现在市民家中使用的通常都是透明的塑料地暖管,如果观测发现,连接在分水器上的分支地暖管已呈现出黑色或褐色,那就意味着管道中已经淤积了很多的残渣或淤泥等,颜色越深,管道越脏,越需要清洗。
而对于一部分不透明,或者使用后易着色呈现深色的地暖管,则可以使用管道试温法:将手放在连接回水分水器的回水管,发现水温偏低,甚至是无温度,则说明地暖管已经堵塞,需要及时清理。
再来说暖气片。暖气片使用5年以后出现冷热不均就需要清洗,通常情况下,内壁有较多杂质沉积的暖气片,会呈现暖气片下半部冷上半部热的情况。
家中不热还可能是这些原因
除了因取暖设备使用时间较长后出现淤堵外,如果市民家中取暖设备有问题,也可能导致散热效果差。地暖分水器中有一个球体,如果这个球体使用的是铁质的,那么铁质球体长期在暖气水中浸泡,易造成腐蚀生锈,从而堵塞通路,影响管道中暖气水流量。所以建议大家使用铜制球体的分水器。
还有一点就是取暖系统可能出现的积气。遇到这种情况,暖气片一端,以及地暖设备上都有排气阀,手动打开排气阀排气即可。
另外,一定不要忘记打开供暖阀门。