家庭用漏电保护器的选择,目前家庭使用DZ系列的空气开关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安。
选择多大的,用功率/电压=电流
漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。
家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。
一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
三、品牌:
最好的,选施耐德(梅兰日兰)、西门子、国产德力西、正泰C65N-32/2P+ELE
一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。