自控阀门 目录 ZL47F 型自力式平衡阀 ZL47F 自力式平衡阀 ZLF 型自力式平衡阀 ZYC 型自力式压差控制阀 ZZC、ZZV 型自力式压力调节阀 ZZC 不锈钢自力式压力控制阀 ZZWPE 自力式电控温度调节阀 ZZWP 加热型自力温度调节阀 ZZWP 型自力式温度调节阀 ZZYP 自力式压力调节阀 ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀 电动型温度自力式调节阀-ZZWPE 电动型温度自力式调节阀 自力常开式减压阀-Y110 自力常开式减压阀 自力式减压阀-ZZYP 自力式减压阀 自力式压力调节阀-V230、V231 自力式压力调节阀 自力式压力调节阀-ZZYP 自力式压力调节阀 自力式压力调节阀-ZZY 型自力式压力调节阀 自力式压力调节阀 ZZYP 自力式压差控制阀-ZYC 自力式压差控制阀 自力式压差控制阀 ZYC 自力式差压调节阀-ZZV 自力式差压调节阀 自力式差压调节阀-ZZYW 型自力式差压调节阀 自力式带指挥器减压阀-ZZVYP 自力式带指挥器减压阀 自力式平衡阀-ZL47F 自力式平衡阀 自力式平衡阀 自力式流量平衡阀-ZLF、ZL47F 自力式流量平衡阀 自力式流量控制平衡阀-ZL47F 自力式流量控制平衡阀 自力式温度调节阀-ZZWP 自力式温度调节阀 自力式电子温度调节阀 自力式电控温度调节阀-ZZWPE 型自力式电控温度调节阀 自力式电控温度调节阀-ZZWPE 自力式电控温度调节阀 自力式自控流量调节阀 ZL47F 型自力式平衡阀 一、产品[自力式平衡阀]的详细资料: 产品型号:ZL47F-16 型 产品名称:自力式平衡阀 产品特点:ZL47F-16 型自力式平衡阀,主要是由一个自动调节阀瓣和手动调节阀瓣组成。利用介质自身的压力变化为动力,自动调节各支管路流量的平衡,准 确稳定流量,同时具有开度指示,锁定、关闭等功能。适用于“供热、空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次性调节,即可使系统流量自动恒定在要求 的设定值。 二、主要技术参数: 型号 ZL47F-16 公称压力 1.6MPa 壳体试验压力 2.4MPa 使用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0~100℃ 三、ZL47F 型自力式平衡阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸按 GB4216): 公称通径 (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 尺 寸(mm) L 110 110 115 160 200 215 230 275 290 315 350 430 520 635 670 H1 122 122 137 182 191 197 205 259 268 334 357 407 452 486 555 H2 70 70 74 91 147 147 154 181 211 227 260 303 367 430 495 订货须知: 一、①ZL47F 型自力式平衡阀产品名称与型号②ZL47F 型自力式平衡阀口径③ZL47F 型自力式平衡阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZL47F 型自力 式平衡阀型号,请按 ZL47F 型自力式平衡阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZLF 型自力式平衡阀 数字锁定平衡阀 KPF 型平衡阀 流量平衡阀 法兰式平衡阀 截止式流量平衡阀 丝口平衡阀 WM105 型动态流量平衡阀 WM115 型动态流量平衡阀 ZL47F 自力式平衡阀 一、产品[自立式平衡阀]的详细资料: 产品型号:ZL47F 产品名称:自立式平衡阀 产品特点:ZL47F 型自立式平衡阀,主要是由一个自动调节阀瓣和手动调节阀瓣组成。利用介质自身的压力变化为动力,自动调节各支管路流量的平衡,准确 稳定流量,同时具有开度指示,锁定、关闭等功能。适用于“供热空调”等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次性调节,即可使系统流量自动恒定在要求的 设定值。 ZL47F 自立式平衡阀,自立式平衡阀,平衡阀。 二、应用标准 : 法兰标准:GB/T 17241.6-1998;GB/T 9113.1-2000 试验标准:GB/T 13927 API598 三、主要性能参数: 型号 ZL47F-16 公称压力 1.6MPa 壳体试验压力 2.4MPa 使用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0-100℃ 四、ZL47F 自力式平衡阀尺寸参数法兰连接尺寸按 GB4216: DN) L H1 H2 15 110 122 70 20 110 122 70 25 115 137 74 32 160 182 91 40 200 191 147 50 215 197 147 65 230 205 154 80 275 259 181 100 290 268 211 125 315 334 227 150 350 357 260 200 430 407 303 250 520 452 367 300 635 486 430 350 670 555 495 订货须知: 一、①ZL47F 自力式平衡阀产品名称与型号②ZL47F 自力式平衡阀口径③ZL47F 自力式平衡阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZL47F 自力式平衡阀 型号,请按 ZL47F 自力式平衡阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZZWPE 自力式电控温度调节阀 ZZYP 自力式压力调节阀 ZZWP 型自力式温度调节阀 ZLF 型自力式平衡阀 一、产品[自力式平衡阀]的详细资料: 产品型号:ZLF-16 型 产品名称:自力式平衡阀 产品特点:ZLF-16 型自力式平衡阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统流量不变的阀门,并具有流量指示,调节方便,适用 于供热空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次性调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。 