分体式控 制器显示 屏安装在 柜体门上。 自投自复 智能控制 器功能 延时,自投 自投不自复, 防DC24V.发电起动信号 常备用优先 选择等为默 认功能。 消防 控制回路 电源电压 消防DC24V 默认不用注 如果消防电压是 AC230V 需要注明 145 全国统一客服热线: 400 898 1166 www.chinapeople.com 全国统一客服热线: 400 898 1166 www.chinapeople.com 146 RDQH系列双电源自动转换开关 技术参数 双电源自动转换开关产品规格下表2 双电源自动转换开关基本参数见表1 AC-33iB 开关控制电压 额定绝缘电压Ui 额定工作电压Ue 使用类别 产品性能参数 AC380V/AC400V AC230V,AC400V 额定工作频率 50Hz AC690V 最小转换动作时间 3s 符合标准 电器级别 CB级GB/T 14048.11 寿命 电气寿命 机械寿命 1500次5000次400A1000次3000次RDQH 125 规格壳架等级 125 额定工作电流Ie(A) 16 32、40、50、63、80、100、125 、20、25、 RDQH-63 63 10、16、20、25、32、40、50、63 RDQH 250 RDQH400 RDQH630 250400 630 100、125、160、180、200、225、250 225、250、315、350、400 400、500、630 RDQH 800 800630、700、800 RDQH 1250 1250800、 1000、1250 RDQH1600 16001250、1400、1600 额定短路冲击耐受电压 Uimp 额定短路分断能力 Icm 6kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 10kV 10kV 25kV 50kV 35kV 50kV 35kV 50kV 50kV 65kV 50kV 65kV 75kV 100kV 65kV 65kV IEC60947-6-1 产品概述 RDQH系列双电源自动转换开关 适用于交流50Hz-60Hz,额定工作电压AC1000V以下, 额定工 作电流1600A以下的供电系统。可根据需求进行两路电源之间的选择转换。常用、备用电源可 以是电网对电网, 电网对发电机组。常用、备用电源由用户自定。产