联系人:郭经理传真:010-69552656电话:400-0346-119电话:010-57113119邮箱:506665119@qq.com地址:北京通州区新华北路117号
气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。在工程实践中较为常见,同时,往年案例分析考试中也是反复在此出考题,下面,通过对控制器操作的介绍对气体灭火系统的联动知识点进行一个梳理。
该控制器最大可以对四个防护分区进行监测和操作。
一、数字1是对控制器自动模式和手动模式进行转化的开关,为防止有人误操作,通过钥匙进行转化。当控制器处于自动状态下的联动逻辑:1、应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。建议采用感烟探测器和感温探测器的组合目的,在于感烟探测器灵敏度较高,而感温较低。如果都采用前者容易造成误报误喷,产生一定的经济损失(一次误喷的经济损失可以达到数万元)。都采用后者则容易延误火情,造成不可估量的损失,所以,工程实践中一般采用两者组合的形式。
2、气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
3、联动控制信号应包括下列内容:1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4)启动气体灭火装置、气体灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。关闭通风和空调系统、送(排)风机以及相关阀门是为了保持即将喷射的灭火气体在防护区的灭火浓度,避免在火情解除前被排出,同时防止通风和空调系统从外界带来新鲜的氧气助燃。
4、平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。
5、气体灭火装置启动顺序如图所示:气体灭火控制器收到某防护分区满足联动逻辑以后通过控制模块打开负责该防护分区启动气瓶的瓶头阀,启动气瓶开启以后气体沿着气体管网打开选择阀(这是气动开启的方式,也可以设计成电动或者机械动开启的方式,气体控制器直接打开或者手动打开选择阀)和储气瓶,灭火气体沿着预设的管道启动该防护区的压力开关后进入防护区喷洒。
6、气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。
7、气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:1)气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2)选择阀的动作信号。3)压力开关的动作信号。
二、当控制器处于手动状态下情况:如接收到火灾探测器或者火灾报警按钮的报警信号,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,并反馈给气体灭火控制器和火灾报警主机,但无论接到多少路报警信号,均只报警不进行联动。
三、数字2按钮是手动开启或者关闭声光报警器和放气指示灯的声音和闪烁。
四、数字3、4按钮为手动控制气体喷洒启动和停止,应符合下列规定:手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行相应联动操作进行喷洒;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
五、数字5按钮为启动气体灭火控制器自检程序,及时发现控制器各项功能是否正常。
六、数字6按钮复位键当气体灭火控制器接收到火警、故障等相关报警信号或气体喷洒以后,排出了相关火灾隐患和故障以后点击复位按钮,让控制器恢复初始监控状态。
七、数字7按钮消声键当控制器接受到各类信号(火警、故障)以后,会发出报警声音起到提示的作用,同时屏幕上也会显示信号的种类。我们在处理各类信号的过程中可以按下消音按钮,这样报警的声音会消失。值得注意的是该按键只能消除报警的声音,屏幕上的信号显示不会自动消失,需要根据信号种类进行相应处理以后再复位方能解决。