TSGR7001—2004 《压力容器定期检验规则》 2004 月23日发布 2004 月23日实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 TSG R7001—2004《压力容器定期检验规则》 第一章 第一条为了保证在用压力容器定期检验工作的质量,确保压力容器安全运 行,防止事故发生,根据《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规 以下简称《容规》)的有关规定,制定本规则。 第二条本规则适用于属于《容规》适用范围的压力容器的年度检查和定期检 验。其中,在用汽车罐车、铁路罐车、罐式集装箱( 以下简称罐车) 的定期检验, 除符合本规则正文的有关要求外,还应当遵照本规则附件一《移动式压力容器定 期检验附加要求》的规定。 在用医用氧舱( 以下简称医用氧舱) 的定期检验应当按本规则附件二《医用氧 舱定期检验要求》进行。 第三条 年度检查,是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运 行过程中的在线检查,每年至少一次。固定式压力容器的年度检查可以由使用单 位的压力容器专业人员进行,也可以由国家质量监督检验检疫总局( 以下简称国 家质检总局) 核准的检验检测机构( 以下简称检验机构) 持证的压力容器检验人员 进行。 第四条 压力容器定期检验工作包括全面检验和耐压试验。 全面检验是指压力容器停机时的检验。全面检验应当由检验机构进行。其检验周期为: .安全状况等级为3级的,一般3 .安全状况等级为4级的,其检验周期由检验机构确定。 压力容器安全状况等级的评定按本规则第五章进行。 耐压试验是指压力容器全面检验合格后,所进行的超过最高工作压力的液压试验或者气压试验。每两次全面检验期间 内,原则上应当进行一次耐压试验。 当全面检验、耐压试验和年度检查在同一年度进行时,应当依次进行全面检 验、耐压试验和年度检查,其中全面检验已经进行的项目,年度检查时不再重复进行。 对无法进行或者无法按期进行全面检验、耐压试验的压力容器,按照《容规》 条规定执行。