1971 年,荷兰的库达姆发明三基色荧光灯。人眼在 红色、绿色和蓝色光区域存在三个视觉响应峰值,而这三种基本颜色光可以合成白色光。因 此,采用能分别发射红、绿、蓝三色窄光谱带的三种荧光粉,可以制成发光效率高、显色性 能好的三基色荧光灯。 三 荧光灯分类(直管) 1 按管径大小分: 1.1 直管型荧光灯管按管径大小分为:T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3 等规格。规格中“T+数字“组合,表示管径的毫米数值。其含义:一个T=1/8 英吋, 一英吋为 25.4mm;数字代表T的个数。如T12=25.4mm*1/8*12=38mm。 1.2 荧光灯管管径与其电参数的关系: A 荧光灯管,管径越细,光效越高,节电效果越好。 B 荧光灯管,管径越细,启辉点燃电压越高,对镇流器技术性能要求越高。 管径大于T8(含T8)的荧光灯管,启辉点燃电压较低。相对于 220V、50Hz 工频交流电, 符合启辉点燃电压小于 1/2 电源电压定律。可以采用电感式镇流器, 进行启辉点燃运行。 管径小于T8 的荧光灯管,启辉点燃电压较高。相对于 220V、50Hz工频交流 电, 不符合启辉点燃电压小于 1/2 电源电压定律。不能采用电感式镇流器,进行启 辉点燃运行。