第13 页 应小于灭火面积与供给强度的乘积。混合比的 范围应符合国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定,计算中应取规定范围的 平均值。泡沫液设计总量应为其计算总量的 1.2 倍。 4.5 干粉炮系统 4.5.1 室内布置的干 粉炮的射程应接产品射程指标值计算,室外布置的干粉炮的射程应按产品 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》第12 页maxf ——最大油舱的面积(m2)。 4 其他场所的灭火面积及冷却面积应按照国家有关标准或根据实际情况确定。 4.3.6 水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时开启的水炮设计流量的总和, 旦不得小于灭火用水计算总流量及冷却用水计算总流量之和。 4.4 泡沫炮系统 4.4.1 泡 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》第11 页3水炮 的设计射程可按下式确定: 00PPDDess?= (4.3.1-1) 式中 ——水炮的设计射程(m); sD0sD ——水炮在额定工作压力时的射程(m); eP ——水炮的设计工作压力(MPa); 0P ——水炮的额定工作压力(MPa)。 4 当上述
格式:pdf
大小:346.84M
类型:售卖文档