冷渣机大量喷渣的原因及处理关键词 CFB 锅炉 随着循环流化床锅炉的普及,滚筒式冷渣机得到了大量的应用,但是在实际应用中经常出现了喷渣的现象,严重的照成了火灾的发生, 其中在98 年河南某自备电厂出现的喷渣事故引燃了8 米运转层操作 电缆,照成了火灾,损失惨重。 到底是什么原因会使冷渣机形成喷渣事故呢?在运行时如何 得到有效的避免。我们通过对目前使用的冷渣器进行了技改,取得了 较好的效果。 下面先将形成喷渣的原因总结如下: 冷渣机喷渣的原因主要有两种类型: 1、设备的原因。 2、操作方面的原因。 我们首先对设备进行分析。 1、一些生产厂家为了保证冷渣器的处理能力,将冷渣器设计 的转速较高,最高的达到了 转/min,这样就会在很短的时间内将冷渣器入口高温段的炉渣排空,使入口端不能形成有效的密封,从而照 成了喷渣现象的发生。 2、为了节约成本,部分厂家生产的冷渣机高温段设计比较短, 炉渣在入口也不能形成有效的密封。 3、冷渣机内部导料结构设计存在缺陷。 处理方法: 我们根据目前找到的原因制定了相应的对策: 首先我们要求冷渣器生产厂家在设计上采用了分仓结构,增加 了冷渣机的有效换热面积,调整了高温段导料的角度和长度,使入口 端始终保持了一个有效的密封,降低了冷渣器转数,杜绝了喷渣的现 象发生! 操作方面的原因及对策: 原因: 1、冷渣器启动时转速开的较大。 3、下渣管经过一次风室的接口磨穿漏风。