(1)根据规程DL/T 5153—2014对本次故障短路电流进行估算。低厂变为干式变压器,容量为2 500kVA,短路阻抗为10%;PC段至MCC段电缆型号为ZRC—V弘1,截面积为3×185mm2+1×95mm2,长度为115m;MCC段至A排外变压器照明箱电缆型号为ZRC-VV-1,截面积为3×6mmz+1×2.5ramz,长度为145m。归算至铝芯同收稿日期i2017—05—22作者简介:郑祥云(1981一),硕士,高级工程师,研究方向为电力系统继电保护。108 WWW chinaet.net I中国电=T_lq万方数据 兰堡竺翌-蜀圈一电缆截面下的长度为Lc=L。+L:{半一(145+115×I)2 plC羔)×0.6—89m,查附录N表可知,铝芯电缆长度为1UU100m时,3minx 6mm截面电缆单相短路电流为293A,A排外变压器照明箱至短路点仍有一定长度,估计单相短路电流约为250A。(2)A排外变压器照明箱开关未动作原因。照明箱开关是施耐德微型开关,型号是Muhi9一C65H—C32。通过查阅施耐德厂家说明书可知,该微型脱扣器保护采用C型脱扣曲线,瞬时脱扣范围为(5~10)J。。由于微型开关额定电流选择远大于实际工作电流(实际工作电流不超过10A),瞬时脱扣范围在160~320A,因此当短路电流在250A左右时,微型开关不一定能及时动作。(3)A排外变压器照明抽屉单元空开未动作原因。抽屉单元空开是施耐德塑壳断路器,型号是NSl00—25,额定电流为100A,其脱扣器是TM25D热磁脱扣器,额定电流为25A,反时限过流保护启动值整定为20A,短路保护动作值300A不可调。根据施耐德厂家产品说明书中的反时限过流保护特性曲线可知,当短路电流为250A时,反时限过流保护时间大于0.5s。(4)保护上下级配合不合理。#3汽机MCC(一)段的负荷开关保护配置分为:①配有NS断路器、I。c1接触器、ST502马达保护器和单独的接地保护继电器;②配有NS断路器、LCl接触器、ST502马达保护器;③配有NS断路器、LCl接触器和LR2热继电器;④只配有NS断路器。以上③、④都不具备单独的接地保护,只能由相间短路保护兼做接地短路保护,#3汽机Mcc(一)段电源的接地保护应与其相间短路保护配合。#3汽机MCC(一)段电源的接地保护整定值为200A,A排外变压器照明抽屉单元空开短路保护动作值为300A,上、下级定值无法配合,最后只能由#3机汽机McC(一)接地保护动作,开关越级跳闸切除故障。4其它问题(1)检查中发现400V系统接地保护用零序CT是保定市天元电气有限公司TY_LJK**B型。这是一种没有精度和变比的高灵敏度零序CT,其一次电流为10A,二次电流为0.2A,即当二次电流输出0.2A时,通过一次的零序电流不超过10A。通过查看400V整定计算说明书得知,#3机汽机MCC(一)电源接地继电器动作一次值整定为200A,现场接地继电器设置为4.0A。由于现场输入定值人员认为这种CT的变比为50,因此并没有从零序CT一次加量实测当一次通人200A的电流时零序CT的二次输出值。现场实际测试该CT的传变特性,部分试验结果见表1。由此可知,当零序CT一次通过200A电流时,二次输出5.95A;当二次输出4.0A时,一次电流不到140A。受试验条件限制,无法测试通过更大电流时CT饱和等问题。于是查阅规程DL/T 886--2015并咨询厂家后得知,这种零序CT主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,本次事故的400V厂用电是中性点直接接地系统,因此建议根据相关规程选择有变比、容量、精度要求的零序CT。表1 TY-IiJK**B型零序fir传变特性一次电流/A7.08.010.0 120二次电流/A0.190.220.283.57一功申谛/A】40 200 300 400次电流/A4.】7 5.95 8.94 11.92(2)PC馈线零序CT穿3芯还是4芯。现场检查PC段MCC电源进线断路器柜,发现零序CT的接法有全电流接线法(即零序CT套住全部4芯电缆)和三相电流接线法(即零序CT套住U、V、w三相电缆)。全电流接线法和三相电流接线法的零序电流保护均能反映“相一地”短路故障;但全电流接线法的零序电流保护不能反映“相一N”短路故障,并且可能会造成相邻断路器误动。曾多次发生全电流接线法的零序电流保护因馈线单相短路而引发相邻回路零序过流保护误动作的故障。为此在低压厂用电系统中,零序CT接法宜采用三相电流接线法。(3)马达保护器自身的接地保护。马达保护器自带的接地保护均为瞬时动作,接地短路电流过大会烧毁接触器,因此建议在空开自带的脱扣器满足单相接地保护灵敏度要求的前提下,马达保护器自身的接地保护应经短延时动作,从而可及时断开非金属性接地故障,保证大的短路电流由空开断开,避免烧毁接触器。(4)400V抽屉式开关抽屉结构应实用。