建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管的规格,按GB/T5836.1-2006的规定,共有11个规格,分别是dn32,dn40,dn50,dn75,dn90,dn110,dn125,dn160,dn200,dn250,dn315.室内常用的规格有:dn32,dn40,dn50,dn75,dn90,dn110,dn125,dn160。(1)与洗脸盆、洗涤盆、浴盆、卫生盆相连的排水支管,管径为dn32,规格较大者可采用dn40。(2)与小便器、小便斗相连的排水支管管径为dn50,dn75。(3)与大便器相连的排水管管径为dn110.(4)接有大便器的排水横管、排水立管管径不得小于dn110.(5)小便槽的排水管或连接3个小便器以上的排水管管径不得小于dn75.(6)医院里的污水池、洗涤盆排水管的管径不得小于dn75。(8)公共食堂、餐厅里的洗涤池、污水池的排水管管径不得小于dn75。公共食堂、餐厅里。公共浴室的排水支管管径不得小于dn75,干管管径不得小于dn100.(9)住宅里的排水立管管径不得小于dn75。
UW571HB型小便器进水管和排水管的安装尺寸
让我来告诉你,这个问题其实困扰了很多不懂装修的菜鸟呢!其实小便斗是男士专用的便器,是一种装在卫生间墙上的固定物。所以在装修的时候人们总是会考虑大或者小呢!现在和分享一下这类的一些经验!小便器的分类1、按安装方式分:落地式(带感应器和不带感应器)、壁挂式(带感应器和不带感应器)2、按用水量分:普通型(5升以下)、节水型(3升以下)3、按用途分:成人型、幼儿型1、落地式小便斗一定要在做管道时就把小便斗回家,因为安装小便斗时,排水管到墙砖位置的安装尺寸精确度要求高,们经常碰到业主按商家给的尺寸做排水孔,结果有一部分就是装不进去,以致要么磨小便斗的后部,要么换小便斗的型号,非常麻烦。2、在确认尺寸正确的情况下,先把密封圈套紧下水管道口,防止小便斗漏水3、用密封胶涂在小便斗橡皮圈与密封圈的接口处,并把小便斗稳定放在安装处,通过水平尺确定小便斗水平安装后,在小便斗底部和上部及左右侧划上线,4、通过计算,确认小便斗的后部的安装位置,并打孔且用专用配件固定牢。5、安装后部配件后,在小便斗与靠墙和靠地的缝隙涂上密封胶6、安装好进水管后试水。给一个友情提示!教怎么安装小便池!壁挂式小便斗分为地排水和墙排水,地排水的安装只要注