91.下列可控硅逆变器的调试方法哪个是正确的( )。 A、先调试主电路,后调试触发电路 B、先调试触发电路,后调试主电路 C、主电路和触发电路同时调试 D、先检查直流,后检查交流 92.下列不属于单结管触发电路特点的是( )。 A、脉冲前沿陡峭 B、抗干扰性能较好 C、温度补偿性能较好 D、电路复杂,稳定性差 93.当变压器高压侧一相熔丝断时,低压侧是什么情况( )。 A、分部断电 B、一相有电 C、一相电压降低一半,两相正常 D、两相电压降低一半,一相正常 94.架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免( )。 A、电力线杆倒杆砸坏通讯线路 B、高压线串入通讯线路 C、通讯杆倒杆影响电力线路 D、导线周围磁场对通讯信号的干扰 95.条形磁体中磁性最强的部位是( )。 A、中间 B、两极 C、两侧面 D、内部 96.若直流电机绝缘低时,在下列原因中( )是错误的。 A、电机绕组和导电部分有灰尘、金属屑、油污物 B、绝缘受潮 C、绝缘老化 D、换向器片间云母损坏 97.定时限过流保护装置的动作电流整定原则是( )。 A、动作电流大于最大负荷电流 B、动作电流等于额定负荷电流 C、动作电流小于最大负荷电流 D、返回电流小于最大负荷电流 98.晶闸管完全导通后,阳阴极之间的电压应该( )。 A、等于 0 B、小于 0 C、越大越好 D、越小越好 99.晶闸管工作时只有导通和阻断两种状态,因此可用它制成( )开关。 A、直流无触点 B、直流有触点 C、交流无触点 D、交流有触点 100.用木棒探测运行变压器的声音,当听到"噼啪"声时,一般为变压器什么故障( )。 A、铁芯松动 B、过负荷 C、套管表面闪络 D、内部绝缘击穿 101.下列不属于 RC 移相式振荡器特点的是( )。 A、选频作用较差 B、振幅不够稳定 C、频率调节不便 D、电路复杂 102.根据晶体三极管输出特性,下列说法正确的是( )。 A、集电极电压为零时,集电极电流不为零 B、集电极电压增加时,集电极电流减小 C、集电极电压增加(UCE>1 伏左右) ,集电极电流基本不变 D、集电极电压减小,集电极电流增大 103.17 化成二进制数为( )。 A、10001 B、10101 C、10111 D、10010 104.高压电动装设欠电压保护装置时,次要电动机的整定电压取( )。 A、 (40~50)%UN B、 (50~60)%UN C、 (60~70)%UN D、 (70~80)%UN 105.在可控整流电路中,使用晶闸管应有( )保护。 A、过电压 B、过电流 C、短路 D、以上三者 106.一般接地导体相互采用焊接连接。扁钢与角钢的搭接长度不应小于宽度的( )倍。 A、一B、二C、三D、四 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第7页共13 页107.隔离开关安装时,如连动轴需延长并且延长轴较长,则从开关底座固定螺栓到延长轴 每( )m 处安放一个轴承支架。 A、0.5 B、1 C、1.2 D、1.5 108.在电子电路中常用三端稳压块为集成电路提供稳定的( )。 A、交流电流 B、交流电压 C、直流电压 D、直流电流 109.少油开关弹簧缓冲器的行程一般规定在合闸位置时为多少( )。 A、10±1mm B、12±1mm C、14±1mm D、15±1mm 110.磁路中的导磁材料是( )。 A、空气 B、铁磁材料 C、导线 D、气体 111.变压器试运行时,第一次受电,持续时间应不小于( )。 A、5 分钟 B、10 分钟 C、15 分钟 D、20 分钟 112.分析和计算复杂电路的主要依据是( )。 A、欧姆定律 B、基尔霍夫定律 C、欧姆定律和基尔霍夫定律 D、叠加原理 113.变压器要经过哪些项目测量合格后,才能进行交流耐压试验( )。 A、绝缘电阻和吸收比 B、泄漏电流 C、介损 D、上述全部项目 114.SN10~10 型少油断路器进行分、合闸操作所必需的注油量不得少于( )Kg。 A、0.5 B、1 C、2 D、2.5 115.为改善单方向旋转的直流电动机的换向应( )。 