消防模块是消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。消防系统输入模块/监视模块(配接信号蝶阀压力关70°防火阀水流指示器(松江专用模块1750B)其厂家关量输型燃气体探测器、温电缆等等设备); 输入输模块/控制模块(配接送风阀排烟阀卷帘门电磁阀电梯空调强切(照明、力切断)280°防火阀); 切换模块类似于继电器; 双输入输模块; 隔离器支路短路自断; 输入模块(非编码探测器接口模块)并联配接非编码探测器; 电模块用于手提/固定消防电机连入总线制消防电系统; 广播模块用于总线制消防广播系统消防广播间切换控制; 线模块连接消防泵、喷淋泵、风机等电流设备与线控制点使用。