主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 PC=K1P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1 为设备同时使用最大 容量 P0=1.10(K2P2+ K3P3) 其中:P0 为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2 为室内照明容量 P3 为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC 施工用电总容量PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量0.8=为功率因数 用电总平面布置详见施工用电平面布 数量(台)额定功率 (KW) 数量(台)额定功率 (KW) 10弯曲机 5.5插入式振捣器 10.5平板振捣器 6.6塔吊 20.9电焊机 100切割机 15蒸饭箱 5.5开水 经计算施工现场全部动力设备总功率P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: COSφ=0.7210.3/0.75=196.28KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4.1施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统 380/220 电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形 式布置,即总配电箱分配电箱用电设备。对各施工用电 配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回 路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期 有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅 自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2 场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地 米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装 高度要求箱底与地面和垂直距离均为 1.3M,配电箱、开关 箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工 用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁 有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳 接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于 2.5M,如低 于需使用36V 安全电压供电。 4.6 熔断器、闸具参数与设 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临 时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线 截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截 面选择如下: 总电箱至FX1导线选择: 根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。 故假定用电量为45KW。 *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A故选择 16 截面BX型铜芯橡皮线。 FX1至下各用电设备线 路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量 *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A故选择6 截面BX 型铜芯橡皮线。 总电箱至FX2导线选择: 根据FX2 主要负责塔吊用电。故假定用电量为 20.9KW。 *V*COSφ=1*20.9*1000/1.7*380*0.75=23.36A故选择 截面BX 型铜芯橡皮线。 FX3导线截面 选择: FX3主要控制搅拌机、蒸饭箱的用电,按安全载流量选择, *V*COSφ=1*20*1000/1.7*380*0.75=40.52A故选择6 面BX型铜芯橡皮线。 FX3下最大机械用电量为 10KW按安全载流量选择 *V*COSφ=1*10*1000/1.7*380*0.75=10A故选择6 截面BX 型铜芯橡皮线。 4、总箱对FX4 导线截面选择: 根据FX4主要负责碰焊机、插入式振捣器、平板式振捣 器。故用电量为109.9KW。 截面BX 型铜芯橡皮线。 FX4至下各用电设 备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为 100KW,按安全载流 *V*COSφ=1*100*1000/1.7*380*0.75=202.5A故选择50 截面BX型铜芯橡皮线。 建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑: (1)全工地所用的机械动 力设备,其它电气工具及照明用电的数量; (2)施工总进 度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 1.10(K1*P1/COSφ+K2*P2+K3*P3+K4*P4) P——供电设备总需要量(KVA)P1——电动机额定功率 (KW) P2——电焊机额定功率(KVA) P3——室内照明 容量(KW) P4——室外照明容量(KW) COSφ——电动机的平均因数(在施工现场最高为0.75-0.85,一般为 0.65-0.75) 根据《施工现场临时用电规 范》K1、K2、K3、K4 取值分别为0.5、0.6、0.8、1.0 代入 上式: P=1.05*(0.5*367.3/0.75+0.6*39+0.8*5+10.5)P=296.9KW 工地用电采用三相五线制供电,从业主提供(500KV箱式 变压器)电源接入施工现场临时配电房内一级电箱,从一级 电箱分三路分别通往一标段、二标段、三标段,现场施工人 员根据公式I=P/ *V*COSφ=296.9*1000/3* *380*0.75=200A, 故选用50mm2 的橡皮绝缘铜线。 电缆线路的敷设采用立柱 架空或沿围墙压顶予以固定,在影响车辆通行的道路处采用 钢管保护埋地设置。 为改善夜间施工照明,在基坑四角,钢筋、模板、混凝土搅拌等加工场地和值班警卫处用钢管搭设灯架,安装碘钨灯 用于夜间照明,设15.00m 以上高的轻钢结构投光灯 架设主干线沿现场围墙布设,分系统安排配电盘,并随施工层次的增高加接配电箱,每隔四层设一分配电箱,解决现 场的照明和动力用电。 46—88》第2.1.1 条规定:“临时用电设备在5 在国务院《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定:“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工 现场临时用电方案”。