尺寸参数 名称 型号 小型 外形尺寸 75*160*50 100*190*70 200*300*100 CLTD28 型 等电位联 结端子箱 (盒) 中型 大型/ 暗装 大型/ 200*300*100 明装 本产品适用于电设备的接地。 各电子设备的独立保护接地 (PE) 和“工作参考地”均接至本箱,然后再独立引至接地装置,实现一 点接地的要求 (接地电阻值由设计决定) 。 箱内还装有压敏电阻, 一旦建筑遭雷击时,高电压击穿压敏电阻,把接在接地汇接箱板 上的设备和建筑防雷接地连在一起,构成等电位跨接,以保证设 备和人身安全。 等电位联结技术在发达国家的应用已经十分普及,该项技 术引入我国并在电气施工中得到实际应用还是近几年的事。 据国 内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属 管道结构和大地的接地故障(接地短路), 而这些设备外壳、 管道、 结构对地故障电压易导致人身电击或电气火灾事故, 住宅内作等 电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。 因此国际电工标准 IEC60364-4-41 和发达国家电气标准以及 我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。 该款产品型号分为大型,中型,小型 3 种,材质又 分为铁,铝,铜。 具体规格尺寸如下: 小型:160MM*75MM*50MM。