说明可能随时更改,恕不另行通知。　目录　描述　1　　维护　3　　机架锁板调整　4　　通过操作指令前仔细阅读使用的排放阀。　地址:Waterous　Company　125　Hardman　Avenue　South,　South　St.　Paul,　Minnesota　55075　USA　电话:+1　(651)　450-5000　www.waterousco.com　F-1031　第2311部分　(05/11/10)　2-1/2英寸和3-1/2英寸排放阀　操作和维护　F-1031　第2311部分　第1页,共4页　描述　Waterous　球型排放阀提供2-1/2英寸标准尺寸或全流3-1/2英寸尺寸。密封组件以液压　方式平衡,可控制弹性密封件与球之间的接触压力,在阀的工作压力范围提　供防漏密封。　这些阀设计为在消防泵工作压力下轻松地开关,并可随意搭配　Waterous　提供的一系列可靠的工作机构。这些机构包括为安装在操作面板上、远程面　板安装、顶部控件安排的阀,以及前部安装的泵提供的装置。　Waterous　阀可以通过法兰直接安装在　Waterous　排水接头上,或在配备适当的螺纹法兰时,可以安装在除旋转执行器以外所　有其他应用情况的管道中。　图2推挽式扭锁操作(仅限2-1/2英寸　标准和全流)　T机架和扇形板工作机构在任何阀位置提供恒定的操纵力。稍稍转动　安装于面板上的``T''　形手柄,可将阀锁定在任何位置而无论排放压力如何。　图1排放阀剖面　IL1650　IL1651　F-1031　第2311部分　第2页,共4页　控件提供与其他类型相同的基本功能,不同之处在于工作机构中未包括锁　定系统。通常与安装于顶部的面板搭配使用。　符合　NFPA　有关慢速执行的要求。手摇曲柄旋转执行器可使用户在操作面板　上轻松地对阀进行开关操作。　图3直角回转,远程锁定(仅限2-1/2英寸标准和全流)　图4手动旋转执行器(所有阀)　IL2352　IL2243　F-1031　第2311部分　第3页,共4页图5电动旋转执行器(所有阀)　IL2351　符合　NFPA　有关慢速运行的要求。电动执行器设计为可轻松使用安装于面板上的开　关对阀进行定位。易于操作的开关可安装于任何便利的位置,十分适合　安装于顶部的面板。仅限12VDC　和24VDC　电源。　维护　球型阀的有效性很大程度上取决于密封的紧密度,泄漏