5、质量检验 5.1 商品混凝土厂商提供三证及各种合格证,水泥还须提供试验报告原 件,原材料质量符合抗渗混凝土用材料质量检验标准。 5.2 每台班不少于2 次在浇筑地点随机抽查混凝土塌落度,其数值应在 配合比规定范围内,误差不超过5mm,并有记录。 5.3 钢筋混凝土外观检查,无裂缝、漏筋、夹缝等现象。 5.4 钢筋混凝土允许误差项目检查 标高10mm,用水准仪及尺量检查。 表面平整度8mm,用2m 靠尺及塞尺检查 截面尺寸+8mm/-5mm,用钢尺检查 轴线位移15mm,用经纬仪和尺量检查 电梯井长、宽对中线+25mm/-0mm,尺量检查 19 6、安全注意事项 6.1 钢筋混凝土浇筑用操作平台搭设牢固并经安全人员检查。 6.2 泵送铺设符合要求,泵管拆安转移注意安全。 6.3 所有施工人员必须正确佩带安全帽,混凝土振捣人员须戴绝缘手套 做好保护。电缆线应做绝缘架设,不得在底板筋随意拖拉。 6.4 施工用电注意用电安全,非电工不得私自接电控闸箱。 6.5 夜间施工要有足够照明,上下架子注意安全。 6.6 高处作业严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。 附:大体积混凝土理论热工计算 大体积混凝土理论热工计算 计算参数混凝土底板长28.4m,宽25.5m,厚度2.0m,局部为2.80m(以最 大一块底板为例)。混凝土量为 1600 立方米。室外平均气温为 摄氏度。材料用量:邯郸PS R325 365kg,中砂650kg,石子1140kg,水180kg,HF-3 泵送剂5kg,参合料粉煤灰、U 型膨胀剂75+45kg。 混凝土C30。 混凝土拌和温度材料名称 重量W 比热C 1804.2 756 10 7560 水泥 365 0.84 306.6 50 15330 6500.84 546 11400.84 957.6 7660.8合计 2566.2 36939 =TiWC/WC=36939/2566.2=14.43、砼出罐温度 由于搅拌机为敞开式,故Ti=TC=14.4 4、混凝土浇筑温度 混凝土由搅拌站运至现场 浇筑温度 =14.4+(10-14.4)(0.0322+0.004240+0.0036)=13.31 5、混凝土绝热升温 按三天水化热温度最高,故计算3D 的绝热温升 =(365289)/(0.962400)=45.786、混凝土内最高温度 用蓄水法控制温