防外物是指防止外部固体进入设备内部和防止人体触及设备内部带电或运动部件的性能。防水是指防止外部水分进入设备内部,对设备本身产生有害影响的防护能力。国家标准规定 1 防护等级(IPΧΧ表示,第一个Χ表示防外物能力,第二个Χ表示防水能力,详见附二)中防外物分为 7 级(0-6),防水分为 9级(0-8)。数字越大等级越高,要求越严格。 1 1 1 1 1 1 二、失爆现象 失爆是指电气设备失去了耐爆性和隔爆性。常见的失爆现象有以下几种: ( ( 一) ) 连接螺栓的失爆现象 1、缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺孔滑扣,螺栓折断在螺孔中的。 2、弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性(偶尔出现弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆)。 3、使用塑料或轻合金材料自制的螺栓或螺母。 1 4、护圈式或沉孔式紧固件紧固后,螺栓头或螺母的上平面超过护圈或沉孔。 5、螺孔与螺栓不匹配的。 6、弹簧垫圈的规格与螺栓不相适应的。 7、设备同一部位螺栓、螺母等规格应一致。当螺栓不带垫圈被完全拧入到隔爆外壳壁的盲孔中时,在孔的底部应至少保留一整扣螺纹的裕量。钢紧固螺栓伸入螺孔长度应不小于螺栓直径尺寸,铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的 1.5 倍;如果螺孔深度不够,则必须上满扣,否则为失爆。 8、隔爆接合面紧固螺栓、螺母应采取防止紧固件因振动而松脱的措施,如:加装弹簧垫圈或背帽等防松件,弹簧垫圈与螺栓规格一致,弹簧垫圈应压平,否则为失爆。螺栓松动,弹簧垫圈不合格(如:破损、失去弹性、双弹簧垫等)为失爆。 9、通孔螺栓未外露 1-3 丝者(包括带螺帽)。 10、压线板可以不加弹簧垫圈,但两端不一致的。 11、紧固件不应穿透隔爆外壳壁,除非它们与壳壁构成隔爆接合面并且与外壳不可分开,例如使用焊接、铆牢或其他等效方法,否则为失爆。 12、双头螺栓应固定牢固,应用熔焊或铆牢或其他等效的方法永久性固定到外壳上,对于不穿透隔爆外壳壁的螺孔 1 或双头螺栓孔,隔爆外壳壁的剩余厚度应至少是螺栓或双头螺栓直径的三分之一,最小为 3mm,否则为失爆。 13、如果隔爆外壳上设置的开孔不使用,应用封堵件将其封堵,使外壳保持隔爆性能,且封堵件不能与管接头一起使用。封堵件可以是能够从隔爆外壳壁的外侧或内侧安装或拆卸的结构。靠机械固定或靠摩擦固定的封堵件应符合以下一项或多项要求。其中有一项不符为失爆。 (1)如果从外部卸去,仅应在外壳内侧的卡簧松开后才有可能; (2)封堵件可以是只有使用工具才能安装和拆卸的结构; (3)封堵件可以是特殊结构,用与拆卸方法不同的方法安装,拆卸方法只应是采用(1)或(2)规定的方法之一或采用特殊技术。 (GB3836.2-2010 11.9) ( ( 二) ) 电缆引入引出装置的失爆现象 1、密封圈老化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。 2、密封圈外径与进出线装置内径差值超过表 表 1 1 规定的;密封圈宽度应大于电缆外径的 0.7 倍,但不得小于 10 mm;厚度应大于电缆外径的 0.3 倍,但不得小于 4 mm。 表 表 1 1 1 密封圈外径 外径与进线装置内径间隙 ≤20 ≤1.0 20 ≤1.5 >60 ≤2.0 3、密封圈内径与引出入电缆外径差大于 1mm 以上。 4、密封圈的单孔内穿进多根电缆。 5、密封圈割开套在电缆上。 6、密封圈刀削后凸凹不整齐圆滑,锯齿差大于 2 mm 以上。 7、密封圈没有完全套在电缆护套上。 8、线嘴压紧没有余量(螺旋式进线嘴压紧后应外露 2 丝以上,倒角、车削槽间距不算;压盘式进线嘴压紧后应外露 5mm以上)。采用带螺纹的电缆引入装置:螺纹部分至少有 8mm的长度,并且至少 8 扣螺纹;接线的螺旋式接线嘴的密封圈、金属垫圈、螺旋式喇叭嘴应依次装入,且都只能装一个;未接线的螺旋式接线嘴的密封圈、金属档板、金属垫圈、螺旋式喇叭嘴应依次装入,且都只能装一个;用单手顺压紧方向用力不得拧动。其中有一项不符为失爆。 9、线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动。 1 10、电缆压线板未压紧电缆,压扁量超过电缆直径的 10%者,用单手扳动喇叭嘴时上下左右晃动。 11、在引入引出装置外端能轻易来回抽动电缆。 12、密封圈与电缆护套之间有其它包扎物。 13、空闲进线嘴缺挡板或挡板直径比进线嘴内径小 1 mm以上,挡板厚度小于 2mm。 14、挡板放在密封圈里面或线嘴的金属垫圈放在挡板与密封圈之间。(采用带弹性密封圈的电缆引入装置:未接线的接线嘴应将密封圈、金属挡板、金属垫圈依次装入,且都只能装一个;接线的接线嘴应将密封圈、金属垫圈依次装入,且都只能装一个,接线的接线嘴压紧后仍不能将密封圈压紧时,只能在密封圈与喇叭嘴之间装一个厚度适当不开口的金属垫圈来调整,不得再垫其它杂物(包括再加密封圈等);然后均须用同等强度的接线嘴法兰压紧(以单手晃动喇叭嘴,上下左右均不得晃动),接线嘴压紧后应有间隙,余量不小于 1mm,电缆压线板应压紧电缆,且压线板与喇叭嘴之间应留有不小于 1mm 的余量。有一项不符为失爆。) 15、进线装置破损不齐全。 16、大小密封圈套用的。 17、一个进线嘴用多个密封圈的。 18、线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈。 19、密封圈装反(可切削端头朝外)。 1 20、密封圈、挡板、金属圈不符合要求的(按设备出厂标准)。 密封圈外径(金属垫圈外径、金属挡板直径)与进线装置内径间隙 单位为毫米 D a D 0 b -D D≤20 ≤1 20< D≤60 ≤1.5 D>60 ≤2 a D: 表示密封圈外径(金属垫圈外径、金属挡板直径)。 b D 0 : 表示进线装置内径。 2