1.腐蚀的产生 水质不好,水本身就有弱腐蚀性,和铁发生化学反应形成黑锈(四氧化三铁为主)。 如果有局部漏气,导致空气中的氧气进入系统,会更容易形成红锈(三氧化二铁为主)。 双(多种)金属共同作用形成电解腐蚀。我们的暖气系统中最常见的是用铜和不锈钢(铁)做材料,铁和铜之间会产生电解腐蚀,这种情况下,钢铁的腐蚀速度会快于铜。 有些地暖用的塑料管不是防氧管或防氧级别低,会导致氧气通过管路渗入系统,是的系统内部金属被氧化,导致腐蚀的发生。 由于系统设计不好(比如热泵的选型、或安装位置不好等),在系统的密闭又不是很好时,泵的负压会将外部空气带入系统,空气中的氧气使系统加速金属腐蚀。 现在有很多的冷凝式家用锅炉换热器采用铝材料,由于铝的表面很容易形成致密的氧化铝保护膜,在中性的水质下会有很好的自我保护能力,但在水质不好时,这层氧化膜很容易被偏酸或者碱性的水除去,导致腐蚀的发生。 管道焊接时残留的助焊剂未能去除干净而留在水系统中导致腐蚀,多数助焊剂里面含有卤素氯化物,是较强的氧化剂,会腐蚀金属铜和铁,会在锅炉以及管路中形成锈斑,这些锈斑区域更容易被加剧腐蚀,时间长了容易在散热片上产生针孔,导致泄漏。有的助焊剂含有有机酸,会促进微生物在暖气系统中生长。 另外,暖气系统在安装时产生的金属削、粘结管道的接合剂残留物、以及一些矿物油、铸造暖气片的残留砂子和系统中的微生物等都会加剧系统的整体或者局部的腐蚀。 暖气系统中承受压力较大的地方(比如换热片的局部区域、裂缝等),更容易产生腐蚀。 在暖气停用的季节里,在没有添加保护剂的系统里,金属在静态的水中更容易发生阳极电解反应,系统内水的PH值随之下降,腐蚀情况会加剧发生,导致承压的钢散热片被腐蚀。 氢气的产生,是金属和酸发生化学反应所致,锅炉系统内产生的氢气可以在散热片的放气口被点燃,并产生蓝色火焰。有氢气的产生,证明腐蚀的存在。 典型腐蚀发生的具体化学反应原理: 综上所述的腐蚀均会导致严重后果:黑锈和红锈大量的产生,导致暖气系统部件(包括壁挂炉、泵、散热片等)失灵、损坏。 黑锈和红锈的多少证明腐蚀的严重程度。费诺克斯的保护剂是可以在非中性的水环境下给系统最大的保护,避免腐蚀的发生。2.水垢的产生 在水质硬的地区,由于水中富含钙、镁离子,导致系统各处很容易结水垢。 水垢的最主要成分是碳酸钙,是加热硬水时产生的,水垢最容身产生在系统中最热的部位,