35平方电线带多少千瓦

因为35平方铜线的安全截流量是 134A,所以能带29.5千瓦负载(单相电)。

4平方的电线能带多少千瓦

电缆使用距离多长? 单台用4平方的可以 不可以两台同时使用一根。
4平方的铜芯线最大可以承载39A电流,实际使用中穿管大约可以承载30A电流
如果是家用220v,大约可以承载220*30=6600W
向左转|向右转

6平方的电线能带多少千瓦

6平方铜线的安全载流量估算是50A,保险点做法:穿管使用要打八折,就是40A. 6平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约50A。
三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带25KW。
单相约能承受最大功率11KW。
6平方的铜芯线大约可以承载50A电流
如果是在家庭的220V电路,可以承载220*50=11000W,就是11千瓦
向左转|向右转

每平方电线承受多少千瓦电压

一般一铜芯线的安全载流量单相为5--8A 如果是三相电源的话按一个千瓦2.5A 可算出最大可载3500瓦左右.

两个热水器功率为30千瓦,用三相电,问用多少平方的铜线

30千瓦的电气额度电流应该在60A左右 对于过60A得铜导线得选择,10平方以上都可以..! 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量

80千瓦的热水器要用多少平方的电线用什么样的闸

25m㎡的铜线三根 加一根4m㎡一根做零线 每平方按5A计算 恰恰好够用