配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管径之内径计较)、电线管(管壁较薄、管径之外径计较)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料涟漪管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。(1)管子的抉择。l)电线管:管壁较薄,合用于枯燥场合的明、暗配。2)焊接钢管:管壁较厚,合用于湿润、有机器外力、有轻细腐化气体场合的明、暗配。3)硬塑料管:耐腐化性较好,易变形老化,机器强度次于钢管,合用腐化性较大的场合的明、暗配。4)半硬塑料管:刚柔连系、易于施工,休息强度较低,质轻,运输较为便利,已被遍及利用于民用修建暗配管。(2)配管的一般请求。暗配管直沿近来的线路敷设并应削减弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离概况的净距不得小于15妹妹。(3)管子加工。管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是今朝先辈、有用的法子,切割速率快、成果高、品质好。切割后应打磨管回,使之滑腻。制止使用气焊切割。管子偎弯,其法子有冷偎弯和热偎弯两种。冷偎弯用弯管器(只合用于DN25即25.4妹妹如下的钢管)。用电动弯管机偎弯,一般可弯制Φ70妹妹如下的管子,Φ70妹妹以上的管子采纳热偎。热偎管爆弯角度不该小于90”。(4)管子的毗连。管与管的毗连采纳丝扣毗连,制止采纳电焊或气焊对焊毗连。用丝扣毗连时,要加焊跨接地线。(5)管子的安置。电气管应敷设在热水管或蒸汽管上面。在前提不准可的环境下,电气管也容许敷设在热水管或蒸汽管的下面,但互相之间的距离应合适以下请求:①当电气管在热水管上面时为0.2m,在下面时为1m。②当电气管路在蒸气管上面时为0.5m,在下面时为1m。电线管路平行敷设跨越以下长度时,中心应加接线盒:①管子长度每跨越30m、无弯曲时;②管子长度跨越20m、有1个弯时;③管子长度跨越15m、有2个弯时;④管子长度跨越8m、有3个弯时。(6)穿管配线。分歧回路、分歧电压和交换与直流的导线,不得入同一管子内,但以下几种环境除外:①电压力65V如下的回路绝缘胶板;②同一装备的机电回路和无抗滋扰请求的节制回路;③照明花灯的所有回路;④同类照明的几个回路,管内导线不得跨越8根;⑤同一交换回路的导线必需穿于同一管内;⑥管内导线的截面总和不该跨越管子截面积的40%;(7)钢索配线,钢索配线分鼓型绝缘子钢索配线、塑料护套线钢索配线两种。这两种钢索配线不包含钢索架设及拉紧装配的安置和建造。钢索配线使用的钢索应合适以下请求:①宜使用镀锌钢索,不得使用含油芯的钢索;②敷设在湿润或有腐化性的场合应使用塑料套钢索;③钢索的单根钢丝直径应小于0.5妹妹2,其实不应有歪曲和断股征象;④选用圆钢作钢索时,在安置前应调直、预拉伸和刷防腐漆。