为查 明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断。 a.是否呼吸不畅或排气未尽; b.保护及直流等二次回路是否正常; c.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; d.气体继电器中积聚的气体是否可燃; e.气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果; f.必要的电气试验结果; g.变压器其它继电保护装置的动作情况。 10.瓦斯保护的反事故措施 瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器进行处理;重 者跳开变压器开关,导致变压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性,对此提出了瓦 斯保护的反事故措施: 10.1 将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式, 触点改为立式, 以提高重瓦斯动作的可靠 性。 10.2 为防止瓦斯继电器因漏水而短路, 应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措 施。 10.3 瓦斯继电器引出线应采用防油线。 10.4 瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。 11.结论 变压器瓦斯信号动作后,运行人员必须对变压器进行检查,查明动作的原因,并立 即向上级调度和主管领导汇报,上级主管领导应立即派人去现场提取继电器气样、油样 和本体油样,分别作色谱分析。根据有关导则及现场分析结论采取相应的对策,避免事 故的发生,以保证变压器的安全经济运行。