接线端子的位置应保证接触器散出的热量不致损坏外部 连接导线的绝缘,接线端子的结构应不允许连接导线移位,或者不产生有害于接触器工作或降低规定安 装类别的绝缘水平的移动。 8.1 5接地要求 接触器的金属外壳必须有保护性接地端子,其位置应放在易于接线的地方,并且接触器可移动部位 移开时仍使接触器保持接地连接,接地端子应有适当的防腐蚀的保护,接地端应标以清晰、牢固和耐久 的接地符号。接地螺钉的最小尺寸应不小于表1的规定。 表1接地螺钉最小尺寸 接触器的约定发热电流 接地螺钉最小尺寸 ml'rl如2130 M6 200