频繁跳闸肯定是电气线路出了问题,一般分类以下几种原因:
先分清是那种那种开关跳闸 , 漏电断路器右边多出一个漏电保护装置右上角(或右下角)有一个漏电试验按钮 型号一般为DZ47LE-XXX (DZL18-xx/XX) 断路器 一般只有操作手柄,型号一般为DZ47-xxx (或CDB2-XX)
如果是断路器器跳闸有以下几种情况 1,断路器接线松弛,发热引起跳闸。 现象为:观察断路器上下压线镙丝处是否有烧黑,发黄,或线头处的绝缘层烧焦现象。 症状为:合闸后一段时间不跳闸,开大功率电器后就跳闸。 处理方法:更换断路器,并处理线头氧化层,并压紧线头,
2,断路器脱扣器损坏,引起跳闸, 现象为:外观较旧,一般断路器使用时间较长, 症状为,合闸手柄推上后用很轻的力一碰,便脱扣(落闸),或者直接合不上闸,合闸时手柄没有“吸入感” 处理方法:更换断路器,并压紧线头。
3,线路短路,引起跳闸 现象为:断路器处一般没有特殊现象, 症状为:合闸时有“嘭“的声音,并且合不上闸,或合上很短时间就跳闸(一般为1~5秒) 处理方法:检查线路,找到短路点,并处理,一般新装线路接错线,或者插座损坏容易出现短路,大功率电器线路容易出现短路,
4,负荷过大,引起跳闸, 现象为:添加了电器设备,用电负荷增大,断路器处良好, 症状为:跳闸后用手去触摸一下断路器的侧面,一般会比较热,(一定保证安全的下,不要触电) 处理方法:更换额定电流高的断路器, 注意:更换断路器后 ,导线是否满足要求,一般:铜芯4平方线使用25A以下的断路器,铜芯6平方使用32A以下的断路器,铜芯10平方使用50A以下的断路器。铜芯16平方使用63A以下的断路器!
如果是漏电断路器跳闸一般分为以下几种情况
1,漏电断路器上下级没安装断路器,或者安装的断路器额定电流要比漏电断路器额定电流大很多的话。跳闸后先按上面断路器跳闸情况检查一遍,排除以上情况后在做下面检查,
2 ,线路漏电跳闸 现象为:漏电断路器复位按钮弹出,(复位按钮见下图只有这种型号的漏电断路器有复位按钮) 症状为,合闸后马上跳闸,或者很短的时间办跳闸,复位按钮弹出(合闸时要把复位按钮按下) 处理方法:把用电设备全部去掉后,(灯具关掉), 分开检查线路,用万用表检查相线和中性线(零线)是否接地,
3,漏电断路器损坏, 现象为,