ICS　备案号:　中华人民共和国电力行业标准　DL/T×××　—201×　架空输电线路故障风险计算导则　Guide　of　fault　risk　calculation　for　overhead　transmission　line　(报批稿)　201×-××-××　发布　201×-××-××　实施　国家能源局　发布DL/T×××—201×　I　目次前言.II　1　范围.1　2　规范性引用文件.1　3　术语和定义.1　4　数据分类和来源.1　5　计算步骤.2　附录　A(资料性附录)雷击故障风险计算方法.6　附录　B(资料性附录)污闪故障风险计算方法.8　附录　C(资料性附录)风偏故障风险计算方法.11　附录　D(资料性附录)冰害故障风险计算方法.15　附录　E(资料性附录)舞动故障风险计算方法.16　DL/T×××—201×　II　前言本标准依据GB/T　1.1-2009给出的规则起草。　本标准由中国电力企业联合会提出。　本标准由全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员会归口。　本标准负责起草单位:　中国电力科学研究院。　本标准参加起草单位:　国网湖北省电力公司、国网浙江省电力公司、国网河南省电力公司。　本标准主要起草人:　邵瑰玮、胡霁、蔡焕青、闵绚、吴向东、龚坚刚、张建辉、陶留海。　本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心　(北京市西城区白广路二　条1号,100761)。　DL/T×××—201×　1　架空输电线路故障风险计算导则　1　范围　本标准规定了架空输电线路的故障风险计算的数据要求、计算方法及计算步骤等。　本标准适用于对　110kV(66kV)及以上交直流架空输电线路发生雷击、污闪、冰害、舞动、风偏类型　故障的风险计算。　2　规范性引用文件　下列文件对于本文件的应用是必不可少的。　凡是注日期的引用文件,　仅注日期的版本适用于本文件。　凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。　GB　3095　环境空气质量标准　GB/Z　24842　1000kV　特高压交流输变电工程过电压和绝缘配合　GB/T　25095　架空输电线路运行状态监测系统　GB/T　26218　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　DL/T　620　交流电气装置的过电压保护和绝缘配合　DL/T　741　架空输电线路运行规程　3　术语和