电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允 许弯曲半径见表2。 电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲半 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D 多芯控制电缆10D 为电缆外径3.GB50054-95 低压配电设计规范 根据GB50054-95 低压配电设计规范中第5.6.39 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表3 的规定。 电缆弯曲半径与电缆外径比值电缆护套类型 25D15D 15D 30D30D 30D 20D20D 20D 非金属护套 30D 15D 无铠装10D 有铠装15D 注:表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆; 电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它 电缆指控制信号电缆等。