科汇 880 通风器安装步骤 1 2 1. 定位 通风器如安装在钢结构屋面板上的理想位置 应在屋脊附近;如安装在混凝土大型屋面板上 则必须固定在出屋面的井字架上。 2. 切割懂口 通风器如安装在钢结构屋面板上开洞尺寸建 议直径为 680 毫米的圆孔,如内部有玻璃棉或 EPS 泡沫应将开洞范围内取出,并用彩色钢板 做收边。 3. 翻边处理 用榔头将洞口边缘上翻 2 厘米,可以起到防水 及美观作用。 4. 固定基座底板 通风器如安装在钢结构屋面板上,基座底板至 少需用 8 个自攻螺丝直接固定在屋面板的波峰 上;如安装在混凝土大型屋面板上,基座底板 应用不少于 8 个铁膨胀螺丝固定。 3 4 5. 固定屋脊盖板 将屋脊盖板盖到底板上部,并用铆钉固定。 6. 中座固定 直接把中座套到基座底板上,用 8 个自攻螺丝 固定,并在中座和基座底板的交界处打上玻璃 胶。 5 6 7. 固定涡轮头 把涡轮头直接套在中座天圆处,注意平衡,用 4 个螺丝固定。 8. 防水处理 将科汇防水涂料及布材用“2 涂 1 布”方法在 屋脊与通风器底板连接处施工,这样可有效防 止雨水倒灌进洞口。 7 8