蒸汽干管变径采用下偏心大小头(底平偏心大小头)便于凝 结水的排除,热水管变长采用上偏心大小头(顶平偏心大小头)便于空气的排除。
2)干管分支应做成如图4-8所示的连接形式。
3)回水干管过门应做成如图4-9所示的形式。
3.立管安装
(1)总立管安装。农村二层房屋设计图总立管安装前,应检查楼板预留孔洞的位置和尺寸是否符合要求。其方法是由上至下穿过孔洞挂铅垂线,弹画出总管安装的垂直线,作为总立管定位与安装的基准线。
总立管应自下而上逐层安装,应尽可能使用长度较长的管子,以减少接口数量。为便于焊接,焊接接口应置于楼板以上4〜1. 0m处为宜。高层建筑的供暖总立管底部应设刚性支座支承,如图4-10所示。
总立管每安装一层,应用角钢、U形管卡或立管卡固定,以保证管道的稳定及各层立管的垂直度。
总立管顶部分为两个水平分支干管时,应按如图4-11所示的方法连接,不得采用T三 通分支,两侧分支干管上第一个支架应为滑动支架,距总立管2m以内,不得设置导向支架和固定支架。
(2)支立管安装。