二、主要技术参数: 型号 ZLF-16 公称压力 16MPa 壳体试验压力 24MPa 使用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0~100℃ 三、ZLF 型自力式平衡阀主要外型尺寸(法兰连接 PNl.6MPA 按 JB/T79—94 标准): DN L H1 H2 流量控制 范围 m3/h 15 110 72 70 0.1 ~1 20 110 72 70 0.1 ~1.5 25 115 81 74 0.2 ~2 32 160 108 91 0.5 ~4 40 200 138 147 1 ~6 50 215 138 147 2 ~10 65 230 143 154 3 ~15 80 275 170 189 5 ~25 100 290 193 211 10 ~35 125 310 208 227 15 ~50 150 350 254 260 30 ~80 200 430 289 303 40 ~180 250 520 325 367 100 ~300 300 635 357 430 150 ~1500 350 670 372 495 200 ~700 备注 DNl5.25 为螺纹连接 订货须知: 一、①ZLF 型自力式平衡阀产品名称与型号②ZLF 型自力式平衡阀口径③ZLF 型自力式平衡阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZLF 型自力式平衡阀 型号,请按 ZLF 型自力式平衡阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 数字锁定平衡阀 KPF 型平衡阀 流量平衡阀 法兰式平衡阀 截止式流量平衡阀 丝口平衡阀 WM105 型动态流量平衡阀 WM115 型动态流量平衡阀 ZYC 型自力式压差控制阀 一、产品[自力式压差控制阀]的详细资料: 产品型号:ZYC 型 产品名称:自力式压差控制阀 产品特点:ZYC 型自力式压差控制阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统介质压差不变的阀门。适用于供暖方式采用双管系 统的压差控制,保证系统基本不变,降低噪音,平衡阻力,消除热网和水力失调。 二、主要技术参数: 压差控制范围 型号 ZYC-16 一 H3T 公称压力 1 6MPa 壳体实验压力 定压差型 2.4MPa 10KPa、20KPa、30KPa 可调压差型 10.30KPa 三、ZYC 型自力式压差控制阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸按 GB4216 规定): DN mm 15 连接方式 L mm 110 定压差型 95 110 H(mm) 可调压差型 145 150 流量 m3/h 0 2-1 适用介质 介质温度 主要零 件材料 阀体、上盖和 下盖 螺纹 20 110 0.3-1.5 水 0~100℃ 25 32 40 50 65 80 100 125 法兰 115 130 200 215 230 275 290 310 130 140 190 205 240 300 350 380 165 190 340 355 390 500 550 580 0 5-2 1-4 15-6 2-8 3-12 5-20 10-30 15-45 为铸铁、阀芯 为铜、膜片为 尼龙强化橡 胶、弹簧为不 锈钢 订货须知: 一、①ZYC 型自力式压差控制阀产品名称与型号②ZYC 型自力式压差控制阀口径③ZYC 型自力式压差控制阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZYC 型 自力式压差控制阀型号,请按 ZYC 型自力式压差控制阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341 系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y 型波纹管减压阀 YZ11X 直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀 Y945H/Y 型电动双座蒸汽减压阀 YB43X 固定比例式减压阀 比例式减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 ZZC、ZZV 型自力式压力调节阀 一、产品[自力式差(微)压力调节阀]的详细资料: 产品型号:ZZC、ZZV 型 产品名称:自力式差(微)压力调节阀 产品特点:ZZC 和 ZZV50mm.WC 至 0.1MPa 自力式差(微)压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力 PN0.1、PN10。差(微)压均可分段 调节。从 50mm.WC 至 0.1MPa。