我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米
3P空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=1780 1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!