地暖接暖气片—分支环路设计连接进出水口首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。这里可以把暖气片当成一个分支环路进行接入。注意 分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
地暖接暖气片—安装阀门对应安装阀门在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。
地暖接暖气片—设置旁通设置旁通在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。第四步设置手动或自动排气阀分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。