①高层仓库、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级\ue00e二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。储存特殊贵重物品的库房\ue00c其耐火等级宜为一级。 ②独立建造的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库\ue00c其建筑面积可按本表的规定增加 1.00 倍\ue00c但耐火等级不应低于二级。 ③装有自动灭火设备的库房\ue00c其建筑面积可按本表及注②的规定增加 1.00倍。 ④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准 《石油库设计规范》 执行。 ⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为 12000m2\ue00c但耐火等级不应低于二级。 \ue00a2\ue00b一、二级耐火等级的冷库\ue00c每座库房的最大允许建筑面积和防火分隔面积\ue00c可按《冷库设计规范》的有关规定执行。 \ue00a3\ue00b同一座库房或同一个防火墙间内\ue00c如储存数种火灾危险性不同的物品时\ue00c其库房或隔间的最低耐火等级、最多允许层数和最大允许建筑面积\ue00c应按其中火灾危险性最大的物品确定。