上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃ 的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按 上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的 载流量要比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。 如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。 A 说:我一般是这样计算的,知道功率就用功率除以电压得到电流,然后用电流除以每平 方毫米载流大约 4-6A 的常数,得到的就是电缆的线径。 B 说:给你个最简单快速的算法,1 个平方带 2 个千瓦~ 铜线安全载流量计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来... 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷 设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导 线截面积 S 的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面 积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电 阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计 算公式:P=UIcosф ,其中日光灯负载的功率因数 cosф =0.5。 不同电感性负载功率因数 不同, 统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф 取0.8。 也就是说如果一个家庭所有 用