微信用户求助:里所有电器全部断电以后,断路器还反复跳闸,是什么原因,怎么解决?
家用断路器,只有三种保护功能:过载、短路和漏电。只有线路中发生这三种故障的时候,断路器才有可能跳闸。
现在我们遇到的问题是,把所有电器都关掉,断路器依然跳闸。首先就可以排除过载故障了——只有电路中有工作电流的时候,才有可能过载。电器都关了,证明没有工作电流,所谓的过载也就无从谈起。
此时我们再看跳闸断路器的外观,如果长这样(手柄没有贯穿整个开关)
而且跳闸后图中红圈部分(复位按钮)突出来了,不能直接合闸,需要先按下才行——这证明断路器是由于线路中有漏电跳闸。而且是由于火线有破损跳闸——零线破损跳闸的特点是:电器通电以后才跳闸。
此时要做的,就是检查火线,找到破损的那段电线,把它更换掉。破损电线可能无法用肉眼看出来,建议使用摇表检测——把所有电线接头都拆掉,再对着电线逐根测量。
也可以逐个拆掉接头,每拆一次就合闸一次,直到合闸后不再跳闸。
或者跳闸后复位按钮没有突出,则是由于短路跳闸。此时线路中的零线和火线直接接触到一起了,我们需要找到接触的电线,把它拆开。
好在接触的地方通常不会隐藏的太深,我们只要检查每一个接头和接线柱即可——特别是使用软线的用户,要注意电线是否有毛刺。