三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路。零序电流互感器内穿过三根相线矢量。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下:三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流。②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。两者比较取最大。与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。