表 B1-3 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称: 鹿泉监狱监舍广场改造工程 编号: 致: 河北共赢工程管理服务有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了鹿泉监狱监舍广场改造工程, 给水管道水压试验方案的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准, 请予以审查。 附件: 给水管道水压试验方案 承包单位(章): 项目经理: 日期: 监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 监理工程师: 日期 : 建设方审核意见: 建设机构(章): 工程责任人: 日期 : 本表由承包单位填报, 一式三份, 送监理机构审核后, 建设、 监理及承包单位各一份。 表 B1-3 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称: 鹿泉监狱监舍广场改造工程 编号: 致: 河北共赢工程管理服务有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了鹿泉监狱监舍广场改造工程, 给水管道水压试验方案的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准, 请予以审查。 附件: 热力管道水压试验方案 承包单位(章): 项目经理: 日期: 总/专业监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期: 本表由承包单位填报, 一式三份, 送监理机构审核后, 建设、 监理及承包单位各一份。 鹿泉监狱监舍广场改造工程 给 水 管 道 水 压 试 验 方 案 石家庄市市政建设总公司 2015 年 6 月 目 录 一、 工程概况 ............................................................................................ 4 二、 编制依据 ............................................................................................ 4 三、 水压试验准备工作 ............................................................................ 4 四、 水压试验流程 .................................................................................... 6 五、 水压试验 ............................................................................................ 6 六、 安全保证措施 .................................................................................... 8 七、 管道冲洗 ............................................................................................ 8 一、 工程概况 本工程为鹿泉监狱狱舍广场改造工程。 给水主管道采用 PEDN200 等级聚乙烯管道, 工作压力 0. 6MPa。 管道接口 连接采用热熔连接, 管件选用同等级聚乙烯管件。 本工程设计给水管道总长 217 米, 管道公称压力 0. 6MPa。 浇筑阀门井5 座; 需进行水压试验, 水压试验静水压力不应小于管道工作压力的 1. 5倍, 且试验压力不低于 0. 8 MPa。 计划水压试验时间: 2015 年 06 月 04 日 现场负责人: 贾龙飞 联系电话: 13739767816 二、 编制依据 1、 本工程设计施工图。 2、 GB 50268-2008 《给水排水管道施工及验收规范》。 三、 水压试验准备工作 1、 管道已安装完毕, 并经验收合格, 回填土高程符合规范要求。 管道顶部回填土已留出接口 位置以便检查渗漏处。 2、 管道固定设施已按设计要求安装合格; 管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 管件的支墩、 锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 未设置支墩、 锚固设施的管件, 应采取加固措施并检查合格支护沟槽。 3、 管线两端设置后靠, 后背应设在原状土及人工后背土上, 土质松软 时应采取加固措施; 后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 后背按设计规范施工, 必要时打钢板桩加固, 保证能承受试验压力。 