大中小

常规说空调这玩意,三分质量七分安装,而且格力规定,如果是安装出的问题,他们是不给予保修的,谁安装谁负责。所以安装真当是空调的重中之重。
由于安装问题造成的,主要有“漏水”“漏氟利昂”,所以我就赶着在空调安装前找了一下相关资料。(来源楼里的商家)
『造成风管机漏水的一般有以下几个情况』:
1、水管的接口处,胶水没有胶牢,导致漏水;
2、空调安装的时候,内机有一定的倾斜角,如果没有处理好倾斜角问题,会出现漏水现象;
3、木工吊顶的时候,移动了水管的角度,有些木工为了吊顶方便抬高水管的高度,导致出水管的水倒流;建议安装的时候水管要打抱箍、把水管固定牢 。
4、还有一种情况,木工吊顶的时候,枪钉容易把水管钉破。(业主一定要让木工师傅小心施工)
5、保温棉一定要比较厚的国标的,保温棉长时间包着铜管。如果太薄,容易使整根铜管潮湿。进而影响到石膏板吊顶。
6、铝合金风口,容易使冷凝水滴水(不建议采用),这个倒不用太担心,现在基本很是都是ABS材料
7、木工千万不要把风管机的下水管抬高。这样容易造成倒流现象。
8、打孔非常重要,一定要内高外低,很多时候,是雨水倒流出来破坏吊顶的,这个也要非常小心,最好安装的当天打孔,然后让空调师傅指导打孔师傅打孔,最好不要提前打孔!打孔一定要注意。(好在我家孔都在室内)
9、室外排水管不要和地漏堵牢。不然容易造成空调水排不出去,造成漏水。
『造成漏氟利昂』:
主要是因为铜管有沙眼,所以要求铜管要好的铜管,格力风管机配的基本上是青岛宏泰的铜管,质量比较好。很少沙眼。而为了杜绝用上有沙眼的铜管,提前一天对铜管进行保压。
铜管保压:就是铜管里充满氮气,然后铜管接口处用胶布封牢。存放一个晚上。等第二天把胶布打开,铜管里如果有气体流出声音,说明铜管里没有沙眼,可以放心安装了。
铜管安装前保压是必须的。如果铜管有沙眼的,装在吊顶里,很容易漏氟利昂,到时候就要整根铜管要换掉了,就比较麻烦的,所以必须要求师傅铜管安装之前必须保压。
风管机的安装比多联机能简单点,主要是在做铜管喇叭口和室内机连接的时间一定要打麿一下,因为有毛刺会导致漏冷煤。走管道的时候一定小心别把管道折成死角,最后一点室外机空气一定要排尽要不会影响制冷效果。最后还是检查水管下水是否通畅。
安装变频空调一定要抽真空,不然就会影响制冷制热效果和出现能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应。
『安装好后防灰尘』:
风管机安装一般在水电阶段,而后期装修会带来无数的灰尘,所以室内机装好后,一定要把机器包牢,特别是两个风口,防止灰尘进入,影响使用。
排水管材料:排水管的材料主要是PVC水管。排水管作用主要是把空调的水排出。排水管必须包上加厚的保温套。
『检修口的作用』:
如果机器出现问题,方便检修,维修的师傅的人头可以伸进吊顶里面查修,一般的做法有以下三种:
1、业主直接让木工留一个40cm×40cm的口子,然后用木工版盖住(常用)
2、回风口加长(检修一体):一般加长40cm,加宽10cm,看起来一体美观(最常用的做法,我家选这种,每个标准风口加100.00)