2015-10-18　浏览　　接触网的检修作业分为三种:　1.停电作业——在接触网停电设备上进行的作业。　2.间接带电作业——借助绝缘工具间接在接触网带电设备上进行的作业。　3.远离作业——在距接触网带电部分1m以外的附近设备上进行的作业。　阅读全文　1.接触网停电作业前,必须撤除向邻线供电馈线的重合闸,相应所、亭可能向作业线路送电的开关应断开。　2.作业人员作业前,工作领导人(监护人员)应向作业人员指明停、带电设备的范围,加强监护,并提醒作业人员保持与带电部分的安全距离,确保人员、机具不侵入邻线限界。　3.为防止电力机车将电...　1)机车受电弓在牵引状态下离线会产生电弧,发出强烈的紫外线光;　2)离线时伴有高频电磁波产生;　3)测量用受电弓(不取流状态下)离线时产生火花,火花电流变化陡峭,弓线间电阻变大。...　(1)滑轮状态必须符合设计并应完整无损,滑轮油槽内应灌注黄油,使滑轮转动灵活;　(2)坠砣应完整,坠砣串排列整齐,其缺口相互错开180o,并保证坠砣不被支柱或其它物件卡滞;　(3)补偿绳不得有松股、断股等缺陷,不得有接头。...　全补偿链型悬挂,即承力索及接触线两端下锚处均装设补偿装置。