对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;