知道的说说热水器多大功率

您好, 即热式电热水器功率一般6KW-10KW ; 储水式电热水器功率一般有:1.5KW、2KW、2.5KW; 半储水式电热水器功率一般有:4KW 、5KW; 即热式电热水器一般要求4-6平方以上的标准铜芯线可以安装; 储水式电热水器一般要求1.5平方的标准铜芯线可以安装 ; 半储水式(也叫速热式)一般要求2.5平方的标准铜芯线可以安装;

装修,大功率电器用多大的

大功率电器用16A插座,如电烤箱等

大功率电热水器多大功率比较合适

最好选择9kw及以上机型(在同等热水温度的情况下,9kw机型要比8kw机型热水高出13%左右,10kw机型要比8kw机型高出26%左右). ??如果对出热水量要求不是很高的话(冬天浴室环境温度较高的话),选择8kw,或是8.5kw也尚可(8.5kw机型要比8kw机型略好一点) ??但低于8kw的,千万不要选择(我们也不主推) ??目前,对选择8kw及以下机型的客户,有少部分客户和网友有抱怨,如果此前已经选择哈佛8kw及以下机型的,想要更换再大一点功率的,只要你家的电线符合要求(6平方电线,或是能更换为6平方电线的),和机子购买不满1年的,可以来我司进行更换,但需要全额补差价和对原机子进行折旧.如果是选择其他品牌机子的,我们也愿意折价回收,并更换更高功率的哈佛热水器,折价金额为200元--500元不等,哈佛热水器折价金额为500元--1500元不等(1年以上,2年以内的折价250元--800元,根据机型和原价确定,小厨宝除外),以上价

卫生间大功率排气扇一般是多大功率的

卫生间的排风扇样式有很多,大小也有很多,一般的卫生间排风扇就和最普通的抽油风扇一样,一般没有窗子的卫生间几乎都会安装这样一个排风扇,这种排风扇的规格开孔尺寸29.5cm*29.5cm;外框尺寸34.5cm*14.3*34.5cm,这是大多数的普通排风扇的规格。 功率大小和排风扇的型号、规格有关,一般家用的从十几瓦到四十瓦都有,噪音主要取决于电机的质量好坏,好的排风扇电机都是进口的。卫生间的排风扇大概有8--40W的,卫生间的排风扇一般都在40w左右。

4平方电缆能带多大功率

得先看有多远的距离。十米以内能带5KW
4平方的铜导线安全电流是(架空30A安)穿管21.6A安
计算方式;10平方以下的导线、每平方安全电流是5A(铝线)铜线升级算、4平方的铜导线可按照6平方铝线计算,以上是温度在25摄氏度一下的计算方式,穿管打0.8系数、温度打0.9系数
即;6X5=30A
穿管系数;30X0.8=24A
温度系数;24X0.9=21.6
根据安全电流估算法;4平方铜导线、安全载流量是(21.6A)
断路器选用;32A-40A
根据;P=UXi
220VX21.6=4752W
380V;
4752WX3=14256W
3千5百瓦左右

4平方电源线能带多大功率

一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

6平方电线 能带多大功率

按照每平方允许最大电流8A计算,(短时间工作的允许电流12A),6X8=48A,每个千瓦哟等于4.5A,应该可以带11个千瓦,短时间工作的可以带15个千瓦。

十平方铝线400米能带多大功率电机

呵呵,输电距离400米应该是电压降控制导线截面啦;所以在运行电压降5%的情况下,10平方铝线可以带7KW功率的三相电机。

10平方的铝线300百米能带多大功率的电机

带动不能超过三千瓦的电机,线路太长,线的内阻太大,如果带动超过三千瓦的电机,电压降幅太大,电机容易受损,严重的不能正常工作

10平方的铝线能带多大功率电器

10平方铝线的电流是47A,220V×47A=10.34千瓦,你把你的功率加起来小于10.34千瓦就行了。

2.5平方的铜线能带起多大功率的电器

支持风尘火舞的说法。 可以的,但是理论和实际有差别,铜导电系数是0.8,一楼说的2750瓦是没错,那是平均最安全承受功率,但是家里面接线长度不是很长,系数网往比较高!就没关系。空调制热时功率最大,大概3000瓦,电流14A,国标2.5平方的铜线可以使用。2.5正常安全标准是20A,

2.5平方电线家用暗线能带动多大功率电器

2.5平方铜线的安全载流量是20安左右,暗线穿管使用要打八折,就是16安左右,功率等于电压乘以电流,也就是220 x 16 =3520W左右。 2.5平方铝线的安全载流量是12.5安左右,暗线穿管使用要打八折,就是10安左右,可以带2200W左右。 所以,铜线可带3500w的负载;铝线可带2200w 的负载。是完全没问题的。

2.5平方电线能带多大功率电器怎么计算公式

人家要的是怎么算! 20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m。以铜线为例: 假设家里电线布设长度为30米,允许电压下降10%(20V),铜线电阻R=0.0175*30*2/2.5=0.42Ω,电流I=20/0.42=47.6A,功率P=IU=47.6*220=10KW。 你可以根据家里的实际情况自己计算了。

2.5平方电缆3相4线,最大功率为多少

能承载20A的电流,无公式死记硬背的,(4平过30A,6平过40A,10平过50A,16平过75A,25平过100A,35平过136A) 看功率,现在不知道你的负载是阻抗电路还是感抗电路,只能说2.5线单相能带动视在功率为4.4KW,如果是感抗电路就要算功率因数,也就带动3.6KW左右。三相能带动视在功率为7.8KW,感抗负载功率为6.2KW
http://www.17house.com/sp/zhihu/61/1380155630128124.htm 4平方电缆能带多大功率