离心泵出口压力的确定 1、扬程:单位重量液体流经泵后获得的有效能量。是泵的重要工作性能参数, 又称压头。可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即H=(P 出-P 入)/ρ g+(V 出2-V 入2)/2 g+Z2-Z1 式中 H--扬程,m; P 入,p 出--泵进出口处液体的压力,Pa; V 入,V 出--流体在泵进出口处的流速,m/s; z1,z2--进出口高度,m; ρ --液体密度,kg/m3; g--重力加速度,m/s2。 公式为《集输工下册第一章第二节》伯努力方程式转变,如果流体在泵进出 口处的流速、进出口高度忽略,扬程=(P 出-P 入)/ρ g ,其P出=ρ gH+ P 入2、按采暖泵计算出口压力 P 出=(1×103Kg/m3×9.8N/m×60m)/106-0.02=0.56MPa (如果考滤流速阻力、进出口高度差) ,出口压力一定小于 0.56 MPa。 3、按脱水泵抽油计算, 原油密度 0.793, 出口压力 P 出=(0.793×103Kg/m3×9.8N/m ×60m)/10 +0.03=0.5MPa。 4、结论:以上计算均为理想状态,如果考滤流速阻力、进出口高度差和入口真 空压力,泵的出口压力一定小于扬程高度,介质密度越大,出口压力越低。 6