置数字表于AC-750V挡.如附图.一支表笔接触电源插座上的金属镀层,手触及另外一表笔的金属部分,电表非常清晰地显示电压值为119V!说明插座上的金属镀层确实带电。经查,是插座固定螺钉顶破了火线的塑料护层,接触到锎心,该螺钉压在金属镀层上,使插座带电。数字表的电压挡内阻多为lOMΩ.人体与大地间可等效为一个电阻(鞋、木地板串联电阻l与一个电容(人体与大地间的分布电容)并联,见附图。火线上的电压经表笔l、电表、表笔2、人体、木板的直流电阻及与之并联的人体分布电容到大地,电表显示的是电表内阻两端的
式中UDY为火线对地电压,RB为电压表内阻,Z为人体至大地间的总阻抗
。显然,电表内阻越大,验电测试的灵敏度越高。
必须指出,上面的验电方法,人体中必定有电流通过.电表才有指示。无疑,应该足够小,小到人体无法感觉到该电流的存在。数字万用表有lOMΩ,的内阻,即使赤脚站在潮湿的地面,流过人体的电流为 当火线电压为220V时,流过人体电流的有效值也仅为22μA。
指针式万用表一般不能用来验电,因为此类电表的电压挡内阻远小于lOMΩ。因此验电的灵敏度很低。企图用小电压挡来提高验电的灵敏度是错误的,因为小电压挡通常内阻也小(指针式万用表电压挡内阻为每伏欧姆值乘以电压量程).指示的灵敏度几乎没有提高,反而容易发生触电事故。