有时候觉得暖气片位置不对,在安装时没有选择合理的位置,或者暖气片维修需要拆下来时怎么拆呢?下面我们一起来看下暖气片怎么拆卸吧。就有杭州春歌暖通的专业示师傅来回答这个问题吧。
暖气片怎么拆卸的问题?
1、上线准备好一些保护膜用于保护拆下来的暖气片设备,以防暖气片表面受损。
2、在拆卸暖气之前先把连接暖气片的截止阀密封起来,这样防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。
3、暖气片移动位置时,要看主管道的材质是什么。如果是PP-R铝塑管,最好选择离主管位置近的地方接,分支管道因为太远了会导致暖气取暖不热,如果是铝塑复合管,管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道,因为地下是不能有接口的,用户想要在地上加管件连接的话,需要专业人员来帮助完成。
4、暖气片在移动的时候,注意不要碰到其他主管道,如果不小心碰坏了其他的会造成不必要的经济损失。
5、供暖管道在安装时接头不要过多,这样会增加管道内的系统流动阻力,导致供暖系统水力失调和流动不畅而引起暖气片不热。
6、连接好主管道后,我们要进行一次打压试验,要在密闭的条件下进行。试验压力是工作压力的1.到2倍,测试时间是半小时,如果半小时没有出现漏气的话说明达到合格了。#p#副标题#e#
暖气片拆改主意事项
1、在拆改暖气片的时候,改动的管道越少越好,而且改动的过程中最好要保证管道是直的,不要有弯曲的地方,如果弯曲部分太多会造成水阻力过大而影响供暖效果。
2、管道拆改时注意内径千万不要改小,这样会引起暖气片供暖不热。
3、如果要更换暖气片的话建议选择合适的材质,选择适合自己小区环境的暖气片和管道。
4、购买暖气片或者管道是选择合格的产品,要在专门店去买,不要再较小的门面里去购买,容易出现假冒伪劣产品.。
暖气片安装方法
1、确定安装位置
暖气片安装第一就是要确定暖气片的安装位置,在选择位置的时候一定要考虑到采暖效果,美观和安全等方面。
2、注意安全密闭性
第二,安装暖气片过程中需要注意暖气片的安全密闭性,不能出现漏水的情况,而且一旦装好后就不能随便更换暖气片的位置。
3、测试验收
安装完暖气片后,我们需要对暖气片的安全性和使用性进行测试和验收,装好后我们只需要对暖气片进行冲压试验,半小时之内没有漏水、滴