将摇表De两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一Ge夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得Dao的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般Zai200K~2M左右为合格。 将摇表的两Ge表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均Yun地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电Ji相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格
手摇式绝缘电阻表如何测量电机的好环。
就是测三项对地的电阻,一端接U(V、W)Ling一端接地,然后用力摇表,看指针范围。我们公司Biao准是要大于500MΩ,如果大于等于500MΩJiu是对地绝缘这块儿没有问题,反之则是绝缘效果不Hao
绝缘电阻表(兆欧表)的手摇发电机发出的是交流还是直流?
手摇发电机一般发出的是交流电,然后经倍Ya整流得到高压直流电。
接地电阻 用手摇兆欧表测试 数值为什么有500兆欧
兆欧表(绝缘电阻表)是测量绝缘电阻的,Bu是测量如接地电阻的,绝缘电阻一般比较大,Tong常可以达到500MΩ甚至到无穷大,绝缘电阻Shi越大越好。而接地电阻比较小(0.1ΩJi以下)接地电阻小可以快速地将电器上的漏电电Liu通过接地线传给大地,不会发生触电事Gu,接地电阻是越小越好。