功率控制包 含时段功控,厂休控,营业报停控,当前功率下浮控.在时段控与厂休控,当前功率下 浮控有效的情况下,当前功率下浮控优先,营业报停控,厂休控次之,时段控优先级最 低.实现以上功率控制时,各类功率定值先要与保安定值比较,如大于保安定值就按各 自定值执行,如小于保安定值就按保安定值执行,如主台没有下发保安定值,终端默认 为通信规约中所支持的最大数. 1. 时段控 当时段控投入后,终端判断当前时间是否在投入的时段范围内,如果属于投入范围, 自动记录当前功率值并比较当前功率与当前时间对应时段的功率定值,若当前功率大于 功率定值(含浮动部分) ,则终端开始告警,投入的第一个轮次告警时间开始倒计时,在 告警时间结束时此轮开关跳闸.如当前功率还大于功率定值,依次对后面的轮次告警时 间倒计时,跳闸.如告警时间没有设置或小于 3 分钟,终端默认为 3 分钟.跳闸结束后 记录实际功率值,并将两次记录值保存备查. 确定时段功控的执行条件如下(必需具备以下所有条件) : (1)功率定值需要设置且不为 0(保护的要求) ,比较功率定值与保安定值,如功率 定值小于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求) . (2)功控轮次,时段必须投入,如某些轮次不投入,该轮不跳闸. (3)终端处于非保电状态. 时段控不执行条件(只需符合以下一个条件即可) : (1)终端处于保电状态. (2)功控解除. (3)终端时间出功控时段. (4)功控所有轮次解除. 在满足下列任一条件的情况下,可允许合闸: (1)功控解除. (2)所有轮次解除. -13- 三相四线电力负荷控制终端 (3)保电投入. (4)终端时钟出功控时段. 时段控过零点自动合闸. 2.厂休控制 可将一周中的某一天或若干天选定为厂休日,当厂休控投入后,如果当前日期是厂 休日,终端时间到了厂休控限电开始时间,终端自动比较当前功率与厂休日定值的大小, 如果当前功率大于厂休日定值,则记录当前功率后终端开始告警,厂休控延续时间倒计 时,并在告警时间结束时跳闸,被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率,并将记录保 存上报,在当日厂休控延续时间结束时合闸. 厂休控的执行条件(必需具备以下所有条件) : (1)厂休日功率定值需要设置且不为 0,比较厂休日定值与保安定值,如厂休定值 小于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求) . (2)终端时间处于厂休控时段. (3)厂休控投入. (4)功控轮次必须投入,如某些轮次不投入,该轮次不跳闸. (5)终端处于非保电. 不执行厂休控条件(只需符合以下一个条件即可) : (1)终端处于保电状态. (2)厂休控解除. (3)终端时间出厂休日控制时段. (4)解除功控轮次. 厂休控过零点自动合闸. 3.当前功率下浮控 终端收到当前功率下浮控投入后,自动记录当前功率值,将现有的功率按功率下浮 控下浮系数计算功率定值(功率定值=当前功率-当前功率x下浮系数) ,比较功率定值 与保安定值,如功率定值小于保安定值,以保安定值作为控制定值,在当前功率大于下 浮控功率定值时,开始告警,如轮次投入,在第 1 个控制告警时间倒计时结束后,跳第 1 个投入的轮次,如当前功率还大于当前功率下浮控功率定值就告警延时(默认 2 分钟) 跳第 2 个投入的轮次,以后以此类推,被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率,并将 记录保存上报;当控制时间结束后允许合闸. 当前功率下浮控有效控制时间:当前功率下浮控有效控制时间以 0.5 小时为倍数, 可通过解除命令将下浮控解除.过零点自动合闸. -14- 三相四线电力负荷控制终端 无论主台下发的下浮系数为正或负,终端都默认当前功率下浮控下浮系数为正数. 功率下浮控执行条件(必需具备以下所有条件) : (1)保安定值需要设置且不为 0(保护的要求) ,比较功率定值与保安定值,如功 率定值小于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求) . (2)功控轮次必须投入,如某些轮次不投入,该轮不跳闸. (3)终端处于非保电. 