1、燃气表严禁安装在有电源、电器开关及其他电器设备的橱柜里和潮湿的地方;若安装在橱柜内,应确保便于日后维修、拆装及插卡、检查、更换电池、更换胶管、燃气阀门开、关。2、燃气表所在橱柜柜门上方预留直径不小于2.5cm的通风孔或采用百叶门,确保通风良好;燃气表不防水,请勿用水清洗,注意防雨防潮;禁止将燃气管道及设施(阀门、燃气表)包封起来。3、电源插座、电源开关与天然气管道不得交叉,水平净距不小于15cm;燃气表、燃气阀门及管道接口正上方不应有电源插座。4、明装的绝缘电线与天然气管道的平行净距不小于25cm,交叉净距不小于10cm;暗装的绝缘电线与天然气管道的平行净距不小于5cm,交叉净距不小于1cm。5、天然气管道不能作为电器的接地线或搭载重物。
农村几个厨房妙招
请问厨房改成卧室餐厅改成开放式厨房烟道不变天然气管道不变违法吗
属于违反国家法规的做法。同时也存在燃气泄漏的安全隐患。国家标准《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》中第对此有严格的规定和要求,其中第“3.3.4 建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。”如此改造,将房屋空间的主要功能有厨房改变成了卧室,是对其使用功能的改变,同时,改造之后,在卧室中出现了燃气管线及接头,也是存在安全隐患的做法。
天然气开放式不变不变
厨房燃气出口跟烟道口不在一侧怎么办
几个方案:改燃气。燃气公司保修,让燃气公司将管道改到你需要的地方。需要一定的银子。改排气出口。有的小区可以直接在墙上打孔,将吸油烟机的烟直接排到室外。将油烟机出烟管道从吊顶里走到烟道位置。这个距离应该不断,效果也应该比较差,不怎么推荐吧。
怎么办一侧不在出口