离心泵运行,轴承温度不超过 85℃。
离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
扩展资料:
一、泵的试运转符合要求
1、驱动机的转向应与泵的转向相同。
2、查明管道泵和共轴泵的转向。
3、各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定。
4、有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑。
5、各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠。
6、盘车应灵活,无异常现象。
7、高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃。
8、设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。
二、离心泵操作注意事项
1、禁止无水运行,不要调节吸入口来降低排量,禁止在过低的流量下运行。
2、监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料。
3、确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流。
4、润滑剂不要使用过多。