附件 1: 休宁县开展公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收工作实施方案 根据《关于开展公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收工作的通知》( 皖公通〔2009〕 21 号) 要求, 县公安局、 县文广局、 县工商局、 县安监局决定 5 月 下旬开展我县公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收工作,特制定如下实施方案: 一、 组织领导 为确保此次验收工作顺利开展, 成立休宁县公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收工作领导小组, 由县公安局程平政委任组长, 县消防大队、 县治安大队、 县文广局、县工商局、 县安监局负 责人为成员 , 联合开展验收工作。 二、 验收安排 专项整治验收工作分两个阶段进行: (一) 自 查准备阶段(5 月 28 日 前) 在县政府信息网发布公告, 公布《公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收评分表》, 要求各单位对照评分细则结合自 身实际情况, 排查自 身存在的隐患, 完善档案资料,做好迎接验收小组验收准备工作。 (二) 排查验收阶段(6 月 2 日 前) 由县消防、 治安、 工商、 文化、 安监五部门各安排专人,组成联合验收组, 按照上级下发的评分细则, 组织对全县各公众聚集场所的验收评比。 二、 验收方法 ( 一)、 听取汇报。 验收小组听取单位开展自 查自 改情况汇报。 ( 二)、 考评打分。 查阅单位消防安全管理制度, 消防安全责任书、 单位防火巡查计划、 防火巡查记录表、 建筑消防设施检查记录表、 消防安全管理档案等有关资料, 并按照《公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治验收标准》 逐项评分。 ( 三) 情况反馈。 验收结束后, 验收小组整理验收情况,并通过政府网进行公告。 三、 验收要求 (一) 周密组织。 验收小组要充分认识验收工作的重要性和必要性, 统一思想、 统一内容、 统一标准, 按照严、 细、 实的要求, 切实做好验收工作。 (二) 注重实效。 验收小组要严格履行职责, 对发现的问题,及时提出 整改意见, 对专项整治工作考评不合格、 存在严重问题的县(市、 区) , 责令重新组织排查整治, 确保专项整治工作的各项措施落到实处。 (三) 认真总结。 要把验收工作作为专项整治工作拾遗补缺的重要环节, 注意发现好经验、 好做法, 及时解决带有普遍性、 倾向性的问题, 进一步巩固专项治理成果。 验收结果报及时上报, 并在政府网公布。 附件 2: 公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治 验收评分表 (对公众聚集场所) 年 月 日 检查单位 项目 验收 人员 得分 内 容 方 法 扣分标准 扣分 消防 安全 条件 (50 分) 1. 通 过建筑 工 程 消防设计审核、 消防验收和 开 业 前 消 防 安全检查, 证照 齐全。( 15 分) 抽 查资料、 文件、 证照等。 ①未通过建筑工程消防设计审核, 擅自 施工的, 扣 15分。 ②未通过建筑工程消防验收和开业前消防安全检查,擅自 投入使用的, 扣 15 分。 ③营业证、 文化许可证( 需文化许可证的) 不全, 扣15 分。 2. 装 修材料符 合标准要求。 (15 分) 抽 查资料、 文件 、 证明等。 ①采用 聚氨酯类泡沫塑料等易 燃可燃材料装修装饰的, 每处扣 6 分。 ②顶棚、 墙面、 地面装修材料以及窗帘、 幕布燃烧性能等级不符合国家标准的, 每例扣 1 分。( 与①不重复扣分) ③可燃材料阻燃处理不符合要求的, 扣 1 分。 ④电线穿管不符合规范要求的扣 1 分。 ⑤阻燃制品不能提供阻燃标识的(限 08 年 7 月 1 日 以后的工程) , 出现 1 例扣 0. 5 分, 此项 3 分。 ⑥08 年 1 月 1 日 以后验收的工程内部装修材料不能提供见证取样报告的, 出现 1 例扣 0. 5 分, 此项 3 分。 3. 建 筑 消 防 设 施 设置到位、 器材配备合理。 (10 分) 现场 检查。 ①需要设置自 动消防设施而未设置, 扣 10 分。 ②灭火器等其它消防器材配备不到位, 每项扣 1 分。 4. 