序号	导线敷设方式和部位	文字符合	。1	用瓷瓶和瓷柱敷设	K	。2	用塑料线槽敷设	PR	。3	用钢线槽敷设	SR	。4	穿水煤气管敷设	RC	。5	穿焊接或镀锌钢管敷设	SC	。6	电缆沟敷设	TC	。
电缆敷设方式和敷设部位的文字符号。序号	导线敷设方式和部位	文字符合	。1	用瓷瓶和瓷柱敷设	K	。2	用塑料线槽敷设	PR	。3	用钢线槽敷设	SR	。4	穿水煤气管敷设	RC	。5	穿焊接或镀锌钢管敷设	SC	。6	电缆沟敷设	TC	。
到奥美格资询栏目,会有很多电线电缆专业知识。
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,内以及容满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。根据国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,常见的电缆敷设方式有:
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,内以及容满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
敷设方式有:沿钢索敷设:SR沿柱或跨柱敷设:CLE??沿墙面敷设:WE沿天棚面或顶棚面敷设:CE在能进入的吊顶在敷设:ACE暗敷设在梁内:BC暗敷设在柱子内:CLC??暗敷设在墙内:WC预埋在地面内。
3X2.5是三根2.5mm2的BV导线 L1,N+L1是指一根A相线,一根A相线和一根零线,这路线前面的空气开关是一极的,就是控制L1的,另外N+L1是没有空气开关控制的。注意:两根L1导线不能同时接到空气开关上去