2021年5月2日,安徽某生物发电公司当值电气运行人员在进行发电机并网前检查过程中,发生一起人身触电事故,造成1人死亡。5月2日,安徽某生物发电公司机组C级检修工作全部结束,锅炉已点火,准备进行汽轮机冲转前的检查确认工作。1时40分左右,电气副值曹某、孟某在进行发电机并网前检查过程中,发现发电机出口开关101柜内有积灰,遂进行柜内清扫工作,1时46分,曹某在强行打开柜内隔离挡板时,触碰发电机出口10kV开关静触头,导致触电,经抢救无效死亡。
这起事故发生在公司全面开展“五查五严”风险隐患排查整治活动和节日期间,性质严重、教训惨痛,反映出该集团对公司安全生产工作部署要求贯彻不力、落实不细,暴露出安全生产管理还存在诸多薄弱环节和问题。
一是安全责任落实不到位。未统筹好安全、质量与工期的关系,安全责任清单未做到“一组织一清单、一岗位一清单”,生产人员对清单内容不清楚、不掌握,安全培训存在缺失,现场工作人员安全意识严重不足。
二是安全风险管控不到位。未认真落实公司安委办《关于加强“五一”期间安全防范工作的通知》要求,对“五一”期间不停工风险作业未进行提级管控,现场安全风险辨识不到位,“五防”管理不规范,运行人员不清楚设备带电状态及危险点,安全风险辨识、分析、防控形同虚设。
三是作业人员安全意识淡薄。现场习惯性违章问题突出,运行人员未严格执行“两票”管理规定,超范围工作,违规打开发电机出口开关柜内隔离挡板进行清扫。
四是检修组织管理不到位。电气检修承载力不足,当值运行人员参与电气检修作业,运行与检修工作界面不清、组织分工不明,保证安全的组织措施无法有效落实。
五是事故信息报送不及时。新版《安全事故调查规程》宣贯培训不到位,事故单位对报送要求不熟悉不掌握,事故发生后各层级未按照规定时限要求报送事故信息。
当前正值公司系统建设施工、运维检修作业高峰期,又将迎来迎峰度夏关键期,各单位要深刻吸取事故教训,提高政治站位,压实安全责任,克服麻痹思想。