1、为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?
答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。
2、数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?
答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。
3、LOGO!的最大I/O配置是多少?
答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o)
如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。 其配置如下图:
注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。
4、LOGO!的时间开关精度能达到多少?
答:LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素:
相对误差:手册上给出的时钟精度(±2秒/天)就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后,时钟误差可能在±60秒左右。
老产品(0BA3)的时钟精度为±5秒/天。
绝对误差:绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积,所以基本上不用考虑。
5、LOGO!的程序扫描循环周期是多少?
答:循环周期就是全部的程序运行时间(包括读输入、执行程序运算、写输出)。根据所应用的程序功能块的不同,循环周期长短不一。
LOGO! 0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms - 8.0ms。
LOGO! 0BA3基本型的典型循环周期为7ms - 57ms。
没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!,每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。
6、LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快?
答:LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素:
输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时
LOGO!新产品(0BA4版本)的程序扫描周期在10ms以内。
有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入,硬件不同;I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。
继电器输出点的反应时间在10ms级;晶体管输出点的反应时间可以忽略。
7、LOGO!的编程容量能达到多大?
答:在LOGO!中,一个线路程序的大小由存储器空间所限定。
对于0BA4的LOGO!可提供的资源如下:
表1. LOGO!的资源
字节 功能块 可保持的存储器
对于这些资源用户可以直接在LOGO!中查询还有多少可用空间,方法为:
进入LOGO!的Program(程序)> Edit(编辑) > Memory(内存)中,即可看到所剩下的可使用的存储空间字节、功能块、及可保持的存储器空间的总量。
8、有宽温型LOGO!吗?
答:LOGO!的工作环境要求为:
0°C-55°C,水平安装
0°C-55°C,垂直安装
相对湿度:10%-95%,无结露
西门子还提供LOGO!的宽温度范围产品(SIPLUS LOGO!):
工作温度范围:-25°C-+70°C
相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
其他参数与普通LOGO!产品相同
LOGO!的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
9、LOGO!的继电器输出点能不能连接380VAC电路?
答:型号中有字母“R”的LOGO!为继电器输出的LOGO!。它的输出提供一个干接点,且每一路输出都是相互隔离的,与电源也是隔离的,因此每一路输出都可以接电压等级在0-220V之间的不同的交直流负载。
LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路!
10、LOGO!230RC是否能用于380VAC的场合?
答:不能。380VAC电压不能接到LOGO!230RC的电源输入端;也不能用于它的继电器触点。
11、LOGO!Soft 能显示中文吗?
目前常见的LOGO!Soft Comfort版本显示中文时会在字符的位置出现内容空白的方框。如果出现这种情况,可以按如下方法解决。
通过更新LOGO!Soft Comfort的运行环境——JRE(Java Runtime Environment),可以做到在软件内部支持中文功能块名、注释,以及中文项目文件名。
12、LOGO!的时钟如何设置?
有操作面板的LOGO!可以通过面板设置实时时钟。无面板的只有通过编程软件和电缆与LOGO!模块通讯,使用软件的菜单命令设置。
在LOGO!Soft Comfort软件菜单Tools > Transfer > Set Clock...命令设置实时时钟。
LOGO!的时钟数据下电后是靠超级电容保持的,即在LOGO!上电24小时后,下电后时钟数据可以保持80小时。
13、LOGO!扩展模块上的LED灯亮红灯是什么故障?
扩展模块上的LED灯为红色,说明与其左侧的模块通讯不正常。
如果是在产品经过运输后出现这个问题,很可能是剧烈震动造成接触松动。只需按顺序拆装一遍就可以解决。装配时要注意把灰色的模块连接滑块移动到位。
检查扩展模块的供电。
扩展模块必须在LOGO!本体上电之前、或者同时上电。
14、LOGO上有电池吗?程序能存住吗?
LOGO!没有电池卡来延长数据的保持时间。在LOGO!上编程,或者使用LOGO!Soft Comfort(轻松编程软件)下载程序到LOGO!中,永远不会丢失。内含程序的存储卡,其内容永远不会丢失。内含程序,并且设置了“程序保护”功能的存储卡,当卡插在LOGO!上的时候,LOGO!可以正常运行;当卡从LOGO!上移走,LOGO!中就没有程序,不能正常运行。
15、logo上有保持寄存器吗?
在LOGO!上编程,或者使用LOGO!Soft Comfort(轻松编程软件)编程下载程序到LOGO!中,其特殊功能块的开关状态和计数器值可以设定为具有保持功能,即在掉电后当前的数据可以保持,并在电源恢复后从断点处继续运行。
为了实现此功能,必须在相关的特殊功能块中设置为保存(Retentive)。如RS触发器,则在LOGO!停止运行或下电后,它的状态会一直保存,再次运行或上电时其输出状态会与停止或断电前的状态相同。
16、LOGO!存储卡是干什么的?
普通存储功能:内部存有LOGO!程序的存储卡插到LOGO!上,上电后程序被复制到LOGO!内部;存储卡拔走后,程序依旧保存在LOGO!内
程序保护功能:将程序复制到存储卡中后,在LOGO!菜单中设置存储卡的“拷贝保护”功能为“Yes”,则只有在存储卡插在LOGO!上时,LOGO!才能执行程序;存储卡拔走后,程序消失, 存储卡的“拷贝保护”功能与LOGO!程序的密码保护功能配合,可以做到完全的知识产权保护。
17、LOGO!也能设定密码吗?
(1)直接在LOGO!上操作,进入Password功能项进行设置。
(2)用LOGO!Soft-Comfort软件编程时,进入命令菜单File(文件) > Properties(属性) > Password(密码)设置密码,然后将程序通过LOGO! 编程电缆下载到LOGO!中,密码也一并下载到LOGO!中了。
这两种方法设置的密码功能效果一样。
18、LOGO!能实现长达好几天的定时吗?
可以用周定时器,周定时器用来实现最大循环周期为一周的定时任务,也可以用来实现按天循环的定时任务。
只有具内部实时时钟的LOGO!模块(型号后面带有C的模块)支持这个特殊功能块。
每个周定时器实际上是由三个独立的星期-日定时器复合而成。每个星期-日定时器可以设置一个“开/关”时间段,独立对一星期内的某天(可以分别设定)起作用。因此一周内的每天可以设置三个开/关时间段,或者说,每一时刻的输出状态可以受到最多三个时间段设定条件的约束。
19:LOGO!有启动脉冲位吗?
M8在用户程序启动的第一个循环周期会被置位为“1”;在完成第一个循环周期后,会自动复位为“0”。
因此M8可作为用户程序的启动标志。
M8在所有其余的循环周期内可用作中间点,其用法和其它的标志位用法相同。
20、LOGO!有联网通讯能力吗?
LOGO!可以连接到两种通讯网络:
(1)EIB(Instabus EIB):
LOGO!附加CM EIB/KNX模块可以连接到EIB网络上。EIB是欧洲安装标准,一种多用于建筑设施的通讯
(2)AS-InteRFace:
LOGO!附加CM AS-I模块可以连接到AS-Interface网络上,只能作为AS-Interface从站。每个LOGO!可以在网络上有4输入/4输出(共8个)开关量点。常见的主站如S7-200系列中的CP243-2模块,S7-300中的CP343-2模块等