导语:今天小兔给大家介绍一下关于屋顶通风器的相关知识,对于很多的朋友来说可能对于屋顶通风器并不了解,因为在很多的房屋里面是不许安装的。关于屋顶通风器来说,大家又有的朋友叫做自然通风器与屋顶自然通风器,接下来问题来了,屋顶通风器又是如何安装上去的呢,下面小兔就关于安装屋顶通风器的相关知识给大家介绍一下。一、范围本规范规定了屋顶通风器安装和调试。本规范适用于风荷载为1200Pa以下,装有电动阀板与行程控制的屋顶通风器。二、安装2.1检查基础尺寸,使之符合以下要求:基础上平面高差应不大于3mm,对角线偏差不大于5mm。2.2画基础线。2.3支架安装、校直。基础与支架地角孔配钻,并以地脚螺栓固定。2.4安装横向构架及泛水板。2.5安装纵向构架(包括纵向斜撑),调整横向构架垂直度。上下偏差不大于5mm。2.6安装中横梁、传动轴、减速机。安装位置要合理。减速机、电机底座螺栓要紧固,防止震动脱落。2.7安装阀板。阀板关闭后要求严密。2.8安装排水沟及排水沟接头。要求严密不漏水。2.9安装挡雨板。挡雨板的下沿应搭接在排水沟上防止漏水。2.10安装排水槽支架及排水槽。排水槽和排水沟搭接要合理,使排水沟的水能全部流入排水槽。2.11安装电缆卡。要求不影响阀板的开启和关闭。2.12安装外围护板及端面护板。护板与横向构架之间用自攻螺栓连接。2.13安装检修门。门关闭后要求严密。2.14安装封顶板接头及封顶板并密封之。要求封顶板及接头搭接在挡雨板上。2.15安装防鸟网。2.16安装钢丝绳并以卡扣锁紧。2.17安装行程开关及电控箱。行程开关的安装位置要合理。2.18泛水板搞好密封。三、调试3.1屋顶通风器试运行时,首先打开总电源,启动电机正转使阀板开启到正常位置,自动停止;再启动电机反转使阀板到正常位置关闭,自动停止;连续运行2次以上。3.2应保证阀板开启关闭灵活。3.3阀板关闭后应重新紧固减速机、减速机支架、钢丝绳卡扣并检查板形链胀紧程度。3.4挡雨板、排水沟等处应无漏水、溅水现象。3.5安装完毕后,应清理现场。