4.玻璃钢质 量标准: 1).玻璃钢施工,在室温固化后,应进行全面质量检查, 若发现有质量缺陷,应进行修补。 a.外观检查,所有部分用目测法检查不允许有下列缺陷: 气泡:表面允许最大气泡直径为 5mm,每平方米直径不大于 1mm 的气泡少于三个时,可不予修补,否则应将气泡划破修 补。 返白:耐蚀层不允许有返白现象。 其他:衬里与基体的结合应牢固,不允许有分层脱层、 树脂结皮、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。 b.对于玻璃钢表面不允许存在的缺陷,应认真进行质量 分析及时修补。同一部分的修补次数不得超过二次。如发现 有大面积气泡或分层时,应把面层全部铲除, 露出基层,重新进行表观处理后衬布施工。