表13-4　绝缘导线与建筑物间的最小水平距离(m)　线路电压　1kV~10kV　1kV以下　距离　1.5　1　13.6　架空绝缘配电线路通过林区时,当满足下列要求时,可不砍伐　通道:　1)导线和树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离,不小于　3m;　45　2)不妨碍架线施工;　13.7　架空绝缘配电线路通过林区时若需要砍伐通道,在最大计算风　偏情况下,通道净宽度不应小于边导线向外侧水平延伸各1m。　13.8　绝缘配电线路通过公园、绿化区和防护林带,导线与树木的净　空距离在最大风偏情况下应符合表13-5的规定。　表13-5　导线与公园、绿化区和防护林带的树木间的最小距离(m)　线路电压　1kV~10kV　1kV以下　距离　3　3　13.9　绝缘配电线路通过果林、经济作物以及城市绿化灌木林,不应　砍伐通道,但在最大计算弧垂情况下,应符合表13-6的规定。　表13-6　导线与果林、经济作物以及城市绿化灌木林的树木间的最小　垂直距离(m)　线路电压　1kV~10kV　1kV以下　距离　1.5　1.5　13.10　绝缘配电线路的导线与街道行道树间的最小距离,应符合表　13-7的规定。　表13-7　导线与街道行道树间的最小距离(m)　线路电压　距离　检验状况　1kV~10kV　1kV以下　最大计算弧垂情况下的　垂直距离　0.8　0.2　最大计算风偏情况下的　最大水平距离　1　0.5　46　注:校验绝缘导线与树木之间的垂直距离,应考虑树木在修剪周期内　的生长高度。　13.11　绝缘配电线路与特殊管道交叉,应避开管道的检查静或检查　孔,同时,交叉处管道上所有部件应接地。　13.12　绝缘导线与铁路、道路、通航河流、管道、索道、人行天桥　及各种架空线路交叉或接近的要求,应符合表13-8的规定。　47　表13-8　架空绝缘配电线路与铁路、道路、通航河流、管道、索道、人行天桥及各种架空线路交叉或接近的基本　要求　项目　铁路　城市道路　电车道　河流　弱电线路　电力线路(kV)　特殊管道索道人行　天桥　标准轨道窄轨电气　化铁　路　高速公　路、　一、　二级公　路三、　四级　公路　有轨及　无轨　通航　不通航　一、　二级三级　1　以下1~　10　35　~　110　154~　220　330　500　导线最小　截面　铝芯绝缘导线为　35mm　2　,铜芯绝缘导线　16mm　2　—　导线在跨　越档内的　接