四是各分路出线开关的三相漏电或负荷平衡问题。也就是说各分路的最大漏电发生在同一相时段,会发生各分路未达到动作值,而总保护的剩余电流却由于各分路的叠加而达到额定动作值而动作,造成越级跳闸,剩余电流动作保护器在投运之前一定要做好每条分路出线的漏电电流的测试工作,尽量的让三相漏电电流的不平衡率小于10,并且要让每一相的漏电电流是剩余电流动作保护器额定剩余电流动作值的50%。否则就要进行三相漏电平衡工作,才能使剩余电流动保护正常运行,调整三相漏电电流平衡工作最常用也最有效的是:
1、查找排除最大漏电相的漏电故障。
2、以分路出线为单位尽量平均分配A、B、C、三相上的单相用户,如果三相漏电不平衡率仍较大,需再进行单相用电设备的三相漏电电流的平衡调整工作。