塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油),有点经验的人都知道不能。但为啥不能,以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了。
那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装易燃物料呢?答案就模糊了。
以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。
1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析
危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦,尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷,在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电,刷型放电的能量最大可达10mj,假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽,回火导致罐内闪爆;
危害2:在往桶内充装液体时,由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦,会把静电带入桶内,桶内静电积累,液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云,造成桶内闪爆。
2. 塑料桶是否可以盛装易燃液体
根据GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等。 那我们在超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为,静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶,由于面积和体积小,上面积累的电荷,即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽。但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable and Combustible Liquid Code》表9.4.3, 描述如下:
IA 级液体:5升
IB 级液体:20升
IC 级液体:20升
II 级液体:450升
III A 级液体:450升
III B 级:没有限制
易燃与可燃液体的NFPA分类如下:
可燃液体(Combustible Liquid):闭杯闪点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。
可燃液体可分为以下类别:
II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F),小于60℃(140°F)的液体。
IIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F),小于93℃(200°F)的液体。
IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体。
易燃液体(Flammable Liquid): 闭杯闪点低于37.8℃(100°F)在37.8℃(100°F)下蒸气压力不超过2