A、研磨电刷 B、擦拭换向器 C、顺电机转向移动电刷 D、逆电机转向移动电刷 116.改变励磁电路电阻时,并励直流电动机的人工机械特性与其自然机械特性比较,其特 性硬度( )。 A、不变 B、稍有增加 C、变的很硬 D、变软 117.在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而( )。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不确定 118.变电所测量仪表冒烟时,应迅速将表计( )回路短路。 A、电流 B、电压 C、控制 D、保护 119.为避免干扰,TTL 或非门多余输入端的一般处理方法是( )。 A、和接信号的输入端并联使用 B、悬空 C、接电源正极 D、多余端接在一起 120.与门电路的真值表( )是正确的。 A、0001 B、0011 C、0111 D、1111 121.电压互感器副边短路运行的后果是( )。 A、主磁通骤增,铁损增大,铁心过热 B、副边电压为零,原边电压也为零 C、原、副边绕组因电流过大而烧毁 D、副边所接仪表或断电器因电流过而大烧坏 122.电流互感器安装时,不应出现下列哪种情况( )。 A、在副边线圈的二次回路上装设开关 B、铁芯接地 C、副边线圈接地 D、铁芯和副边线圈同时接地 123.变压器油应无气味,若感觉有酸味时,说明( )。 A、油干燥时过热 B、油内水分含量高 C、油内产生过电弧 D、油严重老化 124.试验时,变压器各分接头变比实测值与出厂试验值相比,误差不得大于多少( )。 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第8页共13 页A、±0.2% B、±0.5% C、±0.1% D、±5% 125.为了保证晶闸管准确、适时、可靠地被触发,对触发电路的要求是:应有足够大的触 发电压,一般触发电压为( )伏。 A、2~4 B、4~6 C、4~8 D、4~10 126.对于全控整流大电感负载电路,采用( )的触发电路,可使输出直流平均电压与控 制电压成线性关系。 A、同步信号为正弦波 B、同步信号为锯齿波 C、集成触发器 D、均不对 127.直流放大器应用中,抑制零点漂移的手段主要有( )。 A、补偿 B、调制(或转化) C、补偿和调制 D、上述说法都不对 128.加在差动放大器两输入端的信号为( )的信号叫做共模输入信号。 A、幅值相同且极性相同 B、幅值相同而极性相反 C、幅值不同且极性相反 D、幅值不同而极性相同 129. 对于单向 P 控制型可控硅而言, 从结构原理上可将其分成是哪二个三极管互联( )。 A、二个 NPN B、二个 PNP C、一个 NPN,一个 PNP 阳极接 PNP 的C极D、一个 NPN,一个 PNP,阳极接 NPN 的C极130.直流电机的电枢绕组若为单波绕组,则绕组的并联支路数等于( )。 A、主磁极数 B、主磁极对数 C、两条 D、四条 131.真空的磁导率为( )。 -7 A、4π ×10 -8 B、4π ×10 m -1 C、4π ×10 0 -1 D、4π ×10 2H/m 132.通电线圈内插入铁芯后,它的磁场将( )。 A、增强 B、减弱 C、不变 D、增强或减弱 133.与非门电路的真值表正确的是( )。 A、0000 B、0010 C、0110 D、1110 134.露天安装变压器与火灾危险场所的距离不应小于( )。 A、10 米B、15 米C、20 米D、25 米135.电力线路高频通道主要有( )部分组成。 A、电力线路、高频阻波器、高频电缆、载波机 B、电力线路、高频阻波器、高频电缆 C、电力线路、高频阻波器、结合滤波器、高频电缆、载波机 D、电力线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、载波机 136.铜芯电缆用于二次回路时,其导线截面积不得小于( )mm2。 A、0.75 B、1.0 C、1.5 D、2.5 137.变压器投入运行后,每隔( )要小修一次。 A、1 年B、2 年C、3 年D、4 年138. 