1P,2P不用空开,没有4P空调,3P5P如果是单带空调最底也得是个40的空开,3P的如果是220V电分线最安全的最底也得使用4平方的线(最好是铜心线)5P的嘛全部是380V的电,三根火一根零,其实2.5平方的就能用,不过安全其见你可以选4平方或者6平方的。 注:我说的可都是分线,主线你用多少平方的就看你带多少用电器了》
这是我家控制空调的空气开关,为什么一来空调,2分钟就跳闸是空气开关小吗1点5匹空调还是
1、你家的空气开关是40A的,如果空气开关没有问题,空调没有问题的话是足够用了!
2、1.5匹的空调正常工作电流也就5A左右,冬天开电辅,电流也不会过10A,40A的空开都可以带4台1.5匹的空调了!
3、你空调是制热开启2分钟就跳闸,如果空开正常的话,那就有可能是你室内风机短路(空调制热时,当你开启后,先是启动室外机风机和压缩机,一段时间后,当感应到室内机盘管上的温度上升到一定值后,室内风机才启动,这个过程一般就在2分钟左右!
4、如果空开有问题,空调启动后就立即会跳,因为空调启动后压缩机一启动,其启动电流是正常电流的3倍以上!故你这个情况问题应该是出在你空调本身上,很大的可能是室内风机部分,空开应该是没有问题的!!