\ue50a　2019-12-25　14:40:15　来源:　不瞌睡的花猫　\ue50b\ue50a举报　\ue50b　我家的暖气十几年了也不热,除了以前物业供暖时间短以外,还有后来供暖部门造成的不热。　不久前,我们向民心网投诉反映了暖气不热的情况后,供热站站长来我家亲手摸了暖气片。他以为是暖气片里水流不畅,可能该清洗了。如果里面有淤积的泥沙,也会造成暖气片不热。我说,我家前天找水暖工清洗的,花了200块钱呢。你看,这卫生间暖气片的两头都是新换的锣丝帽子。我又明知故问地试探着问他,咱们这个单元的来水阀或回水阀有没有关闭一半,打开一半的情况,致使水流不畅,暖气片不热呀?　他听我这么一说,马上这么说,你还真说对了。你们这道管子,是小区的第一条管道。全打开又怕影响其他单元。　说完,就下楼,用撬棍把供暖下水井盖撬开,用脚把只开一半的回水阀给全踢开了。我们的暖气过两三个小时就南北几个屋子都热乎乎的了。　回水阀不全开,是造成暖气片不热的一个最重要原因。如果谁家暖气片不热,又不是堵塞,那么,就让供暖公司查找原因。　很可能是向你们这个单元来水回水的回水阀处于半关闭状态造成的。如果是这个原因,就得找供热站。因为解铃还需系铃人!　这种情况的根本原因是热水的流量小。