在变电站中,开关柜是很常见的,不同规格的开关柜尺寸和外形有所区别,但是对于原理来讲,基本相同。开关柜中经常会看到微机保护装置、智能仪表、智能操作显示器等。通过二次线将这些设备联系起来。其中微机保护装置的作用是采集模拟量、开关量,控制开关的合分,当出现故障时及时、准确跳闸。智能仪表的作用是显示当前的电流值、电压值、功率因数等参数。智能操作显示器的作用是手动控制断路器的合分,就地显示目前开关柜的相关设备的状态。 开关柜二次回路检修 曾经改造过一个10KV的变电站,在此过程中对电站的二次有所体会。在改造站中只要更换了微机保护装置或者其控制他二次设备,那么二次线很容易出现问题。对于微机保护来讲所接的线有模拟量,即电压和电流。