上述两大类的水轮机还可细分为以下具体的转轮型式: 常见水轮机的特点及应用范围常见水轮机的特点及应用范围见下表: 转轮型式 一般适应水 特点混流式 25~450 结构简单,运行可靠、效率高、应用水头范围 广,一般适用于中高水头水电站。 轴流定桨式 3~50 结构简单,但高效率区范围较窄,适用于负荷及 水头边幅较小的水电站。 轴流转桨式 2~88 结构较为复杂,由于导叶和桨页能双重调节,因 此具有较大范围的高效率区,适用于低水头、大 流量和负荷变化较大的水电站。 斜流式 40~200 也可实现导叶和转轮叶片双重调节,具有较宽的 高效率区,但结构复杂,造价较高,一般用于大、中 型水电站。 贯流式 2~30 一般具有较高的效率,适用于低水头、大流量的 河床式水电站。 水斗式 40~200 25~300一般适用于中小型水电站。 双击式 5~150 结构简单,制造方便,但效率低,一般适用于小型 水电站。 可逆混流式水 泵水轮机 50~700 适用于抽水蓄能电站,兼有水轮机和水泵的特 点,可实现双向旋转使得水流方向相反,从而实 现水轮机和水泵的功能。 水轮机的工作参数、型号和公称直径水轮机的工作参数主要有水头、流量、转速、功率与效率。每一种参数根据 具体的应用概念的不同还可以细分为具体的参数。如水头有工作水头、设计水头、 额定水头等;流量有额定流量、空载流量等,在此就不再对各种具体参数作解释, 有兴趣的读者可以参阅专业的书籍。 为了统一水轮机的品种规格,以便提高质量、降低造价和便于选择使用,我 国对水轮机产品型号作为规范化规定。