零线断路灯泡还是亮　为什么零线断了灯泡会很亮啊,有的甚至烧了。什么原因呢?　作者:admin　3相4线制供电系统,有零线时,3相火线对零线的相电压220伏,而当零线断路时,会使任意两相所接的220伏用电器,等效于串联接在两相火线380伏的线电压之间,根据3相交流电压的波形分析,,轮流分压承受着380伏的线电压的用电器,会因阻抗不同而分压不同,所以3路220伏电压的负载阻抗不平衡,会使阻抗小的(假设阻抗1欧)用电器电压过低,而使阻抗大的(假设阻抗1000欧)用电器电压过高,使阻抗大电压高的用电器远超过220伏(可达280伏以上)而很快烧毁。　家里接的插座,零线和火线的插座都有点,而且电灯不亮,这是为什么?　首先要给题主更正一下,你提出的问题里可能有一个错别字,点　,应该是,电,字。改好的问题应该是这样的。　据你描述的问题,如果是用测电笔,测量零线和火线都有电,可能有以下原因造成的:　1.照明电路中的零线烧断,　2.家中线路室并线,　3.家中零线接头接触不良造成的。　1.电力配电变压器。中性点没有连接接地极。也可以引起零线有电。　2.电力配电变压器。三相负荷不平衡严重,也可以引起零线有电。　3.三相四线制电路中,三根火线里其中有一根火线绝缘破损,触及地上的导电金属物上,造成了打铁接地,这时也可以引起零线有电。　1是自家电路问题的,零线有电,是不是电路中的零线烧断,并线或者是零线接触不良引起的,你可以先想想看,在你没有接插座之前,电路是否正常,灯泡是否正常亮?　如果是没接插座以前,电路正常使用,灯泡也亮的正常,在你安装了插座后就不正常了,这就要看看刚接的插座,接线是否正常?是否有接线错误,火线是否接重复了。　插座正确的接线方法　①.插座接线的原则是:我们面相插座面板、左另右火中间地。(详解:接时左边孔接电源的零线,右边的孔接电源的火线,中间上边的孔接接地线)。　②.折开插座,可以清楚的看到插座里面,接线端子孔上分别标有零线(N),火线(L),地线(PE或⊥)标记。　③.在接插座前,需要用测电笔测量电线的零线火线,分清颜色,做好标记。以免造成接线错误(习惯上,我们将电线分颜色。一般来讲,红色的电线,黄色的电线,绿色的电线接为火线,蓝色的电接为零线,黑色线或黄蓝花色线接为接地线)。　④.先室内的总闸刀搬下,将线路停电,　把已经标记好的火线接入插座,标有(L)的接线端子上,把零接入插座标有(N)的接线端子上,把接地线接入标有(PE或⊥)的接线端子。　2.电力配电变压器。中性点没有连接接地极。也可以引起零线有电。　以前有个别安装的电力配电变压器,变压器的中性点并没有连接接地装置,也就零线没有直接接地,用电客户可以正常的使用电器设备,如果是用测电笔测量电源,火线正常带电,这时候的零线用测电笔测量是带电的。　3.电力配电变压器。三相负荷不平衡严重,也可以引起零线,有电。　出现上述零线带电情况,是由于供电所工作人员在T接线路时,没有将三相四线制电力线路的三相火线,没有平均分配好负载负荷。从而引起某一相火线负荷超载严重,造成三相负荷严重不平衡,从而引起配电变压器低压侧的中性点偏移,这时用测电笔测试零线也是带电的。　④三相四线制电路中,三根火线里其中有一根火线绝缘破损,触及地上的导电金属物上,造成了打铁接地,这时也可以引起零线有电。　当出这种零线有电,要排查出火线打铁的故点,故障也可以发生在主干线上,分支线路上,也可以发生在用电户的室内,只要是找到故障点,从新对破损打铁的电线进行绝缘,零线带电问题就可以解决了。　当出现上述1的问题　自己家电路问题可按照以上方法进行检修,如果是自己维修,切记,要先停电再接线,　当出现上述②问题　电线路原因,　这不是我们用电户应该维修的范围,可以　拨打当地供电所治电话或拨打全国统一供电服电话报修。(供电所的服务电话,全国统一供电服务电话,电话号码,可以在电表箱子上的供电服务帖找到)。　上图所示:供电服务电话　安全提示　:　①.简单的电路维修,也要具备一定电工技术,不懂的请不要胡乱接线。　②.动手维修前,别忘了把闸刀搬下,停电后再工作,以免出现触电安全问题。　sxj.知音电工　2020.06.25