工厂变压器的电流大小如何计算
如何正确选取计算变压器的额定容量
变压器的容量用视在功率表示,单位是伏安(VA)、千伏安(KVA)。
工厂变压器都是TT系统或TN一C系统(三相四线、三相五线制)。根据电工学的计算公式:电流I=功率P/电压U*√3。例如;一台100KvA的10kv/0.4kv的电力变压器,它利用上面公式计算得出,高压10kv侧的电流I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A。
低压0.4kv侧的电流Ⅰ=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A。
这样我们首先得要知道工厂总的装机容量有多少千伏安。然后计算总功率是多少KW,需要多大KVA的变压器运行。
它首先涉及到;
1、配电变压器型号的选择。这个要根据用途及是否有调压要求来确定变压器的型号,尽量选择有节能的变压器。
另外,根据安装处的电网电压确定变压器的一次侧(高压侧)的额定电压(国家电网大部分都是10kv的供电,除非用电负荷特大而采用35kv高压供电外),根据配电电压要求确定变压器二次侧(低压侧)的额定电压(国家电网执行的都是0.4Kv的兼容标准)。
2、配电变压器容量的选择。
变压器容量选择是一个全面、综合性的技术问题,它没有一个简单的公式可以表示。变压器容量的选择与负载种类和特性、负载率、功率因数、变压器有功损耗和无功损耗、电价、基础投资(包括变压器的价格及安装土建费用等等)、使用年限、变压器的折旧、平时的维护费以及将来的计划等因素有关。
①变压器容量的基本估算;
a:利用计算负荷估算变压器的容量。当只有一台变压器时,先计算工厂负载的总容量乘以电气设备的利用率(一般情况下都是选取0.75~0.85为宜)。例如工厂的负载总装机容量为500Kw,那么500*0.8=400kw。而工厂变压器100kvA的变压器实际上长期安全运行时只能够带动80kw的工厂电器负载。
而10kv/0.4Kv的电力变压器常用的额定容量,一般情况下只有30、50、80、100、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500kvA这些标称额定功率(除非标定制外)。那么在选择主变压器时,就需要在500~630KvA二个容量中选取一种型号了。
看过《工厂变压器的电流大小如何计算》的人还看了以下文章