临时用电配电箱的基本要求一、必须采用TN--S 系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE 线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE 线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE 线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须 安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2 只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于 1500MM;背面应大于 800MM;则面 应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火 十二、配电箱的材质要求