(2014)11-0098— 01 1600 甲刀闸没有开断正常负荷电流和短路电流的能力, 在 倒闸操作时造成不便 , 新加装 4 组柴油发电机作为保安电源, 与 6KV 备用段需要有同期, 因此将 600 甲刀闸改为 600 真空开关。 并安装南京科 明 自动化设备有 限公 司生产 的 CM一 320D 双微 机 自动准同期控制器 与 CM一 360A 手动 同期装置 , 在事故 时保证 厂 用电正常切换。 2高压备用 电源 由刀闸改为真 空开关的必要性 高压备用 电源低压 侧采用 600 甲刀 闸控 制时 ,如 图 1所 示 , 600 甲刀 闸没有灭 弧装 置 ,不能开断负荷 电流 和短路 电流 。 6KV 备用段母线停电时.需要将德 2201开关断开且德 2201开 关解备、 6KV 备用电源 601 开关、 602 开关 、 603 开关 、 604 开关 及厂 6O开关在停电状态且不能反送电时, 才能将 600 甲刀闸拉 至检修位置。并且 600 甲刀闸有机械闭锁, 操作起来比较麻烦 , 需将刀闸柜门打开, 有一定的危险性, 操作麻烦, 容易误操作。 特 别是在全厂失电时,利用 6KV 柴油发电机组作为保安电源向 6KV 备用段母线供电时. 将通过 600 甲刀闸向高备变反送电, 易 造成事故扩大。 对此 . 专门组织技术人员对 600 甲刀 闸改造进行 充分研究, 确定改造的可靠性, 联系厂家, 选择合适的开关, 根据 现场的实际情况, 选择合适的同期装置。 前言 图 1 原运行 方式 系统 图 3(1)对 600 甲刀闸开关柜进行测量, 选用合适的开关 , 使用 600 甲刀闸的柜子, 节省资源, 减少费用。根据实际情况选择额 定 电流合适的开关。 改造 过程及实现功能 (2)对 600 开关控制回路进行整改 , 使其可以进行远方就 地转换, 将信号引接至 DCS, 可以在远方进行操作。在就地开关 柜上加装分合闸指示灯及带电指示器。 (3)本着节省费 用及确保设 备 的可靠 性 , 选择 了南 京科 自动化设备 有限公司生产 的 CM一 320D 双微 机 自动准 同期控制 器与 CM一 360A 手动同期装 置。 (4)CM一 320D 装置技术特点。 1)极高的可靠性与稳定性; 2) 同期速度快、 精度高; 3)功能极强 , 适用范围广; (4)完善的通讯 功能; 5)运行维护简便; 6)结构标准, 安装方便。 (5)c g 一 360A 装置技术特点。 CM一 360A 手动切换 与手动同 期装置专为多对象同期系统的纯手动切换与纯手动同期而设 计。可实现所有同期输入/ 输出信号的手动切换; 所有同期 P r信 号均经过可靠的隔离; 完善的闭锁功能, 防止手动同期时出现非 同期合 闸。 (6)600 开关的同期装 置实现 了 自动 准同期远 方合闸 . 自动 准 同期远方无压合 闸, 自动准同期就地同期合闸 , 自动准同期就 地无压合 闸, 手动准同期就地 同期合 闸 , 手动准 同期就地无 压合 闸。 4结语 德平热电厂 600 甲刀闸改造工作已完成, 600 开关及其同 期装置试验正常。 已投入使用, 完全符合现场的实际情况。不仅 解决 了 600 甲刀 闸在倒 闸操作 时的不便 ,而且在 事故 情况下保 证了厂用电正常切换,在事故消除后快速恢复机组正常运行。 600 真空开关的同期装置实现了同期合闸, 操作可靠 , 避免发生 非 同期并列 。 参考文献 : [1]范锡普 . 发 电厂 电气部 分. 2 版 . 北京 : 水利 电力 出版 社 , 199 5. [2]熊信银. 发 电机及 电气系统. 北京 : 中国电力 出版社 , 2004. [3】防止电力生产重大事故的二十五项重点要求.国电发 【 20001 589 号. f4]CM一 320D 双微机 自动 准 同期 控制 器和 CM一 360A 手动 同期装置说 明书. 作者简介: 韩 占河(1966. 2一 ) , 男 , 本科学历 , 电气专业助理工程 师。