产品描述
浪涌过电压会严重危及通信网络设备、计算机系统等精密设备和系统的正常运行,可能造成数据丢失、设备损毁,甚至可能发生火灾,并对人身安全造成极大威胁,直接和间接地给用户造成巨大经济损失。对此,人们总是想方设法对浪涌过电压进行防御,以减轻因浪涌过电压所造成的损失。
产品特点
系统地进行浪涌过电压的防护通常可以降低自然界雷击所造成的损失,雷电防护将需要防护的建筑物按所处不同的雷电电磁脉冲环境,从外部到内部划分为不同的雷电防护区LPZ:
直击雷非防护区(LPZ0A)
直击雷防护区(LPZ0B)
第一防护区(LPZ1)
第二防护区(LPZ2)
后续防护区(LPZn)
雷电防护坚持预防为主、安全第一的原则。按系统的重要性和使用性质,并根据雷击风险评估确定雷电防护等级,实施分级保护、多级防护。
在设计前对现场雷电电磁脉冲环境进行评估。电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护,从0级防护区到最内层防护区,必须实行科学、系统地分级防护。对于电源系统,可将其分为I~IV级防护,从而将过电压降到设备所能承受的耐压值;对于信息系统,则分为粗防护和精细防护,粗防护量级根据所处防护区级别来界定选用,而精细防护则要根据电子设备的敏感度来选择。
机架式防雷箱特点
首创19英寸机架式安装设计,多项专利技术;
通流量大、残压低,器件动作可靠、性能稳定;
模块化设计,安装操作、维护及更换方便快捷;
界面友好,工作状态指示清晰;
防雷模块外套双层钢板,隔离、防爆、防火三重保护;
适合数据中心精密供电系统配套安装,配有遥信触点,轻松实现远程监控,应用于高可用配电环境。
防雷模块特点
模块化设计,组合灵活、更换方便;
采用进口、优质压敏电阻器,质量可靠;
通流量大、残压低、响应快、性能稳定;
采用温控断路技术,避免火灾发生;
工作、故障指示清晰,维护简单;
可选告警接点,方便远程监控。