建筑制图标准 GB/T50104-2001 第 1 章总则 第 2 章一般规定 第 1 节图线 第 2 节比例 第 3 章图例 第 1 节构造及配件 第 2 节水平及垂直运输装置 第 4 章图样画法 第 1 节平面图 第 2 节立面图 第 3 节剖面图 第 4 节其他规定 第 5 节尺寸标注 附录一本标准用词说明 第 1 章总则 1.0.1 为了使建筑专业、室内设计专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到 图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求, 适应工程建设的需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样: 1 手工制图; 2 计算机制图。 1.0.3 本标准适用于建筑专业和室内设计专业下列的工程制图: 1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图; 2 原有建筑物、构筑物等的实测图; 3 通用设计图、标准设计图。 1.0.4 建筑专业、室内设计专业制图,除应遵守本标准外,还应符合《房屋建筑制图统 一标准》(GB/T50001-2001)以及国家现行的有关 强制性标准、规范的规定。 第 2 章一般规定 2.1 图线 2.1.1 图线的宽度 b,应根据图样的复杂程度和比例,按《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T50001-2001)中(图线)的规定选用(图 2.1.1-1~ 图 2.1.1-3)。绘制较简单的图样时,可采用两种线宽的线宽组,其线宽比宜为 b:0.25b。 2.1.2 建筑专业、室内设计专业制图采用的各种图线,应符合表 2.1.2 的规定。 2.2 比例 2.2.1 建筑专业、室内设计专业制图选用的比例,宜符合表 2.2.1 的规定。 第 3 章图例 3.1 构造及配件 3.1.1 构造及配件图例及说明见表 3.1.1。 3.2 水平及垂直运输装置 3.2.1 水平及垂直运输装置图例及说明见表 3.2.1。 第 4 章图样画法 4.1 平面图 4.1.1 平面图的方向宜与总图方向一致。平面图的长边宜与横式幅面图纸的长边一致。 4.1.2 在同一张图纸上绘制多于一层的平面图时,各层平面图宜按层数由低向高的顺序 从左至右或从下至上布置。 4.1.3 除顶棚平面图外,各种平面图应按正投影法绘制。 4.1.4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯 视),图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构 造以及必要的尺寸、标高等,如需表示高窗、洞口、通气孔、槽、地沟及起重机等不可见部 分,则应以虚线绘制。 4.1.5 建筑物平面图应注写房间的名称或编号。 编号注写在直径为 6mm 细实线绘制的圆 圈内,并在同张图纸上列出房间名称表。 4.1.6 平面较大的建筑物,可分区绘制平面图,但每张平面图均应绘制组合示意图。各 区应分别用大写拉丁字母编号。在组合示意图中要 提示的分区,应采用阴影线或填充的方式表示。 4.1.7 顶棚平面图宜用镜像投影法绘制。 4.1.8 为表示室内立面在平面图上的位置,应在平面图上用内视符号注明视点位置、方 向及立面编号(图 4.1.8)。符号中的圆圈应用细实 线绘制,根据图面比例圆圈直径可选择 8~12mm。立面编号宜用拉丁字母或阿拉伯数字。 内视符号如下所示: 4.2 立面图 4.2.1 各种立面图应按正投影法绘制。 4.2.2 建筑立面图应包括投影方向可见的建筑外轮廓线和墙面线脚、构配件、墙面做法 及必要的尺寸和标高等。 4.2.3 室内立面图应包括投影方向可见的室内轮廓线和装修构造、门窗、构配件、墙面 做法、固定家具、灯具、必要的尺寸和标高及需要 表达的非固定家具、灯具、装饰物件等(室内立面图的顶棚轮廓线,可根据具体情况只表达 吊平顶或同时表达吊平顶及结构顶棚)。 4.2.4 平面形状曲折的建筑物,可绘制展开立面图、展开室内立面图。圆形或多边形平 面的建筑物,可分段展开绘制立面图、室内立面图 ,但均应在图名后加注“展开”二字。 