图示互感器的准确等级
为满足保护、测量的需要,各个铁芯具有的准确等级可以不同。保护用电流互感器应选用P级或TP级。
P级是一般保护用电流互感器,可分为5Px,10Px两种,如5P10,5P20,10P10,10P20等,其中P表示保护用铁芯,P之前的数字表示综合误差及准确等级,P之后的数字表示极限准确倍数。TP级是具有暂态特性铁芯的电流互感器。
出于经济上的考虑,目前在220kv及以下电力系统继电保护回路尚不推荐使用TP型电流互感器,通常采用10P型电流互感器铁芯,只有对精度有特殊要求而10P型铁芯不能满足时菜采用造价相对较高的5P型电流互感器铁芯。
看过《互感器准确等级的确定方法》的人还看了以下文章