由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。