不可以,消防管道比吊顶重太多了。这个消防规范和图集上没有这样的,一般都是按照消防规范和土鸡的做法采用预埋件或者膨胀螺栓的,因为要求的是需要满足消防管道满载状态下的5-8倍的承重,吊顶的做法的一般是满足不了。

全部个回答

不可以,消防管道比吊顶重太多了。
s791144868 昨天18:21
这个消防规范和图集上没有这样的,一般都是按照消防规范和土鸡的做法采用预埋件或者膨胀螺栓的,因为要求的是需要满足消防管道满载状态下的5-8倍的承重,吊顶的做法的一般是满足不了。
出走的熊猫 昨天8:35

更多问题

不可以,消防管道比吊顶重太多了。
不可以,消防管道比吊顶重太多了。
喷淋系统中,要求每个喷头位置均应有一个支架,每个支管的最后一个喷头需要用防晃支架,其他的均用L型支架。
不可以,消防管道比吊顶重太多了。