即50、70mm2 导线的载流量为截面数的 3 倍; 95、 120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。“条件有变加折算,高温 九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝 缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后 再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2 铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。