截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
用32A开关,6平方的线。 按照:6匹空调机,制冷量约为15000W,以能效等级3级来论
单制冷电线>4平方,使用20A空气开关(最好带漏保);冷暖电线>6平方,开关使用30-40A6方线32安空开系统有问题的,没有办法
用63A的。63
用63A的。