直流24V继电器的线圈的接法分正负极。
线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极、线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器=线圈接线柱上都标有正负极、
某些型号的直流继电器,其直流线圈上并联有极性的二极管通电指示灯,或并联有极性的保护用续流二极管,如上图两种欧姆龙的直流二极管型号,线圈的直流电压必须是有正负极的,否则指示灯不会亮是小事,严重的是外加直流电源通过续流二极管短路,继电器不能吸和工作,还可能烧坏直流电源。