升压: 水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气 体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水 压试验。出现下列3 种情况表明管道内的气体未排干净, 应继续排气:A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢;B、 升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定;C、当 升压至 80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以 0.2Mpa 为一级,每升一级检查后背、管身及接口,当确定 无异常后,才能继续升压。水压试验时,后背顶撑和管道 两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打 或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。 管线水压试验:根据各种管材的工作压力不同,制定对相应管材的水压 试验方法: DN800PE 管(管道设计工作压力值0.6MPa)6 管道试验 压力值0.9MPa 分段管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。 水压试验先升至试验压力的 30%(0.45MPa),稳压 15min。 稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验 压力的60%(0.9MPa),稳压15min 后,稳压期间对管道进行 检查,无异常现象继续升压至试验压力(1.5MPa),待压力 平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在30min 内,无渗漏,无压降,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格强 度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力0.4MPa,进行严 密性试验在30min 内无渗漏,1 小时内压降小于0.4MPa 格。试压设备和试压管道50m范围内为试压禁区。试压禁区 设专人把守,禁止非试压人员进入。 整体管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。 水压试验先升至试验压力的 30%(0.36MPa),稳压 15min。 稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验 压力的 60%(0.72MPa),稳压 15min 后,无问题继续升压至 工作压力(0.6MPa),稳压15min,稳压期间对管道进行检查, 无异常现象,继续升压至强度试验压力0.9MPa,待压力平衡 稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在30min 无渗漏、变形、无压降,1小时内压降小于0.02MPa 为合格。 强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力1.2MPa,进行 严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格。试压设备和试压管道50m 范围内为试压禁区。试压 禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 PeDN800 管(管道设计工作压力值0.6MPa)管道试验压 力值0.9MPa。 分段管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。 水压试验先升至试验压力的 30%(0.67MPa),稳压 15min。 稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验 压力的60%(0.6MPa),稳压15min 后,无问题继续升压至工 作压力(0.9MPa),稳压15min,稳压期间对管道进行检查, 无异常现象,继续升压至强度试验压力0.9MPa,待压力平衡 稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在30min 无渗漏,无压降,1小时内压降小于 0.02MPa 为合格强度试 验合格后,缓慢降压至严密性试验压力0.6MPa,进行严密性 试验在30min 内无渗漏,1 小时内压降小于0.02MPa 为合格。 试压设备和试压管道50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专 人把守,禁止非试压人员进入。 整体管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。 水压试验先升至试验压力的 30%(0.57MPa),稳压 15min。 稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验 压力的60%(0.6MPa),稳压15min 后,无问题继续升压至工 作压力(0.9MPa),稳压15min,稳压期间对管道进行检查, 无异常现象,继续升压至强度试验压力0.9MPa,待压力平衡 稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在30min 无渗漏、变形、无压降,1小时内压降小于0.02MPa 为合格。 强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力1.5MPa,进行 严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格。试压设备和试压管道50m 范围内为试压禁区。试压 禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 3)严密性试验合格后,按补偿器供应商的要求拆除限 位约束装置,将试压管段的放空阀打开进行放空,管道内压 力降为常压时,开启排水阀门,将管线内的水排除。 4)管道试压过程中,请业主、监理及有关技术监督部 门到现场进行监督,试验合格后填写试压记录并请各方签字 确认。 5)水压试验如不符合设计要求,派人沿线检查是否有 接口漏水,在确定接口无问题时,组织技术人员进行原因分 析,确定是否由于气温/阳光照射等原因造的压力降。若是 由于接口问题,将试压管段两端放空阀门打开进行放空,修 补问题接口后重新进行试验及试验结果确认。 (3)管道分段试压措施按现场施工所形成的自然段或 实际施工留头段进行分段试压,试压措施如上。 分段试压各段划分表序号 起点 (mm)备注 水库给水起点0+000水库管线0+600 DN800 管线6000+1200院内管线1+1200 DN800 管线1200+1800农田1+1800 DN800 管线1800+2400农田2+2400 DN800 管线2400+3000农田(G0+3000) D800 管线3000+3600农田(G1+3600) DN800 管线3600+4200农田(G1+4200) DN800 管线4200+5000