大金空调信号代码U9是内外机信号传输不良。 可能存在的原因: 1、产品方面:内机或者外籍的电脑板出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。 2、安装方面:连接线接线错误,或者分支过多(最多不能超过三路分支),一般只要从电源和信号两方面去检查就可以了。 3、U9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时,无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修人员维修。在现场检查时只要确认出现U9外故障代码的室内机并排除故障,再次通电U9也会消失。 扩展资料:
大金空调常见故障代码检修: 故障代码:J9 故障内容:集液器气管热敏电阻故障。 故障原因及排除: 1、先检查温度传感器接线端子插件是否松脱或接触不良,需确实接妥。 2、检查温度传感器是否故障,需更换。 3、检查控制电路板是否故障,需更换。 大金空调故障代码J9细分为以下4种情况: 1、J9-01:过冷却热交出口热敏电阻故障(主机) 2、J9-02:过冷却热交出口热敏电阻故障(副机1) 3、J9-03:过冷却热交出口热敏电阻故障(副机2) 4、J901:全制冷时间过长。