一、指代不同
1、热保护器:是两片不同的合金组合在一起,通过电流后会发热,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触点离开,就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。
2、电流过载保护器:可对电气系统,鼠笼电机,绕线电机的过电流,短路,缺相,相失衡,错相及启动过程( 避启动过电流) 等提供有效的保护。
二、原理不同
1、热保护器:是一种用双金属片作为感温元件的温控器。当温度降到设定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。
2、电流过载保护器:由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果。
三、作用不同
1、热保护器:用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
2、电流过载保护器:广泛应用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其他电气的保护与监测。
参考资料来源:搜狗百科-过载保护器
参考资料来源:搜狗百科-热保护器