“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明 敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载 流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的 载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。------------------------------------------------------------ 导 线载流量的计算口诀(转帖)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以 及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。 但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10 下五;100 上二;25、 35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口 诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米) 与倍数关系排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍例如,对于环境温度不大于 25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为 6 平方毫米时,载流量为 30 安;截面为 150 平方毫米时,载流量为 300 安。若是穿管敷设(包括 槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过 25℃,计 算后再打九折。例如截面为 10 平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为 10×5×0.8×0.9=36 安。若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为 16 平方毫米的裸铝线在高温条 件下的载流量为: 16×4×1.5×0.9=86.4 安。 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将 铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35 平方毫米的裸 铜线环境温度为 25℃的载流量为:按升级为 50 平方毫米裸铝线即得 50×3×1.5=225 安。 对于电缆, 口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。 比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为 35×3=105 安。 三相四线制中的零线截面, 通常选为相线截面的 1/2 左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路 中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。