4、 水压试验试压设施的确定 水压试验采用弹簧压力计时精度不低于 1. 5 级, 最大量程为试验压力的 1. 3~ 1. 5 倍, 表壳的公称直径不小于 150mm, 使用前校正; 水泵、 压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 5、 试验管段所有敞口 应封闭, 不得有渗漏水现象; 试验管段不得用闸阀做堵板, 不得含有消火栓、 水锤消除器、 安全阀等附件; 水压试验前应清除管道内的杂物。 6、 混凝土支墩强度已达设计强度, 钢管道内防腐施工已完成。 7、 水压试验的水源 本工程水压试验用水采用狱内生活用水, 水质符合要求。 8、 水压试验试验段划分 试压试验管道长度不宜超过 1Km。 本工程管道长度在 1Km 范围内, 一次进行管道水压试验。 9、 进水管路、 排气阀 在试验段两端安装试压盲板, 盲板正中设有 DN50 的进水孔、 水源点与进水孔之间采用 DN50 钢塑复合管相连接与 DN50 钢塑复合管连接, 中间连接打压机, 设置三通, 安装 DN50 控制阀和 DN15 压力表及表阀, 试压用水从 DN50 钢塑复合管向进水孔注水。 在试验管段的上游管顶设 DN50 排气阀, 将管道内的空气排除. 四、 水压试验流程 施压试验过程如下表所示: 五、 水压试验 1、 试压现场通过 DN50 的供水管线, 向管内缓慢充水, 以免使管道发生水锤等现象, 对管道造成损坏。 充水时, 先打开管道高处的 DN50 的排气阀, 充分排除空气, 充满水后, 用试压泵向管内注水, 逐步缓慢分级升压( 每级 0. 2MPa), 每升一级后稳压不少于 10 分钟( 为保持压力, 允许向管内补水), 检查试验管有无渗漏处, 情况正常时方可继续升压; 试压管段注压力 达试验压力 15 分钟管道安装完成回填土后 管 道 内 清 理 灌 水 浸 泡 48 小时 加 压 压力 达工作压力 30 分钟降 压 合 格 检查及修复 降压超过允许值 降压不超过允许值进行外观检查无漏水现象进行外观检查发现漏水 不 合 格 满水且水压达到 0. 5MPa 压力时, 保持压力不变, 充分浸泡 48 小时或以上。 2、 预试验阶段: 将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压 30min, 期间如有压力下降可注水补压, 但不得高于试验压力; 检查管道接口 、 配件等处有无漏水、 损坏现象; 有漏水、 损坏现象时应及时停止试压, 查明原因并采取相应措施后重新试压。 3、 主试验阶段: 停止注水补压, 稳定 15min; 当 15min 后压力下降不超过 0. 03MPa 时, 将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min, 进行外观检查若无漏水现象, 则水压试验合格。 4、 管道升压时, 管道的气体应排除; 升压过程中, 发现弹簧压力计表针摆动、 不稳, 且升压较慢时, 应重新排气后再升压。 5、 应分级升压, 每升一级应检查后背、 支墩、 管身及接口 , 无异常现象时再继续升压。 6、 水压试验过程中, 后背顶撑、 管道两端严禁站人。 7、 水压试验时, 严禁修补缺陷; 遇有缺陷时, 应做出标记, 卸压后修补。 8、 卸压、 排水、 试验记录及归档 水压试验时, 要有监理单位、 建设单位和质监部门的代表到现场监督检查, 试验情况做好记录, 试验合格后, 试验记录应经监理单位、 建设单位和质监部门的代表签证。 管道水压试验合格后, 立即排水解除管道内水压力, 填写试压记录,经有关人员 签字后归档。 再拆除上游试压后背和试压短管, 封闭管线。 试压完成后, 打开排气阀放水降压。 管线的卸压要缓慢进行; 卸压速率不大于 0. 1MPa/min; 给水管道试压用水符合排放标准。 水压试验合格后, 连通管道, 打开排气阀及泄水阀, 将水直接排入附近河道及市政排水管网。 部分余水水汇集入集水坑内, 通过抽水设备抽排干净。 本工程可就近将水排入旁边污水管道中。 9、 管道排水结束、 封堵管道后。 按要求将未覆土部分回填好。 六、 安全保证措施 1、 两端封板有足够的抗压应力阻挡水压, 封板后面的试压后背要稳固 , 在管线高处设置放气阀。 2、 向管内注水时应徐徐注水, 工作人员 24h 值班, 沿线巡查管线及各种阀门是否工作正常。 3. 管道升压时, 管道内的气体已排除, 升压过程中, 当发现弹簧压力表针摆动不稳, 且升压较慢时, 应重新排气后再升压; 4. 应分级升压, 每升一级应检查后背、 支墩管身及接口 , 当无异常现象时, 再继续升压; 5. 水压试验过程中, 后背顶撑、 管道两端严禁站人; 6. 水压试验过程中, 严禁对管身接口 进行敲打或修补缺陷, 遇有缺陷时, 应做好标记, 卸压后修补; 七、 管道冲洗 管道水压试压结束后紧接着进行管道冲洗。