本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。 类型 电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。 电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。 使用范围: 1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用. 2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。 3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。 4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。 5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准 6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。 选用原则 根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电路和设备的正常泄漏电流来选择 1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。 2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。 3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。 如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算: 照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000; 动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000. 公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 注意事项 安装 1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。 2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。 3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。 4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。 5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。 6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。 7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。 8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。 9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。 10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。 [2] 接线 1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。 2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。 3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。 4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。 5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。 6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。 常见故障 投入跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。 误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。 4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。 5)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。 6)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。 国家标准 GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器 GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 GB 16916.1-2003|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则 GB 16916.21-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB 16916.22-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB 16917.1-2003|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则 GB 16917.21-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB 16917.22-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB 1984-1989|交流高压断路器 GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验 发展情况 统计资料显示,2011年我国低压断路器行业市场规模为400亿元。未来几年随着我国新增发电量的不断增长以及下游其他行业的快速发展,国内市场对低压断路器产品的需求仍将保持增长态势,因此我国低压断路器行业市场规模也将快速增长,预计到2016年我国低压断路器行业市场规模将接近800亿元。 国外各大知名公司从二十世纪末到二十一世纪初,陆续推出新型ACB和MCCB,并不断完善和扩展,无论在主要技术性能、产品结构、新技术应用等方面都有重大突破和创新。其中以德国西门子最为突出,其可通信的低压电器,已可组成十分庞大的工业制系统,电力配电监控系统和楼宇自动化系统;三菱公司开发的MDU系列断路器,可直接实现电力能源监控网络系统、设备监控网络系统等。 低压电器广泛使用于国民经济的各个行业,与全社会固定投资情况联系密切。21世纪初是我国低压电器行业的快速发展期,我国低压电器行业近年来增长率保持在10%-15%。低压电器行业的市场容量与电力、工业、房地产、电信行业的发展紧密相连,加上低压电器的需求结构调整和国际市场的潜在需求,为低压电器行业的未来发展提供了广阔空间。 “十二五”期间,随着智能电网建设的推进以及低压电器生产技术的不断发展,以智能化、模块化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为市场主流产品。第一代产品将于2010年退出市场,第二代产品将成为低端产品,第三代产品和部分第二代产品将成为中端产品。2011年至2015年,智能电网将在输电、变电、配电、通信等七大方面进入全面建设阶段,在智能电网建设方面的投资总额将接近2万亿元。2011年初,国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程。新一轮的农村电网改造工程将给低压电器行业带来重要的发展机遇期。 词条图册