在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;4mm2铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.希望有所帮助。
4个平方电线可以三相负荷在7.5千瓦;4个平方电线也可以单相负荷5千瓦。
三相电动机额定电流数值约等于两倍电机功率数.如电机20千瓦其额定电流数值约 等于2x20=40安.再对照上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值 单相电路另算220伏.1千瓦约4安多点.也和功率因数有关
4个平方铜电线可以三相负荷:6.3KW左右;4个平方铜电线可以单相负荷:1.8KW左右。4平方的铜芯线明敷上限允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。 如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内,而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线上限为8kw;而如果是铝线的话,则上限只能为5.5kw;如果有护套和穿管就要降低,一般是打8折,也就是铜6.4KW;铝4.4KW。而在25℃情况下,单芯38A,就是8630瓦;两芯34瓦,就是7480瓦;三芯23瓦,为5060瓦我觉得家用的话,只有厨房和空调插座用的着4平方的线,其他插座2.5就够了。如果是单相电的话4平方电线负荷则为1.8kw左右。###国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选
广州泽广电缆有限公司的4平方电线价格是12元台州市永州电缆有限公司的4平方电线价格是14元河北永强线缆有限公司的4平方电线价格是16元以上价格 源于网络,仅供参考
安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):1平方为8