一、现象
(1)三相电流表指示不一致,功率指示降低,计量表计转慢或停转;
(2)差动断线或电流回路断线光字牌亮;
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头等放电、打火;
(4)电流互感器本体有异常声音或发热、冒烟等;(5)继电保护发生误动或拒动。
二、原因
(1)设备部件设计制造不良或安装不良;
(2)修试工作失误;
(3)二次线端子接头压接不紧,时间长氧化或振动或回路电流很大发热烧断,造成开路;
(4)室外端子箱、接线盒进水受潮,端子螺丝和垫片锈蚀严重,造成开路。
三、检查处理电流互感器二次开路故障时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用绝缘良好的工具。