三、判断系统是属于上述哪两种情况,除了到邻居进行观察外,你还可以将其它两个正常的暖气片的阀门关闭来观察有问题的暖气片的温度变化情况,如果没有变化,说明是属于第二种情况,有变化则说明属于第一种情况。
解决暖气片不热的方法如下:
1、暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的'气阻'作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。
【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】
放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用'一'字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
2、暖气片在放水后基本上就能热了,这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热,于是我就大量放水,以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆,用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后,我家3组凉暖气中的一组热了,不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出,于是:首先,关闭其它已经热了的暖气,先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门),再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧,出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后,对唯一通暖气的暖气组放水,此时强制暖气循环从该暖气组通过,可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍,应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后,打开原先关闭的暖气组,打开时先打开进水开关再打开出水开关,同时开也可。但是仍需要放一下气,以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这