外墙外保温系统构造、组成材料 及检测参数介绍 主讲人:山东省xx科学研究院 2010.04 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? 1、建筑节能的意义 建筑节能是一项节约资源、保护环境、促进经 济社会可持续发展的重要工作,是执行“节约能源、 保护环境”这一基本国策及贯彻国家《节约能源法》 的重要组成部分,也是当前全球性的大趋势。 能耗大致可分为生产能耗和消费能耗。建筑能 耗属于消费性能耗,对于消费性能耗,除了保证正 常消费需要的部分,余者完全浪费。因此 ,在世 界范围内能源问题日益急迫、建筑能耗不断增长的 今天,讨论建筑节能问题意义十分重大。 一、建筑节能与外墙外保温 ? 当前,我国建筑能耗约占全国总能耗的25%, 且近年来建筑数量迅速增多,年开工面积增长率 高达15%。以及人们生活水平与居住水平的不断提 高,建筑能耗,特别是采暖与空调能耗,呈增长 趋势。因此,一方面我国当前建筑节能的形势依 然严峻;另一方面我国的建筑节能潜力巨大。 积极推进建筑节能,有利于改善居民生活和 工作环境,保证国民经济持续、稳定、健康发展, 减轻大气污染,减少温室气体排放,缓解地球变 暖趋势。建筑节能是功在当代,荫及子孙,造福 人类的大事。 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? 2、外墙外保温的优点 我国刚开始进行外墙保温时,基本上都是采用 外墙内保温(将保温隔热材料臵于建筑物外墙的内 侧)的做法,后来通过总结多年的实践经验以及吸 收借鉴欧美发达国家的成功案例,现已基本放弃了 外墙内保温这种做法,确立了以外墙外保温(将保 温隔热材料臵于建筑物外墙的外侧)这种构造形式 为主的外墙节能做法。 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? ? ? ? ? ? 外墙外保温的优点主要有: 1)适用范围广 2)保护主体结构,延长建筑物的寿命 3)基本消除了“热桥”的影响 4)使墙体潮湿情况得到改善 5)有利于室温保持稳定 6)有利于提高墙体的防水和气密性 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? ? ? 7)有利于改善室内热环境 8)便于旧建筑物进行节能改造 9)可减少保温材料用量 10)增加房屋的使用面积 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? 3、外墙外保温工程的基本规定 1)外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不 产生裂缝或空鼓。 2)外墙外保温工程应能长期承受自重而不产生有 害的变形。 3)外墙外保温工程应能承受风荷载的作用而不产 生破坏。 4)外墙外保温工程应能耐受室外气候的长期反复 作用而不产生破坏。 ? ? ? 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? ? ? 5)外墙外保温工程在罕遇地震发生时不应从基层上 脱落。 6)高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施。 7)外墙外保温工程应具有防水渗透性能。 8)外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合 国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176、 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定。 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? ? 9)外墙外保温工程各组成部分应具有物理一化学 稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。 在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外墙外保 温工程还应具有防生物侵害性能。 10)在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温 工程的使用年限不应少于25年。 11) 外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层 及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴 晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。 一、建筑节能与外墙外保温 ? ? ? ? 4、外墙外保温遵循的基本原则 1)外保温体系优于内保温体系。 2)“逐层渐变、柔性释放应力”的抗裂技术原则。 3)普通水泥砂浆不应作为基层找平及保护层材料 的原则。 4)无空腔或小空腔构造提高体系稳定性的原则。 5)外保温系统应经过大型耐候性试验验证的原则。 6)应尽量选择涂料外饰面体系的原则。 7)外保温体系供应商应对体系材料成套供应的原 则。 ? ? ? ? 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? 