应特别注意对动物源性气溶胶的防护,例如对感染　CNAS-CL05:2006　第12　页共　33　页2006　年06　月01　日发布　2006　年07　月01　日实施　动物的剖检应在负压剖检台上进行。　应根据动物的种类、身体大小、生活习性、实验目的等选择具适当防护水　平的、专用于动物的、符合国家相关标准的生物安全柜、动物饲养设施、动物　实验设施、消毒设施和清洗设施等。　实验室建筑应确保实验动物不能逃逸,非实验室动物(如野鼠、昆虫等)　不能进入。实验室设计(如空间、进出通道等)应符合所用动物的需要。　动物实验室空气不应循环。动物源气溶胶应经适当的高效过滤/消毒后排　出,不能进入室内循环。　如动物需要饮用无菌水,供水系统应可安全消毒。　动物实验室内的温度、湿度、照度、噪声、洁净度等饲养环境应符合国家　相关标准的要求。　7.1　ABSL-1　实验室　除满足　6.1　的要求外,还应满足以下要求:　1)　建筑物内动物设施应与开放的人员活动区分开。　2)　应安装自动闭门器,当有实验动物时应保持锁闭状态。　3)　如果有地漏,应始终用水或消毒剂液封。　4)　动物笼具的洗涤应满足清洁要求。　7.2　ABSL-2　实验室　除满足　6.2　和7.1　的要求外,还应满足以下要求:　1)　出入口应设缓冲间。　2)　动物实验室的门应当具有可视窗,可以自动关闭,并有适当的火灾报　警器。　3)　为保证动物实验室运转和控制污染的要求,用于处理固体废弃物的高　压灭菌器应经过特殊设计,合理摆放,加强保养;焚烧炉应经过特殊　设计,同时配备补燃和消烟设备;污染的废水必须经过消毒处理。　7.3　ABSL-3　实验室　除满足　6.3　和7.2　的要求外,还应满足以下要求:　1)　建筑物应有符合要求的抗震能力,防鼠、防虫、防盗。　CNAS-CL05:2006　第13　页共　33　页2006　年06　月01　日发布　2006　年07　月01　日实施　2)　由清洁区、半污染区和污染区(动物饲养间)组成。污染区和半污染　区之间应设缓冲间。必要时,半污染区和清洁区之间应设缓冲间。　3)　相对室外大气压,污染区为-60Pa(名义值)　,并与生物安全柜等装置　内气压保持安全合理压差。保持定向气流并保持各区之间气压差均　匀。　4)　室内应配备人工或自动消毒器具(如消毒喷雾器、臭氧消毒器)并备　有足够的消毒剂。　5)　当房间内有感