当然有。
例如限流型开关电器,它的限流保护和短路保护配套三种动作原理,其一是快速电磁线圈,其二是U形结构,其三是触头斥力。在这里,U形结构与题主的问题有关。
利用触头斥力实现限流功能的断路器结构
我们来看U形结构:
我们看到,在U形导线结构的两侧,当电流流过时会产生斥力,也就是题主所说的通电导体受到自己的磁场产生的作用力。即使交流电电流方向换向后,斥力的方向不变。
断路器就利用这种斥力来完成短路保护和限流保护。
在实际断路器电路中,由于U形结构的斥力需要有较大电流流过才能有效,因此往往限流保护用冲击电磁铁,而短路保护则采用U形结构。
在此图中,我们能看到快速电磁铁,但也能看到外形怪异的多弯U形结构。它是静触头和它的弧触头。虽然它不会对断路器脱扣产生任何作用,然而它会对电弧产生电磁推力。如果把电弧也理解为导线,则这里也存在类似的U形结构,把电弧推入灭弧栅中。