中国建筑 项目管理表格 施工技术交底记录 表格编号 01 工程名称 华熙LIVE·重庆鱼洞(巴南区体育中心综合整治)项目-北侧体育配套商业工程 共4页施工单位 中建二局安装工程有限公司 分项工程名称 桥架安装 交底日期 2017.9.1 交底内容: 一、材料要求: 1、查验合格证; 2、外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;防火桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3、桥架及其附件:应采用经过镀锌处理或其它防腐处理的定型产品。规格、型号应符合设计要求。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 4、支吊架用材:采用钢板、圆钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理,支架焊接后先做防锈底漆(灰色)后涂防锈面漆(灰色)处理;镀锌桥架采用镀锌角铁。 5、桥架的选择:车库消防部分及动力双电源系统桥架采用防火桥架,其余为镀锌桥架,高层除防火桥架及镀锌桥架外存在喷塑桥架,施工中按图施工,注意区别。 二、主要机具: 1、铅笔、卷尺、线附、粉线袋等。 2、电工工具、手电钻、冲击钻、工具袋、工具箱、脚手架等。 三、作业条件: 1、配合土建结构施工,预留孔洞、预埋吊杆、吊架等全部完成。 2、顶棚和墙面的喷浆、油漆全部完成后,方可进行桥架安装。 四、电缆敷设工艺及技术要求: 1、施工工序: 桥架安装工艺流程: 预留孔洞 弹线定位 膨胀螺栓安装 支吊架安装 桥架安装 保护地线安装 2、施工准备: 2.1技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 2.2编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式。 3、施工工法: 划线定位 根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。 (二)金属膨胀螺栓安装 适用于C15以上混凝土构件及砂砌块墙上,不适用空心砖墙等轻型墙体; 钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净; 打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内,表面平齐为宜; 用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。 (三)支架与吊架安装: 支架与吊架安装要求: 1、 钢支架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。 支架与吊架安装应牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同的坡度。 固定支点、吊点间距在1.5m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点或吊点。 支架与吊架距离上层楼板不应小于150-200mm;距地面高度不应低于100-150mm。 严禁用木砖固定支架与吊架,必须采用和线槽配套的角钢横担。 宽度在150~1000 mm的桥架水平安装时,支架均采用热镀锌支架制作,桥架宽度在150 mm以下的选用成品支架固定。