1、主要外墙外保温系统种类 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统 3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(无网现浇系 统) 4)EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有 网现浇系统) 5)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械 固定系统) 6)喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统 7)保温装饰一体化外墙外保温系统 ? ? ? ? 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 2、各主要外墙外保温系统的构造形式 与技术特点 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 膨胀聚苯板(EPS板)薄抹灰外墙外保温系统 主要由胶粘剂(粘结砂浆)、EPS保温板(模塑聚 苯乙烯泡沫塑料板)、抹面胶浆(抗裂砂浆)、耐 碱网格布、以及饰面材料(耐水腻子、涂料)构成, 施工时可利用锚栓辅助固定。 构造图如下: ? 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 技术要点: EPS板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。 EPS板薄抹灰系统的基层表面应清洁,无油污、脱 模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位 应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有 脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰 等现象。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 粘贴EPS板时,应将胶粘剂涂在EPS板背面,涂胶粘 剂面积不得小于EPS板面积的40% 。 EPS板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。EPS板 应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。 墙角处EPS板应交错互锁。门窗洞口四角处EPS板不 得拼接,应采用整块EPS板切割成形,EPS板接缝应 离开角部至少200mm。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? 作为膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统技术的延伸 发展,近年来以XPS板(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 作为保温层的XPS板薄抹灰外墙外保温系统,也在 工程中得到了大量应用,并且在瓷砖饰面系统用量 较大。 其构造图如下: 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? XPS板同EPS板相比: 优点:导热系数小、压缩强度高、耐水效果好 缺点:弹性模量大、易翘曲变形、表面光滑、粘结 性差、透气性差 所以对于XPS板薄抹灰外墙外保温系统的使用一定 要有严格的质量控制措施,如严格控制陈化时间、 严禁用再生料生产XPS板、XPS板双面要喷刷界面剂 等。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统 特点:胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统以及 类似技术的无机保温浆料(如玻化微珠、膨胀珍珠 岩、蛭石等)外墙外保温系统,以胶粉聚苯颗粒保 温浆料或无机保温浆料作为保温层,可直接在基层 墙体上施工,整体性好,无需胶粘剂粘贴,但在基 层墙体必须要喷刷界面砂浆,以增加粘结力。 其构造图如下: 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? 胶粉聚苯颗粒保温浆料与无机保温浆料的燃烧性能 要优于EPS/XPS板,防火性能好;不利之处是产品 导热系数大,很难满足更高的节能要求。另外,浆 料类保温材料吸水率高、干缩变形大,湿作业施工 后浆料的各项技术指标与理论计算数据或实验室测 得数据有较大差异。这种做法若达到计算保温层厚 度的要求,施工遍数多、难度大、工期长、费用高, 极易造成偷工减料的问题,严重影响工程质量和保 温效果,难以达到山东省现行建筑节能设计标准的 要求。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? 所以,在山东省提出居住建筑节能65%的要求后, 就明确规定单一浆料类外墙外保温系统不得用于外 墙(2007年4月19日)。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 为解决单一保温浆料类外墙外保温系统无法满足较 高节能标准的要求,一些专业的保温浆料生产企业 (如北京振利公司等),将保温浆料与保温板材复 合,如保温浆料+EPS/XPS/PU+保温浆料,共同做为 保温层,这就是我们平时经常说的“三明治”/复 合保温做法。 