1、先停电,断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。
2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。
3、当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。
4、当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。确认无误再送电,查看电压情况。
5、调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常,总之高压操作慎之又慎。在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。