一、试机:测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。三、保持连接管接口的清洁;由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。五、对连接管的喇叭口要检验;连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;4、出水管排水是否合理;一、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。二、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒。三、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。四、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。五、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。六、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。七、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。八、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。九、空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。十、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调器,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。十一、连接管不宜长:室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果。十二、有效使用定时器:睡眠及外出时,请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。移机后常见问题介绍:故障原因观察部位空调器正常制冷剂不足过滤网堵塞制冷剂全部泄漏低压(环境30℃)0.45-5.5kg低于正常压力低于正常压力基本上无压力高压(环境30℃)19-20kg低于正常压力略低于正常压力基本上无压力停机时平衡压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力环境温度下的饱和压力基本上无压力压缩机声音正常较轻略轻轻压缩机吸气管温度冷,结露,潮湿天气更是大量结露少结露或不结露不结露,温温压缩机排气管温度热,烫,55℃加环境温度热,温热,温,低于环境温度加55℃温压缩机壳体温度90℃左右温升高,超过90℃温升高,超过90℃热,烫,远超过90℃冷凝器热,环境温度加15℃(45℃-55℃)热,温温,低于环境温度加15℃温蒸发器冷,全部结露,环境温度减15℃局部出现霜,甚至出现结冰层局部结霜温过滤器温,环境温度加2℃-5℃出口处会结露,甚至结霜冷,结霜,结露温毛细管常温冷,甚至结露,结霜结霜,结露温以上是对空调器的一些定性分析,具体情况视不同品牌空调器各有不同。冷凝条件不好蒸发器外部受阻制冷剂过多系统内有空气压缩机高低压泄漏高于正常压力低于正常压力高于正常压力高于正常压力高于正常压力高于正常压力正常高于正常压力高于正常压力低于正常压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力响轻响响轻温冷,结露过多冷,结露过多冷,温,结露少温,甚至热烫,超过环境温度加55℃热,略低于55℃加环境温度热,烫,高于环境温度加55℃热,烫,高于环境温度加55℃热温升高,超过90℃低,结露过多低,结露过多温升高,超过90℃热,烫,远超过90℃过热,超过环境温度加15℃热,略低于环境温度加15℃热,高于环境温度加15℃热,高于环境温度加15℃温,热冷,不结露,高于环境温度减15℃冷,结露过多后出现霜,并逐渐扩大至结冰冷,结露过多冷,但结露少,高于环境温度减15℃温,热热温温,热温,热温温,热常温常温温温制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。