3.1. 监理工作内容 3.1.1. 水压前检查内容: 3.1.1.1设备供货合同中规定的国内或国外制造厂标准、图纸及设备出厂证明书和安装 技术手册 3.1.1.2设计院文件和图纸及管道图纸会检记录; 设计及其他技术资料齐全,施工图纸已经会审3.1.1.3管道及设备监造报告 管子、管件及管道附件的制造质量及选用应符合现行国家或行业(或专业)技术标准 3.1.1.4管子、管件、阀门等元件合格证明书; 管子、管件、管道附件及阀门必须具有制造厂的合格证明书,有关指标应符合现行国家或行业技术标准。 管子、管件、管道附件及阀门,在使用前应按设计要求核对其规格、材质及技术参数。 管子、管件、管道附件及阀门,在使用前应进行外观检查,其表面要求为:无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折叠、漏焊、重皮等缺陷; 表面应光滑,不允许有尖锐划痕; 凹陷深度不得超过1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管子周长的5%,且不大 于40mm。 中、低合金钢管子、管件、管道附件及阀门,在使用前应逐件进行光谱复查并作出材质标记。 设计压力大于或等于1.6MPa的管道,施工前对所使用的管子还应确认下列 项目符合现行国家或行业技术标准: 化学成分分析结果; 力学性能试验结果(抗拉强度、屈服强度、延伸率); 管壁厚度大于或等于12mm 的高压合金钢管子冲击韧性试验结果; 合金钢管的热处理状态说明或金相分析结果。 设计压力大于0.1MPa的有缝管子,使用前应检查其焊缝检验报告。 用于高压管道的中、低合金钢管子应进行不少于3个断面的测厚检验并作记 10)检验合格的钢管应按材质、规格分别放置,妥善保管,防止锈蚀。 11) 中、高压管道,施工前对所使用的管件应确认下列项目符合现行国家或行业 技术标准: 化学成分分析结果; 合金钢管件的热处理状态说明或金相分析结果; 高压管件的无损探伤结果。 12) 法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降 低强度和连接可靠性方面的缺陷。 13) 带有凹凸面或凹凸环的法兰应自然嵌合,凸面的高度不得小于凹槽的深度。 14) 法兰端面上连接螺栓的支承部位应与法兰接合面平行,以保证法兰连接时端 面受力均匀。 15) 法兰使用前,应按设计图纸校核各部尺寸,并与待连接的设备上的法兰进行 核对,以保证正确地连接。 3.1.1.5管材及设备材质复查检验报告 DL/T438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》