一般变频器有线性、非线性和 三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S 曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化 较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉 引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变 许多参数无效果,后改为 曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了 曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用 的方法。 转矩矢量控制矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量 控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合 成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。