2。4.5 外来参观、访问、学习人员(必须经东莞新奥燃气有限公司同意),进站先 登记,由负责人或技术人员交待站内安全注意事项后,随站内人员带领参观学习; 学习人员必须先学习相关安全制度和操作规程,在技术人员指导下进行操作,严禁 单独和违规操作;同时公司商业机密不能外传。 严禁将危化品带入站内,如因生产或施工等需要,必须由专人严格监管.2。4.7安全员负责CNG加气站的安全监控装置的保养和管理. 2.5 变、配电室安全管理 2.5。1变、配电室的操作人员必须持证上岗,非专业人员不得擅自进入变、配电 2.5。2进入变、配电室不得靠近10KV线路,巡检时与带电部位距离不 得小于1米. 2.5。3 操作带电设备时必须执行安全操作规程,一人操作,一人监护,并必须穿 戴好绝缘防护用品。 电器设备进行检修时,必须首先切断电源挂接地线,悬挂“禁止合闸”或“线路有人工作”警示牌,并设专人监管,严禁带电作业。 2。5。5电器设备故障跳闸后,应查明原因,排除故障后方可合闸,未查明原因和 修复前不得强行合闸。 2.5.6 电器设备启动时,应监视各类仪表指示,待电压、电流稳定正常后,其它 CNG加气站安全生产管理规定 设备方可开始工作. 灭火器扑救,严禁用水或其它液体扑救,以免发生危险。 2.5。8如果发生人身触电时,应立即切断电源并进行抢救,在未切断电源前, 严禁接触触电者,以免连续发生触电事故. 2.5.9电工使用的防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋、电缆杆、试电笔、绝缘拉杆、 安全带等要定期检查和检验,严禁使用不合格用品。 2。5.10低压配电室每年清扫二次,时间为春季和秋季高峰负荷之前,由电工 负责。 消防安全管理2。6.1 CNG 加气站属于重点防火单位,必须贯彻执行国家消防法规及上级主 管部门下达的消防工作指示精神,必须坚持“预防为主、防消结合”的方针,组织 学习消防知识,熟练掌握各种消防器材的使用方法,切实做好消防安全工作. CNG加气站内消防器材必须有固定的安放位置,全站职工应清楚消防器材的安放位置;消防器材由专人负责保养、维护、保管,任何单位及个人不得擅自 挪用,违者视情况严肃处理。 2.6.3 CNG加气站内,用于生产的易燃易爆物品必须存放于安全位置,只能短 期存放(专人管理),定期清理. 2.6.4 CNG加气站消防通道严禁堆放杂物。在CNG加气站施工需办理《施工许可 证》。施工时,CNG加气站应采取相应的安全措施,并指定专人现场负责安全监护. 《施工许可证》见附件一。 2.6。5站内消防安全设施、器材每年检修一次,保证齐全有效;站内的消防安全 设施、器材保持干净。 2.6.6每月组织一次消防安全知识学习,了解消防器材的用途,并掌握使用方法; 以站为单位,定期进行消防演练。 2。6.7 加强CNG加气站消防安全的管理,定期进行消防安全检查。 2.6。8 压缩机、售气机/卸气柱、储气井组、干燥器及控制室、配电室均属于重点 防火区域,消防安全措施必须落实到岗到人. CNG加气站安全生产管理规定 2。6.9站内严禁吸烟,站内必须有明显的消防安全标志. 2。6.10遇到紧急事故时,立即切断电源、气源,按应急预案组织抢险,并立即报 告;同时拨打119 报警。 防静电危害管理天然气是易燃易爆气体,在储存、输配及操作过程中产生积累大量静电, 如遇气体泄漏时,随时有发生静电灾害事故的危险,因此必须加强防静电危害 安全管理,以确保安全生产. 2.7。