第一部分 多联机电控器件配简介
多联机电控主要器件:
大变频V4+室外机
注:大变频8/10/14/16匹,采用50A模块,其中12HP仍采用35A模块;即E405变频-35A模块;E655变频-50A模块。
X系列室外机:
VX全变频8~22匹,因压缩机的搭配不同,所以一共有三款主板,分别是8/10/12/20/22匹一款,14/16匹一款,18匹一款,具体搭配情况见下表。
注:每一款主板上都贴有对应的编码以及区分标贴,因此在维修更换主板时,必须更换对应的主板,否则系统报 E9 驱动型号不匹配故障;
主控板信息查询指引:
PCB编码不等于主控板组件的编码;
程序编码代号只能在【170顺德工厂组织】库下查询,在【775暖通组织库】下是查不到的;
E方程序【2013007+后5位编码】可查询相关信息;
注意:PDM系统中的主板组件编码不一定是完整售后配件的编码,具体售后配件已售后系统编码为准!
新V4+室内主控板各端口功能(红色部分是在老室内主板上新增的功能)
1、三相整流桥堆:
利用二极管单向导电的特性,将交流电转换为直流电,由二极管按桥式电路连接而成的整流器,是空调主控板提供直流低电压主要元器件。
整流桥堆是有极性的元器件,更换时必须分清极性,以免击穿。
整流桥堆是发热量较大的原件,更换时一定要在背面涂抹散热膏。
2、变频模块外观和接线:
3、变频模块检测方法:
变频模块的六个IGBT管的两端分别并联了一个续流二极管,可以通过检测这个二极管的好坏来判断变频模块的好坏。
将万用表选到二极管档红色表笔接变频模块的“N”端子,黑色表笔接变频模块
的“P”端子,由于此时测量的是两个二极管串联时的导通电压(见上简图所示),导通电压应在0.7V左右,若导通电压为无穷大或过低,则该模块已经损坏。同理,可以此测试P~U、P~V、P~W三端。该方法适用于美的中央空调所有变频模块、风机模块的测量。
4、风机模块故障检测方法:
注意:如果更换主板时,能力拨码没拨对,也会导致报P9故障
第二部分 多联机电控常见故障及处理方法
一、EO:室外机通讯故障(仅从机显示)
多台室外机并联时,需要通过通讯线将室外机的H1、H2、E相连,并给主机