首先从二层商业上来到穿墙进你家这段,目测都是合乎规范的。主要问题在于户内这段。违反规范的地方是燃气表就放在插座的正下方,不符合燃气管道距电插座15cm的距离要求。而且表边上就是排烟孔,你以后装修什么的抽油烟机是不是就放在表的上方?根据厨房的平面图灶具也在燃气表的正下方,也是不符合规范的。如果让我设计的话,如下图所示,我建议把表设在洗手盆上方的位置,后面软管接灶具,或者接热水器都比较方便。
我看你提问也有一段时间了,不知道我的回答还有没有帮助。如果是我家,我肯定拿着规范要求开发商整改户内这段,一来不规范,二来我后面厨房装修我都不知道怎么弄。。
利益相关:燃气工程设计、咨询