电缆压降计算公式 线路电压降计算公式为 U=(P*L)/(A*S) 其中:P 为线路负荷;L 为线路长度 A 为导体材质系数(铜大概为 77,铝大概为 46) S 为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按 5.5 米长度计算,(当大于 5.5 米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按 5 米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为 20 米; 2、设备每端出、入土及做头为 2 米; 3、室外每端环状储备量为 2 米(20 米以下为电缆为 1 米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线 ZQ,一条回线 ZH。双线式回路最经济 的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为 奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax= U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数; U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允 许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出 Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为 Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知 ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆 总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/ U 上式表明:当线路允许压降 U,回路工作电流 I 及电缆计算长度确定之后,可以计算 电缆总芯数。 线路电压降计算公式为 U=(P*L)/(A*S) 其中:P 为线路负荷;L 为线路长度 A 为导体材质系数(铜大概为 77,铝大概为 46);S 为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为: U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)
电缆压降计算公式 线路电压降计算公式为 U=(P*L)/(A*S) 其中: P 为线路负荷 L 为线路长度 A 为导体材质系数(铜大概为 77,铝大概为 46) S 为电缆截面 电缆网络长度计算 电缆网络长度计算 电缆网络构成之后,为了合理的选用电缆,应进行电缆长度和电缆截 面(即电缆芯数)的计算。 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式: L=(l+5.5G+a)× 1.02 上式中 , L—电缆计算长度(米); l—按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5—穿越一个股道按 5.5 米长度计算, (当大于 5.5 米时,按实际距 离计算); G—穿越股道的股道数; a—其它附加长度,具体规定如下: 1、 信号楼内的电缆储备量按 5 米计算, 楼内走行和电缆封头的长度, 一般定为 20 米; 2、设备每端出、入土及做头为 2 米; 3、室外每端环状储备量为 2 米(20 米以下为电缆为 1 米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02—电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配, 采用双线直流回路, 即一条去线 ZQ, 一条回线 ZH。 双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量, 且均为总芯数的一 半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数 相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式: Lmax=U/Ir× ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n—回线与去线内电流的倍数; U—线路允许压降; I—回路中工作电流; r—每米芯线电阻。 上式表明, 电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定, 其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线 和去线的电缆芯数,计算出 Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为 Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知 ZQ+ZH,能使芯 线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为: Z=4rL/R=4rLI/U 上式表明:当线路允许压降U,回路工作电流 I 及电缆计算长 度确定之后,可以计算电缆总芯数。 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为: U=rLI× (ZQ+ZH)/(ZQ× ZH)
文档 线路压降计算公式:U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度 1、电阻率 ρ 铜为 0.018 欧*㎜ 2/米2、I=P/1.732*U*COSØ 3、电阻 R=ρ*l/s(电缆截面 mm2) 4、电压降U=IR