如气体继电器内有气休,则 应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据 的关规程和导则判断变压器的故障性质。 色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其 所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和 定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。 若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继 续运行,并及时消除进气缺陷。 若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常, 则应综合判断确定 变压器是否停运。 9.2 瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。