木材含水率测定方法● 门洞口的尺寸门洞口的尺寸应符合 GB/T 5824 — 1986的规定。推荐700㎜×2000㎜、760㎜×2000㎜、800㎜×2000㎜、900㎜×2000㎜、700㎜×2100㎜、760㎜×2100㎜、800㎜×2100㎜、900㎜×2100㎜、1200㎜×2100㎜等9种尺寸优先选用。● 门的构造尺寸门的构造尺寸可根据门洞口饰面材料、附框尺寸、安装缝隙确定。● 门扇的厚度门扇的厚度分为 30㎜、35㎜、38㎜、40㎜、42㎜、45㎜、50㎜。门框(套)厚度依墙厚相应确定。选用木材品种、材质等级应符合设计要求。涉及未规定材质等级时,全木榫接门所用木材质量应符合 GB50210 — 2001附录A的规定。● 木材含水率选用木材的含水率应不大于 12%。在高湿地区和高湿月份含水率允许值可略大些,但不得大于当地当月平衡水率。● 胶合材● 中密度纤维板选用中密度纤维板应符合 GB/T11718-1999中规定的一级品要求,密度不低于0.68g/cm ,分布均匀,质地稳定。● 刨花板选用刨花板时,应符合 GB/T 4897-2003 规准规定的要求。● 胶合板选用胶合板,应符合 GB/T 9846.1~9846.8 — 2004中规定的一等品要求。●甲醛释放量选用的各种胶合材甲醛释放量应符合 GB18580 — 2001中规定的要求。● 胶粘剂胶粘剂中有害物质限量应符合 GB18583 — 2001中规定的要求。● 油漆油漆中有害物质限量应符合 GB18581 — 2001中规定的要求。● 玻璃玻璃应根据功能要求选取适当品种、颜色,宜采用安全玻璃。木质门允许偏差应符合以下的规定。● 木质门允许偏差和检验方法框、扇厚度 +1.0 -1.0 用钢尺和千分尺检查框高度与宽度 +3.0 +1.5 用钢尺检查扇高度与宽度 -1.5 -3.0 用钢尺检查框、扇对角线长度差 3.0 用钢尺检查,框量里角,扇量外角框、扇截口与线条结合处高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查扇表面平整度 2.0 用 1米靠尺和塞尺检查扇翘曲 3.0 在检查平台上,用塞尺检查框正、侧面安装垂直度 1.0 用 1米垂直检测尺检查框与扇、扇与扇接缝高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查● 留缝限值组装木质门的留缝限值应符合表 5的规定。● 木质门的留缝限值和检验方法单位为毫米项目 留缝限值 检验