因为相电线不可能等于线电压。线电压是两火线(相线)之间的电压。相电压是火线与零线间的电压。星形负载中性点相当于零点。每相负载承受的相电压。
两种接线方式:
三相电在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。二种接法都会有三条三相的输电线及三个电源(或负载),但电源(或负载)的连接方式不同。
日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V;相电压则随接线方式而异:若使用星形接法,相电压为220v;三角形接法,相电压则为380V。
扩展资料
三相电的星形接法:
是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
参考资料来源:百度百科-三相交流电
参考资料来源:百度百科-星形接法
电工基础知识:线电压和相电压什么关系?线电流和相电流什么关系?老电工一一告诉你,实用电工技术!
三相发电机星形接法中,三个绕组的末端被连在一起形成公共端——中性线——零线。和三个绕组起端相连接的输电线形成相线,也叫火线。(火线)与中性线间的电压就叫相电压U1。三根火线之间的电压叫线电压U2。星形连接的线电压和相电压的关系是 U2=√3*U1;如:日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V,相电压为220V.
http://baike.baidu.com/view/56025.htm
线电压http://baike.baidu.com/view/56026.htm
1、三相负载按星形连接,线电压=根号3相电压,线电流=相电流。
2、三相负载按三角形连接,线电压=相电压,线电流=根号3倍相电流。
扩展资料:
1、星形接法
I线=I相,U线=√3×U相,
P相=U相×I相,
P=3P相=3x1/√3xU线×I相=√3×U线×I线;
2、三角接法
I线=√3×I相,U线=U相,
P相=I相×U相,
P=3P相=3x1/√3×I线×U相=√3×I线×U线。
说明:三角()联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。
另一个重要的应用是电阻的星形联接。
电阻若构成星 — 三角式(Y — )联接,则不能用串、并联公式进行等效化简,但它们之间可以用互换等效公式进行等效变换:(1、2、3是节点,R12表示1、2节点之间的电阻,是三角形联接的电阻。)