微信用户求助:变压器电损如何计算计算需要变压器的空载损耗和负载损耗,同时还需要当时的发电量。
计算公式=变压器的空载损耗+(发电量/变压器的容量)^2*负载损耗
以人民电气集团的SC9系列2500KVA 35/0.4kV的变压器为例,其空载损耗4300W,负载损耗18930W,按两台机满发,变压器的自耗=4300+(2*1030/2500)^2*18930=17153W。
PS:计算的终归不太准确,最好是在两端加两个电量表,记录结果一减就能得出损耗值。