第一部分:原理、要求和试验(idtIEC 60664—1; 1992) 3术语和定义、符号、代号 3.1术语和定义 GB/T 2900.18及GB 14048.1中所确立的术语和定义适用于本标准。 3.2符号 AC 交流; cos9 功率因数; CTI 相比电痕化指数; Db 交变湿热试验; JB/T 71 22—-2007 DC 直流; SCPD中的预期电流}SCPD 短路保护电器; 接通电压;Uc 额定工作电压; 额定控制电源电压。 3.3代号 3.3.1接触器主电路的使用类别代号 AC.1 无感或微感负载、电阻炉 AC.2 绕线转子异步电动机的起动、分断; AC一3 笼型异步电动机的起动、运转中分断: AC-4 笼型异步电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC.6a 变压器的通断; AC.6b 电容器的通断。 3.3.2接触器辅助电路的使用类别代号 AC一12 控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载 AC一13 控制变压器隔离的固态负载; AC.14 控制小容量电磁铁负载; AC.15 控制交流电磁铁负载; DC.12 控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载; DC.13 控制直流电磁铁; DC.14 控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载。 4分类 4.1按主电路极数分 接触 器按主电路极数分 三极;d)多极。 舢7122—-20074.2按操作机构方式分 接触 器按操作机构方式分 磁保持式:1)直流磁系统; 2)交直流磁系统; 3)交流磁系统。 1)直流磁系统;2)交流磁系统。 5特性 5.1额定值 5.1.1额定频率 额定频率为: 50Hz(60Hz)。 5,1.2额定工作电压(巩) 额定工作电压值确定应符合GB 156---2003中的规定。 接触器的额定工作 电压与额定工作电流组合确定了接触器的用途,各种使用类别及相应的试验都与 其有关。为了适用于不同的工作制和使用类别,可以规定若干额定工作电压与额定工作电流(或功率) 组合或额定工作电压与关联的接通与分断能力组合。 对于多相电路,额定工作电压是指线电压,对单极接触器,以触头断开位置时跨极两端的电压为额 定工作电压。 5.1.3额定绝缘电压(“) 接触器的额定绝缘电压与介电性能试验电压,爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大 值不应超过额定绝缘电压值。对于没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其绝 缘电压。 5.1.4额定冲击耐受电压(￡‰。) 接触器在规定试验条件下能耐受具有规定波形和特性的冲击电压峰 值而无故障。额定冲击耐受电压 与电气间隙等有关。 接触器的额定冲击耐受电压应等于或大于接触器所处电路中可能产生的瞬态过电压规定值。 5.1.5额定工作电流(Je)或额定控制功率 额定工作电流值的确定应优先采用GB/T 762--2002 中的规定值。 接触器的额定工作电流在设计研制中确定,要考虑到额定工作电压、额定频率、额定 工作制和使用 类别。 直接通断单台电动机的接触器、其额定工作电流可以用预期被控电动机在额定工作电压下的最大额 定输出功率来代替或补充,制造厂应提供电流与功率之间的关系。 5.1.6约定自由空气发热电流(凡) 约定自由空气发热电流是大气条件下不封闭接触器用作温升试验的 试验电流最大值,大气条件理解 为无通风和外来辐射的正常室内空气条件。 约定自由空气发热电流至少等于八小时工作制时 不封闭接触器的额定工作电流最大值。 5.1.7约定封闭发热电流(J“) GB 14048.1—2006中4.3.2.2适用。 5.1。8额定工作制 1.8.1)kdx时工作制 JB,r71 22—2007 八小时工作制是接触器主触头保持闭合承载一稳定电流持续足够长时间,使电器达到 热平衡,但在 8h后要分断电流的工作制。 八小时工作制是基本工作制,接触器的约定自由空气发热电流和约定封闭发 热电流由此基本工作制 决定。 5.1.8.2不间断工作制 不间断工作制是没有空载期的工作制,也就是接触器主触头保持闭合承载一稳定电流持续时间超过 8h(数周、数月或数年)也不分断电流的工作制。真空接触器由于主触头被密封在真空中,触头上不会 形成氧化层和尘污的累积,故可以按照八小时工作制考虑。 5.1.8.3断续周期工作制(反复短时工作制或简称断续工作制) 断续周期工作制是指接触器主触头(保持闭合)的负载时间与其空载时间有一规定的比值。两个时 间都不足以使接触器达到热平衡的工作制。 断续周期工作制用电流值,每小时通断操作循环次数和负载因数(通电持续率)三个参数来表示其 特征。负载因数是通电时间(f)和通断操作循环周期(fo)之比值,通常用百分数表示。 a)负载因数(通电持续率)的标准值为15%、25%、40%和60%; 3次/ll;12级12次/h; 30级30次/h: 120级120次加; 300级300次,11: (600)级(600次m); 200次/h。对于每小时通断操作循环次数很多的断续周期工作制,研制时应根据已知实际通断操作循环次数或 根据规定的通断操作循环次数来指定额定工作电流值,并应满足下式: oU注:以上公式没有考虑通断时电弧能量。 适用于断续周期工作制的接触器的特性(参数)表示方法,例如每5min通电2mia其电流为100A 的断续周期工作制可表示为100A、12级、40%。 5.1.8.4短时工作制 短时工作制是接触器主触头保持通电的时间不足以使接触器达到热平衡,丽空载时间足以使接触器 温度恢复到等于周围介质温度的工作制。 短时工作制的通电时间标准值为3min、10min、30min、60min和90rain。 5.1.8.5周期工作制 周期工作制是无论稳定负载或者可变负载总是有规律地反复运行的工作制。 5.1.9正常负载和过载特性 GB 14048.1—2006中4.3.5适用,补充如下。 5.1.9.1 耐受通断电动机的过载电流的能力 接触器应满足8.2.4.4的规定。 5.1.9.2额定接通能力和额定通断能力 对应不同使用类别(5,2)的要求按8.2.4.1的规定。当接触器按8.2,1的要求操作时,额定接通能力 和额定通断能力才有效, JB,r7122—-2007 5.1.9.3约定操作性能 对应不同使用类别(5.2)的约定操作性能按8.2.4.2的规定。 1.g.4额定限制短路电流GB 14048.1—2006中4.3.6.4适用。 5.2使用类别 GB 14048,1—2006中4.4适用,并补充如下: 如果接触器已进行过一种使用类别或其他参数组 合(如最高工作电压和电流)的试验,只要下述条 件成立,可以适用于其他的使用类别,而不必进行试验,这种条件为:由本标准中表6和表7给出的试 验电流、电压、功率因数、操作循环次数、通电时间和问隔时间等各项参数以及所选择使用类别的试验 电路不比接触器已进行试验的使用类别的严酷,且已进行过的验证温升试验的电流不低于所选用使用类 别在长期工作制下的额定工作电流。 3控制电路GB 14048.1—2006中4.5适用。 4辅助电路GB 14048.1—2006中4.6适用。 5,5与短路保护电器(SCPD)的协调配合 接触器与短路保护电器(SCPD)的配合是由SCPD的型 式、额定值和特性值表示特征的,按本标 准中8.2.5.1及GB 14048.1—2006中4.8的规 6正常工作条件和安装条件