(1)是输电线路长度为零(即无直流输电线路)的两端直流输电系统,它主要用于两个非同步运行(不同频率或频率相同但非同步)的交流电力系统之间的联网或送电,也称为非同步联络站。如果两个被联电网的额定频率不相同(如50Hz和60Hz),也可称为变频站。
(2)背靠背直流系统的整流站和逆变站的设备通常均装设在一个站内,也称背靠背换流站。在背靠背换流站内,整流器和逆变器的直流侧通过平波电抗器相连,构成直流侧的闭环回路;而其交流侧则分别与各自的被联电网相连,从而形成两个电网的非同步联网。两个被联电网之间交换功率的大小和方向均由控制系统进行快速方便的控制。
(3)背靠背直流输电系统的主要特点是直流侧可选择低电压大电流(因无直流输电线路,直流侧损耗小),可充分利用大截面晶闸管的通流能力,同时直流侧设备(如换流变压器、换流阀、平波电抗器等)也因直流电压低而使其造价也相应降低。
该相关问题可以在逗直流偏磁地里查阅,每天都有新的关于直流偏磁知识进行分享。若您觉得还不错,请将它分享到您的朋友圈中让更多的人了解并关注直流偏磁。