上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16m㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。 10下五,100上二; 25、35,四、三界, 70、95两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关 通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。 铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同: 截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:KW) 1.5 ------------------------ 4.84 2.5 ------------------------ 6.6 4 ------------------------ 8.58 6 ------------------------ 11.22 10 ------------------------ 15.4 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。