现场不带马达保护器的抽屉是封闭式结构,面板难以打开,若想查看空开所带脱扣器的型号、额定值、整定值等参数,就必须拆开抽屉,给工作带来很大不便,因此建议改进抽屉结构,并把空开、脱扣器型号、额定值、整定值等重要参数标于抽屉面板上,便于现场调试、维护等工作。(5)低压整定计算书中缺乏系统定值配合图,建议变压器低压主开关与配电柜各出线开关均应示意出其整定值,并在图纸中标示,以便了解各保护配合情况,方便现场调试。另外,缺乏短路电流计算和短路保护的灵敏度校验,低压短路电流计算属于估算,与实际存在一定偏差,但仍可作为灵敏度校验的重要依据,应给予重视。5采取的措施(1)更换MCC电源进线接地保护所用的零序CT,根据一次动作电流选择有变比、容量、精度要求的零序CT。中性点接地系统单相接地就是单相短路,变比可选大一些,如150/5、150/1以上的变比,否则躲不过不平衡电流。例如,#3汽机McC(一)段电源的接地保护用CT可选择500/5的零序CT。(2)根据空开速断电流与电源接地保护逐级配合的原则,重新对全厂400V PC段、MCC段、车间盘电源接地保护定值进行核算,对于不配合的重新进行整定。(下转第122页)2017I 11(A)期l 109万方数据 -l量暮墨墨皇墨三堇安装等情况,确保土建及现场的实际情况满足敷设的实际要求;认真复核电缆敷设长度,确认符合订货及设计要求;确保照明系统和施工电源安装到位,通信系统调试成功;确保搭建好安全围栏及临时棚架;根据牵引力的实际要求,对敷设机进行固定和就位处理;上部的GIS室等设备需布置牵引钢丝绳盘,下部的隧道则应安放好引导钢丝绳‘4I。(2)敷设施工。在电缆敷设施工过程中,牵引力大拐弯滑车,布置于路径上拐弯处小、电缆重量、入井深度及转角拐弯等都是需要重点分析与考虑的问题。针对不同的现场条件,选择的敷设方式也会有差异。目前,电缆敷设施工方式主要包含了人力敷设、人力与机械相结合和机械牵引。由于330kV及以上电压等级电缆的自重大,因此可选择人力牵引与机械输送相结合的方式来进行敷设,也就是通过电缆输送机来进行电缆输送,人力主要是对电缆前进的方向加以引导,现场施工如图1所示。图1电缆施工示意图(3)完成现场布置后,就需分析与计算电缆输送机的实际数量和分布情况。假定电缆导线的截面积为2 500mm2,利用相应的规范与电缆设计标准,就可推算出电缆的直径大约为160mm,重量为43kg/m。电缆输送机的实际输送力F=t。mgl(式中,岸为电缆与滑轮的摩擦系数,一般取0.2;m为单位长度的电缆质量;g为重力加速度,一般取9.8m/s2;z为电缆长度)。假设电缆为600m/段,则电缆输送机的实际输送力F为50 568N。每台电缆输送机的出力为5 000N,则需要的电缆输送机为50 568/5 000一lO.1台。由此可得,针对长度为600m的电缆,11台放缆机就能满足要求。考虑到上下坡及转弯等因素带来的影响,因此在具体的选择中,会增加到35台左右,一般为17m/台∞“J。4结束语通过分析超高压电力电缆存在的施工问题,选择合适的施工方案,再配合先进的施工技术,就能满足超高压电力电缆工程的施工要求,最终促进电力工程的不断发展,进而满足用户正常用电需求。参考文献[1]崔健.谈110kV电力电缆线路的设计及施工技术[J].电子制作,2017(7):95,97[2]冯臣.电力工程施工中电力电缆敷设技术研究[J].科技经济导刊,2017(9):49[3]王建国.高压电缆线路工程建设中常见问题及防范措施的探讨03.内蒙古石油化工,2011(7):127—128[4]郭鹏.电力电缆施_T-管理与技术探讨[J].低碳世界,2015(36):58-59[5]张方如.电力电缆施工管理与技术探析[J].科技促进发展,20LO(S1):70[63夏新民.电力电缆选型与敷设[M].北京:化学工业出版社,2008(上接第109页)(3)400V PC段馈线零序CT应穿3芯而不是4芯,N线不应穿过零序CT。利用检修机会,对全厂400V PC段馈线零序CT接线进行整改。(4)重新核算厂区照明箱、检修箱内开关额定电流,并更换为带漏电保护器的开关。(5)对全厂400V PC段、MCC段、车间盘的负荷按照重要性进行排查,依次分为I、II、III类负荷。将III类设备从中央400V PC段、保安段、热工干式段、汽机、锅炉MCC等重要动力中心和电机中心清理出来,提高重要设122 1 www.chinaet.net l中国电工两备运行可靠性。6结束语通过对本次事件的检查分析,发现400V厂用电系统保护配置、设备选型、整定值的上下级配合等均存在问题,是造成本次事件的主要原因。在设备选型过程中应充分了解保护设备动作特性、应用场所;现场设备的设计不能只顾美观,应为保护整定计算、调试、设备维护提供便利;整定计算过程中要严格按照规程,结合现场实际做好上下级配合,保证400V厂用电系统的可靠运行。万方数据