对隔离变压器的要求在变电所、发电厂中电子设备使用的隔离变压器,应参照国家对设备的标准要求进行选择,电源用的隔离变压器应满足如下几项指标:①额定电压:220V±20%;②额定电流:按设备的输入最大工作电流再加50%选定;③绝缘电阻:》10MΩ;④工频耐压:2500V,1min,泄漏电流《10mA;⑤高频干扰抑制:共模2500V(1MHz衰减振荡波)抑制》60dB,差模1250V(1MHz衰减振荡波)抑制》40dB。隔离变压器泄漏电流的大小,以及屏蔽效能视不同设备应用需要进行选择。
隔离变压器的作用
1、使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
2、电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器。从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
3、改变电压,比如将220V的交流电压变成交流15V,但由一个更大的作用是将220V的GND与15V的GND进行了分离,这一点很重要。我们知道,当人体手握220V零线然后与大地接触后,是不会有电流流过的,而手握火线然后与大地接触,就会有生命危险。隔离变压器的这种能够隔离参考点(即地)的作用是很大的。经过变压器的隔离后,比如仍然还是220V的电压,只要保证这两根线不与大地接触,那么人体手握任何一根与大地相连,就不会有问题。
隔离变压器的选型
1、看外观
品质好的变压器一般看上去比较干净、无污染,金属材料无翘起,绝缘胶带缠绕整齐,引线(或引脚)固定良好,标签印刷良好,粘附整齐。
2、看标识和包装
变压器的标识,应当包含商标、型号和额定电气参数,或者会配有包含完整电气参数的说明书,有清楚的接线说明。
3、看零部件清单
品质好的变压器除了工艺好,更离不开好的材料,无论是绕组、绝缘胶带