万用表测量电压是其一大基础功能,今天为大家介绍三相电的电压测量方法。
三相电配电介绍: 三相电 是指三条火线、一条零线和一条地线组成的三相五线制电网电压。三相电配电箱的外门上有三颗指示灯,四个表盘,一个转向开关,三个指示灯颜色分别为黄绿红,代表三相电颜色;四个表盘,第一个为电压表盘,后面三个为三相电流表盘;转向开关用于切换电压表显示的线电压。
配电箱的内部为三相电输入、输入空开及零线排、地线排,还有分路开关。三相电分别为U、V、W三相。火线对零线的电压为相电压,相电压为220VAC,火线对火线的电压为线电压,线电压为380VAC,频率均为50HZ。
将万用表调到电压档,先测量相电压幅值和频率,然后测量线电压幅值和频率。测量 U相电压和频率 。将万用表的红表笔接在U相火线上,黑表笔接在零线上,测得电压值为220VAC和频率值50HZ。
测量 V相电压和频率 。将万用表的红表笔接在V相火线上,黑表笔接在零线上,测得电压值为220VAC和频率值50HZ。
测量 W相电压和频率 。将万用表的红表笔接在W相火线上,黑表笔接在零线上,测得电压值为220VAC和频率值50HZ。
测量 U相和V相之间的线电压和频率 。将万用表的红表笔接在U相火线上,黑表笔接在V相火线上,测得电压值为380VAC和频率值50HZ。
测量 U相和W相之间的线电压和频率 。将万用表的红表笔接在U相火线上,黑表笔接在W相火线上,测得电压值为380VAC和频率值50HZ。
测量 V相和W相之间的线电压和频率 。将万用表的红表笔接在V相火线上,黑表笔接在W相火线上,测得电压值为380VAC和频率值50HZ。