对应额定容量是多少?
电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度等级,都对应着一个额定容量。但一般说的电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。
例如JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。
电压互感器的误差主要还是跟二次负荷有密切的联系,并且不同的准确度等级都会与之对应有一个额定的容量,因此各位用户应该掌握好这个值,如果还想要学习到更多关于电压互感器的知识点,也可以继续关注咱们湘互电器。