检验合格并且 重新铅封方准使用。 气密性试验1、介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微 量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。 对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做 气密性试验,按设计图样规定。 2、气密性试验的试验介质由设计图样规定。气密性试验的 试验压力应当等于本次检验核定的最高工作压力,安全阀 的开启压力不高于容器的设计压力。 气密性试验所用气体,应当符合本规则第三十五条 (三)的规定。 碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度 不低于5,其他材料制压力容器按设计图样规定。 3、气密性试验的操作应当符合以下规定:(1)压力容器进行气密性试验时,应当将安全附件装配全; (2)压力缓慢上升,当达到试验压力的10%时暂停升压,对密封 部位及焊缝等进行检查,如果无泄漏或者异常现象可以继续升 (3)升压应当分梯次逐渐提高,每级一般可以为试验压力的10%—20%,每级之间适当保压,以观察有无异常现象; (4)达到试验压力后,经过检查无泄漏和异常现象,保压时间 不少于3min,压力不下降即为合格,保压时禁止采用连续加压 以维持试验压力不变的做法; (5)有压力时,不得紧固螺栓或者进行维修工作。 4、盛装易燃介质的压力容器,在气密性试验前,必须进行彻底的蒸汽清洗、 置换、并且经过取样分析合格,否则严 禁用空气作为试验介质。 对盛装易燃介质的压力容器,如果以氮 气或者其他惰性气体进行气密性试验, 试验后,应当保留0.05~0.1Mpa的余压, 保持密封。 5、有色金属制压力容器的气密性试验,应当符合相应标准规定或者设计图样的 要求。 6、对长管拖车中的无缝气瓶,试验时可 以按相应的标准进行声发射检测。 全面检验工作完成后,检验人员根据实际检验情况,结合耐压试验结 果,按本规则第五章的规定评定压力 容器的安全状况等级,出具检验报 告,给出允许运行的参数及下次全面 检验的日期。 全面检验合格后方允许进行耐压试验。