详细来讲,要看你的设备最低工作电压要求了,我们假设主线路是可以稳定提供 380V以上电压,如果你的设备请允许最低工作在±7%,也就是允许压降到353v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受40A, 就是353v * 40A =14120w ,14千瓦
要是±5%,也就是允许压降到361v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受28A,
就是361v * 28A =10108w ,10千瓦