格力空调在其行业中享有很高的声誉,在空调制造中掌握着核心的技术,本着为用户的准则,为了让用户清楚地了解到自己空调的使用状态,格力在空调上有设置多种代码,包括故障代码,方便用户查看,比如代码E6,那么空调出现E6是什么原因呢?又如何解决这种故障代码?接下来就来为大家介绍下空调E6的原因及解决办法。
格力空调出现E6的原因:
格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义,在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多。
在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为通信异常。
具体有室外机风扇电机不供电或者损坏、室外机压缩机过载保护停机 、制冷系统有堵塞的现象、室内机主控电路板异常、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路 、室外机变频模块冲突、保护。
格力空调E6的解决办法:
1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。
2、变频机可以挨个检测室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机,坏的更换。
3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,检查室内机风扇电机,故障还是不能排除则更换内机主板。
4、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
5、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
日常可以对空调的相关知识作些简单的了解,这样在遇到这样的情况是,可以及时且轻松的得到解决,不会影响到日常的使用。格力空调的质量还是非常有保障的,值得大家信赖。另外,格力空调在全国各地都设置有售后服务点,方便大家对空调进行维修保养。