分类发电厂厂用负荷按其重要性可分为5类。① Ⅰ类负荷 应当由两个独立电源提供,当一个电源消失后,另一个电源应立即自动投入继续供电。为此,Ⅰ类负荷的电源应配置备用电源自动投入装置,除此之外,还用保证Ⅰ类负荷电动机能自起动。② Ⅱ类负荷 应由两个独立电源供电,一般备用电源采用手动切换方式投入。③ Ⅲ类负荷 一般由一个电源供电。④ 不停电负荷(“0Ⅰ”类负荷) 首先要具备快速切换特性(切换时交流测的断电时间要求小于5ms),其次是要求正常运行时不停电电源与电网隔离,并且具有恒频恒压源特性。不停电负荷一般由接与蓄电池组的逆变电源装置供电。⑤ 事故保安负荷(1)直流保安负荷。直流保安负荷包括汽轮机直流润滑油泵、发动机氢密封直流油泵、事故照明等。直流保安负荷自始至终由蓄电池组供电。(2)交流保安负荷。交流保安负荷包括顶轴油泵、交流润滑油泵、功率为200MW及以上机组的盘车电动机等。交流保安负荷平时由交流厂用电供电,一旦失去交流电源时,要求交流保安电源供电。交流保安电源可采用快速起点的柴油发电机组供电,该机组应能自动投入(一快速起动的柴油发电机组恢复供电要由10~20s的时间),也可以由系统变电站架设10kV专线供电。