电线截面积
由题可知,铜线直径为2.3mm,我们来计算一下电线截面积
由于测量有一定误差,由此可知,该电线的截面积为4平方。其实我们通过查表也可以得出这个结果。如下图
电线压降
由题可知,机床距离变压器50米,我们可以算出电阻为:
由于机床启动时启动电流很大,那么启动压降也非常大。如果启动时电压下降太多,电机端电压太低,电机是无法正常启动的。一般电机启动电流为正常工作时的4-7倍,我们就按6倍计算。
根据题目可知:设备电压380V,总功率为6KW,那么额定电流为12A(1KW≈2A)。
机床启动压降为:U=6*12*0.22=15.8V;变压器一般输出都是400V,那么电机启动时端电压:400V-15.8V=384V。电机工作电压波动允许在±10%内,所以完全能正常启动。电机正常工作时压降:U=12*0.22=2.64V;端电压为:400-2.64=397V,也在规定范围内。
电线载流量
假设该电缆穿管敷设,查载流量表(文章前面那个表)可知,4平方的铜线一管4线,安全载流量为22A。而机床额定电流为12A,电流完全能给机床长期安全供电。
看过《6kw需要多大平方铜线》的人还看了以下文章