对于工业建筑,电气平面图包括了照明及设备动力,照明、动力的回路编号一定是用不同代号分开的。看懂电气照明平面图才能布置灯具穿线,可是要做到这一点也并不容易,因为设计图纸上的电气照明平面图与实际接线图上的表示法有一定的区别。在布置灯具及放线时,"相线进,零线进灯头",这是最基本的知识。但仅知道这些还不够,还要知道灯具与灯具之间的放线根数。
如果图纸上已标注出导线根数(即图中灯具之间以短斜线标注根数)的话,在安装时即可据此放线;如果没有标注根数,则需要电工独立思考来完成放线工作。若是穿暗管敷设,更要慎重,以免少穿、漏穿导线,给施工造成困难。
如上图中的七种实例,对照电气平面图和实际接线图,可以看出,随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样。其中最简单的图1是一个开关控制灯,开关为单极情况下,电源进线及开关至灯具间导线根数均为两根。在设计上,导线为两根时一般不标注,只有在三根及三根以上时才用短斜线表示根数(本例图为说明方便,在两根情况下也注出导线根数)。
如图6所示,两个开关在两地同时控制两个灯头并另加两眼插座。由实际接线图可以推测出放线根数。两个灯具之间为四根导线,双控开关至每个灯具为三根导线,进线电源线仍为两根。
电气施工图图标的一般标法是:
1、照明开关符号旁边的数字表示在同一个开关面板上的开关的个数.
如,2;表示是一个2位开关.3;表示是3位开关,1位开关不标。
2、灯具旁边数字的标法一般是表示灯具的功率,以“瓦”为单位.也有表示安装高度的,如图纸上荧光灯符号旁标有3X20/3,则表示该处安装3管荧光灯盘,每支灯管的功率为20瓦,距地高度为3米.
回路编号解释如下:
1、照明:WL1,WL2,WL3... 就是wire of lighng的意思(应急照明和疏散照明用WE1,WE2,WE3...)
2、插座:WS1,WS2,WS3... 就是wire of socket的意思
3、动力(,热水器,热风幕,机加工等)WP1,WP2,WP3...就是wire of power的意思4、照明配电箱:AL1,AL2,AL3... 这个A猜想为apply,动力配电箱:AP1,AP2,AP3...同上5、对于专用配电箱,比如:AP-KYJ 这里采用的拼音字头6、在单体厂房比较大,箱子较多的地方,比如对于配电箱