校线的方式有两种。第一种需要有一根和穿线距离等长的导线,将导线的一段和要区分的穿管的电线连接,万用表置通断档,表笔和导线连接,另一个表笔测试穿管导线。如果测量相通,那么在此穿管导线两头做标记。直到所有穿管导线的标记全部做完,再根据需要连接零线与火线。
第二种方法,需要一块9伏叠层电池(万用表常用电池)万用表置直流电压档,将电池的正负极随意连接两根穿管导线的始段,在穿管末端的导线里总能用万用表测出一组两根导线间有9伏电压,将测出电压的两根穿管导线的首末段做标记。依次做完所有穿管导线的标记,然后根据需要选择一组导线连接零火线即可。
线管有4根线,估计你所说的情况线颜色相同,既有零线与火线。
①如果是三相一零,把线头弄开不相碰,用试电笔可测!
②如果是那种带1个单项插座加两路开关应另当别论!这时可用试电笔试出火线,只有1根线,其它或零线及开关线,之后断开(开关线丿用电器,用万用表测剩三根与检测出的火线间电压,如有电压220ⅴ左右电压即为N线,开关伐无电压
③另两个开关线,分别接触火线,用电器工作!则可确认哪个开关线!
用万用表轻松解决。短接较远端,在分接处测量,通的为一组,为了更可靠,再短接另外一组,测量另外一组。如果是两组线,注意不要混搭电线。