1、除灰门等均应关闭严密, 发现漏风应采取措施堵塞。 ④在锅炉负荷变化时,应及时调整垃圾的 给入量和风量 ,保持锅炉汽压和汽温稳定。锅 炉蒸发量增加时,应先加风,后加垃圾,减少 蒸发量时,先减垃圾,后减风。 (4) 锅炉排污,保证蒸汽的品质合格 ①为了保持受热面内部清洁,避免炉水发 生汽水共腾及蒸汽品质变坏,必须对锅炉进行 有系统的排污。 ②锅炉排污分定期排污和连续排污。 a、连续排污是指从汽包中连续排 出污水, 以维持额定的炉水含盐量; b、定期排污 :补充连续排 污之不 足,从 锅炉下联箱排除里内沉淀物,改善炉水品质。 ③当炉水品质不 良或悬浮物增多时,应加 强定期排污,定期排污次数由化学人员决定。 ④司炉应根据化学监督蒸汽、炉水品质的 报告,及时调整连续排污量。 ⑤在运行中,应注意监视盐量表的指示 , 根据汽水品质控制标准及化验结果 ,适当调节 连续排污阀开度。盐量表指示不正常时,应及 时联系相关值班人员处理。 ⑥锅炉的定期排污应在低负荷时进行。每 一 循环回路的排污持续时间,当排污阀全开时 不宜超过 30 秒钟。不准同时开启两个或更多 的排污阀。 ⑦排污时,应注意监视给水压力和锅筒水 位变化,并维持水位正常 ,排污后,应进行全 面检查 ,确认各排污阀关闭严密。 ⑧排污的一般程序是 :先开一次门,缓慢 开启二次 门,排污完后先关二次门,后关一次 门。 ⑨排污应缓慢进行,防止水冲击。如管道 发生严重震动,应停止排污 ,待故障消除后再 行排污。 ⑩在排污过程 中,如锅炉发生事故 ,应立 即停止排污,但锅筒水位过高和汽水共腾除外。 (5) 锅炉吹灰,保证受热面清洁 ,防止积灰, 结焦 ①锅炉吹灰时,应保持锅炉运行正常 ,垃 一 l 2 一 圾燃烧稳定,并适当增大燃烧室负压 ,防止 向 外喷烟。 ②吹灰时,不应同时使用两 台或更多的吹 灰器。且应顺气流通方向依次开启各 台吹灰器。 ③由于垃圾燃烧产生的飞灰较多 ,吹灰的 频率需比常规锅炉稍高,设定在 5 次 /天较为 合适。 ④在吹灰过程中,如锅炉发生事故或吹灰 装置损坏时,应立即停止吹灰。 (6) 锅炉设备的安全运行及维护 ①垃圾焚烧锅炉适用于城市生活垃圾,工 业垃圾不得作为燃料进入锅炉 。从理论上讲 , 锅炉可燃用不分捡垃圾 ,但为了锅炉能够更稳 定的运行 ,还是需对来料进行一定的处理,使 之水份值较为稳定。较大物