本文首发于微信公众号配网拾光(Network_Time),原文链接,欢迎关注。
1. 自动重合闸的作用:
提高供电可靠性;对两侧电源线路,提高系统并列运行的动态稳定性,从而提高传输容量;纠正由于断路器机构或继电保护误动引起的误跳闸。
2.低压侧不带电源的降压变压器,必须装设自动重合闸装置。
3. 开关位置不对应起动重合闸主要是为了防止开关偷跳或误碰。
4.在重要的电力设备如母线和变压器上一般不安装重合闸,防止损害设备。
5.低压侧不带电源的降压变压器,必须装设自动重合闸,以提高供电的可靠性。
6. 自动重合闸启动,经预定延时合闸,延时为0.5s~1.5s,最小为0.3s~0.4s。
7. 三相重合闸动作时限应大于:
断路器跳闸后负荷电动机向故障点反馈电流的时间;故障点灭弧时间及周围介质去游离时间;断路器及其操动机构复归原状准备好再次动作的时间;断路器的跳闸时间。
8. 单相重合闸动作时限还应考虑选线元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性、潜供电流的影响。
9. 220kV输电线路单相跳闸熄弧快慢主要是由潜供电流决定。10. 潜供电流产生的原因:
静电感应(健全相电压通过相间电容给故障相供给的电流);电磁感应(健全相负荷电流通过相间互感在故障相耦合而产生的电流)。
11. 电容式重合闸只能重合一次,电容充电时间为20~25s。
12. 自动重合闸中,后记忆元件的作用是将脉冲展宽。
13. 重合闸时间包括重合闸整定时间和断路器固有合闸时间。
14. 110kV线路使用三相重合闸,220kV及以上线路使用单相重合闸,220kV及以上架空线路使用综合重合闸。这是因为220kV及以上线路断路器采用分相操作机构。
15. 单相自动重合闸不会产生过电压。
16. 综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是方向阻抗继电器。
17.电流选相元件装在电源侧,低电压选相元件装设在小电源侧或者受电测。
18. 具有同步检定和无压检定的重合闸,一侧装设检无压和检同期,另一侧仅装设检同期。
19. 单相重合闸或综合重合闸与继电保护相连的两个输入端子:N端子接入非全相运行仍能继续工作的保护,M端子接入非全相运行可能误动的保护。当重合闸启动后,M端的保护应延时后闭锁;当断路器重合后,保护经0.1s恢复。
20. 综合重合闸中非全相闭锁回路带一定的延时,以躲过故障时暂态的影响。
21. 重合闸前加速的适用范围:35kV及以下由发电厂或变电站引出的直配线路。
22. 重合闸后加速的适用范围:110kV及以上电网或重要负荷的送电线路。
23. 重合闸后加速一般加速保护第II段的动作,有时也可以加速保护第III段的动作。
24. 双回线路在双回线运行时,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式,否则容易引起重合闸的误动。
25. 采用检同期重合闸时不使用后加速。
26. 平行线路重合闸采用检查相邻线路有电流启动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路串入相邻线电流继电器的常开触点。
27. 解列重合闸的解列点的选择原则是尽量使发电厂的容量与所带的负荷平衡。