安全出口 、 疏散通道设置到位(10 分) 现场 检查。 ①安全出口 、 疏散通道数量不足, 扣 10 分。 ②安全出口 、 疏散通道设置不符合要求, 影响使用,扣 5 分。 ③未设置安全疏散指示图( 标识) 的, 扣 3 分。 项目 内 容 方 法 扣分标准 扣分 消防 安全 管理 (30 分) 5. 落 实 逐级消 防 安全责 任 制 和 岗 位消防安全职责, 明确消防安全责任人、 消防安全管理人, 制定相关 人 员 的 消 防 安 全职责。 (3 分) 抽 查 资料、 文件、记录等。 ①未制定消防安全责任制、 岗 位消防安全责任制和消防安全职责的, 每少一项扣 1 分。 ②未明确消防安全责任人、 消防安全管理人、 岗位消防安全责任人的, 每少一项扣 1 分。 ③创新消防安全管理方式方法, 形成制度的, 每 1项加 1 分。 6. 开展防火巡查、 检查工作, 制定检查计划, 记录规范。 (6 分) 抽 查 资料、 文件、记录等。 ①未制定检查计划的, 扣 2 分。 ②防火巡查、 检查频次少于规定次数的, 扣 2 分。 ③巡查、 检查人员 未及时纠正违法违章行为的,每例 扣 2 分; 无法当场处理未及时报告的, 每例扣 2 分。 ④防火巡查、 检查记录不全的, 扣 1 分。 7. 公 众聚 集 场 所 使用 过程 中 应 确 保 用火、 用电安全。 (6 分) 抽 查 资料、 文件、记录等,现场随机抽查 ①公众聚集场所营业期间违法使用、 燃放烟花爆竹; 或违章用火、 用 电, 扣除基准分。 ②乱接电线, 擅自 增加用 电设备, 电器设备与 周围可燃物保持的间距不符合规定的, 每处扣 1 分。 ③营业结束未对营业现场进行检查, 清除遗留火种的扣 1 分。 ④公共娱乐场所营业结束时, 未切断营业场所的非必要电源的, 扣 2 分。 8. 消 防 设 施 管 理到位。 (6 分) 现场随机抽查。 ①消防安全管理人员 、 消防控制室值班员和消防设施操作维护人员未经消防职业培训持证上岗的, 每少一人扣 2 分。 ②建筑消防设施运行不正常的, 扣 3 分, 擅自 关闭消防系统的, 每项扣 3 分。 ③疏散通道、 安全出口出现 1 例上锁、 堵塞不畅的,扣 2 分。 ④应急照明、 疏散指示标识损坏的, 没处扣 0. 5 分。 ⑤消防设施被遮挡、 圈占、 埋压或拆除的, 每处扣 1 分。 ⑥消防控制室无值班人员的, 扣 3 分; 值班记录不符合要求的, 扣 1 分。 ⑦每月没有对建筑消防设施进行单项检查的,扣 1 分。 项目 内 容 方 法 扣分标准 扣分 消防 安全 管理 (30 分) 9. 灭 火 预 案 组 织 机构健全、 职责明确、内 容 科 学 合理 。 (4分) 抽 查 资料、 文件、记录等。 ①单位未制定预案的, 扣 4 分; 内容没有针对性的, 扣 2 分。 ②未按规定定期开展演练的, 扣 4 分 10. 消 防档案规范、齐全。 (5 分) 抽 查 资料、 文件、记录等。 ①无单位消防安全基本情况的, 扣 1 分。 ②无消防安全管理情况的, 扣 1 分。 ③装修材料未分类存档的, 扣 1 分。 火灾 隐患 整改 (12 分) 11. 整改火灾隐 患和消防安全违法行为 。(12 分) 实地检查核对。 抽查资料、文件、 法律 文 书等。 ①未按《公众聚集场所的火灾隐患自 查整改承诺书》 要求开展自 查整改的, 扣 5 分; 现场抽查承诺项目 , 实际情况与自 查承诺不一致的, 每处扣 1分。 ②单位对发现的火灾隐患未制定整改方案、 未明确整改责任人、 整改措施、 整改资金、 整改期限和应急预案的, 每项扣 1 分。 ③火灾隐患整改期间未落实安全防范措施的, 扣 3分。 ④经公安消防部门责令限期改正, 逾期不改的,扣 12 分。 ⑤整改没有报告或其它资料证明的, 扣 1 分。 消防 宣传 教育 培训 (8 分) 12. 开展经常性消 防宣 传 工 作 , 记 录完整。 至少每半年对员工 组 织 一 次 消 防 培训 ; 新上岗员 工应经岗 前 消 防 安 全 培 训合格。 (8 分) 抽 查 资料、 文件、记录等,现场随机抽查。 ①未定期开展多种形式消防安全培训并建立档案的,扣 2 分。 ②未对新上岗员工进行岗前消防安全培训的, 扣 2 分。 ③员工培训次数、 内容不符合要求的, 扣 2 分。 ④提问单位员工, 不能正确回答消防安全常识的, 每人扣 0. 5 分。 ⑤设立消防宣传公益广告, 设置电子巡更系统, 图片、视频、 声频消防安全提示等, 每一项加 1 分。 注: 1. 每项验收内容分值扣完为止。 2. 总加分不超过 10 分。