设备规范1.1 水冷冷水机组设备规范 序号 名称 数值 备注 系统参数1.1 水冷冷水机组型号 LS1420 1.2 水冷冷水机组制冷量保证值(kW) 1420(冷却水进水33.4下) 1.3 机组名义制冷量(kW) 1420(冷却水进水30下) 1.4 机组输入功率(kW) 246 1.5 机组台数(台) 1.6机组总运行重量(kg) 7800 1.7 机组最大外形尺寸(长宽高) (mm) 410515922061 1.8 制冷剂工质 R134a 1.9 制冷剂灌注量(kg) 260 1.10 能量连续调节范围(%) 0-100%无级调节 1.11 设计压力(kPa) 2400 1.12 水侧压力(kPa) 1600 1.13 制冷剂侧压力(kPa) 2400 1.14 控制方式 PLC 控制 1.15 机组运行噪声值(dBA) 83 1.16 双振幅振动值(μ 251.17 机组允许工作环境() 最高温度45/最低温度-35 压缩机单台机组参数 2.1 压缩机型式 半封闭螺杆式 2.2 压缩机台数(台) 2.3压缩机型号、规格 台莱富康SRC系列 2.4 驱动方式 直接驱动 2.5 压缩机最高转速(r/min) 2900 2.6 最大功率输入(KW) 246.2 2.7 一100%负荷时(KW)246.2 2.8 一75设计负荷时(KW) 196.9 2.9 一50%负荷时(KW)142.5 2.10 一25%负荷时(KW)86.1 2.11 机组负荷调节范围(%) 0~100 无级调节 压缩机电动机电气数据单台压缩机参数 3.1 压缩机电动机型式 密闭感应式 3.2 全负荷电流(A) 385 序号 名称 数值 备注 3.3 100%启动电压时启动时间(S) 即时启动(星三角启动) 3.4 绝缘等级 3.5轴承型式 滚动轴承 3.6 电动机防护等级 IP55 3.7 电动机功率因数 >0.92 3.8 启动电流值(A) 2227 3.9 冷却介质 制冷剂气体冷却 3.10 电动机效率保证值(%) 95% 3.11 电源(VHz) 380/50 3.12 铭牌功率(kW) 246.2 冷凝器4.1 冷凝器型式 4.2冷凝器换热面积(m2) 36.6 4.3 冷凝器设计流量(m3/h) 284 4.4 设计水流速(m/s) 0.9~1.8 4.5 高效传热铜管4.6 冷凝器水侧阻力(kPa) 70 4.7 冷却水入口温度() 30(名义工况) 4.8 冷却水出口温度() 35(名义工况) 蒸发器5.1 蒸发器形式 5.2蒸发器换热面积(m2) 94.6 5.3 蒸发器设计流量(m3/h) 243 5.4 设计水流速(m/s) 0.9~1.8 5.5 高效传热铜管5.6 蒸发器水侧阻力(kPa) 70 5.7 冷水入口温度() 12 5.8 冷水出口温度() 1.2金属组合式空调处理机组