壳程膜传热系数计算过程 1、 壳程流体在平均温度 88.6℃下的平均密度: ρm = ρx = 940 × 0.7028 + 966 × 0.2756 + 0.68 × 0.0216 = 926.88 kg/m3 2、 壳程流体体积流量: = 40893.18 kg/h = 44m3 /h 3 926.88 kg/m 3、 壳程流通截面积: πD2 πd2 3.14 × 3.0482 3.14 × 0.7622 o So = ? ×4= ? × 4 = 5.5m2 4 4 4 4 4、 壳程流体流速: 44 m3 /h uo = = = 0.0022m/s So 5.5m2 × 3600 5、 当量直径:管子按正方形排列时 πd2 4(t 2 ? 4 o ) de = πdo 管子按三角形排列时 2 πd2 4( 2 t 2 ? 4 o ) de = πdo 式中,t 为管子中心间距 若按正方形排列计算, 此换热器管子间距为 1300mm, 则当量直径为 2063mm; 若按当量直径的定义,即流通截面积除以浸润周边长, So 5.5 de = = = 0.287 4πdo + πD 4 × 3.14 × 0.762 + 3.14 × 3.048 得出此换热器的当量直径为 287mm 6、 壳程流体的雷诺数: 若按当量直径为 2.063m Re = ρm uo de 926.88kg/m3 × 0.0022m/s × 2.063m = × 1000 = 133.5 μo 31.51 g/(m ? s) ρm uo de 926.88kg/m3 × 0.0022m/s × 0.287m = × 1000 = 18.6 μo 31.51 g/(m ? s) 若按当量直径为 0.287m Re = 7、 普朗特准数: c μo 0.6293kcal/(kg ? ℃) × 3.151 × 10?2 kg/(m ? s) Pr = = × 3600 λo 0.2354kcal/(m ? h ? ℃) = 303.25 8、 壳程传热膜系数: 绕管强制流动的流体,有圆缺性折流板时,可采用克恩公式 1 μo λo ho = 0.36 Re0.55 Pr 3 ( )0.14 de μw 式中(μ o )0.14 为粘度校正系数,可以取 0.92 w μ 若采用第一种当量直径的计算方法 1 0.2354kcal/(m ? h ? ℃) × 1.163 ho = 0.36 × × 133.50.55 × 303.253 × 0.92 2.063 m = 4.4 W/(m2 ? ℃) 若采用第二种当量直径的计算方法 1 0.2354kcal/(m ? h ? ℃) × 1.163 ho = 0.36 × × 18.60.55 × 303.253 × 0.92 0.287m 2 = 10.6W/(m ? ℃)