一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的 主要营养物质比例为 C:N:P=【C 】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A 】 A、BOD5/COD 的值 C、DO/BOD5 的值 3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【B 】 A、溶解氧 D、pH 4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平, 一般以【B】为宜 A、1-2mg/L C 4-6mg/L B、2-4mg/L D B】 B、6.5-8.5 D、10.5-12.5 C、 6-8mg/L B、MLSS C、温度 B、BOD5/TP 的值 D、DO/COD 的值 5、好氧微生物生长的适宜 pH 范围是【 A、4.5-6.5 8.5-10.5 6、城市污水厂,初次沉淀池中 COD 的去除率一般在【 B】之间 A、10%-20% 40%-60% B、20%-40% D、60%-80% C、 7、某工业废水的 BOD5/COD 为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】 A 较好 B 可以 C 较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下, 分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 10、传统活性污泥法的曝气时间为【B 】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 12、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【 C 】后,沉淀污泥与混合液的体 积比。 A 10 分钟 B 30 分钟 C 60 分钟 D 100 分钟 13、国内外普遍采用的 BOD 培养时间是【 A 】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 14、如果二沉池大量翻泥说明【 B 】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 15、曝气池有臭味说明【 C】。 A 进水 pH 值过低 C 曝气池供养不足 B 丝状菌大量繁殖 D 曝气池供养充足 】。 D 〉200 16、当活性污泥沉淀性好时,容积指数 SVI 一般在【B A 〈50 B 50—150 C 150—200 17、污水消毒药剂中,下列哪一种效率最高【A 】。 A 臭氧 B 氯气 C 二氧化碳 D 氧气 18、平流式沉淀池沉淀效率与深度无关,但深度又不能设计过浅,其主要原因是 下列哪一项?【B 】 (A)较小的水深作用水头较小,排泥不畅 (B)沉淀颗粒过早沉淀到池底,会 重新浮起 (C)在深度方向水流分布不均匀 (D)易受风浪等外界因素扰动影响 19、 在传统活性污泥处理系统中, 关于污泥回流的目的, 下述哪种说法是正确的? 【C 】 (A)反硝化胶氮(B)厌氧释磷(C)维持曝气池中的微生物浓度(D)污泥减 量20、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)的处理效能大大高于厌氧接触池及厌氧生 物滤床等厌氧工艺,其主要原因是下列哪一项?【 B 】 (A)污水在 UASB 反应器内停留时间长 (B)在反应器中微生物量高 (C)水流自下而上,基质与微生物接触充分(D)有搅拌设施,促进了基质与微 生物的接触 21、某废水经生物处理后仍含有一定的溶解性有机物,其处理后的水质 COD 为128mg/L,BOD5 为12mg/L.