首先区分配电箱(柜),是否有端子板,需要接线。一般配电箱直接接在控制开关上,不必套这子目。
电气安装工程中的‘有端子外部接线’和‘无端子外部接线’主要是指:导线截面积在6平方mm及以下规格的导线端头在配电箱柜、控制箱柜、接线箱、端子箱等电气配电箱设备内的接线时所需要套用的定额子目。 主要区别在于: 1、有端子外部接线的,是每个导线端头都必须采用接线端子(即平常所说的线鼻子)压在导线端头以后才接线接线连接的; 2、无端子外部接线的,则是导线端头不用压线鼻子,而是直接在配电箱你进行压线连接的; 3、一般情况下都是采用无端子外部接线的现象居多。如仪表线路多采用铜芯多股软线的时候以及其他控制线路采用的铜芯软线等,就应该使用线鼻子压接烫锡以后接线导线电梯的连接接线。这种情况都应该套‘有端子外部接线’的定额子目。