高效过滤器通常应用于洁净车间、洁净室、无尘车间的末端过滤,主要用于过滤≥0.3μm的尘埃粒子,起到至关重要的作用。是保证洁净室能否达到和保持设计的洁净级别有关,因此对洁净车间的高效过滤器进行检漏测试,确保其符合要求,是保证车间洁净环境的重要手段之一。今天,给大家讲解到的就是一种关于高效过滤器检漏的方法——DOP法。
检测方法
确定高效过滤器本身及其安装是否有明显的渗漏,必须在现场对以下几处进行测试:过滤器的滤材;过滤器的滤材与其框架内部的连接;过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间;支撑框架和墙壁或顶棚之间。
DOP检漏的材料、仪器有:尘源(PAO溶剂)、气溶胶发生器、气溶胶光度计。
我公司使用的气溶胶发生器为ATITDA-6C.手持式Laskin喷嘴型气溶胶生器,它直接使用空气而不需要压缩气体作为动力。在20Pa工作压力下,气流速度为50~2025f3/min时,可产生10~100ug/mL浓度的多分散性亚微米级油尘气溶胶。使用的气溶胶光度计为ATI2H型光度计,动态测量范围为0.00005~120ug/L,采样流量为1F3/min(28.3L/min)。
在待测HEPA上游一侧引入PAO气溶胶
对于HVAC系统中的HEPA,为使气溶胶到达HEPA时时的浓度均匀,可将气溶胶直接从系统风机的负压一侧引入,如要从风管中引入,则应在距HEPA至少10倍风管直径处引入,并尽量减少拐弯(美国环境科学和技术学会)。