由于概率法中的随机事件应是同一事件,也就是说应是每一种卫生器具分别计算,然后再计算它们的组合的概率,本条的计算法将卫生器具给水当量作为随机事件是运用了“模糊”的概念,要求纳入计算的卫生器具的额定流量基本相等。因此大便器延时自闭冲洗阀就不能将它的折算给水当量直接纳入计算,而只能将计算结果附加1.10L/s流量后作为设计流量。
公式3.6.4-4是概率法中的一个基本公式,也就是加权平均法的基本公式,使用本公式时应注意:
1) 本公式只适用于各支管的最大用水时发生在同一时段的给水管道。而对最大用水时并不发生在同一时段的给水管道,应将设计秒流量小的支管的平均用水时平均秒流量与设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加成干管的设计秒流量。第3.6.1条的居住小区室外给水管道设计流量就是采用此原则。
2) 本公式只适用于枝状管网的计算,不适用于环状管网的管段设计流量的确定。
3.1.9 住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,可根据住宅类别、卫生器具设置标准按表3.1.9确定。
表3.1.9 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数
住宅
类别
卫生器具设置标准
用水定额
(L/人·d)
小时变化系数
Kh
普
通
住
宅
Ⅰ
有大便器、洗涤盆
85~150
3.0~2.5
Ⅱ
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备
130~300
2.8~2.3
III
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备
180~320
2.5~2.0
别墅
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓,家用热水机组和沐浴设备
200~350
2.3~1.8
注:1 当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行;
2 别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车抹车用水。
3.1.10 宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按表3.1.10确定。
表3.1.10 宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数
序号
建筑物名称
单位
最高日生活
用水定额
(L)
使用