最新回答

空气开关没有漏电保护功能,跳闸
检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路。
跳闸说明是开关自身性能不稳定引起的跳闸。
开关使用时间久了,都会有这个问题。我认为是开关损坏的可能性比较大,更换一个问题就解决了。
建议用排除法,把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原因不稳定导致的跳闸。。
3天前

空气开关跳闸,总开关推上去再推上去插座的,总开关就跳闸,但是不停电,灯还亮,为啥

从实体图可以看出,总开关是一只DZ系列漏电保护开关,导致总开关的跳闸原因是,有插座回路漏电或短路引起。如插座开关不合,总闸开关可以合上。你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有断电。现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最后一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开关上端口的总火线接在一起。也就是说照明线的回路只经过电度表,不受总开关的控制。

这是家里的电路中间那个开关总是跳闸是主卧的有时候推不上去有时候推上去了一段时间就跳闸时

根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。。。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,重新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!###线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误###换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。###呵呵,我是电工,需要帮忙吗

家庭空气开关跳闸如何解决

蚂蚁装饰为您解答:电线一定有破皮的地方,把空开下面的火零对调,如果有效果再把插座的左右线对调。

插座空气开关跳闸该怎么解决

插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。

插座空气开关跳闸怎么办插座空气开关跳闸是什么原因

先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。解决办法: 1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。 2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间,

照明空气开关跳闸的原因是什么

短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路的情况,比如灯线露和灯的外壳有接触的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况,一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议还是检查灯具,比如镇流器损坏等。

厨房空气开关在晚上12点钟自动跳闸,第二天推总闸后,厨房空气开关还是跳,就换了一个新的空气开关,

找专业电工维修一下吧,你自己维修没质量还不安全,规范用电可减免灾难发生。

家漏电开关每次停电以后就会跳闸,可是卧室插座的电闸推不上去

换卧室插座的漏电开关,换卧室的插座,再测量一下从配电箱到卧室插座的回路是否短路或接地。你所说的“合不上的电闸”是指在配电箱里的卧室插座这一回路的小型断路器吧,另个换掉。

哪位晓得隐形纱窗怎么推上去

有磁吸的 有勾挂的,现在大多是勾挂的,可以把手放进横梁凹处向下向内(向外)打开勾挂开关,然后向上自然回卷,可能时间长了弹簧劲小了回不去。

谁知道家里插座跳闸推不上去是怎么回事

1:室内用电器的插头都拔下来,再把灯的开关都处在关掉的位置。2:合闸观察10,能合住闸,就说明室内的线路没有毛病,问题出在你的用电器的方面。3:如果合不上闸合上就跳闸,那就复杂了,先更换一个新闸再试试,如果问题依旧说明室内的线路有问题了,或者某个插座开关有毛病了,就得找专业人了。

空气开关跳闸,头几次推不上去,后能推上去,但过一两天又跳了

空气开关没有漏电保护功能,跳闸
检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路。
跳闸说明是开关自身性能不稳定引起的跳闸。
开关使用时间久了,都会有这个问题。我认为是开关损坏的可能性比较大,更换一个问题就解决了。
建议用排除法,把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原因不稳定导致的跳闸。

空气开关跳闸后推不上去

根据你的描述可以看出你家的12台电脑就有1500W以上的功率,再加上照明用电等也要近3000W的用电,对应的空气开关必须达到16A或20A,最多25A,否则就起不到保险作用了; 跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸。 由于你拔掉部分电脑后可以合上闸,说明整个通路没有短路。那么不拔电脑合不上闸,原因就是你的电脑都没有切断开关电源,当你合闸的瞬间每个电脑的开关电源和节能灯、日光灯的变压器或镇流器都会产生数倍于额定电流的励磁电流,你看这瞬间数十安的励磁电流空气开关怎能受得了呢? 最后建议你安装一个20A优质的空气开关,多用几个带开关的排插分别插电脑,万一遇到跳闸必须关断所有排插,等合闸以后再分

家里空气开关跳闸,推上去后发现灯坏了

你这个问题应该是灯的控制线接地短路,或者灯头发生短路。 建议检查一下灯的控制线,当灯的控制线接地时,接地电阻比较大的情况下,就会出现你说的这种情况。空气开关跳闸后,合闸后正常工作,但工作一会后就又会跳闸。

空气开关跳闸后推上去没电

去1楼计量箱合上就好了,总闸跳了

家里控制插座的空气开关跳闸,长时间不用后,推上去能支持一会再跳,然后就再也推不上去了

建议你更换一个 D 系列的空气开关 也许是你的电流选的太小了;还有就是开关的质量问题。

空气开关跳闸后推不上去什么原因

你应该检查你房间和客厅是否有什么地方短路了?还是有什么电器坏掉了?因为按照你的描述的话,应该是房间和客厅的电路出现了问题,一般情况下,空气开关不会无故坏掉或者不工作的。所以,应该是房间客厅的电路出现问题了。把房间客厅的插座什么都关掉、拔掉,再开开关,如能开,则开关没问题、电路有问题;反之,则是空气开关真的坏了。。。

家用空气开关跳闸后推不上去怎么回事

三种现象,一线路短路未排除,二先下拉复位再上推,三按下复位按钮

空气开关跳闸全部推上去后家里的3个空调没电了

首先应该确定总开关容量是否大于空调的空气开关容量,如果小于,可以直接更换大一级的总开关,另外如果是属于漏电开关,那应该检查空调是否有接地情况,排除这些问题以后,建议把总开关加大,如果是单台小于1.5匹的空调,空调分开关建议安装32A的就可以了。
【空调安装时对电源线和地线的要求】
为了空调器安全运行,为了防止意外事故发生,安装空调器对电源和地线都有具体要求。
(1)目前空调器产品大多为单相电源,工作电流较大。所以一定要使用专用动力线,不能
使用照明线,否则大电流会使电线过热烧毁,甚至引起火灾。若有多台空调器并联运行时,更要配以足够截面积的电源线,同时还要注意电路上三相负载的平衡问题。
(2)安装空调器必须可靠接地。目前,新建楼房一般都安装了公共接地线,或由

空气开关跳闸了之后,为什么推上去不来电

先把手柄向下压到位,然后在推上去。就可以了。 有个小凸的按扭按下去才能通电,那是测试空气开关好坏的。

家里的空气开关跳闸了怎么推不上去

首先:你说的GB16917.1是空气开关的标准,2001010307005335是生产批号 关于推不上原因有多种: 1、是否你的北面房间所用电部分还有一个电器在漏电;——方法是依次拔除插头确认是那个漏电 2、其一插座内接接掉出,造成漏电; 3、空气开关需把开关往下后再合闸,如果空气开关合不上,就是开关坏。
http://www.17house.com/sp/zhihu/30/1453210265722597.htm 空气开关跳闸,头几次推不上去,后能推上去,但过一两天又跳了