电缆绝缘多少合格

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。
2.万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。

电线绝缘值达到多少兆欧算合格

1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。
2.万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
扩展资料:
兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。
它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。
兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
参考资料来源:百度百科-绝缘摇表

请问一下:电缆的绝缘电阻一般是不小于多少呢

绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
扩展资料:
影响因素:
1、环境温湿度
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
2、测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。
被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。
但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。
所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。
3、电缆自身因素
当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

低压电缆的绝缘电阻达到多少兆欧才能送电

低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘 电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如 下。
1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V 电缆选用 500V 兆欧表。
2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、 准确。
3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所 有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定 120r/min 时, 摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和 “E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄, 指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定 在某一位置时,开始读数,并作记录。
4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止 摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相 芯线的绝缘电阻。
5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。
安全及技术要求:
1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情 者触电。
2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。
3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响, 应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。
4、绝缘电阻标准 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧。

电线览的绝缘值的标准值是多少

电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。. [, E3 x8 K4 n1 Z: w: G! P
一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地)
! p. Z4 T4 i- A7 X新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考:- A) C3 x o8 H
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
+ v3 b7 t; l4 X9 y- A, {) J额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。1 l4 x- e# X- n/ {
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:* @5 a& @- c) K I2 G' h* D
额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。6 y- z @+ ~+ Q7 i( m+ S; T8 v b
额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。4 Q4 x7 V0 n$ A4 W
橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
1 A. ]* }8 ?% \ t( c1 O4 c' q额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
; z6 Y7 E2 y: D额定电压1kV,一般不小于2MΩ。0 k; Z& Z( U6 f' n9 [+ O p
二、运行中电缆的绝缘电阻
1 K9 @* T: z5 f- _. M 运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。6 C% U) ]% B8 j8 ]
从现场电缆试验情况看,许多单位看重电缆的耐压试验以及耐压试验前后绝缘电阻的变化。GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》也没有对电缆绝缘电阻的数值做出明确的要求。DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》电缆绝缘电阻一栏,简单到只有“自行规定”4个字。