乙炔瓶不能倒放,人家问你为啥?咋回答? 经常有安全管理人员疑惑,乙炔瓶储存、使用时为什么必须直立,而不能卧放呢?其原因有四点: 原因1: 乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。 原因1: 乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。 原因2: 乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。 原因2: 乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。 原因3: 乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。 原因3: 乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。 原因4: 使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。 原因4: 使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。 基于以上原因,乙炔瓶必须直立存放。 乙炔、氧气瓶存放距离到底应为多少? 网上和公众号里众说纷纭,作为一个追求用标准说话的安全人,今天对这个问题重新进行了研究,查到现行以下标准: 综上,各个标准规定不尽相同,每个标准都有其适用范围,除去建筑、电力、化工这些行业另有规定,在一般工贸行业,可适用《焊接与切割安全》和《常用危险化学品贮存通则》,则乙炔、氧气瓶之间存放距离不低于2m,气瓶与明火距离5m以上 5月1日开始实施的 《气瓶搬运装卸储存使用安全规定》(GB34525-2017) 未做规定,是否意味着此距离可继续放宽? 而从风险管控的角度看,乙炔和氧气,一个易燃一个助燃,是必须留有一定安全距离的,根据企业现场环境不同和对风险承受能力的不同,企业适当的从严管理是很有必要的。 但在安全检查中,每一条隐患的提出都应有依据作为支撑,对此,必须谨慎对待,并做进一步的研究。 《气瓶不正确放置的危害》视频 气瓶使用和放置要求 一、 气瓶使用 氧气瓶: 1.氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有0.1Mpa剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。 2.禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 3.氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运,严禁用起重机吊运。 4.在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花而造成燃烧。 5.冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。 6.禁止使用没有减压器的氧气瓶。 乙炔瓶 : 1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 2.气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。 3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。 4.工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。 6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压。 7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运。 氧气瓶: 1.氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有0.1Mpa剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。 2.禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 3.氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运,严禁用起重机吊运。 4.在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花而造成燃烧。 5.冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。 6.禁止使用没有减压器的氧气瓶。 乙炔瓶 : 1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 2.气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。 3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。 4.工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。 6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压。 7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运。 二、 气瓶放置 1. 氧气瓶、乙炔瓶不得靠近热源、电气设备、油脂及其他易燃物品。 2.乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧倒使用,对已卧倒的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用。 3.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 4.乙炔瓶放置时要保持直立,并有防倒措施,不得放在橡胶等绝缘体上。 5.气瓶与明火的距离一般不得小于10米。氧气瓶、乙炔瓶距离大于5m。 6.氧气瓶、乙炔瓶需定置摆放并且划线,使用黄线规格50mm。 1. 氧气瓶、乙炔瓶不得靠近热源、电气设备、油脂及其他易燃物品。 2.乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧倒使用,对已卧倒的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用。 3.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 4.乙炔瓶放置时要保持直立,并有防倒措施,不得放在橡胶等绝缘体上。 5.气瓶与明火的距离一般不得小于10米。氧气瓶、乙炔瓶距离大于5m。 6.氧气瓶、乙炔瓶需定置摆放并且划线,使用黄线规格50mm。