目前国外灭D 类的灭火器主要有粉装石墨灭火器和灭金属 火灾专用干粉灭火器。在国内尚未定型生产灭火器和灭火剂珠情况下可采 编辑本段常见消防器材由于我省的自然条件的限制,在我省常见的手提式灭火器只有三种: 手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器和手提式卤代型灭火器,其中 卤代型灭火器由于对环境保护有影响,已不提倡使用。目前,在宾馆、饭店、影剧院、医院、学校等公众聚集场所使用的多数是磷酸铵盐干粉灭火 器(俗称“ABC 干粉灭火器”)和二氧化碳灭火器,在加油、加气站等场 所使用的是碳酸氢钠干粉灭火器(俗称“BC 干粉灭火器”)和二氧化碳灭 火器。 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种 各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火 器,风力灭火器。 编辑本段灭火器工作原理 干粉灭火器的灭火原理 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且 易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、 粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 风力灭火器就是消除掉第三个条件温度,使火焰熄灭。风力灭火器将 大股的空气高速吹向火焰,使燃烧的物体表面温度迅速下降,当温度低于 燃点时,燃烧就停止了。这就是风力灭火器的原理。 风力灭火器结构很简单,一个电动马达,风叶,风管,电池。 泡沫灭火器的原理 Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3+6CO2 二氧化碳灭火器灭火原理 二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5 倍。在常压下,液态的二氧 化碳会立即汽化,一般 1kg的液态二氧化碳可产生约0.5 立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布 于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作 用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气 体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600 伏以下电气设备及油类的初起火灾。 清水灭火器的灭火原理 清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的 热稳定性、较大的密度和较高的表面张力,是一种古老而又使用范围广泛 的天然灭火剂,易于获取和储存。它主要依*冷却和窒息作用进行灭火。因 为每千克水自常温加热至沸点并完全蒸发汽化,可以吸收 2593.4KJ 量。因此,它利用自身吸收显热和潜热的能力发挥冷却灭火作用,是其它灭火剂所无法比拟的。此外,水被汽化后形成的水蒸气为惰性气体,且体 1700倍左右。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域 的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区 内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。当水呈喷淋雾状时,形 成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用, 从而强化了其冷却和窒息作用。另外,对一些易溶于水的可燃、易燃液体 还可起稀释作用;采用强射流产生的水雾可使可燃、易燃液体产生乳化作 用,使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽产生速度下降而达到灭火的目的。 简易式灭火器 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装 500克以下,压力在 0.8 兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装 的小型灭火器。按充入的灭火剂类型分,简易式灭火器有 1211 灭火器,也 称气雾式卤代烷灭火器;简易式干粉灭火器,也称轻便式干粉灭火器;还 有简易式空气泡沫灭火器,也称轻便式空气泡沫灭火器。简易式灭火器适 用于家庭使用,简易式 1211 灭火器和简易式干粉灭火器可以扑救液化石油 气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸 篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯 和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。 燃烧的条件有三个,燃烧物质、氧气和温度。 消防器材管理三勤三定一不准: 一是定点摆放,不能随意挪动。二是定期对灭火器进行普查换药,定 期巡查消防器材,保证处于完好状态。三是定人管理。经常检查消 防器材, 发现丢失、损坏应立即上报领导及时补充,做到消防器材管理责任到人。 编辑本段常见灭火器使用方法 1、提式干粉式灭火器 ---提取灭火器上下颠倒两次到灭火现场,拔掉保险栓,一手握住喷 嘴对准火焰根部,一手按下压把即可。灭火时应一次扑弃;室外使用时应 站在火源的上风口,由近及远,左右横扫,向前推进,不让火焰回窜。 2、手提式 1211 灭火器 ---先拔掉保险销,然后一手开启压把,另一手握喇叭喷桶的手柄,紧 握开启压 灭火器使用方法 把即可喷出。(目前,国家逐步限制使用,主要是因为卤代烷对大气造成 污染,对人体有害。)现在二氧化碳灭火器正逐步取代 1211 灭火器,使用 方法同1211 灭火器的使用方法一样。但是在使用二氧化碳必须注意手不要 握喷管或碰嘴,防止冻伤。 3、35kg 推车式干粉灭火器 ---两个人操作,一个人取下喷枪,并展开软管,然后用手扣住扳机; 另一个人拔出开启机构的保险销,并迅速开启灭火器的开启机构。 4、泡沫灭火器 ---泡沫灭火器的灭火液由硫酸铝、碳酸氢钠和甘草精组成。灭火时, 将泡沫灭火器倒置,泡沫即可喷出,覆盖着火物而达到灭火目的。适用于 扑灭桶装油品、管线、地面的火灾。不适用于电气设备和精密金属制品的 火灾。 5、四氯化碳灭火器 ---四氯化碳气化后是无色透明、不导电、密度较空气大的气体。灭火 时,将机身倒置,喷嘴向下,旋开手阀,即可喷向火焰使其熄灭。适用于 扑灭电器设备和贵重仪器设备的火灾。四氯化碳毒性大,使用者要站在上 风口。在室内,灭火后要及时通风。 6、二氧化碳灭火器 ---二氧化碳是一种不导电的气体,密度较空气大,在钢瓶内的高压下 为液态。灭火时,只需扳动开关,二氧化碳即以气流状态喷射到着火物上, 隔绝空气,使火焰熄灭。适用于精密仪器、电气设备以及油品化验室等场 所的小面积火灾。二氧化碳由液态变为气态时,大量吸热,温度极低(可达 到-80),要避免冻伤。同时,二氧化碳虽然无毒,但是有窒息作用,应 尽量避免吸入。 编辑本段灭火的基本措施 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体 上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而 形成新的火点。 水系灭火器 冷却灭火法 这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧 的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上, 使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 冷却灭火法是灭火的一种主要 方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不 参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开 ,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有: 1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧 3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体;4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。 窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空 气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是: 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; 4、密闭起火建筑、设备和孔洞; 5、把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒 到燃烧物区域内或燃烧物上。 窒息灭火法的典型应用: QKB 气囊式快速密闭,是原开滦矿务局安监局总工程师刘炽纶先生发 明的一种煤矿安全专利设备,一旦巷道发生火灾,快速隔绝空气,阻止火 灾蔓延;也可用于调节风门。