一、火线和地线间的电压 国际上民用交换供电中,火线和地线间电压有110V和220V两种。如加拿大供电电压为110V,我国为220V。固然有些国家在110V和220V基准下浮动,如印度为240V,日本为100V。 二、注意事项 1、插座区别,日本为双孔扁型,韩国为双孔圆型,香港地区则三孔扁型,利用时注意; 2、接纳220V的电压的国度最多。
零线与地线间电压值是多少才正常?有标准没?
按照规定,供电系统的零线只能在变压器处接地,不答应多点接地的。 用户端的三相负荷不均衡时(平衡是相对的,不均衡是绝对的),零线一定有电流。由于线路电阻的缘故,用户端的零线或多或少都有对地电压(实际上就是零线的用户端到变压器端的零线线路压降)。 当零线电流很大和线路也比力长的时候,这个电压也会很高。 这种由于三相负荷不均衡,引起的零线电流大,使得零线的电压升高的征象也可以叫做“用户端中性点电压漂移”。 楼主说断开了电源开关,不知道你是否就断开了这条线路的全部负荷。假如仅仅断开了你本身的负荷,其它的负荷也会另有零线电流,零线电压不会为0的。假如你确实是断开了全部负荷,也有30V的电压,则线路是有妨碍的。