历史月数据 终端能将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据,并保存最近三个月,历史月 数据项目配置见下表。 序号 项 目 1 正向有/无功电能示值(总、各费率) 配置 电能表 必备 √ 任选 2 反向有/无功电能示值(总、各费率) 电能表 √ 3 正向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 电能表 √ 4 反向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 电能表 √ 5 月正向有功电能量(总、各费率) 测量点/总加组 √ 6 月正向无功电能量(总、各费率) 测量点/总加组 √ 7 月反向有功电能量(总、各费率) 测量点/总加组 √ 8 月反向无功电能量(总、各费率) 9 月分相最大有功功率及发生时间、 分相有功功率为零时间 月分相有功最大需量及发生时间、 10 总有功最大需量及发生时间 11 月电压统计数据 测量点/总加组 √ 测量点 测量点 测量点 总√ √ 分相√ √ 12 月不平衡度越限累计时间 测量点 √ 13 月电流越限统计 测量点 √ 14 月视在功率越限累计时间 测量点 √ 15 月功率因数区段累计时间 测量点 √ 16 终端月供电时间、月复位累计次数 √ 17 终端月控制统计数据 18 总加组月最大、最小有功功率及其发生时间,有 功功率为零日累计时间 总加组 19 总加组超功率定值的月累计时间、月累计电能量 总加组 20 总加组超月电能量定值的月累计时间、累计电能 量 总加组 21 直流模拟量越限月累计时间、最大/最小值及发生 时间 直流模拟量 √ √(无控制) √ √ √ √ 3.2 参数整定和查询 终端接收并保存主站设置的参数,终端和测量点参数项目见下表。 序号 1 2 参数名称及说明 终端通信参数设置 终端中继转发设置 对象说明 终端 终端 序号 参数名称及说明 3 主站 IP 地址和端口 4 主站电话号码和短信中心号码 5 终端密码设置 6 终端组地址设置 7 终端抄表日设置 8 终端事件记录配置设置 9 终端配置数量表 10 终端电能表/交流采样装置配置参数 11 终端脉冲配置参数 12 终端状态量输入参数 13 终端电压/电流模拟量配置参数 14 终端总加组配置参数 15 有功总电能量差动越限事件参数设置 16 备用 17 终端保安定值 18 终端功控时段 19 终端时段功控定值浮动系数 20 终端月电能量控定值浮动系数 21 终端电能量费率时段和费率数 22 终端电能量费率 23 终端催费告警参数 24 终端抄表间隔设置 25 测量点基本参数 26 测量点限值参数 27 测量点数据冻结参数 28 测量点功率因数分段限值 29 总加组数据冻结参数 30 时段功控定值 31 厂休功控参数 32 功率控制的功率计算滑差时间 33 营业报停控参数 34 功控轮次设定 35 月电量控定值 36 购电量(费)控参数 37 电控轮次设定 对象说明 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 测量点 测量点 测量点 测量点 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 序号 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 参数名称及说明 功控告警时间 终端声音告警允许∕禁止设置 终端自动保电参数 电能表异常判别阈值设定 谐波限值 直流模拟量接入参数 定时发送 1 类数据任务设置 定时发送 2 类数据任务设置 定时发送 1 类数据任务启动/停止设置 定时发送 2 类数据任务启动/停止设置 直流模拟量变比 直流模拟量限值 直流模拟量冻结参数 对象说明 控制轮次 终端 终端 终端 终端 终端 任务号 任务号 任务号 任务号 直流模拟量点号 直流模拟量点号 直流模拟量点号 3.3 遥控跳合闸功能 终端按照主控站下发的控制命令对终端进行控制。主台下发的遥控命令包括控制轮 次、告警时间、控制(限电)时间。 遥控跳合闸功能如下: 1)终端执行主控站下达的延时跳闸命令。从接收到主站下发的命令开始倒计时,倒 计时结束,终端输出跳闸信号。 2)终端执行主控站下达的立即跳闸或允许合闸命令。一接收到主站下发的命令,终 端就输出跳(合)闸信号。 3)终端按主控站下达的计划限电时间延时后自动允许合闸。如限电时间为 0,表示 不允许自动合闸。 4)终端在上电 10 分钟之内继电器不动作,但终端能够接收主台的控制命令。10 分 钟后,自动解除这种限制。 5)控制命令类型包括:遥控跳闸、合闸;控制轮次为 1~4 轮,各轮独立操作,可 对任一轮次或组合几个轮次进行跳闸和合闸动作。 6)遥控告警延时:某轮在跳闸或合闸动作前的告警时间范围 0~15 分钟;限电时间 为某轮跳闸后到允许自动合闸经过的时间,范围 0~7.5 小时。 7)如终端处于保电状态,则不执行遥控跳闸命令。 