《电工技能培训教材》当中的电线安全截流见下表,

铜电线六平方能用多少电流

理论上可承受58A,受温度,条件不同略有差距,最低30A.

一平方毫米的铜芯导线大约能过多少电流

一般的1mm²的铜芯线的安全载流量5-6A,最大可以到10A~

16平方的线可过多少安的电流

16平方的铜芯多股线,架空的安全载流量是110A,穿管的安全载流量是69A

1平方铜芯线最大可以通过多少安的电流

铜芯线是很难得出一个准确的过流数据,因为根据电线的材料不同、敷设方式不同和使用方式不同等等会有不同的情况,一般来说只能是在一个比较安全的范围内确保电线的使用:建议1.5平方在10A以下,2.5平方在15A以下,4平方在20A以下,6平方在30A以下。

4平方的铜芯线可以负载多少安培电流,多少千瓦功率

短时间二三十安没问题,长期使用16安左右最安全。功率三四个千瓦吧

一个平方的铜导线能负荷多大电流

单芯橡皮、聚氯乙烯绝缘电线连续负荷流量(A)(空气中): BX、BLX、BXF、BLXF、BXR、BV、BLV、BVR 1平方-------19A 1.5平方-----24A 2.5平方-----32A 4平方-------42A 6平方-------55A 10平方------75A 工作温度正65度,环境温度正25度 以上是铜芯聚氯乙烯绝缘电线(BV)的参数,橡皮的载流量大于铜芯聚氯乙烯绝缘电线,这里不再一一列举。 BV电线就是你所说的“铜导线(单股)” 这里是标准中对电线的要求,我们在具体施工使用中由于考虑到安全因素,都必须保留电线的载流余量,具体估测方法如下: 布电线(我们家用的都属于这种)4A/平方 BV线是布电线的一种。 电力电缆(进户前的电缆)6A/平方

一平方的铜芯软电线的安全电流是多少

1平方的铜芯软电线,它的安全电流是15安
http://www.17house.com/sp/zhihu/34/1373076205063254.htm 16平方的铜芯线能过多少安电流