由于CAN总线受传输线距离以及节点数的制约,其节点容限最多为110 个,因此,针对大、中型智能小区的区域,提出了采用三级控制系统的方案,即在中央控制器和用户端自动报警器之间加入区域控制器。下面对该系统的各部分逐一介绍。
3.硬件设计
3.1 用户端自动报警器的硬件设计
用户端自动报警器是本课题的设计重点,它是利用无线通讯技术和带CAN控制器的单片机的控制技术,开发出来的一种具有联网功能的报警器,它主要完成现场火情信号的采集,是基于CAN总线的三级智能火灾报警系统的重要组成部分之一。用户端自动报警器组成框图如图2所示。它主要包含前端探测器、编解码电路、自动拨号电路和语音报警电路组成。
3.1.1 前端探测器
传统的前端火灾探测器采用的是单一参数火灾探测器,存在的误报率高、漏报等问题,本系统采用多元火灾探测器。报警系统中对火灾信号的检测采用多探测器/多判据的火灾探测技术,将探测器探测到的多元火灾探测信息经单片机进行综合判断。采用多元信号检测,一方面完成火情的实时检测任务,另一方面大大降低了探测器部分的误报率,提高了整个系统的可靠性。本系统中的燃气泄漏探测器采用深圳豪恩公司的LH-83家用燃气泄漏探测器,光电感烟探测器采用深圳豪恩公司的 LH-93光电感烟探测器。
3.1.2 编解码电路
用户端自动报警器本身和前端探测器之间采用无线通信,不需另外接线,特别适用于已装修用户以及布线不方便的场合,这就需要有射频接收发送电路。在本系统中的射频接收发送电路采用台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗、低价位、通用编解码电路PT2262/2272。射频接收发送电路主要功能是:前端探测器发来的报警信号经编码芯片PT2262发出编码信号后,通过解码芯片PT2272接收后送到微控制器。
3.1.3 自动拨号电路和语音报警电路
自动拨号电路和语音报警电路,它的主要作用是在有警情发生时,通过拨号电路,拨打用户预先设好的电话号码(如119、手机号码、办公室号码等)进行远程拨号报警;同时启动语音电路,将预先录制好的语音信号通过电话线传给主人,实现语音提示通信功能。
3.2 区域控制器的硬件设计
区域控制器主要用于楼宇的一个区域用户端自动报警器的信息管理和控制,在系统运行时,等待中央控制器的不间断查询,并对用户端自动报警器进行