一般建筑室内照明配电系统图教学楼室内照明配线住宅楼室内照明配线值得指出的是,高层建筑室内低压配电干线是指从变电所低压配电屏的分路开关引至各楼层配电屏的线路。我们知道,电气照明对电源电压质量的要求较高。电压的质量主要包括电压偏移和电压波动两个参数。照明供电设计规范规定:照明器末端允许电压偏移值应不超过额定电压的105%。也不得低于额定电压的如下数值:
对视觉要求较高的室内照明为97.5%;
-般工作场所的室内、外照明为95%,但远离变电所的小面积工作场所允许电压偏移降低到90%;
应急照明、道路照明、警卫照明以及电压为12~36V的照明等,允许电压偏移不超过90%。
由于高层建筑的低压配电线路敷设距离较长,而且用电负荷大,为了减少线路电压偏移和电能损耗,配电干线的截面积较大,另外干线根数也较多。所以,由变电所引来的低压配电干线,一般采取水平敷设在电缆沟、电缆托架或电缆托盘内,垂直敷设在电缆井内,采用电缆桥架或电缆线槽敷设。
为了敷设和维护方便,一般将电缆井用楼板按楼层分隔成“配电小间”并在“配电小间”的上下楼板上预留敷设电缆线管和线槽的孔洞,在电缆管线和电缆线槽、桥架敷设后再将孔洞缝封实。在“小配电间”内装设楼层配电箱,由楼层配电箱引出至各区域分配电箱的支路,且多采用导线穿管沿吊顶明敷或沿顶棚、地面、墙等暗敷方式,再由分配电箱引出线路至用电设备。为了满足防火和防水要求,“配电小间”应装设防火门,且“配电小间”地坪应高出其室外地坪3*5cm。