三相互感器和电度表接线直接上图。先看一下三相三线电表接线图
在看一下三相四线电表接线图
接线要点:
1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。2 . 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。3 . 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。
三相互感器和电流表接线
接线要点:
1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。2 . 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。3 . 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。
题外话
最后大家一起来分享一下自己的见解,有人说一个三相电表和三个电流表能共用三个互感器。有人说这样不可以,因为计量结果会不准确。