二、工程概况 沈阳市浑南新区现代有轨电车一期工程共设4条线,线路全长 约60km,共设车站65座,牵引变电所39座,1座车辆段,1座停 车场和 2个综合交通枢纽。 我专业主要负责提供直流750V接触网电源及动照交流 400V低压电源,其中与动照专业的接口在400V柜开关下口。 选题?沈阳浑南有轨电车 一期工程准备开始联调联试, 我专业要陆续为其他专业提供稳定可 靠调试电源,以确保调试工作顺利 进行。 必要性 解决400V低压 开关频繁跳闸 问题 三、课题选择 现场问题 小组选题 在给各专业送电 过程中,400V低压馈出开关 频繁跳闸,严重影响送电调试计划。根 据项目部要求及工程需要,必需进行 专项分析,尽快解决开关 频繁跳闸问题。 计划 实施 QC小组活动计划表 PDCA PDCA 活动 活动 2.20 2.20 2.28 2.28 3.10 3.10 3.20 3.20 3.30 3.30 4.10 4.10 4.20 4.20 4.30 4.30 PP 小组注册 小组注册 选定课题 选定课题 确定计划 确定计划 现状调查 现状调查 原因分析 原因分析 确定主要原因 确定主要原因 制定对策 制定对策 DD 对策实施 对策实施 CC 效果检查 效果检查 AA 巩固措施 巩固措施 今后打算 今后打算 我们对1个车辆段低压柜开关30天时间跳闸的故障做了分析,所得数据见下表 跳闸原因及分析 跳闸次数 处理方法 成功处理次数 故障处理成功率 电缆外因引起绝缘降低 导致电缆故障 对故障电缆进行接头、绝缘补强或更换 开关定值与用户容量不匹配 联系设计对用户容量重新核算后调整开关 联系用户端确认故障处理完成后恢复送电 供电局电网改造引起电压不稳,电压波动导致 跳闸 0%