1, 电流互感器都有哪些型号
低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。低压电流互感器的选型依据有:1.额定绝缘电压:-0.5的互感器绝缘电压是500V,一般用于穿电缆;-0.66的绝缘电压是660V,适用于穿裸铜排/铝排。2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大,可固定安装,一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上,一般用于大电流回路或抽屉柜中。3.根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸。电流与选型基本无关。高压互感器型号更多,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。
2, 电流互感器的型号
一、电流互感器型号:第一字母:L—电流互感器;第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序;接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式;第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用;第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG;第五数字:电压等级:产品序号。