固定消防炮灭火系统现场查验的内容、 标准与查验方法 项目 查验方法 查验内容和要求 系统查验 观察测量方法 1. 查验系统组件及配件的规格、 型号、 数量、 安装位置; 2. 查验管道和系统组件的防腐; 3. 查验消防泵房、 水源及水位指示装置; 4. 动力源、 备用动力及电气设备。 1. 系统手动启动功能查验试验。 查验方法, 使系统电源牌接通状态, 各控制装置的操作按钮处于手动状态。 逐个按下各消防泵组的手动操作启、 停按钮, 观察消防泵组的动作及反馈信号应正常; 逐个按下各电控阀门的手动操作启、 停按钮, 观察阀门启、 停的动作及反馈信号应正常; 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作, 观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常, 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉, 消防炮塔的防腐涂层是否完好。 对带有直流喷雾转换功能的消防炮, 还应检查其喷雾动作控制功能。2. 主、 备电源的切换功能查验试验。 查验方法: 系统主、 备电源牌接通状态, 在主电源上设定一个故障, 备用电源应能自动投入运行; 在备用电源上设定一个故障, 主电源应能自动投入运行。 3. 消防泵组功能查验试验。 1) 消防泵组运行查验试验。 查验方法: 按系统设计要求, 启动消防泵组, 观察该消防泵及相关设备动作是否正常, 若正常, 消防泵组在设计负荷下, 连接运转不应少于 2小时。 2) 主、 备泵组自动切换功能查验试验 查验方法: 接通控制装置电源, 并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组, 观察该消防泵组及相关设备动作是否正常, 若正常, 则在消防泵组控制装置内人为为该消防泵组设定一个故障, 使之停泵。 此时, 备用消防泵应能自动投入运行。 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应少于 30 分钟。 4. 联动控制功能验收试验。 查验方法: 按设计的联动控制单元进行逐个检查。 接通系统电源, 使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态, 按下对应的联动启动按钮, 该单元应能按设计要求自动启动消防泵组, 打开阀门等相关设备, 直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)。 该单元的动作与信号反馈应符合设计要求。 1. 水炮、 水幕、 泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力; 2. 水炮、 泡沫炮、 干粉炮的水平、 信仰回转角应符合设计要求, 带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求; 3. 保护水幕喷头的喷射高度应符合设计要求; 4. 泡沫炮系统的泡沫比例混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求;5. 水炮系统和泡沫系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于 5 分钟; 干粉炮系统自启动至吐出干粉的时间不应大于 2 分钟。 系统启动功能查验 观察查验 系统喷射功能查验 观察查验 固定消防炮灭火系统查验记录 物业项目: 查验日期: 编号: 建设单位: 参加人员: 物业服务企业: 参加人员: 分项工程名称 查验项目名称 查验内容记录 查验评定结果 系统施工质量验收 系统组件及配件 规格、 型号、 数量、 安装位置及安装质量 规格、 型号、 位置、 坡向、 坡度、 连接方式及安装质量 管道及管件 管道支、 吊架、 管墩 位置、 间距及牢固程度 管道穿防火堤、 楼板、防火墙、 变形缝等的处理。 套管尺寸和空隙的填充材料及穿变形缝时采取原保护措施 消防泵房的位置和耐火等级;水池或水罐的容量及补水设施; 天然水源水质和枯水期最低位时确保用水量的措施; 水位指示标示。 电源负荷级别; 备用动力的容量; 电气设备的规格、 型号、数量及安装质量; 电源和备用动力的切换试验。 消防泵房、 水源及水位指示装置 电源、 备用动力及电气设备 系统功能验收 系统启动功能 系统手动启动功能 主、 备电源的切换功能 消防泵组的功能 联动控制功能 系统喷射功能 水炮、 泡沫炮、 干粉炮、 水幕的喷射压力、 转角、 混合比、系统喷射响应时间等。 查验结论: 记录人: 日期: 审核人: 日期: