高压柜停电转换操作规程 停电前操作: 1、接到停电通知后,检查确认母联柜、隔离柜、进线柜手车工作位 置指示灯“亮” (白色) ; 2、手动机械合闸:按下母联柜内高压断路器“合闸按钮” ,合闸指示 灯“亮” (红色) ; 3、电子旋钮断开:旋转需停电进线柜控制开关到“跳闸”位置后回 到远控位置,分闸指示灯“亮” (绿色) ; 来电后操作: 4、确认高压来电后,检查确认母联柜、隔离柜、进线柜手车工作位 置指示灯“亮” (白色) ; 5、手动机械合闸:按下停电进线柜内高压断路器“合闸按钮” ,合闸 指示灯“亮” (红色) ; 6、电子旋钮断开:旋转母联柜控制开关到“跳闸”位置后回到远控 位置,分闸指示灯“亮” (绿色) ;