bv电线和bvr电线之间就相差一个r字母,bv电线是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,下面就来介绍一下bvr线和bv线的区别。
一、电线代号含义:
bv电线是什么?bvr电线是什么?
字母B代表布电线,字母V代表PVC聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层。 字母R代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少每根线的直径。相同面积的所承受的电流不同。内芯材料均为99.99%无氧铜。
二、电线软硬程度
bv线硬度大于bvr线
bv:1根或7根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。是家装布线中最常用的布线型号。
bvr:7根或7根以上的铜丝绞合在一起的单芯线,比较软,也叫软线。如布线弯道较多,bvr比较方便电工穿管。
三、bv线和bvr线的使用环境
这两种电线之间最主要的区别就是自身的柔软程度不同,因此,最佳使用条件也不同。
比如说,如果要用于家庭房间内的一般穿管配线,那么显然应选用BV线。因为BV线导体为单芯,同时具有一定的强度,因此穿线比较方便,同时,因只为单股导体,因此连接时接头连接比较简单,且不容易老化。但其缺点也同样明显,大家都知道,电流是在电线电缆导体的表面流动,BV系列电线电缆,因只为单股线芯,因此与电流的接触面积较小,负荷如果过大容易发热,同时,载流量也相对较小。 而BVR电线,是由多股铜丝相互绞合而成的多芯电线电缆,因而具有较好的柔软性,可以较大幅度的弯曲而不容易发生断裂,同时不容易损伤绝缘和护套。在线路要多个转弯且幅度较大时,显然使用BVR电线更好。同时,BVR电线的线芯多是由多股铜丝绞合而成,因此电流在电线电缆导体上流动的表面积更大,散热性更好,载流量相比同规格型号的BV电线有些许的提高。但是,因导体过多,在进行接头时,需进行镀锡防氧化处理,一旦处理不当,容易造成日后接触不良而造成发热等。 BVR 聚氯乙烯绝缘多股铜芯软导线,因线较软,多用在活动用电场所、和临时用电场所,安装、拖放和移动方便。但使用寿命短,因总外园面积/总截面积的比值很大,氧化速度快。
总结电线bv和bvr的优点和缺点:
1、BV优点:因线较硬,使用寿命长,不易氧化,一般多用于隐蔽工程中。 缺点:导线弯曲后难以复直,多次反复弯曲拉直易受伤。
2、BVR(也叫二次线)优点:线较软,多用在临时用电场所,对于敷设角度的要求大大降低,