不执行当前功率下浮控执行条件(只需符合以下一个条件即可) : (1)终端处于保电. (2)当前功率下浮控解除. (3)解除轮次. (4)出当前功率下浮控有效控制时间. 3.5.2 月电量控制 在月电控投入情况下, 当用户的实际月用电量达到月电量定值的 80%, 终端自动进行 声光报警,报警每日二次(10 点,15 点) .当实际月用电量超过月电量定值时,终端将 按已投入的轮次顺序及延迟时间(1 分钟)自动跳闸,限制用户再用电.终端同时记录月 电量告警时间及实际电量和跳闸结束的时间,电量;当月电量控制解除或次月首日零点 时,自动允许合闸. 确定月电控执行条件(必需具备以下所有条件) : (1)月电控,电控轮次需要投入. (2)月电量定值需要设置且不为 0 (3)终端处于非保电. 解除月电控执行条件(只需符合以下一个条件即可) : (1)终端处于保电状态. (2)月电控解除. (3)解除电控轮次. (4)终端时钟过月. 3.6 购电量控制 1. 购电控基本参数 终端保存主站下发的以下参数:购电单号,本次购电量,购电方式(追加或刷新) , 告警电量门限值,跳闸门限电量. 进入购电控报警状态后,终端在每个整点语音报警 3 次. -15- 三相四线电力负荷控制终端 2. 购电控的过程说明 1)主台发送购电单号,购电量,告警电量,跳闸电量,并设置购电控投入,设置电控 轮次. 2)当终端处在非保电状态,启动控制. (1)计算剩余购电量. 剩余购电量 = 剩余购电量 - 本分钟使用电量 (2)判断剩余购电量是否 <= 告警电量,如果是,终端开始告警,以后每小时告警 一次. (3)剩余购电量小于跳闸电量,跳第一个投入的轮次. (4)延时 1 分钟,跳下一轮. (5)重复 4,直到跳完所有购电控投入的轮次. 3) 购电控恢复合闸的条件 (1)购电控解除. (2)电控轮次解除. (3)当前剩余购电量大于跳闸电量(如用户再次购电) . (4)进入保电状态. 3.7 保电功能 当终端处于保电投入时,不输出任何跳闸信号,但终端控制逻辑照样执行. 终端在某一段时间内未收到主台的召测命令时,终端会自动进入保电状态,该时间 为终端无通信自动保电时间,该时间主台可以设置. 终端失电大于两分钟即为停电,终端此时上电会自动进入保电状态,保电时间为 10 分钟. 以上保电状态均可以通过主站下发保电解除命令退出保电状态. 3.8 剔除功能 当终端收到剔除投入命令后,对于任何广播命令或终端组地址命令(对时命令除外) 均不响应. 3.9 通话功能 1)广播通话:主站可通过设置命令向各终端广播式通话. 2)选址通话:主站根据需要通过设置命令和某一终端进行通话,其它终端不应听到. 3)禁止通话:主站可通过命令闭锁终端的通话功能. 3.10 抄表功能 远方抄表系统是一个集电表数据采集,召测,存库,共享,以达到为电费,计量, -16- 三相四线电力负荷控制终端 生技等数据应用部门服务的自动化系统. 1.终端对电表数据的采集方式 (1)定时抄表:每小时将电表数据采集到终端中,保存在实时数据区.主站召测实 时数据时,终端将这一数据区数据响应主站. (2)抄表日抄表:根据需要,终端可保存 31 个抄表日数据.终端在抄表日的抄表 时间自动将电表数据读入,并保存在抄表日数据区中,待主站召测.主站召测电表抄表 日数据时,终端将这一数据区数据响应主站. (3)终端透明转发主站对电表操作(参数设置或读数据)命令,如电表校时,设置 电表地址等,主站必须设定密码. (4)根据抄电表原始信息的特殊需要,提供电表数据透明传输功能. 2.电表数据存储 终端中将存储定时采集的电表数据,按照标准格式进行统一存放.数据基本集合描述如 下. (1) 当前电能类数据:包含以下数据项. 当前正向有功总,尖,峰,平,谷电能. 当前反向有功总,尖,峰,平,谷电能. 当前正向无功总,尖,峰,平,谷电能. 当前反向无功总,尖,峰,平,谷电能. 当前一象限无功总,尖,峰,平,谷电能. 当前二象限无功总,尖,峰,平,谷电能. 当前三象限无功总,尖,峰,平,谷电能. 当前四象限无功总,尖,峰,平,谷电能. (2) 上月电能类数据 同当前电能类数据. (3) 当前需量类:包含以下数据项. 当前正向有功总,尖,峰,平,谷最大需量及出现时间. 