1、建筑给排水工程的识图内容: 建筑给排水工程的识图内容,就是通过图纸了解和掌握图纸表示的给排水工程的全部内容。 2、识图方法: a)一般看图应先看图纸总说明,了解工程的基本情况,并先弄清图上特别注明的图例; b)再从一层平面图开始看,看平面图图上管道类型、管径、走向、布置方位。再看平面图上卫生洁具的平面布置,对系统有个初步的了解; c)标准层的平面图基本与一层相同,不同的是埋在底下的进出口管道。 d)接下来对照平面图看系统图,一般给排水系统图用轴测图表示, e)然后慢慢看各个单元具体施工布置及要求。顺序是先干管后支管,对照图纸说明,明确管材、管径、安装要求等,整个工程就一目了然了。 给水排水工程图中的常用图例: 标高-平面图标注方式: 标高-剖面图标注方式: 标高-轴测图标注方式: 标高注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。 管道管径标注: 管径应以mm为单位。 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50); 无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等); 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等); 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。 当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN与相应产品规格对照表。 管道管径的标注: 管路编号: 管路编号: 给水引入(排水排出)管编号表示方法: 说明: WL - 1,W表示污水,L表示L立管,1代表的是立管编号!WL - 1的意思是:编号为1的污水立管,既然有编号1立管,那就肯定还会有二号、三号、四号......等其他污水立管! 建筑给排水平面图 排水平面图里,WL指污水立管(通常指卫生间与厨房排水立管),NL指空调冷凝水立管,YL指雨水立管,TL指通气立管,FL指废水立管。 在给排水平面图中,看到的只不过是立管的位置。排水管道的管道大小、各种配件的安装高度都没有标注清楚,我们就需要根据平面图的立管编号来找到相对应的立管系统图! 给排水平面图 根据图一中的立管编号:WL - 10,找到与该立管相对应的立管系统图:WL - 1,4,7,10。 为什么平面图中标的是:WL - 10,系统图却标的是:WL - 1,4,7,10?因为在这栋楼的立管设计中,存在同样做法的立管! WL - 10 图中白色横条的楼层分割线,粉红色是管道,DN100与DN50指的是管道大小,立管100,支管50。图中个横T符号,旁边有一个1000的标注,这个则是检查口的高度。横T的标注是检查口,系统图在哪个楼层标注这个图里,哪层就需要安装检查口! WL - 10 管道系统图 我们知道了检查口安装高度与管道大小,但是图纸中这个三通口的高度,以及三通口后的管道做法都没有!那又该怎么办呢? 根据WL - 10立管编号,找到相对应的支管系统图!倒三角H代表高度,250则是这个三通口具体高度,三通口的高度有时候会标注在立管系统图中,看图时,需要注意! 知道三通口高度,接下来就要看看三通口方向了! WL - 10 WL - 10是厨房立管,注意看一下厨房大样图支管走向或者厨房洗菜盘位置。如果图纸没有具体大样图,则需要根据洗菜盘的方向确定三通口的方向(三通口指向洗菜盘)! 大样图 图纸设计可能存在着一定差异,对于卫生间的给排水的支管设计,通常会有单独的大样图!大样图内标注着给排水的走向,位置,高度等! 根据管道编号,从平面图→系统图→大样图,一步一步来学习,这是识图的基本步骤。 如有侵权,请联系删除