1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类A类火灾:固体物质火灾B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾C类火灾:气体火灾D类火灾:金属火灾E类火灾:物体带电燃烧的火灾。5、灭火器的类型选择A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。6、灭火器的设置1)、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不应小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有保护措施。5)、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7、灭火器的配置8、灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最需配灭火级别和数量的计算值。灭火器设置点的位置和数量应根灭火器的最大保护距离确保并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范。9、计算单元,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分。10、计算单元保护面积的确定应符合下列规定:11、配置设计计算

相关概念

灭火器
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
酌情
酌情,是一个汉语词语,意思是斟酌情况。