下面说一下我的试验方法(漏电断路器空载下的对比试验):
试验电路
漏电断路器BL8-16测试结果 如图所示电流为2.02mA, 则每台漏电断路器电子脱扣器线路板的功率为: P=UI=230V×0.00202A=0.4646瓦 那么9台断路器24小时内的功耗为:Q=9Pt/3600000=0.1003536kwh
漏电断路器GSH201测试结果 如图所示电流为2.04mA, 则每台漏电断路器电子脱扣器线路板的功率为: P=UI=230V×0.00204A=0.4692瓦 那么9台断路器24小时内的功耗为:Q=9Pt/3600000=0.1013472kwh
漏电断路器PLD9-20 如图所示电流为2.03mA, 则每台漏电断路器电子脱扣器线路板的功率为: P=UI=230V×0.00203A=0.4669瓦 那么9台断路器24小时内的功耗为:Q=9Pt/3600000=0.1008504kwh
漏电断路器IDPNa Vigi+C20 如图所示电流为5.08mA, 则每台漏电断路器电子脱扣器线路板的功率为: P=UI=230V×0.00508A=1.1684瓦 那么9台断路器24小时内的功耗为:Q=9Pt/3600000=0.2523744kwh
总结,由以上不同厂家的漏电断路器空载下的能耗对比试验可看出,漏电断路器确实存在一定的能耗,说明漏电断路器在闭合状态下存在一定的功耗是正常的,并且是在开关内部电路工作下产生,与开关出线端是否带负载无关,如空调、电视机等在待机状态下同样会产生功耗一样。所以不用电的时候记得一定要把断路器断开,要不然就要给它交电费了。