民用自来水水表的接口直径和管道是对应的,4分、6分的最多。工厂企业的水表都是大口径的,从DN100---DN1000毫米都有。关于水表流量的选择是看水的使用量来确定,例如一个发电厂一天用水3万吨,供水管道DN500毫米的两条,安装两块水表,都是1500吨/小时的规格。
什么小和水表用水
pvc给水管规格表:
公称外径及公差	压力等级	0.63Mpa	0.8Mpa	1.0Mpa	1.25Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	壁厚及 公差	壁厚及 公差	壁厚及 公差	壁厚及 公差	壁厚及 公差	壁厚及 公差	壁厚及 公差20+0.3	2.0+0.4	2.3+0.425+0.3	2.0+0.4	2.3+0.4	2.8+0.432+0.3	2.0+0.4	2.4+0.4	2.9+0.6	3.6+0.640+0.3	2.0+0.5	2.4+0.5	3.0+0.5	3.7+0.6	4.5+0.750+0.3	2.O+0.5	2.4+0.5	3.0+0.5	3.7+0.6	4.6+0.7	5.6+0.963+0.3	2.0+0.6	2.5+0.6	3.0+0.6	3.8+0.6	4.7+0.6	5.8+0.9	7.1+1.075+0.3	2.3+0.7	2.9+0.7	3.6+0.7	4.5+0.7	5.6+0.9	6.9+1.0	8.4+1.090+0.3	2.8+0.8	3.5+0.8	4.3+0.8	5.4+0.8	6.7+0.9	8.2+1.1	10.1+1.1110+0.4	2.7+0.9	3.4+0.9	4.2+0.9	5.3+0.9	6.6+0.9	8.1+1.1	10.0+1.1125+0.4	3.1+0.6	3.9+0.6	4.8+0.7	6.0+1.0	7.4+1.0	9.2+1.O	11.4+1.1140+0.5	3.5+0.9	4.3+0.9	5.4+0.9	6.7+0.9	8.3+1.O	10.3+1.1	12.7+1.2160+0.5	4.O+1.O	4.9+1.O	6.2+1.O	7.7+1.O	9.5+1.0	11.8+1.2	14.6+1.3180+0.5	4.4+1.1	5.5+1.1	6.9+1.1	8.6+1.1	10.7+1.1	13.3+1.3	16.4+1.4200+0.6	4.9+1.2	6.2+1.2	7.7+1.2	9.6+1.2	11.9+1.2	14.7+1.3	18.2+1.5218+0.6	5.3+1.3	6.6+1.3	8.2+1.3	10.3+1.3	12.8+1.3	15.8+1.4	225+0.6	5.5+1.3	6.9+1.3	8.6+1.3	10.8+1.3	13.4+1.3	16.6+1.4	250+0.8	6.2+1.4	7.7+1.4	9.6+1.4	11.9+1.4	14.8+1.4	18.4+1.8	315+1.O	7.7+1.4	9.7+1.4	12.1+1.4	15.0+1.4	18.7+1.4	23.2+2.0	355+1.1	8.7+1.9	10.9+1.9	13.6+1.9	16.9+1.9	21.1+1.9	26.1+2.1	400+1.2	9.8+2.1	12.3+2.1	15.3+2.1	19.1+2.1	23.7+2.0	29.4+2.9	500+1.5	12.3+2.9	15.3+2.9	19.1+2.9	23.9+2.9	29.7+3.0	630+1.9	15.4+3.7	19.3+3.7	24.1+3.7	30.0+3.7	710+2.O	17.4+2.0	22.8+2.4	27.2+4.1	执行标准GB/T10002.1-2006
pvc给水管规格:
塑料水管尺寸是怎么排的?
我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 按说法上分:有英寸,国内按分,国际标准厘米(DN--) 把英寸分成8分,应该是这样说: 1/8英寸1/43/81/25/83/47/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。