i. 电机功率和接线直径的计算
第一步是计算100千瓦的负载线电流。
三相电路中,三相电路的功率计算公式为:P =1.732IUcosφ。
由三相电路设计功率计算公式可推出:
线电流公式:I = P /1.732Ucosφ
式中:P为电路设计功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性文化负载进行功率影响因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190 A
当前值也根据负载的性质和数量进行修改。
如果电机负载大的机器,因为记者只在大型电机启动电流是工作电流的4-7倍,所以还要考虑电机的起动电流,但当前时间的开始不是很长,一般在选择的1.3至1.7的金属丝系数考虑。
若取1.5,那么工作电流问题就是285A。如果60KW负载中数量多,大家学习不是我们同时通过使用,可以取使用相关系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个过程中电流进行选择一个导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以学生计算得到电流的步骤是不能直接省略。
导线选择:
一个金属丝制造商允许载流量表选择50平方的铜芯线的橡胶或塑料从70平方的铜芯线中选择的电线。
变压器选择:
变压器进行选择自己也有存在很多工作条件,这里就简单的用总容量除以一个功率影响因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
选用大于125K VA的变压器。
一根50平方米的铜芯电缆能承受多大的电流取决于敷设方式和环境温度,以及电缆结构的类型。
50平方10 / 35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量的空气铺设长可允许的载流容量
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设方式长期发展允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
其次,基于电力线的简单计算
已知一个电机的额定输出功率为22KW,额定工作电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积没有多大的电缆线?
(铜电阻率Ρ0.0175)(I)额定容量计算电机在额定功率下的额定电流
解法: 从p=scos,s = p/cos =