240平方铜线电缆型号有VV,YJV和铠装电缆及矿物绝缘电缆等;下面就来介绍下240铜电缆能带多少千瓦?四芯五芯低压240平方铜电缆载流量对照表。
一、240铜电缆能带多少千瓦?
电缆载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。还要看是VV还是YJV电缆,根据该型号电缆载流量对照表,可以查得240平方4+1芯VV和YJV铜线载流量为335A和455A(空气中敷设)。对应的功率是:
P=1.732UIcosφ=1.732X0.38X335(455)X0.85=220KW(255KW)(按三相市电计算,功率因数取0.85);可以对照下面电缆载流量表自行选择计算。
二、240平方铜线电缆规格型号
1、VV电缆、VV22电缆和VLV及VLV22电缆240平方电缆规格型号表
2、YJV、YJV22、YJV32、YJV42、YJV43、YJLV、YJLV22、YJLV32等低压240铜芯电缆规格型号表
3、NH-VV、NH-VV22耐火电缆240平方电缆规格型号表
三、四芯五芯低压240铜芯电缆载流量对照表
1、0.6/1KV(单芯)VV电缆载流量和YJV电缆载流量表
2、0.6/1KV(2芯)VV聚氯乙烯绝缘、YJV交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量
3、三芯VV,VV22,VV32电缆载流量和YJV,YJV22,YJV32电缆载流量
4、四芯VV电缆载流量和YJV电缆载流量包括钢带铠装电缆
参数说明同上
5、五芯VV电缆和YJV电缆(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量
更多关于240平方铜电缆载流量对照表更多型号请关注电百科,盗载必究。