云南电力技术论坛论文集220kV变电站蓄蝴度过高原因分析及判断处理 曲靖供电局 摘要:由于温度过高,对蓄电池有多方面的危害。本文通过分析造成蓄电池温度过高多各原因,并总结出判断蓄电池温度过高的几种方法。最后提出了不同情况下蓄电池温度过高的处理方法。 关键词:蓄电池温度过高原因判断处理 前些年220kV变电站中,广泛采用一组单体电池电压为2.15O.05 108只的GF固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池和GM型密闭型铅酸蓄电池作为直流电源,如2003年以前,曲靖供电局的220kV沾益变 电站、陆良变电站等采用重庆万里蓄电池股份有限公司生产的GM一300型或GF_吗00型铅酸蓄电池。 近两年来,随着科技的发展和变电站对直流电源要求的进一步提高,特别是《防止电力生产事故的二 十五项措施》的出台,220kV及以上变电站广泛地采用两组单体电池电压为2.230.01V104只的GFM 固定型阀控密封式铅酸蓄电池,代替了原来GF固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池和GM型密闭型铅酸蓄电 池作为直流电源,其特点是可靠性更高、维护量更小。 注:本文所指蓄电池是酸性(即铅酸)蓄电池 一、温度对蓄电池的影响 在106C一40。C范围内,蓄电池的容量随着电解液的温度上升而上升。因为电解液的温度上升时, 离子运动速度加快,电化反应加快,因此蓄电池容量增加。在10T:~40范围内,蓄电池容量可按以 下公式计算: Qt_Q25[1+0.008(t-z5)] 式中:Q。—在t时实际放电容量; Qz广标准温度(25)时的容量; t一放电过程中电解液的平均温度。 但是,当电解液的温度超过40。C时,蓄电池的自放电加剧,正极板会出现弯曲,容量降低等现象。 甚至可能导致蓄电池爆炸造成不可挽救的损失。可见,温度过高(超过40。C)对酸性蓄电池有如下影 l、使蓄电池自放电加剧,使蓄电池老化速度加快,降低蓄电池的使用寿命;2、出现正极板弯曲变形现象; 3、使蓄电池容量下降; 4、严重时会导致蓄电池爆炸,造成不可挽回的损失。 总之,当蓄电池温度过高出现上述情况时,会使变电站直流电源的可靠性降低,严重地威胁着变 电站的安全稳定运行。 二、蓄电池温度过高原因浅析 —-3097- I肾变电技术 1、蓄电池运行的环境温度过高。 根据蓄电池运行规程及厂家说明书的要求,蓄电池运行室温一般应保持在10_-30。C之间。在炎热 的夏季,由于气温过