户外路灯漏电跳闸怎么查高效
如果有电缆故障测试仪,可以直接使用它来测试。如果没有,可以把回火线(一般是控制L)从中间断开,然后用摇表摇两侧找出哪边问题,接着在故障那边同样用上边的方法就能快速找出损坏的故障点了
打个比方,10根灯杆,你可以从闸刀开关开始,在地5根到地6根之间来断开,测量电源线有无对地短路,如没有,可合上闸实验,假如正常,说明后面有故障,接好5和6之间连接,接着断开7和8之间连接线或者8和9之间连接线,重复上边的流程,也可以较快判定出故障点了。
还可以把漏电开关的下边两线拆下,取出任何一根(当然最好是原接火线的那根),接一临时灯泡一边,灯泡另一边接上无漏电保护的开关的火线上,用钳形电流表来测量是否有电流,如果有说明漏电,在每个灯杆处测该灯支线是否有电流,如果有说明该灯漏电,接着测主线是否有电流,如果一有一无,再测量下一个灯杆,如果测到两主线都有电流或都无电流时,说明该杆与前一杆之间主线漏电,这个方法无需断线,且比频繁合闸实验的方法更安全了。
归纳起来,一般照明开关跳闸原因如下:
1、照明控制线漏,请查维修控制线。
2、漏电保护器接线错误,请查重新接线。
3、漏电保护器损坏误动作,请更换漏电保护器。
4、漏电保护器过载,请更换大点的漏电保护器。
5、照明电源线接地短路,请查接地短路点。
6、假如在不开灯的情况下跳闸,说明是电源线接地漏电。