根据选择器在系统结构中的位置不同,选择性控制系统可分为两种:1、选择器位于调节器的输出端,对调节器输出信号进行选择的系统,如右图所示,这种选择性控制系统的主要特点是:两个调节器共用一个调节阀。在生产正常情况下,两个调节器的输出信号同时送至选择器,选出正常调节器输出的控制信号送给调节阀,实现对生产过程的自动控制。此时取代调节器处于开路状态,对系统不起控制作用。当生产不正常时,通过选择器选出取代调节器代替正常调节器对系统进行控制。此时,正常调节器处于开路状态,对系统不起控制作用。当系统的生产情况恢复正常,通过选择器的自动切换,仍由原正常调节器来控制生产的正常进行。这种选择性控制系统,在现代工业生产过程中得到了广泛应用。2、选择器位于调节器之前,对变送器输出信号进行选择的系统,如右图所示。该选择性系统的特点是几个变送器合用一个调节器。通常选择的目的有两个,其一是选出最高或最低测量值;其二是选出可靠测量值。如固定床反应器中,为了防止温度过高烧坏催化剂,在反应器的固定催化剂床层内的不同位置上,装设了几个温度检测点,各点温度检测信号通过高值选择器,选出其中最高的温度检测信号作为测量值,进行温度自动控制,从而保证了反应器催化剂层的安全。