90千瓦的电机可按下述计算方法,选用50平方铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=90/(1.732X0.38X0.85)‍‍
=160A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铜电缆。