插座一插电就跳闸,我们本来的文章中已经数次教过大家怎样排查线路和断路器毛病。此时,若已经确定毛病点在插座,请依照本文对插座进行检修。插座短路怎么办?插座一插电就跳闸,老电工教你解决
可能原因
接头有毛刺:假如家装用的是软线,则很有可能是这种问题。电线在接入接线柱时,没有固定好,导致有毛刺在外面,此时电线毛刺假如接触到其它电线,则会造成断路器跳闸。
接线柱螺丝脱落:接线柱的螺丝在安装时没有拧紧,或发生滑丝的情况,时刻久了,就会造成脱落。此时脱落的螺丝若连接了两个相邻的接线柱,则可能会发生短路或漏电的情况。
负载内部毛病:一插电就跳闸,除了考虑电路中的情况,还要考虑用电器的状况。假如用电器内部发生了漏电或短路,也会引起跳闸。
原因排查及解决办法
做以下检修时,应确保配电箱内断路器处于断开状态。
接头有毛刺:只要家装时用的是软线,以发生毛病,首先要考虑毛刺问题。首先应该拆开插座,将各个接线柱的电线重新安装,再合闸实验。
接线柱螺丝脱落:假如是螺丝脱落,当你拆开插座时就应该能够看到。此时能够将螺丝重新安装,假如确认是滑丝,应替换螺丝或插座。
负载内部毛病:能够替换其它用电器进行拔插实验,假如其它设备刺进不会引起跳闸,则有可能是该用电器的内部发生毛病了。
一停电就跳闸
有位朋友提问,说自己家一停电就跳闸。不仅自己家是这样,周围邻居家也是如此。
其实,发生这种情况,不必担心。这是建筑商为您安装了欠压脱扣器。
欠压,指电压不足,其中包括了停电。
脱扣,就是指跳闸。
这个附件,安装于主开关上,外观看起来有点像漏电保护器。它实际上是用来保护用电器的,以免突然来电,对用电器造成损害。一停电就跳闸,跳闸后不能合闸,是什么原因
假如嫌跳闸太麻烦,能够自行替换主开关。事实上,现在很多用电器本身就集成了欠压脱扣器,例如正在使用的空调,停电后关闭,再来电,空调不会自动启动。
跳闸后不能合闸
漏电开关跳闸后不能合闸
漏电开关跳闸后,有可能不能合闸。这时候,要观察漏电开关的复位按钮,看是否已经突出。一停电就跳闸,跳闸后不能合闸,是什么原因
红圈中,蓝色的为复位按钮
假如复位按钮突出,则证明电路中存在漏电。且只有将复位按钮按下,才干正常合闸。
有些品牌的漏电指示是显现屏或连动开关,漏电跳闸后能够正常合闸,但也会显现漏电。深圳TCL洗衣机售后电话介绍不论是什么样的开关,显现漏电后,一定要要个排查电路,检查是否确实存在漏电。
另外有一种情况, 也会造成跳闸后不能合闸,原因与下文相同。
普通空开跳闸后不能合闸
普通空开内部没有卡扣,跳闸后应该能够正常合闸。假如向上合闸推不动,就要考虑是否空开被烧毁。
可替换新开关。此外, 假如不是劣质开关,被烧毁可能是由于电路中电流过大,且超越空开的最大电流。
此时,能够替换更大的开关并检测电路中是否存在短路情况。