1、常见灭火器标志的识别 2、灭火器的检查 塔北开发作业部 中国石油 常见灭火器标志的识别 1、灭火器的名称、型号和灭火剂类型。 2、灭火器的灭火种类和灭火级别。要特别注意的是,对不 适应的灭火种类,其用途代码符号是被红线划过去的。 3、灭火器的使用温度范围。 4、灭火器驱动器气体名称和数量。 5、灭火器生产许可证编号或认可标记。 6、生产日期、制造厂家名称。 灭火器铭牌常贴在筒身上或印刷在筒身上,并应有 下列内容,在使用前应详细阅读。 塔北开发作业部 中国石油 灭火器上字母代表的含义 如“MF2”:其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭 火剂类型(F是干粉灭火剂、FL是磷铵干粉、T是二氧化碳灭火 剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫、QP是轻水泡沫灭火剂、SQ是 清水灭火剂),后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一 般单位为每千克或升。 国家标准规定:灭火器型号应以汉语拼音大写字母和 阿拉伯数字标于筒体 塔北开发作业部 中国石油 从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废 灭火器的使用年限 手提式化学泡沫灭火器———5年 手提式酸碱灭火器———5年 手提式清水灭火器———6年 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年 手提贮压式干粉灭火器———10年 手提式1211灭火器———10年 手提式二氧化碳灭火器———12年 推车式化学泡沫灭火器———8年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)———10年 推车贮压式干粉灭火器———12年 推车式二氧化碳灭火器———12年 塔北开发作业部 中国石油 检查灭火器压力指数灭火器压力表分三个区域: 红色区域:表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可 能或已经失效,需立即更换。 绿色区域:表示压力正常,灭火器可以正常使用。 黄色区域:表示灭火器内的压力过大,可以正常使用。但 有爆破、爆炸的危险。 1、干粉灭火器的检查 灭火器的检查 塔北开发作业部 中国石油 1.2、干粉灭火器的检查 灭火器的检查 检查灭火器瓶体检查灭火器瓶体、瓶底有无生锈、破裂和红色油漆是否过淡。 塔北开发作业部 中国石油 3.检查灭火器软管 检查灭火器软管是否有破裂和喷嘴是否完好。 1.3、干粉灭火器的检查 灭火器的检查 塔北开发作业部 中国石油 检查灭火器安全插销检查灭火器安全插销是否完好,灭火器是否在校验期内。 1.4、干粉灭火器的检查 灭火器的检查 塔北开发作业部 中国石油 5、填写检查卡 根据检查情况,检查人认真填写灭火器检查卡。 1.5、干粉灭火器的检查 灭火器的检查 塔北开发作业部 中国石油 每月检查两次灭火器,如:压力超过高位或低位警戒线,灭 火器的橡胶、塑料件变形、变色、老化或断裂。灭火器经检查 发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更 换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。 维修单位必须严格落实灭火器报废制度。 灭火器维护 塔北开发作业部 中国石油 灭火器维护管理 使用单位应当每年自行组织或委托维修单位对所有灭火器 进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有 锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂 、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力 表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把 、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺 塔北开发作业部中国石油 塔北开发作业部 中国石油 谢谢! 敬请批评指正!