一般三相异步电动机有二种接法,就是星形接法和三角形接法。
1、当星形接法的电机在运行时,突然断了一相电源,在轻载的情况下,电机尚能继续运行,,但转速下降,滑差变大。此时,磁场切割导体的速率加大,转子电流增大。其中一相绕组断电,其它二相变成串联形式通过的电流大增,长时间运行,导致二相绕组同时烧坏;
2、如电机是三角形接法运行时,断了一相电源,也能继续运行,但转速下降,滑差变大。其中二相绕组串联后和另一相绕组并联,在负荷不变的情况下,后一相绕组电流过大,运行时间一长,该绕组首先烧毁。
3、在电机停止状态下,缺一相电源启动电机时。一般只会发出沉闷的嗡嗡声,电机不转,如不马上断开电源,电机绕组烧毁。正常的电机当通入对称的三相交流电时,会在定子铁芯中产生一个圆形的旋转磁场,使电机正常运转。但当电源缺一相时,定子铁芯中产生的是单相脉动磁场,它不能使电机产生启动转矩。因此,电源缺一相时,电机不能启动。但在运行中,缺了一相电源时,电机气隙中产生的三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场,所以,正在运行的电机缺了一相电源时后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增加,最终导致绕组烧毁。
处理方法:
(1)无论电机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害是电机一相或二相绕组烧坏。所以电机在运行时,要加强巡视检查。一旦发现转速下降,温度增高,应立即拉闸,断开电源,对电机进行检查。排除故障后,再投入运转。
(2)电机在启动前,要加强对供电线路,控制开关,元件的触点可靠性,有利于杜绝缺相运行。
(3)采用先进的缺相保护元件或缺相保护线路。
在电机负载不变时,电机运行中缺相,如是三角型接线,两个绕组成为串联,接线电压,一个绕组为额定线电压.整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,其接额定电压的绕组因过电流烧毁.如电机星接法,其一个绕组缺相退出出力,另两个绕组维持额定负载也会因过电流烧毁.在电机启动时缺相,因力矩不够,一般无法启动,但启动时间长一点,也会因过电流而烧毁.装设缺相保护装置,可以避免因缺相烧毁电机.
(缺相烧毁特征为:均等的隔一段,烧一段)
运行中电动机如果缺相,由原来三相感应的对称交变磁场,变成二相感应的不对称交变磁场.使电动机振动增大,同时交变磁场的强度要保持不变,电流必然增加1.732倍,运行时间长的话就会烧坏电机.一般电机都装有缺相保护,保护动作后,接触器断开。
1. 故障现象
电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。
2. 检查结果
拆下电机端盖,可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。
3. 故障原因及处理方法
(1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断。
(2)电动机供电回路三相熔丝规格不同,容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小,更换为规格相同的熔丝。
(3)电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头,使之接触良好
(4)线路某相缺相。查出断线处,并连接牢固。
(5)电动机绕组连线间虚焊,导致接触不良。认真检查电动机绕组连接线并焊牢。
看过《三相电机缺相运行烧坏原因及解决办法》的人还看了以下文章