危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。
(2)照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
(3)照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
(4)室外照明灯具距地面不得低于3m;室内距地面不得低于 2.4m。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠、铭等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。
3、电箱(配电箱、开关箱)”
(1)电箱应有门、锁、色标和统一编号。
(2)电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。 (3)电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
(4)电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。
(5)配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。
(6)配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。 (7)金属外壳电箱应作接地或接零保护。 (8)开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。
(9)同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
4、接地接零
(1)接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm一组2根,接地体之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。
(2)橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持式民用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。
(3)电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。
四、机具安全使用措施
1、电焊机
(l)有可靠的防雨措施。 (2)
一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。
(3)有良好的接地或接零保护。 (4)配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
五、防火安全措施
1、工地建立防火责任制,职责明确。按规定设专职防火干部,建立防火档案并正确填写。
2、建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确审批手续,并有监护措