地砖 应在使用前 1D 浸泡。 2、施工工艺 (1)基层清理 1)将基层上的泥土、浮灰、浆灰、浆皮、灰渣清理干净,如有油污,应用 10%火碱溶液洗刷干净,并用清水冲净。 2)基层上的凹洼处应认真将凹坑内的污物剔刷干净,并用水泥砂浆填补持 平。 (2)找规矩、弹线 弹线由中心向两边进行,尽量符合整砖模数,当尺寸不合整块砖的倍数时, 可截丰块用于边角处,尺寸相差较小时,可在允许范围内调整缝宽,根据确定 后的砖数和缝宽,在地面上弹纵横控制线,纵横方格一般按 3~4 块砖控制,并 严格控制使其相互正交。 (3)铺砖 1)每次铺砂浆面积不宜过大,以半小时能铺砌完的砖量为准。铺前在找平 层上酌量洒水湿润或再刷素水泥浆一度,接着抹粘结层水泥砂浆,配合为 1.2: 2.5,稠度的手捏成团、落地开花为宜,厚度不小于 10MM。砂浆应随拌随用。 2)铺砖一般先从门口开始,按线位及墙根水平线先铺几列纵砖(或斜砖) , 找好规矩(位置及标高)以此为标准,从里向外逐排、逐列循序退着铺砖。铺 砌时必须拉细线;第块砖要跟线,使缝顺直。 3)铺砖可采取在底灰上铺抹粘结层后,直接在其上摆砖跟线铺砌,亦可采 取在底灰浇水泥浆后,在砖的背面抹铺粘结砂浆,厚度不小于 10MM,砂浆应饱 满,并严格控制标高。 (4)拔缝、调整 将已铺砖块,按线调匀调直缝隙,并将多余的砂浆扫出,将砖面砸实;如 有坏砖,及时更换。地砖的缝宽应符合设计要求,当设计无要求时,紧密铺贴 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 缝隙宽度不宜大于 1MM;虚缝铺贴缝隙宽度宜为 5~10MM。 (5)勾缝、擦缝 勾缝、擦缝应在 24H 进行,用 1:1 水泥砂浆要求缝隙密实,平整光洁。缝 的深度宜不砖厚的 1/3。 (6)养护 铺在砖完毕 24H 后应洒水养护,或用锯末覆盖洒水养护,时间不小于 7D。 3、质量要求 (1)地砖的品种质量、质量必须符合设计要求。 (2)面层与基层的结合(粘结)必须牢固,无空鼓。 (3)面层的表面须洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,无裂纹、掉角和 缺椤等现象。 (4)地漏外及带有坡度的地面,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水, 与地漏(管道)结合处严密牢固,无渗漏。 (5)允许偏差。表面平整度:4MM;缝格平直:3MM;接缝高低差:1.5MM; 4、应注意的质量问题 (1)地砖空鼓:基层清理不净、洒不湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷 的面积过大风干后起隔离作用,上人过早影响粘结层结层强度等因素,都是导 致空鼓的原因。 (2)表面不洁净:主要是做完面层之后,成品保护不够,油漆桶放在地砖上, 在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等,都造成面层被污染。 (3)有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按设计要求的泛水坡度进行 弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出 泛水。 允许偏差 项次 1 2 3 4 5 6 WORD 完美格式 项目 表面平整 立面垂直 阳角方正 接缝平整 接缝高低差 接缝宽度 允许偏差 (mm) 2 2 2 2 1 +0.5 下载可编辑 检验方法 2m靠尺和塞尺 2m托线板 方尺和塞尺 拉 5m线 直尺和塞尺 直尺 专业资料 5.10.9、铝合金门窗安装 1、基本要求 (1)外窗选用(6+12A+6)中空玻璃(辐射率≤25%,间隔层气体为空气)。 气密性为4级。 (2)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件套齐全,并具有 合格证。 (3)主体结构经的关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 (4)检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。 (5)按图纸要求尺寸弹好门、窗中线,并弹好室内+50CM 水平线。 (6)检查铝合金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变 形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理验收合格后安装。 