4 应设置拖布池。
5 管理间、厕间外部的门楣处应分别设有相应的功能指示标识,厕门锁处应设有状态指示标识。
6 厕间及管理间内均应设置具有节能功能的照明灯具。
7 厕间的采光窗有效面积不应小于0.2m2,应采用透光率不小于50%的材料,并应保证隐蔽性。管理间窗户面积应满足采光系数(8:1)~(10:1)的要求。
8 厕间内应合理布置通风方式,通风换气频率不应小于5次/h。
9 宜优先采用水冲洗系统,在给水排水条件不具备的地点,应根据粪便收运条件,采用水箱给水冲洗系统或免水冲系统。
10 应设置储粪箱并应便于粪便清运。
展开条文说明
6.0.4 活动式公共厕所厕间尺寸和墙面材料应符合下列规定:
1 厕间内部平面最小净尺寸不应小于1.00m×1.30m;
2 厕间内部净高不应小于2.1m;
3 内墙面应采用防潮、防划、防画、防烫材料;地面、蹲台应采用防滑、耐磨、易清洁材料。
展开条文说明
6.0.5 活动厕所的设计应满足运输条件的要求,箱体或组装配件的总宽度不得大于运载车辆底盘的宽度,运载时箱体加车辆底盘的总高度不宜大于4.0m。
展开条文说明
6.0.6 活动厕所的粪箱和水箱应采用耐腐蚀的材料制成,并应符合下列规定:
1 粪箱应设置便于抽吸粪便的抽粪口,其孔径不小于Φ160mm;
2 粪箱应设置排粪口,孔径不小于Φ100mm;
3 粪箱应设置排气管,管径不小于Φ75mm;
4 一个厕间的粪箱有效容积不小于0.4m3;
5 一个厕间水箱的有效容积不大于0.3m3。
展开条文说明
6.0.7 活动厕所在设计中应考虑粪便配套运输、消纳和处理。
展开条文说明
6.0.8 活动厕所的设计应有保温和器具防冻措施,主体材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的防火要求,防火等级应不低于B1级。
展开条文说明
7公共厕所无障碍设施
7 公共厕所无障碍设施
7.0.1 公共厕所无障碍设施应与公共厕所同步设计、同步建设。
展开条文说明
7.0.2 在现有的建筑中,应建造无障碍厕位或无障碍专用厕所。
展开条文说明
7.0.3 无障碍厕位或无障碍专用厕所的设计应符合现行国家标准《无障碍