强电系统图符号表示含义(汇总)01,电气施工图中配电箱AL/PL 是什么意思,为什么? 我知道AL 代表照明配电箱。PL 代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM 有没有文字符号对照表在电气施工图中,AL 表示照明配电箱;AP 表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A 表示组件或部件, 与GB7159 无关,是对A 的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。 表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL 表示。 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX 麻烦把这些名字说 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP 是动力配电箱柜,大部分时候是单电源, 有时也有双电源, 但不参与消防联动;AL 是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE 是应急动力配电箱柜,双电 源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX 等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个 字母简写,为了编号方便, 可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可 以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65 应该是西门子的型号,3P 20ALC1-D25:新型交流接触器LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE 在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 表示用于应急(照明)。如AL--正常照明配电箱。 05,建筑安装 配电箱 怎么算 建筑安装配电箱 怎么算 配电箱系统图中:是依据自动开关C65N级数? 还是还是回路个数?帮忙详细解释一下。 再帮忙解释下这些符号的意思:DZ47 TSM,DS139,DYM1,NB1,QTS,RWM5,COM2 TIB1,HTC,BKN,AJM C65N,S250S,5SX,E4CB 小型配电箱(一般是照明配电箱),也叫终端电器,模数化终端电器。 近代配电箱多采用模数化电器(好处略),模数指内部器件单元,如微型断路器的【宽度】,以9mm 为基本单位,但断路器最小的是单极断路器,占18mm 宽,理论上是2 个模数,但工程上常 个模数,同时因为是单极断路器的宽度,单极也称1P(Pole,极),那么模数化配电箱规格就按P 数分为若干种,它们的高度相同,宽度=边余量+总P 数+边余量。 那些符号都是电气图中代号 如DZ47、NB1、TIB1、C65、E4CB 都是微型断路器,DZ47 是全国通用代号,后4 个厂家自命名代 C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P为25 E4CB----奇胜电器,基本同C65,但市场、知名度不如C65,据说已被收购;DZ47----因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂,价格甚至可以5 元以下。 其他的顾不上查资料了,自己网上搜吧。 06,配电系统问题 本人新手,请教前辈们,这张图是不是就是配电系统图(后面还有AL32,ALK1 等之类的图,百度 插不上),怎么看不出配电方式,比如说TT,TN 等,还是直接跟这个无关啊!再就是里面每类型 号是什么意思,在网上也搜不到!难道这就是配电柜里面的原理图?那么那些功率以及电缆的型 号是怎么确定的 谢谢各位前辈了,本人只有这么多分了,之前不知道怎的被封了! 我试着回复一下吧,仅供参考: 一、这张图可以称为“配电系统图”,或更为细致地称为“编号为AL 的配电箱系统图”。 二、从图看,接地方式为TN-S 系统,因为配电箱的总进线为五芯,正常的情况整个系统的中性 导体和保护导体是分开的(如果合一的话,用四芯即可),在这个基础上,箱体还做了重复接地。 三、上面的符号所代表的意义,在网上都能查得到,你应该首先下载一个电气图例符号大全,仔 细看一下,大半问题就解决了。 四、图中所标注的功率数值,就是设备铭牌上标注的功率。 五、电缆的型号是根据负荷大小、设备使用情况、电缆的容许载流量和安装条件等条件计算出来 07,建筑电气中的电缆电线符号表示? 