三相电分为三相四线制与三相五线制:
(R黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制
(R黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制
(R黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制
相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统。
三相四线制是指ABC三相供电,外加一条零线
三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。
三相五线制是指ABC三相供电,外加一条零线O,再加一条地线E
相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。
现在实际中还有一种三相六线的接法除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。