离心泵的启动步骤及注意事项 水泵的启动步骤应该是: 首先将水泵进口阀全部打开, 关闭出口阀, 启动电机, 待转速正常后, 才能逐步打开出口阀, 调整到所需工况。 水泵正确的运行方法 离心泵的运行可分为三个步骤, 即启动、 运行、 停止。 启动: 启动前应做好如下准备工作: (1) 检查水泵设备的完好情况。 (2) 轴承充油、 油位正常、 油质合格 (3) 将水泵的进口阀门全部打开。 (4) 泵内注水或真空泵引水(倒灌除外) 打开放气阀排气。 (5) 检查轴封漏水情况, 填料密封以少许滴水为宜。 (6) 电机旋转方向正确。 以上准备工作完成后, 便可启动电机, 待转速正常后, 检查压力、 电流并注意有无振动和噪音。 一切正常后, 逐步开启出口阀, 调整到所需工况, 注意关阀空转的时间不宜超过3分钟。 运行: 运行期间, 主要是巡回检查, 检查的内容有四个方面: 1、 轴承的检查 (1) 轴承温度不超过75℃。 (2) 轴承室不能进水、 进杂质, 油质不能乳化或变黑。 (3) 滚动轴承稀油润滑时, 油面应不低于油标中心线。 (4) 是否有异音, 滚动轴承损坏时一般会出现异常声音。 2、 真空表、 压力表、 电流表读数是否正常 (1) 真空表指针不能摆动过大, 过大可能使泵入口发生汽化, 另外真空表读书也不能过高, 过高可能是入口阀堵塞, 卡住或吸水池水位降低等。 (2) 出口压力表读书过低, 可能是密封环、 导叶套严重磨损。 定、 转子间隙过大,或者是出口阀开启太大, 流量大、 扬程低。 (3) 电流表读书过大, 可能是流量大, 或者是定、 转子之间产生摩擦。 3、 泵机组是否产生较大的振动, 造成振动的原因有: (1) 水泵和电机轴心线不对中。 (2) 水泵或电机底脚螺栓松动, 或者基础不牢。 (3) 转子质量不平衡。 (4) 泵在小流量运行, 产生径向力、 回流、 气蚀。 4、 密封工作是否正常 (1) K 形动力密封正常运行时不会有滴漏。 (2) 有冷却水装置的, 要检查水流是否正常。 停泵 (1) 水泵停泵应先关闭出口阀, 以防逆止阀失灵致使出水管压力水倒灌进泵内,引起叶轮反转, 造成泵损坏。 (2) 停泵时如果惯性小, 即断电后泵很快就停下来, 说明泵内有摩卡或偏心现象。 结语: 水泵的启动、 运行、 停止三个步骤都很重要, 但最重要还是出口阀的调整。 如果为