1、下列丙类厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:(1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;(2)占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;(3)占地面积大于1500㎡的木器厂房;(4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;(5)高层丙类厂房;(6)建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。2、一般丙类厂房(二级耐火等级)单层最大防火分区不允许大于8000平方米,否则要用实体墙分隔,多层最大防火分区不允许大于4000平方米。以上如果无法分割,可以安装自动喷水灭火系统进行面积扩大一倍。3、丙类厂房大于300平方米,需要安装室内消火栓系统。4、丙类厂房任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,应设置火灾自动报警系统。5、安装自动消防设施的应当设置消防控制室。　按照灭火器配置场所的火灾种类,能够分析出选择哪种类型的灭火器。一旦选择不匹配的灭火器不但灭不了火,还有可能导致灭火剂对燃烧的化学反应,甚至造成爆炸伤人事故。　2、按照灭火器配置场所的危险等级、火灾种类等因素,计算出合理的灭火器的保护距离以及配置基准,这是着手布置建筑灭火器配置设计的重要环节。　3、在选择建筑灭火器时要明确灭火器的灭火效能以及通用性。为确保贵重物资、设备免受不必要污渍损失,灭火器配置设计选择需事先衡量其对被保护物品的污损程度。水型灭火器与泡沫灭火器存在类同的污损性,而气体灭火器,灭火后不仅不残留残迹,还不会污损、腐蚀贵重、精密设备。　5、灭火器设置点的环境温度会显著影响灭火器喷射性能以及安全性能。环境温度太低会导致灭火器喷射性能降低,环境温度太高会剧增灭火器内压,存在灭火器爆炸伤人安全隐患。灭火器设置点的环境温度必须在灭火器使用温度范围内。　6、灭火器依靠人进行操作,这要求对场所中人员的体能做分析后,准确选择灭火器类型、规格、型式。一般而言,各种民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器更实用;而工业建筑场所的大车间以及古建筑场所大殿内,最好选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。