有关西门子plc中sr触发器与rs触发器指令的用法,以西门子plc s7-300系列为例,编程软件为step7 v5.5 sp2,指令sr触发器和rs触发器在程序中的几种情况与区别。
西门子plc sr与rs触发器
以西门子plc s7-300系列为例,编程软件为step7 v5.5 sp2,其中的指令sr触发器和rs触发器的说明如下。
1、SR触发器
这个指令是复位优先型触发器。它有两个输入S和R,一个输出Q。用0和1表示信号的高低电平。
程序中出现的几种情况:
1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);2)S=0,R=1时,Q=0;3)S=1,R=0时,Q=1;4)S=1,R=1时,Q=0;
2、RS触发器
这个指令是置位优先型触发器。它同样有两个输入S和R,一个输出Q。用0和1表示信号的高低电平。
程序中出现的几种情况:
1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);
2)S=0,R=1时,Q=0;
3)S=1,R=0时,Q=1;
4)S=1,R=1时,Q=1;
3、区别
通过上面对二种触发器的描述来看,SR触发器和RS触发器在用法上大体上一致。
唯一区别:当两个输入S和R都是高电平时,输出不同。其中SR触发器由于是复位优先,因此输出低电平;而RS触发器为置位优先,因此输出高电平。