在康明斯发电机的使用过程中,有时候会出现发电机温度过高的情况。下面吉林省双同发电设备公司就和大家说说康明斯发电机高温原因是什么,怎么解决发电机的高温问题?
康明斯发电机高温原因
长时间超负荷作业
柴油机长时间超负荷作业,会使其油耗增加、热负荷升高,从而出现水温过高现象。为此,应避免长时间超负荷作业。
冷却液不足
康明斯发电机的柴油机冷却系统中若缺少冷却液,则会影响柴油机散热效果,造成柴油机高温。对此,应经常检查散热器及膨胀水箱内冷却液存量,液位低时应及时补充。
冷却液循环不畅
节温器开度不足,会降低柴油机冷却系统大循环的散热能力。如果柴油机高温,可以将节温器放入水中进行加热检查,一般节温器的开启距离为8~10mm。提醒:水泵性能不良,则会造成冷却液流量降低,致使柴油机高温。
康明斯发电机高温原因
散热装置相互干涉
如果液压油散热器与水散热器一前一后放置,当液压油温度偏高时,势必会造成水散热器进风侧冷风温度偏高,影响水散热器散热。吉林省双同发电设备公司认为,应检修液压系统散热情况,降低液压油散热器对柴油机水散热器散热不良的影响。
散热器表面附着杂物
散热器表面附着杂物会使散热器散热面积减小,散热器的迎风面积减小,导致散热器的散热能力降低,引起柴油机高温。
风扇皮带过松或风扇变形
风扇皮带过松,容易造成风扇转速降低,造成散热器不能发挥应有的散热能力,导致康明斯发电机的柴油机温度过高。此外,风扇变形也会导致散热器的散热能力不能充分发挥。对此,应定期检查柴油机风扇皮带是否松弛及风扇形状是否异常。
康明斯发电机高温原因有不少,在大家发现温度超标的时候,就应该及时的查找原因,然后可以参考上述的方法来解决。
双同公司在全国各大省份均设有厂家办事处,可以在全国范围内为您提供最优质便捷的售后服务,如您有购买柴油发电机组的需求,请咨询:13944878899 http://www.jlstfd.com。