(1) 电缆出线端和设备入线端电压不稳定原因分析。原因之一是外接负载功率较大导致的启动电流冲击。 解决方法是优化设备启动方式。一是对大功率设备采用变频启动或软启动方式, 来减少对电网的冲击。 二是大功率设备尽量采用高压电机, 以优化电能质量。三是对个别设备采用单独无功补偿装置稳定电压。 原因之二是传输过程中存在问题。解决方法如下: 一是检查电缆是否存在电缆破损等质量问题, 如有则更换电缆, 如非质量问题则存在电缆选型问题,应重新计算电缆压降,从配电柜出线端到设备进线口的电缆压降,看是否超过了 5%, 如果超过了, 要更换大一级的电缆来进行电能的传输。(2) 低压侧母线电压不稳定原因分析。 其原因是整个供电系统功率因数的问题。解决方法是提高整个供电系统的功率因数, 增大无功功率, 使功率因数提高到 90%以上。(3) 按交流和直流来分。 按交流与直流来分, 低压侧母线电压不稳定可分为交流电压波动和直流电压不稳定。 交流电主要承担煤矿除工艺集中控制外的所有负荷; 直流电主要负责供给工艺集中控制信号的电源。直流电压不稳定原因有三: 一是电源; 二是负载; 三是接触不良。 解决方法如下: 一是更换电源或改善传输路径; 二是提高负载供电等级; 三是检查接触装置按设备负载。(4) 按负载来分。 按设备负载来分, 低压侧母线电压不稳定可分为带冲击负载的电动机引起电压波动、 由反复短时工作负载引起电压波动、 大型电动机启动时引起电压波动和供电系统短路电流引起的电压波动。(5) 带冲击负载的电动机引起的电压波动。由于生产工艺的需要, 有些设备的电动机负载是冲击性的。如冲床、 压力机和轧钢机等。其特点是在工作过程中负荷产生剧增和剧减变化, 并周期性地交替。 这些设备一般采用带飞轮的电, 力拖动系统。 由于飞轮的储能和释能作用, 拉平了电动机轴上的负载, 从而降低了电动机的能耗。但因其机械惯性较大冲击电流依然存在, 所以伴随负荷产生周期性交替的电压波动不可避免。(6) 供电系统短路电流引起的电压波动。 由于各种原因, 企业的许多高、 低压配电线路及电气设备可能发生不同性质的短路。在这种情况下, 如继电保护装置或断路器失灵就会使故障持续存在也会造成越级跳闸, 轻则损坏配电装置, 重则造成大面积停电, 延长整个电网的电压波动时间, 并扩大波动范围。 解决方法如下: 一是合理选择变压器的分接头