图2弹簧储能操动机构内部防跳原理二次回路设计时手动合分闸按钮或开关通过变电站自动化( 微机保护)装置时, 合分闸回路发生故障时, 变电站自动化( 微机保护)装置内部防跳回路起作用。 但在变电站自动化( 微机保护)装置退出运行时, 不能直接进行手动合分闸操作, 会对检修工作造断路器处于合闸状态时防跳回路的动作过程断路器处于合闸状态, 手动分闸或保护跳闸时,正操作电源+ W C 接通, 断路器分闸后, 操动机构的常闭辅助触点闭合。 为下次合闸做好准备。 常开辅助触点打开断开防跳继电器K O 。