校准: 通过上下键设置电压值与测试 台上的电压表显示一致。 备用电源电压(A,B,C)校准: 通过上下键设置电压值与测试 台上的电压表显示一致。 转换到0( 0~250s。工作状态: 通过上下键设定: NP( 常用优先) RP(备用优先) 回车存储,自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动进入下一项 回车存储, 自动退出 全国统一客服热线: 400 898 1166 www.chinapeople.com 148 RDQH系列双电源自动转换开关 动作顺序 消防DC24V 消防DC24V 开关全部分闸 开关全部分闸 开关设置在自动位置 开关设置在自动位置 开关工作在常用电源位置 开关工作在备用电源位置 Un失电、断相、并持续时间t1,Ur存在 t2=0.75s-1.5s t3=0.75s-1.5s t5=0.75s-1.5s t6=0.75s-1.5s Qn合闸 Qr合闸 Qr分闸 Qn分闸 Un恢得,并持续时间t4( 自投自复) 参数设置过程中, 如果后面参数项无需修改设置, 可在回车存储直接复位, 恢复到运行状态。 上图设置流程中, 左方数码管示意值为出厂默认设定值, C项为出厂产品校准用,非专业技术人维修人员, 请勿擅自更改。 用户按说明书根据现场使用情况调整产品参数。