最新回答

单相电流按70安计算,可选用16铝线或10铜线载流80安,三相电流30安,4铝线或2、5铜线载流32安刚刚够,建议选用4铜或6铝线,相信姐准没错。
1天前

25平方的电线能带多少千瓦

25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

哪位大神可以讲讲平方电线多少千瓦

平方电线1千瓦,25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流 25平方铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW。

空调多少千瓦以上的必须用4平方的电线

应该是3.5千瓦以上7千瓦以下###3000w

37千瓦电机用多少平方的电线哪位知道的说下

按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。希望我的回答能帮到你

请教高手12平方的电线能带多少千瓦

安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):1平方为8安培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培。

哪位朋友了解25平方的电线能带多少千瓦

25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流;25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流;25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电缆;使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW。

谁知道35平方的电线能带多少千瓦

如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。 如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦. 选择方法如下(以常用VV型电缆为例): 1、单相220V回路中 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。 则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW 2、三相380V回路中(功率因数为1) 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,3x35平方毫米的电缆的载流量是112A。 则三相380V,112A的功率=根号3x380Vx112A=73.7KW

10平方的电线能带多少千瓦10平方的电线多少钱

三相功率计算公式:W=sqr(3)?U?I?cosΦ,公式中的U、I为线电压、线电流,cosΦ为功率因数,50000=1.732*380*I*0.8 得到I=95安而10平方铜线的电流为65安,较大输送功率为1.732*380*65*0.8那么10平方铜线功率是34千瓦。10平方毫米的国标铝线能承受50A的电流。