变压器采用很薄的而且涂有绝缘漆的硅钢片叠装而成, 其主要目的之一就是为( )。 A、减少电流 B、减少涡流 C、降低铁损 D、降低铜损 139.下列关于 78 系列集成稳压块的说法正确的是( )。 A、输入、输出端可以互换使用 B、三端可以任意调项使用 C、三端不能任意调项使用 D、输出电压与输入电压成正比 140.高压断路器发生跳闸失灵的故障原因,从电气方面分析,不能可是下列哪种情况造成 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第9页共13 页 的( )。 A、操作电源电压是否过低 B、分闸回路断路 C、合闸线圈烧毁 D、断路器触头熔焊 141.硬母线开始弯曲处距母线联接位置不应小于( )mm。 A、20 B、30 C、40 D、50 142.晶体管触发电路中的移相一般采用在同步波形上叠加( ),通过改变此信号的大小 来实现。 A、直流信号 B、直流控制信号 C、交流信号 D、交流控制信号 143.高压断路器发生跳闸失灵的故障原因,从电气方面分析,可能是下列哪种原因( )。 A、分闸连板位置是否过低 B、操作电源电压是否过低 C、分闸铁芯的冲力不足 D、分闸铁芯行程太小 144.交流放大器增加负反馈的目的是( )。 A、提高电压放大倍数 B、增加输出阻抗 C、提高工作稳定性 D、减小输入阻抗 145.下列哪种方式输电线周围产生稳定磁场( )。 A、220V 交流输电 B、380V 交流输电 C、500V 交流输电 D、500V 直流 输电 146.对运行中的阀式避雷器进行工频放电试验的周期为( )一次。 A、1~2 年B、1~3 年C、2~3 年D、2~4 年147.好的绝缘油不应具有下列哪种性能( )。 A、粘度大 B、闪点高 C、击穿电压高 D、稳定性高 148.变压器绕组产生匝间短路后,将产生一个闭合的短路环路,短路环路内流着由交变磁 通感应出来的短路电流,将产生什么样的后果( )。 A、对变压器运行无什么危害 B、会改变变压器的电压比 C、产生高热并可能导致变压器烧毁 D、改变变压器的极性 149.运行电容器室内温度一般不超过( ),否则应安装并开动通风装置。 A、35° B、38° C、40° D、45° 150.变压器交流耐压试验加至试验电压,持续时间为多少( )。 A、15 秒B、60 秒C、2 分钟 D、5 分钟 151.直流放大器的最大特点是( )。 A、低频特性和上限频率以下的各个频率的信号都具有放大作用 B、有很好的稳定性 C、具有直接耦合的特点 D、应用范围很广 152.桥式 RC 振荡器的主要特点是( )。 A、利用串并联 RC 电路作为选频网络 B、引入负反馈以改善振荡波形 C、振荡幅度稳定,波形失真小,改变频率方便 D、含A、B、C 153.电力变压器在额定电压下的冲击合闸试验要求是:在更换绕组后的预防性试验中应合 闸( )次。 A、三B、四C、五D、六154.变压器投入运行后,每隔( )要大修一次。 A、1 年B、3 年C、5~10 年D、15~20 年155.装有瓦斯继电器的变压器,安装时应使由变压器顶盖最高处通向储油柜的油管及套管 升高座引入瓦斯继电器管应有( )升高坡度。 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第10 页共13 页A、1%~2% B、2%~3% C、2%~4% D、3%~5% 156.直流放大器能放大( )。 A、变化缓慢的直流信号 B、交流信号 C、变化缓慢的直流信号和交流信号 D、无放大能力 157.在电控柜四周( )m 的范围内,应无障碍物以确保维修的安全距离及通风良好。 A、0.5 B、1 C、2 D、2.5 158. 新建架空线路运行前需在额定电压下, 对空载线路进行三次合闸试验, 带电运行( ) 小时。 A、12 B、24 C、48 D、72 159.容量在 1000KVA 及以下的电力变压器的安装工作主要有哪几项内容( )。 A、搬运、安装、试运行 B、搬运、安装、试运行、变压器的干燥 C、搬运、吊芯检查、安装、试运行 D、搬运、外观检查、吊芯检查、安装、试运行、变压器的干燥 160.