在装修工地上,除电工图纸以外的用电设备增加或改动时有发生。于是,在知道新增用电设备的功率后,电工师傅们总会问:要用多大平方的电线呀?
我们都知道,电线都是以它的横截面计算的,规格有0.75㎜²;1㎜²;2.5㎜²;4㎜²;6㎜²;10㎜²;16㎜²;25㎜²;35㎜²;50㎜²……。
知道设备或用电器的功率,配多大平方的电线?首先要计算出设备或用电器的安全使用电流,怎么计算?这是电工入门必须掌握的知识,但是还有很多电工搞不懂怎么计算?下面就3种电流计算方法,一一给大家详解。
一、经验估算(知功率算电流)
对于单相220V用电设备,阻性负载1KW=4.5A,感性负载1KW=6A;
对于三相380V用电设备,阻性负载1KW=1.5A,感性负载1KW=2A;
阻性负载是指用电设备以发热来消耗电能的用电设备;感性负载是指用电设备依靠线圈转化为磁场来消耗电能的用电设备。
例如:
1、一个功率为5KW(千瓦),额定电压为220伏的照明设备,它的额定电流是多少?配几平方的电线?
解答:单相220伏的照明设备主要以发热为主,它属于阻性负载。根据经验,单相220伏的阻性负载1KW(千瓦)=4.5A(安),因此可以估算出它的额定电流为5KW×4.5A=22.5A;对照电流载流量表,配2.5㎜²(平方)铜芯线即可。
夜景灯光
塑料绝缘电线
2、一个功率为5KW(千瓦),额定电压为380伏的电动机,它的额定电流是多少?配几平方的电线?
解答:三相380伏的电动机,內部主要以线圈为主,它属于感性负载。根据经验,三相380伏的感性负载1KW(千瓦)=2A(安),因此可以估算出它的额定电流为5KW×2A=10A;对照电流载流量表,配1㎜²(平方)铜芯线即可。
二、参照载流量表(知功率配电线)
下图是一个安全载流量表格,可以根据设备功率及电流大小和敷设条件来找到对应的电线即可。
电线载流量表
例如:
知道用电设备总功率为5千瓦,额定电压为单相220伏和380伏,各配几平方的电线?
参照电流安全载流量表得知,单相220伏5千瓦的用电设备,要配2.5平方的电源线;三相380伏5千瓦的用电设备,要配1.0㎜²的电源线。
三、公式计算(知功率算电流)
常规经验估算和对应载流量表配线