家里电闸跳闸后合上又跳,会伤到其他电器吗?

家里电闸跳闸后合上又跳,会伤到其他电器吗?
在回答这个问题之前,我们要先对电闸做一点点了解,看看电闸跳闸的原因然后在来分析一下家用电器的用电原则,看看跳闸后合闸又跳,对用电器的影响。
家用电闸——准确的叫法应该是小型断路器。习惯上我们叫它空气开关。
一、家用小型断路器通常分为,过载断路保护器、漏电断路保护器以及两种功能合用的短路保护器。先说说它们的基本知识1、过载断路保护器,又名空气断路保护器或者空气开关。它具有过载保护和短路保护功能。①先说说空气开关的过载保护,过载保护就是指当电路中用电设备的电流超过断路保护器的额定电流时,断路保护器自动断开电源对用电线路和电器设备进行断电保护。在日常生活中,当我们所用的电器在正常工作时,电流流经断路保护器的温度感应装置(双金属片)时,正常电流的流经温度不足以推动双金属片变形,此时断路器能正常接通电源。但是,当用电器出现运行异常或者线路中的用电设备,用电电流超过保护器的额定电流时。异常的电流会造成断路器的双金属片发热。当温度达到可以使双金属片变形的时候。双金属片变形推动断路器跳闸切断电源。②短路保护,是指当线路或者用电器内部发生短接或者不经过用电器的两根电线金属部位直接接触时,断路器自动断开电源。当线路发生断路时会有很高的电流产生。过高的电流会造成断路器的温度感应装置双金属片变形,推动断路器跳闸切断电源。2、漏电断路保护器,又名漏电开关或者叫剩余电流动作保护器。这是什么意思呢?
在日常生活中,家里的电路是一根火线L和一根零线N所组成的。在正常情况下,经过漏电开关的火线和零线内流过的电流量是相等的,(火线流向零线的电流与零线流出开关的电流相等。)当用电器或者线路因某种原因造成电流流出用电器或者线路时,漏电开关的检测装置感应到流经开关的电流与流出的电流异常之后就会启动跳闸装置,断开电源。家用漏电保护器的漏电电流应小余30mA,动作时间小于0.1秒。
3、家用断路器的种类——日常生活中大家常用的空气开关或者漏电开关,通常为,①一根火线进,一根火线出并且只有一根线被被接通或者断开的我们叫同为一匹空气开关②两根线进两根线出,同时两跟线都可以接通和断开的,我们叫它2匹开关。③两根线进,两根线出的但是只有一根线可以接通并断开的,我们聊它一匹加N。意思是只控制火线,零线是直接的。早在上世纪九十年代国家就规定,居民入户的断路器必须是零线N与火线同时能分断的断路器。了解了电闸的基本知识,现在我们来分析一下,家里电闸为什么会跳闸呢?二、电闸跳闸的原因目前家里常用的断路器有三种,前面我们已经介绍过了。一种是断路保护器,一种漏电保护器还有一种是漏电与断路保护合并的保护器。1.先来说说漏电开关跳闸的原因。(因为题主没有说明电闸是三接开关中的那一类,这里就对三种开关做出分析,以供参考)漏电开关是因为感应到有用电器或者电路中的电流在经过漏电开关时流进与流出的电流量有异常才会引起跳闸断开电源的。因此,此时就是在提醒用户,有用电器漏电了,漏电是非常危险的。同时,这种情况的跳闸会造成漏电开关的复位按钮跳出,在进行下一次合闸之前,必须按下复位按钮。如若不按下复位按钮是无法合闸的。那么正常情况下,有哪些家用电器容易发生漏电现相呢?其实,最简单的确认电器漏电的办法就是,在你使用什么电器的时候突然就没电了。那么这个用电器的漏电嫌疑就很大。不过这里还是要讲一下,普通人如何查找漏电开关跳闸后的检查方法。容易引发漏电开关跳闸情况的电器有,A.电热水器,如果热水器和洗浴室在同一间室内,就更容易发生漏电开关跳闸了。因为洗浴的水气会通过电热水器的插座间隙进入插座內,从而引起插座內的水气导通电流溢出线路。同时,电热水器在使用一段时间够由于温控装置的防水性能降低有水汽进入温控器内部也会造成电流异常流出,引起漏电开关跳闸。B、浴霸,洗浴室中装有浴霸的用户,同样要关注,浴霸插座和浴霸开关,因水汽受潮漏电可能。C.洗衣机。由于,洗衣机本身就是需要水工作的,所以洗衣机的自身电路和插座受潮漏电情况一样需要被关注。D、厨房电器,尤其是接近水源的用电器。比如净水机,还有超期服役的电冰箱。以及有可能遇上水然后使用的电器。如若,家里装的是这种单独功能的漏电开关或者双功能的保护开关。那么就需要单独每一组线路进行排查,以确保漏电的用电器或者线路正常才可以使用。如果在排查出结果后,是因为受潮而引发的漏电,那就要待受潮电器或者设备干燥过后才可使用。例如,洗浴室内的浴霸(风暖型)因为洗浴时水滴进入控制开关,造成漏电跳闸后,可关闭洗浴室这一组线路电源用电吹风机吹干控制开关。