一, 先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小, 咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看 通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接 电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正 常,【阻值最低不得低于0.5 兆欧】三,如果三相绕组对地阻 值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线 随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线 柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇 表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边 或者下边3 根接线柱即可,阻值不得低于0.5 兆欧】。 表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝 缘电阻,一般在 200K~2M 左右为合格。 笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在 100K