家里厨房插座的线路跳闸了,就一直送不上去

可能是哪个插座进水,有漏电现象。 先把插在插座上的电器拨掉,如果还合不上闸的话,就不是电器的问题了。 可以是插座内进了水的原因

家里厨房插座零线也有电插入负载不工作是什么原因

说明电箱里这路线的0线没接好松脱了,或者总配电箱里你家的0线松脱了,对于0线上装保险丝的老式接法应重点检查这个保险丝.总之是0线接触不好所至.要赶紧修好,否则可能有一定的安全隐患.

一个四线带漏电的断路器RCD突然跳闸 在没有负荷的情况下怎么也合不上闸 拆下输出端电线 又能合上为什么

按我的步骤来,先把漏保出线侧的3根火线拆下,在合闸,如果能合上,就是出线侧火线的绝缘破损或者相间短路了,仔细检查,如果合不上闸,就把地线拆掉,在把火线接上,在合闸,如果能合上,就是地线有问题了,说明漏电确实存在,检查你负载的设备是否漏电,或者是别的回路零线的电流进到了漏保系统,也可能是附近有的单相电器用地线做零线,窜入漏保系统的地线,与零线构成回路了,导致合不上闸,仔细检查,找出问题的根源。漏保坏的可能性不大。

楼房里为何除了厨房插座和照明外.其他插座都没电 有哪些原因可能造成呢有一个闸根本合不上

哦,连线了,一般家里的电都是分厨房,照片,插座各一路电的。 检查你家没电的插座是否进水,或者最近钉钉子了,打破的电线,其次用万能表检测哪里漏电或者连线

漏电保护器并没有跳开,主闸却合不上,是漏电保护器坏了还是家里的线路有问题如果拉掉漏电保护器,主闸就能合上

是因为家里有电器或线路短路了,你先把该支路的所有电器插头拔掉,灯具开关关掉。再合上空气开关。然后一个一个的开关打开和插上电器插头,那个插上会跳就是该电器短路。

家里的插座回路经常跳闸跳闸后拔掉所有的插头,还是合不上闸是什么原因如何检查

先排除空气开关的问题,买个新的换上试试。 还是跳闸的话,如果是预埋的暗线那就是有碰线的地方,这个就必须找电工了,一般是一段一段的断开线路,能快速排查出来。