其用途十分广泛,可用于工业燃烧炉系统,控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系 统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。 二、特点: ● 无需停止生产即可进行设定值的调整; ● 无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠 ● 执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来 ● 阀体为四通形式,因而 K、B 型可通用一种阀体 三、自力式差(微)压力调节阀主要技术参数和性能指标(表一): 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) 差压调节范围(KPa) 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) ZZCP/ZZVP ZZCN 20 8 25 11 32 20 40 32 50 50 53 65 80 83 15 80 100 100 160 6 8 10 0.10 1.0 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 20 差压调节范围(KPa) 22~28 26~33 31~38 36~44 42~51 49~58 56~66 64~78 76~90 88~100 介质温度(℃) ≤80 ≤10 ZZCP/ZZVP ZZCN 10-4×阀额定容量(IV 级) 5×10-3×阀额定容量(II 级) 调节精度(%) 允许泄漏量(L/H) 四、自力式差(微)压力调节阀主要技术参数和性能指标(表二)单位:mm: 公称通径(DN) A H ZZCP/ZZVP ZZCN ZZCP/ZZVP ZZCN 重量(kg) 导压管螺纹接头 20 308 376 25 394 465 32 308 365 40 394 445 50 308 445 536 65 394 490 536 290 222 28 80 394 490 570 310 310 38 100 394 510 590 350 350 43 L 150 160 180 20 230 222 12 13 15 17 M16×1.5 20 五、自力式差(微)压力调节阀主要技术参数和性能指标法兰尽寸(表三): 公称通径(DN) D D1 b n-Φ fl×D2 PN01PN10 PN01 PN01 PN10 PN01 PN10 PN01 PN10 20 105 PN10 16 4-14 2×56 25 115 75 32 140 85 18 40 150 100 50 165 125 20 4-18 65 185 145 80 200 160 22 8-18 100 220 180 3×56 3×76 3×84 3×99 3×118 3×132 3×156 六、型号编制: 订货须知: 一、①自力式差(微)压力调节阀产品名称与型号②自力式差(微)压力调节阀口径③自力式差(微)压力调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司 的自力式差(微)压力调节阀型号,请按自力式差(微)压力调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 气动调节阀 ZHYO 罐底调节阀 ZZYVP 氮封阀 ZMAS 型高压单座角型调节阀 Z673H 型气动浆液阀 气动隔膜衬氟调节阀 气动调节球阀 ZJHP 精小型气动薄膜调节阀 ZZC 不锈钢自力式压力控制阀 一、产品[ZZC 不锈钢自力式压力控制阀]概述: ZZC,ZZV 系列自力式差(微)压力控制调节阀可用于公称压力 PN0.1、PN10。差(微)压均可分段调节。从 50mm.WC 至 0.1MPa。自力式差(微)压力调节阀用途十分 广泛,可用于工业燃烧炉系统,控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密 封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。 二、压力控制调节阀特点: ● 无需停止生产即可进行设定值的调整; ● 无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠 ● 执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来 ● 阀体为四通形式,因而 K、B 型可通用一种阀体 三、压力调节阀主要技术参数和性能指标(表一): 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) 差压调节范围(KPa) 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) ZZCP/ZZVP ZZCN 20 8 25 11 32 20 40 32 50 50 53 65 80 83 15 80 100 100 160 6 8 10 0.10 1.0 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 20 差压调节范围(KPa) 22~28 26~33 31~38 36~44 42~51 49~58 56~66 64~78 76~90 88~100 介质温度(℃) ≤80 ≤10 ZZCP/ZZVP ZZCN 10-4×阀额定容量(IV 级) 5×10-3×阀额定容量(II 级) 调节精度(%) 允许泄漏量(L/H) (表二)单位:mm 公称通径(DN) A H ZZCP/ZZVP ZZCN ZZCP/ZZVP ZZCN 重量(kg) 导压管螺纹接头 