漏电空气开关一直跳闸,为什么负载零线火线对调就没事?
这是一种非常错误的想法,它仅仅只是一时解决了你的燃眉之急,后来留下了很大的安全隐患。可以说是因为你使用的漏电空气开关(漏电断路器)为1P型号的,见下图所示。
这种漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳闸了,原因是因为火线严重漏电,此时它的漏电电流已经超过了30mA。这种现象一般出现在1P漏电断路器中。
正常情况下线路发生故障或者漏电时,漏电断路器能够自动跳闸,但是一旦把火线与零线对调,就失去了漏电断路器的保护功能,无论和上还是拉下,断路器只通断左边,右边的是直通的,这样是非常危险的,它的输出端即便是你把漏电断路器分下来了,但输出端仍然还是火线,人体接触火线会触电;因为这种结构的漏电断路器的特殊结构。
如果是2P触头都可以断开的,见下图所示。
就没有这么幸运了哟,无论是你怎样对调火线与零线,它照样跳闸;因为里面的零序互感器都会感应出火线、零线的漏电矢量和。
对于大多数不懂的电工基础知识的使用者,最好还是找专业电工师傅来给你家里的火线存在破皮、漏电线路进行检查更换,或者另外选择购买2P的漏电断路器予以更换原来的1P漏电断路器吧。