您好,欢迎您访问南昌经济技术开发区。　编码器接步进控制器接线图?编码器接步进控制器,接线图的意思就是编码器在接步进控制器的过程中,它的接线原理图。4根线的编码器接法示意图?　一、接线方法:　编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)...　编码器接步进控制器,接线图的意思就是编码器在接步进控制器的过程中,它的接线原理图。　一、接线方法:　编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“　”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。　第一步,我们需要了解两者的基本参数介绍,奥托尼克斯是韩国的自动化装置的一个牌子,与欧姆龙编码器连接的是它的计数器,从你问题描述的图片看CT系列的如下图的型号说明,查看它的技术和说明手册,主要产看它的电源AC100~240V,INA/INB指的是脉冲输入支持双相,输入方式有两种(有电压输入和无电压输入方式),其中电压0~30V。其他的参数根据需要进行产看。　第二步,了解一下它的端子示意图,这对我们来讲很重要,从计数器装置上我们也可以看到如下图,这是它一个系列计数器,主要三部分:1电源部分,2输入部分,3输出部分,这里只需要了解输入部分即可。端子6、7是脉冲输入端子,8是公共输入端。下面我们再了解下欧姆龙E6BE-CWZ3E这款编码器,电源电压支持DC5~12V,输出ABZ三相,其中AB相是相位差90度的脉冲信号,Z相是旋转一圈输出一个信号不用接。编码器有5跟线,其中褐色和蓝色是电源线,黑色和白色是AB相,橙色是Z相输出。　第三步,从上面的介绍我们发现编码器的输出与计数器的输入电压信号能够匹配,根据端子示意图就可以进行连接了。除了上述的两个连接装置,还需要一个12V开关电源给编码器供电。将编码器的A相与计数器的6号端子INA连接,B相与7号端子INB连接,计数器的公共端8接电源的正极如下图所示的接线。　以上就