变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比为10/0.4KV的400KVA变压器低压额定电流为:400*1.44=576A
变压器效益为80% 有功率为:400*0.8=320KW
380V电动机直接启动的最大功率不能大于变压器功率的1/3 即320/3=106KW
一般要求电动机直接启动时电压不能低于额定电压的(民用90%)(工业用85%).