控制的物理量为Q(无功功率),控制输出只能接复合开关、不能接接触器 注意事项 一 说明书内共补象控制器字符说明 U-线电压;I-相电流;q- 总无功功率; P-总有功功率;F-力率 二 说明书内混合型控制器字符说明: UA/Ub/Uc---A相、B相、C相电压 IA/Ib/Ic---A相、B相、C相电流 qA/qb/qc---A相、B相、C相无功功率 P---总的有功功率;PF---力率 三 参数设置参考 本控制器是以无工功率的高低进行电容的投切,功率因数(利率)只是作为参考量。 无功投入条件(所述条件必须同时满足) Q实(Qa、Qb、Qc)>Q投(投入门限) [Q实-Q容×1.2]>Q切(切除门限) 1.2:防止投切振荡冗余参数 (2)无功切除条件(所述条件必须同时满足) Q实