第3.4.1条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6Mpa,喷枪口直径宜为6~10mm。第 3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜,边配边用。第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍。喷涂保护方式,喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条 施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。第3.4.5条 喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷:一、 涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。二 、钢结构的接头,转角处的涂层有明显凹陷时。三 、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时四 、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m 时。