水泵厂一般常用Hs来反映离心泵的吸水性能。
汽蚀余量指水泵进口处,单位重量液体所具有超过饱和蒸汽压力的富裕能量。以Hsv表示,单位为mH2O水泵厂一般常用汽蚀余量来反映轴流泵、锅炉给水泵等的吸水性能。汽蚀余量在水泵样本中也有以h来表示的。
H值与Hv值两者是从不同的角度来反映水泵吸水性能好坏的参数,H值越大,水泵吸水性能越好;Hv值越大,水泵吸水性能越差。
水泵厂通常是用特性曲线来表示上述6个性能参数之间的关系的。在水泵样本中,除了对该型号水泵的构造、尺寸做出说明以外,更主要的是提供了一套表示各性能参数之间相互关系的特性曲线,使用户能全面地了解该水泵的性能。
每台水泵铭牌上所列出的性能参数是该水泵在设计转速下运转,效率为最高时的流量、扬程、轴功率及允许吸上真空高度或汽蚀余量值,也就是该水泵在设计工况下的参数值,它只是反映在特性曲线上效率最高那个点的各参数值。