巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓泵控制柜,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
扩展资料
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。
参考资料;百度百科-消防自动巡检柜