动火作业前,作业人员和生产车间相关人员共同到动火作业现场,对作业现场按规范要求进行系统的安全检查,主要内容有以下几个方面:动火作业前,作业人员和生产车间相关人员共同到动火作业现场,对作业现场按规范要求进行系统的安全检查,主要内容有以下几个方面: 一、作业现场环境 1.作业现场消防通道应保持畅通;现场管件、阀门、弯头、螺栓等应按沿路方向摆放整齐不得占用消防通道; 2.作业现场应清除易燃杂物(塑料膜、木棒、油布子、油桶等); 3.作业现场周围或其下方的地面如有空洞、地沟、水封等清除易燃物后应采取封盖措施; 4.作业现场周围有可能泄漏易燃、可燃物料的管线,应采取清洗、置换、隔离(加盲板)措施; 5.现场必须有专人监护(生产单位一人及动火单位一人),并有相关资质,规范佩戴监护马甲; 6.监护人员应熟悉现场消防器材的摆放位置,以及会使用消防器材,现场摆放 2 具 8KG 干粉灭火器; 7.距作业现场 30 米内不应排放可燃气体,距作业现场 15 米内不应排放可燃液体;距作业现场 10 米内不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业; 8.高处动火作业,应开具高空作业票,系好安全带,用接火盆接住焊渣。 9.在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道,属地单位必须将其 与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,分析合格后方可作业。 10.在设备内部动火时,严禁用氧气吹扫身体的方式降温,内部氧含量不得大于 23.5%,作业人员出来时应随时将割枪、气路带出受限空间。 11.作业完毕监护人员应监督督促作业人员清理现场,确认无残留火种后方可离开。 12.五级风(含)以上天气,原则上禁止露天动火作业,确需动火的,应升级管理。 13.检查施工人员是否有入厂证,无入厂证说明未经安环处培训,应清理出公司。 14.现场有车辆的,应检查车辆是否佩戴防火帽,阻火装置处于关闭状态。 15.检查有无作业方案和危害分析,询问作业人员和监护人员是否明作业内容和方案,是否明白此处作业存在的危害。 二、作业用的工器具 1、 焊机、磨光机等电气设备 (1)焊机、磨光机等电气设备必须按照一机一闸一保护的原则接电,焊机要有良好的接地措施,最好接在动火点周围的静电接地管网上; (2)焊机所接的临时电源箱,接自检修箱时,必须有漏电保护器;所用的电源线应符合用电要求,不得有破损的地方,防止漏电,造成触电事故; (3)焊机把线应用铜丝线,不得