4.2.5 较简单的对称式建筑物或对称的构配件等,在不影响构造处理和施工的情况下, 立面图可绘制一半,并在对称轴线处画对称符号。 4.2.6 在建筑物立面图上,相同的门窗、阳台、外檐装修、构造做法等可在局部重点表 示,绘出其完整图形,其余部分只画轮廓线。 4.2.7 在建筑物立面图上,外墙表面分格线应表示清楚。应用文字说明各部位所用面材 及色彩。 4.2.8 有定位轴线的建筑物, 宜根据两端定位轴线号编注立面图名称(如: ①~⑩立面图、 (A)~(F)立面图)。无定位轴线的建筑物可按平 面图各面的朝向确定名称。 4.2.9 建筑物室内立面图的名称,应根据平面图中内视符号的编号或字母确定(如:①立 面图、(A)立面图)。 4.3 剖面图 4.3.1 剖面图的剖切部位,应根据图纸的用途或设计深度,在平面图上选择能反映全貌、 构造特征以及有代表性的部位剖切。 4.3.2 各种剖面图应按正投影法绘制。 4.3.3 建筑剖面图内应包括剖切面和投影方向可见的建筑构造、构配件以及必要的尺寸、 标高等。 4.3.4 剖切符号可用阿拉伯数字、罗马数字或拉丁字母编号(图 4.3.4)。 4.3.5 画室内立面时,相应部位的墙体、楼地面的剖切面宜有所表示。必要时,占空间 较大的设备管线、灯具等的剖切面,应在图纸上绘出。 4.4 其他规定 4.4.1 指北针应绘制在建筑物±0.00 标高的平面图上,并放在明显位置,所指的方向应与 总图一致。 4.4.2 零配件详图与构造详图,宜按直接正投影法绘制。 4.4.3 零配件外形或局部构造的立体图, 《房屋建筑制图统一标准》 宜按 (GB/T50001-2001) 中(轴测图)的有关规定绘制。 4.4.4 不同比例的平面图、剖面图,其抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法,应符合 下列规定: 1 比例大于 1:50 的平面图、剖面图,应画出抹灰层与楼地面、屋面的面层线,并宜画 出材料图例; 2 比例等于 1:50 的平面图、剖面图,宜画出楼地面、屋面的面层线,抹灰层的面层线 应根据需要而定; 3 比例小于 1:50 的平面图、剖面图,可不画出抹灰层,但宜画出楼地面、屋面的面层 线; 4 比例为 1:100~1:200 的平面图、剖面图,可画简化的材料图例(如砌体墙涂红、钢 筋混凝土涂黑等),但宜画出楼地面、屋面的面层线; 5 比例小于 1:200 的平面图、剖面图,可不画材料图例,剖面图的楼地面、屋面的面 层线可不画出。 4.4.5 相邻的立面图或剖面图,宜绘制在同一水平线上,图内相互有关的尺寸及标高, 宜标注在同一竖线上(图 4.4.5)。 4.5 尺寸标注 4.5.1 尺寸分为总尺寸、定位尺寸、细部尺寸三种。绘图时,应根据设计深度和图纸用 途确定所需注写的尺寸。 4.5.2 建筑物平面、立面、剖面图,宜标注室内外地坪、楼地面、地下层地面、阳台、 平台、檐口、屋脊、女儿墙、雨棚、门、窗、台阶 等处的标高。平屋面等不易标明建筑标高的部位可标注结构标高,并予以说明。结构找坡的 平屋面,屋面标高可标注在结构板面最 低点,并注明找坡坡度。有屋架的屋面,应标注屋架下弦搁置点或柱顶标高。有起重机的厂 房剖面图应标注轨顶标高、屋架下弦杆 件下边缘或屋面梁底、板底标高。梁式悬挂起重机宜标出轨距尺寸(以米计)。 4.5.3 楼地面、地下层地面、阳台、平台、檐口、屋脊、女儿墙、台阶等处的高度尺寸 及标高,宜按下列规定注写: 1 平面图及其详图注写完成面标高。 2 立面图、剖面图及其详图注写完成面标高及高度方向的尺寸。 3 其余部分注写毛面尺寸及标高。 4 标注建筑平面图各部位的定位尺寸时,注写与其最邻近的轴线间的尺寸;标注建筑剖 面各部位的定位尺寸时,注写其所在层次内的尺寸。 5 室内设计图中连续重复的构配件等,当不易标明定位尺寸时,可在总尺寸的控制下, 定位尺寸不用数值而用“均分”或“EQ”字样表示,如下所示: 附录一本标准用词说明 1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词,说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”。 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。 2 本标准中指明应按其他有关标准执行时, 写法为“应符合……规定”或“应按……执 行”。