验收标准 序号 验收项目 验收标准 强电部分:家庭照明电(包括插座)用2.5m㎡,空调用4m㎡; 1 线的规格 弱电部分:视频线用标准AV 影音共享线,电话线,网络线超五类 UTP 双绞线,背景音乐线:标准 2 × 0.3m㎡ ,环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ,监控线;有线电视线: 宽带同轴电缆 强弱电之间的间距至少为50cm 强弱电插座间距至少30cm 电线线路要和暖气、煤气管道相距40cm以上 2 间距 空调插座安装离熟地2米 插座距地高度30cm以上 开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm , 交叉 距离不应小于 100mm 暗管直线敷设长度超过 30 米 时,中间应加装过线盒 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒 不得采用国家明令禁止的三通四通 3 外观 在暗管孔内不得有各种线缆接头 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密 网线、电话线的端头:分别做水晶头 厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 开关、插座安装在一起时在同一水平面上 施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才 考虑走地 线槽要开横平竖直 弯管弧度应该是线管直径的10倍 管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40% 线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好 开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线 电线只能并头连接,接头处采用按压,必须要结实牢固 接好的线,要立即用绝缘胶布包好 4 施工 确定了火线、零线、地线的颜色,任何时候,颜色都不能用混了 客厅布线一般应为10支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线 、电话线、电脑线、对讲器或门铃线、报警线、家庭影院、背景音乐 卧室布线一般为应8支线路;包括电源线、照明线、空调线、电视线 、电话线、、报警线、背景音乐线、视频共享 走廊、门厅布线应为2支路线:包括电源线、照明线或考虑人体感应 灯 厨房布线应为4支路线:包括电源线、照明线、电话线、背景音乐 餐厅布线应为4支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线 卫生间布线应为5支线路:电源线、照明线、电话线、电视线、背景 音乐线 书房布线应8支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑 线、空调线、报警线、背景音乐 阳台布线应为4支线路:包括电源线、照明线、网络线、背景音乐 各种控制面板应位于同一水平高度,安装后面板应横平竖直 5 安装调试 验收结果 5 安装调试 客户要求的情景模式应能实现 家用电器应能用控制面板进行控制 应能实现远程控制 施工: 验收: