31 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 1.1产品概述 FKGA42-DJY 型电力负荷管理终端是北海市深蓝科技发展有限责任 公司研发、生产的新技术产品,其采用了微电子技术、计算机芯片技术、 现代通信技术等一系列国内领先的技术和最新的电子元器件,支持并采 用先进的 GPRS(CDMA)公用无线通信网络技术;是完成对客户侧实时 用电数据、计量工况和事件等数据采集,并及时向电力负荷管理系统主 站传送采集的数据和信息,以及能接收和执行主站的设置或控制等命令 的设备,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品。 1.2 执行标准 装置中的所有电器元件均符合相应的国家标准或行业标准,并严格 执行下列标准: GB/T 2421 电工电子产品环境试验 部分:总则GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 部分:试验A:低温GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 部分:试验B:高温GB/T 2423.9 电工电子产品环境试验 验Cb:设备用恒定湿热GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 部分GB/T 4208—1993 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5169. 11 电工电子产品着火危险试验 试验方法 成品的 北海市深蓝科技发展有限责任公司 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 灼热丝试验方法和导则GB/T 12192—1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法 GB/T 12193 移动通信调频无线电话接收机测量方法 GB/T 16611—1996 数传电台通用规范 GB/T 16935.1—1997 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626. 11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626. 12 振荡波抗扰度试验 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 YD/T 1028 800 MHzCDMA 数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范 YD/T 1214 900/1800MHzTDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线 业务(GPRS)设备技术规范:移动台 Q/GXD_XX-2012 电能计量自动化系统上行数据传输规约 Q/GXD_XX-2012 广西电网电力电子式电能表通信规约V3.0 北海市深蓝科技发展有限责任公司 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 主要技术指标及功能2.1 型号命名 其中,FKGA42-DJY100V 表示电力负荷管理终端,其额定电压 100V(三相三线制);如FKGA42-DJY220V,就表示电力负荷管理终端, 额定电压为三相四线制220/380V。 2.2 使用条件 2.2.1 适用范围:本产品适用于(1、220/380V 低压配电网络,2、二次 端电压为 100V 的高压配电网络),可于户内或户外(需另配防水箱) 安装使用。 2.2.2 工作电源:终端使用单相或三相供电。电源故障(三相四线供电 时断二相电压)的条件下,交流电源能维持终端正常工作。 2.2.3 环境温度: -25~+70; 2.2.4 大气压力: 79.5~106.0kPa(海拔2000m 及以下); 2.2.5 相对湿度: 0~90%; 北海市深蓝科技发展有限责任公司 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 2.2.6工作场所:工作于无明显导电性灰尘及无易燃、易爆介质的场所。 2.2.7 安装方式和地点:挂式安装;无剧烈振动,倾斜度不大于5%。 2.2.8 运输、贮存条件:环境温度:-40~70;相对湿度:95%。 2.3 系统平台、功耗 主流32 位RISC 微处理器、系统数据存储容量为16Mbyte。 功耗:在守候状态(不与主站通信的状态)下消耗功率电压回路 (每相)2W、10VA。 2.4 外观结构与安全性能 2.4.1 显示屏:192*64 点阵式液晶。 2.4.2 装置外壳:采用液晶显示,塑壳封装。 2.4.3 装置外形尺寸及安装尺寸,元件的焊接、装配,端子编号等符合 产品图样及有关标准的要求。 2.4.4 装置外壳防护等级符合IP51 要求。 2.4.5 电气间隙和爬电距离: 正常使用条件下装置内两个带电部件之间的最小间隙4mm,带电 部件和裸露导体之间的最小电气间隙6mm,最小爬电距离6mm。 2.4.6 绝缘强度: 装置的每相电路之间、每相电路及辅助电路对外壳(地)之间被测 试部位能承受50Hz2500V 交流电压历时1 min 绝缘强度试验,且不出现 击穿、闪络及电压突然下降等现象。 2.5 输入输出回路 2.5.1 电压、电流模拟量输入 北海市深蓝科技发展有限责任公司 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 电压:按型号分为1、三相四线3220V;2、三相三线3100V。交流电压输入范围:每相电压允许输入范围为额定电压的(0~120%)。 电流:三相电流经电流互感器接入,额定电流为5A。交流电 流输入范围:0~6A,能承受 200%连续过载;耐受 20 倍过载电流 5S 以上;每相电流输入的负载1VA。 零序电流:利用三相电流计算得出零序电流。2.5.2 脉冲接入 路脉冲输入。2.5.3 状态量接入 路无源输入;其中4路遥信输入,1 路门接点,1 路预留。 接点全部采用光耦隔离,每路状态量在稳定的额定电压输入 时,其功耗0.2W。 2.5.4 输出回路 路直流12V输出。2.5.5 脉冲输出 路脉冲输出用于校验,1路载波信号输出。 2.6 采集测量功能 2.6.1 测量精度 电压/电流: 0.5 功率(有功、无功):1.0 功率因数:北海市深蓝科技发展有限责任公司 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 0.9-1.0范围 0.5 0.6-0.9范围 1.0 电能:1.0 时钟误差: