380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。
调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。