• 7.2.1 安全管理情况检查
• 压力容器安全管理情况检查至少包括以下内容 :
• (1) 压力容器的安全管理制度是否齐全有效 ;
• (2) 本规程规定的设计文件 、 竣工图样 、 产品合格证 、 产品质量证明书 、 安装及使用维护保养说明 、 监检证书以及安装 、 改造 、 修理资料等是否完整 ;
• (3) 《 使用登记证 》 、 《 特种设备使用登记表 》( 以下简称 《 使用登记表 》) 是否与实际相符 ;
• (4) 压力容器作业人员是否持证上岗 ;
• (5) 压力容器日常维护保养 、 运行记录 、 定期安全检查记录是否符合要求 ;
• (6) 压力容器年度检查 、 定期检验报告是否齐全 , 检查 、 检验报告中所提出的问题是否得到解决 ;
• (7) 安全附件及仪表的校验( 检定) 、 修理和更换记录是否齐全真实 ;
• (8) 是否有压力容器应急专项预案和演练记录 ;
• (9) 是否对压力容器事故 、 故障情况进行了记录 。
• 7.2.2 压力容器本体及其运行状况检查
• 7.2.2.1 基本要求
• 压力容器本体及其运行状况的检查至少包括以下内容 :
• (1) 压力容器的产品铭牌及其有关标志是否符合有关规定 ;
• (2) 压力容器的本体 、 接口( 阀门 、 管路) 部位 、 焊接( 粘接) 接头等有无裂纹 、 过热 、 变形 、 泄漏 、 机械接触损伤等 ;
• (3) 外表面有无腐蚀 , 有无异常结霜 、 结露等 ;
• (4) 隔热层有无破损 、 脱落 、 潮湿 、 跑冷 ;
• (5) 检漏孔 、 信号孔有无漏液 、 漏气 , 检漏孔是否通畅 ;
• (6) 压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动 、 响声或者相互摩擦 ;
• (7) 支承或者支座有无损坏 , 基础有无下沉 、 倾斜 、 开裂 ,紧固件是否齐全 、 完好 ;
• (8) 排放( 疏水 、 排污) 装置是否完好 ;
• (9) 运行期间是否有超压 、 超温 、 超量等现象 ;
• (10) 罐体有接地装置的 , 检查接地装置是否符合要求 ;
• (11) 监控使用的压力容器 , 监控措施是否有效实施 。
…………………………