工作票签发人以《配合停电工作联系单》通知配合单位、部门。 《第一种工作票》进入变电所开闭所、高压配电站 持《第一种工作票》进入变电所开闭所、高压配电站 进行架空线路工作应增填工作票份数并填写进入变电所工作附页 工作票应一式三联。 工作负责人应提前一天将工作票送交变电所开闭所、高压配电站 变电所开闭所、高压配电站 值班员在收到工作票后须对进入变电所 开闭所、高压配电站 工作部分内容进行审核。并根据工作任务在倒闸操作票上填写变电所开闭所、高压配电站 应拉开的断路器开关 、隔离开关 、装设的接地线和遮栏、标示牌等安全技术措施后一份交回工作票负责人 一份变电运行人员留存。 由工作班组自行完成的拉开断路器开关 、隔离开关 闸刀 、高压跌落熔丝等设备 应注明该开关、闸刀、高压跌落熔丝等设备的双重名称及所处的杆号 由工作班组自行完成的拉开配变低压开关、闸刀或熔断器包括路灯照明 对拉开的高压跌落熔丝应注明摘下熔管或悬挂标示牌。 为防止他人误合断路器开关 、隔离开关 闸刀 应在拉开的断路器 开关 、隔离开关 闸刀 操作机构把手或断路器 开关 、隔离开关 闸刀 的操作处杆 悬挂“禁止合闸线路有人工作”标示牌 悬挂的标示牌必须牢固 装设位臵合理、醒目。 进行地面配电设备部分停电的工作人员工作时距设备小于《安规》表3 1安全距离以内的未停电设备 应增设临时围栏。临时围栏与带电部分的距离 不得小于《安规》表3 2的规定。