·应用领域:
电信、金融、证券、保险、税务、交通、医疗、企业等领域的数据处理中心、服务器系统、通信系统、呼叫中心、精密仪器设备、办公自动化应用、核心网络设备等。
性能特点:
双变换在线拓扑结构模块化设计,提供最佳的电源质量;
双内置IntelCPU控制,全面提升系统的可用性和可靠性;
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求;
采用先进的锁相同步技术和电子静态旁路开关,保证负载供电的连续性;
采用SPWM脉宽调制、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,保证输出不受电网波动和杂讯的干扰;
内置手动维修旁路,进一步提高了负载连续运行的可靠性及低维护率,MTBF达到250,000小时,MTTR为15分钟;
具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险;
具有交流输入过 /欠压保护、输出过载、短路保护、逆变器过温保护 、电池欠压预警/保护功能、电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性;
过载能力强,在115%/125%/150%过载时能维持60分钟/10分钟/1分钟;
数字环流技术,环流小,全面提升并联系统的可靠性;
N+1风扇变速冷却系统,确保易损件失效后的系统安全;
超宽输入电压抗扰范围,适合恶劣电网环境;
标准输入防雷板,有效提升系统抗干扰能力;
采用智能电池管理功能(ABM技术),从而延长电池的使用寿命,减少电池维修次数;
先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命 ;
具有电池温度补偿功能,定期自动进行电池自检,确保电池可靠工作;
充电模式采用插拔式,具有良好的互换性;充电模块故障不影响其他模块及系统正常工作;
极高的运行效率,有效地降低机器的运行成本,该系列设计允许用户选择在线式及经济/旁路运行模式,在经济/旁路运行模式运行效率可达到 99%,极大地降低运行成本,延长电池寿命;
插入并机模块(选件)即可实现多达8台并机,增加系统的可靠性、可扩展性,实现在线并机;
容错并机技术保证了在UPS之间的逆变同步,负载共享及即时旁路运行,极大减少电磁干扰的影响;
独一无二可不同功率EpowerUPS间实现并机,按UPS功率大小自动分配负载量;
并