水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问 题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用 中水电的使用功能。 1、 水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是 平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好) 。须平行走线的管路一律 控制在60-90厘米高(从地面算起) ,有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘 米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道 管路的位置。 2、 水路管道安装: 用材要求、PPR 管、铝塑管。 三年前大多数用户买 铝塑管,这两年用 PPR 管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏 管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用 功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施 工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。 3、 水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患 问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一, 先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检 查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三 天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。 4、 二次防水: 水路管道安装之后, 用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。 等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙 面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防 潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干 混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。 (在此肯定有朋友要问我,地面进场 时已做了一次防水,为什么现在又要做一次) 。地面做的在水在水电施工时防水 表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确 定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的 防水保障。 5、 电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与 电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40 厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插 座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。 6、 电线电路布线: 用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm 以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调 插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。 强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电 线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面 2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底 合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。 厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。 所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期 各类家居饰品安装 。。