越是隐藏小　查看详情　浏览数:426　01、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。　02、地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。　03、室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面的高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。　04、喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm。当在梁或其他障碍物的下方布置喷头时,喷头与顶板之间的距　查看详情　浏览数:154　一、排水工程　给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。　基本要求:　1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;　2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;　3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;　4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;　5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,　查看详情　浏览数:485　一、插座安装位置规则　1一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm　2客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座　3洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座　4电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座　5分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置　6油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距　查看详情　浏览数:21　▷目录　1.　总则　2.玄关　3.　客厅　4.　餐厅　5.　卧室　6.　厨房　7.　卫生间　8.　阳台　1.总则　1.1为满足现代家居生活需求,规范住宅装修各使用空间的高度安装尺寸,贯彻国家技术经济政策,规范住宅装修的设计,保证安全、适用、环保,制定本标准。　1.2　本标准指引适用于所有新建、扩建和改建的住宅装饰设计项目。　1.3住宅设计插板安装应同时符合下列规范:　1.3.1《建筑内部装修设计防火规范》G　立即下载　浏览数:947　电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　查看详情　浏览数:1097　电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。&nb　查看详情　浏览数:1948　回复数:10　开关、插座安装是民用建筑电气施工中的重要组成部分,其施工质量直接影响着整个电气施工质量及观感。从控制材料入手,合理安排施工工序,科学组织人员施工,可大大提高开关、插座安装的施工质量,并为工程顺利通过验收提供重要保障。　1.施工准备　1.1施工条件　1)线管内穿线工作已完成,并已对各支路完成绝缘摇测。　2)接线盒内清理完毕无杂物。　3)接线盒缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的连接措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆与外口抹平齐,内口抹方正。　4)墙面抹灰、地面硬化等内装修　查看详情　浏览数:1028　电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　Par　查看详情　浏览数:835　电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。　Par　查看详情　浏览数:51　今天小编为您详细介绍确定开关、插座的数量和位置应该考虑各个自然间将来扮演的角色。主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸及家人的生活习惯。开关插座安装位置需要考虑的因素如:安装高度使用物件距离等及开关插座使用注意事项相关知识介绍。　开关、插座是日常生活中每天需要使用的。随着家用电器的普及,需要的电源插座和开关也会越来越多,如果装修时开关、插座的数量设置不够,或者开关、插座的位置设置不合理,会给今后的日常生活带来诸多不便,甚至留下安全隐患。　所以装修前一定要精心规划开关、插座数量和位置。　确定开关、插座的数量和位置首先应该考虑三个方面的问题:　1、各个自然间将　查看详情　浏览数:983　对于家居装修,开关插座也是需要注意的问题之一,不要为了贪图便宜,购买劣质的开关插座,否则很容易引起安全事故,造型不必要的损失。下面哈尔滨苹果装饰小编为大家介绍墙壁开关插座选购指南及墙壁开关插座安装事项。　墙壁开关插座选购指南　1、材料:材料是保证开关插座质量的第一要素,目前pc材料是公认最好的开关面板材料,它具有阻燃性、绝缘性和抗冲击性等方面都相对于其它材料比较好的,所以墙壁开关插座最好是选择PC料制作而成的。　2、外观:产品的外观也能看出开关插座的质量,如果表面光洁平滑、色彩均匀一般都是质量比较好的产品。另外,消费者还要看清楚面板上的品牌　查看详情　浏览数:692　插座安装位置规则:　1、一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;　2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;　3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座;　4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座;　5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;　查看详情　浏览数:1834　灯具的开关与插座虽然不起眼,可它是灯具与电线连接点,依次在安装插座开关时一定要注意:安全第一,方便适用。　(1)开关盒底边距地面宜1.2~1.4m,侧边距门套线宜大于或等于7cm,在同一室内必须一致。并列安装相同型号开关距地面高度相差应不大于1mm。整套居室安装的开关高度相差不应大于5mm,在同一室内必须一致。(2)灯具开关必须串接在相线上,零线上不得串接开关。(3)在潮湿场地所应用密封式或保护式插座,安装高度应不低于1.5m。(4)在儿童专用场所,应采用安全插座。(5)插座安装若距地1.8m时可用一般普通插座,低于1.8m时应用安全型插座。(6)地脚插座底边离地面不应小　查看详情　浏览数:1894　水电安装规范内容:　1)布线的原则:横平竖直。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80　cm使用一个管卡,拐角处每隔20　cm使用一个管卡。　2)　插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。　3)　使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90°弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时　查看详情　浏览数:916　现在新房装修的过程中,关于插座多少的问题上,有两种说法。　一种就是把插座往多了做,总归比不够用的强,也免得到后面还要用拖线板;　还有一种说法是,不要太多,刚刚够用就可以了,但是多少算是够用呢?　毕竟做一个插座就是一个插座的钱,少了要用拖线板,多了也是有点浪费的,　今天小编就带来了一篇关于新房装修比较全面的开关插座布局方案!　希望对各位还没有装修的业主们,能够起到一些作用!　一、玄关　开关1个;插座预留1个。　入门玄关的开关用于照明,所以要安置在靠近大门的地方。　方便进门后能及时开灯,另外预留插　查看详情　浏览数:833　装修一套房子要多少插座才够用呢?　插座这个东西怎么留,还真是一个技巧。　目前够用,不代表未来够用;要是盲目地留太多了,又会造成浪费,或者留的位置不合适,还不如不留的好。　最重要的是,人算不如天算,插座留得再好,以后也可能会要拖插线板,这个事情可能会完全无法避免,所以也别太有心理压力想要一步到位。　不过,还有很多小伙伴觉得就是想要一个很简单的清单,直接照着搬回家。　嗯嗯,当然有呀。　但是在根据这个清单布置插座时,一定一定要记得根据自己的需求进行调整,毕竟是自己要住上很长一段时间的家,如果能　查看详情　　通信地址:北京市海淀区甘家口185号新新商务楼　