意思说导线敷设在高温环境,载流量按估算值的百分之九十计算,举个例子,4平方铝线载流量估算值是4×8=32(A),如果在高温下使用载流量打九折是32×90%=28.8(A)。铜导线载流量等于比这个铜导线大一个型号的铝线的载流量,即1.5 的铜线载流量等于2.5铝线的载流量,2.5的铜线载流量等于4平方铝线的载流量, 4平方铜线等于6平方铝线载流量,一直类推。举个例子,要估算35平方铜线载流量,只需要估算出50平方铝线载流量50×3=150(A)。穿管敷设时,穿两根线是时,导线载流量打八折,穿三根载流量打七折,穿四根导线载流量打六折。举个例子,2.5平方毫米铜线穿管敷设,管里穿2根线时载流量是4×8×80%=25.6(A),穿三根载流量是4×8×70%=22.4(A),穿四根载流量是4×8×60%=19.2(A),如果敷设环境温度较高,在此基础上再打九折。