自动化控制系统对于安装的精确度要求很高,为了保证控制系统控制功能的执行与其他功能部件的作业不相互影响,必须要将自动化控制系统与系统所具有的功能不相互影响,这就对施工措施提出了较高的要求。如果在设计以及安装过程能够对风险进行预知并且是干扰导致的,那么一定要采取隔离措施,确保在控制系统的工作过程中没有对其他部件产生危害。
2.4保证系统能够及时执行停机。由于自动化控制系统在设计之时在考虑组装、安装与使用过程中就没有进行系统内单个元件出现障碍,系统就不能运行的设计,因此这就为检查系统中元件的故障和及时解决系统内部问题提出了更高的要求。这样在故障排除之时就无法保证系统处于不运行的状态,对检修带来了较大的困难。另外,还要对系统内部的部件和线路进行充分的考虑。对于线路和部件的保护可以采取部分或者全部线路都进行冗余,保证整体的功能互补、采取分布控制的方式设计线路接地、设计监测功能。
2.5增加防护措施办法。当液压或者气动系统中已经存储了可观的能量之后,为了保证它们不出现危险的动作就需要对其进行预警,这可以通过存储能量处罚安全功能或者其他措施进行监测。在装置的安装之前一定要考虑到危险因素一旦失控之后可能出现的巨大危险,采取相应的不久办法,具体的可以通过添加机械保护装置或者备用照明灯等能够保证人员在危险发生时起到辅助作用的装备。
3 结语
在充满技术管理不确定性的电气自动化工程中,风险管理成为其生存和发展重要的一环,在很多的情况下,往往决定了工程管理成败。电气自动化系统成功的引进风险管理,可以在工程实施的每个阶段,积极稳妥的使用风险管理,获得更好的工程管理效果。
参考文献
[1] 刘钧,风险管理概论[M].北京:清华大学出版社,2008
[2] 胡杰、武万里,企业风险管理[M].北京:清华大学出版社北京交通大学出版社,2009
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-7395083.htm