附录G给出了防护措施主要技术要求和典型结构/设置形式。　7.2.1.4当采用带外串联间隙金属氧化物避雷器、放电箝位绝缘子措施　时,宜逐基电杆逐相安装。　7.2.1.5架设架空地线时,地线安装位置宜靠近导线,为防止雷击地线　档距中央时反击导线,地线与档距中央导线间的最小距离,在15℃及　无风条件下应满足式(7-5)要求。当档距长度较大,按公式(7-5)　计算的导-地线间距过大,导致在结构上实施困难或者在经济上很不　合理时,可考虑允许雷击档距中央时反击导线,但导-地线间距不应　低于2.2m,防止工频短路电流建弧。架空地线数量不宜超过1根,对　导线保护角不宜大于45°。架空地线应逐基电杆接地,接地电阻不宜　超过表X规定值。　S≥0.012L+1　(7-5)　式中,S—导线与地线间的垂直距离,m;　21　L—档距长度,m。　表7-4　设置架空地线的电杆接地电阻限值　土壤电阻率　ρ(Ω·m)　ρ≤100　1002000　工频接地电　阻(Ω)　10　15　20　25　30　注1:表中电阻值为在雷雨季节,当地面干燥时,不连架空地线时测量的电杆工频　接地电阻值。　注2:土壤电阻率超过2000Ω·m,接地电阻很难降到30Ω时,可采用6~8根总长不　超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制。　7.2.1.6在居民区的10kV线路钢筋混凝土杆宜接地,金属杆应接地,接　地电阻均不应超过30Ω。变电站出线1km近区范围内电杆接地电阻不　宜超过10Ω。　7.2.1.710kV线路交叉或与低压线路、通信线路交叉时,交叉档两端的　电杆　(上、　下方线路共4基)　应设置接地,　其接地电阻不应超过30Ω。　7.2.1.8应充分利用电杆的自然接地作用,除多雷区、强雷区外,沥青　路面上的钢筋混凝土杆和金属杆,以及有运行经验的地区,可不另设　人工接地装置。　7.2.1.9钢筋混凝土杆铁横担或钢筋混凝土横担与绝缘子铁脚之间,宜　有可靠的电气连接,并与接地引下线连通。接地引下线可采用截面积　不小于25mm2的铜绞线,预先埋设在电杆混凝土内部,并在靠近横担　和地面位置分别设置引出连接螺孔。　电杆非预应力钢筋如已通过绑扎　或焊接连成电气通路,　可兼作接地引下线,　宜预先埋设引出连接螺孔。　7.2.1.10接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆　22　钢、扁钢。接地体和埋入土壤内接地