它们只是有相关性,没有简单的公式可计算。是个比较复杂的设计选用计算。需要学习较多资料知识。
你讲的是煤气?还是液化石油气?还是天然气?
一般简单点的选用,是依据大概的通用流速范围选择管径,比如,人工煤气(燃气)取流速范围:
DN100,6m/s;200,7;300,8;400~700,10~12;800以上,12~18m/s。有流速和管径,流量就知道了,它们之间是可以算的。
压力设计主要要考虑管道总阻力损,含管段的摩擦阻力损,管道组件的局部阻力损,管内介质静压差(一般气体此项可略),还要考虑1.15~1.2倍的安全系数。另外就是调节阀门的阻力损。