采用下列哪项工艺可进一步去除有机物?【C (A)混凝沉淀 22、( A )称闷曝。 A. 只曝气不进水 B. 鼓风曝气 B. 不曝气只进水 D. 又曝气又进水 (B)曝气生物滤池 (C)活性炭吸附 】 (D)过滤 23、( D)是废水处理中常用的有机高分子絮凝剂。 A. 聚合氯化铝 C. 聚氯乙烯 24、MLSS 表示(A)。 A. 混合液悬浮固体浓度 C. 悬浮物浓度 B. 混合液挥发性悬浮固体浓度 D. 污泥指数 B. 聚合氯化铁 D. 聚丙烯酰胺 25、活性污泥法的微生物生长方式是( A )。 A. 悬浮生长型 C. 混合生长型 B. 固着生长型 D. 以上都不是 26、KgBOD5/kgMLSS.d. 是( B )的单位。 A. 容积负荷 C. 表面负荷 B. 污泥负荷 D. 总负荷 C ) 指标来表示。 27、测定水中有机物的含量,通常用 ( A.TOC B.SVI C.BOD5 D.MLSS C ) 。 28、一般衡量污水可生化的程度为 BOD/COD 为( A.小于 0.1 C.大于 0.3 B.小于 0.3 D.0.5—0.6 29.如果水泵流量不变,管道截面减小了,则流速(A)。 A.增加 B.减小 C.不变 D.无关 30、(B)一是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的指标。 A.SV% B.SVI C.SS D.MLSS 31、沉淀池的形式按(B)不同,可分为平流、辐流、竖流 3 种形式。 A.池的结构 C.池的容积 B.水流方向 D.水流速度 32、活性污泥法处理污水,曝气池中的微生物需要营养物比为(D)。 A.100:1.8:1.3 C.100:50:10 B.100:10:1 D.100:5:1 33、生物膜法的微生物生长方式是( B )。 A. 悬浮生长型 C. 混合生长型 B. 固着生长型 D. 以上都不是 34、污水进行生物膜法处理前,一般宜经( C )处理 A 水解酸化 B 预曝气 C 沉淀 D 消毒 35、生物硝化过程的主要影响因素( D ) A 溶解氧 B pH 及重金属有害物质 D 以上各种因素 C 生物固体平均停留时间 36、污泥脱水可分为( B )和( D )两大类。 A 絮凝脱水 B 自然干化 C 高温脱水 D 机械脱水 37、沼气的主要化学成分为( A )和( B ) A 甲烷 B 二氧化碳 C 硫化氢 D 一氧化碳 38、关于污泥消化,以下说法不正确的是( D )。 A 与厌氧消化相比污泥好氧消化的肥分高,易被植物吸收; B 污泥厌氧消化也称为污泥生物稳定过程; C 厌氧消化即在无氧条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机物,最终产物为消 化气; D 与好氧消化相比,厌氧处理运行能耗多,运行费用高。 39、下面几项不属于污水深度处理方法的是( D )。 A 臭氧氧化处理; B 活性炭吸附; C 膜分离技术; D 土地处理技术。 40、如果在浓缩池内污泥停留时间过长,会引起(B) A 污泥沉淀 B 污泥上浮 C 污泥变酸 D 污泥比重变大 41、如果膜孔径为 0.2 微米,该种膜属(C) A 超滤膜 B 纳滤膜 C 微滤膜 D 反渗透膜 42、污泥浓缩脱水一体化机的作用是(C) A.只完成污泥浓缩 B. 只完成污泥脱水 C.同时完成污泥的浓缩和脱水 D. 只完成污泥的输送 43、调节池的主要作用不包括哪一项。( A、调节温度 B、调节 PH A D ) D、去除悬浮物 C、调节流量 )的预处理单元。 