常用局部排风罩设计要求作者:赵容 来源:转载 发布时间:2008-4-29 8:02:39 减小字体 增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书! 收藏本篇文章,方便以后查看 局部排风罩在除尘排毒系统中起着非常重要的作用,其性能对局部排风系统的技术经 济效果具有很大的影响。如果设计合理,用较小的排风量即可获得最佳的控制效果,可将 发生源产生的有害物吸入罩内,达到高效的捕集效率,确保工作场所有害物浓度符合国家 职业接触值限的要求;反之,用很大的排风量也达不到预期的目的。 局部排风罩种类繁多,在生产实践中,其设计、安装及应用等方面均存在一些问题, 突出表现在设计不规范及安装,应用不当,不能发挥局部排风罩应有的性能,从而导致控 制效果不佳。为此,我们重点对因局部排风罩设置不合理而导致工作环境中有害物浓度超 标的局部排风罩机进行了现场调查及这评价,旨在找出局部排风罩在设计、安装及应用等 方面主要存在的问题,提出合理的改进办法,以实际工作中局部排风罩的正确应用。 一、存在的问题 1、局部排风罩型式的选择不当 调查结果显示,大部分应用者均能选择正确的排风罩型式,但也有个别排风罩型式选 择错误。如某推台锯在锯木时产生木尘,因木尘颗粒较大、比重较大,推台锯锯木时产生 的木尘,沿锯木流线运动较短距离后便落至地面,通常原则,应采用下吸风罩控制推台锯 产生的木尘,但设计中采用了上吸风罩,控制效果极差。 在采有相同排风量的情况下,改为下吸罩,检测结果表明,操作位木尘浓度比设置上 吸风罩时降低了5.95 由此可见,选择正确的局部排风罩开工,可以有效地提高其控制效果。