下面是一些模糊的术语:　断电　变暗　变亮　功率浪涌　干净能源　浪涌　中断　闪烁　电网污染　频率偏移　干扰　尖峰　原始电源　原始市电　瞬时闪烁　举例如果能够有效地理解电力,比如说知道中断和暂态振荡之间的不同,那么在购买电力校正设　备是,决策可能完全不同。如果购买了的不当的电力校正设备,该错误可能会导致严重的后果,　其中包括宕机、钱财损失,甚至会造成设备损坏。　本白皮书中　所列举的IEEE　定义的电源质量扰动,根据波形划分为类:　1.　瞬变现象　2.　中断　3.　电压暂降/欠电压　4.　电压暂升/过电压　5.　波形畸变　6.　电压波动　7.　频率抖动　本白皮书将对以上类别分别加以说明并给出图示便于阐明不同电力扰动之间差别。　图1正弦波的示波器波形　七种类型的电源问题　施耐德电气　—　数据中心科研中心　第18　号白皮书　版本　1　4　瞬变现象有可能是最具破坏性的电力扰动类型,它分为两种子类别:　1.　脉冲型　2.　振荡型　瞬变脉冲　瞬变脉冲电压是电压和/或电流正向或负向急遽升高的现象。根据这些脉冲瞬变发生的速度(快、　中、慢),可以对这些类型的现象进一步加以划分。脉冲瞬变变化是在很短的持续时间内(不到　50ns)变化的非常快(在5ns　内从稳定状态到脉冲峰值)。　注:[1000　纳秒(ns)　=　1　微秒(µs)]　[1000　微秒　=　1　毫秒(ms)]　[1000　毫秒　=　1　秒]　中由静电放电　(ESD)　现象导致的正脉冲瞬变,如图　2　所示。　瞬变脉冲即是大多数人所知的浪涌或尖峰。许多不同的术语已经用来描述瞬变脉冲,如冲击、毛刺、电浪涌和尖峰。　造成瞬变脉冲的原因包括闪电、接地不良、感性负载切换、市电故障排除以及　静电放电　(ESD),其结果可能会造成数据丢失(或损坏)甚至设备的损毁。而其中以闪电破坏性最强。　雷暴天气时,由于闪电造成的电力问题很常见。敏感设备毫无疑问可以被蕴含着巨大能量足以照　亮整个夜空的闪电所摧毁。此外,这样的破坏并非闪电直接击中所致。如图　3　所示　,附近的导　电部件因闪电生成的磁场所产生的感生电流,会带来大量的潜在损坏。　1.　瞬变现象　图2正瞬变脉冲　0　10　20　30　40　2　4　6　8　电压　(kV)　时间　(ns)　瞬变脉冲　(ESD)　上升时间　衰减时间　七种类型的电源问题　施耐德电气　—　数据中心科研中心　第18　号白皮书