空调的高压是压缩机把气体的雪种压出来到冷凝器放出热量凝成液体,所以高压管比较低压管小,低压管是把液态的雪种经蒸发器化成气体(蒸发过程中吸收大量热能)送回压缩泵,因为输送的是气体所以管径比高压管粗,按以上工作原理要回收雪种时先关闭高压阀不让雪种输出,过2-3分钟后感觉室外机吹的风己经不热,高压管也化完霜即可关闭低压开关,回收完成.记得用胶布包扎好铜管接头不让杂物掉进.