装有瓦斯继电器的变压器,安装时应使顶盖沿瓦斯继电器方向有( )升高坡度。 A、0.5%~1% B、1%~1.5% C、1%~2% D、1.5%~2% 得分评分人 二、 判断题(第161 题~第200 题。 将判断结果填入括号中。 正确的填 “√” , 错误的填 “×” 。 每题 0.5 分,满分 20 分。) 161.( )多级放大器常用的级间耦合方式有阻容耦合、直接耦合和变压器耦合。 162.( )异或门电路当两个输入端一个为 0,另一个为 1 时,输出为 1。 163.( )6KV 油浸式电压互感器大修后,交流耐压试验电压标准为 22KV。 164.( )重合闸装置的整组传动试验时,模拟永久性故障情况,重合闸装置应动作,断 路器应只重合一次,但不成功。 165.( )电磁感应的条件是:穿越导体回路和线圈的磁通必须发生变化。 166.( )支路电流法是用基尔霍夫定律求解复杂电路的最基本分方法。 167.( )对任意闭合磁路,磁路上磁压降的代数和等于磁通势的代数和。 168.( )制作 35KV 户内丙烯外壳电缆终端头时,从终端头支架夹头上口,向上量 5mm 距离作为剖铅的起点。 169.( )控制柜成列安装时,盘间接缝允许偏差为 5 毫米。 170.( )变电所单人值班也可以单独从事修理工作。 171.( )放大电路的静态,是指未加交流信号以前的起始状态。 172.( )新安装的二次接线回路的每一支路的导线对地电阻应不小于 50 兆欧。 173.( )架空线路运行前的检查和试验应组织施工单位、验收单位共同进行,一般包括 对地、树、建筑及交叉跨越距离应符合规定,相序应符合设计并定相。 174.( )高压电杆的选择,就是选择电杆的材质、杆型、杆高及强度。 175.( )检查电子电路时,根据单元电路的功率和输入输出信号是否正常,通过逻辑推 理判断故障元器件的方法称为逻辑(推理)判断法。 176.( )搬运电压互感器时,其倾斜度应不超过 30°,以免内部绝缘受损。 177.( )阻容移相触发电路输出脉冲前沿极平缓,只适用于小功率且控制精度要求不高 的单相可控整流装置。 178.( )磁路中的磁通与磁通势成反比。 179.( )楞次定律是判断线圈产生的感应电动势方向的定律。 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第11 页共13 页180.( )钢筋混凝土电杆的整体起吊的施工方案包括施工方法及平面布置,抱杆及工器 具的选择和操作注意事项及安全措施。 181.( )对于 35KV 及以下的隔离开关,三相刀闸同时合闸时各相前后相差不得大于 5mm。 182.( )调节变压器的分接开关,使其原绕组匝数减少时,副边电压将要降低。 183.( )用万用表测量电子电路的交、直流电压是查找常规电子电路故障的重要方法之 一,如用万用表交流电压档测量晶体管和集成电路各脚电压是否正常。 184.( )编制施工方案的依据是架空线路施工设计方案、规程标准和施工周期。 185.( )变压器大修时,对穿芯螺栓的绝缘电阻要求是用 1000V 摇表测定,35KV 变压 器不应低于 10MΩ 。 186.( )磁路中的磁通仍符合磁路基尔霍夫定律。 187.( )变电所红绿指示灯的保护电阻一旦发生开路,将会造成保护装置误动作。 188.( )变压器大修时必须检查分接开关及引线。 189.( )运算放大器输入电阻很高,故可看成输入电流为零。 190.( )加法计数器中各触发器必须是采用上升沿触发的。 191.( )三相同步电动机转子回路的控制电路,通常都设计成其励磁电流可以调节的形 式,这是为了调节其转速。 192.( )隔离开关有专门的灭弧结构。 193.( )对于可控硅锯齿波触发电路,若不加倒相级,该电路移相范围为 90°,若加上 倒相级,移相范围可达 180°。 194.( )单稳态电路输出脉冲宽度取决于充电电容的大小。 195.( )电力变压器的低压绕组一般都放在里层靠近铁芯处。 196.( )电容式的重合闸装置只能重合二次。 197.( )双稳态电路只有当外加触发信号改变时,才能从一个稳定状态迅速转换到另一 个稳定状态。 