监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 4.8.5 系统应具有下列管理功能: 1 故障管理功能 1)可利用内部诊断程序识别相关故障并能迫踪至故障点。 2)能包括所有告警信号及其记录的细节。 3)具有告警过滤和遮蔽功能。 4)能够设置故障严重等级。 2 性能管理功能 1)能监测所有受测光纤。 2)能对监视门限进行设置。 3)能定期存储和报告性能事件数据,时间可根据用户要求设置。 4)能报告点名测试的性能监视数据。 3 配置管理功能 1)系统初始化配置。 2)光缆自动监测系统状态和控制。 3)被监测网络的配置应能按请求以图形的方式在监测中心屏幕上完成。 4)系统备份和故障处理能力。 4 安全管理功能 1)接入管理系统的权限应符合设计要求。 2)应能对所有试图接人受限资源的申请进行监视和实施控制。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 5 室内设备和箱式机房 5.1 一般规定 5.1.1 室内设备安装验收包括安装在通信设备房屋内的各种通信系统设备安装及设备 配线、管槽安装的通用要求。 5.1.2 箱式机房验收应包括箱式机房安装验收及箱内设备安装和配线验收。 5.2 设备安装 主控项目 5.2.1 机柜(架)和设备进场验收应符合下列要求: 1 数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2 图纸、说明书等技术资料,合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 机柜(架)、设备及附件无变形、表面无损伤,镀层、漆饰完整无脱落,铭牌,标 识完整清晰。 4 机柜(架)、设备内部件完好、连接无松动;无受潮发霉、锈蚀。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设士陕件和汀货合同,检查实物和质量证明文件。 5. 2.2 机柜(架)安装应符合下列要求: 1 机柜(架)的安装位置及安装方式符合设计要求。 2 机柜(架)底座对地加固。 3 机柜(架)稳定牢固。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查。 5.2.3 壁挂式设备安装位置和方式应符合设计要求,并安装牢固可靠。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查。 5.2.4 子架或机盘安装应符合下列要求: 1 子架或机盘位置符合设备技术文件或设计要求。 2 子架或机盘整齐一致.接触良好。 检验数量:施工单位全部检查。