三匹的空调制冷量一般在7500W左右,适合38平米左右的房间使用。其制冷输入功率一般在2400W左右,制热功率加上辅电的功率大约在5000W以内。三匹的空调有单相电和三相电之分。单相电的应使用4平方的铜芯线,只是单纯地夏季制冷工作也可以使用2.5平方的铜芯线;而三相电的三匹空调无论制冷和制热使用2.5平方的铜芯线就可以了。三匹的空调由于功率较大,一般都不使用插头插座,而是使用空气开关来控制电源的开闭即可。 3匹柜机在制冷时是2700W。在冬天制热时是4700W。因为冬天制热时有2000W的电辅加热。所以电源线要用国标的4个平方的。有个别有2.5平方的线,也将就可以用。但会留下隐患。并且柜机一定要接空气开关。不能用插座。我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米

3匹的挂机好吗客厅有45个平方多点,准备装空调想弄个3匹挂机,可行吗请教大家

最好装柜机

12平方米的房间用空调取暖,需要多大匹的

一匹的就可以了,大了就浪费了。###看什么牌子,好牌子的空调1匹足以,比如大金;差点的得要1.5到2匹了。###12平方不大,所以1―1.5匹就可以咯!###1到1.5匹的可以,太大了就是完全浪费了。###1.5匹的空调就足够了

4平方的铜线能带几个3匹柜机空调

一个3匹空调过电流10A,4平方铜线过电流20安,理论上可以带两个个3匹空调,但是加上其他原因,最好只带一个3匹空调。
一般带两个没问题,还要看使用环境。

标准4平方的铜线主线能带大3匹柜机和2匹挂机的空调

如果是制冷,没有问题,但如果冬季需要制热取暖,就应该使用6平方的铜芯线了。

国标4平方铜线能带三相四线72空调几个

根据1平方可带动6A电流计算! 你的4平方铜线可以带24A的电流、72空调的电流在7-8A左右(以美的举例) 所以你的线只能带3台!!

家庭用4台柜机空调,2.5平方铜线可以吗

2.5的铜芯线带4台空调柜机有些小了,因为2.5平方的铜芯线一般带5000W左右的负载是比较安全的,但4台空调柜机的功率肯定是超出了它所能承载的电流,所以还是用4平方以上的铜芯线比较安全。

2.5平米的远东铜线 能带动2匹的柜机空调吗

正常工作状态下没有问题,但是2匹柜机压缩机启动时电流达到14A左右,这样会引起其他用电器受到干扰,如果没有经过城网该造的线路,还会引起电压突降,进而引起压缩机不工作,或损坏保险

六平方的铜线能带动几个空调和热水器

6平方毫米的铜芯线安全载流是45A左右,单相用电设备每千瓦4.5A,同时保证有足够启动电流。
一般热水器釆用1.8千瓦,空调1.5匹一般在1.3千瓦左右,原则上,6平方毫米铜芯线带动5台1.5匹空调和1台热水器。

3相4线进户6平方铜线能带20个1000瓦电磁炉吗

380A电压、6平方铜导线安全载流量为;每相36AX(3相)=108A,每个电磁炉1000A大约电流在4.6AX20(个)≈91,
选用总断路器为60A、单相漏电断路器40A、电磁炉不可同时启动、可以使用------
不可以,建议用10平方的线。
采用三相是可以用了
可以 只不过要3相平均分配

4平方铜线 可以带几个1.5匹的空调

如果只是制冷,每台的电流是5A左右,4平方线的截流量是33A,33÷5=6.6台,最多只能带6台,如果是制热的话就只能带3.8台,也就是只能带3台了。

6平方的铜线能带4台大1.5匹的空调和3台2000W的热水器和一个2800W的电磁炉吗

带不了 6平方线刚好够空调使用的 电磁炉和热水器都不能带 当然 你可以错开时间使用 完全考虑更换更大的电线 具体多粗的线要根据家里的实际使用电器用电量总合计算

一组4平方铜线只带3P的柜机空调是否超负荷在空调制热的时候是否超负荷

要用6平方的线,因为你埋暗线,需要在明线情况下打个7折8(用铜线向上取值)*5*0.7=28A,还有现在东西的质量不用我说,还要再打个值28*0.8=约21A
http://www.17house.com/sp/zhihu/74/1429267942704190.htm 4平方的铜线能带几个3匹柜机空调