198.( )高压开关柜安装调整完毕后,可用螺栓将其固定在基础型钢上,也可用电焊按 要求固定。 199.( )通过试验测得电容器的电容值比其额定值明显减小,可断定电容器内部介质受 潮或元件击穿短路。 200.( )若35KV 架空线路杆基设计有底盘时,杆坑最好用打洞机打成圆洞。 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第12 页共13 页 职业技能鉴定国家题库 电工高级理论知识试卷答案 一、单项选择题(第1题~第160 题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号 中。每题 0.5 分,满分 80 分。) 1. B 2. A 3. D 4. B 5. C 6. C 7. D 8. C 9. C 10. D 11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. C 18. B 19. C 20. B 21. B 22. D 23. D 24. A 25. C 26. B 27. A 28. A 29. B 30. D 31. C 32. A 33. B 34. C 35. C 36. B 37. D 38. A 39. D 40. C 41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. D 48. D 49. A 50. C 51. D 52. D 53. C 54. A 55. D 56. C 57. D 58. C 59. D 60. D 61. C 62. B 63. A 64. B 65. B 66. B 67. B 68. D 69. C 70. D 71. A 72. C 73. B 74. C 75. C 76. B 77. A 78. C 79. C 80. A 81. A 82. B 83. B 84. D 85. B 86. A 87. A 88. D 89. B 90. C 91. B 92. D 93. D 94. D 95. B 96. D 97. A 98. D 99. C 100. D 101. D 102. C 103. A 104. C 105. D 106. B 107. B 108. C 109. C 110. B 111. B 112. C 113. D 114. B 115. D 116. D 117. A 118. A 119. A 120. D 121. C 122. A 123. D 124. B 125. D 126. A 127. C 128. A 129. C 130. C 131. A 132. A 133. D 134. A 135. D 136. C 137. A 138. B 139. C 140. C 141. B 142. B 143. B 144. C 145. D 146. B 147. A 148. C 149. C 150. B 151. A 152. A 153. A 154. C 155. C 156. C 157. B 158. D 159. D 160. B 二、 判断题(第161 题~第200 题。 将判断结果填入括号中。 正确的填 “√” , 错误的填 “×” 。 每题 0.5 分,满分 20 分。) 161. √ 162. √ 163. × 164. √ 165. √ 166. √ 167. √ 168. × 169. × 170. × 171. √ 172. × 173. × 174. √ 175. √ 176. × 177. √ 178. × 179. √ 180. √ 181. × 182. × 183. × 184. √ 185. × 186. √ 187. × 188. √ 189. √ 190. × 191. × 192. × 193. × 194. √ 195. √ 196. × 197. √ 198. √ 199. √ 200. × 试卷编码: 11GL23000000-60706050330001 第13 页共13 页