三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象: 有的不转,三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象: 有的不转,有的反转, 有的随负载功率因数角的变化有时正转, 有时有的反转, 有的随负载功率因数角的变化有时正转, 有时反转有的虽然正转但计量出的电量数与实际不相符反转有的虽然正转但计量出的电量数与实际不相符反转, 有的虽然正转, 但计量出的电量数与实际不相符。反转, 有的虽然正转, 但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断, 错误的可能由于电压互感器的电压相序可由相序表判断, 错误的可能性较小, 这里着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影性较小, 这里着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。 如果将电流互感器的二次线接错, 共有八种接线, 其响。 如果将电流互感器的二次线接错, 共有八种接线, 其中 中1 1种可以正确计量电能, 有种可以正确计量电能, 有2 2种电能表不走, 有表反转, 有表反转, 有2 2种电能表虽正转, 但计量出的电能是错误的种电能表虽正转, 但计量出的电能是错误的。 假设三相负载是平衡对称的, 即有如下关系:。 假设三相负载是平衡对称的, 即有如下关系:由于一般种电能表不走, 有3 3种电能种电能 \uf06e \uf06e U UA A=Uφaφa= =φb第一元件接入第一元件接入U UAB相角差为相角差为60U UBCBCI IA A, 第二元件接入, 第二元件接入U UACBCBC A A第第, ,下面分别列出在负载对称时, 不同接线方下面分别列出在负载对称时, 不同接线方式下的三相三线有功电能表, 和式下的三相三线有功电能表, 和60无功电能表的计量功率表达式及更正系数无功电能表的计量功率表达式及更正系数。 。=UB B=Uφb= =φc=UC C= =Uφφc=φUφ, , I IA A=I=φ, 正确的接法为有功电能表, 正确的接法为有功电能表ABI IA A, 第二元件接入, 第二元件接入U UCB60° ° 的无功电能表第一元件接入的无功电能表第一元件接入ACI IC C, 有功功率为元件接元件接ACAC C C无功功率为无功功率为=IB B=I=IC C=I=I, ,CBI IC C。 。, 有功功率为有功功率为有功功率为。 。60° ° 接线接线 两相元件接错时两相元件接错时A A、 、 C C两相元件接错时两相元件接错