电线截面积及线径计算方法 电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48 平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5导线截面积与载流量的计算: 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温 度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 [关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流 量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐 值2.58A/mm2=20A mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐 值48A/mm2=32A。 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围: ~0.2I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分 为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的 计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcos,其中日 光灯负载的功率因数cos=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统 一计算家庭用电器时可以将功率因数cos取0.8。也就是说如果一 个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucos=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用 系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系 数/Ucos=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流 值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 电线截面积与安全载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温 度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量 为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量 为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.58A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的 推荐值48A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围: S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2 )I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分 为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的 计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcos,其中日光灯负载的功率因数cos=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cos 取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucos=6000/2200.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用 系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P公用系数/Ucos=60000.5/2200.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点 其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm, 1.5 平方的也可说是1.37(mm直径)。因为选用电线时主要考虑电线 使用时会不会严发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电 流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。比如一平方 铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。如2.5 是6A*2.5=15A,就这么简单地算出来这2.5 平方通过15A电流是安全 的,如用直径计算就麻烦多了 检举 说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀 对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面 乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方 毫米)的排列 1.52.5 1016 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5 开始,铜芯 绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之 外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 平方毫米的,按10下五,算得载流量为30 【例2】150平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 【例3】70平方毫米的,按70、95 倍半,算得载流量为175安。从上面的排 列还可以 出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35 四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的 始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20 安以上),不过为了减少导线内 的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按计算后,再打九折。(乘0.9)。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动 的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按计算后打 折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。 例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 40)高温(九折)45 安(10 穿管又高温(七折)35安(1O 0.7=35)95 平方毫米的,穿管(八折)190 安(952.50.8=190) 高温(九折),214 安(95 0.9=213.8)穿管又高温(七折)。166 安(95 16平方毫米的裸铝线,96 安(16 96)高温,86 安(16 35平方毫米裸铝线,150 安(35 1.5=157.5)【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 35平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 16平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 【例三】95平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为 19