8)如某轮命令为跳闸,则在遥控告警延时内一直告警,告警延时结束时将该轮开关 置为分,在限电时间结束时将该轮开关重新置“合”;如某轮命令为合闸,则在 遥控告警延时内一直告警,告警延时结束时将该轮开关置为“合”。 9)终端自动记录命令下发时及跳闸后的负荷备查。 3.4 当地闭环控制 3.4.1 功率控制 客户终端内部开关按负荷类别分为几个轮次,功控投入时,自动记录当前负荷值, 当负荷超过定值时,终端按已投入的轮次顺序及延迟时间自动跳闸,使其负荷下降到定 值以下,并记录当前负荷值。当功率在定值以下,剩下的轮次开关不再跳闸。功率控制包 含时段功控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控。在时段控与厂休控、当前功率下 浮控有效的情况下,当前功率下浮控优先、营业报停控、厂休控次之、时段控优先级最 低。实现以上功率控制时,各类功率定值先要与保安定值比较,如大于保安定值就按各 自定值执行,如小于保安定值就按保安定值执行,如主台没有下发保安定值,终端默认 为通信规约中所支持的最大数。 1. 时段控 当时段控投入后,终端判断当前时间是否在投入的时段范围内,如果属于投入范围, 自动记录当前功率值并比较当前功率与当前时间对应时段的功率定值,若当前功率大于 功率定值(含浮动部分),则终端开始告警,投入的第一个轮次告警时间开始倒计时,在 告警时间结束时此轮开关跳闸。如当前功率还大于功率定值,依次对后面的轮次告警时 间倒计时、跳闸。如告警时间没有设置或小于 3 分钟,终端默认为 3 分钟。跳闸结束后 记录实际功率值,并将两次记录值保存备查。 确定时段功控的执行条件如下(必需具备以下所有条件): 1)功率定值需要设置且不为 0(保护的要求),比较功率定值与保安定值,如功率定 值小于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求)。 2)功控轮次、时段必须投入,如某些轮次不投入,该轮不跳闸。 3)终端处于非保电状态。 时段控不执行条件(只需符合以下一个条件即可): 1)终端处于保电状态。 2)功控解除。 3)终端时间出功控时段。 4)功控所有轮次解除。 在满足下列任一条件的情况下,可允许合闸: 1)功控解除。 2)所有轮次解除。 3)保电投入。 4)终端时钟出功控时段 。 时段控过零点自动合闸。 2. 厂休控制 可将一周中的某一天或若干天选定为厂休日,当厂休控投入后,如果当前日期是厂 休日,终端时间到了厂休控限电开始时间,终端自动比较当前功率与厂休日定值的大小, 如果当前功率大于厂休日定值,则记录当前功率后终端开始告警,厂休控延续时间倒计 时,并在告警时间结束时跳闸,被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率,并将记录保 存上报,在当日厂休控延续时间结束时合闸。 厂休控的执行条件(必需具备以下所有条件): 1)厂休日功率定值需要设置且不为 0,比较厂休日定值与保安定值,如厂休定值小 于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求)。 2)终端时间处于厂休控时段。 3)厂休控投入。 4)功控轮次必须投入,如某些轮次不投入,该轮次不跳闸。 5)终端处于非保电。 不执行厂休控条件(只需符合以下一个条件即可): 1)终端处于保电状态。 2)厂休控解除。 3)终端时间出厂休日控制时段。 4)解除功控轮次。 厂休控过零点自动合闸。 3. 当前功率下浮控 终端收到当前功率下浮控投入后,自动记录当前功率值,将现有的功率按功率下浮 控下浮系数计算功率定值(功率定值=当前功率-当前功率x下浮系数),比较功率定值 与保安定值,如功率定值小于保安定值,以保安定值作为控制定值,在当前功率大于下 浮控功率定值时,开始告警,如轮次投入,在第 1 个控制告警时间倒计时结束后,跳第 1 个投入的轮次,如当前功率还大于当前功率下浮控功率定值就告警延时(默认 2 分钟) 跳第 2 个投入的轮次,以后以此类推,被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率,并将 记录保存上报;当控制时间结束后允许合闸。 当前功率下浮控有效控制时间:当前功率下浮控有效控制时间以 0.5 小时为倍数, 可通过解除命令将下浮控解除。过零点自动合闸。 无论主台下发的下浮系数为正或负,终端都默认当前功率下浮控下浮系数为正数。 功率下浮控执行条件(必需具备以下所有条件): 1)保安定值需要设置且不为 0(保护的要求),比较功率定值与保安定值,如功率定 值小于保安定值,以保安定值作为控制定值(保护的要求)。 2)功控轮次必须投入,如某些轮次不投入,该轮不跳闸。 3)终端处于非保电。 不执行当前功率下浮控执行条件(只需符合以下一个条件即可): 1)终端处于保电。 2)当前功率下浮控解除。 3)解除轮次。 4)出当前功率下浮控有效控制时间。 3.4.2 月电量控制 在月电控投入情况下,当用户的实际月用电量达到月电量定值的 80%,终端自动进行 声光报警,报警每日二次(10 点、15 点)。当实际月用电量超过月电量定值时,终端将 按已投入的轮次顺序及延迟时间(1 分钟)自动跳闸,限制用户再用电。