装修房子新安装的LED灯熄灯常亮零火线检查了也是正确的开关控制的是火线请问有什么办法没

你这里所说的“LED 灯熄灯常亮”,应该并没有达到正常的亮度吧? 形成此现象的原因,估计是使用了分断情况下带有微光显示的墙壁开关。 解决办法:换用分断情况下没有微光显示的开关,或者请有经验的人员把这种开关中的发光器件切断。 这种开关中的发光器件类同于试电笔中的氖泡,与开关的两接点并联。在开关断开时可以发出微光,使黑暗中可见。同时,通过的微弱电流就可能对半导体灯的分断产生影响。

按插座的时候,从电线上接线还用不用分零线和火线,插座里面是不是也一样

插座上面都是有标准的,接线当然要按照标准来接,左零右火

家用电器的开关控制火线还是零线为什么呢 谢谢

第一一定要控制火线,关掉火线可有效防止触电,零线是回路线,火线已经控制关掉了那来回路啊 第二控制火线属于日光灯之类的灯具就不会老是通电,老是亮着了,也对日光灯的寿命大大的延长很多 必须控制火线 这样才会在关掉开关的时候使电器不带电 对电器和人都安全
三个开关控制一个灯怎么做,我知道从灯拖两根线到开关1一根火线一根控制线,那开关1到开关2拖几根线、开关2到开关3拖几根线,我希望直截了当的说!
http://www.17house.com/sp/zhihu/68/1404892798722403.htm 麻烦问下 只要开关控制了火线 那么不论是节能灯口 还是吸顶灯的镇流器 接线的时候 都不用分火零线吗