控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
适用范围
自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。
特性
编辑
1 单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
2 线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。
3 线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。
4 线路故障电压为zui高时,保护器自身不会被损坏。
5 保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。
6 电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。
7 耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。
8 保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。
9 外形模数化设计,导轨式安装。
10接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线
分类
自复式过欠压保护器按控制电路可分为:单相自复式过欠压保护器,三相四线自复式过欠保护器两种;
按输入方式可分为:1.下端输入,上端输出;2.上端输入,下端输出两种;
按产品宽度可分为:45mm宽,36mm(单相),三相的 90mm 108mm 135mm
单相自复式过欠压保护器 45mm
三相四线自复式过欠压保护器 135mm
三相四线自复式过欠压保护器 90mm
主要技术参数
编辑
1、工作电压:AC220V、频率50Hz
2、产品规格:20A、32A、40A、50A、60A(阻性)
3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA
4、过压动作切断值:AC270±5V
5、过压恢复值:AC255±5V
6、欠压动作切断值:AC170±5V
7、欠压恢复值:AC185±5V
8、断电后送电延时:30±10秒
9、动作延时时间: ≤1秒
10、自身功耗:≤2W
11、电气机械寿命:≥10万次
12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。