查看:11799|回复:30

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
着急 啊 在线等待 荣版主帮帮忙啊
前几天接修一台冷库 很长时间未使用了,开机制冷 可温度降到-6度就不往下降了 停机温度是-18度 膨胀阀是丹佛斯的 出现蒸发器结霜很厉害 膨胀阀也结了一层冰 我看了室外机组 低压是0.18 高压是1.4 我加了雪种 可是压力还是上不上去 回气管结露 请问这是怎么回事啊 是不是膨胀阀有问题 啊
不清楚,还是等荣昌版主来解决吧。不知把膨胀阀调大一点怎么样
不清楚,还是等荣昌版主来解决吧。不知把膨胀阀调大一点怎么样
调大一点过后回气管结霜
膨胀阀调整不合适.膨胀阀应斜面褂霜制冷才最佳.因膨阀调太小所以低压太低[低压应在0.6左右].膨阀就满结冰.调大膨至斜面结冰ok。
膨胀阀调整不合适.膨胀阀应斜面褂霜制冷才最佳.因膨阀调太小所以低压太低[低压应在0.6左右].膨阀就满结冰.调...
我调大了以后 回气管就会结霜 一直到压机根部
我调大了以后 回气管就会结霜 一直到压机根部
系统中有空气.解决1关闭高压脚阀收回泠剂至储存器需20分钟.2排出储存器中的空气至见到冷剂液汽喷出为止然后关闭.3打开高压三通阀抽真空30分钟后关闭.4打开脚阀整机开始制冷.此时观察高压1.5MP左石.低压0.06左右并观察膨胀阀的结霜情况至斜面结霜最桂。
调大一点过后回气管结霜
什么制冷剂也不说,”温度降到-6度“,”停机温度是-18度“,当时到底库温是多少度?”低压0.18,高压1.4是什么温度下的高低压压力?
什么制冷剂也不说,”温度降到-6度“,”停机温度是-18度“,当时到底库温是多少度?”低压0.18,高压1.4 ...
制冷剂是R22的 库温只能达到-6度 低压0.18 高压1.4是在库温-6时的压力 现在的情况是蒸发器结霜 膨胀阀也结冰了 我问了卖膨胀阀的老板 他说这是膨胀阀脏了,要我买瓶氟利昂管道清洗剂 这个清洗剂我没用过也没敢用 请您赐教一下 这个冷库该怎么修
R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度约为-11~-14度(始终会比当时的制冷温度低5~8度),相对应的蒸发压力约为0.24~0.20MPa表压力,而你的低压只有0.18MPa,说明低压不够。
那就是两个问题:一是系统内的制冷剂还不足;二是膨胀阀调得小了(开小了)。
正常情况下,当库温已经在0度以下时,膨胀阀后及蒸发器、回气管都会陆续逐渐开始结霜的,膨胀阀阀体上的霜逐渐形成45°斜角面结霜,但顶部园阀盖及进口处不得结霜,否则就可确认膨胀阀堵了。
学习中.
多谢荣昌老师指教

, Processed in 0.081460 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered byDiscuz!X3.4