仓库应设置泄压 设施,泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃。泄 压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路。 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体 的单位质量不宜超过 60kg/m2。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。仓库的泄压面积 应经计算确定。仓库的地面应采用不发火地面,仓库内不应设置地沟。 6、根据《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)第 3.6.11 条,仓库的出入口应设置防液体 流散的设施。 7、根据《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2010) ,仓库的出入口应设置人体静电导出装置和 洗眼喷淋设施。 8、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058-2014) ,仓库内的电气设备应采用防 爆设计且设置机械通风和事故通风。 9、根据《化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB493-2009) ,仓库内应设置可燃 气体检测报警装置,且可燃气体检测报警装置应与事故通风设施形成联锁关系。