选用2.5平方的铜芯电bai缆即du可。
首先根据三zhi相电路功率的计算公式P=1.732IUcosφdao计算线zhuan电流shu
由公式可推出电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中: U为线电压,P为电路功率 ,三相是380V, cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的12KW负载的工作线电流:
I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A
干燥的地方,具bai体情况应根据实际安装使du用情况来确定,建议选配4平方毫米或以上的铜芯电线380V36KW建议使用额定电流为100A或125A的漏电保护器,以预防为主的地方,也就二十来安吧,泄漏电流小的地方,动作电流可根据现场实际情况来考虑选择。
380V12KW电流不会很大的,可考虑动作电流为30mA的漏电保护器,必要时可向上选型。