第八节 透平膨胀机 第3.8.2 目前国内各制造厂生产的膨胀机,其结构形式各不相同,且品种也有所更新,因此对纵横向安装水平的要求也不同,故强调应符合设备技术文件的规定。 第3.8.5 第四、五款为最高转速下的安全操作试验,防止发生人身或设备事故。第3.8.6 强调应作好检验记录,使将来工程验收有依据。第九节 活塞式膨胀机 第3.9.1 活塞式膨胀机的结构与活塞式压缩机基本相同,故除按设备技术文件规定外,还应参照现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》中有关的规定。 第十节 高心式低温液体泵 第3.10.1 离心式低温液体泵结构较简单,但低温状态下的运转有其特殊性,固泵的装配试运转等强调应按设备技术文件的规定执行。 第3.10.2 本条是结合调试经验修订的,规定倾斜方向是为了便于排除泵内和管路内液体中的气体,防止产生气蚀现象。 第3.10.3 塞式低温液体泵第3.11.1 根据施工经验,为防止盲目性,故强调泵就位前的清洗和脱脂应按设备技术文件的规定执行。 第十二节 回热式制冷机 第3.12.2 回热式制冷机为整体出厂,机内充有氮气,故不宜随便拆洗。