低压电气隔离开关是否能带负荷操作正常的负荷电流
可以
先看规范的50054术语的定义:
2.0.34隔离开关 switch-disconnector在断开位置上能满足对隔离器的隔离要求的开关。
2.0.35隔离电器 device for isolation具有隔离功能的电器。
条文说明:2.0.33~2.0.36过去我们习惯将低压开关电器分为隔离开关(不能接通和分断负荷电流和短路电流)、负荷开关(不能接通和分断短路电流)和断路器(可以接通和分断负荷电流和断路电流)三类。但是在产品标准中这个分类已经变了,现可用现行国家标准《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB14048.3——2008(等同采用IEC 60947—3:2005)的“电器定义概要表”表1来说明:
由有关电器的定义和此表可以看出:只具有隔离功能的开关电器称为“隔离器”;“开关”是可以接通负荷电流、短路电流和分断负荷电流而不能分断短路电流的开关电器;具有隔离功能的开关称为“隔离开关”。开关、隔离器和隔离开关可以和熔断器组合构成熔断器组合电器。
再来看GB/T 4728.7-2008这本规范关于该符号的意义,如下:
总结两个知识点:
过去我们习惯将低压开关电器分为隔离开关不能分断负荷电流,但是在产品标准中这个分类已经变了,可见隔离开关是“隔离器+开关”的组合,是可以分断负荷电流,也就是可以带负荷操作,
我们在设计中一定要注意图例符号是带一个圆圈和一竖(或横)的图形符号,如果没有小圆圈,一竖(或横)的图形符号就是隔离开关,设计时不要用隔离器的符号来代替隔离开关的符号。