RTU应具备的功能: 1、开关量输入单元。对现场各种开关信号的采集,如触点开关(无源)、电压信号。采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。2、开关量输出单元。用于对设备的开停及声光报警等。3、模拟量输入单元。采用光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA也可以是0-10V标准模拟信号;可抗工频50Hz干扰、射频干扰等,A/D变换精度高达16位。 4、模拟量输出单元。用于阀门调节或需要PID调节的自控系统。5、脉冲量输入单元。采集脉冲信号的频率,带光隔。6、脉冲量输出单元。如控制步进电机等。7、通讯方式包括RS485接口、RS232接口、以太网接口、HART仪表接口等各种通讯方式。