1996 年北美电力可靠性委员会( NERC,North American electric reliability council) 推出的CPS 标准取代了原来的A1、A2 标准,作为电网联络线功率与频率偏差控制的主要指标。
CPS1标准:
式中ACEmin -AVE———区域控制偏差1 min 的平均值;
Δfmin - AVE———系统频率偏差1min 的平均值;
B———频率偏差响应系数;
ε1———电网全年1 min 频率平均偏差的控制目标,为固定常数。
影响电网CPS 指标( ACE 调节影响因素)及相应的措施有:
1、 因素:系统上、下备用紧张,造成系统没有机组或少量机组投入AGC( 自动发电控制功能) 运行,或AGC 机组上、下备用容量裕度非常有限。
措施:针对系统上、下备用紧张情况,应合理安排调停和检修的火电机组( 尤其汛期) ,充分利用LNG 机组一天内全开停一次的调峰能力,并及时安排水电机组顶峰。必要时,通过联络线增减电力交易,为火电机组创造AGC 投入条件或AGC 足够的调整备用。
2、因素:机组AGC 投入率偏低,AGC 性能参差不齐,调节效果不理想。
措施:加强机组AGC 性能的改造升级和调试,挖掘AGC 调节的潜力。同时,加强对电厂AGC 功能管理和奖惩考核,使各电厂机组具备AGC投入功能、AGC 调节速率达到规程规定值、全网AGC 响应速度满足电网负荷基本升降要求。
3、因素:网供用电峰谷差大导致
措施:网供用电峰谷差大的情况,调度员在要根据预测的负荷安排火电机组适当降出力,同时适当储备一些水电备用。一旦接近峰谷差最大值,开始停水电机组,使联络线ACE 在正常范围内,确保该时间段CPS 合格。
PS:每个地方电网都有其固有的特殊性,可结合指标公式指标含义,找出影响因素和对应措施。