关于瓦斯继电器的运行状态, 规程中对其有如下规定: 7.1 变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸, 有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。 7.2 变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号: 7.2.1 用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器 重瓦斯改接信号。 7.2.2 滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的 阀门时。 7.2.3 在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。 7.2.4 除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、 放油和进油阀门时。 7.2.5 当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门 时。 7.3 在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦 斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦 斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。 8.瓦斯保护信号动作的主要原因 8.1 轻瓦斯动作的原因: 8.1.1 因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。 8.1.2 因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下 8.1.3 变压器故障产生少量气体 8.1.4 变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度 加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。