变频器休眠,也叫睡眠功能,往往是控制对象不需要电机继续工作而能满足工艺要求,比如恒压供水系统中,如果大家都上班了,几乎没有什么人用水了,水泵就没有必要继续转动了,这时候临时停止一下水泵电机工作,就不会白白损耗能量了,而突然间有很多人用水,需要重新唤醒变频器输出电压给电机工作,这种功能,本质是用来节能,请关注:容济点火器
变频器开始休眠为什么用频率判定?
变频器开始休眠为什么用频率判定? 答: 因为变频器在自动控制系统中,对于电机停车方式用的最多的是“自由停车”,简单地说,就是等待电机随着变频器频率下降后,慢慢地停止运行比较安全。
变频器开始休眠为什么用频率判定?
变频器休眠功能必须设置两个参数,一是下限值,另外一个为唤醒值。以XX腾Goodrive10变频器来说,查看功能码的P01.19,即,运行频率下限动作(频率下限大于0有效,绝对不能等于0)。在这里需要指出,0为以频率下限运行,1为停机,2为休眠待机。当设定频率低于下限频率时,变频器会自由停车;当设定频率再次大于下限频率时,并且持续时间超过P01.20所设置的“休眠恢复延时时间”,变频器自动恢复运行状态。见下图所示。
[图片 5164.jpg] P01.20是变频器“休眠恢复延时时间”调节功能码,该功能码是确定休眠时间的大小的,设置范围可以从0.0~3600s范围内设置,(它对应P01.19为2的时候有效)。P01.21是停电再启动选择功能码,它是实现变频器掉电后,再上电时变频器是否自动可以开始运行的条件。0为禁止再启动,1是允许再启动;停电后再上电,若满足启动条件,则变频器等待P01.22定义的时间后,自动运行。见下图所示。
变频器开始休眠为什么用频率判定?
P01.22是停电再启动等待时间设置功能码,它的调整范围0.0~3600s(对应P01.21为1时有效果)。P01.23是启动延时时间调整,它经过P01.23延时时间后再启动运行输出,可实现自动功能。 变频器的休眠功能,指的就是变频器在低频运行时,如果对于运行过程已经没有太大作用时,就可以暂时停机;一旦需要变频器运行,变频器则马上投入运行。
变频器开始休眠为什么用频率判定?
变频器在休眠时,其输出是关断的,所以可以节能。变频器的输出频率低于休眠设置颇率时进入休眠,当系统检测值达到唤醒设置频率时,变颎器将重新启动电动机运行。 需要变频器具有休眠功能,其主要用于风机、水泵的控制电机。一般在城市供水系统中大量采用的恒压供水系统,特别是在夜间运行时,会遇到用户用水量很小或不用水的情况,为了节能电力损耗,供水系統可将供水设备系统的电机,由具有休眠功能变频器,设置为休眠状态运行,当变频器输出频率低于其休眠阈值的最低工作频率(下限值)时,变频器停止工作,一旦水压下降到一定范围后,将电机自动再打开运行。