(1)各真空表计指示下降。 (2)低压排汽缸温度对应升高。 (3)一级凝结水泵入口水温升高。 (4)机组电负荷下降。 (5)机组声音异常,有关轴承振动增大。 (6)汽轮机轴向位移、推力瓦钨金温度发生变化。 凝汽器真空下降的原因(1)凝汽器热井水位升高,淹没凝汽器抽气口。 (2)凝汽器冷却水减少或中断。 (3)凝汽器水室积有空气,负荷升高后换热面积不足。 (4)主抽汽器工作蒸汽压力过高、过低或温度过高、过低。 宜城天气预报www.leihe.gov.cn iyd (5)主抽汽器冷却器冷却水不足或中断。 (6)轴封供汽压力低或中断。 (8)真空系统破裂。