2009的管法兰标准公称压力PN后面的数字以Bar为单位,如PN20就表示公称压力20Bar。你所说的PN20应该是2009的管法兰标准,class系列法兰的公称压力,20Bar
PN的定义描述在 GB/T 1048-2005 和 被替代的 GB/T 1048-1990 管道元件公称压力有很大不同,这既是目前各标准和实际市场应用中公称压力的PN表示混乱的根源所在,也是在很长一段时间内需要逐步规范的问题。相比新旧两个标准的PN定义,主要修改内容如下:
1. 按ISO/CD 7268:1996 和BS EN 1333:1997 《管道元件PN的定义和选用》 重新定义了 PN (公称压力);
2. 取消了原标准中的公称压力的标记方法,删去了PN数值后的单位 MPa,明确了PN(公称压力)只是“与管道系统元件的力学性能相关、用于参考的字母和数字组合的标识”的基本概念,并在注1中进一步说明了字母PN后跟的数字不代表测量值,不应用于计算目的;
3. 修改了公称压力系列的表示方式,例如原标准中的PN 4.0 MPa,现标记为:PN40。并对PN系列的数值进行了简化,删去了原标准中 ISO/CD 7268:1996 未列入的非常用的公称压力数值,例如:PN 0.05、PN 0.1、PN 0.4、PN 28.0、PN 335.0(MPa)等。
新旧PN标记数值相差10倍,如老标记 PN 4.0 MPa 与新标记 PN 40 等同,因此,有人认为新标记的数值相对老标记的单位MPa,可以理解为bar。实际在新定义中,明确说明了PN后的数值不能代表量值,没有单位量纲,如果在数值后加上压力单位bar,则是错误的PN标记方法,如:PN 40 bar 是不规范的标识,违背了 公称压力 PN系列 的定义。
(来自百度)仅供参考,