第安装问题整改措施 致:金苑建设监理工程有限公司 由于3#、7#楼混凝土浇灌检查出现问题,我们安装项目部对1-7#楼进行了全面检查。主要存在以下几个方面问题: ① 均压环、等电位、引下线焊接不到位。 ② 布管存在三管交叉问题。 ③ 梁内配管。 针对这几个问题进行了全面分析,制定了整改措施及相应处罚制度。 一、整改措施: ①均压环、等电位等焊接时至少两人旁站、监督,出现问题及时纠正。 ②三管交叉及梁内配管问题,要求布管前先分析、排列,避免管子布设密度问题。 ③ 加强工长及质量员、技术员自检及交底。 ④ 自检表经班组长和技术员双方检查签字后方可报验。 ⑤ 现浇顶板时,必须有2个安装工现场旁站。 二、违规与处罚制度 1:顶板残留的木渣:20元/处、残留的短线管:5元/节2:敷设顶板时,梁下模板孔洞未堵:20元/个3:梁、剪力墙内不能同时横向敷设三处以上线管,发现一处100元4:线管距梁必须25cm,发现一处罚款50元5:三管不能交叉,发现一处罚款100元6:管与管间距必须2cm,发现一处罚款50元7:卫生间内不能有其它线管,发现一处罚款100元8:卫生间等电位焊接必须用8号圆钢双面施焊,焊接长度大于圆钢直径6倍,不符合要求发现一处罚款100元9:避雷引下线搭接绑扎处必须焊接,小于16号钢筋必须用四根钢筋双面施焊,焊接长度大于圆钢直径6倍,发现一处罚款100元10:同一房间内插座盒必须高低一致高差不能大于5mm,发现一处罚款100元11:工人进入工地必须佩戴安全帽,发现一人不戴罚款50元/个12:电焊时灭火器、水壶必须到位,发现一次不到位罚款200元13:敷设的钢管内必须罐漆,发现一处罚款100元14:抹灰以后墙上再开槽,发现一处500元15:地暖垫层浇注后在垫层上敷设线管,发现一处200元 运城市建筑工程有限公司安装分公司 盛世·信合佳苑项目部 20XX年9月28日 部队存在不足整改措施 病房手卫生整改措施(共3篇) 扶贫存在整改措施(共8篇) 存在老好人思想整改措施 手卫生不规范整改措施(共11篇)