《客户室内供热检查调节基本知识》 一、入户走访人员应掌握的基本知识 1、室外采暖设计温度为多少? 胶东地区室外采暖计算设计温度为-6℃,也就是在正常情况 下,当室外温度在-6℃以上时,供热温度才能保证,当室外温度 低于-6℃后,供热温度将难以保证。 2、现在常用的暖气片种类: 铝串片、辐射 600 型、钢铝复合暖气片、铜铝复合暖气片 优先采用铜铝复合型、辐射对流 600。 3、暖气片的主要传热方式有对流散热和辐射散热两种,其中 以辐射散热方式为最好。 靠辐射方式散热的暖气片,由于辐射的直接作用,可以提高室内物体和 围护结构内表面的温度, 使生活区温度适宜, 增加了人体的舒适感。 辐射 600 型、钢铝复合暖气片、铜铝复合暖气片都属于辐射方式散热,还有地暖属于 地板辐射采暖。 以对流方式散热, 会造成室温不均匀, 温差过大, 而且灰尘随空气对流, 卫生条件也不好。铝串片属于对流方式散热。 因此优先采用辐射方式散热的暖气片 4、室内系统使用的管材 镀锌钢管、PB、PPR、PERT、PEX、铝塑管等管材,优先使用 镀锌钢管(一般旧楼单改使用) 、PPR(新楼埋地使用) 、PERT、PEX (新楼地暖使用)等管材,铝塑管不能使用。 5、室内暖气系统的形式 (1)、水平单管串联系统,就是将房间所有的暖气片串联在一 起,不能对暖气片进行个体调节,到末端暖气片水温很冷,阻力 损失大,循环太慢,效果不好,一般不予采用。 (2)、水平单管跨越式系统,该系统在暖气片的支管间连接一 跨越管,跨越管上安装调节阀门,每个暖气片均安装调节阀门, 热水一部分经跨越管直接流入下组暖气片,能够调节每个暖气片 的进水流量,每个暖气片的温度均衡,避免出现前边暖气片热, 后边暖气片不热的现象。现在一般都优先采用此系统,不论是新 楼还是旧楼改造。 (3)、双管同程式系统,每个暖气片中的水走的路程都一样, 每个房间的暖气片温度都一样,供热效果最好,此系统一般使用 在旧楼改造中一楼、顶楼和东西两个山墙用户。 (4)、双管异程式系统,用户室内分成两个支路,每个支路一 般有 2-3 个暖气片,此系统一般使用在旧楼改造中有部分用户, 由于不方便拆除装潢的情况下。 6、暖气片的大小选择: (1)、铝串片:按照 10 平方米 1 米铝串片考虑(高度 300) (2) 、辐射 600 型、钢铝复合暖气片、铜铝复合暖气片:按 照 1 平方米 1 片考虑(高度 600) (3) 、对于一楼、顶楼和东西两个山墙用户以及朝北方向的 方间的暖气片要加大 20%,由于这户型的散热量比其他户型格外 多。 7、家庭暖气使用应注意什么? ( 1)暖气片上面及周围要保持良好的散热空间,不 要堆放杂物, 装修时暖气片不要太密封, 以免影响采暖质量。 ( 2)采暖管道上的各种阀门,经调试后,不要随 意关闭和开启。 ( 3)采暖房间的门窗应保持良好的密封状态,不 要随意打掉通往阳台的墙壁。 ( 4)供热开始后,需一段“蓄热”时间,采暖房 间才能达到合格的温度(一般 2-3 天效果正常)。 8、采暖用户为什么不能自行拆改采暖设备? 用户室内采暖系统都是严格按照技术标准和规范进行设计、 施工、安装的。用户擅自改动室内采暖设施,会破坏供热系统的 整体结构,产生供热失调,影响整体运行。非专业人员自行拆改, 由于缺少必要的施工安装经验,安装质量难以保证,容易出现安 装不严,产生漏水、影响供热效果等问题,严重时会造成财产损 失。 9、供热前暖气上水,采暖用户需要做哪些事? 供暖前,供热单位要进行管道充水。用户应当注意检查室内 系统是否有出口未封堵好、手动放气阀是否松动,并留人守候。 这些地方最容易发生漏水。一旦发现有渗水、漏水现象,应当及 时向供热单位报修。 