站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条限定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计量加厚管道强度保证安全,通常与原有的房屋距离在200米以上。 增加:1、根据《B50183-2004》规范要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米。《B50183-2004》规范是指:建设部关于发布《石油天然气工程设计防火规范》的公告,准许《石油天然气工程设计防火规范》为国家准则编号为B501832004自2005年3月1日起实施。2、特别是新建管道距离(一)居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物;(二)变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所等公共的人员密集区的房屋都要具体落实安全规范。