\ue50a作者:admin　\ue50b处理:(1)风机振动达到跳闸值(7.lmm/s)保护未动作,应马上手动打闸处理,机组RB动作。(2)马上将两台引风机静叶切手动控制,并进行调整,确保两台引风机不过流(882A)。(3)投人等离子点火系统、中间或者上层油枪稳燃。(4)根据二次风压、风量、过热度、主汽温、主汽压下降情况降低机组负荷。(5)将失速风机静叶开度关小至失速前开度以下后再开大进行气流冲角改变,反复调整,消除失速现象,调整无效应转移负荷尽快停运失速风机。(6)调整中适当减少正常风机动叶开度,改善失速风机恢复条件。(7)调整过程应密切监视两台风机振动、瓦温变化情况。(8)失速风机恢复正常时,炉膛负压、二次风压等可能突变、波动影响燃烧,应做好灭火预想,及时调整。失速消失后,两台风机进行出力调平,根据负荷要求带负荷。　引风机失速的现象有哪些现象:(1)引风机光字牌报警。(2)失速风机电流突降后随着动叶开度自动增大而有所回升。(3)失速风机振动明显增大,但一般在报警值(4.6mm/s)以下。(4)引风机出口压力突降,失速风机出口温度上升明显。(5)炉膛冒正压,二次风压上升。另一侧正常风机电流突增,甚至过流。