资源优化的配变治理方法其主要目的是综 合优化地区的配变资源分配,减少区域因配变容量与负荷不匹配,造成的配变轻 重过载问题。其以重过载变压器为切入点,进行配变的运维调换,减少重过载变 压器运行风险,并兼顾考虑处于轻载的变压器,使得配变负载率进行优劣互补, 提升整体配变资源的利用率。资源优化的配变轻重过载治理方法需考虑以下几个 因素。(1)配变容量匹配因素,重过载配变容量需小于轻载配变容量,且运维 调换后,负载率处于正常负载率区间。(2)配变基础匹配因素,调换配变类型 一致,即其配变类型(配电室、柱上、箱式)、配变绝缘冷却方式(干式、油浸) 一致,保证基础架构的适用性。(3)负荷增长因素,需考虑再优化分配的2 配变的负荷增长,选取负荷处于稳定或小幅度增长的配变进行调换,避免调换后,因短时间内负荷增长出现的再一次配变重过载问题。