5 个原因导致柴油发电机不发电根据多年来 维修过的柴油发电机案例经验总结而来. 5 个原因导致柴油发电机不发电分别如下:1 二极管被击穿,不起整流作用检查二极管是否被 击穿,可以先在发电机外部用万用表检查.此时, 可将万用表的电阻挡放在 Rxl 档.将发电机从柴 油机上拆下来,用万用表的负表笔搭发电机的外 壳,正表笔搭发电机电枢接线柱.如果万用表指 示的值在 30Ω 以上,说明二极管未被击穿.如果 指示值在 lOΩ 左右,说明二极管有一个被击穿成 通路,也可能是同一极性的二极管被击穿.如果 指示的电阻值接近或等于零,说明装在外壳上的 二极管及装在元器件板上的二极管各被击穿一 芳罔当然较嫩,但痋的颜色是黄绿的,袅虓茎较薄脆。痋儿施用有机肥的藤菜很朴实 个.如果二极管不是被击穿,而是内部整流点脱 开形成断路使发电机不发电.则在发电机外部用 万用表检查不出来,必须拆开发电机逐个检查二 极管.逐个检查二极管时,应先拆开发电机定子 绕组与二极管的连接线.检查时,仍将万用表置 于Rxl 挡.将万用表的两只表笔,分别接二极管的 两个电极.然后对换两只表笔,再接触二极管的 两个电极.如果一次测得的结果为 lOΩ 左右,另 一次测得的结果为 lOkΩ 以上或表针基本不动, 说明这只二极管是好的.否则,说明二极管已损 坏.2 电刷在电刷架内卡住若电刷在电刷架中被 卡住,则发电机因不励磁,就不发电了.这时,只 要用万用表测量发电机磁场接线柱和接地接线 柱之间的电阻值就可知道.若测得的电阻值与规 芳罔当然较嫩,但痋的颜色是黄绿的,袅虓茎较薄脆。痋儿施用有机肥的藤菜很朴实 定的电阻值很接近,说明是正常的.如果电阻测 不出来,万用表没有指示,则说明励磁回路不通. 此时,除励磁回路可能断路外,通常多为电刷被 卡所致.3 转子磁场绕组不通电此时,磁场绕组到 滑环的引线折断,是一种较常见现象.特别是底 层线圈的引线,折断的机会更多.这是因为转子 线圈的折叠层数多,部分线圈在浸绝缘漆时,没 能浸到线圈底层中去,底层线圈匝与匝之间存在 一定间隙,线圈到滑环的引出线和线圈成 900 角. 由于底层线圈存在一定间隙,随着发电机转速的 变化,底层线圈将产生不同的离心力.线圈收缩、 膨胀的频率,决定了线圈和引线角度大小变换的 次数.时间久后,线圈与引线结合处将产生金属 疲劳,造成引线折断.检查转子磁场绕组是否有