必须遵守高压电气设备工作至少应由两个人进行的规定,一人操作,一人监护。 不得带负荷操作。带负荷操作时,分、合闸电弧较大,有可能引起高压侧弧光短路,所以应先拉开变压器低压侧负荷总开关或拔下分相总熔断器,然后再操作跌落式熔断器。为了防止操作人被电弧烧伤手臂合遭受电击,拉开低压负荷闸刀时要戴上绝缘手套,并讲究技巧,初分瞬间要快,以利熄弧。但当变压器出现故障的征兆时,如声音异常、喷油等,应用变压器电源线路的断路器将其断开。 断开跌落式熔断器时,应使用合格的绝缘棒,戴上绝缘手套,先拉开中相熔体管,后拉开两边相熔体管;当三相为水平且遇大风时,应先拉中相,再拉下风相,最后拉上风相。这样能有效地避免因电弧被风拉长而引起短路事故。合闸时与分闸相反,即先推上风相,最后推中相。雷雨天气时,应尽量避免操作。 操作时不可用力过猛,以免损坏熔断器。用绝缘杆摘挂熔体管时,应注意挑脱、挂接要稳定,防止熔体管掉落砸坏变压器套管。 发现熔丝熔断时,应查明原因。若两相同时熔断时,更应对设备进行详细检查,如怀疑熔体规格偏小,应经核算后才可改变。但需注意不同规格或同一规格不同厂家生产地熔体电阻值可能不同,若熔体电阻值不同,根据并联电阻分流地原理,流过每一熔体的电流也不相同,当流过熔体的电流不同,流过熔体的总电流尚未达到总额定值时,额定电流小的熔体就可能因分流太大而先熔断,从而造成停电事故。