请说明UPS逆变,静态旁路,维修旁路三种工作模式的切换原则是什么?

UPS逆变是正常使用时,UPS首先通过整流器将交流电源变成直流电源,一小部分用于电池充电,其他通过逆变器变成交流电源供给负载。在这种情况下,负载的电源是经过净化的,电源质量相对较高。当市电停止时,UPS会通过逆变器将电池的直流电转化为交流电供给负载。
静态旁路是UPS的内部旁路,这是UPS在故障情况下会自动切换至静态旁路,也可人为切换至静态旁路。此模式下供给负载的电源是没有经过净化的
维修旁路是对UPS进行维修时,需要将UPS断电时使用的!此时负载通过维修旁路供电,也一样是没有经过净化的市电。一般情况下,要将UPS切换至维修旁路,首先要将其切换至静态旁路

为什么ups维修旁路开关只在静态旁路状态才能合上

因为主路是经过整流逆变净化过得电源,旁路是不经过净化的市电!静态旁路的电源是旁路电源!如果在主路状态下闭合维修旁路,两路电源不同步,有压差,会有短路甚至烧坏机器的可能!!所以只能在静态旁路模式下闭合,这样能确保电源不中断

UPS里的电子旁路和维修旁路是电气互锁的

逆变和旁路是互锁的,电子电路的自动旁路和负荷开关控制的维修旁路,是并联在一起的,是不互锁的。
只要UPS处于自动旁路供电状态了,就能闭合手动维修旁路开关了,之后就能断开整流、旁路、输出开关了。

UPS静态旁路和维修旁路的区别

UPS静态旁路为UPS内部通过静态旁路开关转换后的旁路输出供电状态,维修旁路是通过UPS
的维修旁路开关实现的供电状态。
UPS在闭合切换维系旁路开关前有一个必备条件:逆变供电状态终止。否则会有断路环流炸机掉载的风险
1、UPS主机供电模式已通过静态旁路切换至旁路供电模式,此时逆变终止;
2、UPS出现故障、逆变终止、UPS自动转旁路供电。

为什么ups维修旁路开关只在静态旁路状态才能合上

维修开关就是把输入和输出短接起来,市电直接到负载,你说哪个状态下闭合?你可以试试下闭合会怎样。
静态旁路就是市电直接到负载,输入输出电压相等,此时闭合维修旁路没有问题。逆变器工作时输出电压是稳定的220/380V,输入是不稳定的,输入-输出有电压差,闭合维修旁路是相当于让逆变器带电网,好的会保护,不好的直接炸机。
能问这问题,说明比较小白,下面是UPS方框图,要求能熟练画出,你多理解吧。
请说明UPS逆变,静态旁路,维修旁路三种工作模式的切换原则是什么?、维修旁路,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!