怎么判断电表的电流互感器好坏?下面浩宁科技电表网就为大家简单介绍下,仅供参考。
首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用 一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。
再来说,您的配电系统的最大功率是90KW的话,那三相如果平衡的话,满载电流应该是180A左右,那您的电度表用的互感器要用200A/5A的,电流表用的互感器的规格(就是?A/5A)应该和电流表满度指示值相同,否则将不能准确指示。不过根据您说的最大负载量,电流表应该用400A的,互感器应该是用400A/5A的,这是为了防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而 把电流表指针打坏,所以取大一电为好。
电流互感器没有正端和负端之分,但是切记电流互感器的二次侧(接电表的或接电流表的一侧)千万不可“开路”(不接表或是线头松脱),因为那样会在二次侧上感应出高压来而损坏设备或引起事故!