C、 好氧池 44、水解酸化通常是作为( A、 厌氧处理 B、 好氧处理 D、一沉池 C )缺乏时会使活性污泥生 45、营养物质的平衡对微生物的生长至关重要,当( 长不良,污泥松散。 A、钙B、钾 C、碳D、猛46、下列选项中不属于在活性污泥中存在的原生动物。( A、纤毛虫 B、肉足虫 C、轮虫 D、鞭毛虫 C )。 47、下列指标中,更能准确反应水体有机污染程度的是( A、BOD5 B、CODcr C、DO D、SVI D )。 B )。 48、生化硝化过程的主要影响因素( A、溶解氧 B、PH 及重金属有害物质 D、以上各因素 B )。 C、生物固体平均停留时间 49、在下列污水处理方法中,属于污水化学处理方法的是( A、反渗透法 B、电渗析 C、过滤 D、气浮法 50、污泥处理的主要方法是( A )。 A、减量处理 B、沉淀 C、消毒 D D、过滤 )。 D、以上全是 B )。 51、微生物的分类按呼吸类型分为( A、好氧呼吸 B、厌氧呼吸 C、兼氧性呼吸 52、污泥回流的主要目的是保持曝气池中的( A、 DO B、MLSS C、微生物 A )。 D、污泥量 53、流量与泵的转速( A、 成正比 B、成反比 B C、相等 )方法。 D、无关 54、工业废水的治理通常用( A、物理法 B 、生物法 B C、化学法 )。 C、请示领导 D、特种法 55、遇电火警,首先应该( A、报警 B 、切断电源 D、灭火 C )。 56、为了保证生物净化,污水中必须含有足够的( A、微生物 B、污泥浓度 C、溶解氧 D、温度和 PH A )。 57、水中的溶解物越多,一般所含有的什么越多( A、盐类 B、酸类 C、碱类 D、有机物 58、显微镜的目镜是 16X,物镜是 10X,则放大倍数( A、160 B、100 C、16 D、10 A )倍。 59、影响好氧池处理效果的因素有( D )。 A、温度 B、溶解氧 C、PH D、以上都是 60、细菌的细胞物质主要由( A )组成,而且形式很小,所以带电负荷。 A、蛋白质 B、脂肪 C、碳水化合物 D、纤维素 61、活性污泥处理污水起作用的主体是 ( B ) 。 A.水质水量 B.微生物 C.溶解氧 D.污泥浓度。 62、B0D5 指标是反映污水中,( B ) 污染物的浓度。 A.无机物 B.有机物 C.固体物 D.胶体物 63、用厌氧还原法处理污水,一般解决 ( D ) 污水。 A.简单有机物 B.复杂有机物 C.低浓度有机物 D。高浓度有机物 64、污水厂常用的水泵是 ( B )。 A.轴流泵 B.离心泵 C.容积泵 D.清水泵 65、活性污泥法正常运行的必要条件是 ( D ) 。 A.DO B.营养物质 C.大量微生物 D.良好的活性污泥和充足的氧气 66、沉淀池的操作管理中主要工作为(D)。 A、撇浮渣 B、取样 C、清洗 D、排泥 67、下列哪个环境因子对活性污泥微生物无影响( C)。 A 营养物质 B 酸碱度 C 湿度 D 毒物浓度 68、碱性废水的 pH(A)。 A 大于 7 B 等于 7 A C 小于 7 69、后生动物在活性污泥中出现,说明(B)。 A 污水净化作用不明显 C 水处理效果不好 B 水处理效果较好 D 大量出现,水处理效果更好 70、泵能把液体提升的高度或增加压力的多少,称为 (B)。 A.效率 B.扬程 C.流量 D.功率 71、排放水体是污水的自然归宿,水体对污水有一定的稀释与净化能力,排放水 体也称为污水的 (A A.稀释 B.沉淀 )处理法。 D.好氧 C. 生物 72、(D)能较确切地代表活性污泥微生物的数量。 A.SVI B.SV% C.MLSS D.MLVSS )有机污染物。 D.胶体,溶解状态 (B )来去除。 73、二级处理的主要处理对象是处理 ( D A.悬浮状态 B.胶体状态 C.溶解状态 74、对污水中的无机的不溶解物质,常采用 A.格栅 B.沉砂池 C.调节池 D.沉淀池 )。 