一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从一摄氏度加热到一百摄氏度所需要的热量。 冷冻水系统得冷量计算公式 技术文章 2009-09-09 22:18:55 阅读1433 评论3 字号:大中小 冷冻水系统得冷量计算公式(空调所需冷负荷计算公式) Q=41.868*L*(C1*T1-C2*T2) 为冷水机组回水流量(m3/h) T1为冷水机组供水管温度 T2为冷水机组回水管温度 C1对应于 T1时水的比热 C2对应于T2时水的比热容1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KFtτ-ε K——围护结构传热系数,W/m2?K;F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分: 直接透射到室内的太阳辐射热qt 和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm 厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计 K——窗户传热系数,W/m2?K;F——窗户的面积,m2; tτ——计算时刻的负荷温差,。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、 时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构