在调压理论的分 析中更深入的了解到了各种调压措施的特性和各种调压措施的比较, 对理论知识的掌握更进一步. 在这次设计过程中, 体现出了自己专业知识以及综合运用知识的 能力,体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦心情,从中发现自 己平时学习的不足和薄弱环节,从而加以弥补。 变压器的分接头:为了实现调压,在双绕组变压器的高压绕组上设有若干个分接头以供选择。对于三绕组 变压器,一般在高压绕组和中压绕组设置分接头。变压器的低压线组不设置分接头。容量为 6300kVA 及以 下的变压器,高压侧有三个分接头。每个分接头可使电压变化 5%,各分接头的电压分别为 0.95Un,Un, 1.05Un,记为“Un±5%”;容量为 8000kVA 及以上的变压器,高压侧有 5 个分接头。各分接头的电压分别 为 0.95Un,0.975Un,Un,1.025Un,1.05Un,记为“Un±2×2.5%”。改变变压器的变比调压实际上就是 根据调压要求适当选择分接头。 电压调整的目的 1.电压调整的目的与变压器抽头的关系 电源电压的变动和负载的变化会引起变压器二次侧的电压波动,对于需要补偿二次侧的电压波动保持二次 侧电压基本恒定的场合,以及电力系统需要调整系统电压实现功率的潮流控制的场合,都可以通过改变变 压器绕组抽头,即改变匝数比实现调压。变压器绕组抽头有在额定容量下能连续运行的全容量抽头,以及 为限制变压器不超过允许温升而使用的低于在额定容量的减容量抽头。 变压器抽头的切换方式可分成变压器不加励磁的断电切换方式,以及在变压器励磁或加载的条件下带载切 换方式。 2.负载时的电压调整方式 实现变压器在加载的状态下,切换抽头的装置叫做负载抽头切换器,带负载抽头切换器的变压器称负载抽 头切换变压器。 将具有串联绕组的变压器和负载抽头切换器组合,把串联绕组与线路串联连接进行电路电压调整的装置, 称负载时电压调整器,调整电路相位的装置,称负载时相位调整器。另外,即能调电压又能调相位的装置 称为负载时电压相位调整器。此外,根据负载时抽头切换与绕组的组成,可分为直接式或间接式。 3.负载时抽头切换方式与结构 一般变压器的抽头切换,是在无电压,无负载状态下进行的,通称配电变压器,相对于负载的变动为保持 二次电压的恒定,需要加载状态下切换抽头,切换抽头时,二个抽头被短接会产生环流,根据限制环流的 方式可分成电阻式和感抗式。 不管是电阻式,还是感抗式,都由在无电压状态下进行抽头选择的抽头选择器、实现电流通断的切换开关、 限制环流的限流电阻器或限流电抗组成。 当切换开关实现切换时,电弧将对绝缘油产生污损,为防止对变压器本体的绝缘油产生污损,切换开关单 独封装,油路与变压器本体隔离。