想知道配多大的线,就要先知道电动机的额定电流。通常来说,电动机的铭牌上面,都会标注额定电压,额定电流,额定功率,功率因素,电动机效率等。如果像题目一样只知道功率,我们该怎样计算它的额定电流呢?
不同的师傅会有不同的算法。
估算法,口算法。
采用这种算法的师傅一般都是经验比理论丰富,他们不去理会星三角降压启动中,线电压,相电压,线电流,相电流之间的关系。虽然没有那么精准,但是也八九不离十。
比如九十千瓦的电动机,根据经验,它的额定电流就等于功率的两倍。即,90×2=180A。按照电工配线口诀,选择的线径在70平方米左右就够了。
第二种方法是根据公式
带入公式就=90000÷(1.732×380×0.8)≈171A。根据口诀大概也就是70平方的线。
还有一种公式算法
这种算法又加入了电动机的效率。
在这里我们功率因数取0.8,电动机效率也取0.8,代入公式就=90000÷(1.732×380×0.8×0.8)≈214A
第三种的算法和前两种的算法差距就大了,214安的电流大概需要95平方的线。
至于线电流和相电流之间的差距,由于从电箱到电机的距离一般都不会远,所以也可以都按照线电流来计算。