规程规定:“lkV 及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具 有断路器的条件下,应装设AAR 装置;旁路断路器和兼作旁路的母线断路器或分段断路器, 宜装设AAR 装置;低压侧不带电源的降压变压器,应装设AAR 装置;必要时,母线可采 用母线AAR 装置”。 采用AAR 装置后,对系统也带来了不利影响。当重合于永久性故障时,系统再次受到 短路电流的冲击,相当于发生两次连续性故障,可能会引起系统振荡。同时,断路器在短时 间内连续两次切断短路电流使断路器触头烧损和绝缘油老化加重,增加了断路器的检修机 会。因此,自动重合闸装置的使用有时要受到系统和设备条件的制约。