5.1.消火栓系统 5.1.1.消火栓系统简介 A.消火栓:消火栓是连接消防供水系统的阀门装置,分室内消火栓和 室外消火栓两种。 B.水龙带:水龙带是连接消防泵(或消火栓)和水枪等喷射装置的输 水管线。常用的水龙带有内扣式和压簧式两种。水龙带平时应卷好存 放在通风、干燥的地方,防止腐烂。 C.消防水枪:水枪是一种增加水流速度、射程和改变水流形式的消防 灭火工具。根据水枪喷射出的不同水流,分为直流水枪、开花水枪、 喷雾水枪和开花直流水枪等,它们的作用如下: D.直流水枪是用来喷射密集充实水流的水枪。 E.开花水枪是用来喷射密集充实水流的水枪,它还可以根据灭火的需 要喷射开花水、用来冷却容器外壁、阻隔辐射热,掩护灭火人员靠近 着火点。 F.喷雾水枪是在直流水枪的枪口上安装一只双级离心喷雾头,使水流 在离心力的作用下,将压力变成水雾。喷雾水枪喷出的雾状水流,适 变电站消防系统操作规程 11 34用于扑救油类火灾油浸式变压器、多油式断路器等电气设备火灾。 5.1.2.2 使用方法 遇到火灾时, 人一组配合,从就近的消防间中将水龙带拉 出,一端拖至离火灾现 场最近处,另一端连接 在就近的消火栓出水 口阀门上。(切记:扑灭一 般固体火灾时可用直流水 枪,扑灭带电火灾时当选用喷雾 水枪。)然后用专用的室外消火栓 板手打开消火栓阀门即可送水进 行灭火,送水前应握紧水枪,以 防水压冲力冲伤。 图5-1 地上室消火栓板手:存放各消防间及水 泵房控制柜右侧。 用消火栓专 用板手套入 旋转开启 手动拧下此 出水阀护套 后,套接消 防水带。 变电站消防系统操作规程 12 110kV吉祥变自动火灾报警控制器的使用及操作规程 6.1 本站火灾自动报警系统主机型号为:开机密码----1111(主机型号: JB-JBF-11S) 6.2 火灾自动报警系统系统简介及参数:110kV 吉祥变火灾自动报警 系统采用河北环宇北大青鸟产品。主要由火灾探测器,手动报警按钮、 和火灾报警控制器、感温电缆、火灾自动报警器的报警指示与按键操 作组成。 a.显示控制器的电源参数。如过压保护、欠压保护,交流工 显示,时间显示。 b.显示报警系统的故障总灯。主要对火灾报警控制器与外接设备连接 线路故障和控制器内部故障以光形式报警。 c.显示火灾报警系统的火警总灯;主要是当有火灾发生的情况下,以 声光的形式进行报警。 d.火灾报警控制器声响报警。一般分为两种:在火灾报警情况下控制 器发出连续的变调声响,在故障状态情况下控制器发出断续的声响。 e.时间显示。它是在设备运行时的重要参数。可记录火警和故障报警 的日期和时间。在正常情况下,显示当前时间。 变电站消防系统操作规程 13 34f.部位显示。正常状态时,没有显示。火灾报警时,显示火灾发生地 点火灾探测器部位的号或编号;火灾探测器故障时,显示探测器发生 故障地点的部位号或编号。 g.启动;用来启动各种接口模块。 h.复位键;将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息(包括火警和 故障)清除,使控制器回到初始工作状态下。 i.自检键;检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态,诸如:控制器各报警回路能否正常工作;控制器操作面板上的各种指示 灯十分正常等。 j.消声键;对控制器的火警声和故障声作暂时的消除处理。当其他未 报警部位的火灾探测器动作时,控制器会再次发出火灾报警信号。 k.手动报警按钮的使用与复位。手动报警按钮其结构使用方法;只需 直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮自动弹出即可完成 复位。 6.3.处理火灾自动报警系统的火警情况 火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾自动报警状 态和非正常状态。 变电站消防系统操作规程 14 34(1)火灾报警状态又可分为:误报和火灾报警。