通常,系统或干线上虽然安装了许多用电设备,但这些设备不一定满载运行,也不一定同时都工作,还有一些设备的工作是短暂的或间断的。因此,就不能完全根据安装容量的大小来确定地线和开关设备的规格。在电气工程上将每隔30min的负荷,绘制成负荷大小与时间关系的负荷曲线,其中的负荷最大值称为计算容量,通常用p30、s30、q30或pjs、sjs、qjs来表示,其对应的电流就称为计算电流,用i30或ijs表示。对于三相用电系统来说,其计算电流表达式为
式中un-额定电压值;
cosφ-负荷的平均功率因数;
η-电气设备的平均效率。