中间接线盒应灌注绝缘胶。隔爆型电气设备常见的失爆现象、由于隔爆接合面严重锈蚀、有较大的机械伤痕(凹坑)、连接螺钉没有压紧面使它们的间隙超过规定值因此失爆。我公司一般开关、接线盒等的隔爆间隙除小接线盒的为不超过mm外其余均不超过mm。、因矸石冒落砸伤、支柱变形挤压、搬运过程中严重碰撞等而使外壳严重变形因隔爆外壳上盖板、连接嘴、接线盒的连接螺钉折断、螺扣损坏连接螺钉不齐全等使其机械强度达不到规定的要求而失爆。、在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件使某些电气距离小于规定值造成经外壳相间弧光接地短路使外壳烧穿而失爆。、设备的非加工面发生脱落和氧化层即为锈蚀失爆。、隔爆面或加工面发现锈迹用棉纱擦掉后仍留有锈蚀斑痕者即为锈蚀失爆。、连接电缆没有使用合格的密封圈或未用密封圈不用电缆接线孔没有使用合格的封堵挡板而失爆。、接线柱、绝缘座管烧毁使两个空腔连通内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。、隔爆外壳因焊缝开焊、裂纹、严重变形长度超过mm同时凹凸深度超过mm即为失爆。、隔爆接合面的缺陷或机械伤痕超过下列规定之一者即为失爆:⑴ 伤痕两侧高于隔爆接合面的⑵ 隔爆面上对局部出现的直径不大于mm、深度不大于mm的砂眼在每cm的隔爆面上超过个的⑶ 产生的机械伤痕宽度与深度不大于mm投影长度超过接合面有效长度的⑷ 个别较大的伤痕深度不超过mm无伤距离相加小于相应容积规定的接合面长度⑸ 产生的机械伤痕宽度与深度大于mm的。、采用螺栓固定的隔爆接合面有下列情况之一者即为失爆:⑴ 缺螺栓、弹簧垫圈或螺母。⑵ 弹簧垫圈未压平或螺栓松动。⑶ 螺栓或螺孔滑扣而未采取规定措施。⑷ 弹簧垫圈的规格须与螺栓相适应偶尔出现弹簧垫圈断裂或失去弹性时应详细检查其防爆间隙若不超限更换合格弹簧垫圈后不为失爆也不影响完好。⑸ 同一部位的螺栓、螺母等规格不一致或螺母未上满扣。⑹ 钢紧固螺栓伸入螺孔长度应小于螺栓直径的尺寸铸铁、铜、铝件小于螺栓直径的倍。⑺ 对于采用穿孔固定的隔爆接合面的固定螺栓未伸出螺孔。、隔爆设备的电缆引入装置有下列情况之一者即为失爆:⑴ 密封圈内径大于引入电缆外径超过mm。⑵ 密封圈外径不大于mm时进线嘴内径与密封圈外径之差大于mm密封圈外径大于mm不大于mm时进线嘴内径与密封圈外径之差大于mm密封圈外径大于mm时进线嘴内径与密封圈外径之差大于mm。⑶ 密封圈宽度小于电缆外径的倍或小于mm厚度小于电缆外径的倍或小于mm(mm的橡套电缆例外)。⑷ 密封圈的单孔内穿进多根电缆时。⑸ 将密封圈割开套在电缆上的。⑹ 密封圈部分破损。⑺ 密封圈的硬度达不到邵氏硬度~度的要求老化失去弹性、变质、变形有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的。⑻ 密封圈没有完全套在电缆护套上的。⑼ 密封圈与电缆护套之间有其他包扎物的。⑽ 一个进线嘴内多个密封圈的。⑾ 空闲进线嘴没有密封挡板或挡板直径比进线嘴内径小mm以上或挡板绝对厚度小于mm。⑿ 挡板放在密封圈里边的压盘式进线嘴或螺母进线嘴金属垫圈放在挡板与密封圈之间的没有金属垫圈的。⒀ 进线嘴压紧后没有余量或线嘴内缘压不紧密封圈或密封圈端面与器壁接触不严或密封圈能活动的。⒁ 压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的。⒂ 螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到们或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈的。⒃ 电缆进线嘴处能轻易来回抽动的(电缆紧固程度合格与其判别方法:顺着电缆方向以用手不能将电缆推进接线室为合格)。⒄ 高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上绝缘胶裂纹而能相对活动的。、隔爆型插接装置有如下情况时为失爆:⑴ 煤电钻插销的电源侧应接插座负荷侧接插销如果接反即为失爆。⑵ 电源电压低于V的(我公司为V)缺少防止突然拔脱的徐动装置的。⑶ 插销在触头断开的断电瞬间外壳隔爆接合面的最大直径差大于mm,最小有效长度小于mm。、电缆出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头、破口四种情况之一者均为电缆不合格接头视为失爆。