1、请问室内、室外最不利点的消火栓压力怎么确定?---由规范规定。
2、建筑设计防火规范上有写:室外的不应小于0.1MPa,有没有具体的计算公式?---同理,由规范根据灭火实际需要作出规定。
3、室内和室外的一样嘛?---不一样。室外不就应小于0.1MPA。室内,多层和高层的规定也有区别:
《建筑设计防火规范》第8.4.3条第7项:水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m,高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于2500立方米的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.2条规定:消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100米的高层建筑不应小于10米,建筑高度超过100米的高层建筑不应小于13米。
上述两个规范的规定,都是针对最不利点室内消火栓的压力规定。
室内消火栓充实水柱长度为7m、10m、13m时,消防管道需要多少压力才能保证充实水柱呢?---分别不小于0.07Mpa\0.1Mpa\0.13Mpa