逆止阀返水造成废水不停,二种情况可流走的废水不一样,前一种是自来水,后一种是纯净水。水质不一样,水量不一样。前一种比较冲,后一种流量较小,由于逆止阀造成不停废水,可以关闭储水桶球阀,废水水流停止,可以判断。
4、电磁阀失灵,不能有效断水 (检查方法:关闭压力桶球阀,如仍有废水,则可断定为电磁阀失灵)
5、还有一种情况,关闭进水电磁阀再打开 ,如果机器正常 ,则判定水压过高,造成电磁阀不能灵活关闭,则考虑调节入水总阐以降低水压。
6、逆止阀泄压,废水很小,检查方法:关闭进水电磁阀,如仍有废水,则可断定为逆止阀泄压。
四。高压泵不启动,无法造水
1、检查是否停电,插头是否插上。
2、检查低压开关是否失灵,不能接通电源。
3、检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误。
4、检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位。
5、检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)。
五、水满后,机器反复起跳,频率较快而无法完全停。
1、原水压力不足。
2、逆止阀泄压请更换。
3、高压开关或液位开关失灵。
4、系统有泄压现象检查各部件是否漏水。
六、压力桶水满,但纯水无法流出
1、压力桶气压泄掉。
2、后置活性炭堵塞。
3、压力桶球阀是否损坏
七、净水器不出纯水
1、检查纯水机管路,理顺纯水机管路
2、检查纯水机电源,接通纯水机 220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压
3、检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回
4、检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测,打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
5、检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于 0.3MPa 需要更换
6、打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏
7、检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调
8、检查后置活性炭滤芯是否堵塞
八、不制水,并“笛--笛--”长鸣报警
1、水、电是否正常。
2、增加泵转,有无废水,如果有废水,进水系统,排水系统无问题,逆止阀卡死,龙头无纯水流出;膜是否提前报废,或已到使用寿命,过水不畅或不过水;其它地方有无堵塞。<