扩展回答

室内消火栓安装距离一般是多大

根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。

350平米的房子采用暖气片采暖需设置分集水器吗

必须安装分集水箱以便更方便控制水流量。否则异层连接调节暖气流量将会消耗非常大的人工来解决。而且还不一定能达到理想均匀的采暖效果。