1、断路器的选型不正确:电路中各用电电器工作时的电流和超过了断路器的额定电流。例如:线路中各电器的额定电流之和为16A,电线的规格足够承载20A,而断路器却选用了10A的,那显然断路器选小了,至少选用16A,否则在所有电器同时工作时断路器将跳闸。
2、用电设备过多,功率超过设计值:在装修时同一个断路器下带多少用电设备,都有考虑,如果突然增加,可能导致断路器跳闸。例如:同一个断路器下保护了多个插座,如果各个插座都在使用,或者同时有多个大功率电器在使用,造成总电流超过设计值,断路器将跳闸。
3、还有一种情况值得注意,接线问题导致的跳闸。断路器的过载保护(热保护),主要是通过将两种膨胀系数不同的金属合成一种叫双金属片的元件,当通过同样大小的电流时双金的不同部位发热不同,能使其向设定的方向运动。流过双金的电流越大,弯曲越厉害,当达到规定值时,双金弯曲的程度刚好可以驱动断路器内部机构解锁,断路器跳闸。金属通电发热的公式Q=I²Rt,电流加大可以加大发热。此外,如果电阻值增加,发热也能达到类似效果。所以如果存在虚接、电线过细等情况,也会触发断路器的过载保护。所以还应该检查电线的粗细是否与电流设定值匹配,电线与断路器的链接部位是否拧紧。
C32,表示断路器的额定电流为32A,持续超过额定电流的1.13倍,一段时间后会跳闸
过载保护后断路器的特征:断路器不定时跳闸,如果是漏电断路器,只有手柄会掉下,复位按钮并不会弹出。
解决办法:电路中负荷过高,会造成线路发热严重,甚至引起火灾等事故。如果确定电路中是由于过载造成断路器跳闸,可以更换大电流断路器解决。在更换断路器之前,请先确定该回路电线的粗细。绝对不允许过细的电线匹配较大规格的断路器,这将存在很严重的安全隐患。反过来虽然不存在安全隐患、不影响使用,但不够经济。断路器规格与铜导线截面积的匹配可参见下表。
(三)、断路器短路保护
短路属于过载的一种极端表现,指零线与火线,或者火线与火线直接接触在一起了,产生超大电流。
断路器短路保护的特征:合闸后立刻跳闸(不是合不上闸),特别是拔下所有插座上的用电器之后还是如此,就要考虑是电路中有短路现象。
能够引起短路跳闸,一定有明显的短接点,肉眼可见。可以拆开每一个电线的接头,检查是否有短接的地方。特别是使用软线的用户,要注意电线的毛刺。电线老化