启动电流是运行电流 3--5 倍(小电机)时间极短。 如只是近距离使用,有个公式:十下五,百上二.二五三五四三界.七零九五两倍半.穿管 温度八九折,铜线升级算.裸线加一半.这讲的是不同截面导线近似电流密度. 交流电的话, 10 平方毫米以下的铜线每平方毫米 5A 11-99 平方毫米的铜线没平方毫米 4A 100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A 铝线则在上面的数值后除以 2,即一半 直流电的话,统一按照: 铜线每平方毫米 5A 铝线没平方毫米 2.5A 计算。
4397人浏览
导线截面积和电流的关系 一. 导线型号规格 B 系列归类属于布电线,所以开头用 B,电压:300/500V。(布局在墙上不动的线) V 就是 PVC——聚氯乙烯塑料 L 就是铝芯的代码 R 就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV —— 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR —— 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2 为例: BV 的内芯线是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线或由 7 根0.68mm 的多芯铜丝组成 BLV 的内芯是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线 BVR 的内芯是 19 根直径 0.41mm 的多芯铜丝 RV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 (它比 BVR 更软,比如 2.5mm2 的电线内芯是由 49 根0.25mm 直径的铜丝组成) RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线, (它比 RV 多了一层塑料护套) 另外:我们家庭中最常用的“护套线” BVVB —— 铜芯聚氯乙烯绝缘加上白色聚氯乙烯扁型外层护套 (就是 2 根BV 线,再加一层白色的塑料护套) 二. 不同温度下的导线截面积所能承受的最大电流表格 截面积 (大约值) 2.5 mm2 4 mm 8 mm 2 铜线温度 60 ℃ 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145 165 195 75 ℃ 20 25 35 50 65 85 100 115 130 150 175 200 230 85 ℃ 25 30 40 55 70 95 110 125 145 165 190 215 250 90 ℃ 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 电流(A) 6 mm2 2 2 2 2 2 2 14 mm 22 mm 30 mm 38 mm 50 mm 70 mm 60 mm2 2 80 mm2 100 mm 2 导线截面积一般按如下公式计算: 铜线: S = (I * L) / (54.4 * U) 铝线: S = (I * L ) / (34 * U) 式中: I —— 导线中通过的最大电流(A) L —— 导线的长度(M) U —— 充许的电压降(V) S —— 导线的截面积(MM2)