门禁安装布线示意图,门禁和电源距离再5米内可以选用超五类网线,有条件可以选用6芯RVV0.5以上电源.
不同的门禁厂家对能进安装示意图,接线方法不一样,以下提供的门禁安装部件示意图是中科航院,施工时所需要的,门禁安装布线图之一,
门禁安装布线图分:布线,穿线,安装接线图,有不同的要求,接线图在最后面,
1简单刷卡门禁安装布线图,
2指纹门禁布线图
3大型联网门禁接线图,
4可以根据你的需求,向使用厂家,提供寻求帮助,
对于门禁安装布线,应用线材有什么要求?首先第一点,门禁锁,应用国标1.0以上,两新,
对于有部分文件,他们要求,用八芯网线即可布线,
使用不符合规定的网线,火线裁布线会造成什么样的效果?比如说工作短时间内不出现问题,时间长之后会出现,不下所反应迟钝,或者是测量电压不足衰减比较严重和厉害,以至于会引起使用寿命减少。
一、 线缆选择
1、RS-485总线电缆采用通讯电缆屏蔽双绞线,阻抗为120欧(超5类线)
2. 读卡数据线采用八芯屏蔽通讯电缆。
3. 接地电缆采用单线铜芯电源线,阻抗≤4欧。
二、 线缆要求
1. 总线采用统一型号的电缆,不得在不同段使用不同型号(厂家)的电缆。
2. 总线布线时避免分支,如果由于现场条件不得不分支布线,则分支线长度不得超过1米;如果无法做到,则可用6510支持分支。
3. 总线长度不得超过1200m,如果超过,则超过部分可用6510延长。
4. 总线的首端(6520/6510)处和末端(最后一个控制器)处应该加上120欧的电阻。
5. 布线时应避免使总线成为环状。
三、 接地
1. 所有12VDC电源地必须相连,统一在一个点上接大地,可以用串行接地,也可以用星型接地。
2. 所有屏蔽线,包括RS-485总线屏蔽线,读头数据线屏蔽线必须连接在一起,并在12VDC电源的接地处接地。
3. 机壳不得与12VDC地相连,12VDC地不得与墙体接触。
4. 接地点应由甲方提供。
A. 电力系统提供的地线
B. 自行建立的接地系统地线
如果甲方提供的地线是防雷地线,则本系统的接地线应该尽量与防雷地线相斥,并直接接入防雷地线装置的接地点。
四、门禁系统实施
门禁系统基于RS485总线结构的中小型系统,整个工程的实施过程中可分为管线敷设、设备安装、系统调试三个阶段:
管线敷设
根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,局部管线指控制器与读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。(注意:门禁系统管线敷设时,统一要求采用镀锌管)
局部管线敷设和系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点:
(1)电源线与信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上;
(2)交流220V电源由管理中心UPS统一供至各门禁点,在某些情况下对于小型门禁系统交流220V电源也可就近取电,但应符合相关规范;
(3)穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦;
(4)读卡器与控制器之间采用6芯屏蔽线(称读卡器线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVVSP6×0.5 mm2。(注意:读卡器安装位置,预埋86型底盒。)
(5)电控锁与控制器之间采用4芯电源线(称锁线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV4×0.5mm2 (4×16/0.2),如果锁线与读卡器线穿于同一根管中,则要求锁线采用4芯屏蔽线,型号:RVVP44×0.5mm2(4×16/0.2)。(有两芯用于门磁)
(6)出门按钮与控制器之间采用2芯电源线(称出门按钮线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2 (2×16/0.2)。(注意:按钮安装位置,预埋86型底盒)
(7)安装门磁报警开关时,门磁开关与控制器之间采用2芯电源线(称门磁信号线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2 (2×16/0.2)。门磁信号线可与锁线共用一根线管。 (可与电锁共用RVVP4*0.5线的其中两芯)
(8)控制器与电脑的联网线(RS485总线方式),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVV4×0.5mm mm2(4×16/0.2)。
(9)TCP/IP主控器与分控器之间(RS485),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVVP4×0.5mm mm2(4×16/0.2)。
(10)TCP/IP主控器与主控器及电脑之间,采用5类或6类线,型号:UTP-cat.5或cat.6。通过以太网联接,可单独组网或通过局域网进行联网。(注意:工程施工中,在主控制器安装处必须预留信息点,以便接入网络。)
指纹门禁接线图