“400kva变压器能带多少电流?400kva变压器额定电流是多少?”许多客户经常会问到这样的问题,借着今天的机会,小编给大家简单介绍一下这方面的知识点。
要想弄明白能带多少电流的问题,就必须清楚下面这个公式:
视在功率(KVA)=线电压(KV)*线电压(I)*1.732
我们以变压器变比为10/0.4的设备为例,将已经清楚的条件带入到上述的公式当中,得出:
一次侧电流(I)=400/[10*1.732]=23A
二次侧电流(I)=400/[0.4*1.732]=577A
综上所述,变压器高压侧的额定电流为23A,低压侧的额定电流为577A。
有关400kva三相配电变压器额定电流是多少基本上讲解完毕了,相信大家在看了上述的讲解之后,对400kva三相配电变压器额定电流是多少有了更加直观的认识。