可以通过空中架设线路的方法解决,就是利用柱子或木桩架设2根照明线,每隔一段距离安装一个照明灯,不用时可以将不用处的灯具去掉。
奖励
装饰施工阶段由于装饰队伍繁多,临时用电安全隐患增加,安全管理难度增大,针对此现象要及时调整了装饰施工阶段临时用电布置,在楼层内走廊结构柱上安装钢丝绳吊架及绝缘勾,通过统一的临时用电布置,消除电缆乱接及拖地现象。
具体做法如下:吊架选用三角铁制作,40MM×40MM长度为40CM的角铁以膨胀螺栓水平固定于结构柱 ,其固定高度在2.5M左右,2.5MM×2.5MM长度为30CM的角铁于结构柱角铁垂直焊接,并在其末端进行打孔,吊架与吊架间隔在7M为最佳,间距过长钢丝绳承重过大容易下垂,造成安全隐患,吊架安装完成后以4MM钢丝绳穿过角铁末端孔洞进行绑扎固定,并在钢丝绳上悬挂绝缘弯钩。具体做法如下页图所示:
奖励
xupei315
山东 菏泽 |建筑电气
关注私信
8关注
29粉丝
23发帖
78荣誉分
该博主未添加简介
猜你爱看
添加简介及二维码
简介
还可输入70字
二维码(建议尺寸80*80)
保存
发站内信息
还可输入140字
发送
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可