单纯从描述上来看是正常的。
其实在实际施工过程中不需要这么费劲的。
一般充高压气体保压24~48小时,根据保压开始计时时候的环境温度和计时结束时候的环境温度高低,如果仅仅出现了较小幅度的压力降低,且跟环境温度变化趋势一致,基本上可以断定系统不存在泄漏;
然后放掉高压气体,用真空泵抽真空6小时以上,关闭阀门停止抽真空,真空度没有下降的情况下说明完全合格,继续抽真空并继续后面的工作即可。