造成四通阀不换向的10大罪魁祸首:
⑴ 线圈断线或电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作。
⑵ 由于外部原因,先导阀部分变形,造成阀芯不能动作。
⑶ 由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作。
⑷ 由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作。
⑸ 系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作。
⑹ 钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能动作。
⑺ 空调系统制冷剂泄漏,制冷剂不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作。
⑻ 压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。
⑼ 变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证。
⑽ 涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作。
更多四通阀相关资讯,请登录嘉兴裕隆官网www.jxyl88.cn查看,或者拨打电话400-188-0196咨询我们的客服人员。