绝缘材料又称电介质,通俗地讲就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电的材料。国家将绝缘材料的耐热能力分为七级,规定了每级材料的最高允许温度,所谓绝缘材料的最高允许温度是指材料必需的物理、化学、机械、电气性能都能长期不起显著变化的温度,当超过此温度时,其性能将迅速变劣老化。据资料统计,A级绝缘材料,温度每增加8℃,其使用寿命将缩短一半左右。B级材料约为10℃,变压器线圈的绝缘通常是A级绝缘,她的最高允许温度是105℃,A级绝缘材料包括油性漆、油性树脂及其漆包线、沥青韵母带等。　一、测量变压器绝缘电阻　测量绝缘电阻可以检测出绝缘是否有贯穿性的集中性缺陷、整体受潮或贯穿性手潮。　变压器电压登记为35KV及以上,且能够量在4000KVA及以上时,应测量吸收比。吸收比产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于1.3;当R　60S　。大雨3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。　变压器电压等级为220KV及以上且容量为120MVA及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.5;当R60S大雨10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。　注:温度差K为实测温度减去20℃的绝对值。测量温度以上曾油温为准。　二、变压器绝缘的相关概念　变压器主绝缘:变压器相间的绝缘、绕组之间的绝缘、变压器套管对外壳的绝缘。　变压器纵绝缘:变压器绕组匝间、层间、段间绝缘,即同一线圈不同电位的各部分绝缘。　变压器全绝缘:线圈的两端绝缘水平不一样,也尘半绝缘。　三、《试验规程》中关于变压器绝缘电阻的内容　当测量绝缘电阻的温度差不是表2—4中所列数值是件,其换算系数A可用线性插入法确定,也可安式(2—3)计算。　表2—4　油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数　温度差K　换算系数A　注:1.表中K为实测温度减去20℃的绝对值。　2.测量温度以上层油温为准。A=1.5　K/10　(2—3)　校正到20℃时的绝缘电阻值可用式(2—4)计算　当实测温度为20℃以上时:　R　20　=AR　t　当实测量温度为20℃以下时:R　20　=R　t　/A　(2—4)　式中R　20　——校正到20℃时的绝缘电阻值,MΩ;　Rt——在测量温度下的绝缘电阻值,MΩ。　四、测量变压器泄漏电流　测量泄漏电流的原理与测量绝缘电阻的原理是相同的,能检出的缺陷也大致相同,但由于试验电压高,