贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得少于2处。使用中应避免防静电接地线及接地装置意外碰伤、断线;管道的法兰处要求具有较良好的导电性。凡注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤、金属检尺等辅助设备或工具均应实行良好的接地;油壶或油桶装油时应与注油设备跨接起来并且接地。汽车油槽应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备跨接并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累静电的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等工艺设备均应该接地。