国际电工委员会(IEC)对可编程控制器的定义:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统。
因此它还是一种电子系统,而作为工业控制的大脑,又是一种电子系统,它一定会对使用环境有一定的要求;
1plc的使用温度一般为0~55℃,但各厂家的PLC可能有小的差异,比如说西门子S7-300允许0~60℃。
2 PLC的环境湿度一般为20%-80%、非结霜,西门子S7-300的湿度可达到10%-95%。
3远离电磁辐射,因此弱电需要和强电分开,比如说变频器,伺服电机等大型耗电单元需要远离PLC。
4 振动频率不能过大,一般以PLC的手册为准,各个厂家的数值都不一样。
5 防护等级一般为IP20,即不放水,略微防尘,所以要求安装在防护等级较高的电气柜内。
6 而额定电压为24V的PLC一般可工作在20V-28V的电压环境中,额定电压为220V的PLC一般可工作在190V-250V的电压环境中,以PLC的手册为主。
7 接地是PLC最重要的一点,PLC要求必须安装接地线。
以上为一般的PLC的使用环境,出此之外还有一些特殊的PLC可以适应在更恶劣的环境中,比如西门子的SIPLUS S7-300,理论来说它的工作环境温度可以达到-25---+60摄氏度,湿度甚至可以允许短期偶尔结霜。
而出此之外,我们总结安装PLC的一些经验,要求:
1 PLC的左侧只可以有电源模块,不允许有其他元器件。
2 PLC的上下各留出至少40MM的空间。
3严格按照PLC的背板卡口设计,将PLC稳固安装。
4 PLC系统需要单独的底线系统,尽量不要与强电的地线连接到一起。
5 安装PLC的电气柜一般为IP65以上,且有风扇和过滤网。
6 除此之外,各厂家的PLC还有一些细微差异,比如西门子系列不允许安装超过8个拓展模块,总之,一切还要与PLC硬件手册为主,防微杜渐,可以为日后的维护减少很多麻烦。