如何区分零线和地线一、 接线标准:火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色零线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座,左零,右火,中间地 请点击此处输入图片描述 请点击此处输入图片描述 二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳! 三、如果在家中:1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。3、剩下不亮的全是地线。最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地. 请点击此处输入图片描述 四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。 接错的后果一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。 请点击此处输入图片描述 零线与地线接反的后果? 地线和零线接反会出现说明后果,危害一:我们的漏电保护开关的原理是测试零线和火线的电流差,如果I火线=I零线说明没有漏电,如果I火线>I零线说明漏电。你将地接当作零线接的话I零=O 远远低于漏电保护器的额定值会跳闸,如果不跳说明你们的漏电保护器是劣质产品或者配电箱里面没有按照要求安装保护器。危害二我们的接地线是设备的外壳接地,如果将地线当作零线当地线断掉的时候我们的设备不能运转,而却外壳还会出现触电事故。 准备好一个普通的插座和一个万用表,另外用杯子或碗取一些自来水备用。首先将万用表调至交流电压档750伏的档位。 然后需要找出其中一个插孔中的火线(也叫相线)。用表笔测量单个插座中的任意两个插孔,测量结果为234伏,说明两个插孔中有一个为火线。红色表笔不动,再用黑色表笔测量剩下的一个插孔,测量结果仍为234伏。这说明红表笔所接插孔为火线。剩余两个插孔用万用表测量之间的电压为0伏。这时还不能确定这两个孔哪个为地线,哪个为零线。注意:正规接线方式为左零右火。 区分零线和地线之