SEL-751　馈线保　护继电器为弧光事件提供混合光和高速过电流检测。—是获　得速度和安全性的理想解决方案。　自动化和控制　在馈线上应用　SEL-751A　便可提供保护、自动化以及控制功　能,所有功能均在一个封装内。SELogic　控制方程支持大量　自动化应用,无需额外的自动化控制器。可配置的前面板按　钮能够替代传统的面板控制并简化应用和布线。　事件分析　利用结合波形和数字信息的详细事件记录,更有效地进行事　件后分析,从而更容易找到根本原因。还可以添加卫星同步　时间源,例如　SEL-2401　或SEL-2407®　卫星同步时钟,以方　便地对齐来自多个设备的事件信息。　状态趋势预测　通过串行端口,利用　IEEE　C37.118　同步相量测量改善状态趋　势感知和资产利用。聚合来自您系统的同步相量信息有助于　您了解系统趋势,根据状态测量而不是状态估计做出决策,　执行事件后分析。　适合恶劣环境　即使在极端恶劣与有害的环境下,SEL-751A仍能可靠完成保　护与自动化功能。SEL-751A经设计与测试达到并超过了电力　和工业要求。工作温度范围为-40°C　至+85°C　(-40°F　至+185°F);　通过1级/2部分的认证,以及可选配的防腐　涂层都意味着装置可以提供多年的可靠运行。　产品概述　2　×　16　字符液晶显示屏通过默认消息或最多　32　个可　定制显示消息提供导航、继电器控制、数据和诊断。　带有用户可配置标签的可　编程操作员按钮,允许前　面板定制。　带有用户配置标签的可　编程前面板　LED　灯,提　醒操作者注意故障相和　元件动作。　电源选项包括　125/250　Vdc　或120/240　Vac,　以及　24/48　Vdc。　卡槽包含多个位置,可插入　可选的输入/输出卡、电压　输入卡或带有传感器的弧光　检测卡,帮助提高安全性并　防止损坏。　可选光纤串口提供快速　简便的工程访问。　相电流和可选相电压输入在一　个卡上,释放了空间来容纳更　多SELect™输入/输出卡选项。　多种通信规约和介质选项,提　供了与其他设备和控制系统通　信的灵活性。　结合弧光探测技术与高速过流保护,可在不发生误动作的情　况下,提供高速弧光故障检测,动作时间快至2毫秒。　快速与安全的弧光保护可减少弧光故障引发的能量释　放。