通过冯营电力公司三年来不断地实践、 摸索,20 0 7 年该厂已先后将冷渣器更换为水冷滚筒冷渣器。 滚筒冷渣器具有磨损小、 维护量低、 使用寿命较长、 结构简单、 运行可靠的特点。 其原理是热渣进入滚筒后沿其内筒壁螺旋槽道前进, 内外筒夹套内通过冷却水与热渣进行表面逆向换热, 可将9 0 0 0 C 热渣冷却到150 0 C 以下。 同时在14 、 24 炉事故放渣口下布置捞渣机。 当煤质变化较大, 底渣量过多时, 通过捞渣机排渣, 维持锅炉料层, 避免因料层过厚导致底渣含碳量的升高。2. 3减少飞灰含碳量( 1)维持较高床温运行。对于该厂所用低硫煤( 含硫量在0 . 3%左右),保持正常床温在9 50 ~9 8 0 0 C , 尽量缩短煤粒一次通过的燃尽时间。( 2)保持入炉煤粒度的合格。在燃煤制备时, 保证粒度分布的合理性。 总的粒径分布要求是大颗粒和过细颗粒所占的百分比要小, 中等尺寸颗粒占的比例要大, 减少大颗粒对炉内受热面的磨损, 使物料能够实现循环燃烧, 同时避免分离器分离效率低的20 —10 0 1- L m 粒子所占的比例过大。 一般将燃煤粒度保持0 . 4 25~8 . 0 m m 。冯营电力公司采用煤矸石混烧, 而煤矸石硬度大、 不易破碎, 所以采用煤矸石和燃煤分开破碎的方式, 以防止大颗粒的出现。 燃煤破碎采用齿辊破碎机, 二级破碎。 通过调整两级齿辊的间隙来保证燃煤粒度达到锅炉燃用要求。 并在破碎机后增加滚筒筛将破碎后燃煤中的大颗粒进行筛选, 使煤颗粒小于10 m m , 即一级筛选, 两级破碎系统。 具体流程如图3所示。图3燃煤破碎流程图3结语C F B 锅炉因其节能环保的特点受到人们的重视, 发展很快。 影响C F B 锅炉煤矸石利用率的主要因素是排烟温度和底渣、 飞灰含碳量, 可针对以上因素提高燃煤利用率和锅炉热效率, 降低发电煤耗, 使之能在效率上能与传统的煤粉炉相比。参考文献[ 1]刘德昌. 陈汉平。 等. 循环流化床锅炉运行及事故处理[ M ]. 北京: 中国电力出版社, 2006.[ 2]赵长遂。 等. 提高C F B 锅炉燃烧效率的技术措施[ A ]. 全国电力行业C F B 机组交流服务协作网技术交流论文集( 八)[ C ]. 2006.[ 3]王大军. 采用30 0 M W e 大型流化床锅炉燃用煤矸石的对策研究[ A ]. 全国电力行业C F B 机组交流服务协作网技术交流论文集( 11)[ C ]. 20 0 7 .作者简介: 陈文峰( 19 68一), 男, 河南焦作人。 大学, 经济师,主要从事生产管理及节能工作。收稿日期: 20 0 9 一O l一0 5; 修回日期: 20 0 9 —0 3—0 4　万方数据