最新回答
1、通常铝线的载流量为铜线的一半。
25平方铝线相当10平方左右的铜线。
正常情况10平方铜线的载流量约为2~3A/平方,
故25平方铝线可带20~30的负载,
220V同380V的负载各用不同
希望能帮到你,
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准 (1天前 )
2、电源电压为220V时——25平方铝线、铜线可以承受25千瓦负荷。电源电压为380V时——25平方铝线、铜线可以承受62千瓦负荷。 (3天前 )
扩展回答

25平方铝线电线负荷能承受多大

若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,铜线按180A算.

谁知道25平方电线最大负荷是多少

对于负荷来说主要是指电流,容量可以结合电压计算出来。一般考虑长期带负荷时,电流密度2A/mm2,短时间带负荷可以达到4A/mm2。这样,25平方的铜芯电缆,允许通过电流就是50A到100A。对于单相220V供电,容量就大约是11kW到22kW。而对于三相380V电压供电情况,容量就大约是33kW到66kW。

国标25平方电线负荷能带多大

国标25平方电线在空气当中(25度时)载流量为146A,但其传输的功率受下列条件约束:1、受敷设条件约束。导线在空气当中、在穿钢管中、在穿塑料管中其载流量是不同的,也就是说它的传输功率是不一样的;2、受电源类型条件约束。同样是交流电,单相交流和三相交流的功率计算是不一样的。单相功率计算为P=电压×电流;三相功率计算为S=1.732×电压×电流;3、受传输功率的长度约束。三相电中导线因自身的电阻和所带的用电器的功率因数导致导线在一定长度以后出现电压随长度衰减的情况(被称之为“压降”)比较快的现象,出现这种情况,通常导线传输的电流不变,但降低容量使用。终上所述,2国标25平方电线能带多大负荷,不可一语论定。

谁知道25平方电线配多大空气开关

三相电负载,一般1KW大约1.73A,1平方的线一般按5个电流,25平方大约125个电流。看你是什么设备,启动电流会不一样,但一般带额定80A的电流,应该没问题。

2.5平方的电线可以带多少负荷

如果你那卫生间仅仅只有浴霸及灯的话,用2.5平方的电线就足够了,因为一般的红外线辐射浴霸或者电热丝浴霸的功率都不超过1500W,而卫生间的照明灯也不会超过40W,即使加上可能用上的其他临时电器,如电风等,总功率也就在3000W(3KW)左右罢了。也就是总电流不会超过14安培(3000W/220V=13.64A)。 2.5平方的塑料绝缘多股铜芯线,如果采用PVC管保护,其安全电流为21(A)安培以上。如果不再在卫生间安装电热水器等大功率电器的话,完全可以放心使用。而用4平方的电线则是一种浪费了。###用欧姆定律公式计算、2.5平方国标线6500~7500w###假设你用的是铜导线,基本没有什么问题,线规不同、敷设方法不同,允许电流就不同。有了允许电流值I安,线路允许功率就很容易计算出来了,功率为P(瓦)=IU=I(安)×220(伏)。