1、导致线路压降的首要原因是线路内阻
我们把导线内阻和接点电阻通称为线路内阻。导线内阻就是导线本身所固有的电阻,阻值的大小与线路长短成正比、与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。有些厂家生产的导线质量不过关,无形中就增加了阻值。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,就会增大接点电阻。线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。另外在总线中接入感烟探测器、感温探测器、输入模块、控制模块、总线隔离器等各类编址单元,接入设备数量越多,接点电阻就越大。
正是由于线路内阻的存在,才引起了电路中工作负载两端的电压下降的问题。根据欧姆定律可知,压降值与线路内阻和工作负载电阻的比值成比例。因此要减小线路压降,就得想办法减小线路内阻和工作负载电阻的比值。
2、受控消防设备缺乏保养导致线路压降
建筑消防设施在投入使用后,一些受控消防设备由于长期缺乏应有的人工维护保养,从而使得设备灰尘积聚或者腐蚀生锈,以及由于远控钢丝绳干油等原因,受控设备的控制线圈长时间通电却不能动作,就不能及时释放电流造成电压下降而无法正常工作,容易发生此类问题的常见消防设备如板式排烟口、防火阀等等。
3、电源总线中联动设备动作电流过大形成线路压降
总线制火灾报警控制系统一般有三种总线,回路总线、电源总线、网络总线。回路总线指火灾报警控制器与各编址单元之间的连线;电源总线指火灾报警控制器或电源给控制模块、楼层显示器等提供DC24V的线路;网络线指系统中火灾报警系统中主机、从机、楼层显示器之间的通信总线。相对于电源总线,回路总线和网络总线压降问题比较少。以回路总线为例:由于各个报警设备生产厂对这个问题都很重视,对于回路最大负荷、回路线的长度、线径都提出了明确要求,所以只要满足厂家的布线要求就行了。