10平方的电线直径是多粗? - :))) 10平方的电线的铜芯直径是3.58mm 【计算过程】1、计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数=圆周率(3.14)*电线半径的平方2、10方电线的半径平方是:10÷ 3.14 =3.19mm,再开根号得出电线的半径为1.79mm,因此10方线的线直径是:2*1.79mm=3.58mm.
10平方线铝线直径多少 - :))) 10平方的铝芯线由7根铝线绞制而成,每一根铝线的直径约1.35毫米.
10平方的铝线最大负荷是多少 - :))) 一平方铝线一般承受4~6A电流 超过容易发热~!10 平方最大可承受40~60A电流 一平方铜线最大可承受电流6~8A 4平方最大可承受24~32A 20台电脑 20*350 =7500W 纯电阻计算 7500/220=34.1A 这两路是有点勉强的~! 5 台电脑 5*350=1750W 1750/220=7.9A 2.5匹空调 为10A 这一路是完全够用的~! 你的外线完全够用 ,如果你的电脑是属于长时间开机状态的话,建议室内的换为 6 平方铜线 ,如果开机时间不长 4平方勉强够用.
十平方铜芯线能代替多粗铝芯 - :))) 4芯10平方铜芯线能代替4芯25平方铝芯线绰绰有余.代替4芯40平方铝芯线都有多的.
10KW该用多粗的铝线或铜线,该如何算 - :))) 照明用电:每1千瓦电流约为4到6安培,动力用电:每1千瓦电流约为2到4安培.2.5平方毫米的铝线15A ; 4平方毫米的铝线20A ; 6平方毫米的铝线25A ; 10平方毫米的铝线 35A; 16平方毫米的铝线45A; 25平方毫米的铝线55A ;35平方毫米的铝线65A ; 50平方毫米的铝线75A.在使用过程中,稍微放一定余量.
10平方铝线负荷多少瓦 - :))) 能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的.这里按常规估算,不清楚你可以再问. 查表:10mm²铝芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为59A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:59*(1-20%)≈47.2A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380*47.2*1.732*0.85≈26.4KW;计算承受单相功率:P=UIcosφ=220*47.2*0.85≈8.8KW;10mm²铝芯塑料绝缘导线能承受三相负载约26.4KW,能承受单相负载约8.8KW.
10平方铝线能带多少千瓦 - :))) 10平方的铝芯电线,它的安全电流是50A左右,若220V为8.8千瓦.如果是10平方铝单线可以安全承载64A的电流,用在单相电中可以承受8.8千瓦左右,用在三相电中则可以承受26.4千瓦左右. 电线是指传输电能的导线.分裸线、电磁线和绝缘...
十平方铝线带多少千瓦 - :))) 2X10平方表示2根10平方毫米的线,220伏1千瓦负荷约5A左右电流.如果是近距离,几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过50A左右电流,带负荷10KW左右.如果是几十米或100多米,10平方毫米铝线可以通过30A左右电流,可以带负荷6...
10平方铝线相当于铜线 - :))) 铝线的安全载流量为4A/平方 =10*4=40A 铜线的安全载流量为6A/平方 =10*6=60A 安全载流量是指长期稳定可靠的工作. 当距离较长时,比如50米以上,应该适当的增加线径. 如果距离很长,如数百米,这个时候就不需要考虑安全载流量了,应该注意电缆电阻带来的压降,就需要粗很多的电缆.
10平方铝线能带多少千瓦的动力 到大线的距离有100米-:))) 详细来讲,要看你的设备最低工作电压要求了,我们假设主线路是可以稳定提供 380V以上电压,如果你的设备请允许最低工作在±7%,也就是允许压降到353v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受40A, 就是353v * 40A =14120w ,14千瓦 要是±5%,也就是允许压降到361v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受28A,就是361v * 28A =10108w ,10千瓦