外部时间基准信号恢复后,时钟单元自动结束守时保持状态, 并被外部时间基准信号牵引入跟踪锁定状态,牵引时间应小于0.5s。 在牵引过程中,时钟单元仍能输出正确的时间同步信号和时间信息。这些时间同步信号应不出错, 时间信息应无错码,脉冲码应不多发或少发。 时钟单元的频率源可根据时间准确度的要求,选用温度补偿石英晶体振荡器、恒温控制晶体振荡器 或原子频标等。 5.1 3输出单元 输出单元输出各类时间同步信号和时间信息、状态信号和告警信号,也可以显示时间、状态和告警 DL/T1100.1—2009信息。输出的时间同步信号应符合5.4的规定。 5.2时间同步装置的功能要求 时间同步装置的功能要求如下: a)主时钟可输出脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文和网络时间报文等。 b)从时钟作为主时钟的扩展输出装置,可以单独输出一种时间同步信号,也可同时输出多种时间 同步信号。 c)应输出用于检测的IPPS脉冲信号(TTL电平)。 d)在失去外部时间基准信号时具备守时功能。 e)具有输入传输延时补偿功能。 如果输出NTP或SNTP时间同步信号,不同网络接口之间应实现物理隔离。