电力电容器主要用于电力系统。在电网系统中,主要调整电网的功率因数以提高电网的功率因数和电网的端电压。
图片来源于网络
通常电力电容器型号是由“字母部分”和“数字部分”组成。
1、字母部分的含义
①使用产品属性表示
系列代号:A代表滤波型电力电容器,B代表并联电力电容器。
填充介质:Z代表油式、植物油,S代表半干式、微晶石蜡,K代表干式、硅油。
极间介质:MJ代表金属化膜
②使用公司代号表示
这类电容器的字母部分无特殊含义,只为了区分电容器厂家。如施耐德为BLRCS,ABB为CLMD和qcap,库克库伯CKKB,诺企DL2D和SL2D等等。
2、数字部分的含义
电力电容器型号的数字部分依次为额定电压、额定容量、相数。如480-30-3是额定电压为480V、额定容量为30Kvar的三相电容器。部分电力电容器型号后面会有其他代号,具体以厂家为准。
BZMJ 系列电容器
介质:油式、介质为菜籽油或色拉油(C蓖麻油)
特点:是电容的发展初期采用的一种产品,由于油式电容在使用过程中受热膨胀,会使电容的外壳变形,从密封处渗出,对环境污染较大,严重时造成短路引起其他元器件的损毁。
市场:部分厂家维修需要,市场还有少量需求,但需求量很小,不建议使用。
MKP系列电容器
介质:进口德国创斯普基材、圆柱形
特点:超低压自动拉断内部安全装置,圆柱式,真空灌封技术,电容器内充特殊的保护介质,不泄漏、安全环保;避免环境污染当过电压所造成的介质局部击穿能迅速自我修复,恢复正常工作。内充入可降解的软树脂,体积小、重量轻等。
市场:是未来电容器换代产品。
MKK系列电容器
介质:惰性气体N2
特点:稳定性/可靠性及更高的浪涌电流耐受能力。 电容器是在真空环境下灌注电介质材料并注入惰性气体,采用圆柱形铝壳封装,具有高可靠性、低成本、散热性能好以及安装简便等优点。
市场:目前市场应用较少。
POSCAP电容器及注意事项
POSCAP电容器是三洋公司继OS-CON电容器后开发的新产品,是一种贴片式钽高分子有机半导体固态电解电容器,以下简称POSCAP钽电容器。该系列电容器主要特点:剖面高度低;高频时阻抗及等效串联电阻(ESR)低,容许的纹波电流大;寿命长,在