风机叶轮现场动平衡具体操作步骤 关于风机叶轮现场动平衡具体操作步骤,小编根据我们昆山利泰检测技术员做了一个交 流,根据技术人员的讲解做了以下的小结,具体步骤如下: 我们在给客户做风机叶轮现场动平衡服务之前,首先要了解客户风机的转速是多少,叶 轮直径是多少。这两个部分是需要我们提前知道的。 一、经过振动检测,确认问题 首先,经过现场动平均仪的频谱分析性能进行分析,肯定风机叶轮的问题是否为动平均 问题。 二、在确认风机叶轮的问题是动平均问题后,起始用动平均仪的动平均性能进行现场动 平均更正(此以单面动平均为例)。其详细步调如下: 安装仪器 风机现场动平衡服务使用 CXBalancer 现场动平衡仪 在风机设备停机的形态下,在转动部位上贴上一小块反光贴纸(约为 1cm2); 将振动传感器吸在电机轴承部位,相位计传感器架于磁性座之上,使其激光打到反光贴 纸上。安装表示图如下: 三、进行动平均更正 确认仪器安装好之后,开启风机,在风机抵达正常工作转速之后,进入动平均仪的动平 均性能界面,点击试运转性能后,按肯定键起始进行丈量风机叶轮的初始振动值和相位。待 数据安稳后进行保存并使风机停机。 四、安装试重螺丝 肯定叶轮停止以后,在叶轮上任意位置经过打孔锁螺丝或许焊接的方法加一个称好分量 的试重(根据风机叶轮分量选择合适分量的试重);并将分量输入到动平均仪中;从头开启风机 并进行 二次丈量振动及相位;待保存后,动平均仪上能够自动计算出其应加配重的角度和分 量。 试加分量的角度不妨由相位和滞后角肯定: 五、安配备重螺丝 先使风机处于停机形态,先取下试重,而后根据 CXBalancer 动平均仪上计算的后果, 以安装试重螺丝的位置为 0 度,转动目标的反目标角度来安装称好的配重螺丝。 六、检查更正后果 再次开启风机,丈量安配备重后的振动值和角度,根据 ISO-1940 动平均准则进行对比, 看是否符合准则,若符合,则这次动平均完毕,若不符合准则,则根据动平均仪 二次的计 算后果反复“安配备重螺丝”这一步调,直到符合准则为止。 更多关于风机现场动平衡服务方面的问题可以致电联系我们昆山利泰检测仪器有限公 司,我们拥有专业的技术人员和实践经验。