真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机。 　　主要型号为:CKJ/CKJ5系列低压真空交流接触器广泛适用于,煤矿,电力,冶金,纺织。高层建筑等各种行业部门。 　　CKJ5-63-80-125-250-400-630A型低压真空交流接触器适用于交流:50HZ.额定电压:1140V,额定电流63至630A的馈电网络,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机之用。特别适宜与各种保护装置配合组装成隔爆型电磁起动器。　　真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过负荷电流和短路电流。操作机构是由带铁芯的吸持线圈和衔铁构成。线圈通电,吸引衔铁,接触器闭合;线圈失电,接触器断开。吸持线圈一般有直流和交流两种形式。　　真空灭弧室的外壳用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在0.01Pa以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、锇等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸汽,有助于熄弧,还可以防止金属蒸汽溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏汽。　　真空接触器熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。