是吗?依我之见应该没问题?加F少点不就可以了吗?
过二天试用看:和回气压力有关吗?高压一样不就行了吗?我但心的也是寿命啊;空调用十年也没事,能用个一二年就行了,我就保他三个月,过期无效?
同意板凳的看法,应该没问题?加F少点不就可以了吗?
用空调旋转式压缩机代替,完全可以。只是要保证冷凝器足够大,压缩机要在原有运转电容的基础上,增加一只起动电容,可保万无一失。我已经用空调压缩机,改动多台原用R12的压缩机,效果不错。
学习。。。。。。。。。。。。。。
路过 学习了!!!!
用空调压缩机替换,一定要控制好F的量和热力膨胀或。
应该没问题,严格控制加注量就行了!
我修过一个酒吧厨房用的大冰柜就是用空调压缩机的啊!有什么不可以的呢?修好后要注意随时检查各项数据。
是吗?那我就放心了啊!明天就开工!
今天完工了?在原来的基础上再钻二个孔固定,回气管加个分支装维修接头,电路不用改变,原机有起动电容100,和起动器,运行电容25,刚好!加油二两,R22,4支每支500G,共2000G,回气压力0.1MP,电流3A,压缩机有点烫手,原机上写有R22;960克,我加了支1000克,觉得不够冷,回气0.05,后来又加了二瓶,共2000克,是不是加多了啊!比原机多了一倍,明天再去观察一下机子'明早不会烧了吧?没加过R22的冰箱,回气压力是多少为妙??不会像R12一样吧?请高人指教!
观察一陈子,机子正常,-20能停机,就是不知能用多久.管它呢,坏了再搞个二手的装上;今天1000大洋到手了,以后再有这样的机子,就这样搞"
只要高低压力正常应该没问题.