SCADA系统操作规程 一、总图的进入 总图展现的是整个工艺流程的概况(如图1)。 用鼠标左键单击当前页面顶部的‚Pxxx总图(如P301 总图)‛, 如下图,即可进入总图界面。 二、基本操作1、控制页面切换 在控制页面的下方有各个页面的标题(如图2),有Pxxx 总图、 井口与加热炉、井口分离器、加热炉、计量与外输、甲醇加注、缓蚀 剂加注、酸液缓冲罐、火气检测、事件查询等。用鼠标左键单击下图 各标题就可以进入相应界面。 出现对话框(如图 输入‚mngr‛点‚OK‛或回车即可。在进 ‚mngr‛账户后,如果要退出账户,可用鼠标左键单击页面右下角的‚mngr‛ 出现对话框(如图5) 点‚OK‛或回车即可。 在‚Oper‛账户下主要 以界面参数读取为主。 在‚mngr‛账户下,用 户既可读取界面参数, 又可对各自控设备进行远程控制和操作。 3、权限抢夺 各站的自控系统均受中控室和站控室两个地方的控制。当站控室 需要进行某项远程操作时,必须先按照账号的登陆步骤进入‚mngr‛ 操作账户,然后左键单击总图右上角的‚权限抢夺‛(如图6),再点 击弹出对话框中的‚Yes‛或者回车, ‚权限抢夺‛按钮变为‚站场 控制‛之后才能进行相关操作。当站控室和中控制同时进行权限抢夺 时,中控室权限优先。 )如上图,最顶端为标题栏,显示当前页的代码,如‚station-factory-(P301-PG-1.htm)‛; 2)最底端信息栏依次为日期、时间、事件报警(Alarm)、系统 报警(System)、当前所启用的主服务器(Pxxx-servera,如P301- servera)、站、操作员级别(如上图7)。 5、阀门及设备状态辨认 1)确认阀门当前所处状态;(注:灰色状态项没有权限就在界面 不能进行上操作) 2)在开关阀门时请注意阀门状态,不要在阀门没有开到位或关 到位的时候进行开关阀操作,以免造成阀门逻辑错误而引起的器件损 3)阀门状态指示:绿色为全开、黄色为移行、红色为全关、蓝色为故障; 黄色为移动 绿色为全开 红色为全关 蓝色为故障 4)如果是自动控制类型的阀,操作完成后,将手动打到自动状 态,以便程序自动控制执行。 5)设备的状态跟阀门状态的指示一样:绿色为运行、红色为停 6、参数读取及相关设臵1)总图 进入总图(如上图8),显示站场整个工艺流程。井口区,显示‚ssv 阀‛、‚scssv 阀‛的工作状态;在井口放空区,显示所有井口 放空‚BDV 阀‛的工作状态;在装臵区,显示井口分离器底部液位调 节阀和ESDV 阀、加热炉、XV 底泵以及燃料气ESDV阀的工作状态;在外输汇管区,显示外输‚ESDV 阀‛的工作状态;在火炬区显示了火焰的状态。用鼠标左键单击井口 分离器的液位区、加热炉或者上述阀门和泵,就能够在工具栏的下面 看到示值或者相应的工作状态。其中‚ssv 阀‛为井上安全阀,‚scssv 阀‛为井下安全阀,‚BDV 阀‛为自力式液压闸板阀,‚ESDV 动单作用球阀,‚XV阀‛为气动双作用球阀。 2)井口与加热炉页面 进入井口与加热炉页面(如图9),可以很容易的读出各井的油压 (PIT)、油温(TIT)、套压(PIT)、套温(TIT)以及流体经井口一级节 流后的压力和温度。此页面同样显示出了井上安全阀、井下安全阀、 井口及汇管放空区BDV 阀以及加热炉的工作状态。在页面左上角可以 看到从燃料气撬块到放空总管的燃气总流量。其中 FQ 表示总流量, PIT 表示压力,TIT 表示温度。 3)井口分离器页面如图10,进入该页面,能够清楚地了解到各井口分离器的温度 (TIT)、压力(PIT)、液位以及井口分离器排液管线上液位调节阀的 开度和ESDV 阀的状态。其中LIT 下面的数值表示该容器的液位值, LV 下面的示数表示该液位调节阀的开度。LV 阀根据井口分离器液位 自动调节。 (图10) 在‚mngr‛账户下单击LV 阀,出现如图11 的对话框, 将对话框中 MD 设臵为‚手动‛状态,然后在‚OP‛中可输 LV阀的开度值,之后两次回车就可改变井口分离器液位 调节阀的开度。井口分离器下的 ESDV 阀在容器液位超过设 定低低报警值时自动关闭,当液位重新恢复至高出低低报警 值时,在ESD-3 级关断界面点击‚ESD-3 复位‛,ESDV 动打开。