一、施工用电(总体要求):
1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者, 应编制用电组织设计, 并进行审核、审批,监理审查。
2、施工临时用电必须采取TN-S系统, 符合“ 三级配电两级保护”, 达到“ 一机一闸一漏一箱” 的要求; 三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制, 实行分级配电; 两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器, 实行至少两级保护。
3、电工必须持证上岗,安装、巡查、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成。
4、施工现场临电必须建立安全技术档案,临时用电应定期检查,应履行复查验收手续,并保存相关记录。
二、外电防护
1、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应下图规定。
3、当安全距离达不到JGJ46规范中规定时,必须采取绝缘隔离防护措施。
4、在施工现场一般采取搭设防护架,其材料应使用木质等绝缘性材料。防护架距外电线路一般不小于1M, 必须停电搭设( 拆除时也要停电)。防护架距作业面较近时, 应用硬质绝缘材料封严, 防止脚手架、钢筋等误穿越触电当架空线路在塔吊等起重机械的作业半径范围内时其线路上方也应有防护措施, 搭设成门型,其顶部可用5cm厚木跳板或相当于5cm木板强度的材料盖严。为警示起重机作业, 可在防护架上端间断设置小彩旗, 夜间施工应有彩灯( 或红色灯泡),其电源电压应为36V。
三、接地接零
1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中, 电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器;
2、工作接地将变压器中性点直接接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。保护接地将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω;保护接零将电气设备外壳与电网的工作零线连接叫保护接零; 重复接地在保护零线上再作的接地就叫重复接地, 阻值应小于10Ω;
3、在同一电网中, 不允许一部分用电设备采用保护接地, 而另一部分设备采用保护接零; 电箱中应设两块端子板(工作零线N与保护零线PE),保护零线端子板与金属电箱相连, 工作零线端子板与金属电箱绝缘。
四、重复接地与防雷
1、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体, 在不同点与接地体做电气连接。垂直接地体宜采用2.5米长角钢、钢管或光面圆钢, 不得采用螺纹钢; 垂直接地体的间距一般不小于5M,接地体顶面埋深不应小于0.5M。
2、接地体上的接线端子处宜采用螺栓焊接。
3、接地线与接地端子的连接处宜采用铜鼻压接,不能直接缠绕。
4、保护零线必须采用绿/黄双色线, 不得采用其他线色取代。 塔吊等大型设备的接地体引出扁钢应采用螺栓将其与标准节相连接, 不得将引出扁钢焊接在标准节上破坏塔吊主体结构。
五、总配电室
1、配电室应靠近电源,并设置在灰尘少、潮气少无腐蚀介质及道路畅通的地方; 配电室应能自然通风, 并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
2、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m; 配电室顶棚与地面的距离不低于3m。
3、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级, 室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器; 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明; 配电室的门向外开,并配锁。
六、配电线路
1、架空线路的档距不得大于35m,架空线路的线距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m; 架空线最大弧垂与地面的最小垂直距离为4m。
2、电缆线路应采用埋地或架空敷设, 严禁沿地面明设; 埋地电缆路径应设方位标志; 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m, 并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或砼板凳硬质保护层; 架空敷设时, 应拉设钢索, 固定间隔一定距离用绝缘线将电缆附着在钢索上。
3、埋地电缆穿越建筑物、道路、易受到机械损伤以及 引出地面从2.0m高到地下0.2m处, 必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
七、楼层配电
1、楼层分配电中,电缆垂直敷设应利用工程中的竖井、垂直孔洞,宜靠近用电负荷中心。
2、垂直布置的电缆每层楼固定点不得少于一处。
3、电缆固定宜采用角钢做支架,瓷瓶做绝缘子固定。
4、每层分配电箱电源电缆应从下一层分配电箱中总隔离开关上端头引出。
5、楼层电缆严禁穿越脚手架引入。
八、总配电箱
1、总配电箱采用冷轧钢板制作, 箱体钢板厚度为1.5-2.0mm,箱体表面应做防腐处理。
2、总配电箱电器安装板必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
3、总配电箱应设置总隔离开关以及分路隔离开关和分路漏电保护器; 隔离开关应设置于电源进线端, 应采用分断时具有可见分断点, 并能同时断开电源所有极的隔离电器; 如果采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·S。
5、配电箱尺寸见图中表格; 配电箱箱体颜色为中黄色(做喷塑处理)、CI及闪电标识如图所示,材质为不干胶割字。
九、分配电箱
1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。
2、分配电箱采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,分配电箱钢板厚度不得小于1.5mm, 箱体表面应做防腐处理。
3、固定式分配电箱中心点与地面的垂直距离应为1.4m,配电箱支架应采用L40×40×4角钢焊制。
4、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接; 分配电箱箱体颜色为中黄(做喷塑处理)、CI及闪电标示、尺寸规格如图所示。
十、开关箱
1、开关箱应采用冷轧钢板式阻燃绝缘材料制作,开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,箱体表面应做防腐处理。
2、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分段点, 能同时断开电源所有极的隔离电器, 并应设置于电源进线端。
3、开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器, 其额定漏电动作电流不应大于15 mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S; 配电箱支架应采用L40×40×4角钢焊制, 箱体颜色为中黄(做喷塑处理)、CI及闪电标示、尺寸规格如图所示。
十一、开关箱与固定设备设
1、用于单台固定设备的开关箱宜采用钢管扣件固定在设备附近。
2、设备开关箱箱体中心距地面垂直高度为1.5m。
3、设备开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、连接固定设备的电缆宜埋地,且从地下0.2M至地面以上1.5M处必须加设防护套管, 防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
十二、开关箱与电焊机设置
1、电焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
2、电焊机二次侧焊把线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m。
3、电焊机二次侧应安装触电保护器(空载降压保护装置)。
4、电焊机外壳应做保护接零。
5、使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事焊接作业。
十三、现场照明
1、一般场所宜选用额定电压为220V的照明。
2、室外220V灯具距离地面不得低于3m,室内220V灯具距离地面不得低于2.5m。
3、在隧道、高温、有导电灰尘、比较潮湿或者灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明, 电源电压不应大于36V。
4、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明,电源电压不得大于12V。
5、照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须设置隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器。
6、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm, 且不得直接照射易燃物。
十四、生活区用电设置
1、项目生活区应采取强电限流模式进行生活区临建房供电,一间一专线,每户限额为500W,中间关键控制器为电子限电自动控制器, 额定电流为2.3A, 复位时间20-60S。
2、线径可采用1.5-2.5mm² 铜线, 每户可供作业人员照明、手机充电、电扇、电视机、电脑、DVD等生活用电, 但不能用热得快、电炉、电磁炉等违禁用品。一旦使用违禁物品, 限电自动控制器自动断电,该户用电自动跳闸,20-60S后重新供电,该用户违章用电不影响其他正常用户的用电需求。
3、每户房间照明均设置隔离开关、电子限电自动控制器、漏电保护器,形成独立的控制系统。
4、施工现场彩板房内应使用36V安全电压, 电源线路不得随意改动, 严禁私拉乱接, 不得使用220V以上电源。
5、当彩板房内使用空调、油汀式大功率电暖气等降温和取暖设备时, 必须单独敷设电源线, 电源线要做穿管保护, 加设符合规定的短路、过载和漏电保护器,按规范标准敷设。
6、生活区用电除食堂与开水房、淋浴室外,全部采用低压转换设备转换为36V电压,安装时控开关,定时供电、断电。