1)线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔分别单独穿管;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。1)好:字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。2) 好: 用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。3)好:管径规则,厚度均匀,颜色不要偏黄。4)安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。8、复合风管材料:用于内机出回风的风管制作,其具有风阻力小,保温效果好等特点,有效保证空调运行效果。