(9)启动抽气器、快冷抽气器误投入。 (10)误投低压旁路。 (11)真空系统其它常闭阀门误开。 (12)甩采暖供热负荷。 凝汽器真空下降的判断、检查及处理在发现凝汽器真空系统异常时,首先应该判断真空故障类型,然后针对故障类型进行处 理。应寻找捷径,少走弯路,尽快查明,消除故障,确保机组的正常经济运行。 (1)发现凝汽器真空指示值开始下降。 应立即对照就地真空表、低压排汽缸温度、凝结水温度变化,判断真空确已下降,检查 热工信号报警情况。 (2)发现真空下降。 应确认机组有无影响真空下降的操作,如有立即停止操作并恢复系统原运行方式。 (3)检查凝汽器循环水运行参数是否有变化引起真空下降。