于呈交系统示意图的同时,亦应提供必要的辅助资料以描述各设备的功能和操作。有关图纸审批的精神,图纸送审一般只作原则性批核,须待有关图纸所示系统经过正式检测完满后,才作为最终批核。 每一项设计或图纸送审时,应连同一起提交审批表格(见附件)同时呈交,表格内容应包括: 图号和最新之修正编号 图纸名称 送审日期 修正编号 有关最后修正的简要说明 承包单位的设计、图纸、装置或设备通过审核后,仅意味着设计方案合理,并不表示可解除或减免承包单位对本合同应履行的任何责任和义务。承包单位仍须保证在本合同范围内所包括的一切工作均达到所需的要求。 承包单位的设计和图纸送审应符合下列(但不限于下列的)基本要求及在本技术规格说明书内的其它意节中提出的一些特殊的要求。 有关拟建议选用的主要装置和设备、选用该些设备的原因及证明、功率、尺寸、性能表现、表面处理、维修保养和可更换件、安装方法等。 各装置的联接装配示意图,以及与其它机电系统设备之间的配合要求。 所有要求土建配合的资料,包括墙体及楼板预留孔洞、套管、预埋管线、镶嵌槽坑、设备基座等的位置和尺寸、设备荷载及运行负荷等。 主要设备的运送路线。 主要设备的电荷要求。 敷设电缆的要求。 固定于建筑结构上的设备及装置安装大样。 施工图应标明下列装置的尺寸位置、标高、距离,如设备、线槽/板、管道、线接头、支座、支架、吊钩、检查点、检查设备等。 为避免与其它专业的安装发生矛盾或使有关的工作正常有序地进行,本承包单位须按业主/建筑师/工程师要求对有关安排作适当的调整而不能额外收取任何费用。 承包单位须按批准图纸施工并需检查及复核其它专业的施工图以核实安装所需的土建条件和机电条件。 无论在任何情况和位置,电梯和电扶梯安装均须保持足够的建筑空间和建筑高度,一旦发觉有关建筑高度或建筑不足时,在施工前须先知会业主/建筑师/工程师。 所有电梯和电扶梯位置在图上只供参考,承包单位需按实际建筑图设计和标书的要求供应安装所有电梯和电扶梯设备,有关费用按暂定数量单价决定。 招标图及施工图中未注明由其它单位负责的部分,均由本承包单位负责。 5.3	竣工图纸 所有竣工记录图纸必须于缺陷保修期开始的六星期内呈交。承包单位应于施工期间按实际安装情况,逐步对有关施工图进行修改,最后将施工图作总体修缮提交。所有图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上,而此目录将纳入操作和维修保养手册内。竣工图的深度必须达到当地相关部门的要求。 竣工图需采用计算机绘制,并应符合国内有关制图标准。所用图例亦应严格地遵照有关国内标准的规定。除获得建筑师同意外,所有图纸须采用A0、A1、A2、A3或A4的标准规格。 竣工图除表示出所有的设备和装置外,并应包括全部电缆/线管/管道等的敷设安排和全部继电器、接触器和其它开关装置的接点分析图表,及清楚说明每一主要设备的接触器及其它部件的操作程序的图表。