供货厂家
乐清市持久电气有限公司
报价
电议
库存
100 个
联系人
陈天强(先生)
电话
0577-61712991
手机
18969796318
询价邮件
992815205@qq.com
区域
乐清安全防护用品加工
地址
乐清市柳市工业区
让卖家联系我
产品名称:GN22户内高压隔离开关
GN22户内高压隔离开关
简介:
持久电气是一家专注于高压电气产品研发、生产、销售和服务为一体的科技创新型企业,主要生产:户外高压真空断路器、户内高压真空断路器、看门狗高压分界开关、高压(真空)负荷开关、预付费计量装置系列、六氟化硫断路器、高压隔离开关、高压多油断路器,高压接地开关、高压计量箱、跌落式熔断器、氧化锌避雷器,电缆分支箱等。
一、GN22户内高压隔离开关产品简介:
GN22-10/3150A大电流产内高压隔离开关,适用于额定电压10KV,三相交流50HZ,电力系统中高压开关设备作为有电压无负载的情况下分合电路之用。开关结构设计新颖、合理、独具一格。它采用了两步动作的锁紧方式,使开关动热稳定性能优异,操作力小。它采用了环氧树脂和绝缘子及刷镀银等新材料新工艺,使开关导电性能好,体积小,质量轻。它的出线端子便于与真空断路器、油断路器连接,可缩小开关柜体积,减少过渡接头,降低成本。
海拔:不超过1000m;
周围空气温度:-30 +40;
周围环境相对湿度:日平均不大于95%;
月平均值不大于90%。地震强度不超过8级
安全场所:没有火灾,易燃,易爆,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。
二、GN22户内高压隔离开关产品用途:
GN22-10/3150A系列户内高压隔离开关用于户内12KV三相交流50HZ的电力系统中,额定电流分别为630A,1000A,1250A,可用于GG-1A(F64)高压开关柜内,主触刀作为网络在有电压无负荷的情况下接通和转换线路之用;接地触刀可用于:当电气设备停电工作时,将接地触刀合闸,制造网络人工短路,保证检修人员得到可靠的"按地位"保护,作为免遭触电伤害的主要保护. GN22-12(C)(D)、GN22-24系列户内高压隔离开关为大电流户内高压隔离开关,适用于额定电压10kV、20KV,三相交流50HZ,电力系统中高压开关设备作为有电压无负载的情况下分合电路之用。