一、不同结构型式换热器特点 由于固定管板式换热器的换热管、管板和壳体焊在一起,故换热管与壳体间的金属壁温差(实际是管、壳间的热膨胀差)引起的温差应力是其致命的弱点故换热管与壳体间的金属壁温差(实际是管、壳间的热膨胀差)引起的温差应力是其致命的弱点,也是设计中的控制因素。因为在固定管板换热器的管板计算中,按有温差的各种工况校核以下应力和力也是设计中的控制因素。因为在固定管板换热器的管板计算中,按有温差的各种工况校核以下应力和力: ① 壳体轴向应力σc, ② 换热管轴向应力σt, ③ 换热管与管板之间连接拉脱力q 三项中有一项不能满足强度条件时, 就需设置膨胀节。