26110kV II 段母线电压互感器 一、铭牌 型号:JDC6-110 额定一次电压:110kV/ 额定二次电压:a-n:100/ 剩余电压绕组额定电压:da-dn:100V 额定电压因数:1.2 连续/1.5倍30S 准确率: 0.2 0.5 3P6P 额定输出VA: 150 300 500 500 300 极限输出VA:2000 海拔:1000M 额定绝缘水平:126/200/480kV 油重:130kg 总重:600kg 日期:99 厂家:牡丹江互感器厂出厂序号:A:994162 B:994161 C:994164 二、电气试验 1、绝缘电阻: 使用仪器:2501 一次/二次、地>10 二次/一次、地>1000 >1000 >1000 使用仪器:GWS—A型光导微机介损测试仪接线方式:末端屏蔽法 加压:3kV cx=0.05mA 0.330.31 0.36 Cx(pf) 21.32 19.95 20.07 3、伏安特性 使用仪器:伏特表、培表安 二次绕组 a-n30 0.91 0.92 0.87 57.5 1.70 1.65 1.62 da-dn 50 0.52 0.52 0.48 100 0.98 1.0 0.91 结论:电气试验符合《电力设备预防性试验规程》要求,试验合格。 试验日期:2005.10.25 度:干25湿20 相对湿度: 试验人员:严少宗贤冬梅