PE给水管在应用中,常常选用热熔融衔接的手法,角的衔接一部分非常容易相互配合三方应用。通常选用热熔对接焊机加热管端,熔化管端后,热熔对接接头快速粘合,维持必须的工作压力。
PE给水管的热熔衔接安装方法
1.需要安装和衔接的两个PE管与此同时放到热熔夹具上。每一个管的另一头与管支架的水准同样。
2.应用电动旋转刀断开管端平面图,确保两管的接触面积完全相同。
3.将电加热板加温到210℃,将二根管子的尾端放到中间,并实际操作电液装置,使二根管子的尾端与电加热板彻底碰触。
4.抽出来加热板,再次实际操作液压装置,使其熔化两管端彻底衔接并锁住液压装置。
5.维持必须的冷却时间并进行运作。参照:PE管比较无缝钢管与焊接方法.
6.工程施工进行后,仅有在接纳试验工作压力之后,才可以将土壤掩埋并交付使用。