正压式空气呼吸器检查表 项目 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 巡查项目: 1、1、 目检整套正压式空气呼吸器是否有磨损或橡胶老化部件, 检查中压管是否有切口、磨损、异常的软或硬点,或其他损坏,检查各连接件的紧密型,是 否松动或损坏。 2、检查瓶口钢印上最近的静水压测试日期,以确保它是在使用期内(国内钢瓶每三年检验 一次) 。 3、检查减压阀、手轮是否旋紧在瓶阀接口上。 4、 检查压力表,压力表应每年标定一次。 5、检查气瓶内的压力,压力不应低于 28MPa,如不满足则要充装气瓶。 6、检查供气阀冲泄阀是否闭合。 7、检查系统泄漏情况。打开气瓶后在完全关闭瓶阀,观察压力表读数在 1 分钟内压力下降 不应超过 0.5MPa 如果超过这一数值,应贴上报修标记送检。 8、检查报警信号,打开气瓶阀。 10 秒后再完全关闭气瓶阀, 堵住冲泄阀轻微放气, 同时观察压力表读数, 在压力位 5+0.5MPa 范围内报警器应发出声响,如低于 5MPa 则应更换减压阀。 9、 完全关闭气瓶阀,将面罩放在脸上,检查密封是否良好。 10、按操作规程正确使用一次呼吸器,检查使用中是否正常。 巡查时间 巡查结果 巡查人员