.\ ********项目电解车间 屋面通风器 施 工 方 案 施工单位: 编 制 人: 审批负责人: 编制日期: .\ 目录 一、工程概况、特点 ..............................................................................................................3 1.1 工程概况.....................................................................................................................3 1.2 工程技术要求.............................................................................................................3 1.3 工程特点.....................................................................................................................3 二、编制说明 ..........................................................................................................................6 三、施工准备 ..........................................................................................................................7 四、施工工艺流程 ..................................................................................................................9 4.1 屋脊采光流线型:.....................................................................................................9 4.2 安装作业总体要求.....................................................................................................9 五、安装施工方法 ................................................................................................................10 5.1 流线型安装...............................................................................................................10 六、施工注意事项 ................................................................................................................13 七、安全控制措施 ................................................................................................................13 八、现场安装的文明施工措施 ............................................................................................16 九、环保措施 ........................................................................................................................16 屋面通风器安装施工组织方案 一、工程概况、特点 1.1 工程概况 .\ *********项目电解车间位于新建广州和谐型大功率机车检修基 地检修区,其主库部分建筑面积为 43271.97 ㎡,建筑总高度为 21.7 米,采用门式钢结构进行施工,屋面为压型金属板的钢结构屋面,根 据厂房内部的使用情况及特殊要求,在屋面采取通风气楼进行室内外 空气交换。根据设计要求屋面通风器规格为过脊敞开采光流线型型通 风器。 过脊敞开采光流线型通风器规格为 9.0 米喉口,1114 米×1 条(过 脊)。屋面通风器型号: 流线型屋脊通风器 ;通风器断面尺寸: 14500mm(宽)×5000mm(高);屋顶通风器流量系数:0.84;阻力系 数:不大于 1.6;能够承受的最大风载:1400pa;能够承受的最大雪 载:0.50KN/㎡;抗震设防烈度:8 度;通风器骨架间距:3250mm。 1.2 工程特点 整个施工区域面积广,厂房高、跨度大、形成中间高两端低的形 状,加之通风器安装分布广,安全管理难度大;在施工时,与部分钢 结构的防火涂料喷涂、部分钢构件的除锈工作及防锈漆的涂刷存在部 分交叉作业,故给施工增加了不少难度。 1.3 材料选用及技术要求 1)、外护板:采用塑铝合金防腐板,质量标准必须与电解车间厂 房采用的塑铝合金防腐板保持一致。总厚度 1.0mm。外表面为耐候树 脂膜 0.15mm,内表面合成树脂膜 0.15mm。应具有 A 级防火且耐化学 介质 HF20%,120 小时检测报告,和耐腐蚀性 1000 小时监测报告。外 观颜色采用绯红色(02J503-1 常用建筑色 9-2-1)。 .\ 2)、骨架:采用内外热镀锌空腹方管,材质 Q235B,通风器的外 圆弧空腹方管成型时必须将截面变形控制在 5%以内,构件和杆件焊 接必须符合国家标准满焊,焊接完成后焊缝处经喷锌处理;刚度、强 度、构造、制造和安装保证设计参数(风荷载、雪荷载、抗震),安 全、可靠、连续运行。