潜水泵的安装方法,潜水泵的安装示意图
潜水电泵具有相对紧凑轻便的结构,可节省泵站建设投资,一般可降低排水成本40%~ 60%,缩短工期50%~ 60%。潜水泵的安装不需要太多考虑地形的情况,具体安装形式是根据检修、使用、用户要求设计的。小型潜水泵体积小、重量轻、移动方便,无特定安装形式。以下主要介绍典型法潜水泵的安装方法。
潜水泵安装方法如图10-23,潜水泵的安装示意图所示。
1)半永久性湿式安装P,属于固定湿式安装,泵利用导杆自动滑落到排水底座。排水底座连接至排水管,提升泵时,泵自行脱落。
2)可移动式湿式安装S,泵附有支撑底座,可以很简便地放入水中,泵直接与软管或者钢管法兰相连接。
3)永久性干式安装T,泵安装于泵坑一旁,与进口管一起装于支架上,供湿/干井或者管线连接的泵系统。吸水口和排水口以法兰与管道连接。
4)半永久性湿式安装F,安装无需固定永久性排水底座。泵自由支承,泵可以用硬管或者软管连接,适用于受限制的集水坑。
5)固定湿式安装具有搅拌功能J,属于半永久性安装,装置有旋转导杆可作搅拌和抽水,配备自动排水连接座。
6)固定湿式安装H,装置有快速接头和组合止回阔,这种固定式安装简单,使得泵悬挂在装置水管上,泵需要检查时可以提取或者放下。
7)永久性干式安装Z,这种安装能经受水淹,供湿井或者干井内利用管道与泵连接的系统,泵吸水口和排水口以法兰与管道连接,可立式或者卧式安装。
8)半永久性安装于套管内L,这种安装非常简单,适用于小的装置,排出套管由预制的混凝土管圈组成,与潜水泵的吸、排水管道相连接。
潜水泵的安装示意图如下: