UDC　P　GB××××-201×　架空绝缘配电线路设计规范　Code　for　design　for　overhead　distribution　lines　with　insulated　conductors　(征求意见稿)　201×-××-××发布　201×-××-××实施　中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家标准　发布　中华人民共和国国家标准　架空绝缘配电线路设计规范　Code　for　design　for　overhead　distribution　lines　with　insulated　conductors　GB　×××××-201×　主编部门:中国电力企业联合会　批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部　实施日期:201×年××月××日　中国××出版社　201×年　北京　1　前言根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发　2015　年工程　建设标准规范制订、修订计划的通知》　(建标\ufe5d2014\ufe5e189　号)的要　求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际　标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。　自上世纪　90　年代起,　我国开始在城镇地区推广使用　10kV　及以下　的架空绝缘配电线路。　通过　20　余年的运行经验表明,　与裸线路相比,　架空绝缘线路故障率普遍有大幅降低,　并且在一定程度上提高了对线　路周边的安全性。近些年来,电网系统各电力公司为了发挥绝缘线路　的优势,进一步向丘陵、浅山区进行推广,取得了较好的效果。　目前,在指导架空绝缘配电线路设计方面的国标和行标有:2010　年颁布的国家标准　GB　50061《66kV　及以下架空电力线路设计规范》　、　2005　年颁布的行业标准　DL/T　5220　《10kV　及以下架空配电线路设计技　术规程》　、1996　年颁布的行业标准　DL/T　601《架空绝缘配电线路设计　技术规程》　。　本规范的主要技术内容是:　1、基于各地气象条件,综合考虑线路对地距离、导线选型、杆　塔选型及工程造价等因素,　进一步明确了市区和农村平原地区的适宜　档距范围;　2、随着材料技术和线缆制造工艺的发展,部分类型的铝合金导　线的导电率已与铝导线相当,且有载重比高的优点,在较大档距时具　2　有应用优势,规程提出了引导性意见;　3、为了降低树线矛盾、节约线路走廊、减少工程造价,根据绝