75、取水样的基本要求是水样要 ( C A.定数量 B.定方法 C. 代表性 D.按比例 76、溶解氧在水体自净过程中是个重要参数,它可反映水体中(C)。 A、耗氧指标 B、溶氧指标 C、耗氧与溶氧的平衡关系 D、有机物含量 77、通常 SVI 在(C)时,将引起活性污泥膨胀。 A、100 B、200 C、300 D、400 78、生活污水中的杂质以(C)为最多。 A、无机物 B、SS C、有机物 D、有毒物质 。 79、为保证生化自净,污水中必须含有足够的 ( B) A.MLSS B.DO C.温度 D.pH 80、(B)法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。 A.渐减曝气 B.阶段曝气 C.生物吸附 D.表面曝气 二、填空(20) 1、常用 BOD/COD 比值 代表废水中污染物的可生化性。 盘式曝气器 、 悬挂链 2、工程中常用的微孔曝气器形式有 管式曝气器 、 曝气器 。 3、污水处理中常用的沉淀池形有 竖流式沉淀池 、 平流式沉淀池 、 沉淀池 。 4、常用的消毒药剂有 二氧化氯 、 臭氧 、 次氯酸钠 。 辐流式 5、常用的絮凝药剂有聚丙烯酰胺 pam 、 聚合氯化铝 pac 。 6、污水进入生物处理构筑物的营养组合应为: C:N:P=100:5:1 7、 A/O 工艺中的 A 段指 厌氧段 和O段指 好氧段 ,A 段DO(溶解氧)不大于 0.2mg/l O 段DO=2~4mg/l 。 8-13、名称解释 COD—化学耗氧量; BOD—生物耗氧量; SS—悬浮固体; MLSS—混合液活性污泥浓度; SVI—污泥容积指数; 14、废水的可生化性一般用 BOD5/COD 值表示,当BOD5/COD>0.3,采用生物处 理效果明显。 15、格栅的作用 去除漂浮物质 。 范围。 16、污水处理 PH 值在 6-9 17、污水处理厂设置调节池的目的主要是调节污水中的水量和水质。 18、新购置的活性污泥需要进行培养和驯化后,才能正常使用。 19、影响好氧池的因素有温度、溶解氧、营养物质、PH值、有害物质。 20、厌氧处理时,废水的有机物主要靠活性污泥中的微生物分解去除,故在一定 的范围内,活性污泥浓度愈高,厌氧消化的效率愈高。 三、判断题(40) 1、二次沉淀池产生的污泥应作为剩余污泥全部排出处理系统。( × ) 2、工业废水一般不含有毒物质,但含大量细菌和病原体。(×) 3、生活污水水量差别悬殊,水质成分复杂,危害性大。(×) 4、为保证二沉池污泥有正常的污泥活性,必须及时从二沉池中排除污泥。(√) 5、聚丙烯酰胺是一种助凝剂。(√) 6、混凝作用是降低水中胶体及悬浮杂质的稳定性,然后使它们絮凝成粗大絮体, 便于从水中分离。(√) 7、污泥处理最终要实现:减量化、稳定化、无害化和资源化。(√) 8、降低污泥处理区污液中的 TP 浓度,唯一的方法是在污液中投加石灰。(×) 9、与好氧消化相比,厌氧处理运行能耗多,运行费用高。(×) 10、 膜生物反应器从整体构造上来看, 是由膜组件及生物反应器两部分组成。 (√) 11、初沉污泥和活性污泥可以在浓缩池进行合并后处理。(√) 12、初沉污泥和活性污泥的浓缩性能、可消化性以及脱水性能之间都存在着很大 的差别。(√) 13、MBR 工艺可以节省占地,出水水质好。(√) 14、二氧化氯起消毒杀菌作用。(√) 15、活性炭工艺能去除有机物和色度。(√) 16、生化处理车间检测指标中 BOD 和COD 的检测时间相同。( × ) 17、缺氧引起的污泥上浮,短期缺氧的污泥成灰色,若缺氧过久则成黑色,并常 有小气泡产生。(√) 18、好氧池要经常观察曝气是否均匀,如有曝气不均匀的,及时采取措施解决, 确保池面曝气均匀。(√) 19、生化需氧量是表示污水被有机物污染的重要指标。