第五条压力容器一般应当于投用满3 年时进行首次全面检验。下次的全面检 验周期,由检验机构根据本次全面检验结果按照本规则第四条的有关规定确定。 年,经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的; .采用“亚铵法”造纸工艺,且无防腐措施的蒸球根据需要每年至少进行一次全面检验; .球形储罐(使用标准抗拉强度下限σb MPa材料制造的,投用一年 后应当开罐检验) 级的压力容器符合以下条件之一时,全面检验周期可以适当延长: mm(实测数据) 、有可靠的耐腐蚀金属 衬里( 复合钢板) 或者热喷涂金属( 铝粉或者不锈钢粉) 涂层,通过 次全面检验确认腐蚀轻微或者衬里完好的,其检验周期最长可以延长至1 .装有触媒的反应容器以及装有充填物的大型压力容器,其检验周期根据设计图样和实际使用情况由使用单位、设计单位和检验机构协商确定, 报办理《使用登记证》的质量技术监督部门( 以下简称发证机构) 备案。 第六条安全状况等级为4 级的压力容器,其累积监控使用的时间不得超过3 年。在监控使用期间,应当对缺陷进行处理提高其安全状况等级,否则不得继续 使用。 第七条有以下情况之一的压力容器,全面检验合格后必须进行耐压试验: 需要更换衬里的(耐压试验应当于更换衬里前进行) 停止使用2年后重新复用的; 使用单位或者检验机构对压力容器的安全状况有怀疑的。