一、压力控制器的简介与原理
机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。
在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。
合舟HLP830高低压控制器
工作原理:
高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。
二、高低压力控制器的使用与调整
高压压力控制器用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。
低压压力控制器,用于控制低压压力或者吸气压力。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。
打开看点快报,查看高清大图
设定值为上切值的调整:
加压至2.0MPa设定值,此值可由标准压力表读出,针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值。此值减去切换差即为下切换值。
打开看点快报,查看高清大图
设定值为下切换值的调整:
加压至1.8MPa为设定值,此值可由标准压力表读出,转动设定值调节镙杆,使设定值由小变大,直至微动开关在1.8MPa处切换。校验压力下降时,切换值是否为1.8MPa,此值即为要求设定的下切换值。此值加上切换差即为上切换值。
压力控制器促销福利来啦!
好的压力控制器,对制冷系统和压缩机运转,以及提升制冷设备工作效率都至关重要!