自己私自加装暖气片但是不热　小区暖气改成了一家一户分体式。可是暖气不太热,我们该怎么办?　看来这是普遍现象了,我们这个小区原来就是分户改造的,不过家里的温度始终不错,二十三四度,很舒适。今年进行了暖气改造,提出“低温常供”的方式,现在可好,室内温度是十八度。有人建议多加点暖气片,可是,供热公司的热量不达标,您加再多的暖气片有用吗?以前,暖气烫手,现在是温乎,说不热吧,还热。说热吧,还达不到所要的温度。真是无语了。　一、家里有一组暖气片不热原因　1.暖气片都不够热,一般原因在于供暖烧的温度不够。这个需要邻居之间相互咨询沟通,是否都有不热的现象,确定是都不热,直接找供热单位即可,而且2011年已经规定如果暖气室内温度不达标,可申请退款暖气费。　2、积气。室内暖气部分不热一般是因为暖气片里面积气集气了,就是造成了“气堵”现象,建议给暖气片放气。　3.如果只有自己家里的暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。　4、水力失调。部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。　5.如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,所以建议给暖气片放放气。　6、堵塞或安装不合理、私自改装:若采取上述方法还不能解决,那么暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了,此时,需要请专业维修人员进行拆装检查,排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。　二、有的热有的不热原因和解决办法　1、遇到此问题时应首先要弄清此建筑是由哪个供热单位供热,原则上谁供谁管,请您找其解决。属于集中供热的,可与负责本地区的供热单位联系解决。有时楼内或室内不热是由于建设安装的问题,应向建设本楼的房建单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。　2、就是暖气片中的空气没有放掉,阻挡了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀(暖气片顶端纽扣状小阀门)或跑风放气即可。　3、是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:　1》是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。　2》是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀门关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。　3》就是上面存有太多的空气造成。　4、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热。如果管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭一组暖气片,其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其他没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些不专业的暖气片销售商干的。和一些小的没有暖通资历经验的公司。　5、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出,或下进下出加挡片。