是符合国际标准 的新一代阀门产品,其特点有: 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境; 2、结构简单,维护工作量小; 3、设定点可调 且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整流量; 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快,精度高,可调比大。 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应 灵敏、控制精确、允许压差大。 该产品由于无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暖及无外界供电、供气 且又需控制液体及气体流量的场合。如城市供暖站的流量控制、多用户流量控制等。 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统.设备费用低; 2、结构简单.维护工作量小; 3、设定点可调且范围宽.便于用户在设定范围内连续调整流量; 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高,可调比大; 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。 流量调节阀:V130D05(硬密封) V131D05(软密封) 二、自力式自控流量调节阀控制阀主要技术参数: 公称通径 DN 额定流量系数 Kvs 公称压力 MPa 有效压力下最大 流量(m3/h) 0.02MPa 0.05 MPa 15 4 20 6.3 25 8 32 16 40 20 50 32 65 50 1.6;4.0 80 80 100 125 125 160 150 280 200 320 250 400 1.5 2.5 0.6 2.5 3.5 0.6 3.5 5.5 0.6 5.5 9.0 0.55 9.0 12 0.55 14 22 0.5 22 36 0.5 ≤140 36 55 0.45 55 85 0.4 70 110 0.35 125 180 0.3 180 0.2 250 0.2 噪音衡量系数 Z 值 最高工作温度 ℃ 配隔离罐 硬密封配隔离罐≤200 加长件≤200 波纹管 ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) 铸铁;铸钢;铸不锈钢 不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 公称压力(注意△Pmax 及工作压力与工作温度的关系) 滚动膜片 压力平衡元件 法兰标准 阀体材质 阀芯材质 最高工作压力 三、执行器主要技术参数: 有效面积(cm2) 有效压力(MPa) 允许上下膜室之间压差(MPa) 材质 控制管线、接头 四、 性能指标: 控制精度 软密封 允许泄漏量(在规定试验条件 下) 硬密封 DN15~50 10 气泡/min ±5% 4×10-4 额定容量 DN65~125 20 气泡/min DN150~250 40 气泡/min 0.4 膜盖:钢板镀锌;膜片:EPDM 或 FKM 夹纤维 铜管或钢管 250 0.02;0.05 0.15 630 五、允许压差: 公称通径 DN 最大允许压差△ P(MPa) PN16 PN40 15 20 25 32 1.6 2.0 40 50 65 80 100 1.5 125 150 1.2 200 1.0 250 六、自力式自控流量调节阀外形尺寸及重量: 公称通径 DN L mm 15 130 20 150 25 160 32 180 40 200 50 230 65 290 80 310 100 350 125 400 150 480 200 600 250 730 B mm φR mm H mm 约重(kg) 订货须知: 121 212 238 238 240 263 150 240 275 275 380 380 295 325 380 520 372 21 23 24 27 31 36 47 55 74 93 118 178 26