出处:按学科分类—政治、法律中国商业出版社《最新单位消防工作实务全书第一卷》第160页(11318字)　燃烧是同时放热发光的氧化反应,它可分为闪燃、着火和自燃等类型。每一种类型的燃烧都有其各自的特征。研究防火技术,就必须具体地分析每一类型燃烧发生的特殊原因及其特点,才能有针对性地采取行之有效的防火措施。　(一)闪燃与闪点　可燃液体的温度越高,蒸发出的蒸气亦越多。当温度不高时,液面上少量的可燃蒸气与空气混合后,遇着火源而发生一闪即灭(延续时间少于5S)的燃烧现象,称闪燃。　可燃液体蒸发出的可燃蒸气足以与空气构成一种混合物,并在与火源接触时发生闪燃的最低温度,称为该液体的闪点。闪点越低,则火灾危险性越大。如乙醚的闪点为-45℃,煤油为28~45℃,说明乙醚不仅比煤油的火灾危险性大,而且还表明乙醚具有低温火灾危险性。　应当指出,可燃液体之所以会发生一闪即灭的闪燃现象,是因为它在闪点的温度下蒸发速度较慢,所蒸发出来的蒸气仅能维持短时间的燃烧,而来不及提供足够的蒸气补充维持稳定的燃烧。也就是说,在闪点温度时,燃烧的仅仅是可燃液体所蒸发的那些蒸气,而不是液体自身在燃烧,即还没有达到使液体能燃烧的温度,所以燃烧表现为一闪即灭的现象。　闪燃是可燃液体发生着火的前奏,从消防的观点来说,闪燃就是危险的警告,闪点是衡量可燃液体火灾危险性的重要依据。因此,研究可燃液体火灾危险性时,闪燃现象是必须掌握的一种燃烧类型。常见可燃液体的闪点见表2-3-1。　表2-3-1　常见可燃液体的闪点　℃　可燃液体的闪点可采用仪器测定,测定器有开口式和闭口式两种。图2-3-3所示为开口杯闪点测定器,主要由内坩埚4、外坩埚5、温度计3和点火器8等组成。加热可采用煤气灯、酒精灯或电炉。被测试样在规定升温速度等条件下加热到它的蒸气与点火器火焰接触发生闪火时,温度计上所标示的最低温度,即为被测定可燃液体的闪点,并标注为“开杯闪点”。对闪点较高的可燃液体,经常用开杯仪器测定。当测定闪点高于200℃时,须用电炉加热。　图2-3-3　开口杯闪点测定器　1-温度计夹;2-支柱;3-温度计;4-内坩埚;5-外坩埚;6-坩埚托;7-点火器支柱;8-点火器;9-屏风;10-底座　为取得试样的燃点,应继续进行加热,并定时断续点火。当试样的蒸气接触点火器火焰时立即着火,并能持续燃烧不少于5s,此时的温度为试样的燃点。　图2-3-4所示