不同的场合下水压标准是不同的,具体如下: 消防栓的水压的要求: 消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑
不同的场合下水压标准是不同的,具体如下:。消防栓的版水压的要求:。消防水压直接影响权的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定
太正常不过了消防栓一般都设置在公共部位,一些大型点的厅室里面会增设消防栓的,但你说55平方的店面有2个,我觉得这是后期装修改围建成的一个店面吧,如果是这样要看看有没有影响疏散通道和安全出口,以及其它部位是不是没有消防栓保护了。正常
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。。公共消防栓标准水压指水枪的充回实水柱答应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。。公共消防栓标准水压指水枪的充回实水柱答应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m
1、消火栓来箱不是一定要自配置消火栓按钮。

消防栓水压力值为多少是正常

消防栓水压力值为.15MPa~0.2MPa是正常。
临时高压消防给水系统指的是平时的低压管道,其水压力和流量不能满足最不利点的灭火需要,当火灾报警时,自动启动消防泵和屋顶消防水箱,压力罐和其他压力稳定设施系统的水,所以系统高压灭火。
充实水柱长10m以上没问题,小于7m不行。斜45度喷。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
扩展资料:
消防栓选用要点:
1、建筑在市政消火栓防护半径150m以内,消防用水量不超过15L/s时,不得设置室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,且不应集中在建筑物一侧。
3、室外消火栓距离人防工程入口不得小于5m。
4、停车场室外消火栓应沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不应小于7m,与加油站或车库的距离不应小于15m。
5、室外消火栓应设置在便于消防车使用的地方。
6、室外消火栓应使用在地面以上,使用地下消火栓时应有明显标志。寒冷地区应采用地下式,非寒冷地区应采用地上式。
7、室外地上消火栓直径为150mm或100mm,两个直径为65mm。室外地下式消火栓应有100毫米和65毫米直径的消火栓口。
8、室外消火栓防护半径不超过150m,间距不超过120m。
9、室外消火栓与道路的距离不得超过2m,与房屋外墙的距离不得小于5m。