我们工厂里面的三相电机接线,无非就两种。一个是星型接法,一个是三角形接法。他们之间什么不同,今天来聊聊这个话题。
首先我们来看看它们是怎么接线的:
我们看到的交流异步电动机,相信朋友们大多数都见过里面的结构和线圈,这里需要说明的是无论里面的线,千变万化,最终从接线盒出来的,只有六个线头或者三个线头。如上图:我们最终把它们线圈绕组,分为三个绕组。分别作上相应的标记和头尾(头尾不能错,它代表了线圈的绕向)。固定在接线盒里的接线柱上。
如图把线圈三个尾端并在一起,留三个头去接电源,这就是星型接法。倒过来看,有点像字母Y,也像一颗星,所以也叫'Y’型接法。
我们用铜片把三个尾端接线柱连接好,这就是实际中的电机接法。有些制作的时候,直接把三个尾端藏在了线圈里面,所以我们出线端就如上文所说的,只有三个接线头的原因。
如上图为三角形接法,它是把三个绕组中的每一个绕组的尾,去和另一个绕组的头接在一起,如图Uz、Vx、Wy.在这三个连接处再去接我们的380伏电源
在实际中就如这个样子。
我们再来看角接与星接各有何特点:
角接的电机:相电压=线电压,即U相=U线。相电流=1/√3线电流,即I相=1/√3I线。
星接的电机:相电流=线电流,即I相=I线。相电压=1/√3线电压,即U相=1/√3U线。
角接电机的每一相绕组,由于承担的电流比小,所以在材料线径上一般取的比较细。但绝缘等级是按380v来衡量。
星接电机的每一相绕组,由于承受的是低电压,所以绝缘等级相应低一点(220v考虑),但是呢,它的相电流跟线电流是一样大的,所以电流大,线径取的略粗,以承受大电流,匝数也较角接电机绕组少。
角接电机启动电流大,星接电机启动电流要比它小,通过计算星接是角接的1/3.