UPS蓄电池寿命是多长 怎么正确使用保养UPS不间断电源
摘要:UPS蓄电池在设备中的使用越来越多,蓄电池的好坏直接关系着设备是否能够正常的使用。UPS蓄电池寿命一般可达到10年左右,其使用寿命与运行的环境、维护和保养的情况有关,所以想要延长UPS不间断电源的寿命需有良好的使用环境,做好定期的维护保养。下面就和小编一起了解一下吧。
UPS使用寿命取决于运行的环境,维护和保养的情况,公司对旧UPS的态度,如果低效、容量不够,运行环境差,如温度过高、灰层太大、潮湿等等都会减短UPS电池的寿命,维护和保养不到位,也会缩短UPS的寿命。UPS电源配用的免维护蓄电池,其寿命一般为3~5年。也有些用户会配用长寿命的型号,如8~10年,最长的可达20年以上。UPS的蓄电池正常寿命还是比较长的,合理使用每个月定时放一次电维护的情况下可以用5-8年,之后容量会明显下降就需要考虑更换UPS电源电池了。
该图片由注册用户"科技数码行"提供,版权声明反馈
一、使用环境要求
1、UPS不间断电源放置位置必须平稳,机箱各面距墙壁必须保持足够的通风距离。
2、UPS不间断电源应远离热源,防止阳光直射,保持正常的温度和湿度,保持室内洁净,防止腐蚀。
3、禁止超负载使用,为了延长UPS的使用寿命,不间断电源不宜长期处于满载状态下运行。后备式UPS一般选取额定功率的60%~70%的负载量,在线式UPS一般选取额定功率的70%~80%的负载量。
4、雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。UPS不间断电源中采用了大量的CMOS集成电路模块和控制用的CPU等微电子器件,它们对雷电的电磁脉冲非常敏感,因此很容易被击坏。即使在UPS具备有效屏蔽和良好保护接地的前提下,也要做好电源线和通信线的防雷过压保护。
二、使用保养注意事项
1、禁止在UPS输出端口接带有感性的负载,使用UPS电源时,应务必遵守产品说明书或使用手册中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
2、严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
3、严禁频繁地关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启U