主变压力释放阀动作直接原因是变压器内部压力达到了其开启压力。变压器内部压力升高的原因有:1. 变压器内部故障;2. 呼吸系统堵塞;3. 变压器运行温度过高,储油柜已满,体积随温度变化的变压器油无处膨胀,内部压力升高; 变压器补充油时操作不当。
处理方法
1. 新安装变压器在投运前一定要将呼吸器托油罩上侧的密封橡皮垫圈拆除,此垫圈是变压器储存、运输时密封用的,正常运行时不可密封,以保证变压器“呼吸”顺畅。2.变压器运行中,值班人员在巡视时应经常检查胶囊“呼吸”是否顺畅,呼吸器是否堵塞,储油柜的油位是否正常。3.变压器安装或大修时,应对胶囊是否漏气进行仔细检查,经过试漏合格方可安装使用。安装时要注意袋身方向与储油柜方向平行,防止袋身扭转或折皱导致损坏。4.储油柜内壁表面应光滑**刺和焊渣,以防割破刺伤胶囊。5. 提高检修人员的技术水平,严格遵守检修规程,更换呼吸器时应暂时停用本体重瓦斯,更换完毕后重新将本体重瓦斯恢复。