本期总结主题
甲级防火门全收录(上)
平面布置防火分隔
防火墙
防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
设备用房平面布置
(1)设备用房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。(消防控制室乙级防火门,人防消防控制室甲级防火门)(2)通风空气调节机房、变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。(3)高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。
储油间
锅炉房和柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
中间储罐
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
中间仓库
甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;(防火墙上开设的门为甲级防火门)
丙类液体中间罐
供建筑内使用的丙类液体燃料,当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。
电影院、礼堂、剧场平面布置
电影院、礼堂和剧场应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
中庭分隔
与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
地下20000㎡商场分区(奸臣难防)
防火隔间和防烟楼梯间的门应采用甲级防火门;防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。