地线-悬垂线夹系统存在过热问题[5],但位于悬垂线夹处地线的暂态热特性仍缺少理论支撑,具体发热瓶颈点尚未确定。热路法是电力设备暂态热效应图1缠绕铝包带的地线-悬垂线夹系统Fi1Groundwire-suspensionclampsstemg.ybyaluminiumarmourtapewound计算的重要手段之一[8-9],但对于结构复杂的构件,接存在接触界面,当工频短路电流流经地线-悬垂难以对热参数进行确定。线夹系统中的接触界面时,由于接触电阻的存在,随着计算机技术的发展,有限元仿真计算广泛位于悬垂线夹的地线存在发热严重问题,高温将进,本文通过一步降低地线的机械性能;此时,承受多种应力载有限元仿真手段构建地线-悬垂线夹的电磁热仿真荷的地线容易发生损伤,出现断股甚至断线的现模型。在仿真建模中,接触电阻的等效处理是地象,从而威胁电力网络的安全稳定。