天津市电缆总厂橡塑电缆厂生产的通用橡套软电缆、矿用橡套软电缆、矿用屏蔽电缆、防水橡套扁电缆、电焊机电缆、矿用电钻电缆、采煤机用电缆、高压橡套电缆、电力电缆、阻燃耐火电力电缆、控制电缆、布电线等产品已广泛为矿业

详细信息在线询价

YJV-4*10+1*6交联电力电缆|YJV0.6/1KV电力电缆
产品特点:
本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会*的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
5芯(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的详细资料:
一、产品标准
本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会*的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
二、用途YJV-4*10+1*6交联电力电缆|YJV0.6/1KV电力电缆
本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
三、使用特性及主要技术性能
1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.导体*允许的zui高工作温度为90度,短路时(zui长持续时间不超过5秒),电缆导体的zui高温度不超过250度
3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,zui小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
5.电缆敷设不受落差限制。
6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。
7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、电缆的型号、名称及适用场合
铜铝
YJV
YJLV
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJY
YJLV
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22
YJLV22
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。
YJV23
YJLV23
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
注:还可根据用户需要,生产钢丝铠装型结构,如:YJV32、YJLV32型等。
阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。
型号规格表示
例1:0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯120mm2 交联电力电缆表示为:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2 高压交联电力电缆表示为:YJV22 8.7/10KV 3×70
交货长度
电缆一般应不少于100米,允许50米以上的短线交货,数量不超过交货总长的10%如有特殊要求供需双方可