摘要:变频器广泛应用于各行业,主要是由于其节能和变频调速的功能在设备和工控系统中应用,那么变频器是从哪些方面来对电机起到保护作用的呢?下面我们将对这一问题进行分析解答。
变频器广泛应用于各行业,主要是由于其节能和变频调速的功能在设备和工控系统中应用,那么变频器是从哪些方面来对电机起到保护作用的呢?下面我们将对这一问题进行分析解答。
变频器对电机的保护主要有以下几方面
过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护
以正弦电气EM系列变频器为例
1、过电压保护
变频器输出有自动稳压功能,外部电源输入过高时能控制输出电压不超过电机的额定电压
2、欠电压保护
当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器进入保护电机输出模式,降低输出频率,当电机电压低于正常电压65.2%时,将电机停机。
3、过电流保护
当电机的电流超过额定值的一定范围时,变频器通过停机来保护电机。
4、缺相保护
监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。
5、反相保护
变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
6、过负荷保护
变频器监测电机电流,超过电机额定电流时,会通过反时限曲线累积计算的热量来保护电机,当电机电流超过额定电流的2倍,且达到1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
7、接地保护
一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
8、短路保护
变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。
9、超频保护
变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
10、失速保护
失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。