1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
①起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)
②电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源)
③软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
①在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
②在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)
③控制线路接触不良。(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
①空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
②软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)
③在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)
④起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)