FR就是热继电器。
①首先核对热继电器规格是否符合控制对象的过载保护技术要求,热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作为短路保护,常与接触器和熔断器组合使用。
②热继电器的安装方向必须与说明书中规定的方向相同,误差不应超过S
③当热继电器与其他电器安装在一起时,应注意将其安装在其他发热电器的下方,以免动作特性受到其他电器发热的影响。
热继电器安装接线
①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。
②热继电器进出线端连接导线,应按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线。