什么电压降?电流流过负载以后相对于同一参考点的电压变化称为电压降。简单的说,负载两端的电压差就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程! 一、电缆电压降产生的原因 ,“电压降”就是电流通过线路时损耗了电力,产生的电压降落,称为“电压降”。 “电压降”的产生是由于线路中电荷流动时遇到阻力而损耗了电力,造成了电压降落。 二、线路电压降的计算公式 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I I= P/1.732×U×cosθ 其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV);cosθ-功率因素(0.8~0.85) 2.计算线路电阻R R=ρ×L/S 其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面 3.计算线路压降 (最简单实用): ΔU=I×R 线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度 三、电缆压降怎么算? 先选取导线再计算压降,选择导线的原则: 为保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是: 铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm² 。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。 电压降根据下列条件计算: 环境温度40℃;导线温度70~90℃;电缆排列:单芯,S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%。 其中:Vd-电压降,Vd=KxIxLxV0(v);I-工作电流或计算电流(A);L-线路长度(m);V0-表内电压(V/A.m);K:三相四线 K=√3 单相K=1 单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V 三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V 四、例题解析 题1:50kw 300米,采用25MM2线是否可行? 采用vv电缆25铜芯: 去线阻为R=0.01(300/25)=0.2,其压降为U=0.2*100=20 单线压降为20V,2相为40V,变压器低压端电压为400V 400-40=360V 铝线R=0.0283(300/35)=0.25,其压降为U=0.25*100=25,末端为350V 连续长时间运行对电机有影响,建议使用35铜芯或者50铝线。 25铜芯其压降U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30, 末端为370V 铝线U=0.0283(300/50)=0.17,17*2=34,末端为366V 可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 50kw负荷额定电流 I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2Ω 电压损失U=IR=94X0.2=18V 如果用35mm2的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧 电压损失U=IR=94X1.15=14V 题2:55变压器,低压柜在距离变压器200米处。问变压器到低压柜电压需达到390V,需多粗电缆? 55KVA变压器额定输出电流(端电压400V): I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A) 距离L=200米,200米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降U=10V,铜芯电线阻率ρ=0.0172, 单根线阻R=U/I=10/80=0.125(Ω) 单根导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×200/0.125≈32(平方) 取35平方铜芯电线 55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。 三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732 导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230。 一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级。确保电压波动的情况下,设备稳定运行。 (红色:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求) 电气设计实操课程培训零基础入门 8.88元 0.07 166人已购http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/pgc-image/1562810336206eee8b02a32