首先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转问题一般就会解决。
4.在遇到大面积、多户空转时,一定要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。
如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。 如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。
综上所述,水表空转最主要的原因是管道聚气产生的,一般在系统最高点安装OR自动排气阀即可解决问题。