我说一句吧,你的电机应该是三相电机,工作电流大概为44A左右(通常小于此值),启动瞬间电流大约为它的6—7倍。50A的空气开关应该没有问题,最好是在电机工作时用钳型表测一下此线路电流,如果为44A左右,即可认为电机正常;如果测得值偏大,就要考虑负载或电机自身问题。
电机开关的额定电流选值为电机额定工作电流的1.2倍左右。
请参考。