燃气管道管道吹扫方案燃气管道吹 扫规范 概述天然气管道的清洁工作应在机组运行之前采用空气吹扫,去 除残留在管道内或在管道安装过程中进入系统的异物。 1.1 管道工作 1.1.1. 天然气管道焊接应采用惰性气体保护焊。 1.1.2. 各段管道应用手刷和空气吹扫清洁内表面之后进行安 1.1.3.管道焊接后再次用手刷和空气吹扫清洁管道内表面。 1.1.4. 按管道布置图安装已清洁的管道。 1.1.5. 吹扫后复装管道,保证使用新的金属缠绕垫。 1.2 工作范围 1#燃机本体燃料供应系统的流量计入口至燃机B架的管路吹 扫。2#~4#机同样适用。 1.3 清洁方法 管道清洁工作通过空气吹扫来完成。在清洁过程中需将天然 气管道分成几条管线,以达到最有效的清洁效果。 1.3.1 空气吹扫 当管道内压力升到要求压力时快速打开关闭的阀门。 1.3.2 爆破吹扫 将垫板安装在吹扫管道尽头的法兰处,升压直至垫板爆裂。 空气吹扫2.1 吹扫用设备与材料 临时吹扫阀(DN80PN1.6) 临时垫片若干 2002502橡胶板 10 2.2作业准备 2.2.1 压缩空气流量大约5Nm3/min,最大压力7kg/ cm2。 2.2.2 吹扫空气必须是干燥的、洁净的空气(采用主厂房仪 用压缩空气)。 2.2.3 由于燃气管道标高落差较大(),且管道较弯曲。为了 提高管道吹扫的成效和 操作的方便,所以要将吹扫的管道按分成3 条管线,分别进 行有效的吹扫。 2.2.4 端口挡板及出口的临时端板采用与管道相同规格的法 兰。(见附件) 2.3 作业方法 2.3.1 将空气供气管道与要吹扫的管道连接。快速打开吹扫 管道的末端阀门将压缩空 气排出。 2.3.2 重复上述清洁步骤直到管道内部检查不到灰尘及外部 杂质。 2.3.3 将临时空气管道连接在吹扫管线的一端,管道尾端用 7.5mm厚的硬纸片(可 以堆叠)将管口密闭。然后用法兰将硬纸片压紧。 2.3.4 通过临时供气管向吹扫管道提供压缩空气并升压超过 3kgf/cm2 的压力 2.3.5 采用爆破式吹扫,将硬纸片强行吹爆。产生强大气流 将管道中杂物吹出。 2.3.6 距离出口法兰 700mm、正对法兰口处用 3mm 厚钢板 进行遮挡,用以降低爆破 空气的速度。 2.4 检验方法及标准 2.4.1 用打磨光滑的铜板。检查装在管道爆破点的靶板,如果有杂质击打的疤痕,则需要对该管线重复清 2.4.1.12.4.1.2 靶板由打磨光滑的铜板制成(厚3~5mm,宽30~50mm)。 每平方英寸的打击痕迹(在0.25mm和0.5mm 之间)不超过1 2.4.2油漆靶板 第一文库网 2.4.2.1 钢板正面放入涂满油漆的橡胶板,管内 高速气流喷射在橡胶板上,通过检 验橡胶板已此来检查管道的清洁度 2.4.2.2 管内目视看不到杂物、橡胶板上直到看不见 0.3mm 以上杂物的打痕为止为 合格。 2.4.3 对于关键部位尽可能采用内窥镜检查,保证没有灰尘 和其他异物 2.5 吹扫作业 拆下天然气温度控制阀、天然气过滤器、拆下球阀。 拆下燃气加热器旁路管道上的节流孔板,并连接法兰。 关闭所有通往仪器仪表管道上的一次阀门。 拆除的小管段需要单独进行清理。 安装吹扫空气压力表。 如在吹扫管线内部检查有外来杂质,重复进行爆破吹扫。 如果该管段吹扫结果满足清洁度判断标准,可进行下一步。 2.5.1 第一步(从B RACK 接口过滤器接口) 吹扫范围从G270A-630000A管段01~管段08。 从G270A-630000A管段08 法兰处排空气,先堵住一个法 兰,从另一个法兰 排气;将堵排顺序更换后再次排气。 2.5.2 第二步(从过滤器接口温控阀接口及FGH 出气接口) 吹扫范围从G270A-630000A 管段 10~管段 23 以及管段 24~管段26。 先用压缩空气吹管段21~管段 23 的支管;再分别堵住 个支管接口,从余下的一个接口法兰开始吹入空气。 先堵住管段26 接口法兰;从管段 10 法兰处排空气,先 堵住一个法兰,从另 一个法兰排气;将堵排顺序更换后再次排气。 堵住管段10接口法兰,从管段26 法兰处排空气。 2.5.3 第三步(从温控阀接口及FGH 进气接口) 吹扫范围从G270A-630000A管段28~管段33以及管段27。 先用压缩空气吹管段31的支管;再分别堵住3 口,从余下的一个接口法兰开始吹入空气。 从管段28法兰处排空气。 除流量计及附近的三个球阀由东方供货外,温控阀(三通阀)以前的管段由 业主方供货。无论业主采取什么手段处理管子的清洁问题, 都不能将脏物吹进温控阀以后的燃气管中,并且只能在清扫 后方可连接上DTC 供应的管道。 2.6 作业安全措施及文明施工 2.6.1 试压、吹扫前对工作人员要进行岗位技术培训和安全 教育。 2.6.2 进气点和吹扫排气点必须设有专人监视并保证相互间 的通讯。 2.6.3 由于爆破时管内空气突然卸压,体积彭胀,形成流速 成较高的气流,从排气口 排出杂物,且产生较大的噪声,严禁无关人员进入设置区域 2.6.4吹扫出口要做好对设备的保护。 2.6.5 试压过程要设置危险区域,并在试压相关的设施挂上 禁止操作牌。 2.6.6 自觉遵守有关规定,不违章作业。 2.6.7 严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉鞋进入施工现场。 2.6.8 严禁酒后进入施工现场。 2.6.9 使用砂轮机、割刀等工具时须带好防护眼镜,并要避 免火花飞溅到周围人员身 2.6.10禁止流动吸烟,乱丢烟头、果皮、塑料袋等杂物。 2.6.11 施工现场应每天清理整顿,下班时,认真收拾工、机 具和清理现场,做到“工完、料尽、场地清”。 2.6.11 施工现场应每天清理整顿,下班时,认真收拾工、机 具和清理现场,做到“工完、料尽、场地清”。 附件附件1 靶板安装图 靶板安装夹具 附件附件3 参考图纸 附件 3-1 高压燃气管道龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 高压燃气管道带气开孔方案分析 作者:刘东海 李世民 来源:《城市建设理论研究》