膃芬顿反应接气浮池和沉淀池各阶段的现象——原创蒁王重光袁本文稿为现场中试调试运行的数据和最终现场整体运行的各阶段现象及描述,为原创的原始文档,与其他污水处理厂的运行参数肯定有很多不一样的地方,仅作从事污水运行现场调试与管理的技术人员的借鉴和参考。蒆本厂污水来源为某从事雨伞布类的印染厂的污水,含有较多活性剂和难降解的酚类,***,醌类等,其水体运用活性污泥法降解的难度较大,进水COD值1700——2200之间,采用聚铁初沉,沉淀效果较好,出水的PH值一般在2.5——4之间,原来采用加碱直接调整PH至7左右进兼性厌氧池,此时出水的COD值一直都在300——600之间,因曝气池污泥处理效果不是很好,可生化性差,最终的二沉出水COD值都在250——350之间,2014年6月30日晚提标后要求进管网的COD值在200以内,因此采用芬顿工艺处理。