电线电缆的平方和千瓦换算 电工常用的“经验公式”或者叫“经验算法”:一般的铜芯电线,每 平方毫米可以通过约 5A 的额定电流;在我们经常接触到的单相 220V 电路中,每千瓦的功率,电流约为 4.5--5A,三相三线 380V 平衡负载 的电路(比如说三相 380V 的电动机),每千瓦的功率电流大约为 2A。 那么,你在给电路配线时,就不需要去记住和计算那些公式了,你完 全可以了解一下,如果是单相电路的,则按每千瓦的功率配 1 平方毫 米的铜芯线(比如 2.5KW 的功率就配 2.5 平方毫米规格的线),如果 是三相平衡负载(比如电动机)电路,则可以按每 2KW 的功率配 1 平方毫米的线(比如 20KW 的电动机,可以配 10 平方毫米的线), 配线“原则”是:线的电流允许值应该等于或稍大于设备的工作电流额 定值。 已知:功率为 60 千瓦,电压为 380 伏,在室内铺设,用三相四 线,请问:需要截面积为多少平方的电线,装空气开关需要多大的才 合适。 答:电动机的配线,如果是三相四线供电的(指配电柜处),那 么你可以按照电工的“经验算法”,也就是“每平方毫米铜线可以通 过 4.5----5A 的额定电流”来估算,那么在单相电路中,每 1KW 约为 4.5A,在三相平衡负载电路(比如电动机)中,每 1KW 约为 2A,这 样你就可以知道,60KW 的三相电动机,可以使用约 35 平方毫米(因 为考虑发热等因素,加大一点直径为好)的铜芯线了。空气开关,应 该选用总负载的 1.5--2 倍额定电流,那么如果 60KW 的话,电流应该 是 120A,你可以选用 250A 的自动空气开关。