发表于2019-12-30　地下室侧壁钢筋做法大样专题为您提供地下室侧壁钢筋做法大样的相关资料与视频课程,您可以下载地下室侧壁钢筋做法大样资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。　更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐。　内容简介　地下室砼墙、人防墙、侧壁等非剪力墙墙体转角钢筋构造大样、剪力墙洞口加强示意图、　立即下载　建筑功能:商业　高度类别:多层建筑　地上层数:14层　地下层数:3层　图纸深度:施工图　民用建筑设计使用年限:50年　项目名称:　工程概况:　本项目为一栋商业楼,层数为14层,高度为67.40米,高区7层楼面以上分为东西商业A、B座,商业A、B座在8~12层通过连廊连为一体。三层地下室,为超市、停车库及设备用房。　本工程项目的各栋楼均属于“超限建筑工程”,初步设计审查和“超限”专项审查均已完成和通过。　二层结构平面布置图　十、十一层结构平面布置图　钢桁架连廊九层结构平面布置及板配筋图　建筑轴立面图　十层、十一层平面图　底板、侧壁交接处防水　立即下载　浏览数:1706　一、人防区预留预埋一般要求1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。　2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。　3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。　4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。　5、各种设备安装的预留孔　查看详情　浏览数:298　来源:安装咋整　版权归原作者所有　一、人防区预留预埋一般要求1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。　2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。　3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。　4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管　查看详情　浏览数:3028　一、人防区预留预埋一般要求　1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。　2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。　3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。　4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。　5、各种设备安装的预留孔洞。&nbs　查看详情　浏览数:845　一、平面模板图校对　一、轴线　1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应　2、总尺寸是不是死分尺寸之和　3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线　4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号　5、圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位　二、轮廓与标高　1、结构轮廓与建筑是否一致　2、结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水　查看详情　浏览数:2935　地下室人防工程机电安装最全图文详解(附图集)　一、人防区预留预埋一般要求　1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。　2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。　3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。　4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋　查看详情　浏览数:3376　一、人防区预留预埋一般要求　1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。　2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。　3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。　4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。　5、各种设备安装的预留孔洞。&nbs　查看详情　浏览数:553　地下室模板工艺说明　砖胎膜:坑中坑砖胎膜砌筑需圈梁及砌体达到80%以上强度后坑内采用井字水平支撑后方可进行第一次回填,回填材料宜选用粗砂或者含水量符合压实要求的粘性土,不可使用淤泥和淤泥质土用作填料。在承台或地梁砖胎膜砌筑过程中,砖垛应选用整砖砌筑,断面宜为方形或矩形,砖柱水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。　模板支撑:地下室集水井及电梯井的模板支撑应该引起足够重视,沙袋应足量堆载,确保模板箱体不在混凝土的作用下上浮,箱体模板与砖胎膜之间采用与底板同强度等级的水泥砂浆垫块以满足成型后的尺寸要求。底板外侧边缘模板采用钢管架支撑时,须待底板混凝土有了一定强度后方可拆　查看详情　浏览数:1339　大院私藏图纸会审(楼梯、地下室)88个爆点　一、平面模板图校对　一、轴线　1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应　2、总尺寸是不是死分尺寸之和　3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线　4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号　5、圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位　二、轮廓与标高　1、结构轮廓与建筑是否一致&　查看详情　建筑功能:其他高度类别:多层建筑地下层数:2层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式　:桩基础地下室功能:人防,车库设计时间:2009