0.4kV低压线路接地故障查找分析【摘要】随着我国经济的迅速发展,对电力的需求量也越来越大,对供电线 路的稳定性要求也越来越高,本文根据对0.4kV 低压线路的特点,故障的主要类 型和多发地点,针对不同类型的故障分析出相应的应对方式,并且着重对0.4kV 低压路线单相接地故障的查找进行了分析研究。最后提出了故障查找过程中必须 注意的事项。 【关键词】0.4kV 低压;故障查找分析;供电系统 1.引言 随着时代的进步,为了便利人们的生活也推出许多各方面的家用电器,导致 人们对配电系统的要求也越来越高,那么及时解决线路中的故障是十分重要的, 所以本文列举了0.4kV 低压线路中可能出现的故障,并分析故障的查找方法。对 以后故障的查找有极大地帮助,当然本文分析出的故障也应该引起相关供电部门 的重视,不断进步发展,弥补自身不足,努力提高供电的质量和故障排除的效率。 供电问题对于当今社会来说,不仅是对于居民日常生活的影响,更重要的是影响 到了社会中各项工农业乃至经济方面的正常发展。 2.0.4kV 低压线路的特点 一是低压台区的用户一般比较多,最多可达到几百个用户,导致不同的线路 的负荷程度不一,尤其是有一些电器设备年久失修,线路老化的现象也比较严重。 二是我们采用的配电模式是TT 形式运行供电,线路较长,线路的绝缘处理也不 是很完善,而且进户线、接户线众多,导致线路的分支数量大,也容易受到外界 环境的干扰。三是一部分的低压线路在搭建时的工程质量比较低,例如,线路的 绝缘层被磨破,损伤,都造成低压线路容易出现故障。 3.0.4kV 低压路线故障的主要类型及处理方式 低压线路的故障的主要类型是接地故障,这类故障的隐蔽性很强,不容易排 查,以下会详细介绍这类型故障的排查方法。其次较多发生的故障类型是两相短 路、三相短路故障,这类故障比较直观,容易查找,所以也容易修复。 外力破坏。0.4kV 的低压线路主要分布在居民集中的位置,街道较狭窄,还 有的是道路上的交叉路口,所以线路的杆塔靠近路边,而且线路架也搭设的比较 低,在大型车辆经过时就容易造成事故,影响正常供电。这类型的故障产生主要 依靠加强巡视力度来避免,如发现线路附近有大型车辆经过时及时提醒,必要时 进行测量,确保大型车辆正常通过。同时也可以提高跨路线路的对地距离,在允 许的情况下尽可能的提升高度。 低压线路的故障的多发地点在