低压配电柜可以装多少开关具体算法
一般情况下,63-200A电流占用一个8E高的单位,200-400A的电流点一个16E高的单位,400-630A的电流占用一个24E高的单位,再大电流的就要用框架断路器了,最少600,1000高的单位。同时一台柜子的总电流发起在1600A以下。模数E=25。只有GCS的模数为20
如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?
如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于搐定电流几多合适? 一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。
低压配电柜和配电箱的备用回路个数及备用回路的开关大小怎么确定???
低压配电柜内的备用回路个数确定原则: 回路个数凭据负荷来确定的,也就是凭据实际情况,比如说电压、电流等等详细技术参数来定。 根据发展规划(新的装备)情况来确定备用回路的个数以及容量。 假如是临时使用的低压配电柜建议凭据负荷类型配置3~4个备用回路,以方便日后电力分派的管理 。
低压出线柜刀开关的电流和动力出线的电流有什么关系?总的出线电流一定要大于刀开关的电流吗?
刀开关后面各个分路断路器的额定电流值加起来肯定会大于刀开关的额定电流值,比方刀开关是630A的,后面分别接有400A、250A、250A、160A共四只断路器,这是正常的。但运行时,这四条回路的现实总电流不应超过刀开关的额定电流值(本例中就是630A)。