引言 国外的研究表明,最理想的供电模式是在低压之 上只有3个电压等级,分别为超高压、高压和中压,引 入20 kV电压等级对于新的开发区是可以考虑的。近 几年来,对20 kV配电网络的供电方式、选用设备及其 运行指标进行了理论研究,但是针对一个具体地区采 用20 kV电压等级对电压序列进行优化尚不多见。 依据渤海新区临港产业西片现状的一些边界条 件,在满足配电网络运行指标的基础上,重点分析了 几种电压序列的经济性,并从供电企业经营的角度分 析了20 kV和10 kV的合理电价差。 1沧州市渤海新区规划简介 沧州渤海新区于2007年3月获得省政府正式批 准建立,是河北省建设沿海经济社会发展强省、打造 沿海经济隆起带的重要发展区域。城市规划区面积 3321 km2,其核心区面积为830 km2。 渤海新区电网,2007年的最大负荷为203 MW,供电 量1l亿kW h,有500 kV变电站l座,容量为750 MVA, 220 kV公用变电站1座,110 kV公用变电站4座。2010 年渤海新区最大负荷预计为1 600 MW,供电量为100 亿kW 位于渤海新区的临港产业西片主要是工业区,现状为荒地和盐田,具备重新确定电压等级的先天条 件,本文对这一区域进行了研究。 2通过计算确定最优电网方案 2.1 比较电压序列 优化电压主要是对220/1 10/10 kV、220/110/ 20 kV和220/20 kV 3种电压序列进行方案比较。 2.2 边界条件. (1)临港产业西片的分期负荷水平(如表1所 临港产业西片分期负荷(2)电压序列对应的变压器容量选择 优化电压主要是对220/110/10 kV、220/1 10/ 20 kV和220/20 kV 3种电压序列进行方案比较,其 中,220/20 kV电压序列选择了2种方案。具体方案 如下。 方案一(电压序列220/110/10 kV)。220 kV变电 站:3240 MVA;110 kV变电站:463 MVA; 方案二(电压序列220/1 10/20 kV)。220 kV变电 站:3240 MVA;110 kV变电站:463 MVA; 方案三(电压序列220/20 kV)。490 MVA; 方案四(电压序列220/20 kV)。4120 MVA。 (3)高压网络。 1)220 kV电网。采用架空线路供电,型号选择为 LGJ