其构造图如下。 这种节能构造做法的优劣有待于时间的验证。 基层墙体 胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料 梯形槽EPS板、双面界面处理 胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料 抗裂砂浆复合耐碱网布 弹性底涂、柔性耐水腻子 外墙涂料 基层墙体 胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料 XPS板、双面界面处理 胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料 抗裂砂浆复合耐碱网布 弹性底涂、柔性耐水腻子 外墙涂料 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(无网现浇系 统) 特点:以现浇混凝土外墙作为基层,EPS板为保温 层。EPS板内表面(与现浇混凝土接触的表面)沿 水平方向开有矩形齿槽,内、外表面均满涂界面砂 浆。 施工时将EPS板臵于外模板内侧,并安装锚栓作为 辅助固定件。浇灌混凝土后,墙体与EPS板及锚栓 结合为一体。EPS板表面抹抗裂砂浆薄抹面层,薄 抹面层中满铺玻纤网,外表以涂料为饰面层。 矩形齿槽 ? ? ? ? ? ? 无网现浇系统EPS板两面必须预喷刷界面砂浆。 锚栓每平方米宜设2-3个。 水平抗裂分隔缝宜按楼层设臵。垂直抗裂分隔缝 宜按墙面面积设臵,在板式建筑中不宜大于30m2 , 在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部 位。 应采用钢制大模板施工。 混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣 密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。 混凝土浇筑后,EPS板表面局部不平整处宜抹胶粉 EPS颗粒保温浆料修补和找平,修补和找平处厚度 不得大10mm。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 4)EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有 网现浇系统) 特点:以现浇混凝土外墙作为基层,EPS单面钢丝 网架板臵于外模板内侧,并安装φ6钢筋作为辅助 固定件。浇灌混凝土后, EPS单面钢丝网架板挑头 钢丝和φ6钢筋与混凝土结合为一体。EPS单面钢丝 网架板表面抹掺外加剂的水泥砂浆形成抗裂砂浆厚 抹面层,外表做饰面层。 以涂料为饰面层时,应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面 层。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? EPS单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝不得超过200 根,斜插腹丝应为镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面 砂浆。 有网现浇系统EPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝 数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架 板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影 响,抹面层厚度应均匀,钢丝网应完全包覆于抹面 层中。 φ6 钢 筋 每 平 方 米 宜 设 4 根 , 锚 固 深 度 不 得 小 于 100mm。 混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣密 实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网 现浇系统)的保温层: EPS单面钢丝网架板应是腹 丝穿透型的。 也就是我们平常所说的SB2板,见下图 斜插腹丝应为镀锌钢丝,每平方米不得超 过200根,并且板两面应预喷刷界面砂浆。 挑头钢丝 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? ? 5)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械 固定系统) 机械固定系统由机械固定装臵、腹丝非穿透型EPS 钢丝网架板(SB1 板)、抹掺外加剂的水泥砂浆形 成抗裂砂浆厚抹面层和饰面层构成。 以涂料为饰面层时,应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面 层。 机械固定系统不适用于加气混凝土和轻集料混凝土 基层。 构造图如下: ? 1、基墙,2、 EPS钢丝网架板,3、抹掺外加剂的水泥砂浆形成抗裂 砂浆厚抹面层,4、饰面层,5、机械固定装臵 ? ? ? ? ? SB1板的相关技术参数: 腹丝插入EPS板中深度不应小于35mm,未穿透厚度 不应小于15mm。 