2、施工工艺 (1)划线定位 1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗边线。 2)门窗的水平位置应以楼层室内+50CM 的水平线为准向上反,量出窗下皮 标高,弹线找直。每一层必须保持窗一皮标高一致。 (2)防腐处理 1)门窗框四周外表面的防腐处理如果设计有要求时,按设计要求处理,如 果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料进行保护,以免水泥砂浆直接 与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件、固定件等安 装用金属零件最好用不锈钢,否则必须进行防腐处理。 (3)铝合金门窗的安装就位 根据划好的门、窗定位线,安装铝合金门窗,并及时调整好门窗框的水平、 垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 (4)门窗固定 1)当墙体上有预埋铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预 埋件焊牢。 2)当墙体上没有预埋件时,台在砼墙面上,可直接用射钉枪把铝合金门窗 的铁脚固定在墙体上。如在砖墙上,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将门窗 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 的铁脚固定到墙上。 (5)门窗框与墙体间缝隙的处理 1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要 求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 2)如果设计未要求时,可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留 5~8MM 深槽口填嵌缝油膏,或在门窗框四周表面进行防腐处理后,填嵌水泥砂浆 或细石砼。 (6)门窗扇及门窗玻璃的安装 1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。 2) 推拉门窗在门窗框安装固定后, 将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道, 调整好框与扇的缝隙即可。 3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好 框与扇的缝隙,再将玻璃安入扇并调整好位置,最后镶嵌密封条,填嵌密封胶。 4)地弹簧门应在门框及在弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌 入门扇格架并一起入框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及 密封胶。 (7)安装五金配件 五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固,使用灵活。 3、质量要求 (1)铝合金门窗及其附件质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。 (2)铝合金门窗安装必须牢固,门窗框志非不锈钢紧固件接触肌之间,必须 做防腐处理;严禁用水泥砂浆作门窗框与墙体之间的填塞材料。 (3)铝合金门窗表面应洁净、无划痕、碰伤、无锈蚀;涂胶表面平滑、平整、 厚度均匀、无气孔。 4、应注意的质量问题 (1)铝合金门窗采用多组组合时,应注意拼装质量,接缝应平整,拼樘框扇 不劈椤,不窜角。 (2)面层污染咬色:施工时不注意成品保护,未及时进行清理。 (3)表面划痕:应严防用硬物清理铝合金表面的污物。 (4)地弹簧及拉手安装不规矩,尺寸不准:应在安装前检查预留孔眼尺寸是 否正确。 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 5.11、建筑电气 本工程电气安装项目主要包括:金属导管(PVC)管敷设、管内穿线、线槽 配线、器具安装、配电箱柜安装、电缆敷设、防雷及接地安装、母线安装和调 试工程。 5.11.1、 金属导管敷设 (1)金属导管壁厚均匀,有合格证,管壁除锈,内壁涂防锈漆,焊缝无裂缝、 砂眼、 棱刺和凹扁现象。 