电缆类别有很多,相差一个字母的电缆yjv和电缆yjy,有什么区别呢?下面来介绍下这两种电缆代表的含义和区别,电缆yjv代表什么?电缆yjy代表什么?
一、电缆的型号由八部分组成:
用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
导体资料代码-不标为铜,L为铝;
内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
派生代码-D不滴流,P干绝缘;
外护层代码
特别产品代码-TH湿热带,TA干热带;
额定电压-单位KV
聚氯乙稀简称PVC,而聚乙稀简称PE。
YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
从代号命名上可以看出yjy和yjv的护套材料不一样。
二、电缆yjv和yjy的区别
1、yjv的护套材料为聚氯乙稀,含有有毒性的卤素,而yjy的护套材料是聚乙烯,聚乙稀不含有毒的卤素。
2、聚氯乙稀不可交联,而聚乙稀可以交联(交联后可E用Y代替)。
3、聚氯乙稀护套电缆用于一般情况,而聚乙稀护套电缆用于封闭的或人员密集的场所,如地铁地下车站、大型商场、较大的地下营业厅等。
4、YJY型电缆在铜价上涨前较YJV型约高20%(中小截面),现约高不足10%。
5、前者在火灾环境中会产生大量有害气体,电缆只能用在一般安全场合;
后者在火灾环境中产生有害气体少或基本无有害气体,用在人员密集场所(如商场、会议厅等),这类电缆一般称作“无卤低烟”电力电缆;
6、耐水性、耐低温性,yjy比yjv好。
7、阻燃性,yjv比yjy好。
8、价格上,yjv,yjy相差不大。但交联聚乙烯料价要比聚氯乙烯料价钱高,所以yjy略高于yjv。
三、电缆yjv和yjy的载流量表