联系方式

网友1:你好,关于机械密封水。
回复1:污水离心自吸泵,在市场上都采用单面机封,也就是用泵出口的水来冷却自己,如果污水太脏及含杂质太多容易使机封寿命减少,这时大家采用外来水冲洗机封及冷却,根据你说的,你们的冷却清洗液不可以进入污水中还不可外漏,如果是这样你们采用的是双端面机封,他的漏液在动环座的密封圈及机械密封面之间。
回复2:都是冷却水
首先你应该了解下机械密封的结构。
任何泵的机械密封都需要介质来冲洗冷却和润滑
主要是靠动静环之间的研磨时密封的。
如果泵输送的是高温介质,那泵上还要设置冷却腔体,不然温度会传到轴承和电机上
轴承冷却也同样
机械密封为了保护动和静环的密封面都是需要冷却来冷却的,
冷却有两种形式,一种泵内流体泄漏到机械密封处,这部分密封冷却水相对来说是死水,为了使其温度在一定范围内就要靠外置冷却器来冷却,把动环做成一个螺旋泵的形式,给这部分密封冷却水提供循环冷去动力;
还有一种是直接外接冷却水源,冷却后流入泵内,随泵内流体一起流走。
网友2:作用:
1. 给水泵内的高压水虽经过密封件,但依然有一定的压力,为了不让给水泵内的水通过轴与密封件之间的间隙外泄,就从凝结水泵出口或除盐水母管引以水源为密封水。
2. 给水泵内的水是具有一定温度的水,高温水会通过泵的转轴或泵体金属把热量传递给轴承,使轴承温度升高。为了控制热量外传,所以密封水也起着冷却的作用。
3. 在密封水通过密封件时,水在轴与密封件之间形成水膜,防止在此处轴与密封件之间的间隙外泄,造成大量的工质损失;同时高温给水会通过泵轴和泵体金属把热量传递给轴承使轴承温度升高。严重时还会使轴承烧毁;高速旋转的轴与密封件之间的间隙很小,当失去密封水时,此处的水膜也就遭到破坏,轴与密封件很可能发生摩擦,使给水泵振动增大,严重时将造成设备损坏。密封水的回水一般采用多级水封管引入凝汽器。
机械密封冷却的原理 :就是利用循环软化水带走因动、静环相对旋转所产生的摩擦热,降低使用温度,延长使用周期。
网友3:从你的问题来看,机械密封冷却水是指给机械密封运转过程中散热的液体,有通过冷却器循环和外接冷却水等方法;而机械密封冷却器冷却水也起到散热的作用,但这个冷却水是由冷却器循环提供,既前一种包含后一种。
至于工作原理都是相同的,既对流换热,由液体流动来带走机械密封上的热量,使机械密封工作在一安全的温度范围,特别是电厂锅炉给水泵,由于它是输送锅炉冷却水的泵,水温会很高,机械密封一定需要进行冷却。