三开双控开关接线图浅谈三开双控开关原 本文主要是关于三开双控开关的相关介绍,并着重对三开双控开关的接线图及其接法进行了详尽的阐述。 意为三个开关可以控制三个用电器。三开单控就是面板上有三个开关,每个开关有两个接线柱,可以控制一路电; 三开双控:三开双控就是面板上有三个开关,每个开关有三个接线柱,可以控制两路,向上扳控制一路,向下扳 控制另一路。意为可控制三个用电设备,且可以双向控制。 比如楼下与楼下,人从一楼开灯上二楼,,如果没有双控开 关的话,那一楼的灯岂不是经常在亮而耗电,而有了双控开 关后,在一楼开灯后,上了二楼后可按双控开关进行关灯, 从而省去了耗电的损失。 三开单控开关怎么接线? 个接线柱(如图)连接,余下的三根线就是去灯泡的线,在图示的另 外三个接线柱随便接,然后试验开关,找好开关对应的灯记 住就可以,如果感觉顺序不方便,可以交换。 三控开关,是指对某个装置设备进行多地方的分别控制,例如三个开关控制同一盏灯,就是在双控的基础上,把 两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有 的话,也可以用双开代替。 在生活中我们常常会看到,要打开一盏灯,在客厅进门时可以控制,到了卧室需要休息时无需再跑到客厅去关 灯,一般在卧室也会安装一个开关对客厅的灯进行控制。这 种情况在很多工厂或公司里对某个设备两地甚至多地控制 是很平常的事情,所以三控就是在不同地方的开关按扭,可 以共同控制的同一设备的电源。 上面电路图中,K1和K3 就是普通的双控开关,中间 的开关比较特殊,称为“中途开关”(或叫“中途掣开关”、“双 路换向开关”)。在别墅、错层等大面积房型,或一些公共场 所中,可能会有一个电器(常见为照明电器)需要在三个甚 至更多位置进行通断控制。中途开关就是为了满足这种需求 而设计的。 三个位置控制一个电器,需要两只双控开关加 一只中途开关;(如无也可用双联开关代替) 四个位置控制 一个电器,需要两只双控开关加两只中途开关;五个位置控 制一个电器,需要两只双控开关加三只中途开关,以此类推。 三开双控开关的接线 双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接, 灯的另一端接零线。 两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。 双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分 支线的) 两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线 的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。 三开双控开关的接线方法:1.一灯三控接线图 三个 位置控制一个灯,需要两只双控开关加一只中途开关; A1、A、A2为一同个小开关上的接线柱,分别对应为: 常开柱、公共柱、常闭柱。 结语 关于三开双控开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。