七种类型的电源问题　版本　1　作者　Joseph　Seymour　和Terry　Horsley　简介　2　瞬变现象　4　中断　7　电压暂降/欠电压　8　电压暂升/过电压　9　波形畸变　9　电压波动　12　频率抖动　12　结论　15　资源　16　附录　17　许多令人费解的设备故障、停机、软件中止和数据丢失　现象都是电源问题造成的。目前对于电源问题的规范化　的描述存在着普遍的问题。本白皮书将电源质量借鉴　IEEE　标准中关于电源质量问题的描述,介绍几种最常　见的电源扰动类型、成因以及电源扰动对关键设备的影　响和相应的防范措施。　>　点击内容即可跳转至具体章节　目录　第18　号白皮书　摘要　白皮书现收录于施耐德电气白皮书资料库　由施耐德电气数据中心科研中心发表,　DCSC@Schneider-Electric.com　七种类型的电源问题　施耐德电气　—　数据中心科研中心　第18　号白皮书　版本　1　2　在当今科技发达的时代,我们已经变得非常依赖于电力的持续供应。在大多数国家和地区,商业　用电是拥有许多的发电厂组成的国家级电网提供的电力输出。。电网不仅能够满足政府、工业、　金融、商业、医疗和通讯行业的关键需求,同时也必须能够满足住宅、照明、采暖、制冷、空调　和运输的基本国民需求,。商业用电真正支撑着当今快节奏的现代化世界的运行。高科技已经深　深融入到了我们的家庭和事业,而电子商务的出现使得高科技正在不断地改变着我们与外界进行　交流的方式。　智能科技要求电源不受电力中断或扰动现象的影响。大规模电力事故的后果已经记录在案。最近　在美国进行的一项研究表明,工业企业和数码厂商每年因为电力中断损失达　457　亿美元　1　。纵观　所有的商业部分,由于电力中断造成的损失估计有　1040　亿美元到　1640　亿美元另外,因为其它　电力质量问题造成的损失,也高达　150　亿美元到　240　亿美元。在工业自动化加工中,所有生产　线将失去控制,导致现场工作人员面临危险状况,并造成严重的物料浪费。在大型金融机构中,　处理中断会造成每宕机一分钟高达数千美元无法挽回的损失,随之而来还有数小时的恢复时间。　由于电力中断导致的程序中止和数据损坏可能使软件恢复操作出现问题,而这些问题可能需要花　费几周时间才能解决。　许多电力问题的根源都在于商业用电网络,其蔓延数千英里的输电线路会受到各种天气状况的影　响,比