8.1.13 有关消防系统及设施的设计,应符合现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116等标准的规定。
8.2 室内消火栓系统
8.2.1 建筑占地面积大于300m²的仓库应设置室内消火栓系统。
8.2.2 下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2、耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。