随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使 用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。 70 年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积 2 瓦标准设计供电设施,主要用于 照明,两居室用户的用电量不超过 110 瓦,三居室用户不超过 140 瓦。80 年代,按每平方 米建筑面积 10 瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过 550 瓦,三居室用户不超 过 700 瓦。90 年代,按每平方米建筑面积 25 瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不 超过 1400 瓦,三居室用户不超过 1700 瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为 4000 瓦,相应的电能表规格为 10(40)安,进户铜导线截面不应小于 10 平方毫米,空调用 电、 照明与插座、 厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 除了空调电源插座外, 其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也 不同。