最新回答
1、你好,这种现象主要是插座接线接触不良引起的,引起的原因是因为接两根进线时螺丝没有上紧,导线松动跳火产生氧化物造成接触不良,它只能承受小电流,无法承受大电流。到最后就就不通电了。解决方法:打开插座,把氧化了的线剪去重新接,一定要把螺丝上紧。检查插座接线孔,如果氧化不严重清理干净再接线,如果氧化严重最好换插座。 (1天前 )
2、火线或者零线接触不良,先检查一下这个插座的上级插座是否正常(看你的描述,应该是个插排),如果正常,就是这个插座有问题了,拆开检查一下导线连接有没有问题。
从你描述的故障现象无法判断是火线问题还是零线问题。 (4天前 )
3、建议用电笔检测一下,因为试电笔用电很小是测不准的,那么就用万用表测零火线之间的电压是否符合要求;如果无电压考虑零线断线,关掉总闸然后拆下插座检查零线与相线的压接或是盒里面的接头是否牢固,或是插座至配电箱之间的线路接头压接不实造成,也有可能是插座前面的火线接触不良,检查火线是否牢固,有时电线如果是使用铜芯多股线经常会出现只剩下1-2根铜线搭着,用试电笔是有电的,但带不起电器的,所以也要检查一下线路是否破损,这样就基本可以查出问题了 (6天前 )
扩展回答

家里插座没电,灯泡有电怎么回事