异常虽然消除, 该站值班员蓄电池室的环境温度对蓄电池电压的影响进行了综合分析。 蓄电池工作环境维持在 25度最佳, 温度过高或过低对其寿命和容量都有不利的影响。 为了保证蓄电池的容量, 直流充电机开关电源模块都有温度补偿的功能, 该站补偿系数定值为 0 .312V ,一组104个, 换算到单体补偿电压0 .312 / 104 =3mV 。 若室温 18 .5度时, 充电机电压计算为 234 +0 .312× ( 25-18 .5 )=236 .34V , 考虑到温度变送器与温湿度计的误差, 情况基本符合。