BV电缆在家装电线使用常用的,但很多用户不清楚常说的BV2.5线是什么意思?下面就来介绍下bv2.5电线的含义、电线BV2.5使用范围、BV电线载流量及BV电线价格。
一、从型号来看
BV:B代表是类别:布电线,V代表绝缘为:聚氯乙烯。
BV简称塑铜线,名称为:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
2.5表示截面积,bv2.5就是2.5平方的单芯硬线适用于插座线,开关线,电源线。
电线bv2.5图片,与其他常见家用电线规格的对比图
二、从结构来看
bv2.5电线,导体结构 1/1.78mm,绝缘厚度0.8mm, 标称外径 3.38m ,平均外径上限 3.9mm
bv电线单丝导体直径表
三、从应用范围来看
BV2.5平方国标铜芯硬线绝缘采用环保聚氯乙烯,环保安全,防火阻燃,离开明火立即熄灭。导体采用99.99%无氧铜制造,铜线外表光亮,电阻率低,具有优良的导电性,安全性高。
BV2.5平方国标铜芯硬线一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750v及以下仪表用的电线电缆,在正常使用时导体最高温度为70℃。适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用,小规格大多用于建筑工程、家装暗线布线用。
四、电线bv2.5的载流量
五、电线bv2.5的价格
从上述内容可以看出bv2.5的名称含义、结构、应用范围等,在家装过程中,想必会考虑bv2.5的价格,下面小编来列举下bv2.5的价格表
(价格来源于网络,请按厂家实际价格为准)
六、BV线选购多少平方使用范围:
电线一扎长度为100米,正负误差0.5米,有的商家也提供零剪电线,这种短段电线满足了部分用户少量购买电线的需求。
1、常用规格为1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
2、一般用于插座的是单芯线bv2.5平方电线;
3、3匹空调以上用单芯线bv4平方电线,按不同颜色为3卷一组(用于零线,火线,地线);
4、用于灯具照明的是单芯线bv1.5平方电线,按不同颜色两卷一组(用于零线和火线);
5、单芯线bv6平方电线用于进户总线;
6、火线一般是黄色,绿色,红色,零线为蓝色,地线可选颜色黄绿双色线;
7、二芯,三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到,三芯护套线2.5平方可用于柜式空调上。更多关于BV电缆线技术说明请关注电百科,盗载必究。