(1)电压线圈相位接错。对照功率表或功率因数表接线图重新纠正电压线圈的相位接法。(2)电压互感器未按规定变压比连接。检查电能表,按规定变压比使互感器与电能表连接。(3)电流线圈相位接错。注意电流线圈接入电能表的相位顺序,严格按照正确接线方法重新连接电流线圈。