摘要: 电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。 电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。 1.开关形式: 电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。 2.工作性质: 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容
电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。 电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。 1.开关形式: 电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。 2.工作性质: 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。 电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。 3.适用工艺: 电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。