Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。YC电缆型号:
YC电缆内主要为多芯电缆,常用的有2芯、3芯、4芯、5芯,铜芯的面积0.75到几十平方不等。
05BV电线电缆知识
BV电缆线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线,也是我们日常生活中接触最多的一种线。
导体材料:无氧铜
绝缘材料:PVC
颜色:黑,黄,蓝,红、棕、白等
工作温度:60度,70度,95度
额定电压:450/750V
敷设电缆(线)时环境温度不低于零下15度。
电缆允许弯曲半径:
电缆外径(D)小于25mm者不小于4D;
电缆外径(D)为25mm者及以上应不小于6D。
成品电缆(线)及电缆线芯须经工频火花耐压试验。
电缆(线)的标志须按GB6995标准执行,标志应清晰、耐擦。
国标bv电线电缆用于交流额定电压450/750V及以下或直流电压1000V及以下的电器装置、仪表、装修、电信设备、动力照明和线路,可明敷或暗敷。
产品标准:GB5023.3-1997 JB8734-98 符合IEC CCC标准,国标bv电缆生产合格证必须印有3C认证标志。
WDZR-BYJ是什么意思
BYJ:铜芯交联聚乙烯绝缘布电线450/750V
WDZR-BYJ:铜芯阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘布电线450/750V
产品用途:本产品适用于额定电压450/750V及以下建筑、电器、开关等动力装置固定布线。