可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。