(√) 20、用微生物处理法处理污水是最经济的。( √ ) 21、温度是影响微生物生存及生物化学反应最重要的因素之一。( √ ) 22、用肉眼观察污水池中的泡沫,正常情况应该是晶莹透明,一吹即散。 ( 23、培养活性污泥需要有菌种和菌种所需要的营养物。 24、污泥回流的目的主要是要保持曝气池的混合液体积。 25、厌氧塘可用于处理高浓度的有机废水。( √ ) (√) (X) √ ) 26、活性污泥法中反映微生物的营养和环境条件的项目有 N、P、PH、DO、水温等。 ( √ ) 27、活性污泥是活性污泥处理技术的核心。( √ ) 28、曝气塘的氧气主要靠鼓风曝气或机械曝气获得。( √ ) 29、相同型号水泵并联时,流量增加,扬程不变。( √ ) 30、当废水的 BOD5/COD 大于 0.3 时,宜采用生物法处理。(√ ) 35、 在活性污泥法污水处理场废水操作工进行巡检时,看到的活性污泥正常的颜色 应当是黄褐色。(√ ) 36、水体富营养化.是由于氮、磷等营养物质超标引起。( √ ) 37、曝气池供氧的目的主要是供给微生物分解有机物所需的氧。( √ ) 38、SS 的去除率与污水的水质、可沉物的比例、SS 浓度有关。(√ ) 39、影响带式压滤机脱水的主要因素有:助凝剂的种类和用量,带速,压榨压力 和滤带冲洗。( √ ) 40、活性污泥法试运行的主要工作是培养和驯化活性污泥,对于成分主要是难降 解有机物的工业废水来说,通常直接培养。( × ) 四、简答(20) 1、简述污水处理厂普通活性污泥法处理系统的基本工艺流程。 答案:活性污泥法处理系统主要由除此沉淀池、反应池、二次沉淀池组成。污水 首先经格栅及沉砂池后流入初次沉淀池,初次沉淀池出水进入生物反应池(曝气 池),污水和二次沉淀池回流的污泥与反应器内的活性污泥混合、曝气。一般工 艺过程的运行是连续的,但也可间歇运行。在反应池中充满着污水、微生物、胶体、可降解和不可降解的悬浮物以及多性物质组成的混合液悬浮固体——活性污 泥混合液(MLSS),经过足够时间的曝气反应后,混合液送到二次沉淀池,在其 中进行活性污泥与水的分离,处理出水排出。二次沉淀池的污泥,一部分回到曝 气池,以维持反应池内微生物浓度,一部分作为剩余污泥排出。 2、简述日常污水处理工程中调节池的主要作用? 答案:来水水量调节,水质均衡,保证后续处理水量均匀; 3、污水处理工程中常用的消毒方式有哪些?不少于 4 种。 答案:二氧化氯、臭氧、氯气、紫外线; 4、试述活性污泥法处理废水工作原理? 答案:让活性污泥悬浮在污水中形成混合液,污水中有机物与活性污泥充分接触, 并被其吸附和吸收,在氧存在的条件下,以有机物为营养物质,进行微生物的新 陈代谢作用,使有机物分解,污水得到净化,同时,新的细胞物质不断合成,活 性污泥数量增多,将混合液中活性污泥进行分离,排出的即为净化后的污水。 5、何为活性污泥丝状菌膨胀,如何控制? 答案:活性污泥丝状菌膨胀是污泥膨胀中处理最难的一种,表现为二次沉淀池中 活性污泥不沉降, 而与处理水同时流出的状态下, 活性污泥的 SVI 增大的现象。 常用的控制措施如下: (1)降低 BOD-SS; 菌; (2)增加 DO 浓度; (3)杀菌或抑 (4)投加混凝剂 6、简述典型污泥处理工艺流程及流程各阶段的目的。 答案:典型工艺流程为:污泥浓缩---污泥消化---污泥脱水---污泥处置,各阶段 产生的上清液或滤液再回到污水处理系统中。 浓缩的主要目的是使污泥初步减容缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;消化 是使污泥中的有机物分解;脱水使污泥进一步减容;处置是采用某种途径将最终 的污泥予以消纳。 7、深么是污泥膨胀? 答案:正常的活性污泥沉降性能良好。