DJB-D 型系列电动机欠电流保护器 一、安装与接线。 (1)电机在停止状态时,取下电源保险 RD,用螺丝将保护器按装固定在保护盘上, (2)将电机任意两相线从同一方向分别穿过两相孔芯。 (3)按控制原理接线图 2.接线。① - ②为保护工作电源输入接点, ③ - ④为独立的保护输出常闭接点。 接线时请特别注意!接好线后,用万用表测量:按下合闸按钮 HA,④与 C 相之间电阻应等于线圈 电阻值, 注意:必须检查控制接线准确无误后,再上电源保险 RD 及电机起停操作试验!防止电源短路! 二、电流码值 Is 整定 (1)按电动机额定电流 Ie 整定。例如:电机额定电流 Ie=18 0 A,将电流码值拨至 Is= 1 8 0 A 即可。 注 1:若电动机额定电流 Ie 小于保护器最小整定值时,可采用增加保护穿芯匝数方法, 整定值 Is = N ×Ie 其中,N 为穿芯匝数 (2)按实际负荷电流 IL 整定:电机在正常负荷电流 IL 运行时,先将电流码拨置 Is =Ie,然后再逐渐减小流码 至"过载"灯恰好亮为止。此时恰好为保护动作值,然后再将此值增大至 1.1 倍 即可。例如,电机在正常负荷电流 运行时,若电流码拨至 1 0 0 A 亮时,可将电流码设置在 Is = 1 1 0 即可。 (3)欠电流整定:若要电机在 50%额定电流动作时,其整定位置: /Ie)X50%即可。 (Is 三、保护功能检测 (1)过流保护动作值:观测电机运行电流 IL,电流码拨至 IS=IL / 1.1 位置时,"过载"灯应亮, 过流延时时间:电流码拨至 IS=IL / 2.2 位置,延时 100 秒"过流"灯应亮。 (2)缺相保护:将电流码设在正常值,断开一相交流电保护应延时 3 秒内动作,"缺相"灯亮。 不平衡保护:将任意一相穿芯孔穿两匝,其它两相穿一匝,电机运行时缺相保护动作,"缺相"灯应亮。 (3)短路保护:将电流码拨至 IS=Ie / 2~Ie /3 位置,起动时"短路"灯应亮。 在上述试验中,每次保护动作后可手按"复位"钮,使故障灯与继电器返回。 (4)欠电流保护:电机起动后,测出实际电流,然后接下"复位"钮,将欠电流整定置大于实际电流,松开"复位 "钮后欠电流保护应动作。 注 1:为避免电机因试验多次起停,可临时将③ - ④接点短接。 注 2:在电机运行中改变电流码值时,请先按下"复位"钮,改完后再松开。 四、保护功能 (1)过流保护:按电机允许的热积累极限方式取值。电机起动(冷态)过流与延时呈反时限特性,其电流 IL 与动作时间 Td 的关系特性为 Td = 280 IL IS 2 其中,IL 为电机实际电流,Is 为电流码整定值, 动作时间误差±10% 公式 (1) 当电机电流 IL = 1.1 Is 时,"过载"灯即亮,保护按上述反时限特性延时动作。 (2)缺相与不平衡保护; (3)短路保护; 五、主要技术参数 (1)额定电流范围:50~200 A 工作电压范围:200 ~ 460 V AC (2)过流动作值:1.1 Is (3) 过流反时限范围:1.1 Is ~ 7 Is 过流延时时间: 起动(冷态)过流延时按公式(1)计算:6 Is / 8 秒 ~1.2 Is / 600 秒 运行(热态)中过流动作时间:一般为上述时间 1/2 ~ 1/3 (4)欠流保护整定范围:10%~90%, 刻度分辨率:10% (5)缺相保护:电机运行电流 IL≥0.5 Is,若电机三相电流不平衡度达到 50 % 或缺相时, 保护动作时间 <3 秒 缺相起动,保护动作时间 <1.5 秒 (6)短路保护:动作值 10 Is, 动作时间 <0.1 秒。 (7)输出接点容量:5 A / 220 V AC 或 3 A / 380 V AC (8) 外型尺寸:160 mm ×150 mm ×63 mm、 穿芯孔径 ￠40 mm、 安装孔距:178 mm、 螺丝孔径 ￠ 6 mm 注 3:保护器外型图 1.说明:本保护器为有源型,保护信号源由二相穿芯孔内电流互感器提供。其左右两 侧为安装固定孔;下方① - ②为工作电源输入接点;上方③ - ④为输出常闭接点;右下角为电流整定数码器。 盘面设有"电源"与状态指示灯。 注 4:在图 2. 中,TA 为停机按钮常闭接点,HA 为合闸按钮常开接点,CZ1 为接触器复辅助常开接点,做 为合闸自锁用;CZx 为接触线圈;③ - ④为保护器输出常闭接点,与接触器线圈 CZx 串联。电机故障时,相应 的故障指示灯亮,③ - ④ 接点断开、接触器 CZ 失电断开停机,并且均有自保持功能。手动按下复位钮保护方 可返回。