首先,一,根据陶瓷小便斗的安装高度,确定小便感觉应器的高度,避免安装过高或过低,(过高小便器的小水管长度不够,而且影响一部分人群使用);陶瓷小便斗离地面高度约950mm左右,再根据陶瓷及内部管道具情况确定合适的小便感应尺寸;安装小便感应器前,应注意先将管道内泥沙及杂质用一定水冲洗干净,防止杂质进入电磁阀内部,预埋盒的预盒深度根据预埋盒尺寸及完成墙面情况,瓷砖面应与施工保护罩平齐,低于8cm厚度的墙请选择预埋盒高度为6cm或直接采用明装式小便感应器。
二:小便感应排水管出水孔应与陶瓷小便斗的进水孔保护在同一中心线上,避免偏离中心线位置,影响美观,所有安装公司步骤按照安装公司说明图安装后,打开管道水阀,观察小便感应器进水接头是否有渗水现象,如果此时小便感应器的出水口处于关不住水也属于正常现象,由于部分厂家采用6V脉冲电磁阀,虽然出厂测试时电磁阀已关闭,但由于运输或搬运过程中震动,使电磁阀的芯被磁铁吸住,需要接通感应面板方可复位。
三:在确保管道无渗水情况下再进行预埋,完成面的瓷砖应与预埋盒保护罩平齐,最后将施工保护罩取掉,安装上感应面板,连接电磁阀插头和电源(220V或直流电)插头,采用干电池供电时,注意避免购买伪劣电池;采用交流电供电时,应注意输入端子用绝缘胶包好,确保线路无裸露,如有地线请将其接到预埋盒靠近螺丝孔位置,使其通过感应面板螺丝固定,小便感应器的电源适配位置尽量偏离螺丝孔位置,避免安装面板时,由于螺丝过长穿坏适配器,引发线路故障及短路,这边建议使用频繁的公共场所(如火车站、娱乐场所、飞机场等。
)使用交流电,可减少更换电池。
四:调试过程中,如发现水流偏小或偏大(水量小冲洗不干净,水量大浪费水,而且使用过程中容易溢出陶瓷面),可相应调节机器内部的水量调节阀,部分生产感应器厂家为节约成本没有带水量调节功能,建议客户购买时选择带水量调节器功能,便于后期维护。
说了这么多对小便器的安装高度和小便感应器的安装高度大至有个了解了吗?如果更了解了说明打的这些字没有白打,如果还是不了解的话,可以到一些陶瓷洁具卫浴的网站进行更多了解。
或者也可以去一些洁具卫浴的论坛看看对有没有帮助。
普通的家庭坐便器的长宽高分别是多少啊??
推荐回答:抽水马桶宽度,由于造型有区别,不同的坐便器宽度是不同,但一般是30CM-50CM。