在智能大厦中, 因为系统采用计算机参与管理或使用计算机作为工作工具,所以其接地系 统宜采用单点接地并宜采 取等电位措施。单点接地是指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系 统。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端 子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。不允许把三 种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。实际上这是混合接地,这种接法既不安全又会 产生干 扰,现在的规范是不允许的 低压电网中的接地类型与供电系统 摘要:本文较详细的阐述了低压配电系统中常用的几种接地方式和供电系统,并分别阐述了各个 供电系统的优缺点及应用方向。 关键词:低压 电网 接地 低压配电系统中的接地类型(1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电 力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护 接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地; 另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处 进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V 低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的 外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。 低压配电系统的供电方式低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT 系统、TT 系统和TN 系统。其中 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT 系统、TT 系统和TN 系统。其中IT 系统和 TT 系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN 系统的设备外露可 导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此 时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的 分布电容所构成的回路。而设 备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大 部分的接地电流被接地装置分流,流 经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。 系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。(2)TT 系统: TT 系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。 即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。 其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构 成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的 接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。 TT 系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: 当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路 长期带故障运行。 当TT 系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级), 不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT 系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。