如果是漏电断路器跳闸一般分为以下几种情况
1,漏电断路器上下级没安装断路器,或者安装的断路器额定电流要比漏电断路器额定电流大很多的话。跳闸后先按上面断路器跳闸情况检查一遍,排除以上情况后在做下面检查,
2 ,线路漏电跳闸现象为:漏电断路器复位按钮弹出,(复位按钮见下图只有这种型号的漏电断路器有复位按钮)症状为,合闸后马上跳闸,或者很短的时间办跳闸,复位按钮弹出(合闸时要把复位按钮按下)处理方法:把用电设备全部去掉后,(灯具关掉), 分开检查线路,用万用表检查相线和中性线(零线)是否接地,
3,漏电断路器损坏,现象为,漏电断路器一般使用时间较长,比较旧症状:把漏电断路器负荷端(出线端)拆除,仍然合不上闸,或者有断路器脱扣器损坏症状(见方法步骤3 --2)处理方法,更换漏电断路器。