本期咱们浅谈配电室低压柜框架式断路器失压(欠压)线圈脱扣功能不动作的危害及处置。
一、失压线圈定义
低压断路器也称自动开关、自动空气开关,在交流(直流)电压1.2(1.5)kV及以下电路中能自动接通、承载和分断正常条件下的电流,也能在所规定的非正常电路条件下(如过载、过流、失压、欠压等)自动接通,承载和分断电流。
失压(欠压)脱扣功能是指低压断路器本体自带有的一项重要保护功能,由与其同体安装的欠压脱扣器实现。国标GB14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》规定欠压脱扣器的动作范围为额定电压的35%-70%,零电压(失压)脱扣动作电压在额定的35%-110%。失压脱扣器安装在低压断路器内,脱扣器与衔铁相连的拉杆和断路器的脱扣杆之间留有一定的间隙。其工作原理为:当线路电压正常(80%-110%额定电压)时,欠压脱扣器的衔铁被其铁芯吸住,断路器处于运行(合闸)状态;当线路电压降到70%的额定电压以下时,欠压脱扣器的铁芯电磁吸力减小(吸不住衔铁),衔铁脱开并带动拉杆撞击断路器的脱扣杆,使断路器分闸。
欠压脱扣器作为受电网在欠压或者失压的状态下的保护,体现在当受电网出现失压时,欠压脱扣器降瞬动或者经一定时间的延时后使断路器跳闸,断开电源以保护线路、电缆、用电设备。当受电网出现失压时,防止电网恢复供电对电气设备产生冲击,欠压脱扣器也会使断路器跳闸。
二、低压断路器欠压(失压)脱扣功能使用现状
电力系统不可避免的存在瞬时电压波动、闪变、瞬时断电,例如冲击负载、大型电动机直接启动、供电系统短路故障、雷电等原因就有可能引起低电压闪变,因此造成了有些用户配电系统0.4kV低压侧带有失压(欠压)脱扣器的低压断路器出现跳闸事故。
另外,线路故障跳闸、限电、检修等情况下,0.4kV低压侧断路器也可能因欠压(失压)脱扣器失压而跳闸。当线路恢复供电时,必须由专业电工对低压断路器进行合闸操作。
以上两种现象,一是电压短时波动、闪变引起低压断路器跳闸造成用户突然断电;二是因线路检修或者故障等原因引起的。
三、欠压(失压)脱扣器取消或者不动作的危害
在配电网中低压断路器的工作位置是在供电设备和受电设备的连接处,我国低压供电电压为400V,受电电压为380V,功能上看失压(欠压)脱扣器的监测受电网电压的。低压断路器取消失压(欠压