1.用途　NDQ1系列(63A-800A)自动转换开关电器(CB级)适用于交流额定工作电压400V及以下,额定频率50/60Hz,额定电流　16A至800A的紧急供电系统中两路电源间的自动转换,以确保重要负荷(如消防负载)工作的连续、安全、可靠。广泛应用　于医院、商场、银行、化工、高层建筑、军事设施、消防等不允许断电的重要场所。　本产品符合GB/T　14048.11《低压开关设备和控制设备　第6-1部分:多功能电器　转换开关电器》,等同采用IEC　60947-6-1:符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电气设计规范》　等。　2.型号及含义　ND　Q　1　-　/　结构形式:Z-整体式、F-分体式　极数:3-3P、4-4P　额定电流:10A~800A　控制方式:R-自投自复、S-自投不自复、　F-发电机模式　壳架等级额定电流:63A、100A、225A、400A、　630A、800A　设计代号　自动转换开关电器　企业代号　3.工作条件　3.1　正常使用条件　3.1.1　周围空气温度　NDQ1本体运行环境温度范围为-25℃~+70℃,存储环境温度范围为-55℃~+85℃。　3.1.2　海拔　安装地点的海拔高度不超过2000m。　3.1.3　大气条件　3.1.3.1　湿度　安装地点的空气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度。例如　:　在最湿月　的平均最低温度为+20℃时,　该月的月平均最高相对湿度可达90%。　对由于温度变化而产生的凝露应采取适当的措施予以防止。　3.1.3.2　污染等级　3级3.1.3.3　防护等级　IP　20　3.2　安装条件　3.2.1　ATSE可以垂直或水平安装在柜体内,特殊要求需特殊订货。　3.2.2　应安装在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃。　3.2.3　应安装在没有雨雪侵袭的地方。　3.2.4　安装类别(过电压类别)　主电路开关电器的安装类别Ⅲ。　转换控制器和辅助电路安装类别Ⅱ。　3.3　使用类别　:AC-33B　4.主要技术参数　2020.04.01　试制　文件编号:NDT2920117　文件版本:3　地址:上海市浦东新区申江南路　2000　号　邮编:201315　电话:(021)68586699　传真:(021)2