通常,逆变器具有三种曲线:线性,非线性和S。 通常,通常选择线性曲线。 非线性曲线适用于可变转矩负载,例如风扇; S曲线适合恒转矩负载,其加减速变化相对较慢。设置时,可以根据负载转矩特性选择相应的曲线,但有例外。 在调试锅炉引风机的逆变器时,首先选择加速和减速曲线作为非线性曲线。 一起运行时,变频器将跳闸并进行调整。更改许多参数无效。 更改为S曲线后将正常。原因是:引风机在启动前由于烟气的流动而自行旋转,并反向变成负负载,因此选择了S曲线,因此启动时频率上升速度较慢,因此 避免变频器跳闸的发生当然是用于不启动直流制动的变频器的方法。
九转矩矢量控制
矢量控制基于异步电动机和直流电动机具有相同的转矩产生机制的理论。矢量控制方法是将定子电流分解为规定的磁场电流和转矩电流,并分别进行控制。 同时,合成的定子电流输出到电机。因此,原则上可以获得与直流电动机相同的控制性能。使用转矩矢量控制功能,电动机可以在各种运行条件下输出最大转矩,特别是在电动机的低速运行区域。
几乎所有当前的变频器都使用非反馈矢量控制。 因为变频器可以根据负载电流的大小和相位执行滑差补偿,所以电动机具有非常坚硬的机械特性。 在大多数情况下,它可以满足要求。速度反馈电路在外部设置。该功能的设置可以根据实际情况选择有效和无效。
相关功能是滑差补偿控制。 其功能是补偿由负载波动引起的速度偏差,并且可以添加与负载电流相对应的滑差频率。该功能主要用于定位控制。
星三角启动电机接线图调整电机方向
星三角启动电机调整电机方向接线图一,通过倒先可以改变电机方向,必须同时倒两对线,有三种接法:(一)U1和V1对调,U2和V2对调;(二)U1和W1对调,U2和W2对调;(三)W1和V1对调,W2和V2对调1,星三角起动时串联转换成三角形时,电源线的位置不变,。
开关电源电路图说明
1。 开关电源的功能电路图:开关电源的主电路图由输入电磁干扰滤波器(EMI),整流器滤波电路,电源转换电路,PWM控制器电路和输出整流器组成 滤波电路。辅助电路包括输入过压保护电路,输出过压保护电路,输出过流保护电路,输出短路保护电路等。 打开。
德力西双电源开关控制器参数设置流程图
德力西双电源切换开关的控制器的参数设置流程图德力西双电源切换开关的控制器的参数在安装,操作,设置的流程是怎么样呢,请看下面的流程图:看完上面的流程图图片,相信朋友们应该对德力西CDQ3系列双电源开关的参数设置和操作方法有一定的了解。
二次回路检查及接线方法
开关设备的主要部件包括:真空断路器,电流互感器,本地安装的微机保护装置,操作电路附件(手柄,指示灯,压力板等)。),各种位置辅助开关。其中,断路器和电流互感器安装在开关柜内,微机保护装置,附件和电表安装在继电器室内(使用了先前的名称,但未使用。
调整单相电度表速度的步骤和方法
通常,单相电度表具有三种用于调节转速的调节装置和用于调节蠕变或灵敏度的反潜装置。 1)满载调节装置满载调节装置是一种在额定电压,额定频率,标定电流和cos = 1的情况下调节电度表可移动部分速度的机构。通常通过调节永磁体和电表的转盘中心之间的距离或调节永磁体。
Schneider