故障一:滴答滴答滴水惹人烦
据了解,很多朋友都被空调漏水问题所困扰,问题虽小,却不容忽视。
今天,笔者就给大家带来了空调漏水的主要原因。被这一问题所困扰的朋友不妨一起来了解一下。
室内机之所以会漏水,有以下几种情况:
1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4.室外热交换器滴水:
1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。
2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理。
故障二:无缘无故空调却漏氟
空调缺氟时,检出漏点是渗漏维修的首要工作,今天我们为大家介绍五种常用的检漏手段,分别为荧光检漏、肥皂水检漏、卤素灯检漏、电子检漏等。
1.荧光检漏,即利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测,但R134a 应用初期使用的PAG润滑油与R134a 的相容性较差,由于渗漏处难觅油迹,荧光检漏剂也失去了用武之地。
2.肥皂水检漏,即向系统充入压力位0.98-1.96Mpa 的氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点,这种方法是日前路边修理厂最常使用的检漏方法,但人的手臂是有限的,视力范围也是有限的,很多时候根本看不到漏点。
3.卤素灯检漏,即将检漏灯点燃后,手持卤素灯上的空气管靠近制冷系统管路,当管路有渗漏时,火焰颜色会变为紫蓝色,使用这种方法检漏有明火产生,不但危险,而且明火与制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。
4.电子检漏,即将检漏装置的探头对着可能渗漏的部位移动,若检漏装置发出警报,表明此处有泄漏。电子检漏仪器容易损坏,维护较复杂且容易受环境化学品如汽油、废气的影响,也不能准确定位漏点。
5.分段保压检测,即制作专用的接头夹具,然后对各器件、管道分别进行保压检测,这是一种比较可靠的检漏方法,在多器件、多管道的情况下,根据元件的