(2)供电干线安装工程中分项工程的检验批,应按供电区段和电气竖井的编号划分。
(3)对于电气动力和电气照明安装工程中分项工程的检验批,其界区的划分应与建筑土建工程一致。
(4)自备电源和不间断电源安装工程中分项工程,应分别作为1个检验批。
(5)对于防雷及接地装置安装工程中分项工程的检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体应分别作为1个检验批,且大型基础可按区块划分成若个检验批;对于防雷引下线安装工程,6层以下的建筑应作为1个检验批,高层建筑中依均压环设置间隔的层数应作为1个检验批;接闪器安装同一屋面,应作为1个检验批;建筑物的总等电位联结应作为1个检验批,每个局部等电位联结应作为1个检验批,电子系统设备机房应作为1个检验批。
(6)对于室外电气安装工程中分项工程的检验批,应按庭院大小、投运时间先后、功能区块等进行划分。
24.2 最小抽样数量
依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015确定。
25
墙体节能
25.1 检验批的划分
(1)采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000㎡面积划分为—个检验批,不足500㎡也为—个检验批。
(2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理工程师共同商定。
25.2 最小抽样数量
依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007确定。
26
幕墙节能
26.1 检验批的划分
(1)采用相同材料、工艺和施工做法的幕墙,按照幕墙面积每1000m2划分为一个检验批,不足1000m2也为一个检验批。
(2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理工程师共同商定。
26.2 最小抽样数量
依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007确定。
27
门窗节能工程
27.1 检验批的划分
(1)同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分为一个检验批,不足200樘也为一个检验批;
(2)同一厂家的同材质、类型和型号的特种门窗每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批;
(3)异形或有特殊要求的门窗检验批的划分也可根据其特点和数量,由施工