屋脊厂房通风器是安装在建筑屋脊处的自然通风设备,喉口较大,一般喉口在1500mm以上,体积较大,自重较重,因此屋脊厂房通风器安装难度也相对比较大。屋脊厂房通风器安装工作是由厂房通风器厂家完成的,当然在施工过程中钢结构施工单位也需要进行相关配合工作。 一、屋脊厂房通风器体积大,自身重量不小,为确保安全性需要安装基座将厂房通风器固定在屋面,通常基座安装工作是由钢结构施工单位负责的,厂房通风器厂家再将屋脊厂房通风器使用螺栓或焊接的方式与基座连接,因此厂房通风器厂家与钢结构施工单位在安装前需要进行充分的沟通和技术交底,确保基座和厂房通风器规格相符。 屋脊厂房通风器安装 二、屋脊厂房通风器是将外围护板、骨架、泛水板、挡雨板等组件在工厂加工完成后,运输到项目地点进行现场组合安装,在安装过程中,需要将组件吊装至屋顶,稍不注意就会破坏屋面,导致屋面板变形、破损,因此厂房通风器厂家在施工过程中需要与钢结构施工单位相互配合,注意组件的规范摆放。 屋脊厂房通风器安装 三、屋脊厂房通风器是安装在钢结构工业厂房屋面预留洞口处,而洞口是由钢结构施工单位负责预留,因此在进行安装前,厂房通风器厂家需要向施工单位确认洞口尺寸等相关问题,预留尺寸过小,屋脊厂房通风器无法安装,预留尺寸过大,容易出现漏水问题。 厂房通风器安装在屋脊处,可以延伸厂房通风区域,通风效果好,通风效率高,是钢铁厂、化工厂等高温、高热厂房常选用的厂房通风器安装方式。