建筑楼层总共电器设备加起来有120kw千瓦用电需求,需要进线的电缆平方多大?下面就来介绍下120kw千瓦电器设备要多大平方的电缆线?
一、电缆平方数计算
电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。
由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:
I=120/(1.732x0.38x0.85)=215A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值215A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。由表可查得120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线。
二、铜铝缆载流量表
1、YJV电缆载流量表:
2、VV电缆载流量表
三、电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
更多关于电缆平方选择知识请多关注电百科,盗载必究。