举报
立即邀请用户,更快获得回答
我有靠谱回答
86个回答
18.5kw电动机需多大平方铜芯线?
18.5KW电动机需多大平方铜芯线?看到大家对这个问题的回答不够全面,我来回答一下。
首先根据公式估算额定电流(此处功率因数取0.8):
其次说明该电动机的启动方式,一般情况下7.5KW以上的电动机采取降压的方式进行启动。为什么呢?以本问题电动机为例,直接启动的启动电流按额定电流的5倍计算,也就是175A,175A的电流短时间可能会给电网造成很严重的后果,也许会跳闸、电压不足、烧毁变压器等情况。因此,不建议使用直接启动方式。
下面我们讨论应该选多大的电缆:
1. 当使用直接启动、软启动、变频器控制时
此时通过电缆的电流视为其额定电流,即电缆通过的持续电流为35A左右。查询电缆载流量表可知,使用6平方铜芯电缆即可,考虑到温升供电距离等因素,建议选用10平方铜芯电缆。
感谢大家指正,图纸中没有时间继电器,下图为正确图。原图保留,大家参照。
2. 星三角降压启动时
电动机星三角降压启动后,电动机为三角形接法。我们知道,三角形接法时线电流是相电流的√3倍,因此流经电缆的电流为I.=35÷1.732=20A。 查询电缆载流量表可知,自接触器到电动机使用4或6平方铜芯电缆均可。接触器以上部分仍要选用6或10平方铜芯电缆。
以上为原答案。
看到大家这么支持,再补充压降验算,以直接启动为例。压降小于5%即19V可以使用。我们看一下10平方电缆作为18.5kw水泵电源的最大供电距离。
①压降为19V时线路电阻,公式:R=ΔU/I=19/35Ω=0.543Ω。
②最大供电距离,根据公式:
R=ρ×L/S
式中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆取0.0174,铝导体取0.0283;
L—线路长度,米;
S—电缆的标称截面,mm²。
那么,L=RS/ρ=0.543*10/0.0174=312米
因此,使用10平方电缆作为18.5KW电源,最大供电距离为312米,再远就要选用大一级的电缆。
我是青山一匹狼,感谢您的关注!\ud83d\ude4f
18.5kw的电动机需要多大平方的铜芯线,我们首先需要知道计算电流,然后根据计算电流再来选择电缆;下面家居杂坛就来给大家分析如何计算