当前反向有功总,尖,峰,平,谷最大需量及出现时间. 当前正向无功总,尖,峰,平,谷最大需量及出现时间. 当前反向无功总,尖,峰,平,谷最大需量及出现时间. (4) 上月需量类 同当前需量类. (5) 变量类数据:包含以下数据项. -17- 三相四线电力负荷控制终端 终端抄表时间. 电表时间. 最近一次编程时间. 最近一次最大需量清零时间. 编程次数. 最大需量清零次数. 电池工作时间. 总断相次数,A 相断相次数,B 相断相次数,C 相断相次数,断相时间累计值,A 断 相时间累计值,B 断相时间累计值,C 断相时间累计值. 最近一次断相起始时刻,A 相最近断相起始时刻,B 相最近断相起始时刻,C 相最近 断相起始时刻. 最近一次断相结束时刻,A 相最近断相结束时刻,B 相最近断相结束时刻,C 相最近 断相结束时刻. A 相电压,B 相电压,C 相电压. A 相电流,B 相电流,C 相电流. 总功率因数,A 相功率因数,B 相功率因数,C 相功率因数. (6) 参变量数据: 电表运行状态字,电网状态字,电表常数(有功) ,电表常数(无功) ,表号,用户 号,设备号. 3.11 终端交流采样数据 终端通过交流采样装置来实现反窃电监测,电压监测等功能.交流采样装置能够提 供如下数据: 1)当日,历史日交流采样有功 15 分钟电量. 2)当日,历史日交流采样 15 分钟电压,电流曲线. 3)当前 A,B,C 相电压, ;总有功功率; A,B,C 相有功功率;总无功功率; A, B,C 相无功功率;总功率因数,交采表有功读数,交采表无功读数. 终端每分钟采集交采的数据,数据项为:三相电压,三相电流,三相有功功率,三 相无功功率,交采有功总读数,交采无功总读数等,将以上数据形成 15 分钟的曲线,进 行存储. 终端每日定时将交流采集装置中的前一日统计数据抄回并保存,这些统计数据有: 三相电压越上限时间,三相电压越下限时间,三相电压最大,最小值及出现时间,停电 时间,日,月电压合格率数据. -18- 三相四线电力负荷控制终端 费率号: 费率号:编程时用费率号来表示电表运行在何种费率,费率号用 1,2,3,4 表示, 1 对应峰费率,2 对应平费率,3 对应谷费率,4 对应尖费率. 费率数: 表示电能表最多能切换的费率号的个数, 其值最大不超过 4. 如费率数为 0, 费率数: 则电能表不论在哪个日时段,只运行峰费率. 日时段表号: 编程时用日时段表号来表示电表运行在第几日时段表, 日时段表号用 1, 日时段表号: 2,3,4 表示,1 对应第 1 日时段表,依次类推.如编为 0,则电表默认第 1 日时段表. 日时段表数: 日时段表数:表示电能表最多能运行的日时段表号的个数.其值最大不超过 4.如日 时段表数编为 0,则电表只运行第 1 日时段表. 日时段数: 日时段数:电能表每天最多能运行的日时段.其值最大不超过 10.如为 0,则电表 只运行第 1 个日时段. 时区: 时区:将一年划分几个时间段,每个时间段可实行不同的费率,该时间段的个数即 为年时区数,其值最大不超过 10.如果年时区数小于已编程的年时区,则电能表只运行 前面几个时区;若年时区数为 2,则运行前 2 个时区;若年时区数编为 0,则电能表只运 行第一个时区(不管编程时编设了几个时区) . 备用时区及启用时间:电能表可设置一个自动转换的时间,到设定的时间后电表自 动切换到备用时区,方便用户统一修改时段. 公共假日: 公共假日:一般指每年相同的国家规定的假日,如 1 月 1 日,10 月 1 日等,可由用 户任意设定. 公共假日数: 电能表一年中能运行在公共假日状态下的最大天数 (不包括春节期间) , 公共假日数: 其值最大不超过 24,分别为第 1 公共假日,第 2 公共假日,依次类推.如公共假日数为 0,表示公共假日选择无数. 特殊假日: 特殊假日:一般指每年不同的国家规定的假日,如春节(05 年 2 月 9 日)等,可有 用户根据各年实际的假日来设定. 特殊假日数: 特殊假日数:电能表能运行在特殊假日状态下的最多天数,其值最大不超过 200,分 别为第 1 特殊假日,第 2 特殊假日,依次类推.如特殊假日数为 0,表示特殊假日选择无 效. 周休日: 周休日:每周可设 1~2 日为休息日,自动转换为工休日时段. 