登录后可以在这里收到问题答复,追问,邀请回答, 培训学习,活动等消息提醒,
去登录
专家坐席
新干线APP
我来答 邀请别人来回答
提醒提问者提问者将收到消息提醒问题描述不够清晰
提交取消
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
提交取消
asfsdfsadfdsf
完善我的答案答题人必看《优秀回答指南》
提交取消
asfsdfsadfdsf
全部回答(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
淋水时根据压力表指示调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1.5kg,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m².min)以上。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。确保在外窗墙表面形成水幕。每次持续淋水时间应不少于1小时,或坚持淋水至发生严重渗漏为止。
赞0追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
相关搜索搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
时间窗门
这里搜比网上搜更专业
超170万定额、图纸、软件问题
严选实战建筑专家提供答案
每日助力10万建筑人解决问题
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
提示
关闭
成为会员,向行内众多知名专家提出你的问题!
提示
【专家坐席】功能模块正在开发中,敬请期待~
【专家坐席】有多年造价行业从业经验和工程实操的业务专家,付费咨询即可与行业专家实现在线一对一交流;提供业务类问题咨询与解答服务;
为了能更好的为大家解决问题,诚邀您参与此调研,谢谢!
填写调研离开
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