腹丝插入角度应保持一致,误差不应大于3度。 板两面应预喷刷界面砂浆。 钢丝网与EPS板表面净距不应小于10mm。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 6)喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统采用现场发泡,现 场喷涂的方式,将硬泡聚氨酯(PU)喷于外墙外侧, 一般由基层、防潮底漆层、现场喷涂硬泡聚氨酯保 温层、专用聚氨酯界面剂层、抗裂砂浆层、饰面层 构成。 其构造形式如下图: 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? 硬泡聚氨酯由异氰酸酯(俗称黑料)和聚醚多元醇 (俗称白料)及发泡剂、催化剂、阻燃剂等组成, 采用现场直接喷涂发泡成型技术,形成高闭孔率、 无接缝不透水的整体硬质泡沫体。 因其有优异的 保温和防水性能,最初大多用于屋面防水保温,近 年来开始在外墙外保温方面得到大量应用。 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统的技术优势,简单 来说,有下面几点: 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? 1) 粘结力极强。能在混凝土、砖、砌块、木材、 钢材等表面粘结牢固; 2) 保 温 隔 热 性 好 。 导 热 系 数 仅 为 0.0170.022W/m· K,每公分厚度相当于40cm红砖保温效果; 假设外墙体的传热系数限值为0.57W/m2· K,若采用 聚氨酯保温,保温层厚度约30-40mm,而EPS板需 80mm左右,XPS板需60mm左右; 3) 防水性能好。闭孔率大于90%以上,自结皮闭孔 率100%,尤其是门窗旁施工时整体发泡,能堵塞所 有空隙,而EPS、XPS为空腔粘贴,水、结露水很容 易透过裂缝及空腔渗入室内; 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? 4)密封性好。整体密封、无空腔无缝粘结,适应 各种形状基面; 5)尺寸稳定性小于1%,具有一定的韧性,延伸率 大于5%,不易开裂; 6)抗风揭性与对面砖层的承受能力强。PU密度为 35kg/m3,拉伸粘结强度0.3MPa,完全可承受高层建 筑外墙所受风荷载及饰面砖30-35kg/m2的重量。 7)阻燃性好。阻燃型聚氨酯离火3s能自熄碳化, 不会熔化滴落。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? ? ? 当然喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统技术也存在一 些问题,主要有下面几点: 1)对基层表面平整度要求比较严格。若基层表面 不平整,若完全用聚氨酯硬泡找平,保温层的厚薄 差易形成变形应力差,对整个系统的抗裂性能产生 不利影响。因此,必须严格要求基层平整度,放线 打点是表面平整的关键; 2)发泡表面平整度差,必须靠人工打磨,打磨造 成聚氨酯原材料的浪费,打磨粉沫给周围环境造成 污染; 3)造价略高,每平方米造价要高于EPS板薄抹灰系 统约20-30元。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? 7)保温装饰一体化外墙外保温系统 保温装饰一体化外墙外保温系统是近年来逐渐兴起 的一种新的外墙外保温做法,它的核心技术特点, 就是通过工厂预制成型等技术手段,将保温材料与 面层保护材料(同时带有装饰效果)复合而成,具 有保温和装饰双重功能。施工时可采用聚合物胶浆 粘贴、聚合物胶浆粘贴与锚固件固定相结合、龙骨 干挂/锚固等方法。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? 保温装饰一体化外墙外保温系统的产品构造形式多 样:保温材料可为XPS、EPS、PU等有机泡沫保温塑 料,也可以是无机保温板。面层材料主要有天然石 材(如大理石等)、彩色面砖、彩绘合金板、铝塑 板、聚合物砂浆+涂料或真石漆、水泥纤维压力板 (或硅钙板)+氟碳漆等。复合技术一般采用有机 树脂胶粘贴加压成型,或聚氨酯直接发泡粘结,也 有采用聚合物砂浆直接复合的。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? ? 保温装饰一体化外墙外保温系统具有采用工厂化标 准状态下预制成型,产品质量易控制、产品种类多 样、装饰效果丰富,可满足不同外墙的装饰要求, 同时具有施工便利、工期短、工序简单、施工质量 有保障等优点。 但目前,我国对于保温装饰一体化外墙外保温系统, 还没有相关的国家或行业标准,在推广应用方面没 有标准规范加以引导、规范,易产生质量纠纷等问 题,另外保温装饰一体化外墙外保温系统的工程造 价普遍偏高,目前难以大面积推广应用。 二、外墙外保温系统构造形式及特点 ? 另外,保温装饰一体化外墙外保温系统多为块体、 板体结构,现场施工时,存在嵌缝、勾缝等技术问 题,嵌缝、勾缝材料与保温材料、面层保护材料的 适应性以及嵌缝,勾缝材料本身的耐久性都是决定 保温装饰一体化外墙外保温系统成败的关键。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? ? ? 