交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上。
产品介绍/ Introduction
郑州电缆厂-河南太平洋线缆供应的yjv5x16电缆按GB T12706-2002《额定电压1kV到3kV挤包绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按标准生产。
产品展示/ Scope of application
低压电缆
低压电缆
一、yjv5x16国标阻燃铜芯低压电缆使用特征
额定电压:额定电压0.6/1KV,交流系统z高电压不超过1.2KV
工作温度:电缆导体长期允许z高工作温度90℃。短路时,电缆导体的z高温度是250℃,持续时间不超过5s。
环境温度:电缆运行z低环境温度-10℃。
敷设温度:安装敷设时,温度不低于0℃。
弯曲半径:推荐z小弯曲:单芯无铠装电缆为20D,多芯无铠装电缆为15D,单芯有铠装电缆为15D,多芯有铠装电缆为12D。
二、yjv5x16国标阻燃铜芯低压电缆技术参数
yjv5x16电缆绝缘厚度:7mm,电缆外径:22mm,电缆重量:978kg/km
三、yjv5x16国标阻燃铜芯低压电缆产品特征
1、采用高精度、高纯度、无杂质的无氧铜做导体,导电性能好,信号损耗小,信息传输完整。
2、外层采用精心挑选的聚氯乙烯材料制作,具有耐磨、耐酸碱、耐油、防火、抗冻,使用寿命长等特点。
3、从选材到生产加工,每一个环节都有科学的控制管理方法,细致到每道工序、每个质控点。生产人员必须通过严格的上岗培训才能生产作业,生产过程中必须穿着统一制服,专人专项操作机器设备。
4、我们通过大功率耐压试验机、拉力试验机、电火花试验机、投影仪、电桥测试仪等的检测设备,每个成品经过严格的检测筛选,必须符合法律法规和强制性标准要求方能出库,保证产品质量的高合格率,杜绝一切安全隐患。
河南太平洋线缆提供yjv5x16国标阻燃铜芯低压电缆可做成阻燃、耐火、低烟无卤等类型:zr-yjv5x16,nh-yjv5x16,wdz-yjy5x16,wdzn-yjy5x16。电缆特点如下:
阻燃低压电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。
耐火低压电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。
低烟无卤型低压电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。
关于yjv5x16电缆多少钱一米,yjv5x16价格等电缆价格问题请咨询:400-002-0068
阻燃低压电缆产品结构/ PRODUCT STRUCTURE
1—无氧纯铜(铝)紧压导体;
2—硅烷交联聚乙烯绝缘层;
3—成缆填充;
4—成缆绕包包带;
5—阻燃 90°C 聚氯乙烯护套。

推荐案例

郑州电缆厂-河南太平洋线缆在河南博物馆升级改造时为其提供耐火低压电缆产品系列。
郑州电缆厂家-河南太平洋线缆为河南省商开智能智科技股份有限公司提供高压电缆和低压电缆。
郑州电缆厂-河南太平洋线缆有限公司为其提供高压电缆。
河南太平洋线缆为安徽工程大学提供高压电力电缆和低压电力电缆

热品推荐/ Hot product

采用铜护套(铜带在模具中成圆形,包覆缆芯后,氩弧焊接,连续轧纹)铜导体(多股铜丝绞合),绝缘层是氧化镁等无机矿物带绕包在导体上,和BTTZ电缆的结构差别较大,因此它们的制作工艺与特性有很大的差异。

在线留言