高压真空接触器的绝缘水平根据GB及IEC标准的规定,真空灭弧室断口只进行了两倍相电压的工频绝缘试验,并未进行冲击缘缘试验。这样的绝缘水平,很难令使用部门满意,因为多数真空接触器使用场合都是架空进线,且与高压断路器并用。所以,对于高压真空接触器的绝缘水平考核,应视同断路器一样对待。动稳定试验高压真空接触器在实际使用中,在有些场合,接触器是有能力开断系统的短路电流的,故而没有必要加装熔断器在有些使用场合,则用断路器作为对系统短路电流的保护。在这些情况下,接触器的使用并非都带有高压限流熔断器,而要承受一定的大电流冲击同时考虑到高压真空接触器的可靠性和完整性,所以,动稳定试验是十分必要的,可以像高压断路器一样,按照热稳定电流的倍电流(峰值)进行。极限分断电流GB标准规定,高压真空接触器的极限分断电流应不小于额定工作电流的倍。这样规定的目的就是当系统故障电流在比较小的情况下,可以用接触器直接开断,无须高压限流熔断器动作。所以,对于高压真空接触器要求应有一定的短路开断能力是十分必要的,也是非常客观的。至于使用短路开断电流能否代替极限分断电流,应进行科学的理论研究与分析给以明确,在未明确之前,两者互相代替欠妥。