通风竖井的设置 1. 地下停车库:排风井接风管处净宽度 W>900mm ① 1000~1200m2 设置一个排烟竖井,面积 F≥0.7~0.75m2,竖井出地面后设置 1.8~2.0m2 的百叶窗。排烟竖井尽量在防火分区内均匀布置,这样可以少 布置风管(风管高度可以控制在 300mm)、减少水、电、风专业之间管道交 叉打架,还能保证车库层高。每个风井设置在风机房内,风机房面积为 3mx5m=15m2。 面积为 F≥1.5m2, ② 4000m2(即每个防火分区之内)设置一个消防用进风竖井, 竖井出地面后设置 3.6~4.0m2 的百叶窗。进风(新风)竖井必须尽可能远离 排烟竖井,以避免气流短路。进风井远离排风井水平距离至少 10m,达 不到者则排风竖井必须高于进风竖井 6m。如果满足《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》P14 页第 5.3.3 条,则可以用车道出入口补风,不 需要再设置进风竖井。进风井设置在风机房内,风机房面积为 3mx5m=15m2。 ③ 地下一层与地下二层的排烟竖井可以共用(面积叠加即可),但之间必须用 墙体分隔 2 个竖井。 ④ 地下一层与地下二层的进风井可以共用,面积叠加即可。 ⑤ 如果是复式立体车库,可以把风井布置在车道上(建议此处风井形式可以 为采光天窗),这样,充分利用车道层高,将风管沿车道布置,不会影响 立体车位的使用。 2. 柴油发电机房: 4 个竖井, 设 面积分别为: 1.0m2(进风)、 1.0m2(排风)、 0.3m2(消 防排烟),竖井出地面后分别设置 3.0m2、3.0m2、0.3 m2 的百叶窗。排风井远 离进风井水平距离至少 10m,达不到者则排风竖井必须高于进风竖井 6m。 另外,单设一个 0.3 m2 的排风井用于排放高温柴油尾气,接风管的那一面墙 体宽度 300mm 即可。储油间必须单独设最小尺寸为 300x300mm 的排风竖井 一个,竖井出地面后设置 0.2m2 的百叶窗。 3. 变、配电室:设 2 个竖井,面积均为:0.3m2,竖井出地面后设置 0.8 m2 的百 叶窗。排风井远离进风井水平距离至少 10m,达不到者则排风竖井必须高于 进风竖井 6m。 。面积超过 50m2 的弱电机房要求同上。 4. 水泵房:设 2 个竖井,面积均为:0.3m2,竖井出地面后设置 0.8 m2 的百叶窗。 排风井远离进风井水平距离至少 10m,达不到者则排风竖井必须高于进风竖 井 6m。 5. 人防移动电站(平时不使用):同柴油发电机房。自然排烟的楼梯间、楼梯间 前室、合用前室,可开启外窗面积见《高规》P37 页:第 8.2.2 条。