25平方如果是铜线 它的截流量是109A,单相电可带220V*109A=23.9千瓦,如果是对称三相可带60.9千瓦.
16平方的电缆,是铝芯线的载流量为64a;是铜芯线的载流量为100a3台3相的每台电机5点5千瓦,共16.5kw,按功率因数0.8计算,工作电流约32a 每台机器上有4根电热管(每根6千瓦),总功率为3*4*6=72 kw,按220v计算,工作电流约330a(按380v计算也有190a) 总电流达到360a,16平方的电缆是不够用的!
25平方铜芯电缆能带7.6千瓦,4*25平方铜芯电缆带20台3kw220v电机安全.电缆规格就是电线电缆的芯数和截面尺寸的表示法的含义.电力系统采用的电线电缆产品主要
以经验计算:1平方毫米的铜线可带4A的电流,二十五平方毫米的电缆可带100A的电流,如果带220V的负载则可带22KW,如果带380V的负载则可带37KW.
平常连接线路的时候,我们不可避免地需要用到很多电线,现在使用得比较多的有铜线和铝线.一些朋友想要知道25平方线能带多少千瓦功率的电器,下面就由小编来为大
首先算出铝线的电阻:铝的电阻率是0.028 根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆 则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为
单相电:26.4kw 三相电:63kw 铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量---28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A.6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A.10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A.25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A.25平方铜线可负荷功率计算方法:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW
呵呵, 25平方的铝电缆可以带380/220V的三相负载60千瓦,带220V的单相负载20千瓦; 25平方的铜电缆可以带380/220V的三相负载85千瓦,220V的单相负载28千瓦.
呵呵,25平方铜线允许载流132a,可以带三相380/220v负载85kw;可以带单相220v负载28kw啊.