地暖分水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或集分水器,俗称分水器.以下是介绍地暖分水器的基本介绍与基本原理,下面和小编一同来看看吧!一、地暖分水器的基本介绍
分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
分配器中的配件分水器、集水器、过滤器、阀门、排气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表。
基本分类从功能和结构上来分,集分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型:标准型集分水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型集分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型集分水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型:功能性集分水器除具备标准型集分水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
二、地暖分水器的工作原理
地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分:
1.供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等)
2.控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)
3.换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。
地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分