蓝色的海: 水泵烧的原因有很多,大部份与变频无关。 你的设备,没有说明恒压供水的工作方式。 方式有四种:一拖多切换;一拖多(变频带两电机);一台变频调节,其他直接或软起;一拖一。 我说一下我遇烧电机的情况有两种最多: 1,缺相。2,水泵维护不够,轴承烧死,泵内部损坏,导致过载烧毁。 而且,工频时最多。大多是热继整定过大或失效,或没有选合适的断路器对电机有效保护。如果变频内电机的参数设置合理,在变频工做时,变频器都会在过载时保护电机,而且很灵。缺相一般由断路器来起做用的。 在一拖多的系统中,交流接触器的故障率最高,烧电机最多的同时,交流接触器一般都有问题。而且都是工频下烧的多。我见过变频器运行,交流接触器损坏,电机不转,当然压力不够,电机最后就是直接起动。而且这些都是B系列或者ABB的交流接触器易坏,主要是其辅助触头的机械结构在长期的切换过程中易出现故障。