停炉过程中汽包上、下壁温差的控制标准为有关规程规定:汽包上、下壁允许温差为40℃,最大不超过 50℃,为使上、下壁温差不超限,一般采取如下措施:
(1)严格按降压曲线控制降压速度。
(2)采用滑参数停炉。
(3)锅炉停炉后,一般要保持满水冷却。采用上水和放水的方式串水,汽包的降温降压速度不能过快,密闭炉膛、烟道,关闭有关的档板及观察门、人孔门等。
59 、论述不同设备状态及工艺要求时锅炉的放水操作程序?
锅炉熄火后,保持汽包高水位,当水位低于一定数值时,应启动给水泵向锅炉补水至汽包高水位,同时严防汽包满水进入过热器中。对于需停炉放水检修的锅炉,停炉 6 小时前各孔门及烟道挡板关闭,禁止通风,停炉8~10 小时后可开启空预器风、烟挡板,引风机静叶及进、出口挡板,送风机动叶、送风机出口挡板及二次风分门进行自然通风。需要时开启烟道和燃烧室的人孔、看火孔、打焦门等,增强自然通风,停炉 18 小时后,汽包上下壁温差小于 40℃,根据检修需要可启动引风机快冷(微正压锅炉启动送风机),若汽包上下壁温差大于 40℃,应间断启动引风机运行,当锅水温度不超过 80℃时,可将锅水放净。特殊情况下,熄火后 8 小时,汽包上、下壁温差不大于 40℃前提下,可以采用“串水”方式进行加速冷却。利用余热烘干法防腐时,压力降至 0.8MPa,汽包上、下壁温差不大于 40℃时,可采取以下方式将炉水放尽。
a 首先将炉水向定排排放;
b 压力降至 0.2MPa,开启上部空气门;
c 压力接近于零,放水由定排倒至地沟。
考虑防冻时,全炉放水后,应将仪表管内积水应放净。
60 、通过监视炉膛负压及烟道负压能发现哪些问题? ?
炉膛负压是运行中要控制和监视的重要参数之一。监视炉膛负压对分析燃烧工况、烟道运行工况,分析某些事故的原因均有重要意义,如:当炉内燃烧不稳定时,烟气压力产生脉动,炉膛负压表指针会产生大幅度摆动;当炉膛发生灭火时,炉膛负压表指针会迅速向负方向甩到底,比水位计、蒸汽压力表、流量表对发生灭火时的反应还要灵敏。烟气流经各对流受热面时,要克服流动阻力,故沿烟气流程烟道各点的负压是逐渐增大的。在不同负荷时,由于烟气变化,烟道各点负压也相应变化。如负荷升高,烟道各点负压
相应增大,反之,相应减小。在正常运行时,烟道各点负压与负荷保