如果是铝芯电线,承载电流约170A,如果是铜芯电线,承载电流约240A。电缆选择的原则是简单算法:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

380V高压电线有多少辐射、对人体影响有多大

380V属于低压电辐射很小,高于380V属于高压就不行了,长期在高压线下吃草的绵羊产下的小羊畸形率很高,2m是不是呀,房子怎么盖呢?也不安全呀###没问题,要搞懂这个问题,首先得需要明白什么高压电,什么是低压电。380V和220V一样都是低压电,其实380V就是四根线里面,有三根火线,一根零线,叫做三相四线制,(当然也有三相五线制),假设这三根火线分别是A、B、C,零线是D,那么A与B,A与C,B与C之间的电压都是380V,而A、B、C任意一根与D之间都是220V,也就是说,所说的380V电压一定是两根火线之间的电压。我们家里用的220V电在进入家里之前,可能也就是在你家后墙外面就是380V的。我们天天与220V电打交道不害怕,为什么要害怕380V电辐射呢?

千瓦和电线线径怎么选择

家里最多用到5KW的电所以最多用4的铜线,一般的家里装电线用2.5的铜线就可以了。一般单相的3kw用2.5的铜线,5kw用4的铜线,8kw用6的铜线,10kw用10的铜线,三相8kw用三线或四线2.5的铜线。这就是大概的一些不同直径的铜线能带动多少瓦的电力。

25平方的电线能带多少千瓦

25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

哪位大神可以讲讲平方电线多少千瓦

平方电线1千瓦,25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流 25平方铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW。

哪位知道12千瓦要用几平方电线

先把12kw正常运行时的理论电流计算出来三相电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数0.95左右电流=12000/380/1.732/0.95约为19.2A可以使用4平方或者以上的铜芯线

380v120千瓦多大电线多大空开

至少要120MM2的电缆,300A的空开

380V36KW用多大漏保,380V12kw用多大电线

380V36KW建议使用额定电流为100A或125A的漏电保护器,动作电流可根据现场实际情况来考虑选择,干燥的地方,泄漏电流小的地方,以预防为主的地方,可考虑动作电流为30mA的漏电保护器。380V12KW电流不会很大的,也就二十来安吧,建议选配4平方毫米或以上的铜芯电线,具体情况应根据实际安装使用情况来确定,必要时可向上选型。

空调380v电压,用多大电线2.5平方可以吗求计算方法

在家里装照明用电线路,您可以按这个取材来选用: 1,照明线路可以用1x1.37mm(2平方毫米)的铜芯塑料线,每个控制回路的使用功率不要超过2KW(实际上每个控制回路上灯的总功率一般不回超过2KW的); 2,家中的小功率插座(电冰箱、洗衣机、台灯、电视、音响等等)的线路可以采用1x1.76mm(2.5平方毫米)的铜芯塑料线,并且家中的各个“功能区”,比如像各个房间之间可以两个房间共用一路控制,客厅和餐厅可以共用一路控制,厨房和卫生间可以共用一路控制; 3,各个房间的空调等(还有象卫生间的蒸汽淋浴房等)使用16A“大插座”的线路,可以使用1x2.24mm(4平方毫米)的铜芯塑料线,并且每个插座为一单独回路控制。 4,所有线路必须至少要用阻燃的PVC塑料穿线管穿线布设,不允许直接埋入墙内或者是“裸线”(指不穿管)放置在吊顶上面。

大空调需要多大电线

2.5平方的铜线就可以!!

380V的焊机15KW,电流大概15左右,问5太焊机用多大空开和几平方的电线

1、电焊机的名牌上所标注的容量都是kVA(千伏安),不是kW(千瓦),一般还有暂载率和功率因数。2、380V的弧焊机属于短时工作制设备,一般暂载率JC为65%,需要折算到100%来计算工作电流。3、多台电焊机工作时,功率、电流不是简单的叠加,必须考虑同时系数。4、多台380V的单相电焊机,必须按分配到三相后的电流和功率考虑。所以380V、15kVA的电焊机(一般JC=65%,COSφ=0.87)工作电流为:15000×0.87×根号下0.65÷380=27.7安;所以单台焊机要配不小于30安的空开,不小于6平方毫米的铜芯导线就可以。5台这样的焊机一起工作时(考虑需要系数Kx=0.5足够),工作电流为:5×根号下3×0.5×(15000×0.87×根号下0.65)÷380=120安。所以5台焊机要配不小于120安的空开,不小于35平方毫米的铜芯导线就可以。

各位电友,知道总功率120KW,380V,应该用多大的开关,多少平方的电线求公式,,

三相电的电流可大约估算每1KW是2A电流,至于电线/电缆的载流量需要查表.我给查了下,120KW可用YJV-150MM2电缆(250A).另:载流量又与电线/电缆的安装方式有关的.

380v的电压怎样算多大的功率用多大平方的电线

380的电!那要看你带个什么东西了!比如你380的电带一个2.2千瓦的电机,那就要用2.5平方的铜线,

两台大1.5P空调用条专线需配多大空开和多大电线

如果没有辅助电加热的话,需要20A的空开,4个平方的线。

家用冰箱用多大电线

由于冰箱功率较小120W左右,电流才是0.55A左右,所以用1平方以上的铜芯线就足够了,因为1.0平方的电流是15A。 家用冰箱的功率不大,才是1百多瓦,按120瓦算、电流是0.55A,1平方的铜芯线电流是15A,所以1平方的铜芯线绰绰有余了。 4平方毫米铜电源线的安全载流量为35A,它可承载的负荷是 7700w,而你家的电器总共功率大约在5500w左右,所以没问题的,再说这些电器不大可能同时一起使用。

空调要用多大电线的问题

空调功率不同对线的要求不同。
空调电源线最好用铜线,不要用铝线,原则上是越粗越好,具体要用多粗的铜线,要根据这两台空调的总功率来确定。
2匹可用2.5平方毫米的铜线;
3匹可用4平方毫米的铜线;
4到5匹可用6平方毫米的铜线。
http://www.17house.com/sp/zhihu/3/1373865495066100.htm 380v120千瓦多大电线多大空开