序号 检测位置 地坪素混凝土层厚度复核(mm) 尺寸偏差
(mm) 复核结果
(%)
设计值 实测值
1 7~8轴-G~H轴120 98 -22 -18.3
2 7~8轴-B~C轴120 119 -1 -0.8
3 5~6轴-B~C轴120 90 -30 -25.0
4 6~7轴-E~F轴120 87 -33 -27.5
5 4~5轴-C~D轴120 67 -53 -44.2
6 5~6轴-D~E轴120 75 -45 -37.5
7 4~5轴-F~G轴120 85 -35 -29.2
8 2~3轴-G~H轴120 110 -10 -8.3
9 3~4轴-E~F轴120 78 -42 -35.0
10 2~3轴-B~C轴120 88 -32 -26.7
11 3~4轴-B~C轴120 80 -40 -33.3
注:(1)表中复核结果为实测值与设计值的差值占原设计值的百分比,数据前“+”表示实测较原设计大,“-”表示实测较原设计小;(2)地坪素混凝土层厚度采用卷尺测量,测量结果含测量误差;(3)根据复核结果,地坪素混凝土层厚度实测值与设计值有较大出入;(4)实测地坪素混凝土层厚度平均值为89mm。
地坪变形情况的检测
采用日本SOKKIAC41型高精度水准仪,分别选取2~8-B~H轴柱网交点及各跨中点位置处测量了地坪的相对不均匀沉降趋势(含施工误差)。根据现场检测条件,测量时以各测点中相对标高zui大值为基准点,测点布置及测量结果详见图4。
河南鹤壁市建筑抗震鉴定机构新闻,作为河南省本地权威检测鉴定中心,我们承接河南鹤壁市本地区房屋安全质量检测鉴定、危房鉴定、抗震鉴定、危旧楼小区改造鉴定、工业厂房检测、承重鉴定、加固改造、设计等业务。如需合作欢迎咨询。
房屋质量检测的相关法律规定有哪些?
房屋质量检测是运用一定的技术手段和方法,对其结构质量进行检查测定,实施动态监控,房屋检测又称房屋质量检测评估,是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测,评估,并开具报告的过程。
所涉及的检测技术包括:房屋检测技术、结构加固补强技术、工程检测监测技术以及国家认可实验室等房屋检测上下游技术整合在一起,可称之为房屋检测的综合技术。
(一)房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。
(二)发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修,原工程质量监督机构负责监督。
河南明达,资质齐全,办理全国业务,单位!
收费标准是同行业低价格,快速出具报告。
欢迎新老顾客来电咨询!我们竭诚为您服务!
河南鹤壁市建筑抗震鉴定机构*新闻
河南鹤壁市建筑抗震鉴定机构*新闻