5.1 一般规定5.1.1 消防炮、泡沫比例混合装置、 消防泵组筹专用系统组件必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格的产品。 5.1.2 主要系统组件的外表面涂色宜为红色。 5.1.3 安装在防爆区内的消防饱 和 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》第14 页sQ ——水炮的设计流量(L/s); mQ ——保护水幕喷头的设计流量(L/s)。 4.6.2 供水或供泡沫混合液管道总水头损失应按下式计算: 21hhh +=∑ (4.6.2-1) 式中 ——水泵出口至最不利点消防炮进口供水或供泡沫混合液管 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》