1. 井用潜水泵/深井潜水泵安装前的准备:
②用直径等于潜水电泵最大外径的重物,实测井孔内径是否能放入潜水电泵,并测出井深是否达到安装要求。
③检查井孔是否清洗,井水是否混浊,绝不可用潜水电泵洗井或抽泥砂水,以免潜水电泵过早损坏。
④检查井口安装卡箍的位置是否合适,能否承受整个机组的重量。
⑤按说明书装配图检查潜水电泵机件是否齐全,安装是否良好,卸下过滤网,转动联轴器,看是否转动灵活。
⑥拧下加水和放气螺拴,向电机腔内注满无腐蚀性洁净凉开水(蒸馏水更好,注意:一定要加满),再拧上紧好加水和放气螺拴。
⑦电缆接头,将引出电缆与配带电缆一端用电工刀切去120毫米橡套,然后将三股芯线长短阶梯形错开,剥出20毫米铜芯,用刀刮或用砂布擦去铜线外部氧化层,将对接的两线头对插进去,用细铜丝包扎层绑紧后,用锡焊透焊牢,表面砂去毛刺,然后三个接头分别用涤纶绝缘胶带半叠式包扎3层,包扎层两端用尼龙线缠绕扎紧,再用半叠方法包扎股带3层,外面用高压绝缘胶带包扎3层,最后将3股合拢,用高压胶带反复包扎5层,每层包扎一定要拉紧,层间接缝要严密牢固,以免水渗入破坏绝缘。
附:电缆接线工艺附图如下:
⑧用万用表检查三相导线是否导通,直流电阻是否近似平衡。
⑨检查电路和变压器容量是否超载,再接好起动设备,然后将潜水电泵倾斜倒立,由进水节处向水泵进口灌一桶水,目的是润滑一下泵内橡胶轴承,然后再将潜水电泵直立放稳固定,点动一下(不超过一秒钟),看转向是否与转向标识一致,如相反,可将三相电缆线调换任意两个接头,然后上好过滤网,准备安装下井。
2. 井用潜水泵/深井潜水泵的安装设备及工具
①两吨以上吊链一付。垂直高度不低于四米的三角架一个(或使用其它吊装设备,如吊车)。
②能承受一吨以上重量(能承受全套水泵重量)的吊绳(钢丝绳)两根。
③安装卡箍夹板两付。
④扳手、手锤、螺丝刀、电动工具及仪表等。
3. 井用潜水泵/深井潜水泵的安装步骤:
①潜水电泵安装图见图
②扬程低于30米的潜水电泵可使用软管,直接用钢丝绳或其它能承受整机和水管及管中水全部重量的绳索吊装在井内。
③扬程在30米以上的泵采用钢管,其安装顺序如下:A用卡箍卡紧水泵部分上端(此时电机与水泵已联接好)并用吊链吊起,慢慢系入井中,直到卡箍搭于井口,卸下吊链。B用另一付卡箍卡紧一根管子,离法兰15厘米处用吊链吊起,慢慢放下。管法兰与泵法兰中间垫好胶垫,用螺拴、螺母和弹簧垫将管与泵均匀用力拧紧。C将潜水泵稍稍吊起,卸下水泵上端的卡箍,并用塑料带将电缆扎牢于水管上,慢慢系下,使卡箍搭于井口。D用同样的方法将所有输水管系入井中。E引出电缆接入控制开关后,接入三相电源。
4. 井用潜水泵/深井潜水泵安装过程中注意事项:
①下泵过程中发现卡住现象,要转动或扳动输水管,克服卡住点,如各种措施仍不见效,千万不要强行下泵,避免造成潜水电泵与井卡死或损坏。
②安装时每根管子法兰处均应放胶垫,并均匀用力拧紧。
③根据水井的流砂、淤泥情况,确定泵至井底深度,切不可将泵埋入淤泥或流沙中,泵至井底距离一般不少于3米。
④水泵的入水深度应为动水位距进水节不少于1至1.5米,否则易损坏水泵轴承。
⑤水泵使用扬程不能过低,否则需在井口输水管路上安装闸阀以控制水泵流量在额定流量点,防止因流量大而使电机超载运转而烧坏。
⑥水泵运转中,出水应连续均匀,电流平稳(在额定工况下,一般不超过额定电流的10%),无振动和噪音,如有异常,应停机查明原因并予以排除。
⑦安装时注意电机接地线的设置,当输水管为钢管时,从井口卡箍上引线,当输水管为塑料管时,从水泵过滤网螺丝处引线。
河北普乐泵业科技有限公司是一家20年专业生产井用潜水电泵的厂家,欢迎您来厂考察。电话:15713093168
普乐泵业
产品分类
联系我们
普乐专业生产QJ井用潜水泵,另有热水潜水泵、不锈钢潜水泵、离心式潜水曝气机、高扬程潜水泵多种特殊定制潜水泵供广大用户选择。QJ井用潜水泵,按适用井径分类有125QJ、150QJ、175QJ、200QJ、250QJ、300QJ等系列井用潜水电泵
150QJ井用系列潜水泵
咨询:15713093168
传真:0319-7108109
联系人:赵宏乾 赵欣
QQ:25113970
邮箱:wangxian@plpump.com
地址:河北临城(省级)经济开发区临城大道69号
175QJ井用系列潜水泵
200QJ井用系列潜水泵
250QJ井用系列潜水泵