伸缩节概述 伸缩节也可称为管道伸缩节、膨胀节、 补偿器,伸缩器。伸缩节分为波纹伸缩节、套 筒伸缩节、方形自然补偿伸缩节等几大类型, 其中以波纹伸缩节较为常用;套管伸缩节由能 够作轴向相对运动的内外套管组成。伸缩节主 要用于补偿管道因温度变化而产生的伸缩变形, 也用于管道因安装调整等需要的长度补偿。 适用范围及作用 适用范围 伸缩节(膨胀节)主要用于补偿管道因温度变化而产生的伸缩 变形,也用于管道因安装调整等需要的长度补偿,主要分为弯管式膨胀节、 波纹管膨胀节和套管伸缩节 3种结构形式。弯管式膨胀节将管子弯成U形或其 他形体[弯管式膨胀节],并利用形体的弹性变形能力进行补偿的一种膨胀节。 它的优点是强度好、寿命长、可在现场制作,缺点是占用空间大、消耗钢材多 和摩擦阻力大这种膨胀节广泛用于各种蒸汽管道和长管道上。 套管伸缩节主要用于水管道和低压蒸汽管道。 作用 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 相关链接 波纹管膨胀节用金属波纹管制成的一种膨胀节。它能沿轴线方向伸缩,也允许 少量弯曲。[波纹管膨胀节]为常见的轴向式波纹管膨胀节,用在管道上进行轴向长度 补偿。为了防止超过允许的补偿量,在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环,在与它 联接的两端管道上设置导向支架。另外还有转角式和横向式膨胀节,可用来补偿管道 的转角变形和横向变形。这类膨胀节的优点是节省空间,节约材料,便于标准化和批 量生产,缺点是寿命较短。波纹管膨胀节一般用于温度和压力不很高、长度较短的管 道上。随着波纹管生产技术水平的提高,这类膨胀节的应用范围正在扩大。套管伸缩 节由能够作轴向相对运动的内外套管组成([套管伸缩节])。内外套管之间采用填料 函密封。使用时保持两端管子在一条轴线上移动。在伸缩节的两端装设导向支架。它 的优点是对流体的流动摩擦阻力小,结构紧凑;缺点是密封性较差,对固定支架推力 较大。 如何选购伸缩节 购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求: 1.管道压力、通径(管道的通称直径) 2.管道设置情况(分架空管道、直埋管道) 3.所需管道伸缩节的伸缩量(也称补偿量) 4.管道与伸缩节的连接方式(分为法兰连接、焊接两种方式) 5.介质、介质温度如不知补偿量,须向厂家提供管道情况,由厂家计算补偿量。 如何安装 1.材料要求 1.1.管材配件应有厂家产品合格证及检验报告,应标明其规格、厂名及执行的 标准号和生产日期。 1.2.预用粘接剂与管材应是同一厂家的配套产品。 1.3.管材及管件内外表面应光滑、无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准 且薄厚均匀,色泽一致,管件造型应规矩、光滑、无毛刺,承口应有余量与管件 外径插口配套。 1.4.伸缩器的规格、型号应与符合设计及规范要求的管道尺寸相匹配。 1.5.管架、型钢、圆钢、镀锌螺栓应符合相关质量要求,并满足要求和使用功 能。 2.主要机具 手电钻、冲击钻、手锯、吸口器、板锉、板手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、 线坠、棉纱。 如何安装 3.操作工艺 3.1.立管、横管应根据设计和规范要求设置伸缩节。 3.2.当层高不大于4m时,内螺旋立管可不设置伸缩节。 3.3.横管应采用可伸缩的螺母挤压密封圈接头,当其直线管段长度不大于4m 时可不设置伸缩节。 3.4.埋地排出管道一般不设置伸缩节,埋设于混凝土墙或板内的管道不应设 置伸缩节。 3.5.横管采用粘接接头时,其伸缩节设置应符合下面规定: 3.5.1横管上固定支承与立管距离小于4米时可不设伸缩节。 3.5.2横管上固定支承(或三通、弯头等连接管件)之间直线距离大于2米时 不设置伸缩节,二个伸缩节间距不应大于4米。 如何安装 3.5.3横管上直线距离大于4米时,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸 缩量计算确定,设计伸缩量不得大于伸缩节的允许伸缩量。 3.5.4室内明装管道伸缩量变化按下列公式计算: Δ L=0.07LΔ t 其中:L——管长度.cm Δ t——温差.℃ 0.007——UPVC管………系数.mm/m.℃ Δ L——温差引起的伸缩量 3.6.伸缩节应按伸缩节上箭头所指水流方向安装,管端插入伸缩节处间隙为夏: 5~10mm,冬:15~20mm。 如何安装 3.7.立管在穿越楼层处固定时,立管在伸缩节处不设固定,在伸缩节处固定时, 立管越楼层处不设固定。 3.8.立管伸缩节的设置应靠近水流汇合管件,可按下列方式确定安装位置: 3.8.1排水支管在楼板下方接入时,伸缩节设置在水流汇合管件之下。 3.8.2排水支管在楼板上方接入时,伸缩节设置在水流汇合管件之上。 3.8.3立管上无排水支管接入时,伸缩节按设计间距可置于楼层任何部位。 3.8.4排水支管同时在楼板上方、下方接入立管时,宜将伸缩节设置于楼层中间 部位。 如何安装 4.成品保护措施 4.1管材管件在运输装卸和搬运时应轻放,不得抛、摔、拖,应放在温度不大于40 度的库房内,距热源距离不小于1米,且应有良好通风条件。 4.2管道安装使用时应及时清理溢出的粘结剂,保持外观整洁。 4.3安装好的管道,应采用塑料布等材料包裹重点部位,易碰撞部位,距地2米以下 部位应用木板保护。 4.4安装好的管道,应及时将管口封闭严密,防止异物进入,造成管道堵塞。 4.5严禁用安装好的管道作为支撑、吊挂点,不允许明火烘烤或近火源,以防止管 道变形。