有ACS510变频器一台,三台电机,远传压力表及PLC,恒压供水.要求:先一台泵运行,压力不足,变频器输出一信号给PLC作为增泵信号,PLC投入第二台泵,压力还不够,投第三台.水压高出要求,变频器输出减泵信号给PLC.先设定的参数如下:
9902=6 1001=1 1002=1 1101=2 1102=7 1106=19 1401=8 1402=9 1403=4
3201=103 3202=25hz 3203=50hz 4010=19 4011=40% 4022=7 4023=20hz
这样的设置正确吗?还有没有遗漏呢?
我用继电器1的输出作增泵信号,继电器2的输出作减泵信号,但变频器在运转开始,直到继电器2动作之前,为什么一直都是动作的呢?
需要具体的参数设置,