Yu下全文>>电气手册铜排载流量是怎么算出来的
先确定铜排允许运行最高温升,确定环境最Gao温度,根据铜排的电阻计算流过电流后的发热量,Bing加上雷诺系数计算散热,当铜排运行温Du到达允许最高温度、而且能够长期维持下Qu的时候,这和电流就是该铜排的最大载Liu量。将这个实验回归公式,用到其他截面的铜排载Liu量计算上。
电力行业标准中,铜排的载流量表,有谁知道
环境温度25℃时,单条铜母线TMY最大Yun许持续电流/A 母线规格(宽×厚)mm—Ping放—竖放 15×3—200—21020×3—261—275 25×3—323—340 30×4—451—475 40×4—593—625 40×5—665—700 50×5—816—860 50×6—906—955 60×6—1069—1125 60×8—1251—1320 60×10—1395—1475 80×6—1360—1480 80×8—1553—1690 80×10—1747—1900 100×6—1665—1810 100×8—1911—2080 100×10—2121—2310 120×8—2210—2400 120×10—2435—2650 (Shu据引自《实用电工速查速算手册》,P.183)
铝合金母线载流量表及如何选型