其控制要点: 弯扁度小于 0.1D, 暗管弯曲半径大于 10D, 明配管大于 6D,丝扣清晰。套管连接时,套管长度大于等于 2.2D,管口对准中 心,两端焊接严密,螺纹连接时,两端焊跨接地线,每端搭接长度大于等于 6D, 双面施焊,除去药皮,以下情况应加中间接线箱盒: ① 无弯曲时 30m 之内; ② 有一个弯曲时小于等于 15m; ③ 有两个弯曲时小于等于 20m; ④ 有三个弯曲时小于等于 8m。 (2)本工程将管做半成品加工,用套丝机套丝,套丝长度为管箍长度的一半以 上,煨弯采用冷煨和热煨,煨好后弯处不应有凹穴和裂缝现象。 (3)根据设计要求确定箱盒位置,以土建施工放出的水平线为基准标出箱盒实 际位置,箱盒安装好后,其内部用专用堵头进行堵严,加支铁绑扎在结构钢筋 上,暗设在混凝土中的金属导管应与钢筋绑扎固定。 (4)管与箱盒之间内外用锁母固定,管口螺纹外露锁母 2~3 丝扣。 (5) PVC 管的连接采用套管粘接法和专用端头进行连接。敷设管路时应尽量 减少弯曲,当线路的直线段长度超过 15m 时或直角弯的 3 个且直线段长度超过 8m 时,均应在中途安装接线盒。 5.11.2 管内穿线 彻底清除管内杂物和存水,垂直的立管穿线后要做封堵处理,绝缘带包缠要 严密。 根据导线截面大小和根数多少选择钢线,然后将钢线与导线绑扎好,在绑扎 处做成平滑锥形便于穿线施工。穿线时应在管口加护口。 敷设于垂直立管中的导线长度超过下列值时,应在管口和接线盒中加以固 定: WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 导线规格 导线长度 5.11.3 器具安装 ( 1) 50mm2 以下 30m 95mm2 以下 20m 成排灯具中心线允许偏差为 5mm,顶棚上有吊顶时或重量超过 3kg 时,安装灯具必须在顶板上加独立吊杆或预埋件。凡安装低于 2.4m 高灯具时, 金属外壳必须加接保护接地线。 (2) 插座应按“左零右火上接地”接线,同一单元内开关方向应一致。 开关、插座面板安装允许偏差如下表: 项 目 成排面板高差 同面板高差 面板垂直偏差 允许偏差(mm) 1 5 0.5 各类器具确立应安装牢固,安装好后必须做好成品保护工作。 5.11.4 配电箱安装 (1) 盘柜单独或成列安装时,其允许偏差应符合下表要求: 项 目 配电箱垂直 度 H ≤50cm H ≥50cm 允许偏差 1.5mm 3mm (2)箱体严禁开长孔和用电焊开孔,管内导线进入盘面时应理顺,盘后导 线捆成束,中间不应有接头。多路导线不能有交叉错乱现象。 5.11.5 电缆敷设 (1)首先检查所敷电缆型号、规格是否正确,用 1kV 摇表检测并记录相间 及对地绝缘电阻值。测值应小于 0.5MΩ。 (2)动力电缆与控制电缆分开排列,电缆不交叉,弯曲半径不小于外径的 15 倍。桥架支撑点水平间距宜为 2m,垂直间距宜为 1.5m,支撑点不应在桥架接 头处(不小于 0.8m) 。 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 (3)穿墙套管应用防火材料堵死,电缆敷设完毕回填土之前必须做隐蔽检 查并做记录,标志牌上应注明编号、规格、型号和电压等级。 (4)在桥架上多根电缆敷设时,应依现场实际情况事先将电缆排列用表、 图等形式画出来,以防交叉和混乱。 (5)标志牌应一致并有防腐性能,书写规整、不易褪色,挂装应牢靠,直 线段应挂标志牌。 5.11.6 防雷及接地安装 (1)以基础钢筋为接地模块,焊缝处刷沥青做防腐处理,镀锌扁钢三面施 焊,搭接长度不小于宽度的两倍;镀锌圆钢双面施焊,长度为直径的 6 倍。焊 点刷防腐漆、银粉漆。 (2)本工程采用主体结构中主筋作为接地引下线。主筋采用电渣压力焊连 接。 (3)避雷针雷支架高为 10~20cm,间距不大于 1m,外檐金属门、窗、栏 杆、扶手等金属部件预埋焊点不少于两处与避雷带预留的圆钢焊成整体。 5.11.7 母线安装 (1)墙面装修施工、电气设备安装完毕,场地清理干净后进行安装。 (2)做好开箱记录,材料符合设计要求,绝缘电阻大于 0.5MΩ。 (3)按设计和技术资料制作和安装支架,焊接处刷防腐漆。 (4)接地跨接板牢固连接,外壳两端应与保护地线连接。 (5)安装完毕后,清扫干净,用摇表检测相间和相对地的绝缘电阻值,并 做好记录。 (6)检查测试符合设计要求,送电空载运行 24 小时无异常,办理好验收手 续。 5.11.8 验收和调试 (1)照明试运行时开启全部灯具,运行 8 小时,每 2 小时测量一次,并填 写资料。 (2)配电箱柜空载运行 24 小时。