插座一插就跳闸,分两种情况,新接的插座(包括修理过的,不论是墙上插座还是续接的移动插座)一插(接通)电器就跳闸,一般是插座接线错误,零线与接地线错位而产生的保护性跳闸,这种情况的跳闸机理是:当插上带有负载的插头后,电流经负载导入地线形成回路,而零线中没有回路电流,漏电保护开关检测为电路漏电而跳闸。二是原来能正常使用的插座在没有人为动过的情况下无论所插插头有无负载,一插即跳闸,排除所插电器(包括所插插头所自带的导线)有短路与漏电情况的条件下,一般是插座内的松脱的螺钉或零件损坏,在插电的机械动作下产生火线与零线,地线或零线与地线间短路。这种情况须对插座进行修理或更换新插座。