当污泥变质时,污泥不易沉降,污泥的结 构松散和体积膨胀,颜色异变,严重时,污泥外溢、流失,处理效果急剧下降, 这种现象就是污泥膨胀。 8、污泥膨胀的原因是什么? 答案:污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起的。导致污泥膨胀的原因主要有: 污水中营养物质不平衡,缺乏氮、磷等养料;溶解氧不足;水温高;PH低;泥 龄长;负荷过高等等。 9、二沉池大块污泥上浮的原因? 答案:(1)硝化污泥 上浮污泥色泽较淡,有时带铁锈色。造成原因是由于在 曝气池内硝化进程较高,反硝化不足,曝气池出水含大量的硝酸盐氮,进入沉淀 池后,在沉淀池底部产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附着于污 泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。 (2)腐化污泥 腐化污泥与反硝化 污泥不同之处在于污泥色黑,并有强烈恶臭。产生原因为二沉池有死角,造成积 泥,时间长后,即厌氧腐化,产生 H2S、CO2、H2 等气体,最终使污泥向上浮。 10、什么是生物处理? 答案:就是在有氧的条件下,借助好氧和兼性的作用来净化废水的方法,其主要 产物是水、二氧化碳及相当的污泥。 11、什么是污泥沉降比(SV) 答案:指曝气池混合液沉淀 30 分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比。 12、调节池的作用? 答案(1)缓冲车间排水量,确保后续处理设备进水均匀,不受污水高低峰流量及 浓度变化的影响; (2)对悬浮物进行沉淀。 13、SS 的测定方法? 答案:将在 105℃烘干 1h 的滤纸冷却后称量,吸取溶液 50ml 过滤,待其过滤完毕 后,放入 105℃烘箱内烘干 2h,取出后冷却称量记录质量。 14、常用的生化处理水质检测指标主要有哪些:(答对 4 个即可) 答案:COD、BOD、SS、MLSS、TP、TN、氨氮 NH3-N、pH、SV30 15、好氧池池运行控制参数? 答案: 1、 溶解氧应在 2~4mg/L 之间; 2、 pH 值应在 6~9 之间, 水温在 20℃~40℃ 之间最为合适;3、BOD :N :P = 100 :5 :1 较合适; 4、BOD5/COD>0.3 。 16、污水一级处理的目的是什么? 答案:去除污水中大量的垃圾和较大颗粒的悬浮物。削减 BOD,减轻后续处理单元 的负担。 17、活性污泥法当中出现的异常现象主要有哪些? 答案:(1)污泥膨胀:污泥结构松散,污泥指数上升,颜色异变,混合液在量筒 中混浊不下沉。 (2)污泥解体:混合液混浊而污泥松散,絮凝体微细化,泥水 界面不清出水混浊,处理效果坏等现象。 (3)污泥上浮:污泥脱氮(反硝化) 或者污泥腐化,成块上浮;污泥呈小颗粒分散上浮,在池面成片凝聚;污泥大量 上翻流失。 18、活性污泥生长过慢的原因及处理方法有哪些? 答:原因: 1) 营养物不足,微量元素不足; 2) 进液酸化度过高; 3) 种泥不 足。 处理方法: 1、 增加营养物和微量元素; 2、 减少酸化度; 3、 增加种 泥。 19、污泥活性不够的原因及处理方法有哪些? 答: 原因: 1) 温度不够; 2) 产酸菌生长过快; 3) 营养或微量元素不足; 4) 无机物 Ca2+引起沉淀。 排除方法 1) 提高温度; 2) 控制产酸菌生长条件; 3) 增加营养物和微量元素; 4) 减少进泥中 Ca2+含量。 20、为了使活性污泥曝气池正常运转,应认真做好哪些方面的记录。 答: 1) 严格控制进水量和负荷。 2) 控制污泥浓度 3) 控制回流污泥量,注 意活性污泥的质量。 4) 严格控制排泥量和排泥时间。 5) 适当供氧。 6) 认真 做好记录,及时分析运行数据。