初始化终端接收主台下发的初始化命令初始化命令分以下三种:)硬件初始化:终端硬件复位一次)数据区初始化:终端对数据存储区进行初始化)参数区初始化:终端对参数区进行初始化、同时数据区初始化。四使用说明终端说明 负荷管理终端外形图如下所示:终端外型尺寸规格:××mm(宽*高*厚)。液晶显示选用×点阵尺寸×mm。上移:表示光标上移或(在设置终端地址画面中)光标数字增大(~)。下移:表示光标下移或(在设置终端地址画面中)光标数字减小(~)。下屏:表示光标右移或向后翻屏。上屏:表示光标左移或向前翻屏。 确认:表示进入光标选定的画面内容或(在设置终端地址画面中)保存所设终端地址。返回:表示进入上级菜单画面。画面显示内容常显画面当终端某种控制投入时终端常显示如下画面。按任意键进入主菜单查看所需内容同时打开背光灯。在其它画面显示时如三分钟无按键自动返回常显画面关闭背光灯。主菜单当前光标用反白显示按上移、下移键移动光标位置。按确认键进入所选画面。按返回键显示常显画面。实时数据实时数据画面如下所示。按上、下移可以滚动。)当前功率当前功率画面显示如下。 )当前电量 当前电量画面显示如下。)负荷曲线本画面显示第1个总加组的负荷曲线。纵坐标自由浮动(标定四格)横坐标每小时标一个点。 )开关状态终端在响应菜单项或遥信变位时自动跳出如下画面。)功控记录 )电控记录 )遥控记录)失电记录参数定值按上、下移可以滚动。)时段控参数 控制轮次设定后投入的轮次显示出来其他控制方式轮次与其相同。)厂休控参数)下浮控参数 )KvKiKp)电能表参数)配置参数先进入终端地址显示画面然后同时按下“返回”和“确认”键释放以后会弹出输入密码画面在输入密码(初始密码为:)正确后按“确认”键即可进入终端地址和行政区码的修改。用上屏、下屏键移动光标位置,用上移、下移键翻转数字按确认键保存新的终端地址。否则按返回键不保存修改值。)月电控参数)营业报停控参数控制状态选取“控制状态”项显示如下信息。 电能表示数电表示数画面显示中文信息当终端收到主台中文短信息或者进入“中文信息”菜单项自动弹出画面每条信息小于个字符。保留最近条(内容及时间)。如果一屏未显示全部信息,按上屏、下屏查看未显示完的信息内容购电信息购电信息画面显示如下。终端信息控制告警显示按任意键关语音提示退出告警画面返回常显画面。然后查阅有关信息。告警未结束且秒无按键自动返回告警画面。如告警时间到按键返回常显画面。合闸告警画面终端接收到主站遥控合闸命令或遥控计划拉闸延时时间到或闭环控制(功控、电控)恢复合闸推出合闸告警显示画面终端应发出“允许合闸”语音间隔秒三遍结束相应轮次红灯亮。遥控告警画面接收到主站立即跳闸命令相应轮次绿灯亮,推出遥控告警显示画面显示跳闸轮次终端应发出语音“遥控跳闸”间隔秒三遍结束。接收到主站延时跳闸命令推出遥控告警显示画面显示跳闸轮次及跳闸倒计时时间同时终端应发出语音“遥控跳闸”,间隔秒。相应轮次灯闪烁倒计时为零相应轮次跳闸绿灯亮。功控告警画面功控告警画面显示如下。 满足跳闸条件时推出功控告警画面显示跳闸轮次及跳闸倒计时时间同时终端应发出语音“已超负荷请限电”间隔秒相应轮次灯闪烁倒计时为零相应轮次跳闸绿灯亮。若在跳闸告警时间内功率下降至定值以内则不跳该轮开关。时段控和厂休控同时有效厂休控优先。功率浮动定值小于保安负荷时按保安负荷执行。电控告警画面电控告警画面显示如下。终端购电控越限报警显示提示报警门限及当前剩余购电量“电控”灯闪烁终端应发出语音告警“电量快用完请速购电”每小时报一次。终端购电控满足跳闸条件时提示跳闸门限电量及当前剩余购电量“电控”灯闪烁。同时终端应发出语音告警“电量用完已跳闸”相应轮次绿灯亮。指示灯发光二极管指示示意如图(一轮~四轮指示灯用双色灯其余用单色灯)运行灯红色闪烁表示终端运行正常。运行灯不闪烁表示终端运行不正常。一轮~四轮红灯亮表示终端相应轮次处于允许合闸状态用户可以合上相应轮次的开关。一轮~四轮绿灯亮表示终端相应轮次处于拉闸状态。功控红灯亮表示终端时段控、厂休控或当前功率下浮控至少有一种控制投入。功控红灯灭表示终端时段控、厂休控或当前功率下浮控都解除。电控红灯亮表示终端购电控投入。电控红灯灭表示终端购电控解除。GPRS红灯亮表示终端GPRS正处于通信状态。事件黄灯亮表示终端接收到事件。通信红灯亮表示数据在发送绿灯亮表示数据接收。