家用漏电保护器选择家庭用漏电保护器的选择,目前家庭使用 DZ 系列的空气开 关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、 C40、C63 等规格,其中 C32表示起跳电流为 32 安。选择多大的,用功率/电压= 电流漏电保护器的电流一般按照负载电流的 1.5 倍左右选 取。家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是 30MA,国内很 多品牌都比较好。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路 器+漏电脱扣附件】即可。如果考虑【需用系数】的话,25A 规格也可。二、计算公式:Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:Ijs------- 计算电流;Kx--------需用系数,家庭用电,Kx 在0.5~0.7 间足够;P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);cosφ------功率因数,民用电气线路按 0.85~0.9 估算。得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、 个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A----------对应线路为 BV-2.5;20、 25A------ 应线路为BV-4 ;32A---------- 对应线 BV-6;40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。三、品牌:最好的,选施耐德(梅兰日兰)、 西门子、国产德力西、正泰C65N-32/2P+ELE 一般的,同样 规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。