——在危害程度较高的区域,除配备应急喷淋和洗眼设备外,建议适当配备个人冲洗装置。
(2)特殊条件
——在环境温度高于38℃的区域中,宜选择配有高温保护装置的应急喷淋和洗眼设备,或对设备进行适当的降温和保温处理(如:自排空装置,或配备防烫保护阀);
——在冲洗液有结冰或长期冰冻的环境,宜选择带防冻保护的应急喷淋和洗眼设备,或对设备进行适当的保温、伴热保温处理(如:自排空装置、防冻保护阀、电伴热保温)。
需要特别注意的是,不论采用哪种防冻保护措施,最重要的是设备内的冲洗液温度均不超过38 ℃。
4.2 安装与调试
应急喷淋和洗眼设备只有安装在正确的位置和区域并调试后,才能发挥对受伤者的应急救援作用。因此,结合第1部分技术要求和人员在受伤情况下的行进速度和救援时间等因素,GB/T 38144.2-2019《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分:使用指南》给出了设备安装以及调试步骤指南。其中的关键要素包括:
(1)区域布置
应急喷淋和洗眼设备宜安装在作业人员10 s内能够到达的区域内,并与可能发生危险的区域处于同一平面上,同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡。一般情况下,人正常步速行走时,10 s平均可以走15 m。
(2)冲洗液温度
应急喷淋和洗眼设备进水口冲洗液适宜的温度范围为16 ℃ ~ 38 ℃。
(3)警示警报
在应急喷淋和洗眼设备的使用范围内,宜有高度可视且明显的警示标志,附近宜有良好的照明条件。
考虑到报警装置在一些人员较少或偏远的区域可使应急装备及时向相关的安全部门报警以获得救援,用户可要求在应急设喷淋和洗眼设备上安装声光报警装置。
4.3 培训、安全以及使用维护
为了保障员工的人身安全,发挥应急喷淋和洗眼设备的应急救援作用,应特别强调培训、安全以及使用维护。因此,GB/T 38144.2-2019《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分:使用指南》给出了应急喷淋和洗眼设备的使用方法、维护、人员培训、安全注意事项等指南。其中的关键要素包括:
(1)建议至少每周一次对应急喷淋和洗眼设备进行操作检查与维护并记录,补充冲洗液,清洗、去除冲洗液中的沉淀物,以及减少设备因长时间存水所产生的细菌污染。
(2)对于自容式应急设备,宜定期更换冲洗液,确保符合冲