变压器过电压产生的危害 电网中产生的几种过电压,真正对变压器绝缘和保护装置产 生影响的,主要取决于过电压的波形。幅值和持续时间。考 核设备绝缘水平的电压波形有三种:短波前的雷电波、长波 前的操作波和低频电压波。设备绝缘对雷电、操作或工频电 压的耐受能力应由相应的波形电压来检验。 在过电压对变压器造成损坏的事故中,雷电过电压导致绝缘 击穿损坏的机率最多。当电网遭受雷击时,在线路导线上会 产生一种振幅很大,作用时间很短的非周期性脉冲电压波, 它以光速沿线传输,先在线路避雷器放电,余波经变压器入 地,当余波经变压器保护的避雷器时,将产生电压降(残压) 而作用在变压器上。假如变压器与避雷器之间存在一定电气 距离,残压在进入前会在这段距离的导线振荡而导致电压的 升高,造成加在变压器上电压高于残压,从而对变压器绝缘 安全造成威胁。所以在安装变压器的保护避雷器时,应尽量 实现避雷器和变压器保持零距离。 电网内出现的谐振过电压或操作过电压,其过电压幅值也高, 持续时间也较长。同样也会威胁到变压器运行的安全,甚至 还会导致绝缘击穿而毁坏变压器。 此外,逆变换过电压对变压器的危害也不容忽视。