电气工程施工方法:避雷引下线的焊接 电气工程施工方法:避雷引下线的焊接 电气工程施工方法:避雷引下线的焊接提要:利用桩基和柱筋作接地体和引下线。按设计要求,利用基础桩基、地梁基础底板钢筋作接地极 更多精品源自表格 避雷引下线的焊接 防雷接地系统安装按二类防雷建筑物设计,防雷装置采用避雷带,屋面上及高出屋面的所有金属管道和金属构件均应与防雷装置连接。 1、利用桩基和柱筋作接地体和引下线。按设计要求,利用基础桩基、地梁基础底板钢筋作接地极,利用柱内两根不小于φ16 主筋作防雷引下线焊接好。 (1)按设计要求,柱内二根主筋作引下线与柱基内主筋焊接成一个完好的通路,并用红漆刷上标记。 (2)接地体所有的焊接外必须双面焊,搭接长度大于 6d,焊渣清除干净,经自检合格后,请质量监督员、监理公司、甲方代表进行隐蔽工程验收,并做好隐蔽记录。 2、避雷带安装: (1)工程采用镀锌圆钢ф12,支持卡间距为水平 1米、垂直段米,高度大于女儿墙压顶宽度的一半,并大于100mm,转角处支持点间距为~。 (2)避雷带搭接长度应大于 6d,应双面焊、无虚缝、裂痕和咬肉等现象。 (3)避雷引下线利用柱内两根不小于φ16 主筋引下,离地下,用镀锌元钢焊接引出,用 86 型铁盒作暗的测试点,其面板作白底黑漆接地标志。