根据《建筑给水排水设计规范》(2009版)4.3.12 1 排水立管最低排水恒支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于3m(仅设伸顶通气)、0.75m(设通气立管)。如果没办法实现以上一条,基本上无法实现。即会用 2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。
以上通俗点来说,就是你家的马桶排水管接到公共立管的横管处,要不就是垂直距离差个3m/0.75m,要不就是单独连接在横管上,水平距离立管底部1.5m以上。
都没有,恭喜你,从这栋楼的开售(一手售购)2年内,是设备的保修期,如果超过了,找开发商也没用。找物业解决吧!!如果,已经是十几年以上的楼,还没有好心物业,认一下倒霉,出钱改造好了。当然,你可以拿着这本规范去告那个设计单位。前提是你有这耐心和能力。设计图纸没问题?那就找……没得找……施工队早就撤了……