喷头与被保护对象的水 平距离, 不应小于 0.3m ; 喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定: 表 7.1.5 喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离 (m) 喷头类型 标准喷头 其他喷头 最小垂直距离 0.45 0.90 附录 A 设置场所火灾危险等级举例 表 A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 轻危险级 设置场所举例 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等 1) 高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播 电视楼(塔)等 2) 公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆 (厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头 Ⅰ级 的建筑;总建筑面积小于 5000m 2 的商场、总建筑面积小于 1000m 2 的地下商场 等 3) 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等 中危险级 4) 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋 架等建筑构件 1) 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积 5000m 2 及 以上的商场,总建筑面积 1000m 2 及以上的地下商场、净空高度不超过 8m 、物 品高度不超过 3.5m 的自选商场等 Ⅱ级 2) 工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、 烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与 生产车间 Ⅰ级 严重危险 级 Ⅱ级 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过 8m 、物品 高度超过 3.5m 的自选商场等 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥 青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部 Ⅰ级 食品、烟酒;木箱包装的不燃难燃物品等 仓库危险 级 木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、 B 钢塑混合材料制品、 各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品 Ⅱ级 组塑料与橡胶及其制品、 混杂储存的仓库等 Ⅲ级 A 组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等 注:表中的 A 级、 B 级塑料橡胶的举例见本规范