目前,外墙外保温系统的国家或行业标准主要有: JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规范》 规定了EPS板薄抹灰外墙外保温系统、胶粉聚苯 颗粒保温浆料外墙外保温系统、 EPS板现浇混凝土 外墙外保温系统(无网现浇系统)、 EPS钢丝网架 板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)、 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械固定 系统)5种系统。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? ? GB50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 规定了现喷硬泡聚氨酯屋面保温系统和外墙保温系统。 JG/T 228-2007《现浇混凝土复合膨胀聚苯板外墙外 保温技术要求》规定了无网现浇系统、 有网现浇系 统。 山东省工程建设标准DBJ14-035-2007《外墙外保温应 用技术规范(聚苯板增强网薄抹灰外墙外保温系统)》 规定了EPS和XPS板薄抹灰系统。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? 1、JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系 统》,本标准规定了EPS板薄抹灰外墙外保温系统产 品的定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规 则等内容。 EPS板薄抹灰外墙外保温系统的主要组成材料有:胶 粘剂(也叫粘结砂浆)、EPS板、锚栓、抹面胶浆、 耐碱网格布等。 三、外保温系统相关标准介绍 ? 1)胶粘剂:用于将EPS板粘结到基层墙体。产品形 式有2种,一是在工厂生产的液状胶粘剂,施工时按 使用说明加入一定量的水泥或厂家提供的干粉料, 搅拌均匀即可使用,(就是平常所说的双组份); 二是在工厂里预混合好的干粉状胶粘剂,施工时按 使用说明加入一定量的拌合用水,搅拌均匀即可使 用,(就是平常所说的单组份)。 三、外保温系统相关标准介绍 胶粘剂的的性能指标 检测项目 拉伸粘接强度MPa (与水泥砂浆) 原强度 耐水 拉伸粘接强度MPa (与EPS板) 原强度 耐水 性能指标 ≥0.60 ≥0.40 ≥0.10,破坏界面在EPS板上 ≥0.10,破坏界面在EPS板上 可操作时间/h 1.5-4.0 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? 2) EPS板:出厂前应在自然条件下陈化 42天或在 60℃蒸气中陈化5天方可使用。 EPS板应为阻燃型: 燃烧分级B2级,氧指数不小于30%。 EPS板导热系数应≤0.041W/(m· K);表观密度18.022.0kg/m3 ,压缩强度≥100KPa,尺寸稳定性应≤3%。 三、外保温系统相关标准介绍 ? 3)抹面胶浆:薄抹在粘贴好的EPS板的外表面,用以 保证外保温系统的机械强度和耐久性。 抹面胶浆的性能指标 检测项目 拉伸粘接强度 原强度 (与EPS板) 耐水 MPa 耐冻融 柔韧性 压折比(水泥基) 性能指标 ≥0.10,破坏界面在EPS板上 ≥0.10,破坏界面在EPS板上 ≥0.10,破坏界面在EPS板上 ≤3.0 开裂应变(非水泥 基)% 可操作时间/h ≥1.5 1.5-4.0 三、外保温系统相关标准介绍 ? 4)耐碱网格布:由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤 维网格布制成,埋入抹面胶浆中,形成薄抹灰增强 防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性。薄 抹灰增强防护层的厚度宜控制在:普通型3mm-5mm, 加强型5mm-7mm。 检测项目 性能指标 单位面积质量/(g/m2) 耐碱断裂强力(经、纬向)N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)/% ≥130 ≥750 ≥50 断裂应变(经、纬向)/% ≤5.0 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? 5)锚栓:把EPS板固定于基层墙体的专用连接件, 通常情况下包括塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉 和带圆盘的塑料膨胀套管两部分。 金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属 制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰 胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管 的材料不得使用回收的再生材料。锚栓有效锚固深 度不小于25 mm,塑料圆盘直径不小于50 mm。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? 锚栓的主要技术性能指标:单个锚栓抗拉承载力标 准值应不小于0.30kN,单个锚栓对系统传热增加值 应不大于0.004W/(m2· K)。 