输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动、杆塔。1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。用H1表示。2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高,用H2表示。3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度,用H3表示。4、线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离,用D表示。5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。用A表示。6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。7、杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。用h0表示。8、跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距,一般用L表示。11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。用f表示。13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。一般指导线最低点到地面的最小允许距离,常用h表示。14、水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距15、垂直档距:相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。16、代表档距:一个耐张段里,除弧立档外,往往有多个档距。