16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。