4.1 运行方式状态指示 投入:指示灯亮时表示有电容器准备投入 切除:指示灯亮时表示有电容器准备切除 超前:指示灯亮时表示相位超前 滞后:指示灯亮时表示相位滞后 过压:指示灯亮时表示表示当前电压已高于过压设定值 欠压:指示灯亮时表示表示当前电压已低于过压设定值 4.2 数码管显示 显示实时电量数据:交替显示名称、数量、时间间隔为1s 显示所设置的参数值 4.3 自动/手动转换指示 转换开关置自动位 表示当前控制器的运行状态为自动方式,自动指示灯亮 转换开关置手动位 表示可以浏览和修改设置参数 4.4 参数设置指示 投入:电容器投入时的门限 切除:电容器切除时的门限 延时:线路参数达到动作门限时到电容实际动作的延时时间 过压:保护电容器的电压的上下限 变比:主干线路上的电流互感器的输入输出比值 容量:每组电容器的容量(混合补偿的还显示共补路数及分补组数) 4.5 控制回路的状态指示 指示灯亮——表示此回路已处于投入状态 指示灯灭——表示此回路已处于切除状态 4.6 按键说明 翻页键:可向上、下浏览参数,参数修改时作为增加、减小键 SEL 键:进入与退出修改参数 操作说明