380V三相电1000W(千瓦KW)如何计算用多大电线呢? 首先计算1000W电器的电流: 空调电流输入电流的计算 但是现在的空调大多数是冷暖型,5p空调制冷4KW左右,制热功率也是4KW左右,因此功率8KW左右。 =2A×千瓦数=2*8KW=16(安) 当然制冷和...
也就是我们最常说的1P,2P,3P,4P等等不同的断路器。极数要根据不同的使用环境来进行选择。例如我们家庭用的单相电,基本上都是选择1P或者是2P的断路器。而对于三相电,基本上是选用3P或者是4P的断路器。断路器选择极数的其他注意...
这个问题中实际问到了两个问题,第一个问题是90Kw的三相电机要配置多少安的开关,第二个问题是90Kw的三相电机要配置哪种类型的开关;下面家居杂坛就从这两个方面来给大家分析一下90Kw的三相电机要配置多少安的漏电开关的问题。 首先家居...
380V电加热管每个六千瓦,共有八只加热管,总功率是48千瓦,要用多粗的电线和多大的开关;这个问题也是已知道用电负荷来选择电线和开关的问题;家居杂坛还是按照以下步骤来给大家做出选择:一是根据用电负荷求出计算电流;二是根据计算...
三相电机的接触器和断路器怎么选择?15KW电机用50A接触器如何?三相电机的额定电流的计算公式:I=P/(√3UcosΦη)就是额定电流等于电机的功率除以(根号3乘以电压乘以功率因数),其中功率因数常取值0.85左右,最终简化等式为:I=2P。...