一、防火门的开启方向怎么确定?
防火门是消防设备中的重要组成部分,用于阻挡火灾区域向另一区域蔓延的防火分隔物,在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求,主要使用在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等位置。防火门按防火等级分为甲、乙级、丙级,按材质可分为木质防火门、钢质防火门、钢木防火门。按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。
西宁防火门的开启方向要是向着疏散逃生方向开启,在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤,经过防火门时,向疏散逃生方向开启的防火门容易推开,就算拥挤也能推开,如果反方向开启对逃生造成不便,而且疏散人数较多时,容易造成拥挤,所以防火门开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。
在高层民用建筑的防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。同时用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中规定,防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006中规定,民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限。
通常防火门向疏散方向开启,站在门外,面对铰链,铰链为右为外右开,铰链为左为外左开。
二、防火门安装工艺大揭秘
防火门分为木制和钢制两种,成品要符合设计所要求的防火性能,并须由公安部门批准生产许可证的生产单位产品。金属构件一律用电弧焊,焊缝要求不得有未熔化,未焊透气孔,裂缝和烧穿等缺陷。钢骨架平直后,应符合规范规定,成品应有出厂合格证,并与图纸核对是否符合设计规定。
防火门安装应和门扇开启方向的墙面平。
木制防火门框及扇的安装同木门框扇的安装。
防火门应比安装洞口尺寸小20mm左右,门框应与墙身连接牢固,空隙用耐热材料填实,安装应注意平直,避免锯刨,若有不可避免的锯刨,锯刨面要涂刷防火涂料一度,安装五金部位剖凿后,在剖凿处应涂刷防火涂料一度,防火门和墙体连接应用膨胀螺栓,如用木砖要作防火处理,防火门要安装闭门器。
钢筋砼门框的防火门扇装入门框裁口