雨水管渠设计流量计算公式 式中:Q—— 雨水设计流量,L/s; Ψ—— 径流系数,其数值小于1; A —— 汇水面积,公顷; q —— 设计暴雨强度,L/s.公顷。 第三节 雨水管网设计流量计算 * 一、设计暴雨强度的确定 1.地面积水时间: 指从汇水面积上最远点到第一个雨水口所需的时间。 2.管内雨水流行时间:指从雨水设计管段起点流至终点所需时间。 设计降雨历时:以排水面积中最远的一点到集水点的雨水流行时间作为设计降雨历时。 * 图9-9地面集水时间t1示意图 1.房屋.2.屋面分水线3.道路边沟 4.雨水管5.道路 * t——设计降雨历时(排水面积的集水时间),min; t1——地面积水时间,min; t2——在沟道中流行的时间,min; m---- 折减系数 l——集中点上游各沟段的长度,m; v——相应各沟段的设计流速,m/s。 式中: * 折减系数m 雨水在管道内的实际流行时间与计算得出的流行时间不符,需要采用一个系数进行修正,此系数叫折减系数. 引入折减系数的原因有二:一是雨水管道内不总是满流,按满流计算的流行时间小于雨水实际的流行时间;二是雨水管道的最大流量不大可能在同一时间发生,上游管道存在调蓄容积. m变化范围1.8~2.2,我国《室外排水设计规范》建议:暗管m=2,明渠m=1.2。 * 雨水管道设计的极限强度理论包括两部分内容: 1.当汇水面积最大,最远点的雨水流到设计断面时,雨水管道的设计流量最大。 2.当降雨历时等于集水时间,雨水管道需要排除的水量是最大的。最远点的雨水流到设计断面的集水时间等于降雨历时,这种计算雨水管道设计流量的方法,称为极限强度法。 二 雨水管段设计流量的计算 * 设计充满度:按满流设计,h/D=1. 设计流速:最小流速0.75m/s,最大流速10m/s(金属管),5m/s(非金属管). 最小管径和最小设计坡度:雨水管最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003;雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01 管段衔接:一般用管顶平接,当条件不利时也可用管底平接。 最小覆土厚度:一般不小于0.7m。 三.雨水管渠设计参数 * 四、雨水管渠水力计算的方法 由于h/D=1,故只需确定Q、D、v、I值。Q值可经过计算求得,然后选定D值,即可查表求得v、I值例:已知n=0.013,设计流量Q=200L/s,地面坡度i=0