摘要:众所周知,在高压交流断路器控制中,“防跳跃”功能回路是不可或缺的构成内容之一,也是保证高压交流断路器设备安全的重要措施。
关键词:高压交流断路器;防跳回路原理;防跳失败;原因
1高压断路器概述
额定电压在3KV以上,能够关合、承载和开断运行状态的正常电流和在规定时间内关合、承载、开断规定的异常电流如短路电流、过电荷电流的开关电器统称为高压断路器。高压断路器按灭弧介质的不同可分为:少油断路器、多油断路器、SF6断路器、压缩空气断路器等。一般来说它具有以下基本结构:通断原件、操动机构、传动机构、绝缘支撑元件、基座等。这些结构构成的高压断路器在电网中有控制和保护的作用,分别是:(1)根据电网运行的相关要求,将要求的部分电气设备及线路从运行状态转化为退出、备用、检修等状态。(2)在电器设备或电路发生故障时,通过继电保护装置及自动装置的作用将电网中的故障部分切除,保障无故障部分可以安全稳定的运行,保护相关的电气设备和电路安全。
1.2防跳原理
通常造成高压交流断路器跳跃有以下2种情况:a.高压电气设备发生接地或短路故障,保护动作跳开高压交流断路器,若此时操作箱内合闸脉冲未解除,会导致高压交流断路器反复跳合闸;b.高压交流断路器机构箱内有问题,如合闸按钮粘死,此时手动分闸,也会导致高压交流断路器跳跃。针对这2种跳跃情况,现主要采取高压交流断路器机构箱防跳方式加以应对,防止高压断路器跳跃。常见的防跳回路设计有:串联式防跳、并联式防跳、弹簧储能式防跳、分闸线圈辅助接点式防跳等4种。高压交流断路器大多采用并联式防跳,下面以并联的防跳回路进行分析。为了模拟跳跃现象产生的条件,将分合闸命令同时给出,高压交流断路器处于分闸状态,合闸线圈受电启动,完成合闸,辅助开关接点接通,防跳继电器开始受电;与此同时,分闸线圈受电启动,分闸动作完成后辅助开关接接通,则K12继电器的节点断开,使合闸回路不能导通;同时继电器的节点导通,与其线圈形成自保持回路,以保证合闸回路处于不导通状态,从而实现防跳功能,使高压交流断路器最终处于分闸状态。
2防跳失败原因分析
防跳失败多发生在线路故障高压交流断路器进行自动重合闸的过程中,合闸命令和分闸命令同时发出,合-分闸过程中辅助开关、触点转换太快,防跳继电器的线圈励磁吸合时间过长,即防跳继电器的吸合时间大于合-分闸过程中辅