方管具体尺寸如下:通风器主结构方管尺寸为 □90×50×4.0,次结构方管□50×50×2.5、□50×50×3,纵向连 杆采用□40×30×2.0,具体尺寸详见附图。 3)、防雨板:厚度 1.5mm 的阻燃型 FRP 透光板,每平方米重量 2400g,透光率≥70%,温度-40℃~120℃,氧指数≥26,颜色为透明 色,表面贴 20 微米 Meline301 薄膜,质保 15 年,必须与电解厂房采 光板质量标准保持一致经过甲方认质。 4)、水槽:内置独立集水槽,有效防止雨水过大溢出天沟飞溅至 室内。材质采用耐腐蚀性优良 3mm 厚的 100%铝合金板材机器一次性 压制成型。漏斗与水槽材质保持一致,并采用焊接。落水管采用 PVC 管材,每 3250mm 安装一条,檐沟位置必须设置在喉口宽度范围以外。 5)、包角:材质和颜色与护板保持一致。 6)、紧固件:所有用于屋顶自然通风器的紧固件均应采用不锈钢 (1Cr18Ni9Ti)材料。 .\ .\ 二、编制说明 本工程通风器选择根据设计要求依据图集 05J621-3,本分项工 程施工按照钢结构施工质量验收规范进行验收。 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2014 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 3、《碳素钢结构和低合金钢冷轧薄钢板及钢带》 GB1153-89 4、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 6、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 8、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 9、《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2011 10、《包装储运图示标记》 GB/T 191-2008 11、《通风天窗》 05J621-3 12、《通风采光天窗》 11CJ33 其中规格分别参考图集 05J621-3 第 27 页做法及 05J621-3 第 46 页做法进行设计并深化,要保证气楼的施工质量,注意节点处的 搭接及防水措施是否到位,深化图须经设计院签字认可方可施工。 2.1 屋顶通风器设计、制造和安装,保证在设备允许的使用条 件中能够安全、可靠、连续的运行;骨架坐落在钢结构的支点上,以 增加刚性、抗风、承载能力。 2.2 屋顶通风器设备和各部件在各种气候工作环境下都能有效、 良好地运行,无过度磨损,不需过多的维护。 2.3 每台屋顶通风器都必须按设计要求和标准在工厂进行安装和 .\ 调试,工厂验收,合格后才能拆装、包装、发运。 2.4 通风器为流线型结构,布局合理,空气流通畅顺,无明显的 通风死角区域,流动阻力小,挡雨板布局合理,具有良好的避风作用, 能够有效地防止室外空气倒灌,并且必须具有可靠的防止雨、雪渗透 措施,确保屋顶通风器在任何天气条件下不向室内渗漏雨雪,不影响 通风器的正常使用。 2.5 屋顶通风器本体牢固、安全、可靠,能够承受当地的风载、 雪载的负荷影响,并不影响屋顶通风器的正常使用,同时满足当地抗 震的有关规定。雪荷载值和风荷载值的选择,按照 BGJ9-87《建筑结 构荷载规范》中第五章雪载荷、第六章风载荷的有关规定执行。 2.6 根据电解车间工艺特性,通风器从设计、制造到安装,坚决 不允许任雨水的毛细渗入、滴漏、滞留。 2.7 通风器底座与现场钢基础采用焊接的连接方式,焊接后进行 喷锌防腐处理。 2.8 充分考虑电解车间的内部使用环境,高温且具有气体腐蚀, 腐蚀介质为氟化氢气体。 2.9 通风器骨架设计结合当地气候条件,必须保证结构安全,由 此产生的质量问题由通风器厂家负责。 三、施工准备 (1)待钢构公司将所有屋面板敷设完毕、通风器基础安装完毕, 钢构公司的交工资料到位后,即可进行通风器基础的复测验收工作; (2)验收全部钢构件的焊接,侧面防护板,防雨板、墙山板的 质量情况以及运输途中是否有缺损的情况,如有不合格现象,验收小 组应做好记录并由我公司采取纠正缺损的措施。 .\ (3)所有通风器楼的方钢骨架、侧板、水槽、收边材料均已经 进场,所有施工材料具有质量说明书,规格必须符合技术规格书的要 求; (4)对现场施工工人进行安全交底及技术交底工作,并对相关 的特种工人的操作证进行检查; (5)已完成具体的屋面通风气楼深化图 (6)吊装工作安排 ①首先在屋面找个便于吊装的地点,铺上防护木板,以及安装专 用走道均用防护木板铺垫,以防破坏屋面彩板与屋面防水层。 ②通过现场验收的构件、另部件利用汽车吊吊运至屋面,在安装 区域附近堆放。(吊装前应向总包方详细了解屋面结构,并获得总包 方的指导)。 ③每次吊运至屋面的构件、另部件数量不宜过多,以防压坏屋面, 发生意外事故。钢构件的起吊点必须放在结构件硬档,防止构件变形。 ④构件、零部件吊运至屋面后,我司安装人员立即将零部件等分 散到安装作业区域四周,以减轻屋面的集中承载。 (7)施工现场平面布置原则 根据现场图纸要求,针对本工程实际现场施工要求进行相应的施 工平面布置,本施工场地布置的具体原则是: ①依照施工现场结合施工部署合理规划场地,并且保证运输方便 通畅。 ②符合施工流程要求,减少对专业工种和其他工程项目施工的干 .\ 扰。 ③各种生产设施便于工人的生产、生活,且满足安全防火及劳动 保护的要求,同时能够适应本工程周边绿化、总体施工对场地的要求。 ④依据本工程的特点,施工安全围护必须满足保障行人及车辆正 常行驶安全需要,保证施工安全。 四、施工工艺流程 4.1 屋脊采光流线型: 基础校平→骨架装配→纵向连杆安装→ 泛水板安装 →水槽安 装→防雨板安装→脊瓦安装→ 侧面防雨板安装→两端护板安装→装 饰包角 →清理→自检调整→验收 4.2 安装作业总体要求 ①构件、零部件应标记清楚。 ②屋顶通风器的安装,原则上从一端开始按顺序向另一端延伸。 ③安装人员在作业时,必须戴好安全帽,系好安全带,在屋面安 装地点拉上安全绳后,才能进行安装作业。 ④安装时,先组装骨架。所有紧固另件必须旋紧,不允许有松动 现象。 ⑤在屋面搬运另部件,需 2 人以上同时进行,随时要注意对屋面 彩板的保护。 ⑥组装通风器应在自由状态下对准,严禁用锤打、卡压等强制手 段使各接口、另部件、匹配件强制就位。 .\ ⑦所有焊接的引弧不准在母材的非焊接部位进行。