好氧池是漓源环保在工业污水处理工程中比较常见的一个处理单元。好氧池中以目前国内的处理技术大多采用活性污泥法工艺,它是利用好氧微生物技术处理废水。所以好氧池中的废水必须有足够的溶解氧。
如果溶解氧过低,好氧微生物正常的新陈代谢就会受到影响,活性污泥就会因此发黑发臭。那么溶解氧过低,会有助于丝状菌生长,产生污泥膨胀,影响出水水质。造成溶解氧过低的原因,一是污泥老化导致耗氧量增加。二是厌氧出水不达标,其中有厌氧出水浓度高,或者进水突然增多,导致好氧池负荷变高;废水进入好氧后大量消耗溶解氧,导致氧量不足。三是曝气头脱落或者是管道、曝气孔严重堵塞。四是丝状菌大量增长,消耗氧量以及其生长繁殖导致污泥膨胀影响废水中微生物的有氧呼吸。 五是鼓风机出现故障或者风压不足。
如果溶解氧过高,导致有机污染物分解过快,好氧污泥会自身氧化而使其颜色变白。污泥会逐渐老化,结构松散,导致上清液细碎污泥多,出水浑浊,从而出水效果变差。而造成废水溶解氧过高的原因,一是好氧池负荷太低,这种情况即使曝气量本来不大,也会偏高。二是环境温度的关系,微生物代谢能力变弱,导致微生物需氧量降低。三是好氧池中的微生物没有食物可以吃了,新陈代谢停止,不久之后就会全部死亡;若微生物全部死亡,则需要重新投加活性污泥,然后再对污泥进行为期一个月的培养。
漓源环保专业工程师团队及完善的服务体系,为您提供污水处理一站式解决方案!