首先,地暖是试水压,不是气压,管子里如果有气体是要排掉的

地暖保压一般是多少时间是多久

打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。
地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;
混凝土回填完毕后做第二次打压试验;
全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。
水地暖打压是为了对地暖盘管系统的气密性进行检测,确保所安装的系统在后期使用中不会出现漏水、渗水现象。也是对工程质量的一个验收,是一个至关重要的工序。
水地暖打压是负责任的工程公司对客户负责的一种表现,工程做得好的公司,对客户负责任的公司是不害怕打压的,反而担心客户因为麻烦拒绝打压试验。地暖保压一般是半个小时,压力在0.6mpa-0.8mpa之间。