10、单改用户室内暖气阀门调节方法? 户内系统采用单管跨越系统时,要做好户内系统的调节, 以达到最好的供热效果。进户第一个暖气片的 DN20 阀门减小阀门 开度,依次向后加大阀门开度,第一个暖气片旁通管道 DN25 阀门 增大阀门开度,依次向后减小开度,但不能将最后一暖气片旁通 管道 DN25 阀门全部关闭,否则造成卡脖子,阻力增大。 一楼户内系统自然循环动力小,并且与地下室传热量大,可 采用双管同程系统,将所有的暖气片 DN20 阀门打开,若出现冷热 不均,要对 DN20 阀门进行调节,使各个暖气片的循环平衡。 11、禁止用户私自取用暖气系统内的热水,否则会严重影响 总体供热稳定,发生意外事故。 二、暖气设施问题整改建议 1 、暖气片包装严密,影响散热效果,根据客户使用对 流式、辐射式暖气片建议增加散热空间。 2 、居室面积较大,使用的管径偏细:降低流量,影响 温度。原则 130 平米以下的居室,应使用管径 D32 的 PPR 管(相 当于 Dg25 钢管) ;130 平米以上的居室,应使用管径 D40 的 PPR 管 (相当于 Dg32 钢管)或分成 2 个支路。 3、使用的 PPR 管径正常但管件熔接质量差,容易堵塞, 也是影响温度的主要原因。这个问题需要一定排查判断手 段,可根据同一个客户的其他暖气片散热效果、同楼、同区 域其他客户供热效果判断是否存在这种问题。熔接堵塞发生 在、主、支管路影响程度也不同,如果存在这种情况必须重 新改造。 4、 单管串联、 无旁通管或旁通管细, 管道安装坡度不合理的, 增加了循环阻力,易集气,建议加粗管道、增加旁通管和旁通阀 门,调整安装坡度。 5、控制箱入户管径偏细,流量不足,影响供热效果,建议加 粗管径。 6、立管分户出口 DN25 管带 2 户,流量不足,影响供热效果, 建议改为一个出口带一户。 7、使用地暖供热,房屋面积大、地暖路数少,因散热量少, 导致温度低,建议增加暖气片。 8、 室内混合使用镀锌管、 PPR 管件,形成链接瓶颈, 影响流量, 建议改造加粗。 9、管道安装高低落差大、阻力大,循环不畅,建议改造,减 少上下弯路。 10、安装的暖气片数量少、暖气片偏小,无跑风门、无排气 阀,会导致散热量少、不循环。应增加暖气片大小数量、加排气 阀。 11、串接换热器、暖炕、增大阻力,必须改为并联或拆除。 12、使用铝塑管、铝合金暖气片,承压能力不够,易发生漏 水、暖气片爆裂、散热差。应更把铝塑管换为钢管,暖气片优先 采用铜铝复合型、辐射对流 600。 13、设施陈旧老化、阻力大、易爆裂、散热效果差,建议更 新改造。 14、单管跨越系统阀门开度调整不合理,会直接影响供热效 果。进户第一个暖气片的 DN20 阀门减小阀门开度,依次向后加大 阀门开度,第一个暖气片旁通管道 DN25 阀门增大阀门开度,依次 向后减小开度,但不能将最后一暖气片旁通管道 DN25 阀门全部关 闭,否则造成卡脖子,阻力增大。 15、顶楼、一楼、边户、独体小楼、带阁楼客户只使用一层 的、保温防护结构差的包括门窗漏风的,虽然供热设施运行正常、 暖气片很热,但室温偏低,导致不热的主要原因:周围环境防护 结构差、散热量大,吸热的空间多、散热的空间少,解决办法, 增加暖气片、开通阁楼暖气,采取外墙保温等措施。 另外新开发区域客户入住率低而导致室温偏低的问题,也是 普遍存在的。这种情况除了周围耗热量大,另一个原因开通客户 少,导致该区域总体水循环较慢,也影响了供热效果。 16、属于整楼供热的、暂未实施供热单户改造的,因不 具备户内调节条件, 影响供热效果, 动员客户实施单户改造。 否则也不能进行热计量改造。 17、安装使用管道泵、放水阀的,必须拆除并做好记录。