一、室内消火栓应符合哪些要求1、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;2、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;3、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;4、消防电梯前室应设室内消火栓;5、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;二、什么是消火栓室内消火栓分为单阀和双阀两种。单阀消火栓又分单出口和双出口,其出口型式又分直角单出口、45°单出口和直角双出口三种。双阀消火栓为双出口。在低层建筑中单阀单口消火栓较多采用,消火栓 口直径有DN50、DN65两种。对应的水枪最小流量分别为2.5L/s和5L/s.双出口消火栓直径为DN65,用于每支水枪最小流量不小于5L/s.消火栓进口端与管道相连接,出口与水带相连接.三、消火栓布置要求①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用单出口消火栓。③消火栓应设在建筑物内明显而便于灭火取用的地方。例如楼梯间、走廊、大厅、车间的出入口等,并应有明显的标志。消火栓栓口距室内地面高度为1.1m,其出口方向宜下或与设置消火栓的墙面 成90°角。④消防电梯前室应设室内消火栓。⑤冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,以防冻结损坏。⑥设有室内消火栓的建筑物如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的试验消火栓,用以检查消防系统的运行情况及保护建筑物免受邻近建筑火灾的波及。⑦同一建筑物内应采用同一规格消火栓、水枪和水带,以便串用。每根水带的长度不宜超过25m.⑧对于高层工业建筑或水箱设置高度不能满足最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压及水量要求时,世纪星介绍应在每个室内消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮,并应有保护设施