保护原理
故障显示:
室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示 E2
故障判断条件和方法:
通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值的差值低于10℃则保护停机。
可能原因:
压缩机排气感温包检测异常
制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
系统冷媒过多
故障排查
故障排查解决:
第1步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。
然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。
第2步:如果系统是在制冷模式下保护,
首先,检查室内机电子膨胀阀:
①停止室内机电子膨胀阀关至0PLS时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于10℃,则判断动作异常。
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至200PLS时,内机盘管出管管温仍小于进管管温1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于10℃。
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:
确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
第3步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:
确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
第4步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。