结构简 式为 HOOCCOOH。它一般是无色透明结晶,对人体有害, 在工业中有重要作用,可以用于除锈,其基本原理是:草 酸是一种弱酸 ,铁锈的成分随生产时的情况而不同,但铁 锈中都含有三价铁离子,草酸能与三价铁离子 Fe” 生产草 酸铁阴离子络合物 [ Fe( C20 )。 ] 一 ,这种 阴离子络合物 易溶于水,因此铁锈可以用草酸洗除。 2. 2. 2清洗前的检查、准备 1) 打开瓦斯泵 ,检查瓦斯泵内部可见处是否存在缺陷 ( 如裂缝、堵塞等) 。 2) 检查瓦斯泵结锈或锈蚀的状况,包括水锈的分布、 厚度(或沉积物量) 、设备状况,并做好记录。 3) 清洗所用的设备(循环泵、阀门)要严格检查 ,保证 安全。 4) 不参加化学清洗的设备、系统应与化学清洗系统可 靠 地隔离。 5) 清洗系统必须作水压试验,无渗漏才能加药液循环 清洗 。 2. 2. 3清洗步骤 1) 清水循环 ,检查有无泄漏,回水循环正常后,才可 开始清洗。 2) 将草酸按照1: 1 0的比例加入瓦斯泵内(将瓦斯泵密 闭好) ,直至叶轮淹没灌满整个泵体为止。 3) 将瓦斯泵静态浸泡6h 左右,对铁质设备无损坏。 4) 反应结束后 ,为防止活化的金属表面产生二次锈 蚀,用清水顶排 出废液。废清顶出后采用大流量水冲洗 , 冲洗时尽可能缩短冲洗时问。水冲洗至排出液的pH 值为 4 —4. 5 ,清洗后如有较多未溶解的锈渣堆积在清洗系统及设 备的死角,可在水冲洗至出水 pH 值为4 — 4. 5 后,再排水。 5) 排水后打开所有的检查孔,用人工清理泵内松动的 残锈和沉渣 ,以防水锈脱落后造成堵管。用人工方法清除 瓦斯泵和清洗箱内的沉渣 。 6) 清洗检查完毕后 ,应将泵内和系统中拆下的装置和 部件全部复位,并撤掉所有 的堵头、隔板、节流装置等, 使系统恢复正常 。 2. 2. 4清洗时 的注意事项 浓度高的草酸也容易腐蚀手,并且生成的酸式草酸盐 溶解度很大,但有一定毒性。使用时,一定要带好防护眼 镜和防护手套,万一皮肤接触到草酸后 ,应及时用水清洗 干 净 3结语 瓦斯抽放泵长期运行后,系统 内结锈及锈腐蚀严重, 导致系统不能正常运行。草酸对于铁锈有较好的洗除效果 , 能够达到预期除锈的目的。 参 考文献 : [ 1] 李晓晖.煤矿井下瓦斯抽放系统中水环真空泵水结垢 的防治 [ J ] .煤矿安全 ,2010,433( 11) :34 — 36.马强.瓦 斯抽 放 泵 的水垢 处 理 [ J ] .煤 炭技 术 ,2007 , [2 ] 26 ( 5) :24 —25. 常文利 ,张[3 ] 俊 ,毛秀枝.利用柠檬酸试 剂去除真空泵水垢 [ J ] .矿山机械, 2006,34 ( 11) :139. 徐德胜.水环式真空泵的结垢原因及防范措施 [J ] .煤矿安 全 ,2002 ,33(4 ) :19 — 2O. 马晓钟.一种煤矿低浓度瓦斯安全输送方法的研究与应用 [4 ] [5] [ J ] .矿业安全与环保,2010 ,37( 2) :34 — 37. 刘君.煤矿低 浓度 瓦斯 管道输 送安 全保 障技术 [ J ] .山 西煤炭,2011, 31(5) : 65— 66. [6] ( 责任编辑赵巧芝) 59