如果是因为用电器老化,损毁造成漏电的就要即时修理,修复正常之后方可使用。例如洗衣机由于水或潮湿气体进入电机或者控制电路中造成漏电的,就要即使停止使用并找专业维修人员来排查处理。2、空气开关跳闸的原因,通过上面的基础知识我们可以知道,单独功能的空气开关跳闸。是由于,线路中的用电器用电电流高出空气开关的额定电流,造成保护器的跳闸装置温度过高引起脱扣跳闸。或者因为线路中有短路造成线路中电流超高引起空气开关双金属片温度高变形而跳闸。A、如果是由于前一种原因用电器功率大于断路器额定工作电路。就要,在保护线路能承受的了的情况下很换大一级额定电流的空气开关。正常的铜芯线配空气开关的额定电流为1.5²mm——10A2.5²mm≤16A4.0²mm≤25A6.0²mm≤40A10²mm≤63A这里没有考虑暗装穿管因素,仅供参考。B、如果用电线路已经是匹配额定电流空气开关了,那就要重新再接一组线路,并且单独配置一个空气开关至大功率用电器处。以防止用电功率过大造成线路损毁和空气开关的烧毁。C.由于短路造成的空气开关跳闸,就必须分组检查线路情况。首先看用电器和插座开关或者线路的外观。其次闻,查找有无异味从异味和外观异样的地方入手,进行排查。3、漏电和断路合并的空气开关。这种开关结合了前两种开关的功能,在跳闸之后,复位按钮也是会弹出的。因此在故障排查时就要结合前两种开关的共同因素进行分析排查。但是,无论是三种开关的那一种,都会出现,当过电流之后的脱扣器损坏的情况。这就是们常说的电闸损坏情况了。如果是这类情况,那么家中电器和线路一切正常时,也有可能出现跳闸后合不上闸的情况。
当断路器损坏之后还有可能出现,家中电器正常,线路正常,当电器使用一段时间后断路器自动跳闸。等过一段时间,合闸,又可以合的情况。这是因为断路器内的双金属片,因为过电流或者老化而造成的低电流跳闸。此时也是要及时更换断路器了。
通过以上介绍,我们知道了电闸的基本知识和跳闸因素。那么,当电闸跳闸后合上又跳,对家用电器又影响吗?
1.在断路器跳闸之后,电灯由于是单独的开关控制。如果此时是导通状态,电灯将会处于亮了又灭的壮态。如果是关闭状态的电灯,就只是维持原状。现在的电灯基本都是节能灯或者LED灯,这些灯基本都有电子镇流器做整流转换才能工作,而多数整流器都有电容,电容会在这种瞬间通断的情况保护整流器,整流器又会保护发光芯片,因此跳闸后合闸又跳的情况对电灯没有什么影响。2.对于电饭锅或电热水器或者饮水机之类的阻性用电器。因为短时间的平衡电流经过,也不会对电器有影响。对于,电烤箱、微波炉、洗衣机、电风扇之类的机械型控制线路的用电器,也只是,一个短暂的启停动作而已。单独的启动后停止并不会对用电器造成损坏。如果单独一两次的合闸对这种用电器没有什么影响。但是,连续多次的合闸是会有影响的,因为这会造成电机和电容的快速充放电有可能击穿或烧毁电容。对于电子型控制电路的洗衣机和风扇而言由于一次跳闸就已经停止了工作,当二次电来时仅仅是待机状态,因此,也没有什么影响。对于空调、电脑,由于在一次跳闸后电脑和空调就处于关机状态,所以对电脑和空调也没什么影响。对于现如今的电器机也没什么影响,因为,现在的电视机基本都有断电后,电子启动或者二次启动的装置。所以当一次跳闸后,电视机就处于关机或者待机状态。3对于其他,智能电器。由于,如今的智能电器都有电子启动,装置,在一次停电之后就会自动停止工作。当设定的时间过条件不符合要求是不会启动工作,因此对智能电器没有什么影响。4.对于仅仅一次的跳闸又合闸后再跳闸的情况,基本上家用电器都没什么影响。但是,如果是多次在未处理故障的情况下强行合闸对用电是会有影响的。同时也会损毁断路器。因此在断路器跳闸后,一次实验性合闸失败之后最少要间隔30秒才能三次合闸。因为很多用电器的电容保护需要5~10秒的放电时间。当然,正确的做法是在二次合闸失败之后就要对线路和用电器进行故障排查并确认排查处理完毕才可以合闸送电。以上,说法只是针对没有漏电或者为过载的用电器的说法,如果用电器已经漏电或者出现的短路过流的情况,那么强行合闸对电器的损坏是有影响的,比如已经烧毁用电器,或者烧毁用电器的漏电部件。上面说的是,当自家电闸(断路器)跳闸后合闸又跳对家电的影响。但是如果是电网的跳闸或者不正常送电,那么对家电的影响是致命的,因为过电流会击毁很多电子启动装置和启动电器。造成非常严重的损失。以上分析如果能为你解疑达惑,欢迎您,关注,点赞,收藏。我是谢首艺,感谢你的阅读。