2010年6月1日,国家相关部门就颁布了新国标,开始强制执行,明确禁止生产万用孔插座。新国标要求生产两极和三极插孔分开组合形式(俗称新五孔插座)的插座,这种插座的插头与插座的接触面积更大,接触更紧密,降低了触电隐患。 选用注意 1.电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。2.住宅内电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;3.电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;4.为了插接方便,其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个;5.对于插接电源有触电危险的家用电器应采用带开关断开电源的插座。6,在比较潮湿的场所,安装插座应该同时安装防水盒。 [2] 安装注意 1.插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合:带有安全门的插座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。2.在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。)3.插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线),左孔或下孔接零线;单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。