根据应用特点,需要选择传输媒体.要 考虑以下因素: (1) 业务的灵活性 (2) 主于布线的使用寿命 (3) 地区范围和用户量 商业大楼的用户信息业务的需求各不相同. 对于主于布线设计的全面考虑是从其可预见 性到不可预见性.无论可能与否我们首先要满足不同的业务需求,将相近的业务如话音,显 示, 终端, 局域网和其他的网络连成一起且很有益的每一部分的不同业务种类要进行划分并 做好计划. 当不可预见时考虑改动主干布线是最坏的打算不可预见性越大就越需要要求主 于布线的灵活性. 每条可识别电缆都有其特点和作用,一种类型的电缆也许不能满足同一 地区所有用户的需要. 在主干布线中使用多种媒体是必要的, 这时不同的媒体就要使用同种 设备结构才能用于主跳线箱,终端和大楼间的入楼设备等. 5.5 主干布线的距离 5.5.1 管理区到主跳接箱 管理区的机械终端到主跳楼箱的最大距离如图 5.5 所示. 通 常将主跳接箱放在场地的中部附近使电缆的距离最小,安装超过了距离局限就要被划分成几 个区域,每个区域由满足距离要求的主干布线来支持. 8 注 1:在每个区域间的相互连接如果超出了这个标准范围,通常要租用设备或借鉴应用 广泛的新技术来解决. 注 2: 某些特殊的系统超过了这个最大距离不能正常运行,为了支持这样的系统在主干 布线的传输媒体中加入中继器是必要的. 5.5.2 主跳接箱到入楼设备 当有关分界点的位置的常规标准允许时,入楼设备到跳接 箱的距离应包括在总距离中(见 9.3).所用媒体的长度和规格要作记录并满足业务提供者的 要求(见附录(C) . 注 1: 当 TC 到 IC 的距离小于最大距离时,IC 到 MC 的光纤距离可相应增加.但 TC 到 MC 的总距离不能超过 2000m(6560ft). 注 2: 当 TC 到 IC 的距离小于最大距离时,IC 到 MC 的 UTP 电缆的距离可相应增加, 但 TC 到 MC 的总距离不超过 800m. 5.5.3 跳接箱到电信设备 直接与主跳接箱或中间跳接箱连接的设备应使用小于 30m 长的转接电缆. 5.6 接地方法 接地应符合 MC 的标准和实施要求除非有其他更严格的要求.