1.1.1 NOx 浓度计算方法 实际干烟气中 NOx 的浓度计算方法为: NOx (mg / Nm3 ) = 式中: NO(?L / L) × 2.05 0.95 (1.5-1) NOx(mg/Nm3)— 标准状态,实际干烟气氧含量下 NOx 浓度,mg/Nm3; NO(?L/L)— 实测干烟气中 NO 体积含量,?L/L; 0.95 — 按照经验数据选取的 NO 占 NOx 总量的百分数 (即 NO 占 95%, NO2 占 5%) ; 2.05 — NO2 由体积含量 ?L/L 转换为 mg/m3 的转换系数。 修正到标准状态下氧含量为 6%时的干烟气中 NOx 的浓度计算方法为: NOx (mg / Nm3 @6%O2 ) = NOx (mg / Nm3 ) × 式中: 21? 6 21? O2 (1.5-2) NOx(mg/Nm3@6%O2)—修正到标准状态下氧含量为 6%时的干烟气中 NOx 排放浓度,mg/Nm3; O2 — 实测干烟气中氧含量,%。 通常本招标文件中提到的 NOx 一般是指修正到标准状态下氧含量为 6%时 的干烟气中 NOx 浓度。 1.1.2 脱硝效率 脱硝效率有时也称 NOx 脱除率,其计算方法如下: C1-C2 ×100% 脱硝效率= C1 式中: C1—脱硝系统运行时脱硝反应器入口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3) ; C2—脱硝系统运行时脱硝反应器出口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3) 。 1.1.3 氨的逃逸率 氨的逃逸率是指在脱硝装置反应器出口氨的浓度。 1.1.4 SO2/SO3 转化率 经过脱硝装置后,烟气中 SO2 转化为 SO3 的比率。 SO 3,出口 ? SO 3,入口 SO 2 /SO3 转化率 = × 100 SO 2,入口 式中: (1.5-3) (1.5-4) SO3, — SCR 反应器出口 6%O2 含量、 干烟气条件下 SO3 体积含量, ?L/L; 出口 SO3, — SCR 反应器入口 6%O2 含量、 干烟气条件下 SO3 体积含量, ?L/L; 入口 SO2, — SCR 反应器入口 6%O2 含量、 干烟气条件下 SO2 体积含量, ?L/L。 入口 1.1.5 催化剂寿命 催化剂寿命是指催化剂的活性能够满足脱硝系统的脱硝效率、 氨的逃逸率等 性能指标时催化剂的连续使用时间。 1.1.6 脱硝装置可用率 可用率 = 式中: A?B × 100 % A (1.5-5) A—发电机组每年的总运行时间(小时) 。 B—每年因脱硝装置故障导致的停运时间(小时) 。