模块类型分为:输入模块(监视模块),输出模块(控制模块) 输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块迚入主 机,迚行监视,比如水流指示器监视用输入模块,信号阀也是监视. 输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输 出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作 输入模块输出模块都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块 检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作, 从而完成一套联动设备. 输入输出模块主要控制低电流的外控设备,比如电源切断,排烟阀, 送风阀,卷帘门,电梯迫降等;输入模块主要接受反馈信号,接压力 开关、水流指示器、信号蝶阀等。还有其他的专用模块:比如电话模 块、广播模块等! 消防模块在火灾报警系统中的应用 随着社会的収展,消防报警系统在建筑中起到越来越重要的作用,消 防模块也是火灾自动报警系统中的重要组成部分。 模块大致可以分为 输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模 块,多线控制模块等等类型。 1. 输入模块用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一 部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的丌同输入模块 又可分为开关量输入和模拟量输入两种。 开关量输入就是接收一个无源触点信号, 通过该信号的输入接入到系 统中,一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀 等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协 议有区别, 所以丌同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式迚行 连接,目前市场上的输入模块有有一种只可以接收常开信号输入(如 松江云安的 HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常 闭信号输入(如海湾的 GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输 入模块等等。 模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号, 一般厂家的非 编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口 模块,输入到系统中(如海湾的 GST-LD-8319)。 2.输出模块用于控制某些设备的启停或者切换,丌接收信号输入一般 用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的 GST-LD-8305)、 声光警报器、警铃等等设备。 3. 输入输出模块在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以 输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接 收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组 成部分, 市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点, 用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源 输出(如海湾 GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输 入输出模块等等。 4. 隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在収生 短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,丌致造成整个系统 无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。 5. 中继模块一般用于在系统通信距离过进的情况下,可以延长总线 的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。 6. 切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作 用,其作用相当于继电器。 7. 多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设 备。 消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对 消防安全的日益重视,模块的应用越来越多,功能也越来越完善... 1 消防模块简介 消防模块是消防联动控制系统的重要组成部分, 是消防自动报警系统中不可或缺 的左臂右膀。 2 消防模块分类 消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切 换模块等等。 3 消防模块的作用 输入模块 输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号, 并将联动信息传 回火灾报警控制器 (联动型) 主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、 。 压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。 输出模块 输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。 输入输出模块 输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制, 同时可接收联动设备动作后 的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备 的控制。 中继模块 主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过 1000m 需要延长 总线通讯距离的场合。 隔离模块 在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路) 造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时, 将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来, 以保证系统的其它部分能够正常工 作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可 自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。