我们在拿到华为交换机之后首先需要安装,很多客户不是专业的安装人员,所以需要知道交换机安装的注意事项,今天重庆五极信息技术就来说说华为交换机安装需要注意哪些

机框

机框背面电源配线单元处的电源接入端子的接线必须和机框正面的电源模块相对应,PM1对应接入端子1,PM2对应接入端子2,依次类推。CE12804/CE12808/CE12812/CE12816交流机框和交流&高压直流机框兼容支持2700W交流电源模块和3000W交流&高压直流电源模块,当电源模块混插且采用N+1备份方式时,选择功率的电源模块作为备份电源。如果CE12800机框不能插满单板,则需要在空槽位插上相应的假拉手条,保证系统散热和EMC要求。建议机房防尘环境条件较差的情况下或者机柜/机架本身没有门时,选配防尘刷和防尘门,比如:机房环境恶劣的园区。

电源模块

交流&高压直流电源模块(交流输入时)可以和交流电源模块混插。其他情况下,交流、直流和交流&高压直流电源模块不能混插。电源模块进入保护状态后,不能正常供电,当触发保护的条件解除,电源模块不能自动恢复时,可以将电源模块从机框中拔出,停留至少30s后,再重新插入机框即可使电源模块恢复正常工作。当电源模块因温度过高而使其进入过温保护状态时,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。

风扇模块

FAN-12C风扇模块和FAN-16A风扇模块不能混插,即:FAN-12C风扇模块不能插到CE12816机框中,FAN-16A风扇模块不能插到CE12804/CE12808/CE12812机框中。FAN-600A-B风扇模块中的风扇有多个供应商,外观及标签存在略微差异,但风扇性能相当,均满足系统散热和噪声要求。当需要从机框中拔出风扇模块时,请按住解锁按钮。

单板