基本简介 1、镀锌引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢。 2、镀铜引下线常用的有镀铜圆钢、镀铜钢绞线(也叫铜覆钢绞线),这种材料成本比 镀锌的高,但导电性和抗腐蚀性都比镀锌材料好很多,是比较常用的。 3、超绝缘引下线的绝缘性能比较好,超绝缘引下线采用多层特殊材质的绝缘材料,保证了它强大的绝缘性能,满足了产品设计要求的相当于0.75米空气的绝缘距离。 产品外部设计特殊的防紫外线和抗老化层,有效的提高了产品抗老化性能,使用寿命大大提高。此种产品适用于安全要求比较高的场所,成本比铜材贵一些。 施工准备 材料要求 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用镀锌材料,应符合设计规定 。产品应有材质检验证明及产品故捉霸出厂合格证。 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 主要机具 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 作业条件 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 操作工艺 工艺流程:篮企永拔接地体→接地干线→避雷带→引下线暗敷 防雷引下线暗敷设: 防雷引下线暗敷设应符合下列规定: 引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 利用主筋作暗敷引下线时,直径大于或等于16mm时,引下线不得少于二根主筋。直径大于或等于10mm且小于16mm时,引下线不得少于四根主筋。 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接应符合设计及规范要求。 引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲都线段实嫌蒸壳采际长度的0.l倍。引下线也可以暗装,但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。 质量标