比如:ZR 是阻燃意思 还有 BVV 什么RVV 之类的代表什么意思啊?!?!?! 求老师 总结下 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!越多越好~ 电缆表示方法:型号-电压-规格 规格表示为:芯数*截面 以上BVV、RVV 之类就叫“型号” 型号决定了电线电缆的种类、材料和结构 常见的有: B——字母在型号最前面,表示“布电线类”;字母在型号最后面,表示“扁线类” V——聚氯乙烯料(一个V 表示聚氯乙烯绝缘,两个V 表示聚氯乙烯护套) R——软线类 T——表示导体为铜材(铜是电线电缆主要材料,故铜的代号常省略) L——表示导体为铝材 22——前一个2表示钢带铠装,后一个2 表示聚氯乙烯外护套 电线电缆型号N 多种,此处不能包罗万象。要哪一类电缆就参看哪一类电缆的国家标准,如你以 上所以就是属于“布电线”类,国标号为GB5023-1997,和JB/T8743-1998 08,建筑给排水图形符号? 线路上的3 代表什么啊? 问题补充: 其实这是电路图,昨晚打错字了! 这不是给排水图形符号,是电气符号。图中“3”表示三根电线,n3、n2 为回路编号。 09,建筑电气图解释一下C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 每个字母符号数字分别 指什么? 还有C65N-C16/3P VV*5x2.5-SC32/WC/FC 谢谢 C65N-16A 2P 是指使用C65 小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P 极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25 接钢管敷设,HDPE50是指50 的波纹管敷设 C65N-C16/3P C65 指断路器型号,N 表示分断电流为6000A,C16 表示保护照明线路用,容量为 16A,3P 表示3 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32 的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 C65N 是正泰微型开关16A 回路VV是电缆5 芯2.5 平方32 是镀锌管WC/FC 是敷设方法 c65:断路器型号。C16:16A。3P:三相的。VE30MA:三十毫安的漏电保护。YJV:交联聚乙烯电 缆。3*4:三根四平方的。SC25:25 的钢管。后面的不知道 下面的意思是:C65的3P 断路器,5*2.5 平方的VV 电缆,32 的钢管,沿墙沿地暗敷设。 C65 是设计厂家的断路器序列号;16A 是断路器的额定电流;2P 是接两个线一零一火;VE-30MA 是漏电保护电流是30MA;YJV 是交联聚乙烯电缆; 3*4MM 平方的电线;SC25是25 的焊管暗敷设;HDPE50 是50 的波纹管敷设; C65 和上面的一样,16A 也是一样,3P 是三级接三火线;vv5*2.5-sc32/wc/fc 是5*2.5 平方的 VV 电缆穿32 的焊管沿墙或地面暗敷设。 10,建筑电气图纸中有一个双电源切换箱?他的符号是HUSD18R-63/16A-4P 是什么意思?他 这个箱能有多大?他下面还有一个EPS 箱是用DUYD-220V/2KW 表示的,请问这个箱能有多大?里 面的EPS 大尺寸是多大?EPS 箱有三趟回路。谢谢大家了! EPS 是应急电源装置,标准的可以连续供电12 小时,一般用于消防应急电源, HUSD18R-63/16A-4P 是个型号,DUYD18 代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环 宇的双电源开关),2KW 是负载,16A 是负载电流,4p 双电源切换箱应该不大,一个双电源开关,加几个断路器,80*100*40应该足够啦!EPS 一般都 是做成柜子(设计师也推荐用环宇的EPS),这个EPS 应该是消防应急照明。 11,建筑电气施工图建筑电气施工图中配电箱一半黑一般白,有的画一个对交叉,有的是上白下黑,有的是左白右黑, 有的是左黑右白 问题补充: 都是什么意思 表示什么状态或者什么性质 电气施工图纸中的配电箱柜全白的为配电箱(柜)的一般通用符号,但是设计常用它表示明装照 明配电箱(柜);全黑的为照明配电箱(柜)一般符号,画在墙内为暗装, 画在墙外为明装,但是设计常用它表示为暗装照明配电箱(柜);半黑半白的为动力配电箱(柜), 同样要看他是画在墙内或墙外;对角线半黑半白的为综合多种电源配电箱(柜), 但也是消火栓箱的符号;就是箱内回路有动力也有照明的;打叉全白的为事故应急配电箱(柜), 有动力的也有照明的;上白下黑的是卷帘门控制箱;总的来说设计图纸画在墙外的是明装, 墙内的为暗装;具体的配电箱柜的功能和型号我们要看设计说明确定。