星三角启动器大家都接触过也都懂,但是星三角启动所带来的二次电流冲击却不见得每个电工都了解。星三角启动器由三个接触器组成,一个主接触器,和两个辅助接触器,主接触器承担主电流和主电流的冲击,另外两个辅助接触器则承担二次切换时的二次电流冲击。
一般辅助接触器的额定电流要比主接触器要小的,这是因为我们要求电机在星形启动完成后,电机转速达到了额定转速,电流也降到了额定电流再进行星——三角转换的,这样产生的二次电流冲击最小,接触器内产生的火花也最小,接触器受到的冲击也最小,它的使用寿命也最长。
可是如果你将这个二次转换时间设置短了,电机星形启动都还没有完成,电机的转速也还没有达到额定转速,启动电流还很大的时候进行切换,那么辅助接触器所承受的电流将是启动电流,所承受的二次冲击也远远超过它所能承受的范围。
这样一来接触器的打火更加严重,启动过程更加艰难,它的使用寿命也就更短。如果转换时间设置太小那还不如让电机直接启动更好,那样还少了一次大电流冲击,对设备的损伤更小。对于大功率的电机来说建议还是使用软启动器启动,这样能有效地降低启动电流和压降。
以上的过程便是我对星三角启动的理解,相信对电工朋友们也有一定的作用。