规范条文:
1.应设置独立的空调和排风,并且能够24小时连续运行。
2.一般宜采用全新风直流式空调系统,送风量10~15次/h。不得设置风机盘管机组等室内循环机组。送风装置应设置在室外而用风管连接到室内,如因条作限制必须设置在室内时,室内不得出现负压风管。并注意过滤器保养和更换时不污染室内。
3.新风应经过粗效中效和亚高效三级过滤,可以集中处理,也可以新风机组形式设于走廊侧墙上。排风应经过高效过滤器过滤,高效过滤器设于室内排风口处,便于更换。排风机可集中调协,也可一室一机。
4.室内气流应做到一侧送风,对侧(床头附近)排风。
5.非空气途径传染的隔离病房的空调系统可参照普通病房。
6.区域应维持有序梯度负压,负压程度由走廊→前室→隔离病房的依次增大。应在每个房间送排气风管安装密闭阀,且与配置风机连锁,风机停止时密闭阀关闭。
7.温度20~27℃,相对湿度30%~60%。
设计要点:
1.为两种:保护性,房间正压;传染性(隔离性),如肺结核、水痘等,房间负压。
2.应有单独空调系统,24小时运行。
3.应设前室,必要时两个前室。
4.病房内不应设风机盘管、回风,对单一病人,排风设高效过滤器,可几个房间共用系统,排气口设在病床头部以下就近位置。
5.负压隔离病房的负压差:-15Pa,送风亚高效即可,排风设高效、需处理全新风:送风换气10~15次/h。
6.空气传染性烈性隔离病房可以采取两级隔离。