20 308 376 25 394 465 32 308 365 40 394 445 50 308 445 536 65 394 490 536 290 222 28 80 394 490 570 310 310 38 100 394 510 590 350 350 43 L 150 160 180 20 230 222 12 13 15 17 M16×1.5 20 (表二)单位:mm 公称通径(DN) D D1 b n-Φ fl×D2 PN01PN10 PN01 PN01 PN10 PN01 PN10 PN01 PN10 20 105 PN10 16 4-14 2×56 25 115 75 32 140 85 18 40 150 100 50 165 125 20 4-18 65 185 145 80 200 160 22 8-18 100 220 180 3×56 3×76 3×84 3×99 3×118 3×132 3×156 四、型号编制: 订货须知: 一、①ZZC 不锈钢自力式压力控制阀产品名称与型号②ZZC 不锈钢自力式压力控制阀口径③ZZC 不锈钢自力式压力控制阀是否带附件二、若已经由设计单位选定 公司的 ZZC 不锈钢自力式压力控制阀型号,请按 ZZC 不锈钢自力式压力控制阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 电动三通调节球阀 电动调节球阀 ZZYP 自力式压力调节阀 ZZWP 加热型自力温度调节阀 微压指挥器型压力调节阀 ZXHP 不锈钢气动薄膜阀 ZXM 气动薄膜套筒调节阀 SMJ641H/W 气动不锈钢截止阀 ZZY 蒸汽型自力式压力调节阀 ZZWPE 自力式电控温度调节阀 一、产品[自力式电控温度调节阀]的详细资料: 产品型号:ZZWPE 产品名称:自力式电控温度调节阀 产品特点:自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热气、热油 与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可 在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 产品特点: 本系列产品公称通径由 20 至 200mm,公称压 力有 1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为 0~10mA.DC 或 4~20mA.DC 来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中 单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合。 二、零件材料: 阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推杆、衬套:2Cr13 垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 波纹管:1Cr18Ni9Ti 三、技术参数: 公称通径 DN(mm) (阀座直径 dn) 额定流量系 数 直级 等百分比 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) 固有流量特性 固有可调比 单座 允许泄漏量 套筒 工作温度 t(℃) 信号范围(mA.DC) 作用方式 使用环境温度(℃) 使用环境湿度 电源电压 (10) 1.8 1.6 (12) 2.8 2.5 20 (15) 4.4 4 16 (20) 6.9 6.3 25 11 10 32 17.6 16 40 27.5 25 25 50 44 40 65 69 63 80 110 100 40 100 176 160 125 275 250 150 440 400 60 200 690 630 1.0 1.6 4.0 6.4 直线、等百分比 50 硬密封:IV 级 软密封:VI 级 硬密封:II 级 软密封:VI 级 -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 0~10 4~20 电关式 电开式 电动调节阀:-20~70℃ 电动调节阀:≤95% 220V 50Hz 四、本产品性能指标贯彻 GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数: 公称通径 DN(mm) 普通型 电动执机机构 电子型 普通型 电动执行机构推力(N) 全行程时间(S) 电子型 普通型 电子型 消耗功率(N) 普通型 电子型 20 ZAZ-60 DKZ-310 JHZAZ1 400 4000 2000 12.5 30 25 32 40 ZAZ-60 DKZ-310 JHZAZ1 400 4000 4000 20 30 50 65 80 DKZ-410 JHZAZ3 6400 6000 32 48 100 125 150 DKZ-410 DKZ-510 JHZAZ3 6400 16000 8000 48 60 200 28 6 15 25 35 40 连接尺寸及标准: 法兰标准:铸铁法兰按 GB4216-84、铸铁法兰按 GB9113-88 法兰密封面型:PN10、PN16 为凸面 PN40、PN64 为凹凸面,阀体为凹面 结构长度:GB12221-89 夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4 阀体法兰及法兰端面距离可以按用指定的标准制造。如 ANSI、JIS、DIN 等标准 bZZW 型自力式温度调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量实现温度自动调节的执行器产品。