三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。1、电缆通用符号表示的含义:
〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸
〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯 。
〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝 套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套 。
〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,
C-滤尘器用,Z- 直流
〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-
细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。
〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯
乙烯护套,3-聚乙烯护套 。
〔9〕额定电压。以数字表示,kV。2、常用电缆举例:VV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。 YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
3、规格表示法的含义 规格采用芯数,标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:
同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4*185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
4、完整的型号规 格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示 方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可 以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示, 如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆 为同一种规