电力负荷管理终端 FKGD42-ZTL2005 产 品 说 明 书 南京正泰龙电子有限公司 NANJING ZHENGTAILONG ELECTRONIC CO.,LTD 目录 一 概述...................................................................3 二 性能和参数指标 .........................................................3 2.1 使用环境条件 ...................................................... 3 2.2 工作电源电压 ...................................................... 3 2.3 消耗功率 .......................................................... 3 2.4 数据传输信道 ...................................................... 4 2.5 GPRS模块参数 ...................................................... 4 2.6 数据和时钟保持 .................................................... 4 2.7 输入回路 .......................................................... 4 2.7.1 脉冲输入 ....................................................... 4 2.7.2 遥信输入 ....................................................... 4 2.8 输出回路 .......................................................... 4 2.8.1 控制输出 ....................................................... 4 2.8.2 电源输出 ....................................................... 5 2.9 RS485抄表接口 ..................................................... 5 2.10 RS485交流采样装置接口 ............................................ 5 2.11 RS232接口 ........................................................ 5 2.12 现场显示 ......................................................... 5 2.13 语音提示 ......................................................... 5 三 功能...................................................................5 3.1 数据采集 .......................................................... 5 3.1.1 数据采集源 ..................................................... 5 3.1.2 采集量 ......................................................... 5 3.1.3 采集周期 ....................................................... 6 3.1.4 采集生成的数据 ................................................. 6 3.2 参数整定和查询 .................................................... 9 3.3 遥控跳合闸功能 ................................................... 11 3.4 当地闭环控制 ..................................................... 12 3.4.1 功率控制 ...................................................... 12 3.4.2 月电量控制 .................................................... 14 3.4.3 购电量控制 .................................................... 14 3.5 保电功能 ......................................................... 15 3.6 剔除功能 ......................................................... 15 3.7 抄表功能 ......................................................... 15 3.8 终端交流采样数据 ................................................. 17 3.9 数据转发 ......................................................... 17 3.10 中文信息 ......................................................... 17 3.11 本地维护 ......................................................... 17 3.12 初始化 ........................................................... 18 四 终端说明..............................................................18 4.1 终端界面 ......................................................... 