否则可依据第六十五条规定:“责令限 期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销 资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人 照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任”。 施工现场安全用电的管理,是安全生产文明施工的重要组成部分,临时用电施工组织设计也 1.1现场勘探 确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。 1.3进行负荷计算。 算,校核业主方所提供的电量是否能够满足现场施工所需电量,如何合理布置现场临电的系统。通过计算确定变压器规 格、导线 2.1用电量计算。 施工现场临时供电,包括施工和照明用电两个方面,其用量可按以下公式计算: 计=1.1(K1Pc+K2Pa+ K3Pb) 计——计算用电量(kW);1.1——用电不均衡系数; Pa——室内照明设备额定用量之和;Pb——室外照明 设备额定用量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以上, 30 台以内时K1=0.7;总数30 以上时K1=0.6;总数10台以内时K1=0.75; K2——室内 照明设备同时使用系数,取K2=0.8; K3——室外照明设备 同时使用系数,取K3=1.0。 综合考虑施工用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占10%,则上式可进一步简化为 计=1.1(K1Pc+0.1 =1.24K1Pc10 求得P变值,可选择变压器容量。 导线截面一般根据用电量计算允许电流进行选择,然后再以允许电压降及机械强度加以校核。按导线的允许电流选择 导线截面,三相四线制低压线路上电流可按以下公式计算: (3U线cosφ)I线——线路工作电流值(A); 计、cosφ值代入上式可简化为以下公式: I线=1000 求出线电流后,可根据导线持续允许电流,按下表数值选择导线截面,使导线中通过的电流 控制在允许范围内。11 用电计量一般是以按电能表数码为依据来计算的,由于装用的要求与条件不同,电能的计量积算方式也有几种。 对电能表不经互感器的直读计算(计码为红窗口的是小数点以下数) 电能表有乘方数的电能计算,如:80A,30r/min12 的电能表,计码表上方标有105、104、103、102、 101 等字样的,计算时个位数即为10位数的直读数。 电能表盘上注有倍率的,即盘上注有“”号和“乘倍率”10、20、30、40„„时,本月实际用电量可按下 式计算:A=(W2-W1)B(kWh) B——电能表的铭牌倍率 电能表与电压、电流互感器配合使用时本月实际用电量按下式计算: A=(W2-W1)KVKIBL (kW 电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月用电量: A=(W2-W1)KVKIB (kWh) 有的电能表上注明电流比值和电压比值的,表明这是成套表计,如注明变流比为100/5A,变压比为10 000/100V,这表明已成套配好,电能表指示的数就 是真实电量,不必再乘变流比和变压比了,即: 如果电能表盘上标注变比与电压、电流互感器不符时,本月实际用电量按下式计算: 当电能表正确转后一次抄表指示数小于前一次时,其实用电量计算公式为: A=〔(10h+W2)-W1〕B 例:一照明用户上月抄表指示数为996,本月抄表指示数为013,求本月用电量。 A=〔(1012+13)-9 96〕1=〔1013-996〕1=17(kWh) 工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征) 的费用等,所以大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂 得多。一般计算的程序和注意的问题如下: 算出用电量。先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、14 谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。如果未装照 明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩 余的电量才是大工业用电量。如果是高供低量者,还应加变 损电量。 如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦?时)峰电量(千瓦?时)]+[谷电价(元/千瓦? 时)谷电量(千瓦?时)]+[非峰谷电价(元/千瓦?时)非峰谷电 量(千瓦?时)] 基本电费(元)=变压器容量(千伏?安)变压器容量的基本电价(元/千伏?安) 基本电费(元)=最大需量表指针读数1.04倍率最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数 值则超出部分应加倍收费) 无功电量15 比值=(如为高供低量户,应将抄见有功、无功电量分别 加变损有功有功电量 无功电量) 查出奖惩电费百分数。以功率因数值按不同的功率因数考核标准,分别查功率因数调整电费表(见表 18 19)得出奖惩电费百分数。 奖(惩)电费值=电费值功率因数减少(增加)电费的百分数(减少电费为负、增加电费为正) 是2032或452 者3401 寸。那么们怎我么知道他实的际量容?很呢简单首先测,量整个池电长宽厚,使的 61.m5m,我开始计算们电池,的度厚去0.3mm,因减为面外有 3,一的道理,长度样去减3.15 34呵呵?,芯电尺寸的就这是样,除的厚度 是正了公,宽度差长度全和部是都负差,型号公34,实际尺 寸是有只33.6 左右然后我们。长*宽*用*高数系=最高容量 5.*24*4330*1.=922.13那么 我们这电块池最高的容只量 能做到900 解释0:.2这个系数1 以可通任何一款手用机离锂子电池, 计算大最容量的式公是“就17 级电机,基频工作点设计在50Hz,频率0-50Hz(转速0-1480r/min)范围内电机作恒 矩运行,频率50-100Hz(转速1480-2800r/min)范围内电机作恒功率运行,整个调速范围为(0-2800r/min) ,基本满足 一般驱动设备的要求,其工作特性与直流调速电机相同,调 速平滑稳定。如果在恒转矩调速范围内 要提高输出转矩, 也可以选择6 级电机,但电机的体积相对要大一点。由于变频调速电机的电磁设计运用了灵活的 CAD 设计软 件,电机的基频设计点可以随时进 行调整,我们可以在计 算机上精确的模拟电机在各基频点上的工作特性,由此也就 扩大了 电机的恒转矩调速范围,根据电机的实际使用工况, 我们可以在同一个机座号内把电机的 功率做的更大,也可 以在使用同一台变频器的基础上将电机的输出转矩提的更 高,以满足 在各种工况条件下将电机的设计制造在最佳状 态。变频调速电机可以另外选配附加的转速 编码器,可实 现高精度转速、位置控制、快速动态特性响应的优点。也可 配以电机专用的 直流(或交流)制动器以实现电机快速、 有效、安全、可靠的制动性能。