开《动火证》的规定: 1、焊工必须有“特种作业操作证” ,并经过项目部安全教育;必须安排监护 人员方可开《动火证》 。焊工及辅助人员必须按照规定穿戴劳动防护用品。 2、大风(4~5 级)及以上天气严禁动火作业和开《动火证》 。雨天、雪天 严禁动火作业和开《动火证》 。雨雪后、地面潮湿条件下进行作业时,操作人员 及辅助人员应站在垫起的铺有绝缘物品的地方,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。割 焊操作、配合人员及在电焊作业范围内的其他人员严禁靠在带电钢体上。严禁坐 在焊件上进行电焊。 3、电、气焊设备必须通过验收,焊工必须按照规定使用电、气焊设备,电 焊必须要使用电焊专用箱,电焊机一次侧线不大于 5 米、二次侧线不大于 30 米; 氧气瓶与乙炔气瓶之间的距离要大于 5 米,气焊必须要接相应的仪表和回火阀; 乙炔气瓶严禁倒放。夏季使用氧气、乙炔气瓶必须要有防晒棚(板) ,避免阳光 直照气瓶引起爆炸。 4、割、焊作业点 10m 范围内不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔气瓶等易 燃、易爆物品(包括:高处作业点下方 10 米范围内不得有易燃物) 。割、焊作 业点必须放置灭火器;焊工、辅助人员及其监护人员必须掌握必要的灭火知识。 5、距离防水作业区域边缘 30m 范围内不得进行割、焊作业。 6、有化学品、防水保温材料处进行割、焊作业,无防护措施的,未经项目 部负责人批准,严禁动火作业和开《动火证》 。 7、移动电焊机(包括移动电焊把线、地线)必须先拉闸断电,安放就位后 方可通电使用。工作完毕或临时离开操作现场时,必须切断电源。 8、电焊接线必须要由电工完成;修理电焊机必须要由专业电工完成。 9、焊工及其辅助作业人员严禁胸前带手机作业,避免电池爆炸。 10、每次割焊作业结束要对现场进行检查,确认无火源后方可离开。 11、开出的《动火证》要做到及时交回项目部,具体做法:必须将前一天开 出的《动火证》收回后再开新《动火证》 (以旧换新) ,否则不开新《动火证》 。 交底人: 接受人: 2013 年 月 日