我的工厂车间补偿柜里的熔断器坏了,换了新之后发现有三个电容器坏了过了几天换了新的电容上去。。之后发现功率因素还是很低,不明白?全部电容已经投入,每个电容电流都正常,不过有的电容a相和b相之间有的相差1安。那个车间全是水磨机电机还有多是15kw以上的。电机都要星三角降压启动。电机还未有开的时候还是正常是1的,一开一个电机就不行了!我就不明白是什么问题。我怀疑可能是取样出了问题。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享至:
全部回复(12)
只看楼主我要回复
此类问题很常见,除了前面板猪提出的几个可能性之外,我的建议如下:
1、查看供电局的电表,目前电表都是多功能电表,看看电表显示的功率因数数据如何,这个数据是最权威的。这个检查,是判别补偿器显示的数据的正确与否。如果吻合,则做下面检查。如不吻合,先查补偿器及其采样CT等是否有问题。
2、做一个短时间的试验:用手动的方式,先把电容器全部退出,再投一个,查看补偿柜每相的补偿电流是多少,并记录其电流数据,一定要记录啊!然后退出该电容,投下一路电容,同样查看分今年数据并记录,一直做完全部电容器。这个步骤,是检查每个电容器是否好的。
3、接上面步骤,把全部电容器都投入,看看总的补偿电流是多少,对照电容器的电流数据,看看是否吻合。这个步骤,是考虑到补偿柜长期使用,CT或电流表老化,第二个步骤不一定准确。
4、都解决不了,我们可以免费咨询。
来自 PC回复举报
赞同0
这样的老古董电容柜,很少见了:funk: 该换了!
来自 PC回复举报
赞同0
一 从控制柜面板看应该是12投切的电容柜。
二 保险没断之前功率因素是多少,电流是多少有记录吗?现在和他差多少。
主要根据第二点来分析判断是电容选择问题,还是电容有坏的。每投一组电容电流值是一样的吗,偏差一a影响不大。
来自 PC回复举报
赞同0
找厂家来看看吧
来自 PC回复举报
赞同0
点击查看全部回复(12条)