(1)测量比较部分。 测量比较部分是根据保护原理测量被保护对象的有关电气量, 与己给定的整定值进行比较, 根据比较的结果, 给出“是” 、“非” 、“0” 或 “1” 性质的一组逻辑信号, 从而判断保护是否应该起动。 这部分通常由一个或多个测量比较元件构成, 常见的如过电流继电器、 阻抗继电器、 功率方向继电器、 差动继电器等。(2)逻辑判断部分。 逻辑判断部分是根据各测量比较元件输出的逻辑状态、 性质、 先后顺序、 持续时间等, 使保护装置按一定的逻辑关系判断故障的类型和范围, 最后确定是否应该使断路器跳闸、 发出信号或不动作, 并将有关命令传给执行部分。 继电保护中常用的逻辑回路有 “或” 、“与”“否” 、“延时起动” 、“延时返回” 以及 “记忆” 等回路。 (3)执行输出部分。 执行输出部分是根据逻辑判断部分传送的信号, 最后完成保护装置所担负的任务。 如故障时动作于跳闸; 不正常运行时, 发出信号: 正常运行时, 不动作等。