一般地区级电网公司均 设置区域调度控制中心(或区域消防控制中心)并配备综合显示屏,应能使区域内储能电站的火灾 信息均显示到控制中心的综合显示屏上,以辅助调度指挥人员确认火灾发生地点,利于救灾指挥。
7.3.2 国网江苏省电力有限公司课题组做了大量试验,不同厂家的模块规格不同,其燃烧特性 也不完全相同,模块级分布式细水雾灭火系统的设计压力、设计流量也不同。因此,本标准要求灭 火系统设计参数根据本标准附录A所示的模块级磷酸铁锂电池火灾试验确定。 对于模块级分布式细水雾灭火系统,其主要特点是一个喷头保护一个模块,水雾全部喷射到模 块内部,模块外壳部分开孔,水雾从孔中溢出约25%-35%。溢出部分的水雾主要用于扑灭模块外部 的火和降温控火。 为避免可燃气体爆燃(炸)、施工吊装等因素造成电池预制舱舱体变形进而导致细水雾灭火系 统管路损坏,灭火系统主管路宜固定在舱体立柱上,或固定在电池支架上,不得固定在舱体侧面墙 体上或既固定在舱体立柱又固定在电池支架上,并在主管路进舱体处、舱内纵向和横向处增设高压 金属软管(工作压力不小于10Mp),避免舱体变形造成灭火系统管路损坏。
7.3.3 试验(过充点燃方式)表明,当磷酸铁锂电池模块发生剧烈热失控时,发生起火概率很 大。此时,若启动灭火系统进行降温,则会最大限度控制火灾发生。因此,本标准提出防火启动条 件,但是否应用,由各单位根据现场实践情况(如电池模块质量、燃烧特性,启动灭火系统对预制 舱内电池及辅助设备的危害、经济损失等因素)自行确定。
7.4.2 耐火电缆的选择应根据消防用电设备在火灾发生期间所需要的最少持续工作时间来确 定。本条中的“重要消防用电设备”主要指火灾时需要保持正常连续工作且持续供电时间较长的消 防水泵等设备。为“重要消防用电设备”供电的矿物绝缘类电缆可参考国际上耐火电缆试验标准, 宜选择能通过950℃、180min燃烧试验的电缆,“重要消防用电设备”的配电线路线采用此类耐火 电缆,有利于保证储能电站火灾发生时设备供电的可靠性。铜材与铝材相比,具有耐腐蚀、性能稳 定、熔点高、机械强度高等特点。为确保消防用电设备在火灾时的连续供电,消防用电设备的电线 电缆应采用铜导体。
10.1.3 动火作业是指进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可 能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。储能电站电池预制舱、变配电等设备区均为一级动火 区,动火作业应填写一级动火工作票。动作工作票和动火作业执行人、负责人、签发人、审批人的 相关要求执行现行行业标准《电力设备典型消防规程》DL 5027 10.3.2 明火熄灭后,尽量采用喷洒水雾到舱内进行降温的原因是水雾具有弥漫性,可以最大 限度充满舱内各个角落,省水且利于快速降温。
附录A 储能电池系统实体火灾模拟试验是针对电池模块进行的。如果试验证明灭火系统对电池 模块火灾有效,那么在工程设计时,应使灭火系统保护到电池模块。簇级电池能量巨大,一旦发生 热失控可能发生爆炸,从安全性角度看,不推荐进行簇级电池灭火试验。