江苏友之工电器设备有限公司　无锡市胡埭镇杜鹃西路25号　联系人:杨先生　手机:15961828223　电话:0510-85539896　传真:0510-85539896　邮箱:wxyg@vip.163.com　…　\ue50a　来源:江苏友之工电器设备有限公司　|　发布时间:2017-8-1　|　浏览次数:　\ue50b地下室分类　建筑物首层下面的房间叫地下室,它是利用地下空间,从而节约了建设用地。　地下室按使用功能分,有普通地下室和防空地下室;按顶板标高,有半地下室(埋深为1/3~1/2倍的地下室净高)和全地下室(埋深为地下室净高的1/2以上);按结构材料分,有砖混结构地下室和钢筋混凝土结构地下室。　A.普通地下室的组成　地下室由墙体、底板、顶板、门窗、楼电梯五大部分组成。　1.墙体　地下室的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。其最小厚度不低于300mm,外墙应作防潮或防水处理,如用砖墙(现在较少采用)其厚度不小于490mm。　2.顶板　可用预制板、现浇板、或者预制板上作现浇层(装配整体式楼板)。如为防空地下室,必须采用现浇板,并按有关规定决定厚度和混凝土强度等级,在无采暖的地下室顶板上,即首层地板处应设置保温层,以利首层房间的使用舒适。　3.底板　底板处于最高地下水位以上,并且无压力产生作用的可能时,可按一般地面工程处理,即垫层上现浇混凝土60~80mm厚,　再做面层;如底板处于最高地下水位以下时,底板不仅承受上部垂直荷载,还承受地下水的浮力荷载,因此应采用钢筋混凝土底板,并双层配筋,底板下垫层上还应设置防水层,以防渗漏。　4.门窗　普通地下室的门窗与地上房间门窗相同,地下室外窗如在室外地坪以下时,应设置采光井和防护蓖,以利室内采光、通风和室外行走安全。防空地下室一般不允许设窗,如需开窗,应设置战时堵严措施。防空地下室的外门应按防空等级要求,设置相应的防护构造。　5.楼梯　可与地面上房间结合设置,层高小或用作辅助房间的地下室,可设置单跑楼梯,防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口,并且必须有一个是独立的安全出口。这个安全出口周围不得有较高建筑物,以防空袭倒塌堵塞出口影响疏散。　地下室的防潮、防水构造　1.地下室防潮、防水的原则　根据地下室的防水等级,不同地基土和地下水位高低以及有无滞水的可