问题一:室内消防栓多久检查一次

建立定期检查制度,妥善保管好监督检查档案,另外,每周进行一次巡检,每半年进行一次全面检查维修,使主要组件符合下列要求,保证系统经常处于准工作状态。
3. 消防水源的储水量应足够,发现不足及时补充,并根据当地环境和条件适时换水。
4. 消防水泵每周或每月启动运转一次,并应模拟自动控制启动,功能正常;水泵接合器的接口配套附件应完好,无渗漏,闷盖盖好;各种阀门处于正确开,闭状态。
5. 室内消火栓设备应确保以下几点:(1)消火栓和消防卷盘供水阀有无渗漏现象。(2)消防水枪,水带,校方卷盘机全部附件齐全完好,卷盘转动灵活。(3)报警按钮,指示灯即控制线路功能正常,无故障。(4)消防箱及箱内配备的消防不见外观无损伤,涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。(5)消火栓,供水阀门及消防卷盘等转动部位润滑良好。
6. 室外消火栓因易受到人为或自然的损坏,应经常进行维护检查,及时清除杂物,必要时进行供水试验。

问题二:消防栓及灭火器的点检周期是多少?有相关规定吗?

《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。
另外法律规定的是全检哦。
另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。
3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。
3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。
3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

问题三:小区楼宇内的消防栓一般多久检查一次? 5分

1、按公*安部61号令,小区楼宇属于一般性单位,防火检查应该每季度至少一次
2、具体检查几次,还要看物业的情况,每月检查或两月检查一次也行

问题四:消防栓点检表检查时间设置多久一次,麻烦提供相关的法律法规,领导要,求江湖救急

楼主说的是谁相间的电接点压力表吧,这个按照质量监督局的要求是使用2年后每2年 检验一次,具体的规定不清楚,只是检查过知道而已;如果说消防检查的话,指的是消防重点部位巡检,按照规定的是每2h一次,并做记录的,这个在国家标准的《消防员实操技能规程》里面

问题五:消防室内外栓多长时间进行一次检测压力流量

消火栓的检查。
消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有:
(1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈;
(2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活;
(3)检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障; (4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
(5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 2、供水管路的检查。
(1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复; (2)检查阀门是否漏水及时修复;
(3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态;
(4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。 3、水源的检查。
(1)对水泵设施按有关要求进行检查,要特别注意启动水泵设备的工作状态是否良好;
(2)对水箱(或气压给水设备)进行检查,若有损坏及时修复。特别注意水箱内的检测信号设施,应检查其功能是否正常;
(3)检查水泵接合器上的设施是否良好,特别是单向阀、安全阀及接口等部件。检查时还应注意水泵接合器附近的室外消火栓或其它水源是否符合有关要求。

问题六:消火栓每天检查需要每天都放水检查吗

装上压力表,定期开阀,平时看看压力表有没有压力就好了

问题七:灭火器消防栓多久统一巡检

这个一般单位是每个检查一次,消防安全重点单位每月2次的。

问题八:消防器材检查的周期是多长时间

一般是一个月检查一次,但出可每周检查一次,记录于检查表中并签名确认,检查表可贴在或挂在消防器材(灭火器)上。

问题九:消火栓什么时侯年检一次

分两种。地下消火栓应每季度进行一次检查保养每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验

问题十:工厂消防栓一个月要检查多了次?

二次