LJ LGJ 用于架空固定敷设。-=特种电缆=- ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场 所,GZR 电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。 GZR-X 隔氧层阻燃电缆 WDZR-X 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要 求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。 GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆 NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH 电缆 除耐火外要求高阻燃的场所。 GNH-X 隔氧层耐火电缆 WD NH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧 道及管道中,GWDNH 电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性 能有更高要求的场所。 GWDNH-X 火电缆FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较 高要求的地区。 H-X 耐寒电缆 敷设在环 境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。 FYS-X 环保 型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地 区的电力电缆、控制电缆。 电源线 电线的“外形尺寸”如何测量? 电线的质量检测报告中有一项为“外形尺寸”或“外径测量”,如: 2.5 平方毫米的铜线标准数值为小于等于3.9 毫米。请问应如何测 量?和绝缘厚度有什么关系? 你问的问题实际就是测量电线的绝缘厚度.比如2.5 平方毫米的 铜线,它首先要保证它是"2.5 平方毫米"的,也就是线芯直径为 76mm,小于或大于这个数值,它就不是2.5平方毫米的了,至于标 准数值为小于等于3.9 毫米,也就是它的绝缘厚度不小于(3.9-1. 76)/2=1.07mm 的厚度. 在测量时应该是用外径千分尺来进行 测量,才能保证测量数值的准确性. 电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传 电源线按照用途可以分为AC交流电源线及DC 直流电源 线,通常AC 电源线是通过电压较高的交流电的线材,这类线材由 于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。 而DC 线基本是通过电压较低的直流电,因此在安全上要求并 没有AC 线严格,但是安全起见,目前各国还是要求统一安全认证。 区别使用衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增 加。衰减用"db"作单位, 表示源传送端信号到接收端信号强度的比 率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率 上的衰减。 (FEXT),测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT的量值的影响较小。 近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP 链路中从一对线到另一对线 的信号耦合。对于UTP 链路,NEXT 是一个关键的性能指标, 也是最 难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。 NEXT 并不表示在近端点所产生的串扰值,它只是表示在近端点所 测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变, 电缆越长,其 值变得越小。同时发送端的信号也会衰减,对其它线对的串扰也相 对变小。 实验证明, 只有在40 米内测量得到的NEXT 是较真实的。如果另 一端是远于40米的信息插座, 那么它会产生一定程度的串扰,但测 试仪可能无法测量到这个串扰值。 因此,最好在两个端点都进行NEXT 测量。现在的测试仪都配有相 应设备,使得在链路一端就能测量出两端的NEXT 值。(3)直流电阻 TSB67 无此参数。直流环路电阻会消耗一部分信号,并将其转变成 热量。它是指一对导线电阻的和, 11801 规格的双绞线的直流电阻不得大于19.2 欧姆。 每对间的差异不能太大(小于 0.1 欧姆),否则表示接触不良,必须检 查连接点。 (4)特性阻抗与环路直流电阻不同,特性阻抗包括电阻及频率为1~ 100MHz 的电感阻抗及电容阻抗,它与一对电线之间的距离及绝缘 体的电气性能有关。 各种电缆有不同的特性阻抗,而双绞线电缆则有100 欧姆 、120 姆及150欧姆几种。 (5)衰减串扰比(ACR)在某些频率范围,串扰与衰减量的比例关系是 反映电缆性能的另一个重要参数。ACR 有时也以信噪比(SNR :Sig nal-Noice ratio)表示, 它由最差的衰减量与NEXT 量值的差值计 算。ACR 值较大,表示抗干扰的能力更强。一般系统要求至少大于 10 分贝。 (6)电缆特性通信信道的品质是由它的电缆特性描述的。SNR 考虑到干扰信号的情况下,对数据信号强度的一个度量。如果SNR过低, 将导致数据信号在被接收时,接收器不能分辨数据信号和噪 音信号,最终引起数据错误。因此,为了将数据错误限制在一定范围 选购技巧,电源线电源线虽小,但是责任重大,不仅直接关系到家用电器的使用效果和寿命,更关乎用户的人身财产安全,因此消 费者在选购时千万不能掉以轻心。然而市场上的电源线产品种类繁 多,每个电器又都有其特点,普通消费者如果不得其法,很容易挑 花眼。