立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
2
叁乐 :
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
3
焱炎火 :
空调应该接带漏保的空开(开关箱里的),你这是三个问题:1、空调是不是只接了没带漏保的空开;2、32A的空调接了10的空开容易跳闸;3、电线的截面是不是支持32a的,这就是你光换空开也没用,容易出问题。
谢谢老哥解惑。我应该明白了。