版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
bigangel
YJV、VV两种电缆的区别
首先,产品的命名有所不同,所代表的含义也有所不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯
其次,二者在生产设备和工艺生产上也有区别的:
YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的
VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的
正是因为材料有所不同,所以YJV与VV电缆容许长期工作最低温度有所不同,YJV电缆(YJLV)类电缆导体运营最低额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间大于5秒)最低温度不多达摄氏250度。VV电缆(VLV)类电缆导体运营最低额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间大于5秒)最低温度不多达摄氏160度。YJV电缆载流量比VV电缆载流量大一些。
第三,从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中引荐用于YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料含氯,自燃时会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV代替,但是在很多的工业企业,VV应用于还是非常普遍的,原因是它的价格便宜。一般室内永久性工程都偏向于自由选择YJV电缆。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都高于VV电缆。只是价格更贵。
收藏
一键三连
扫一扫,分享海报