7.13.1 将一块尺寸为(1士0.025)m X(1士0.025)m 的金属板垂直悬挂在绝缘的支架上,将金属板连接到变压器上,使金属板与大地之间建立一个(36士3.6)kV的交流电压。这回路的阻抗应是:当一个等于通常初级10%的电压被加在初级上,且次级短路时,则次级电流不小于0.1 mA。
7.13.2 固定灭火器在绝缘支架上,使喷嘴保持距离金属板中心1m,并与金属板成直角对准金属板中心,灭火器与大地连接,对配有喷射软管的灭火器,喷嘴应与手把连接,再与大地连接。
7.13.3 金属板通电,打开灭火器喷射,测量流过灭火器与大地间的电流,直至喷射结束。
灭火器执行标准:GA86-2009 orGB4351.1-2005GB/T4351.3-2005
灭火器的灭火剂充装总量误差应符合表1的规定
最小有效喷射距离应符合表5的规定。
灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离应符合表6的规定。
选灭火器时首先要确定配置单元火灾类别、建筑(整栋建筑)的危险等级、配置单元面积以及几何尺寸。