一、智能电表的工作原理
1.智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机进行处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。
2.通常我们把智能电表计量一度电时A/D转换器所发出的脉冲个数称之为脉冲常数,对于智能电表来说,这是一个比较重要的常数,因为A/D转换器在单位时间内所发出脉冲数个的多少,将直接决定着该表计量的准确度。
3.智能电能表对用户用电采样方式主要有两种形式,一种是用互感器采样,一种是直接采样。
A.互感器采样是用电压互感器和电流互感器分别采集用户的电压信号和电流信号;
B.直接采样是用热稳定性高的电阻分压网络来取得电压信号,用电阻温度系数小的锰铜片进行电流直接采样。
智能电表
二、RS-485有线抄表解决方案
抄表系统是将电表上的数据通过传感器以脉冲信号方式传输给集中器,集中器接收到多路脉冲信号后进行计数和处理,并将结果存储。
集中抄表是在每个电井内垂直放一根485总线,电表箱内的电表通过485线A跳A,B跳B,手拉手连接,通过总线连接到采集器上,采集器通过以太网上传抄表平台完成数据采集,系统平台发出指令从而完成抄表过程。
三、GPRS抄表解决方案
远程抄表系统它由电度表、GPRS采集器及中心服务器组成。采集器实时采集用户的用电数据,通过GPRS网络把数据汇集到系统平台上,由系统平台下发命令,完成抄表过程。
2.具有采集数据快速准确,能快速生成用电统计分析,交费单据等特点,与传统的人工抄表、电话线抄表相比,极大地提高了效率。
3. GPRS应用于远程抄表系统中,通过GPRS将数据汇聚到服务器,能够快速生产电力统计分析,缴费单据等特点,同时还提供了设备管理功能。
抄表具有断线自动重连、高可靠、使用寿命长、防护等级,坚固耐用、稳定性好、功耗低、续航时间长。
四、NB-IOT抄表解决方案
远程抄表在继承了GPRS远程抄表功能的同时还拥有海量容量,相同基站通讯用户容量是GPRS远程抄表的10倍。
技术是基于蜂窝的窄带物联网成为万物互联网络的一个重要分支。可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。
电表,低功耗,电池寿命长,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖,待机时间长。
五、电力载波抄表解决方案
1.电力载波抄表通讯网络由载波电表、载波集中器以及主站抄表系统软件组成。
2.电力载波通讯即PLC, 电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术
3.载波数据传输分为上层通信和下层通信,上层通信即载波集中器与主站之间的通讯连接,采用GPRS/CDMA无线网络方式通过TCP协议功能实现数据精准传输。下层通信即载波电表与载波集中器之间的通讯连接,直接利用电力线载波通信方式将数据采集并传输给集中器。