锅炉低负荷运行时, 给水调节阀只接受水位信号进行调节, 调节质量下降, 汽包水位波动剧烈, 使汽包水位的自动调节困难。1. 5低负荷运行时, 送、 引风机流量降低, 发生喘振风机的p —P 特性曲线不是一条随流量增加而下降的曲线, 呈驼峰状。 它在下降区段工作是稳定的, 而在上升区段工作是不稳定的。 当在不稳定区段工作时, 压力和流量会产生脉动现象, 造成风机喘震o5|。锅炉低负荷运行时, 无论是送风机供风量, 还是引风机排烟量, 都远远低于其额定负荷。 当风机负荷降低到Q —P 特性曲线上最大Jx L 压点所对应的负荷以下时, 管路压力大于风机压力, 形成风机喘震。 风机喘震状态下, 流量正负剧烈波动, 气流发生猛烈撞击,风机本身产生强烈振动, 直接影响锅炉安全运行。