为什么收雪种,一定得先收高压阀!对于一个分体空调来说,室外机是由冷凝器和压缩机组成的,你要收雪种的时候当然要收 那个出口的管了,也就是那个高压的阀,就是把雪种保存在室外机中 制冷状态下,细管是出液,收氟当然得先关闭出液阀哦。 制热状态下是无法收氟的,因为压缩机的排气通过四通阀进入了室内机,室内机原来的蒸发 器变成了冷凝器,而外机冷凝器变成了蒸发器。 制冷时高压(细管)是供液,低压(粗管)是回气。只有把供液关了才能把氟回收到冷凝器 (外机)中。制热时,你只要让四通阀线圈失电,让其制冷,照样可以收氟。但变频机要注 意了,这种方法不能用,有的机器外机P 板上有专门的开关或按扭,用来冬天收氟。