8.1　一般规定　8.1.1在给水、排水、燃气、热力工程中,各种功能的泵房众多,根据工艺要求泵房的体型、竖向高程设计各不相似,条文明确了本章内容对这些泵房的抗震验算等均可适用。　8.1.2在历次强烈地震中,提升地下水的取水井室(泵房型　式的一种)当地下部分大于地面以上结构高度时,在6度、7　度区并未发生过震害损坏。主要是这种井室体型不大,结构构造简单、整体刚度较好,当埋深较大时动力效应较小,因此条文规定只需符合相应的抗震构造措施,可不做抗震验算。　8.1.3卧式泵和轴流泵的泵房地面以上结构,其结构型式均与工业民用建筑雷同,因此条文明确应直接按《建筑抗震设计规范》GB50011的规定执行。　8.1.4本条要求保持了原规范的规定。　8.2　地震作用计算　本节主要对地下水取水井室的地震作用计算做了规定。这类取水泵房在唐山地震中受到震害众多,一旦损坏,水源断绝,给震后生活、生产造成很大的次生灾害。　条文对位于Ⅰ、Ⅱ类场地的井室结构,规定了仅可对其地面以上部分结构计算水平地震作用,并考虑结构以剪切变形为主。对位于Ⅲ、Ⅳ类场地的井室结构,则规定应对整个井室进行地震作用计算,但可考虑结构与土的共同作用,结构所承受的地震作用随地下埋深而衰减。此时将结构视为以弯曲变形为主,并通过有限元分析确定了衰减系数的具体数据。　8.3　构造措施　本节内容保持了原规范的各项规定。　9　水塔　本章内容原属《建筑抗震设计规范》GBJ11-89中的一部分,经新修订后,将水塔的抗震设计纳入本规范。　本章内容除保留了原规范拟定的抗震设计要求外,做了以下几方面的修订:　1明确了水塔的水柜可不进行抗震计算,主要考虑支水柜　通常的容量都不大,在历次强震中均未出现震害,损坏都位于水柜的支承结构。　2修订了确定地震作用的计算公式,计入了在水平地震作　用下,水柜内贮水的对流振动作用。地震动时,水柜内贮水将形成脉冲和对流两种运动形态,前者随结构一并振动,后者将产生水的晃动,两者的振动周期不同,因此应予分别计入。　3　在分别计算贮水的脉冲和对流作用时,考虑到贮水振动　和结构振动的周期相差较大,两者的耦联影响很小,因此未予计入,简化了工程抗震计算。　4在确定对流振动作用时,考虑到水的阻尼要远小于　0.05,因此在确定地震影响系数α时,规定了可取阻尼比ζ　=　0。　5　水柜内贮水的脉冲质量约位于柜底以上0.38(水深)　处,与