肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司

全部个回答

肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司
涅槃0531 昨天8:12

更多问题

肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司
如果没有吊顶就要往上改···改那个很块也就几十块一个而已···可以的,不可以,要喷淋改上翻
这个采用的格棚吊顶的喷头需要保持上喷的。
《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。顶板即楼板,而不是格栅吊顶。即可以是直立型喷头(上喷)也可以是下垂型喷头(下喷),但必须顶板下。
《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版。7.1.10。装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。顶板即楼板,而不是格栅吊顶。即可以是直立型喷头(上喷)也可以是下垂型喷头(下喷),但必须顶板下。
《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版。