今天下午和一位业主去他房子里看了一下他家烟道的问题。去之前,这位业主和我说,烟道在装修的时候改变了方向,现在影响邻居的排烟了。我当时还以为,应该是把烟道里边给堵了,简单的疏通一下就可以。
结果到了现场,看完令我非常的吃惊。这套房子是多层顶楼加阁楼的。业主在房子里边加装的楼梯,做成了一个复试,非常的不错。
业主说问题出在2楼的厨房位置,公共烟道口就在上边,为了把这一块空间自己利用,听了当时装修师傅的建议,直接用75的PVC管埋到地面,从侧面墙排了出去。
这套房子装修好了没多长时间,楼下的邻居就发现家里的油烟排不出去了,然后找各种原因,最终确定是他们的问题。
最令我吃惊的地方就是竟然这么大动作的去改造烟道,用的管子还是这么的细,即使短时间不出问题,时间长了管里的油渍也会把管给堵死,当时不知是怎么想的。
业主问我应该怎么办?现在二楼烟道口的位置已经做成了一个衣帽间,这种情况没有别的好办法,只能把原有的烟道恢复,找到原有的烟道口,直接往上把烟排到阳光房的上边,只有这样才能够让油烟很顺利的排出去。
在我们烟道的顶部,一般都会有一个金属的圆圆的东西或者一个铁质材料额盖子,它们除了能够避免雨水进入管道以外,还有一个作用,就是在自然风的状态下,它能够旋转起来,把烟道口的上边形成一个负压区让油烟加速排出来。