目前各种接头的绝缘材料耐热性能都很差,工作的温度不能超过80℃。当电缆在正常负荷下运行的时候,接头内部的温度可能会高达100℃左右,一旦电缆负荷满了,电缆的芯线就会达到90℃,接头的温度甚至可能达到150℃左右。等到温度再次升高的时候,接头处的氧化膜会加厚,接触电阻会慢慢的增大,所以在进行通电以后,接头的绝缘材料会碳化成为非绝缘物,从而导致故障产生。
二、高压电缆中间接头故障对策
(一)选用质优、先进、可靠的电缆附件
为了减少电缆接头出现故障的机率,必须采用技术先进、质量合格、工艺成熟的电缆附件。要坚决的抵制假冒伪劣和质量差的电缆附件,避免为了节省资金而采用不合格、便宜的材料。另外还要对新工艺、新产品进行试验,从而防止电缆接头出现故障。
另外,还要选择可靠而稳定的连接金具。比如选择接线端子的时候,尽量要选择堵油型,因为这种端子的截面非常大,不但能够减少发热的机率,还能够有效的防止受潮。而连接管则应该采用紫铜棒,规格和尺寸必须符合交联电缆线芯的直径相符。
(二)对工作人员进行有针对性的培训
因为施工人员的技术和水平参差不齐,再加上接头的接触力和实际接触面积会随着接头的运行而发生变化,所以电缆发生故障的原因也会有很多,这就需要工作人员具有丰富的经验和高超的技巧。因此,必须对工作人员进行有针对性的培训,使工作人员的技术和水平达到工作需要,并且能够认真、负责、仔细的对待电缆施工、维护工作。另外还要制定一系列的操作规范,让工作人员根据规范来进行操作,同时加强对质量的控制,从而保证电缆能够安全的运行。
(三)处理好接头
为了保证接头的安全性、稳定性和可靠性,必须正确的进行密封和机械保护。为了防止接头的内部渗入水分和潮气,必须要在接头的位置搭砌接头保护槽,另外还需要安装水泥保护盒。这样才能处理好接头,使接头的使用寿命更加的长。
(四)金属屏蔽和接地处理
金属屏蔽在电缆和接头中的作用非常重要,它可以传导电缆故障短路电流,同时屏蔽电磁场对附近通讯设备的电磁干扰。在运行的时候,金属屏蔽在良好的接地状态下会处于零电位。等到电缆在发生故障以后,它只能在极短的时间内传导短路电流。应该将接地线进行科学的焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽以及铠装带也要科学的焊接,最后要保证终端头的焊接牢固可靠。
(五)外半导体屏蔽处理
外半导体的屏蔽很重要,它能够在电缆和接头绝缘外部起均匀电场的作用。它和内半导体的屏蔽作用是相同的,在电缆和接头中起着非常重要的作用。外半导体端口必须除了要整洁均匀以外,还要和绝缘平滑过渡,并且在接头增绕半导体带,使其和电缆本体外半导体屏蔽搭接相连通。
(六)合理的连接导线
导线的连接必须保证足够的机械强度,而且连接的地方不能出现尖角,中低压电缆导体的连接常常用的是压接。在进行压接的时候,必须注重这几点,第一,要选择合适的导电率,以及机械强度能够满足要求的导体连接管。第二,压接管径和被连接线芯外径的配合间隙一般在1——1.2毫米之间。第三,在压接以前,要在导体外表面和连接管内涂一层导电胶,而且还要采用钢丝刷来将氧化膜破坏掉。第四,用锉刀或者砂纸对连接管和芯线导体上的尖角和毛边进行打磨,直到打磨光滑为止。
三、总结与体会
电缆中间的接头,是输变电电缆线路中非常重要的一个部分。因此,必须使用良好的电缆接头,从而保证供电系统安全、经济、可靠的运行,避免出现停电、断电事故,同时也为供电企业带来经济效益和社会效益。
参考文献:
[1]