17. 比较恒压供水系统中供水压力 Xf 与给定压力Xt 的偏差信号 X,分析用水量与水泵转速 的变化情况? 变频器过流跳闸和过载跳闸的区别是什么? 过流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电 动机的容量加大一挡或两 挡,这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过流。过载保护由变频 器内部的电子过热保护功能进行,在预置电子过热保 护功能时,应该准确地预置“电流取用比” 即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数、