吸风机失速、送风机喘振处理　目前#4　炉空预器阻力大,风烟侧差压较大,在高负荷运行工况　下,吸风机入口负压较高,　工作区域接近不稳定工况。当炉内燃烧　工况变化或吸风机后烟道出现小的扰动时都可能引起吸风机失速。　一、失速或喘振现象　1、　风机电流、出/入口负压波动。　2、　风机本体有嗡鸣声。　二、吸风机失速(或送风机喘振)的处理　1、　当发现吸风机失速或送风机喘振时,　要立即解除风机自动,手动将失速吸风机的静叶(或喘振送风机的动叶)快速关回,直到失速　(或喘振)消失为止,同时严密监视另一台风机的电流变化,必要时　可根据运行风机的电流适当关小其静叶(或动叶)　,以防止超电流;　在调整风机的过程中,可适当降低机组负荷,并逐步将两台风机出力　调平。　2、　高负荷时,发生两风机抢风,可以手动降低锅炉总风量,如　果氧量无法得到保证,可以适当降低负荷。　三、防范措施　1、　2、　加强空预器的吹灰,至少每班吹灰一次。　加强脱硝系统的监视,控制脱硝系统的喷氨量,确保烟囱入口　NOx　指标不超过　180mg/m3。　3、　尽可能减少能引起燃烧扰动的操作,　保证机组的稳定运行。4、　锅炉本体受热面吹灰时,应立即终止。