主要内容有(ABCDE)
A. 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈;
B. 对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活;
C. 检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障;
D. 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
E. 对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
(8)消火栓箱按箱门型式可分为(ABCD)
A. 挂置式
B. 卷盘式
C. 卷置式
D. 托架式
分析题
(9)分析计算该建筑消防水箱的容积。
参考答案:消防水箱应贮存10min的室内消防用水量,计算得:
据《高规》7.4.7条规定,高位水箱的消防储水量,Ⅰ类公共建筑不应小于18m3,本建筑属于公共建筑Ⅰ类,故水箱有效体积为18m3。
(10)消防水池的设置应满足什么要求?
参考答案: