很多人没有考虑到这些油品化学品进入雨水口后的结果,没有多少人会很在意这种泄漏造成的可能的严重后果。　　1,房屋设计没设雨污分排。 　　有相当一部分房屋是二三十年前建的,当时的房屋在阳台设计上,没有设计污水专用排放管道。一些农村的建筑也可能没设雨污分离。 　　排水口和污水口共用 　　2,污水管道自溢,排入雨水管道 　　城区高速发展,人口迅速膨胀,导致了城市建设与城市规划的不配套。按照早些年规划建成的污水管道,远远满足不了不断增加的人口、住宅和小区的需要,大量城市污水远远超过小管径污水管道的负荷,在用水高峰期,污水外溢。这样一来,大量的污水不得不排入雨水管道,造成雨污合流。 　　3,居民小区居民误将生活污水接入雨水立管,误将雨水口当成污水口 　　居民将洗衣机安放在自己家的阳台上,洗衣的污水便通过阳台雨水口流入河道。有一些住户在房屋装修时,将厨房或厕所改建在阳台上,将排污管接入雨水立管。这样一来,住户日常生活所产生的大量污水,就排入了小区的雨水系统,并最终流入市政管网,造成雨污合流。特别在城中村,由于村民认识有限,没有雨污分流的概念,村内排水系统基本是雨污合流。即使在雨污分流系统中,村民的污水管也是怎么方便怎么接,往往接入了雨水管道。生活污水被直排进内河,直接影响就是内河水质发黑发臭。 　　4,企业的隐蔽性很强的污染行为 　　施工工地由于分不清管道性质,错误地将排污管接到了排雨管上。这样一来,施工场所产生的污水不用处理就排走了,非常省事。排水河道的附近,部分企业为图方便,减少管道建设等相关费用,也将原本该排入排污管的工业废水偷偷架设管道排入河道。这是造成天然河道污浊甚至发臭的重要原因。个别企业雨污未分离,利用雨水管排放生产性废水。个别企业疏于管理,操作人员违规,废水治理设施陈旧、破损,运行有故障,污水渗入雨水管。将车间地面冲洗废水部分渗入雨水管,母液冲淡和罐装作业时因围堰较低而存有隐患。. 这就是“天不下雨,雨水口怎么直冒水?”的确切原因。　　一个个肮脏的排水口和排水道中的巨量垃圾,排水口污染、整个排雨水管网系统污染已成为我国很多城市的环境之殇。 　　城市中大量污染物正在通过雨水口进入城市的河湖水体,而城市管理者和市民们面对发臭的水体却不知所措。这种水体污染的典型后果是:政府不断给予高投入清污,但水体污染却总是反复地严重出现,尤其是在雨后。为了让城市河道和海域污染的状况得到有效治理,在污水处理方面投入了大量资金,城区的污水处理能力已经达到了国内先进水平。可是雨水不属于污水,是直接排入河道或入海的;由于雨水排放系统被严重污染,雨水也变成了污水,大量的污水、污物通过雨水排放系统直接入了河道和大海,这就使我国城市在污水处理方面巨大的投入和努力大打折扣,以致年年加大治理力度,污染却减轻甚微。　　1,切实贯彻新修改的《中华人民共和国水污染防治法》。德国、新加坡、美国等国家,有关防治雨水口污染的法律法规十分健全。我国从现在起应对污染雨水口的行为采取从重处罚,并且真正做到监管得力有效。解决杜绝企业的偷排乱排和雨污混排。切实开展清源行动和进行治污保洁工程。 　　2,长期进行宣传活动,提高的公民环保意识较强,自觉做到不往雨水口乱扔垃圾、吐痰,主动维护城市的水环境。从源头上保障了雨水口免受垃圾污染。对雨水口的保护工作有必要写进中小学教材。要注重宣传效果,传媒要杠上社会责任之大旗,大张旗鼓地进行这些在发达国际很普通的公民常识、而在中国绝大数人并不知道的概念的启蒙和宣传。 　　3,恢复泔水回收,而坚决禁止将其倾倒入雨水口 　　4,使用防盗的雨水口篦子 　　5,设立路面雨水截污装置和采取措施封闭雨水口,防止泄漏的油品化学品进入雨水口 　　为了控制路面带来的树叶、垃圾、油类和悬浮固体等污染物,可以在雨水口和雨水井设置截污挂篮和专用编织袋等,或设计专门的浮渣隔离、沉淀截污井。这些设施需要定期清理。 　　在油品化学品泄漏事故发生时,立即采取措施封闭雨水口,使用雨水口围堵封盖,确保泄漏的油品和化学品不进入雨水口。　一、道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。 　　二、雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。 　　平箅式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。 　　立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。 　　联合式雨水口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。 　　三、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。 　　四、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向雨水口。 　　立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。 　　雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。 　　五、雨水口连接管最小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。 　　必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。 　　雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。 　　六、雨水口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。 　　七、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。砖砌雨水口铸铁井圈 砖砌雨水口混凝土井圈 预制混凝土装配式雨水口铸铁井圈 雨水口箅子及井圈编辑