1、碰到这样的情况,首先充分考虑是否通话器安装不正常连接,信号线接错了也可能会出现这样的状况。通过对次检查,看是否有地点布线接不对;假如没有,那么就应当考虑是不是主机出现故障的问题。
2、电梯轿厢到机房是电梯内部四方通讯,内部四方通讯联线是并联方式进行的,通电即可以说话,一般正常情况下的话,是可以正常进行通话的。
3、可能原因:通话器黄绿线是否接反;处理方法:检查通话器的接线情况或者直接把通话器连接到分机黄绿线上判定是通话器问题还是主分机问题。
4、轿厢通话器线路排查:
电压测量:用万用表电压档测量这两根线是否带电,正常应不带电,若带电则需要检查随行电缆线路
短路测量:通知机房人员把机房电话机两条信号线并在一起,此时在轿箱用万用表电阻档则量轿箱通话器的两根线缆是否导通,正常应全导通。如不导通则随行电线断了,或中间有转接线。
开路测量:让机房人员断开两根信号线,在轿厢用万用表电阻档则量,正常应完全断开(阻值无穷大), 如不完全断开贝则随行电缆这两箱信号线有短路现象。所有测量2~3次为准。
扩展资料:
电梯轿厢报警对讲性32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333433623766能特点
1、本系统采用电信通讯传输技术,全双工通话,音质清晰;两点间距离最大可达5公里,不须加装任何中继放大器;施工单独布线(使用Φ0.4~Φ0.5的2芯电话线缆),不分极性,施工容易;可利用现有的通信施工器材,来源广泛,价格低廉;线路传输工作电压为24V直流,安全可靠。
2、轿厢终端摘机后,无须拨号自动呼叫主机,迅速可靠。主机值班员可立刻看到呼叫方位置,按下对应按钮并摘机即可通话。机房终端与轿厢终端并线连接,即可实现三方通话。
3、某轿厢与主机通话时,支持其余轿厢继续呼入,且有闪灯提示,便于值班员分别处理。
4、主机值班员按下某轿厢对应按钮并摘机即可呼叫对方;该轿厢终端(含机房终端)响铃,摘机即可通话。
5、为保证意外停电时本系统能继续工作,主机可采用UPS不间断电源供电。
6、各通话终端可使用任何电话机,或采用专用电话机。