背靠背直流输电系统的主要特点是:
1)直流侧可选择低电压、大电流(因无直流输电线路,直流侧损耗小),可充分利用大截面晶闸管的通流能力,同时直流侧设备(如换流变压器、换流阀、平波电抗器等)也因直流电压低而使其造价也相应降低。
2)由于整流器和逆变器均装设在一个阀厅内,直流侧谐波不会造成对通信线路的干扰,因此可降低对直流侧滤波的要求,省去直流滤波器,减少平波电抗器的电感值。
3)由于没有直流线路,直流系统可以选用较低的额定电压,连接方式可采用单极12脉动,也可采用双极12脉动;换流器可采用一组,也可采用两组或两组以上换流器并联,以增大输送容量,这样,整个直流系统的绝缘水平和费用就可以降低。
背靠背直流换流技术可采用传统的直流输电换流技术,也可采用电容换相式换流技术和轻型直流换流技术。