独立使用时的安装位置
壁挂安装:
天然气报警器与燃具或阀]的水平距离L不得大于4米,安装高度与天花板的距离应小于0.3米,且不得设在燃具正上方,安装位置及接线示意如下图。
吸顶式安装:
天然气报警器与燃具或阀门门的水平距离不得大于4米,且不得设在燃具正上方,安装位置及接线示意如下图。
连接网关使用时的安装步骤
将天然气报警器安装在指定位置,绑定网关