电压互感器(PT)和电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。这里以电流互感器为例说明如何点极性。