工业大风扇怎么装?正确的安装方法及步骤。工业大风扇因为是屋顶悬挂这种安装方式,所以安装就显得尤为重要,正确的安装不但能够保证工业大风扇的故障率减少,最重要的是保证了用户的使用安全和稳定性,像这种扇叶直径7.3米的大风扇本身自重最轻的也有100来斤,如果从几米甚至十几米高的高空坠落那可就是大问题了,那正确的工程大风扇安装方法和步骤到底是怎么样做的呢!
贝格菲恩工业大风扇安装条件:1>.建筑结构:H 型钢、工字钢、砖混方梁、球柱结构等;2>.建筑总高度不低于 4 米;3>.扇叶距离障碍物安距离不低于 0.2 米;4>.输入电源:380V/220V 均可。
贝格菲恩工业大风扇安装步骤:
1. 安装底板 、安装底板按照安装位确定(划线标记),底板两边等距,底板与 安装梁要十字垂直,垫板顶面要紧贴工字梁,安装压板完与工字梁 结合,安装垫板垫平后采用 M16*70 高强度螺栓紧固,其他固定安装 方式达到同等标准。
2.安装主机,风扇主机自重较大,安装时应别注意。用水平尺测量延长杆安 装垂直为 90 度,房梁本身有斜坡时可通过底板及机架吊耳的半月形 螺栓孔调整其垂直度。安装时主机上平面、下平面要水平,确保风扇 主体自然下垂,使用水平仪进行测量, 后将所有紧固件(4 套M16 ×140 高强度螺栓组)拧紧,如图 13 所示。 M16×70 高强度螺栓 压板 垫板 底板 工字钢房梁 此处垫板需顶紧工字 钢,厚薄不适中时需增 加其他辅助垫板,保证 各部分零件紧贴压紧。 此处压板折弯处需顶 紧垫板,避免松动。
3.安装安全绳、6mm 钢丝绳绕过厂房大梁,将风扇主机与大梁连接,然后用 钢丝绳卡锁紧,加强安防护。
4.安装纲丝拉索、先确定 4 根钢丝拉锁四周的固定位置,移动升高设备打孔定 位,然后开始固定钢丝绳,方法如图 15 所示。