建立定期检查制度,妥善保管好监督检查档案,另外,每周进行一次巡检,每半年进行一次全面检查维修,使主要组件符合下列要求,保证系统经常处于准工作状态。
3. 消防水源的储水量应足够,发现不足及时补充,并根据当地环境和条件适时换水。
4. 消防水泵每周或每月启动运转一次,并应模拟自动控制启动,功能正常;水泵接合器的接口配套附件应完好,无渗漏,闷盖盖好;各种阀门处于正确开,闭状态。
5. 室内消火栓设备应确保以下几点:(1)消火栓和消防卷盘供水阀有无渗漏现象。(2)消防水枪,水带,校方卷盘机全部附件齐全完好,卷盘转动灵活。(3)报警按钮,指示灯即控制线路功能正常,无故障。(4)消防箱及箱内配备的消防不见外观无损伤,涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。(5)消火栓,供水阀门及消防卷盘等转动部位润滑良好。
6. 室外消火栓因易受到人为或自然的损坏,应经常进行维护检查,及时清除杂物,必要时进行供水试验。