注意事项天然气哪些安装
安装燃气管道应注意哪些防火要求
煤气管道的安装注意事项1、煤气管道铺设应沿非燃材料墙面敷设,当与其他的管道相遇时,则需要注意2个事项:水平平行敷设时,净距不宜小于150毫米;竖向平行敷设时,净距不宜小于100毫米,并应位于其它管道的外侧;当交叉敷设时,净距不宜小于50毫米。2、煤气管道如若需须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)以及客厅时,管道则应无接口。3、室内的煤气管道不宜穿越水斗下方。当然而必须穿越时,则应加设套管,套管管径应该比煤气管管径大二档,煤气管道与套管则均应无接口,管套的两端应伸出水斗侧边20mm。4、煤气管道安装完成后则应作严密性试验,试验压力为300mm的水柱,这里需要格外的注意,3分钟内压力不下降则为合格。5、燃具与电表、电器设备应错位的设置,其水平净距是不得小于500mm的。当无法错位时,应有隔热防护措施。6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。