电压波动范 围一般规定不得超过额定电压值的5%。为了保证这一要求,通常采用改变变压 器的绕组匝数的调压方式。双绕组变压器只在高压侧装设改变绕组有效匝数的分 接开关。三绕组变压器在高、中压侧分别装设改变绕组有效匝数的分接开关。按 照调压方式,变压器调压可分为无载调压和有载调压两种。 电气主接线概述在水电站中,由各种一次电气设备及其连接线所组成的输送和分配电能的电 路,称为水电站的电气一次回路。电气一次回路中各电气设备根据它们的作用, 按照连接顺序,用规定的文字和符号绘成的图形称为电气主接线图,它能说明电能 输送和分配的关系。