小便池给排水及电路的预埋求图?
小便池给排水安装图如2113下: 自动冲5261洗相关的电路布置可4102以参考小便斗安装1653,如图: 首先要确定小便池的式样,是“池”还是“器”,再者安装高度、感应器供电方式、给水管敷设方式、排水方式等,没有这些情况,怎知施工过程。你要图之前必须有个明确的要求才行。 根据小便器的尺寸确定上下水的位置,高度预留出感应器和小便器连接管的尺寸 小便器高度 下水管长度-100毫米。下水管的位置根据小便器的下水口确定距离墙体的距离。感应器如果是220V供电要考虑预埋电源。
落地式电子感应小便斗给排水尺寸?
给水管在墙槽内敷设,只要出水口在小便斗上方1.00附近就行,主要是排水下水口在楼板洞口的预留,一般是横向距后墙120mm,纵向和小便斗排水口在一条直线上,交点即为楼板洞口预留位置,大小为DN50
小便器给排水安装尺寸?
管子是dn50,留孔的话是150*150,建议查看图集09S304,和给排水设计手册第二册的14.2.3
小便斗上下水预留尺寸?
给水管在墙槽内敷设,只要水嘴在小便斗附近就行,主要是排水下水口在楼板洞口的预留,一般是横向距后墙120mm,纵向和小便斗排水口在一条直线上,交点即为楼板洞口预留位置,大小为DN50