两根电线都带电是供电线路中零线断线所致,少数情况下是进线空开接线端口或进出线接线端子严重接触不良发热锈蚀造成。
零线断电时,带电部分为火线L(相线)至断点,断点至零线N不会带电。
如下图所示,当线路进线端出现零线断路故障时,整条线路上各个支路都将带电,如红线所示。当分支线路上的零线N断路时,所在支路带电,如粉红色线所示。