带电更换高压操作跌落式熔断器2007-02-22 一体化教学目的及任务 组织教学(合共5分钟) 1、检查考勤情况,向班长询问迟到、缺席学生的原因。2、检查学 生是否 穿着好工作服,督促学牛严格按照安全规程穿着好工作服及保护用 理论及实操入门指导(合共135分钟) 习”的方法巩固学过的知识,同时为后面更换跌落式熔断器埋下伏笔。(10 分钟) 教学组织:采用提问的形式,询问学生中有谁能记住学过的低压熔断 关知识(种类、作用、更换方法)。对于止确的回答给予肯定赞扬,对于有误的 回答给予及时更正。 高压跌落式熔断器实物图,同时展示实习工场中的高压跌落式熔断器实物,询问 学生知不知道那些是什么东西,有什么作用?引出高压跌落式 熔断器的结构、工 作原理、用途和主要参数等。(配合多媒体教学系统显 示的实物外观图,讲解高 压跌落式熔断器的结构) 鸭嘴六大部分组成。(10分钟) 其中绝缘子部分一般采用硅橡胶或陶瓷制成,熔断管内装有由高导电 铜或者磷铜片等制成的熔断丝(导电部分)及起灭弧作用的钢纸管。(在讲解结构的同时详细讲解各部分的作用并由此而总结出其工作 原理) 工作原理:(10分钟) 在正常工作时,熔丝管两端的上动触头和下动触头依靠熔丝系紧,将 头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢 固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔丝熔断吋,即产生电 弧,熔丝管内衬的钢 纸管在电弧作用下产生大量的气体,在电流过零时使 电弧熄灭。由于熔丝熔断, 丝管自身重力和上下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断 用途:(5分钟) 安装在配电变压器一次侧,可作为配电变压器的内部短路保护和低压 线路短路的后备保护。在停电检修配电变压器和低压线路时,因其有一个 明显的 断开点,具有隔离开关的功能,给检修人员一个安全感。在带负荷 的情况下,也 可方便实施停送电操作,因而在小容量配电变压器上广泛应 用,常用作户外高压 保护电器,作输电线路、电力变压器过载和短路保护; 分合额定负荷电流。 4、主耍参数:(10 分钟) 工频耐压(KV):熔断器可以正常工作吋允许加至熔断器的电压值。(举例说明参数) 例如高压式跌落熔断器PD-1,其参数如下: 型号:PD-1 额定电压(KV): 11 额定电流(A): 100/200 开断电流(A): 6000/8000 冲击电压(BIL): 11