是中华人民共和国对夏热冬冷地区建筑节能 设计标准 JGJ134-2001,J116--2001 推荐使用的空调器。 一、冷热水机组 1.机组特点: 全板式换热器,结构紧凑,体积小 全不锈钢外壳,造型美观,永不生锈,可户外安装。 多重隔音,噪音低 热泵供热,无需锅炉 2.地下水式工况条件: 制冷工况:使用侧进出温度 12/7 热源侧进出水温度 18/29和18/25 制热工况:使用侧进出水温度 40 热源侧进出水温度 15 3.水环式工况条件: 制冷工况:使用侧进出水温度 12/7 热源侧进出水温度 30/35 二、整体式新风机组 1.机组特点: 微电脑自动控制;故障自诊断,多重鼓掌保护,可实现线控和遥控。 采用品牌压缩机,节能低噪,可靠性高。 多回路制冷系统,能量调节方便。 防腐双面喷塑外壳。 采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 35/28 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和18/25 制热:使用侧进风干球温度 水环式热源侧进温度20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 三、整体暗装风机盘管机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 采用专利技术,降噪效果明显。 采用独特的冷凝水加热技术。 结构紧凑,节省安装空间。 采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27/19 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/25 制热:使用侧进风干球温度 20/15 水环式热源侧进温度 20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 机外静压:0Pa。静压型机组可特殊订货。 四、整体吊装柜式机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 高效低噪音离心风机,运行宁静。 可方便选择安装位置,保养方便。 高效换热器,换热系数高。 采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27/19 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/25 制热:使用侧进风干球温度 20/15 水环式热源侧进水温度 20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 五、整体立柜式机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 采用品牌压缩机,节能低噪,可靠性高。 多回路制冷系统,能量调节方便。 防腐双面喷塑外壳。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27/19 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/25 制热:使用侧进风干球温度 20/15 水环式热源侧进温度 20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 六、整体吊装复合式新风机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 高效低噪音离心构机,运行宁静。 百叶窗式铝翅片换热器,换热效率高。 铝合金框架,外形美观。 采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 32/28 热源侧进/出水温度 18/29 制热:使用侧进风干球温度 热源侧进水15 七、分体暗装风机盘管机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 选用大叶轮低转速风机,风量大,噪声低。 选用对称型的设计,接管及回风口位置依现场需要而改变。 一次性成型冷凝水盘,外涂防水涂层,外贴保温材料。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27/19 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/29 制热:使用侧进风干球温度 20/15 水环式热源侧进温度 20 地下水式热源侧进水温度 20 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 机外静压:0Pa。 静压型机组可特殊订货。 八、分体吊装柜式机组 1.机组特点 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 高效、大功率风机,高静压。 高效换热器,体积小,重量轻。 铝合金框回,外形美观。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27/19 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/25 制热:使用侧进风干球温度 20/15 水环式热源侧进温度 20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 九、分体吊装柜式新风机组 1.机组特点: 微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 双进风离心风出,经严格动静平衡试验,振动小,噪音底。 进风口过滤,保证新风质量。 高效隔热隔音阻燃保温材料。 铝合金框架,外形美观。 2.工况条件: 制冷:使用侧进风干球/湿球温度 35/28 水环式热源侧进/出水温度 30/35 地下水式热源侧进/出水温度 18/29和和 18/25 制热:使用侧进风干球温度 水环式热源侧进温度20 地下水式热源侧进水温度 15 双盘管热源侧进/出水温度 60/50 编辑本段空调能效比存在短斤少两现象 2009 年夏季来临,空调进入了销售和使用的高峰期,虽然很多消费者在购买家电 产品时能够注意到能效标识,但并不知道这些标识跟实际的出入有多大。