三相五线制标准导线颜色为:A 线黄色,B 线蓝色,C 红色,N线褐色,PE 线黄绿色或黑色。 发电机基本都是三相四线制,即ABC 三相线和中性线一共四根在380V 系统中。所谓的 零线就是中性线,所谓的火线就是其中一相的相线,这样火线和零线之间则有 220V 其次,中性线通常需要接地,保证其接地良好,对地电位差为0V 而相线对地电位差应 当为220V 但是,我们通常来说,不可以直接用地线(PE 线,保护线)线作为中性线使 获得中性线的方法通常有几个,如果是发电机的Y接法里,那么中心点那,就是中性线, 那么中性线被引出,再和一个专用的接地线(必须是一个独立的专门用来把中性点接地 的地线)连接,这样中性线电位差则为 0V 对地电压。这个时候,中性线和相线就可以 提供普通220V 设备的负载使用了。 还有一个就是,比如变压器, 相接入变压器第一侧主绕组,然后在第二侧辅绕组上,比如目前变压器那样,第一侧端他只需要接三条相线即可,中性线不接任何东西,或者 根本就没有这个端子,然后输出端有4 个端子,其中3 条为相线,另外一个,则为这三 相绕组的另一个端点捆绑在一起的中性点,如同Y 接法里边那中心点一样,即绕组的另 一个抽头的捆绑点引出来的线,再把这根线和独立专用的地线连接,则为中性线了。也 就是说,中性线必须要和三相有一个关系,比如它是三相Y 接线的中性点一样,中性线 绝对不允许直接用地线,这种对三相根本没有关系的线来代替,这样会导致一些很严重 事情的发生的。 此外,如果中性点不接地,一般只能用在专用的地方,比如隔离变压器后,为了安全, 避免事故,用在专门的三相负载上,必须保证三相绝对平衡,否则就会漂移导致相电压 不平衡。