一、当发生漏电保护后,带R的按钮会弹出,合闸前应先按下复位按钮。那怎么使用和辨别是好的呢?
合闸前先按下复位按钮(有R字符号);
2、漏电保护开关合闸;
3、按下测试按钮(有T字符号);
4、马上跳闸,此漏电开关为好。
漏电保护开关可分为1P+N,2P,3P,3P+N,4P,其中居家常用的就是1P+N,2P。2P作为入户总开关,而1P+N可以用作单支回路的供电开关。
二、1P+N和2P漏电保护的区别
1、1P+N和2P的漏电保护开关上下各有两个接线柱。但是1P+N上下各有一个接线柱旁边标注有符号“N”,2P则没有“N”的标注。
2、保护对象的区别。
1P+N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。而2P断路器则可以同时对零火线进行检测,对两者提供保护。
三、家庭装修的标准供电回路
家庭常用的接线方式如下图。入户线接入2P漏电保护开关当作总闸,然后从漏电保护开关出线再接到各个下级回路的1P和2P断路器。各分支供电回路的零线由零线母排接入,地线则统一接入地线母排。这样接线才会整齐、美观且安全,查找维修也更加方便。
各个下级回路供电也可以采用1P+N供电方式,如下图。入户线接入2P断路器做总闸,然后从断路器出线再接到各个下级回路的漏电保护开关1P+N,一般情况下照明回路不需要安装漏电保护开关。
这两种安装方式各有利弊吧。第一种,跳闸时全屋断电,断电面积过大;第二种,分支故障仅断电部分,一般不会影响总断路器跳闸。家用的这种带自动脱扣功能的漏保,可采用第二种方式,只安装在支路开关上就行,不安装在主开关上。
工地上用电比较危险,都是露天作业。所以工地上的总开关与分支开关按规定都带漏电保护,并且实行三级配电两级保护,必须按照”“一机、一箱、一闸、一漏” 。这样配电的好处是如果分支漏电,保护坏了总开关也会起保护作用,会更安全些。但是有时用电设备漏电或短路,会越级造成总开关跳闸,造成大面积停电。为了漏保不越级跳闸,漏保总开关的动作必需大于分支漏保动作电流。
安全用电,人人有责。安全起见,家庭装修尽量找合格的专业电工接线。