电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电路和设备的正常泄漏电流来选择 1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时 泄漏电流的4倍。 2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。 3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。 如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的 经验公式 进行估算: 照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000; 动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000. 公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。