系统 的工作容量主要与系统的需要负荷大小相适应, 而备用容量则是为了满足系统在发生异 常情况下的补偿容量,诸如设备故障、枯水季节、 负荷波动及预测误差等现象发生时所设置的容量。 广义上讲,电力系统的各个环节都涉及备用容量 问题,但在电力电量平衡分析中, 主要是研究确定发电环节的备用容量问题。 关于备用容量的确定方法。合理确定各种备用容 量,应从可靠性与经济性两个方面进行分析和论 证。但目前经常所使用的方法还属于一 种经验估计方法,在我国的《电力系统设计技术 规程》中规定,各种备用容量的确定是按占系统 最大负荷的一定百分比来估算。 有关通过可靠性分析来确定备用容量的方法,我们 将在以后章节中另作介绍。 电力系统运行时,由于电力用户用电设备经常的 投入或切除,造成负荷的突然急剧变化,并导致 系统周波也在不断变化,为维持电力系统周波在 要求的 误差范围内,就必须设装置一定的备用容量,该 容量称为周波备用,用以调整系统的周波。 电力系统的负荷与电源间的供需平衡是预先有计 划的,但这种计划是预测的估计值,在 实际运行中电力系统必须满足系统预计不到的负 荷要求,这也需要设置一定的备用容量,称负荷 备用,用来负担短期内计划外的负荷增加。 因此,周波和负荷备用是为了调整电力 系统瞬间的负荷波动以稳定系统的周波,和担负 短期内计划外的的负荷增加。 周波和负荷备用容量的大小,应根据电力系统容 量的大小,以及系统内电力用户的性质和组成情 确定。在系统规划设计中,一般取系统最大负荷的3%~5%。其中,大系统取小值(容量基数大),而小 系统取大值。 周波备用和负荷备用可以在一年中不同的季节内, 和一昼 夜中不同的时间内,由不同的发电厂来担任。 由于水电厂的水轮机组应变能力较强,能较好的 适应负荷的变化,能量损失小,而且水轮机的最 大效率是在机组额定容量的70%~ 90%,因此,一般的系统都由水电厂来担负周波 和负荷备用。在丰水期还可以用这部分容量来发 电,以节约燃料。若由火电厂来担任周波和负荷 备用时,则要有热备用机组。 波备用和负荷备用只需要有容量备用,不需要能量储备。 电力系统中的发电设备,可能因为某些偶然的事 故而被迫临时停机。