最新回答

不可以,三个3匹同时开的话10分钟内电线必定烧断。
3天前

2个一匹的空调一起用电线能不能受得了

这要看你家的线路情况.我告诉你计算的方法:(以铜芯线为标准)每平方毫米截面积通过3.2安培的安全电流.市电220v的电压,每千瓦的电流是4.88安培.你可以自己根据你家的情况计算一下.把家电的总负荷累计乘以0.8(0.8为家电使用的同时率,或者称暂载率) 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦!

3匹空调用多大的电线3匹空调用什么电线安全

三匹的空调制冷量一般在7500W左右,适合38平米左右的房间使用。其制冷输入功率一般在2400W左右,制热功率加上辅电的功率大约在5000W以内。三匹的空调有单相电和三相电之分。单相电的应使用4平方的铜芯线,只是单纯地夏季制冷工作也可以使用2.5平方的铜芯线;而三相电的三匹空调无论制冷和制热使用2.5平方的铜芯线就可以了。三匹的空调由于功率较大,一般都不使用插头插座,而是使用空气开关来控制电源的开闭即可。 3匹柜机在制冷时是2700W。在冬天制热时是4700W。因为冬天制热时有2000W的电辅加热。所以电源线要用国标的4个平方的。有个别有2.5平方的线,也将就可以用。但会留下隐患。并且柜机一定要接空气开关。不能用插座。我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米

酒吧装修进线是6平方的铜线要安装2台5匹空调和1个1.5匹的空调80个射灯5个大灯能带的起来吗

用量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火

一个房间27平方,高度3米4,需要买多大的柜机空调

房间比较高,制冷2匹机没有问题。制热需要考虑3匹机。

一般3匹空调用几平方电线

3P空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)根据1000W每1度电计算:制冷每1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=1780 1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大),根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

3匹的挂机好吗客厅有45个平方多点,准备装空调想弄个3匹挂机,可行吗请教大家

最好装柜机

家里在装修房子马上就要布置电线了不知道用几平方的客厅空调3匹两个卧室1.5匹厨卫装太阳能

我来给楼主算一下吧。进户线:10mm现在家庭用电越来越厉害,电器功率越来越高。所以家庭装修别省这几百块钱。到时候如果出现一次烧坏设备,你就亏了。

中国云浮国际石材产业城建好后能不能带动云浮石材产业的整体升级

楼主与楼下的一问一答,就知道广告来着###我们都挺看好的,现在石材产业是全球性的朝阳产业,据不完全统计,2015年石材产业年产值都将突破3000亿美元,成为经济中发展速度快的产业之一。对云浮石材进行产业升级,肯定会迎来很好的发展。

3匹空调用多大电线

3P空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=1780 1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

徳力西开关插座批号513071能不能带动电慈炉

普通插座都是10A的,也就是说多2200瓦没问题,电磁炉也就一千多瓦一般不会超过两千瓦。应该没问题

6平方的电线能不能带动3个3匹的柜机空调

不可以,三个3匹同时开的话10分钟内电线必定烧断

2.5平方电线 能带动3匹空调吗

不能。 2.5平方的国标铜线在穿管预埋到墙体里面时候的最大承载电流在13A左右。 而3匹空调不考虑辅助电加热器的情况下最大运转电流在14A左右,如果再加上辅助电加热器的运转电流,总运转电流值远远超过了2.5平方线的最大承载电流。 建议使用4平方的国标单芯铜线。

4平方的入户吕线能不能带动空调和冰箱

这么说吧,如果不考虑厨房、卫生间的用电。
4平方铜线当主线、
2、5线当支线带2个空调和一个冰箱,应该是安全的。
如果一路线并接2个空调和冰箱建议用16或20空开就行。是安全的。
但是不建议用铝线。

2点5平方的电线,能不能拉3匹的冷气!

不能!3P的都是16A的,挂机是10A的,所以要用3平以上的还得只空调用

4个平方的铜线能不能带动家用分体式空调

可以的。最好把两台空调的电源线分装,也就是每台空调单独安装电源线,不要共用一路4平方的电源。

请问3匹空调2、5平方电线能不能用

三匹的空调制冷功率一般在2500瓦左右,辅电的功率一般在1800瓦左右。 空调功率大小与能效比高低有关,能效比高功率相对就小,相对就比较省电,能效比低的功率就大,耗电量就大一些。 2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素。按常温通常空气35度中单根可过21安的电流。220V 时能承受的最大负荷4.6KW,380V 时能承受的最大负荷约11KW。 相比之下,在冬天制热的时候很吃紧,建议用4平方以上的

4平方的铜线能带几个3匹柜机空调

一个3匹空调过电流10A,4平方铜线过电流20安,理论上可以带两个个3匹空调,但是加上其他原因,最好只带一个3匹空调。
一般带两个没问题,还要看使用环境。

标准4平方的铜线主线能带大3匹柜机和2匹挂机的空调

如果是制冷,没有问题,但如果冬季需要制热取暖,就应该使用6平方的铜芯线了。

2.5平方中间有连接电线能带动3匹空调吗安全吗

首先需要确认您的空调是220V供电还是380v供电。如果是380v电源那2.5平方可以够用。如果是220v供电那最少也要4平方。三相千瓦=2A 单相千瓦=4.5A

空调2.5平方的多股电线能带起3台1.5匹的吗

2.5平方的铜导线安全在流量约为14A、
1.5Pm的空调、输入功率为1200W、运行电流约为5.5A、全压启动电流约为16A左右、
2.5平方的铜导线、使用1台1.5P的空调就已经超负荷了------
3台1.5P的空调,设;2台启动、3台运行;即;16*2+ 5.5=37.5A、最小要匹配6平方的铜导线(安全在流量为36A)才可以,主线最好匹配10平方的铜导线、60A的总断路器,每台空调单一匹配4平方的铜导线、25A的漏电断路器为宜----
肯定带不了,导线会严重过热的。
http://www.17house.com/sp/zhihu/53/1464168730720344.htm 6平方的电线能不能带动3个3匹的柜机空调