4.4.1测量点的配置 4.终端抄表间隔 可设置终端抄表间隔 5.终端心跳周期 可设置终端心跳周期 6.终端日期时间 可设置终端日期时间 7.界面密码 修改面板配置终端参数所需要的密码 8.断路器参数设置 接漏电保护器时设置参数 4.3.3 测量点数据菜单 测量点数据 1.实时数据 电压电流状况 有功功率 无功功率 功率因数 零序电流 电压电流角度 当前正向有功电量 当前反向有功电量 当前正向无功电量 当前反向无功电量 各象限总无功电量 最大需量 FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 10 2.日冻结数据 日正向有功电量 日反向有功电量 3.月冻结数据 月正向有功电量 月反向有功电量 4.3.4 终端管理操作菜单 终端管理操作 终端管理操作 硬件初始化作用:终端重启 数据区初始化清除终端保存的测量点历史数据,但不清除测量 点和总加组的配置信息。 3.全体数据初始化 清除终端的测量点配置和历史数据信息,但不清 除终端地址,主站IP 等信息。 抄表通信方式选择红外通信或无线抄表 5.液晶屏调节 关屏时间:10 背光亮度:37显示对比度:60 6.终端版本 软件版本: 发布日期: 硬件版本: 7.设备编号 本机设备编号 8.485-通讯 多功能表对时 本表规约选择 485功能选择 4.4 参数设置 终端进入参数设置需要密码,初始密码为000000 4.4.1 测量点的配置,主界面如下图: FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 11 测量点的配置