目前大多数工厂低压配电系统接地通常采用TN系统,即变压器低压侧星形中性点直接接地,电气装置外露可导电部分通过保护线或中性线与中性点(大地)相连接。工厂使用的电焊机在这种系统中自然应采用保护接零措施。电焊机的接零分为两部分:一是为防止意外碰壳短路的外壳接零,二是为防止电焊机绝缘击穿一次侧高压窜入二次侧的二次线圈接零(零线应接在与焊件相连的一端)。
理论上电焊机这两部分接零后可以确保焊工不触及高电压(指380/220伏的电源电压),但实际工作中二次线圈接零的同时会引来一些不安全因素,一定要慎重使用。