高层建筑设计为什么要竖向分区
压力及流量计算是最基本的计算。《建筑给Shui排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)Yi下规定:3.3.5 高层建筑生活给水系Tong应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1Ge分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2Jing水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),Yi设减压或调压设施;3 各分区最不利配水Dian的水压,应满足用水水压要求。3.3.5AJu住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。3.3.6Jian筑高度不超过100m的建筑的生活给水Xi统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方Shi;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联Gong水方式。