工厂中厂房通风的工艺过程、通风设备千差万别,不可能有一种万能的排风罩适合所有情况,因而必须根据具体情况设计排风罩。
在厂房通风的设计中局部排风罩的设计应注意以下几点原则:
(1)通风设备的排风罩设计首先应尽量采用密闭式排风罩,其次可选半密闭式排风罩,使污染物局限于较小的局部空间。并且密闭式和半密闭式排风罩的缝隙、孔口、工作开口在工艺条件许可下尽量减少。
(2)通风设备的排风罩设置外部吸气罩时,罩口应尽量包围或靠近有害物发生源。在不影响工艺操作的前提下,排风罩的四周应尽可能设围挡,减小罩口吸气范围,从而可以减少风量,提高控制污染物的效果。
(3)通风设备的排风罩设计时吸气气流的运动方向应尽可能与污染气流运动方向一致。
(4)厂房通风的设计中尽可能减弱或避免排风罩附近的干扰气流的影响,如风动工具的压缩空气排出口、送风气流、穿堂风等对吸气气流的影响。
(5)以被污染的吸气气流不能通过人的呼吸区。
(6)排风罩的设计应充分考虑工艺过程、设备的特点,不能妨碍工人的操作和检修。
工厂的厂房通风设计中局部排风罩对于整套设备起着至关重要的作用,无论是在设计中,安装时,都要严密的注意以上六点,确保设备的正常运转,达到设备应有的效果。