选用带防跳功能的变电站自动化( 微机保护)装置, 二次回路设计时需要注意防跳继电器的电流线圈额定电流与断路器操动机构分闸线圈Y T 额定电流匹配的问题。有些带防跳功能的变电站自动化( 微机保护)装置, 将串联电阻的分闸自保持取消, 主要考虑到断路器操动机构的功能在不断改进, 跳闸时间已经缩短到几十m s。 可靠性也在不断提高; 变电站自动化( 微机保护)装置的跳闸出口继电器的接点容量也不断在加大。 动作后的保持时间由软件来控制, 一般都大于几百111s, 有些还可以由用户自己设置。 这样分闸时断路器常开辅助触点几十m s,就可以可靠断开. 后断开的几率非常小。另外, 变电站自动化( 微机保护)装置各种报警信号完全由软件来处理, 只有报警信号输出干接点,而无信号继电器. 不存在影响信号报警可靠动作的问题。成一定困难。 如果二次回路设计时手动合分闸按钮或开关不通过变电站自动化( 微机保护)装置, 直接接到合分闸回路时, 检修不受影响, 但手动合分闸回路出现故障, 变电站自动化( 微机保护)装置内部防跳回路就不再起作用。变电站自动化( 微机保护)装置内部带有防跳功能时, 只能有一个跳闸出121, 保护跳闸连接片便不能够直接断开跳闸回路: 有些还取消了保护跳闸连接片出口. 给运行与调试带来许多不便。有些变电站自动化( 微机保护)装置为了方便运行与调试, 有多个独立的跳闸出121, 此时内部就不再带有防跳功能, 此时变电站二次回路设计时, 就应选用内部带防跳功能的操动机构。3断路器操动机构内部防跳方案弹簧储能操动机构内部都可以带防跳功能。 弹簧储能操动机构内部防跳原理见图2。 图中W B Z 为变电站自动化( 微机保护)装置; JG 为操动机构, 其中K O 为防跳继电器, Y C 为断路器操动机构的合闸线圈, Y T 为断路器操动机构的分闸线圈, Q F 为断路器操动机构的常开与常闭辅助触点。