首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地。简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主干线相连即可,不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述。