开关插座安装知识
1、材料要求:
(1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
(2)各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
(3)塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。
(4)木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。
(5)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。2、主要机具:
(1)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。
(2)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。
3、作业条件:
(1)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。
(2)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。
(3)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。
开关插座安装顺序
1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的“F”。
2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架,这个工具对定位的整齐很有帮助。
3、测量垂直方向上的电线管材的走位距离墙边的距离。
4、在墙角测出同样宽度的位置。
5、根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线。
6、切割机沿着弹线进行切割。
7、电钻出场,开出合适的管材槽,槽的深度要和管材的直径匹配,管材才能对号入座,而且开得是否整齐能反应一支施工队伍的水平和经验。
8、把一个线盒孔打开,并从盒内向外嵌入一个接头。
9、做好了线盒,将其嵌入开好的墙体内。
10、算好管材从线盒到地面的距离,保证弯折顺畅,管材不破裂。
11、将管材和线盒连接起来了,弯折处正好顺畅地架在地面上。
12、新管材的穿线可以不用到钢丝,但如果是穿贵重的音响线或者长距离的穿线比较规范的做法就要用到钢丝了。13、先将钢丝的一头打个钩,防止尖头划坏管材内部。
14、将钢丝慢慢插入管材,缓缓推动,避免过快而导致管材内部的划伤。
15、钢丝从另一头出来后,和电线拧在一起,慢慢将电线拉入管材,钢丝其实就是这个过程中的引线。
16、电线到线盒后,管材之间用配套的接头连接起来。
17、作为隐