误报的指火灾探测器 保护范围内没有发生火灾报警系统报火警的情况。影响火灾探测器报 警的环境较为复杂,如大量灰尘、水雾滞留、气流速度过大、正常情 况下有烟滞留及高频电磁干扰等都可以造成系统误报。 (2)火情报警是指火灾探测器在保护范围内检测到火灾发生时的烟 雾、高温等参数时,将接收到的火灾信号转变为电信号,输入至火灾 报警控制器以声、光警信号发出火灾报警信号,同时指示火灾发生的 部位和火灾发生的时间。 火灾自动报警系统报火警时的特征现象有:a.探测器火警确认灯 亮;b.控制器发出火警声响;c.控制面板上火警总指示灯亮,且“部位”显示窗口显示探测器的部位号或编号,打印机记录报警时间、部 位和火警类型。 6.4.火警处理方式 (1)首先,应头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情 况下,火情报警的慨率虽比较小,大部分的火警属于误报,但也不能 排除火灾真正发生的可能性。 (2)通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号的探 测器的部位号或编号以及分布地址。 (3)尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是 变电站消防系统操作规程 15 34火情报警还是误报。可以使用消防电话或派人现场查看。 (4)如消防控制室值班人员确认火灾发生,应根据不同情况及时采 取以下两种方式;一是如火情比较小,可以及时采用灭火器具将或扑 灭;二是如火情较大,应就近按下手动火灾报警按钮,启动七氟丙烷 灭火装置,联动防排烟系统并及时组织本单位人员,利用现有消防设 施设备扑救火灾的同时,应迅速拨打119 电话,通知消防队并全力配 合消防队施救。 (5)电气设备发生火灾时,应先报告当值值长和相关调度,迅速在 调度的指挥下切断有关设备电源。电气设备灭火时,仅准许在熟悉该 设备带电部分人员的指挥下用干粉、二氧化碳、移动式灭火器进行灭 火,同时报告安全监察部和当地公安消防机关。 (6)参加灭火的人员在灭火时应防止烧伤、中毒、窒息。 (7)在电气设备上灭火时,还应防止触电。 (8)消防队未到火灾现场前,临时灭火指挥人应有下列人员担任: 变电站值班班长及无人值守站保卫值班员。b)其它设备火灾是现场负责人担任。 通讯载波室由变电站当值人员及无人值守站保卫值班员负责担任。 (9)电气设备火灾是,严禁使用能导电的灭火剂灭火,旋转电机火 灾时,还应禁止使用干粉灭火剂和干沙直接灭火。 (10)值班人员必须做到“三懂”“四会”。 “三懂”:(1)懂火灾危害性(2)动预防措施(3)懂扑救方法 变电站消防系统操作规程 16 34通知维护 现场确认 开启警报 疏散人群 汇报上级 原因勘察 主机报警 现场扑救 拨打119 “四会”:(1)会报火警电话“119”(2)会使用消防器材(3)会扑 救初期火灾(4)会组织人员、物资疏散 (11)发生火灾时严格按照本操作规程执行,正常情况下,未经许可, 严禁擅自启、停消防设备。如有问题,迅速上报相关主管部门。 (后附处理流程图:) 6.5 火警处理流程图(发生火灾时安本操作流程图操作) 故障、误报警 确认火灾 初起火灾 火势较大 变电站消防系统操作规程 17 34火灾自动报警系统控制面板 6.6 火灾自动报警系统主机设备技术参数 内容 技术参数 供电主电 AC220V +10% -15% 50Hz 巡检周期 DC24V7Ah(标准型) 工作温度 10„+60贮存温度 -30„+75 系统容量 最大64 个回路、20 个专线盘、8 个灭火盘、16 个总线盘 火警继电器 个(无源输出)通讯接口 1RS232 检测标准 GB4717-1993《火灾报警控制器通用技术条件》 GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》 相对湿度 95%(402) 总线制变电站消防系统操作规程 18 消防过滤式自救呼吸器使用