二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。不应设置在电磁场干扰 较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。 五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和 1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门 应采用乙级防火门。 六、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值 班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。每日更新重 要知识点。加交流群574433652 八、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 九、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 在值班人员经常工作的一面,设 备面盘至墙的距离不应小于3m。 设备面盘的排列长度大于4m 时,其两端应设置宽度不 小于1m的通道。 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。 《建筑设计防火规范》GB50016-20146.2.7、8.1.7-8.1.8 《火灾自动报警系统技术规范》GB50116-20133.4.4-3.4.8 2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐 火极限不低于 2.00h 的隔墙和不低于 1.50h 的楼板与其他部 位隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门; 4、不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和不低于 1.50h 的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口; 3、消防控制室应设应急照明,火灾时,应保证正常照明的照度。 1、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志; 4、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房; (1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m; (2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m; (4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道; (5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地