另外,EPS板薄抹灰外墙外保温系统性能指标主要有: 吸水量、抗冲击强度、抗风压值、耐冻融、水蒸气 湿流密度、不透水性、耐候性等。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? ? 2、 GB50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术 规范》标准中规定的硬泡聚氨酯外墙外保温系统的 组成材料: 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统构造可由找平层、 喷涂硬泡聚氨酯层、界面剂层、耐碱玻纤网格布增 强抹面层、饰面层组成。 硬泡聚氨酯板外墙外保温系统构造可由找平层、胶 粘剂层、硬泡聚氨酯保温板层、耐碱玻纤网格布增 强抹面层、饰面层组成。 三、外保温系统相关标准介绍 ? ? GB50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 中规定的胶粘剂、抹面胶浆、锚栓的性能指标等同 前面所讲的JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外 保温系统》中相应规定。 耐碱网格布的性能指标则提高了单位面积质量的要 求,并将网格布分为标准网和加强网(最后一列) 两种类型。 三、外保温系统相关标准介绍 检测项目 性能指标 单位面积质量/(g/m2) ≥160 ≥280 耐碱断裂强力(经、纬向)/(N/50mm) ≥750 ≥1500 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)/% ≥50 ≥50 断裂应变(经、纬向)/% ≤5.0 ≤5.0 三、外保温系统相关标准介绍 聚氨酯保温材料的主要性能 喷涂硬泡聚氨酯 检测项目 密度/(kg/m3) 导热系数/[W/(m· K)] 压缩性能(形变10%) /kPa 尺寸稳定性(70℃, 48h) 拉伸粘结强度 /MPa 吸水率 / % 氧指数 / % 性能指标 硬泡聚氨酯板 检测项目 密度/(kg/m3) 导热系数/[W/(m· K)] 压缩性能(形变10%) /kPa 尺寸稳定性(70℃, 48h) 性能指标 ≥35 ≤0.024 ≥150 ≤1.5 ≥35 ≤0.024 ≥150 ≤1.5 / ≥0.10,破坏 拉伸粘结强度 /MPa 在硬泡聚氨酯上 ≤3 ≥26 吸水率 / % 氧指数 / % ≤3 ≥26 三、外保温系统相关标准介绍 硬泡聚氨酯外墙外保温系统性能要求 项 目 性能要求 80次热/雨循环和5次热/冷循环后,表面无裂纹、粉化、剥落现象 不小于工程项目的风荷载设计值 30次冻融循环后,保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;保护层与保温 层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,且破坏部位位于保温层 普通型(二层以上墙面)≥3.0;加强型(易受碰撞部位) ≥10.0 水中浸泡1h,只带有抹面层和带有饰面层的系统,吸水量应小于1000 复合墙体热阻复合设计要求 2h不透水 耐候性 抗风压值/kPa 耐冻融性 抗冲击强度/J 吸水量/(g/m2) 热阻 抹面层不透水性 水蒸气湿流密度 /[g/(m2· h)] ≥0.85 三、外保温系统相关标准介绍 ? JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层 和饰面层构成,并明确规定可做涂料饰面和面砖饰 面。 三、外保温系统相关标准介绍 ? JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规范》 规定了EPS板薄抹灰外墙外保温系统、胶粉聚苯 颗粒保温浆料外墙外保温系统、 EPS板现浇混凝土 外墙外保温系统(无网现浇系统)、 EPS钢丝网架 板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)、 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械固定 系统)5种系统的构造做法、组成材料、设计与施工、 性能要求。 其中有关EPS板薄抹灰外墙外保温系统、胶粉聚 苯颗粒保温浆料外墙外保温系统的规定和前面所讲 的JG149-2003和JG158-2004的规定基本一致。 三、外保温系统相关标准介绍 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械 固定系统)目前已逐步开始应用。 而关于EPS板现浇 混凝土外墙外保温系统(无网现浇系统)和 EPS钢 丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系 统),后来的 JG/T 228-2007《现浇混凝土复合膨 胀聚苯板外墙外保温技术要求》标准规定的更加详 细明确,并且增加了面砖饰面技术做法。 中华人民共和国公安部关于实施国家标准 GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 若干问题的通知 (公消[2007]182号) ? 目前,现行国家标准《建筑内部装修设计防火 规范》GB50222、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045、《建筑设计防火规范》GB50016等