我们这次低压开关柜GCS的主母线最大电流要大于等于4000A,我在招标前审查资质,发现很少有CCC认证通过的,只有一家CCC上写的是主母线电流是5000A-2500A,其余有4000A-2500A、3150A-2500A,还有2500A-630A,但是各厂家的样本上都写到最大能做到4000A,我想问的是:能不能按照这个来卡厂家的资质?(我们变压器是两台干式变压器2500KVA)
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
本帖最后由 xldfs 于2014-10-26 18:37 编辑 外面下载要4个下载券,还不如我拷贝出来呢,有需要的可以保存低压开关柜分散系数主母排不考虑这个问题按主进线开关选,在各出线柜(GCK,GCS.MNS)的分支母线中考虑这个问题。 主电路数---分散系数2与3-------- 0.9 4与5 --------0.8 6~9(包括9)---- 0.7 10及以上------ 0.6