凝汽器热负荷偏高是比较普遍的问题,主要原因是汽轮机内效率低,工质的冷源损失大,新蒸汽和再热蒸汽的参数低,工质在机内的焓降将下降。当功率不变时,排汽量加大或其他设备向凝汽器的直接排汽量增大。正常运行时,主蒸汽和再热蒸汽管道疏水门等不严密,使凝汽器疏水膨胀箱热负荷太大,也将使真空恶化。
2.3抽气器工作恶化。
工作蒸汽压力降低,喷嘴前的滤网堵塞,抽气器工作能力降低,射水抽气器工作水温对抽气量影响很大,射水泵出现故障,格栏水封不正常,进水温度较高,水箱水位低,水泵出口压力降低,电流减少,此时运行人员应停放故障泵开启水箱水温,让水位正常。射水抽气器出口尾管内生锈或结垢,会增大阻力,使射水器混合室内压力升高,影响出力。当真空严密性实验确定没有漏空气量时,抽气系统工作的失常,抽气量将降低,导致凝汽器端差增加,凝结水含氧量继续增加。
2.4真空系统漏气量增加。
凝汽器端差增加,凝结水过冷度增加,凝结水含氧量增加,而抽气器工作正常,此时可能是由于真空系统严密性差所致。