学习电气就需要我们进行各种电气图纸的识别,有人说电气图纸很难识别,各种符号真的傻傻分不清,如果你连最基础的电气符号,都不能够识别清楚,又怎么能够期望自己可以看懂电气图呢?所以第一步要做的就是了解熟悉,各种电气符号,希望可以帮助大家快速读懂电气图纸!
如何学习电气设计?首先要懂符号https://www.zhihu.com/video/1142023459486879744
一、图纸中AL、AW、HAL、SAL、SBX、AP
具体含义如下:
1、AL代表照明配电箱
2、AW代表电表箱
3、HAL代表(EW)DD手车式
4、SAL代表引下线与金属物体之间的空气中距离(M)
5、SBX代表水表箱
6、AP代表的是动力配电箱。
电气原理图标注:
常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。
元件技术数据:
1、电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等。
2、用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁边。

二、电气图纸中各个开关含义及字母的意思

(1)NHYJV-5X6-CT,SC25-WE,CE,表示型号为5根6平方铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆经电缆桥架敷设,再穿25mm钢管,沿墙,沿顶棚明敷。
(2)DPNVigi-20A,表示型号为DPNVigi,额定电流为20A的漏电断路器。
(3)CPM-R40TA ,表示电涌保护器,通流容量40KA;保护水平≤1.8,额定工作电压380V;响应时间25ns,外形尺寸117*71.4*77.5
(4)KBO-32C/M23.06MF ,表示KBO系列控制与保护开关,意思是KBO—32主体+M型热脱扣器,额定电流23A+06MF型辅助触头。
作用,就地控制非频繁起动的电动机负载,功率为380V/10KW,二次控制电源380V,要求故障信号和等待信号。
三、常用的电气、弱电、给排水常用图例
电气图例:
建筑电气图例中,插座的分类一般用字母来代替,比如普通插座旁多了一个字母R,则用来表示热水器插座。上图中,左边图例,右边为相对应的安装高度。弱电图例:
给排水图例:
四、常用字母符号大全符号名称和符号的解释
(1)电线穿线管一般有:
PVC——PVC管
SC——焊接钢管
KBG——扣压式镀锌薄壁电线管
JDG——紧定式镀锌薄壁电线管
(2)电气设计施工图中常用线路敷设方式
SR——沿钢线槽敷设BE——沿屋架或跨屋架敷设
CLE——沿柱或跨柱敷设
WE——沿墙面敷设
CE——沿天棚面或顶棚面敷设
ACE——在能进入人的吊顶内敷设
BC——暗敷设在梁内
CLC——暗敷设在柱内
WC——暗敷设在墙内
CC——暗敷设在顶棚内
ACC——暗敷设在不能进入的顶棚内
FC——暗敷设在地面内
SCE——吊顶内敷设,要穿金属管
(3)导线穿管表示
SC——焊接钢管
MT——电线管
PC-PVC——塑料硬管
FPC——阻燃塑料硬管
CT——桥架
MR——金属线槽
M——钢索CP——金属软管
PR——塑料线槽RC——镀锌钢管
(4)导线敷设方式的表示
DB——直埋
TC——电缆沟
BC——暗敷在梁内
CLC——暗敷在柱内
WC——暗敷在墙内
CE——沿天棚顶敷设
CC——暗敷在天棚顶内
SCE——吊顶内敷设
F——地板及地坪下
SR——沿钢索BE——沿屋架,梁
WE——沿墙明敷
(5)灯具安装方式的表示
CS——链吊
DS——管吊
W——墙壁安装
C——吸顶R——嵌入
S——支架CL——柱上
SR——沿钢线槽
BE——沿屋架或跨屋架
CLE——沿柱或跨柱
SC——穿焊接钢管敷设
MT——穿电线管敷设
PC——穿硬塑料管敷设
FPC——穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT——电缆桥架敷设
MR——金属线槽敷设
PR——塑料线槽敷设
M——用钢索敷设
KPC——穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP——穿金属软管敷设
DB——直接埋设
TC——电缆沟敷设
(6)导线敷设部位的标注
AB——沿或跨梁(屋架)敷设
BC——暗敷在梁内
AC——沿或跨柱敷设
CLC——暗敷设在柱内
WS——沿墙面敷设
WC——暗敷设在墙内
CE——沿天棚或顶板面敷设
CC——暗敷设在屋面或顶板内
SCE——吊顶内敷设
FC——地板或地面下敷设