一、电路改造工艺标准:1、墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。2、线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。3、管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。4、接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。二、线盒走线施工工艺:弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150―200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供

家装水电工艺流程是什么

1、选用86型开关插座底盒,线管入底盒配锁扣,锁扣可以吧线管固定在插座底盒上,保证拉线时线管不晃动,减少对电线绝缘层的划损。而且,线管不仅图底盒,可以节约盒内空间,便于面板安装。 2、强弱电线管交叉处锡箔纸屏蔽抗扰处理锡箔纸可以降低强电电流对弱点信号的磁场干扰,起到屏蔽作用。 3、空调电线盒厨卫电线进线皆为4.0线径,灯控制线及插座保护地线为2.5线径满足大功率用电设备或电压陡增时的高负荷需求,提高安全性。 4、给水管内丝弯头固使用内丝弯固定器给水管内丝弯头固定不仅能使水龙头等用具安装更便利,还会使水管不晃动更耐用,安装时不会出现晃动引起的水管破损,导致后期使用中水管漏水。 5、布线横平竖直,强弱电线分色分槽,禁用三通。 6、冷热水路皆采用PPR热水管,走热水PPR水管用保温处理采用PPR热水管能有效提

家装水电规格通常用的是什么样的