2.5平方电线负荷介绍一
说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面我们来给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。
2.5平方电线负荷介绍二
电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。
2.5平方电线负荷介绍三
BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题。
2.5平方电线负荷介绍四
几平方是规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
1、照明电线
电线首先要选择铜丝的,这是常识,对于家里普通的照明电线,使用1.5平方的就可以。
2、热水器
热水器是家里常用的电器,由于功率大,要选4平方的电线,这样在洗澡的时候,即使是热水器和浴霸同时开启,也是安全的,而且还会自动跳闸。这里要注意的是,热水器还是安装一个漏保,这样即使出现问题,也不会波及家里的其他用电。
空调要单独走线,由于空调的功率比较大,所以使用4方的电线比较安全些。如果是小居室的小功率空调,可以使用2.5方的。
一般厨房电线都会用2.5平或4平,但是大家会在这两个之间纠结,不知道哪一个更合适。建议大家为了保险起见还是选择4平的,为什么呢?
虽说厨房都是微波炉、电饭锅之类的小电器,功率也确实不高,用2.5方的线绰绰有余。但是后期会有越来越多高功率的电器进入厨房,如烤箱之类的。这个时候还用2.5方的线就完全不行了。所以还是建议大家直接选择4平方的。
如果你家的原始线路就是用的2.5方的线,那么你可以给大功率的电器单独拉4方的电线,或者觉得全部用4方的有些浪费,可以总线用4方,分线用2.5方。
5、普通插座
普通的插座选择1.5平方的电线即可,要用大功率的家电,选4平方的电线,这个根据自己的实际需要。正常2.5平方的电线负荷力最高能够到达3400W,可是如今许多家电马马虎虎加一同就能够超越4000W,这么家里安置电线的时分最佳挑选4平方的。
假如你家的初始线路即是2.5平方的,能够给一些功率比较大的电器独自拉出4平方的电线。感受都用4平方的太浪费了,你能够将总线运用4平方的,分线运用2.5平方的。