序号 与通讯电缆敷设在导管内 埋地煤气管与其它相邻管道及电缆间的最小垂直净距 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。序号 垂直净距(当有套管时 排水管道150 与供热管的管沟底或顶部150 敷设在导管内150 煤气管与其它相邻管道及电线 表1-48类别 走向 煤气与给排水管采暖和 热水供应管道的间距 煤气管与电气 线路的间距 煤气管与配 电盘的距离 煤气管与电气开 关和接头的距离 同一平面 0.05 0.05 0.3 0.15 不同平面 0.01 0.02 0.3 0.15 表1-49煤气管管径 (mm) 水平管道 垂直管道 DN25 2.0 3.0 DN32~DN50 3.0 4.0 煤气立管至少加设一个固定卡子 如下垂管有转心门时可设两个卡子 3.4.9室内煤气管道上的阀门 同时加设煤气表的出口阀门 从室内煤气总干管至每个食堂的分支管上应安装一个分支阀门 凡十层和十层以上的住宅和建筑物高度超过24m的其 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 它民用建筑 室内的煤气管道上除安装一个总阀门外 在室内终点宜设置紧急切断阀门 可在每根立管上加设一个阀门 若每个分段阀门所带的户数超过30户时 煤气管道上安装拉紧式转心门时 3.4.10采用焊接钢管焊接 将管道运到安装地点 对准管口使预留口方向准确 管径70mm以上点焊3点3.4.11管道安装完毕 预留口位置和管道变径等是否正确 3.4.12摆正或安装好管道穿结构处的套管 预留口处应加好临时管堵 3.5立管安装 3.5.1核对各层预留孔洞位置是否垂直 3.5.2安装前先卸下阀门盖 按编号从第一节开始安装 预留口资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 平正为止 3.5.3检查立管的每个项留口标高 线坠从第一节开始找好垂直度 3.5.4燃气立管一般敷设在厨房内或楼梯间 当室内立管管径不大于50mm时 位置距地面不小于1.2m 遇有阀门时 管径50mm的管道上可不设活接头 3.6支管安装 3.6.1检查煤气表安装位置及立管预留口是否准确 量出支管尺寸和灯叉弯的大小 3.6.2安装支管 3.6.3用钢尺 按设计或规范规定压力进行系统试压及吹洗 3.7气表安装 3.7.1居民家庭每户应装一只气表 每个资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。