口诀所指的设备容量(千瓦), 只按工艺用电设备统计(统计时,不必分单相、三 相、千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加)。 对于一些辅助用电设备如卫生通风机、照明以及吊 车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适当余裕, 可以包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括 了这些辅助设备,那也不必硬要扣除掉,因为它们 参加与否,影响不大。 口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。 下面对口诀进行说明: ①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100千瓦设备 容量的估算电流(安)。 “冷床50”指一般车床、刨床等冷加工的机床,每100千 瓦设备容量估算电流负荷约50安。 “热床75”指锻、冲、压等热加工的机床,每100千瓦设 备容量估算电流负荷约75安。 “电热120”(读“电热百二”)指电阻炉等电热设备, 也可包括电镀等整流设备,每100千瓦设备容量估算 电流负荷约120安。 “其余150”(读“其余百五”)指压缩机、水泵等长期 运转的设备,每100千瓦设备容量估算电流负荷约 150安。 【例1】机械加工车间机床容量等共240千瓦,则估算 电流负荷为240/100×50=120安 【例2】锻压车间空气锤及压力机等共180千瓦,则 估算电流负荷为180/100×75=135安 热处理车间各种电阻炉共280千瓦,则估算电流负荷 为280/100×120=336安 【例3】电阻炉中有一些是单相用电设备,而且有的 容量很大。一般应平衡分布于三相中,若做不到, 也允许有些不平衡。如果很不平衡(最大相比最小 相大一倍以上)时,则应改变设备容量的统计方法, 即取最大相的千瓦数乘3.以此数值作为车间的设备 容量,再按口诀估算其电流。例如某热处理车间三 相电阻炉共120千瓦(平均每相40千瓦),另有一 台单相50千瓦,无法平衡,使最大一相达50+ 40=90千瓦。这比负荷小的那相大一倍以上。因此, 车间的设备容量应该为90×3=270千瓦,再估算电 流负荷为270/100×120=324安 【例4】空压站压缩机容量共225千瓦,则估算电流负 荷为225/100×150=338安 对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设 备容量统计。其泵房有5台28千瓦的水泵,其中一台 备用,则按4×28=112千瓦计算电流负荷为168安。 估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导 线规格及截面。 这口诀对于其他工厂的车间也可适用。其他生产性质 的工厂大多是长期运转设备,一般可按“其余150”的 情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运输 机械(皮带)等,则可按“电热120”采用。 机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车 间的少数容量不大的设备,同样可看作辅助设 备而不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段, 则可按“热床75”处理,不过也要注意单相设 备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样 处理。 ⑴口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按 ①中的规定计算。不过当干线上用电设备台数很少 时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至 小到连满足其中一台设备的电流也不够。这时,估 算电流以满足其中最大两台的电流为好。如机械加 工车间中某个配电箱,供电给5台机床共30千瓦, 如图4-1.按①估算电流负荷为30/100×50=15,这 比图中最大那台10千瓦的电流还小。因此,对于这 种台数较少的情况,可取其中最大两台容量的千瓦 数加倍,作为估算的电力负荷。这就是口诀提出 “台数少时,两台倍数”的原因。本例可取(10+7) ×2=34安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才 用这个方法,则应通过比较决定,即当台数少时, 用①及②两种算法比较,取其中较大的结果作为估 算电流。 ⑵当一条干线供两个及以上的车 间时,可将各车间估出的电流负荷相 加后,再乘0.8,即、、为这条干线上 的电流负荷。 这种情况不单对“几个车间”而 言,当某一天车间内有几个不同的大 工段时,也可以估出各工段的电流, 相加后再乘0.8,即为对它们供电的干 线的电流负荷。 【例5】一条干线供给机械加工(电流 负荷180安)和热处理(电流负荷240 安)两车间,则这条干线的电流负荷 约为(180+240)×0.8=336安。 【例6】一个由电镀和热处理工段组成 的车间(估算电流分别为150及230 安),则车间进线的电流负荷为(150 +230)×0.8=304安。