18 4.2 画面显示内容 ..................................................... 19 4.2.1 常显画面 ...................................................... 19 4.2.2 主菜单 ........................................................ 19 4.2.3 实时数据 ...................................................... 19 4.2.4 参数定值 ...................................................... 22 4.2.5 控制状态 ...................................................... 25 4.2.6 电能表示数 .................................................... 25 4.2.7 中文信息 ...................................................... 25 4.2.8 购电信息 ...................................................... 26 4.2.9 终端信息 ...................................................... 26 4.3 控制告警显示 ..................................................... 26 4.3.1 合闸告警画面 .................................................. 27 4.3.2 遥控告警画面 .................................................. 27 4.3.3 功控告警画面 .................................................. 27 4.3.4 电控告警画面 .................................................. 28 4.4 指示灯 ........................................................... 28 4.5 参数设置语音提示 ................................................. 29 五 终端调试..............................................................29 5.1 终端地址及网络相关参数设置 ....................................... 29 六 用户安装..............................................................30 6.1 安装尺寸 ......................................................... 30 6.2 终端功能端子接线 ................................................. 30 七 装箱清单..............................................................31 八 服务承诺 .............................................................31 九 附录..................................................................31 附录一:主要产品 ..................................................... 324 附录二:内部连接示意图 ................................................ 32 一 概述 南京正泰龙电子有限公司成立于 1997 年,是经南京高新技术开发区管委会批准,在 南京高新技术开发区创办的高新技术企业。我们本着“一流的理念”、“一流的产品”、“一 流的服务”以及对市场和用户需求的深刻理解,致力于无线电力负荷管理终端系列、企 业电力能源管理系统、综合语音短信自动催费录音系统、低压电力载波集中抄表系统、 电厂/输电/变电/配电智能巡检系统、城市路灯亮化监控管理系统、配变监测终端系列及 主站系统、变电站远程抄表系统、防窃电模块及系统等无线通信和计算机应用技术的开 发、生产、销售与服务。 FKGD42-ZTL2005 型是南京正泰龙电子有限公司提供给广大用户的新一代 GPRS 电力 负荷管理终端,全部性能指标符合 DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》;国 家电网公司企业标准 Q/GDW129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、Q/GDW130-2005 《电力负荷管理系统数据传输规约》等相关规定,采用多 CPU、总线接构,以内部结构模 块化、连线少、维护简单、液晶显示、全方位信息服务为主要特征,是电力企业实现负 荷控制和用电管理现代化的重要工具,也是电力用户选择最佳用电方式的决策依据。 二 性能和参数指标 2.1 使用环境条件 1)温度:-25℃~+55℃ 2)湿度:相对湿度 5%~100% 3)大气压:BB2 级,66~108kPa 2.2 工作电源电压 频率为 50Hz,允许偏差为-6%~+2%,电压为 220V/110V,允许偏差为-20%~+20%。 2.3 消耗功率 1)在守候状态下(不与主站通信的状态),终端的消耗功率不大于20VA; 2)100V 供电时消耗功率不大于15VA。 2.4 数据传输信道 1) 通信介质:通信介质采用移动公司的 GPRS 网络。 2) GPRS 模块:MOTOLORA G24。 2.5 GPRS 模块参数 1)最大速率:85.6kbps 2)所用传输速率:9600bit/s 3)工作温度:-20℃到+70℃ 2.6 数据和时钟保持 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于 3 年,参数及数据保持 10 年。 