JBF4141、JBF4142输入/输出模块
故障一
现象:
主机和模块无法正常通讯,模块无法登记上线。
原因:
①编码错误。
②反馈端子9和10之间并接的电阻不匹配。
③线路对地阻值未达到要求,或主机和模块接线接触不良。
处理方法:
①用编码器测试模块地址号是否正确。
②在反馈端子9和10之间并接1只10 KΩ的电阻。
③检查线路是否有问题。
故障二
现象:
满足模块联动要求的报警点报警后,模块未自动启动。
原因:
①主机未处于自动允许状态。
②模块编码或接线错误。
③模块未登记上线。
④模块类型登记错误。
⑤未在主机内编写联动程序,或联动程序编写有误。
处理方法:
①确保主机处于自动状态。
②用编码器测试模块地址号是否正确,检查接线是否正确。
③检查模块是否登记上线,手动启动对应设备,确保模块能正常动作。
④检查模块登记类型是否正确。
⑤检查联动编程,确保报警点位包含在程序里。
故障三
现象:
现场被控设备动作后,主机无法接收模块的反馈信号。
原因:
①现场被控设备端口本身原因。
②模块与现场被控设备接线有误。
处理方法:
①检查现场被控设备端口是否能正常工作。
②检查并确保模块与现场被控设备接线正确。
JBF5155输入/输出模块(专线模块)
故障一
现象:
手动启动CD8B多线控制盘的某一路,模块能够正常启动并反馈;按下该路停止键后,模块能够正常停止,但该路多线盘反馈灯不能熄灭,需主机复位后才能熄灭。
原因:
JBF5155模块启动端(9、GND)对于受控设备继电器的线圈阻抗要求为300Ω-5KΩ,当受控设备继电器线圈不在该阻值范围内时,该路多线盘将认为是线路故障(即使多线盘的故障检测已经关闭),从而影响反馈撤销。
处理方法:
测量受控设备继电器线圈阻值是否正常,如不在要求阻抗内可在模块启动端(9、GND)两端并接3K电阻(或采用2-3只10K电阻并联)。
故障二
现象:
JBF5155模块按照脉冲点动输出的接线方式进行接线,仍无法实现脉冲点动输出。
原因:
未在主机上进行输