问题详情:今年6月份装修好,已经可以入住了。 挂壁式空调最近漏水特别厉害,就像自来水漏水,把墙面全冲花了!
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:提高挂墙板高度。 4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;b、排水管过长,流水不畅; c、排水管不平整、缠绕;d、排水管(软管)被挤压; e、排水管破碎、裂纹;f、排水管出水口插入水中;g、排水管接头松脱;h、排水管有异物脏堵。
按原因不同分别进行以下维修处理: a、重新调整排水管角度;b、尽量缩短排水管长度;c、重新整理排水管;d、整理排水管(软管)被挤压部位;e、更换排水管;f、取出插入水中的排水管; g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。
5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。 解决方法: a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。 c、蒸发器顶端接缝不好,造成漏风,贯流风扇把冷凝水吸了下来直接掉在贯流风扇上,又吹了出来
d、蒸发器没有完全插入水槽或紧靠水槽,水没有流入水槽而流入“背板”
e、有些厂家设计缺陷,蒸发器没有完全落入水槽,有的干脆就和水槽顶平的,造成贯流风扇把理应完全流入水槽的部分水吸入“背板”或贯流风扇,从风口喷出!像这种毛病除非加装挡水板,是无法解决问题的
问题详情:美的透露,近日在苏州和广州提起针对格力的三起专利侵权诉讼,索赔额度达到4000万元。 这场格力和美的的战争你支持谁呢?
推荐回答:国内空调巨头格力和美的间的专利战再度打响。 6月27日,美的透露,近日在苏州和广州提起针对格力的三起专利侵权诉讼,索赔额度达到4000万元。 格力市场负责人28日对AI财经社表示,目前尚未从法院收到消息。
而据美的向AI财经社透露,公司后续还会对格力提起其他起诉案件,但具体数量和内容要看最终起诉状。 美的连续提起三项诉讼被外界看做是对格力的反击。 6月中旬,格力以美的“制冷王”空调侵犯其专利权为由,将其告上北京知识产权法院,索赔5000万元。
美