,你可看负载情况算出最大电流,1电热.白炽灯.卤钨灯220/380V(三相四线制)的电流A=400*1000/1.73*380=608A。2功率因数小于1的照明设备还要再除以功率因数(日光灯0.5高压贡灯.金属卤化物灯0.6高压钠灯0.4管形氙灯0.9。3电机类除了取功率因数(单相0.75三相0.85)外还要取效率0.85。综合以上情况,电流最大时可达800A,明线架设可用120平方铝铰线分三路架线,用铝塑线要用150平方,如果单路架设要总截面达450平方,可用多根铝缆或6*60的铝排。以上仅为400V低压配线,如果厂房内架设建议加大一点。