对绞电缆、光缆、同轴电缆和其 他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于 1. 5 m, 不宜绑扎过紧或使缆线受到挤压。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.4.5 缆线终接应符合下列要求: 1 对绞电缆芯线终接时,应保持原有的扭纹状态,与 8 位模块式通用插座的连接, 在同一布线工程中 T568 A 和 T'568 B 两种连接方式不应混合使用。 2 光缆芯线终接应采用收容盘连接保护,在收容盘中光纤的弯曲半径应大于 40mm 光纤连接损耗值应符合表 15.4.5 的规定。 表 15.4.5 光纤连接损耗值(dB) 连接类型 平均值 接头损耗 0.15 多模 最大值 0.3 平均值 0.15 单模 最大值 0.3 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:施工中用光纤熔接机监视检查。检查随工检验记录。 15.4.6 各类跳线和连接器间接触应良好, 标志齐全清晰;跳线选用类型及长度应符合设 计要求。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 15.5 综合布线系统检验 主控项目 15.5.1 综合布线对绞线终接 8 位模块式通用插座的接线图,线位应正确,不得出现反 向线对、交叉线对或串对。布线链路和信道缆线长度,应在系统要求的极限长度范围之内。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验 20%。 检验方法:用网络电缆测试仪测试。 15.5.2 综合布线信道的性能指标应符合下列要求: 1 5e 类/D 级系统信道指标应符合表 15.52 一 l 的要求。 表 15. 5.2---1-5e 类/D 级系统信道指标 26 类/E 级系统信道指标应符合表 15.5.2 一 2 的要求。 表 15.5.ZesZ‘类/E 级系统信道指标 3 5e 类/D 级、6 类/E 级信道的最大直流环路电阻均为 25 Ω 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.5.3 5e 类/D 级、6 类/E 级铜缆布线系统的永久链路的性能指标符合下列要求: 1 5e 类/D 级系统永久链路指标应符合表 15.5.3-1 的要求。 表 15.5.3-1 Se 类/D 级系统永久链路指标 2 6 类/E 级系统永久链接指标应符合表 10.5.3-.2 要求 3 永久链路的最大直流环路电阻:5e 类/D 级、6 类/E 级均为 21 Ω 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.5.4 综合布线系统的光纤信道在规定的传输波长,其最大光衰减(介人损耗)应符合 表 15.5.4 的要求。 裘 15.5.4 光纤信道最大衰减(介人损耗)值 级别 最大信道衰减(dB) 多模 850mm 1300mm 1.95 2.25 4.50 单模 1310mm 1.80 2.00 3.50 1550mm 1.80 2.00 3.50 OF-300 OF-500 OF-2000 2.55│ 3.25 8.50 注:1.表中的鼓大衰减值包括接头与连接插座的衰减在内。 2 每个连接处的衰减值最大为 1.5 dB. 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.5.5 综合布线系统所用的光缆衰减的最大值应符合表 15.5.5 的规定。 表 15.5.5 光缆衰减最大值 最大光缆衰减(dB/km) 项目 波长 OM1、OM2 及 OM3 多模 850nm 1300nm OS1 单模 1310nm 1550nm 衰减 3.5 1.5 1.0 1.0 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.5.6 综合布线系统光纤链路的最大插人损耗应符合表 15.5.6 的要求。 表 15.5.6 光纤链路最士插入损耗值 类别 多模光纤 多模光纤 单模光纤(室外) 单模光纤(室外) 单模光纤(室内) 单模光纤(室内) 连接器件衰减 光纤连接点衰减 工作波长(nm) 850 1300 1310 1550 1310 1550 0.75dB 0.3dB 衰减系数(dB/km) 3.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查口 16 数字同步及时间分配系统 16.1 一般规定 16.1.1 数字同步及时间分配系统验收包括设备安装和配线、数字同步网检验、时间同 步网检验、时间同步网网管检验。 16.2 数字同步及时间分配系统设备安装和配线 主控项目 16.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5. 2.1,5.3. 1 条的相关规定。 16.2.2 数字同步及时间分配系统设备的设置地点、方式应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设计文件工程检查。 16.2.3 通信机械室内的设备安装应符合本标准第 5.2 节的相关规定。 16.2.4 通信机械室内的设备配线应符合本标准第 5.3 节的相关规定。 16.2.5 卫星天线的安装位置、安装方式应符合设计要求,并保证系统稳定接收不少于 4 颗 GPS 卫星或者 1 颗北斗导航卫星的信号。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查,检查系统接收卫星数量和信号强度。 16.2.6 卫星天线支撑架、馈线由室外人室之前,应在尽量接近进楼处安装防雷器;防雷 器应接地可靠。 检验数量:施工单位全部检查。