可以采取快速的办法 其它池子向浮泥多的池子回流污泥。 一、好氧池中主要存在的问题分为两方面:泡沫问题和污泥问题。 白色泡沫 1、表现:好氧池表面出现大量白色泡沫 2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧的 传递减少氧的利用率。 3、主要原因:进水中含大量洗调剂(白色不粘泡沫) 4、解决办法:用自来水冲洗,泡沫特别多的时候,可以适量投加 消泡剂。 5、预防措施:控制好进水防止大量洗调剂废水进入。 二、茶色或灰色泡沫 1、表现好:好氧池表面出现大量茶色或灰色泡沫。 2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质。 3、主要因素:诺卡氏菌群、微丝菌、放线菌的过量增值,负荷过 高,污泥停留时间过长,曝气量过大。 4、解决办法:减小曝气量,通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面气 泡来减少气泡,严重时适当投加消泡剂。 5、预防措施:控制好进水负荷,避免过高,防止泥龄过长,及时 排泥。 三、污泥膨胀问题 1、表现:活性污泥质量变轻,结构松散,体积膨大,沉降性能恶 化,丝状菌膨胀。 2、主要影响:污泥沉降性能差。 3、主要因素:营养不均衡,溶解氧不足,PH 偏低,负荷过高,泥 龄过长。 4、解决办法:控制好 C:N:P 的质量比例为 100:5:1,控制溶解氧在 2-4mg/L 左右,调节好 PH 为6.5—8.5,增加进水 COD 浓度,及时排 泥。 5、预防措施:及时补充进水中的 N、P;溶解氧控制在 3mg/L 左右; 当PH 在5以下时及时调至 6.5 以上, 当进水 COD50‰时, 要及时排泥。 四、污泥老化问题 1、表现:做沉降比时上清液浑浊,好氧池污泥耗氧量增加,曝气 停止时,溶解氧突然下降,出水悬浮物增加。 2、主要影响:出水 COD 不达标,浑浊。 3、主要原因:营养不足或不均衡,泥龄过长。 4、解决办法:及时补给营养,保证 C:N:P=100:5:1,污泥浓度较高 时,要排泥。 5、预防措施:及时排泥,控制好 C:N:P 的比例。 五、污泥上浮问题 1、表现:好氧池成块污泥上浮。 2、主要影响:厌氧菌增多,COD 去除率下降。 3、主要原因:好氧池泥龄过长,底层污泥厌氧所致。 4、解决办法:及时排泥,并投加 N、P 营养。 5、预防措施:控制好溶解氧水平,及时排泥。 六、污泥发黑问题 1、表现:污泥颜色发黑 2、主要影响:产生大量厌氧污泥,造成 COD 去除率下降。 3、主要原因:好氧池曝气不足,溶解氧过低,有机物厌氧分解析 出H2S,与Fe 生成 FeS。 4、解决办法:增加供氧或加大污泥回流量。 5、预防措施:控制好好氧池溶解氧在 2—4mg/L 左右。 七、污泥发白问题 1、表现:污泥颜色发白,颜色很淡。 2、主要影响:污泥活性下降,对COD 去除率下降。 3、主要原因:曝气过量 4、解决办法:减小曝气量,控制好溶解氧。 5、预防措施:控制好氧池溶解氧在规定范围内。 八、污泥细碎问题 1、表现:污泥细碎,漂浮于水面,测SV 时,沉降污泥细碎,污 泥结构松散。 2、主要影响:对菌胶团生长不利,不能使污泥形成很好的絮体, 不利于污泥的沉降。 3、主要原因:曝气过量,污泥自身氧化分解。 4、解决办法:减少曝气量,控制好溶解氧。 5、预防措施:控制好氧池溶解氧在规定的范围内。 九、好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况。 1、好养污泥会自身氧化,污泥颜色会变白。 2、好氧污泥逐渐老化,架构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮 虫大量繁殖。 3、上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊。 十、好氧池溶解氧长期不足会出现怎样的情况。 1、污泥颜色变黑,处理效果变差。 2、污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象。 3、镜检污泥轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明。 十一、好氧池污泥老化的解决办法? 1、 2、 3、 增加营养的投加(尿素和磷酸二氢钾) 多排放好氧池污泥。 加大污泥回流 4、 5、 减少污泥在好氧池的停留时间 适当减少好氧池进水量, 待污泥活性好转再慢慢提高进水量。 十二、好氧池污泥膨胀的原因? 1、 2、 3、 4、 5、 6、 好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能) 好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足。 好氧池负荷长期偏低或偏高。 好氧池水温偏高(在夏季出现概率比较大) 营养料不均衡或缺乏营养(N、P 偏低) 进水 PH 值问题。 十三、好氧池上清液细碎污泥较多,难以沉降的原因? 1、 2、 3、 好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡。 好氧池污泥负荷过高(出水混浊,COD 高) 好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身氧化后产生的细 碎污泥(好氧池 COD 去除率低,出水 COD 高) 4、 好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间过长,曝气过度导致污 泥絮凝性差(污泥结构松散但 COD 去除率高或不低) 十四、好氧池 COD 去除率低的原因? 1、 2、 3、 好氧池污泥老化,泥龄长。 好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短。 好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去 除率低,溶解氧高),细碎污泥多,活性污泥少。