下图是占模数化配电箱两位的、双线分合的、32触点容量的1P+N漏电断路器;
按50A(10KW功率左右)小容量家庭配电具体分配如下;
进户电源线采用10平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线相同)、保护接地(零)线采6平方毫米截面积铜芯导线。总模数化配电箱的总断路器采用63A触点容量、脱扣电流值是50A的产品(註;63A触点容量50A脱扣电流值、较为接近触点容量、因此要选用质量十分可靠的产品、如“施耐德”的产品)才能够保证运行可靠。
之后就是各个用电单元(如;大厅、各个房间、厨房、卫生间等)装设32A触点容量、25A脱扣电流值的1P+N漏电断路器作为各用电单元的线路开关,各漏电断路器的出线端引出4平方毫米截面积的铜芯导线(其安全负载功率约5000W左右)至各用电单元的小模数化配电箱(相线、零线、保护接地线的截面积相同)。
再之后就是在各个用电单元装设一个小模数化配电箱来装设空调、照明、插座等回路的单极断路器来保护配电回路。
2匹以下空调(包括浴霸)回路布设2.5平方毫米截面积的铜芯导线(相线、零线、保护接地线相同)、并匹配16A或20A单极断路器来保护,
照明(包括换气扇、吊风扇)回路布设1.5平方毫米截面积的铜芯导线(相线、零线、保护接地线相同)、并匹配10A单极断路器来保护。
10A插座回路布设2.5平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地线相同)、并匹配20A单极断路器来保护,但是每个回路最多装设4个插座,每超过4个插座的多布一个回路。
2500W电热水器器回路布2.5平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地线相同)、并匹配16A或20A双线分合的1P+N漏电断路器来保护。
以上我的回答是针对较小用电容量的用户而言。对于较大用电容量的用户如果是大厅、厨房等用电单元用电量较大的话;线路漏电断路器可改为采用63A触点容量32A脱扣电流值的双极漏电断路器来替代25A脱扣电流值的、双线分合的漏电断路器,其出线端并布设6平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地线相同)至用电单元小配电箱作为电源线(其安全负载功率7000W左右)。
双极63A触点容量32A脱扣电流值的漏电断路器如下图;
如果是这样用电容量较大的用户的话;进户电源线则改为16平方毫米截面积铜芯导线,总断路器改为100A触点容量、63A脱扣电流值的断路器。
经过长期的实践证明;我上述的配电方式不但运行可靠、而且容易施工、减少线管的使用量、也减少第三级回路(即各功能的回路)的导线使用量。