万用表 怎么测线路漏电?如何用万用表检查漏电 严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发 电机 ,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在
万用表怎么测线路漏电?如何用万用表检查漏电
严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.3兆欧姆即为合格。
万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。
其实自己细心观察一下怀疑哪断线路有问题可以把线盒都小心打开,是盒内有问题,通过拉动,敲击观察漏保是否动作。如果是铁管并且有水,电线在管内绝缘层不好,确定位置,需要换线。
1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。