真空接触器技术规范洛阳晨诺电气有限公司 企业标准 Q/CN004-06 CKJ3B 投切电容器型交流真空接触器 发布日期:实施日期:1 2007 年10 月2007 年10 洛阳晨诺电气有限公司企业标准Q/CN004-06 CKJ3B-800/1.6KV 投切电容器型交流真空接触器 1、主题内容与适用范围 本标准规定了CKJ3B-800/1.6KV 投切电容器型交流真空接触器的技术 要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存. 本标准只适用于CKJ3B-800/1.6KV 投切电容器型交流真空接触器(以 下简称真空接触器). 2、引用标准 GB3111 低压输变电设备的绝缘配合 GB/T14808-2001 交流低压接触器和基于接触器的电动机起动器 GB3096 3~35KV 交流金属封闭开关设备 GB191 包装储运图示标志 JB2759 机电产品包装通用技术条件 JB/DQ2553 3~35KV 交流金属封闭开关设备产品质量分等检查导则 JB/DQ4143 CKJ1 交流真容接触器 3、名词术语代码 真空接触器:开关触点采用真空开关管,开关管动触头和静触头处在开 关管的真空状态中,由机械电磁系统和机械锁扣装置的交替作用对额 定电压、额定电流进行合闸、分闸操作的控制装置. 非敞开装置:在不遭受大气压影响设备中使用的装置. 4、机构形式和基本技术参数 4、2.1基本技术参数 4、2.2 防护等级:IP30 外形尺寸:长350mm宽245mm高380mm 额定电压(V)额定电流(A) 设计序 交流真空 接触器 5、技术要求 环境条件5、1.1 大气条件 a、环境温度25~+40 b、相对湿度不超过95%(25) c、海拔高度不超过2000 d、无腐蚀性气体5、1.2 安装条件 垂直安装,倾斜度不得超过15o 5、1.3 其他条件 a、无剧烈震动和颠覆. b、无日晒雨淋和雷击. c、无爆炸性气体,无导电尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体. 结构要求5、2.1 真空接触器外壳应有足够的机械强度,并应满足检修方便,安 全可靠, 经济实用、美观. 5、2.2 真空接触器紧固件包括螺栓,螺帽,垫圈等均应有防腐及防止 自行松 脱的措施. 5、2.3 真空接触器安全与配合 a、真空接触器机械触动的各部位应动作灵活,保证运动的同步性, 能同时接通电路,衔铁打开时能同时断开电路,操作机构应能保证其在主 触头分合电路时无明显停滞卡死现象.符合绝缘要求,不损坏,能明显识 别接触器的分合状态. b、真空接触器工作时应表示出各真空开关管的通断情况,真空开关管动静杆在同一轴心线,静导杆轴线与端盖平面成直角,保证正确安装.