一、变压器容量计算公式:
1、计算负载的每相最大功率将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率=电脑300W×10台)+(空调2KW×4台)=11KW
2、计算三相总功率
11KW×3相=33KW(变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)
变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
二、关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!
8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。
可以看到变压器容量计算其实不难。