A.电磁式 B.电动式 C.感应式 20.万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(B C.中间位21.( )仪表属于直读式仪表。A.兆欧表 B.电桥 C.接地电阻测量仪 22.接地电阻测量仪用120r/min 的速度摇动摇把时,表内能发出( )Hz、100V左右的交流电压。 A.50 B.110 C.120 23.被测量交流电流如大于(B)A 时,一般需要配合电流互感器进行测量。 A.l B.5 C.10 24.用MF47 型万用表的500V 档测量50kV/lOOV 的电压互感器二次绕组电压 时,指针盘摆度约为满刻度的1/5,由此可知此高压设备电压约为( )kV。A.50 B.100 C.500 25.可以不断开线路测量电流的仪表是( C.万用表26.用摇表测量电气设备绝缘时,线路(L)接线柱应接在( A.电机绕组或导体B.电气设备外壳或地线上 C.电缆的绝缘层 27.摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( B)r/min,直至表针 稳定时读出数据。 A.100 B.120 C.150 28.对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A)。 A.将电位探针插在离接地体20m 的地下,电流探针插在离接地体40m B.将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m C.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m 地下29.测量高压线路绝缘应选用(B)V A.1000B.2500 C.5000 30.当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用( C)量程的电流表试测。 A.较小 B.中间 C.较大 31.用万用表测量电阻时,则需要将( B)作为测量电源。 A.外接电源 B.表内电池 C.电阻电压 32.用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则( A.有可能损坏万用表B.可以直接测量出电压值 C.测出的电压值需取反才是真正电压值 33.如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是( A.损坏仪表B.指针无反应 C.指针满偏 34.ABC 三相电流均为 1A,互成 1200,用钳表同时钳入 ABC 三相时测出的 电流大小为(A)A。 A.0 B.1 C.3 35.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( A.停止摇动摇把一取下测试线B.取下测试线_继续摇动摇把 C.取下测试线一停止摇动摇把 36.摇表进行开路试验时,指针应指在( A)位置为良好。 间位置37.二次回路交流耐压试验电压为 1000V。当回路绝缘电阻值在 lOMΩ 以上 时,可采用(B)V 伏摇表代替,试验持续时间为Imin。 A.1000 B.2500 C.5000 38.电度表应垂直安装,安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为( A.1.4B.1.6 C.1.8 四、多项选择题 39.下列仪表类型可用于制作电流表或电压表的有( ABC A.磁电式仪表B.电磁式仪表 C.电动式仪表 D.感应式仪表 40.下列对于电工仪表的描述,正确的有(ACD)。 A.磁电式仪表只能用于直流测量,其灵敏度和精确度较高,刻度盘分布均 C.电动式仪表可直接用于交、直流测量,精度较高D.电磁式、电动式仪表用于制作电流表或电压表时,结构上应有抗干扰设 41.对于电流测量的说法,正确的有(AD)。 A.测量直流电流时,如果极性接错,指针会反向偏转 B.被测电流大于电流表量程时,电流表会过载,从而无法得出电流值,但 对电流表没有损坏 C.测量高压电路的电流时,电流表应串接在被测电路的高电位端 D.测量100A 电流时,一般需要配合电流互感器进行测量 42.测量额定电压在500V 以下的设备可选用( AB)伏摇表来测量。 500VB.1000V C.2500V D.5000V 43.对子电容值的测量方法,正确的有(AC)。 A.通过交流电压表和交流电流表测出数值可以计算出电容值 B.通过直流电压表和直流电流表测出数值可以计算出电容值 C.通过万用表可以直接测得电容值 D.通过摇表可以直接测得电容值 44.接地电阻测量仪接线错误的是( BCD)。 A.两根探针与接地体之间成一直线分布 B.电流探针插在离接地体20m 的地下 C.电位探针插在离接地体40m 的地下 D.探针插入地下120cm 的深度 45.用万用表测量电路中的电阻时,正确做法(BD) A.直接用欧姆档测量 B.将电路先断电 C.用电流档检查被测原件是否带电 D.用电压档检查被测原件是否带电 46.摇表测量绝缘读出的数据,其单位不可能是( ABD D.GΩ47.对经互感器接入的三相电度表,描述正确的是( AD A.额定线电压肯定为100VB.额定电流肯定为1A C.电压极性不能接错,电流极性不用考虑 D.读数要乘以互感器的变比才是实际读数值 48.对交流电压表描述正确的是( ACD)。 A.应并联在电路中测量 B.测量400V 以上电压时必须配合电压互感器进行测量 C.超量程时,电压表有可能会损坏 D.电压表串联在电路中,一般不会损坏电压表 五、简答题 49.万用表由哪几个主要部分组成? 测量线路、转换开关、表头