变压器标称的400KVA的意思就是输出电压和输出电流的乘积等于400K的意思。
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
目前你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。