【指示灯与按钮颜色及含义】
指示灯或按钮均有颜色上的区别,指示灯与按钮有红黄绿蓝等多种颜色,不同的颜色代表不同的含义,红色是异常情况或警报,蓝色灯是特殊指示等,来了解下指示灯与按钮颜色的不同含义。
一、指示灯颜色与按钮颜色的含义
1、指示灯的颜色及其含义
2、按钮颜色及其含义
二、控制按钮型号含义
按钮是一种通过人手操作并能自动复位的控制开关。
按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A,因此一般情况下它不直接控制主电路的通断,而是在控制电路中发出指令或信号去控制接触器、继电器等电器,再由它们去控制主电路的通断、功能转换或电气联锁。
按钮的型号及含义:
解释:
其中结构形式代号的含义为:K-开启式,适用于嵌装在操作面板上;H-保护式,带保护外壳,可防止内部零件受机械损伤或人偶然触及带电部分;S-防水式,具有密封外壳,可防止雨水浸入;F-防腐式,能防止腐蚀性气体进入;J-紧急式,带有红色大蘑菇钮头(突出在外),作紧急切断电源用;X-旋钮式,用旋钮旋转进行操作,有通和断两个位置;Y-钥匙操作式,用钥匙插入进行操作,可防止误操作或供专人操作;D-光标按钮,按钮内装有信号灯,兼作信号指示。
三、配电柜上按钮与指示灯颜色的含义
配电柜上有各种各样的按钮与指示灯,由不同的颜色代表不能的警示或控制功能,以提醒操作人员对故障进行及时处理,或操作某一个功能完成相关动作。
1、配电柜上按钮颜色及代表的含义:
红色——处理事故,停止或断开
黄色——参与
绿色——启动或接通
兰色——除红、黄、绿以外的任何特定含义
黑色、灰色、白色——无特定用意
2、指示灯的颜色及其含义:
红色——危险或告急停止或断开,有危险或须立即采取行动一般用HR、RL表示
黄色——注意或警告,情况有变化或即将发生变化,一般用HY、YL表示
绿色——安全,正常或允许进行,表示无故障,一般用HG、GL表示
兰色——按需要赋予的特定含义,红、黄、绿未包含的任何特殊含义,都可由兰色表示,一般用HB、BL表示
白色——无特定含义,一般用HW、WL表示
也有的控制柜合闸开关是红色,断开就是绿色。
小常识:按钮开关颜色的含义
1、黑色代表接地,接地线。
2、三相五线制
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。
三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黑色。
三相五线制就是零线和地线分开,而三相四线制是零线和地线是合一的。
三相四线制如果三相负荷不平衡,零线即地线上会带电,而三相五线制就不存在这个问题,所以三相五线制更为安全。