设备摇表测绝缘参考标准值(资料来源电气一次) 序 设备名 号称所选兆欧表 验收标准 备注 1. 绝缘电阻值自行规定,若在相近试验重要条件(温度、湿度)下,绝缘 电阻值不小于历年正常值的1/3,否则应查明原因 发电机 1 2500V兆欧表(0~10000 MΩ) 2.各相或各分支绝缘电阻值的差值不大于最小值的100% 定子 3. 吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0 发电机 1000V 兆欧表(规 程) ; 500V 绝缘电阻值在室温下一般不低于0.5MΩ 2 转子 兆欧表(实际) 1. 绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次试验结果比较不应有显著变化 测量:低对高及 地;高对低及 2. 吸收比( 10-30 ℃范围)不低于 1.3 或极化指数不低于 1.5 Un