异步电动机保护:过载保护;超频(超速)保护。 。其它保护:防止失速过电流;防止失速过电压 术?PWM.什么是5 脉宽调制技术,是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列脉幅值PWM) 相等而宽度不等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。6.变频器常用的控制方式有哪些?协 调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等;通用型变频器基本上都答:控制方式有V/f 采用U/f 控制方式。 为了保证变频器的可靠运行在哪些工作环境中必须安装输入电抗器? 7.及以上,:10)为变频器供电的电源容量与 变频器容量之比为(答:11600kVA 及以上,电源容量为 10m且变频器安装位置离大容量电源在以内; )三相电源电 压的不平衡度大于2(3%;)在同一供电电源系统上有晶闸管整流负载、非线性负载、电弧炉负载和接有通过开关切 换调整(3 功率因数的补偿电容器装置; 。0.75~0.85)需改善变频器输入侧的功率因数,功率因数可提高到4(. 变频器的频率给定方式有哪几种?答:(1)面板给定方式:通过变频器面板上的键盘或电位器进行频率给定。 (2)外部给定方式:从变频器的输入端子输入频率给定信号来调节变频器输出频率的大小。主要的外部给定方式有: 1)外接模拟量给定。通过变频器的外接给定端子输入模拟量信号进行给定,并通过调节给定信号的大小来调节变频器 的输出频率。包括电压信号和电流信号两种。 2)外接数字量给定。通过变频器的外接给定端子输入开关信号进行给定。 3)处接脉冲给定。通过变频器的外接给定端子输入脉冲序列进行给定。 4)通信给定。由PLC 或计算机通过变频器的通信接口进行频率给定。 过电流跳闸的原因分析答:(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有:1)负载侧短路;2)工作机械卡住;3)逆变管损坏;4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短;2)降速时间设定太短;3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大; 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作。 10. 电压跳闸的原因分析 答:(1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高;2)降速时间设定太短; 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想; a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 电源电压过低;2)电源断相;3) 整流桥故障 11. 电动机不转的原因分析 答:(1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾; 2)使用外接给定时,未对“键盘给定/外接给定”的选择进行预置; 3)其他的不合理预置 (2)在使用外接给定时,无起动信号 (3)其它原因: 1)机械有卡住现象;2)电动机的起动转矩不够; 3)变频器的电路故障 12.在变频调速过程中,为什么必须同时变压? 、上和可知,如保持电压不变进行调速时:当答:由公式1m1111r2Mmm2 下降,这样电动机的拖动能力会降低,对恒转矩负载会因拖不将下降,于是拖动转矩升时则 mM 将上升,会引起主磁通饱和,普通电动机是按工频设计的,在工频下下降则动而堵转;若调节 m1 运行时磁路工作在非饱和区,当磁路饱和时,励磁电流急 剧升高,会使定子铁心损耗急剧增加。所以,在变频调速过程中,变频的同时必须变压。 在变频调速中根据磁通13.改变与否,以基频为基准,有哪两种调速方式,试画出异步电 4.44fNE相电动势有效值要使。和在基频以下调速时,能控制可知,通过控制 1m11m1mN11 Uf/E 不变可令不能升保持常值,即通过恒压频比控制可获得恒转矩调速。在基频以上调速时,由于 111 高只能保持常值,故迫使磁通与频率成反比下降,从而得到恒功率调速。 控制特性图如下图所示:14.试述变频器的选用原则以下的电动机应选择,75kW)电动机功率在280kW以上应选择电流型变频器(多重化波 的电动机可根据实际情况决定。波形),75~280kW电压型变频器(PWM可选用专用电动机和配足机床类设备需要尽可能满足恒功率的硬特性,2)根据拖动设备特性决定:(变频器功率,尽可能选用矢量型变频器,并要 求变频器带有制动电阻单元;风机,水泵等减力矩负载U/f 要选用专用变频器,便于节能运行;对于只需恒力矩的传 动系统,可选用通用变频器,矢量型或 型均可。 15.变频器的通断电是在停止输出状态下进行的,为什么在运行状态 下一般不允许切断电源?大功率开关管都是工答:变频器内部电路的原因:变频器的逆变电路工作在开关状态,每个IGBT 作在饱和或截止状态。尽管饱和时通过每只管子的电流很大,但因饱和压降很低,相当于开关闭合,所以管子 的功耗不大。如果电路突然断电,电路中所有的电压都同时下降,当管子导通所需要的驱动电压下降到使管子不能处 于饱和状态时,就进入了放大状态。由于放大状态的管压降大大增大,管子的耗散功率也成倍增加,可在瞬间将开关 管件烧坏。虽然变频器在设计时采取了保护措施,但在使用中还是应避免突然断电。负载的原因:电源突然断电, 变频器立即停止输出,运转中的电动机失去了降速时间,处于自由停止状态,这对于某些运行场合会造成影响,因此 不允许运行中的变频器突然 断电。nIfPU =50 H,,1460=r/min16. 已知电动机参数为:。= 30 kW,= 380V,= 57.6A MN MNMN MN 电压降不超过2%,请选择导线线径UU V304()解:已知V= 380,则:40H= 380V(50H)= ZX ZN U)VΔ2=304V%=6.08( lI3R 2.03Ωm。查表可知,导线应选择截面积为10.0mm的导线。解得: 17.比较恒压供水系统中供水压力Xf与给定压力Xt 的偏差信号ΔX,分析用水量与水泵转速 的变化情况? 变频器过流跳闸和过载跳闸的区别是什么? 过流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一挡 或两挡,这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过流。