平时作为排风排 气使用,一旦发生火灾,转换为排烟使用,……(见GB50067-97 8.2.1 条文解释) 排烟量的计算按换气次数不小于6 排烟风机的选择;1).排烟风机的全压应满足系统最不利环路的要求,并应考虑 10~20%的漏风 .排烟风机采用离心风机或轴流风机;3).风机入口处的总管上设置280时能自行关闭的排烟防火阀 .排烟口或排烟阀按防烟分区设置;2).排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上; 3).排烟口或排烟阀应与风机连锁; 4).排烟口距最远点的水平距离不应超过30 排烟支管上应设置当烟气温度超过280能自行关闭的排烟防火阀; 6).排烟口风速