3.12 数据转发 终端具有将主站命令转发给下属智能装置(如电表,交流采集装置)并将智能装置 的返回数据信息传送给主站的功能. 终端信息转发功能主要有: 1)终端将主站下发的各种转发数据传送给下属智能装置,并将下属智能装置回发的数 据直接传回主站. 2)如对电表,交流采集等下属智能装置转发数据不成功,终端就回否认帧. 3)主台下发转发数据时,须指定 485 端口号. -19- 三相四线电力负荷控制终端 3.13 本地维护 终端具有本地维护接口,本地维护接口的通信规约与远程通信接口的通信规约相同, 本地维护功能主要提供给用户,满足需求侧管理要求,安装维护人员也可通过本地维护 接口实现终端与现场调试设备的通信,进行终端参数和运行数据的现场查询,这些数据 包括终端或测量点参数,实时数据,历史日数据,历史月数据. 3.14 初始化 终端接收主台下发的初始化命令,初始化命令分以下三种: 硬件初始化:终端硬件复位一次; 数据区初始化:终端对数据存储区进行初始化; 参数区初始化:终端对参数区进行初始化,同时数据区初始化. 3.15 终端中继转发功能 以运行的普通终端为通信中继,覆盖其周围接收主站信号弱或主站不能覆盖的终端, 使通信状况得到改善.一台中继终端可中继不超过 16 台终端.被中继的终端不能与主台 进行通话.中继终端保存有被中继终端的地址,当终端接收到下发命令后,判断是否是 本机地址,如果是,响应主站命令.如果是该终端的某一被中继的终端,则将主站命令 转发.被中继终端的上传信息也通过类似方法传到主站. 3.16 远程升级 终端支持主站利用通讯通道对终端的软件及通讯规约进行远程自动升级,远程升级 可保证终端内的数据安全,1 天能升级终端 5000 台. 4 终端说明 4.1 外形尺寸 外形尺寸:298mm×176mm×84mm 4.2 按键定义 "↑"键 "→"键 "↓"键 -20- 图3 "←"键 三相四线电力负荷控制终端 "→"键进入下一级菜单; "←"键返回上一级菜单; "↑"键选择菜单相邻的另一项目; "↓"键选择菜单相邻的另一项目; 4.3 状态指示 运行:正常运行时,每秒闪烁一次.如果有异常告警发生时,闪烁速度变为每秒 2-3 次.如果处于编程设置状态时,此灯急速闪烁. 有功:有功脉冲输出指示灯. 无功:无功脉冲输出指示灯. ○ 轮 次 1 ○ 轮 次 2 ○ 轮 次 3 ○ 轮 次 4 ○ 功 控 ○ 电 控 功控:终端功率控制投入时灯亮. 电控:终端电量控制投入时灯亮. 轮次(1-4) :跳闸轮次指示灯.亮表示合闸,灭表示跳闸,闪烁表示终端即将执行 跳闸命令,在告警时间后跳闸. ○ 数 据 ○ 网 络 ○ 电 源 ○ 连 接 ○ 充 电 数据:模块 LPG 输出信号, GPRS 数据传输中,周期 125 毫秒,高电平持续 94 秒. 网络:模块正常注册到网络后,该灯亮. 电源:灯亮表示终端供电电源为交流电源. 连接:灯亮说明 GPRS 模块已经成功登录主站. 充电:灯亮表示终端正在对后备电池充电,灯灭表示后备电池已充满电. 5 安装 5.1 安装方式 安装采用壁挂方式. 5.2 安装尺寸 安装尺寸:287(275)mm×158.5mm -21- 三相四线电力负荷控制终端 终端上部有挂钩螺钉孔,用 M6×15 螺钉固定,终端下部有 2 个安装 PA4×10 或 PA4× 12 自攻螺钉固定,按下图所示的安装尺寸在底板上先钻好孔,底座固定在坚固,耐火,不 易震动的物体上. 5.3 端子接线图 5.3.1 三相四线主端子接线图 5.3.2 三相三线主端子接线图 5.3.3 辅助端子接线图说明 6 运输和储存 产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击, 并根据 GB/T1546-1995 《仪器仪表包装运输 技术条件》规定运输和存贮. 终端的储存环境条件符合: 温度:-25℃~+75℃ 相对湿度:5%~100%(包括凝露) 无腐蚀性气体. -22- 三相四线电力负荷控制终端 7 装箱清单 FKGB5C4-V80 用电管理终端 GPRS 天线 产品说明书 壹台 壹根 壹本 8 服务承诺 自产品出厂之日起壹年内,终端因质量问题引起产品故障或损坏,并在出厂铅封完 整的条件下负责保修.我公司提供产品的终身维护.未经本公司同意,请勿私自拆卸. -23-