定义:安装在避雷器外部,用于改善避雷器静电场下的电压分布的一种金属部件。通常为圆环形。
避雷器均压环作用:
由于高压避雷器对地有杂散电容,使得沿避雷器的电压分布不均匀,这样电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环,用来均衡对地杂散电容,使电压分布均匀,不发生局部击穿而损坏。电压等级越高,对地杂散电容越大。 。
压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
均压环就是等电位连接带。一般是围绕房间做一圈,可以是铜排或者是扁钢。整个均压环需要与建筑物主钢筋连接,房间内的金属物或接地线均接到等电位带上去。
均压环是为了防止建筑物不同防雷引下线之间因雷击造成的电位差。
因为建筑物天面的接闪器接受雷击,雷电流会沿着防雷引下线泄流入地,由于雷击部位的不同,不同引下线分流的雷电流大小不同,为了减小不同引下线之间的电位差而安装均压环。