一般农村地区在以前建造的房子都是没有装设的有接地装置的,就算是后期基础有钢筋结构的地脚,一般也没有去考虑装设接地装置。
后期出于安全用电以及防雷需要,才考虑装设接地体安装接地线进行保护,那么在原有的地基或者房屋柱头随便引出一条接地线可以当接地来正常使用吗?
从专业的角度回答来说,答案是完全否定的,这样做的后果是接地体本身有可能不合格,也就起不到应有的安全保护作用,反而会让人觉得有了一个保护而忽略了其它安全注意事项,造成不应有的人身和财产损害及损失。
在这里对农村房屋没有接地装置的情况下,就如何装设接地以及注意事项进行分析说明,便于人们有所参考和借鉴。
一、农村接地线的使用范围
一般接地装置在农村的使用是以用电保护接地和防雷接地的使用为主。对于不是相对处于雷区的房屋来说,如果不是楼房且房屋也不高大的,是没有必要装设防雷接地的。
装设地线用于用电保护接地在农村的使用情况比防雷接地的使用要多一些。特别是一些三相四线制用电的家庭,对于使用的三相电器设备,按照用电安全规程都是要求进行保护接地的。
二、农村接地体及接地线的相关要求
地线应该是分为接地体和接地线两个部分组成,它合起来总的称呼是接地装置。
一般良好的接地体,对于接地电阻的要求是比较高了,阻值一般要小于10欧收以下,这个主要是用于用电装置的接地保护和防雷接地的保护。
对于农村装设的接地体来说,根据使用的场景及用途不同,接地体的电阻值可具体分为几类:
用于防雷接地阻值不大于10欧;用于防低压电器阻值不大于80欧;用于防静电阻值应不大于30欧;用于防家用电器阻值不大小500欧。
三、农村接地装置如何装设
1、接地材料选择
如果在房屋建造时同步进行接地装置的装设是最好的,这是由于房屋建设时,都会有钢筋地圈樑结构,也就便于接地装置的装设了。只要在结构圈樑上注意焊接连接,并在合适的位置焊接一个引出体就会成为一个良好的接地装置。这样的接地装置能够满足农村所有的接地保护作用要求。
对于农村房屋后期需要制作一个接地装置,就会麻烦一些,接地体采用水平方式敷设的可以采用园钢或者扁钢,垂直方式敷设的应该采用角钢或者钢管,两种接地体的材料都要保证符合热稳定性和均压的要求。
对于腐蚀性较强的场所,应该采用热镀锌的材料使用,或者加大使用材料的截面积。