多大的功率用多粗的线

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--25A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

怎么算多大的功率用多大的电线

家用电器是220v,首先计算电流=功率/220,算出电流后按电流大小选电线,1平方铜电线可以承受8-10A,1.5平12A-15A,2.5平19-22A,4平28-32A,6平40-48A,10平60A。电线越大每平载流量越小。上述是在正常环境温度和长度下的参数。如果高温密闭和长度过长情况下会减小。。。举个例子,2000W电热,2000/220=9左右,选1.5电线!!!另外电机类有个功率因数,就还得除以功率因数,比如2000w水泵,功率因数是0.8,那9A/08=11A左右,选1.5平电线,线路长的选2.5。。另外有些为了安全起见,通常选大一级。

多大功率用多粗线,怎么算

假设是220V50HZ交流电,功率是5000瓦,用截面积是2.5平方毫米的铜导线。
(如果保守一点,增加一些富余量,选择4平方毫米的铜导线)
计算方法如下:
根据功率计算公式:P=UI
I=P÷U=5000÷220=22.727(A)
再根据《导线载流量》对照:
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A
选择导线截面积是2.5平方毫米的铜导线。
扩展资料:
首先根据功率、电压,计算电流强度,再对照导线载流量表,选择导线,可以考虑导线截面积稍微大一些,这样有富余量,未来荷载如果有小的增加,导线截面积也是够用的。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
参考资料来源:百度百科-导线载流量

多大电流用多粗的线

导线截面积与载流量的一般计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
10下五,100上二;
25、35,四、三界,
70、95两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。