钢管支撑偏心距计算 编制依据:《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 1、基本条件: 第4.9.7条 kN/m2 kN/m m 钢管长度= 14.80 钢管间距= 4.50 钢管断面积= 298.070 2、计算: m m cm2 施工活荷载= 4.00 支撑每延米反力= 345.11 钢管直径= 0.609 4.5×345.11= 1552.995 支撑轴心力= 298.07×78.5×0.01×0.01= 2.34 钢管每延米自重= 4×0.609= 2.44 每延米活荷载= 自重与施工活载引起弯矩= 0.125×(2.34+2.436)×14.8×14.8= 130.76 0.001×14.8= 0.0148 安装误差的偏心距e1= 130.763/1552.995= 0.0842 e2= 偏心距e= 0.015+0.084= 0.0990 9.9 即 kN kN/m kN/m kN·m m m m cm