2.7 输入回路 2.7.1 脉冲输入 1)输入路数:4 路 2)脉冲宽度:60~80ms,脉冲幅度为 10V 2V 3)输入方式:有源或无源脉冲 4)测量精度: 0.1% 2.7.2 遥信输入 1)输入路数:8 路 2)输入方式:应为不带电的开/合切换触点 2.8 输出回路 2.8.1 控制输出 1)输出路数:4 路开/合双位置控制输出 2)输出继电器型式:双稳态继电器 3)触点额定功率:可接通和开断交流 250V、10A 4)触点寿命:通、断上述额定电流不少于 105 次 2.8.2 电源输出 可供 12V/150mA 的电源用于电能表脉冲输入。 2.9 RS485 抄表接口 1 个标准的 RS485 专用抄表接口,通讯速率 300~9600bps 可选,可接电能表 16 块(可 扩展到 32 块)。 2.10 RS485 交流采样装置接口 1 个标准的 RS485 专用交流采样装置接口,通讯速率 300~9600bps 可选,可接 2 路 交流采样装置。 2.11 RS232 接口 1 个标准的 RS232 接口,通讯速率 9600bps,可用于现场通讯和管理。 2.12 现场显示 192×64 点阵的液晶显示,内置二级国标字库。 2.13 语音提示 内置语音字库,实现当地告警提示。 三 功能 3.1 数据采集 3.1.1 数据采集源 终端的数据采集源主要有电能表脉冲输出、RS485 输出(计量表计、交流采样装置 或其它智能装置)、开关辅助触点、门接点。 3.1.2 采集量 1)4 路脉冲量输入 2)8 路开关量输入(开关辅助触点、门接点) 3)RS485 接口的智能装置输入(8 块) 3.1.3 采集周期 脉冲采集计算周期为 1 分钟。终端读交流采样装置周期为 1 分钟,跳闸开关辅助触 点采样周期为 1 秒,终端对计量表计数据采样周期默认为 15 分钟,1 分钟-60 分钟范围 内可设。脉冲功率和计算方式采用近似 1 分钟计算平均功率,同时刷新显示。 3.1.4 采集生成的数据 负荷管理终端采集和计算生成的数据分为以下几大类。 1)实时和当前数据 实时和当前数据配置见下表。 序号 项 目 1 实时有功功率 2 实时无功功率 3 当日/月总加有功电能量(总、各费率) 4 当日/月总加无功电能量(总、各费率) 5 终端当前剩余电量(费) 6 电能表当前各费率有/无功电能示值 7 各费率当前有功最大需量及时标 8 实时总有功功率 9 实时分相有功功率 10 实时总无功功率 11 实时分相无功功率 12 实时电压、电流 13 A B C 三相断相统计数据及最近一次断相记录 14 当前 A B C 三相电压、电流 2~19 次谐波有效值 15 当前 A B C 三相电压、电流 2~19 次谐波含有率 16 小时冻结电压、电流 17 终端版本信息 18 终端时钟 19 终端参数状态 20 终端通信状态 21 终端控制设置状态 22 终端当前控制状态 配置 总加组 总加组 总加组 总加组 电能表 电能表 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 必备 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 任选 √ √ √ √ √ √ √ 23 终端开关状态及变位标志 24 终端事件计数器当前值 25 终端告警事件标志状态 26 电能表日历时钟及电能表状态信息 27 终端时段信息 √ √ √ 电能表 √ 总加组 √ 2)历史日数据 终端能将采集的数据在日末形成各种历史日数据,并保存最近 7 天,历史日数据项 目配置见下表。 序号 项 目 配置 必备 任选 1 日正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值(总、 各费率) 电能表 √ 2 日反向有/无功电能示值(总、各费率) 电能表 √ 3 日正向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 电能表 √ 4 日反向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 电能表 5 日正向有功电能量(总、各费率) 6 日正向无功电能量(总、各费率) 7 日反向有功电能量(总、各费率) 8 日反向无功电能量(总、各费率) 测量点/ 总加组 测量点/ 总加组 测量点/ 总加组 测量点/ 总加组 9 日总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时 间 测量点 10 日总及分相最大需量及发生时间 测量点 11 电压统计数据 测量点 12 不平衡度越限累计时间 测量点 13 电流越限统计 测量点 14 视在功率越限累计时间 测量点 15 电能表断相数据 测量点 16 日电容器投入累计时间和次数 测量点 17 电容器累计补偿的无功电能量 测量点 18 日功率因数区段累计时间 测量点 √ √ √ √ √ 总√ 分相不选 总√ √ 分相不选 √ √ √ √ √ √ √ 19 终端日供电时间、日复位累计次数 20 终端日控制统计数据 21 总加组日最大、最小有功功率及其出现时间,有功功率 为零日累计时间 总加组 22 总加组有功功率曲线 总加组 23 总加组无功功率曲线 总加组 24 总加组有功电能量曲线 总加组 25 总加组无功电能量曲线 总加组 26 有功功率曲线(总及分相) 测量点 27 无功功率曲线(总及分相) 测量点 28 电压曲线 测量点 29 电流曲线 测量点 30 正向有功总电能量曲线 测量点 31 正向无功总电能量曲线 测量点 32 反向有功总电能量曲线 测量点 33 反向无功总电能量曲线 测量点 34 正向有功总电能示值曲线 测量点 35 正向无功总电能示值曲线 测量点 36 反向有功总电能示值曲线 测量点 37 反向无功总电能示值曲线 测量点 38 总功率因数曲线 测量点 39 A 相功率因数曲线 测量点 40 B 相功率因数曲线 测量点 41 C 相功率因数曲线 测量点 42 2~19 次谐波电流日最大值及发生时间 测量点 43 2~19 次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间 测量点 44 谐波越限统计数据 测量点 √ √ √ √ √ √ √ 总√ 总√ √ √ 分相√ 分相√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 直流模拟量越限累计时间、最大/最小值及发生时间 直流模拟量 √ 3)