• (一)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向\ue00e • (二)用电负荷计算说明\ue00e • (三)选择变压器容量、导线截面、电气的类型和规格\ue00e • (四)设计配电系统\ue00b绘制临时用电工程图纸\ue00e • (五)确定个人防护装备\ue00e • (六)制定临时用电线路设备接线、拆除措施• (七) 制定安全用电技术措施和电气防火措施。 临时用电的设计与走线 HSE作业计划书作业计划书\ue00b包括以下内容\ue00d 制定临时用电线路设备接线、拆除措施\ue00e 临时用电组织设计临时用电组织设计 • 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容\ue00d • 1 现场勘测\ue00e 2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向用电设备位置及线路走向\ue00e 3 进行负荷计算4 选择变压器5 设计配电系统\ue00d • 1)设计配电线路\ue00b选择导线或电缆 2)设计配电装置 3)设计接地装置\ue00e 4)绘制临时用电工程图纸图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 • 6 设计防雷装置\ue00e 7 确定防护措施8 制定安全用电措施和电气防火措施确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、负荷计算\ue00e 选择变压器\ue00e 配电线路\ue00b选择导线或电缆\ue00e 配电装置\ue00b选择电器\ue00e 临时用电工程图纸\ue00b主要包括用电工程总平面确定防护措施\ue00e 安全用电措施和电气防火措施。 • 第二十二条 使用周期在路\ue00b应采用架空方式安装路\ue00b应采用架空方式安装\ue00b并满足以下要求\ue00d • \ue009一\ue00a架空线路应架设在专用电杆或支架上禁架设在树木、脚手架及临时设施树木、脚手架及临时设施上...