光缆在楼道中敷设一般采取在线槽和暗管敷设两种,应符合下列规定:
1.预埋线槽和暗管的的规格型号应要符合设计文件的要求。
2.预埋线槽和暗管两端宜用标志表示出编号等内容并喷上建设方标志。
3.预埋线槽宜采用金属线槽,预埋或密封线槽的截面利用率应为30%~50%。
4.敷设暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管。布放4芯以上光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4芯及以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。
在线槽中敷设光缆应符合下列规定:
1.密封线槽内光缆布放应顺直,尽量不交叉,在光缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。
2.在水平、垂直线槽中敷设光缆时,应对光缆进行绑扎。垂直布放时绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,不宜绑扎过紧或使缆线受到挤压;水平布放时绑扎间距在5~10m。
3.光缆敷设不允许超过最大的光缆拉伸力和压扁力,光缆外护层不应有明显损伤。
光缆不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中;不应布放在强电竖井中。
楼道光缆与其他机房、管线间的最小净距应符合下表要求:
1、表楼道缆线与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小净距符合下表的规定。
2、楼道内缆线暗管敷设与其它管线最小净距见下表的规定。
光缆接续
光缆接续工序流程图
各工序的关键点:
1、施工准备:
①接续环境做好防尘、防水、防震,最好选择在接续车内,无条件时应使用接续帐篷,并设置工作台、工作椅;
②安排接续点和测试点人员到位。
2、光缆开剥:
①开剥前检查所接光缆是否有损伤或挤压变形情况;
②理顺光缆,按规定做好预留;
③将光缆的端头3000mm用棉纱擦洗干净,把光缆的端头200-300mm剪掉;
④套上适合光缆外径的热可缩套管;
⑤确认光缆的A、B端;
⑥做屏蔽线;
⑦清理油膏;
⑧用绝缘摇表测试光缆金属构件的对地绝缘;
⑨注意进刀深度。
3、光缆在接头中固定:
①保证光缆不会产生松动,紧固螺丝应使加强芯有弯曲现象为止;
②加强件的固定要注意其长度,应使固定光缆的夹板与固定加强件螺丝之间的距离与所留长度