漏电断路器安装注意事项
1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2、安装时不要太靠近大电流母线和 交流接触器。
3、漏电 断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7、安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作
8、安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9、漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10、安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。