循环水氯离子的测定,主要是用来计算浓缩倍率,它的大小反映了循环水因蒸发作用而导致的浓缩程度。我公司 150MW 机组循环水采用的是加阻垢剂的处理方式,由于使用的阻垢剂是有机磷阻垢剂,所以阻垢剂的投加就是靠总磷实验的结果来控制加药量的。 2 循环水水质调整 循环水调整和处理,主要就是防止凝结器结垢、微生物滋生以及费用的控制。下面是水质的几种常见异常情况的调整方法: 2.1 偏流 循环水的 pH 值,冬、夏季变化不大,一般情况下都在合格范围内。电导率反映循环水水中的含盐量大小,电导率的主要作用是监测 150MW 机组两个塔池补充水量是否均衡,当两个塔池的循环水电导率数据有差别或者差别较大时,这时可能发生了偏流,如下表: 塔池 电导率 补充水量 1 号 1900μs/cm 大 2 号 2200μs/cm 小 此时,可看到两个塔池的电导率相差 300μs/cm,1 号塔池电导率小,2 号塔池电导率大,这时可以确定 1 号塔池补水量大,2 号塔池补水量小, 所以 1 号塔池含盐量稀释程度较大,电导率自然小于 2 号塔池。这时,就要通知单元长调整 1、2 号塔池的补水门,使补水量均衡,以免偏流太多造成补水量小的塔池指标超范围,造成循环水水质不合格。 循环水的浊度控制指标是小于 20FTU,当大风天气或者雨雪天气时或者补水水源浊度较高时都会造成塔池循环水水质浊度升高,当循环水水质浊度超标时,可根据情况调整复用水门或者塔池排污门的开度进行排污以降低循环水浊度。当循环水的浊度超标时,做循环水总磷的测定实验时,要将循环水进行过滤处理,因为总磷的测定采用的是分光光度法,所以要避免循环水浊度过高对总磷的测定结果造成干扰而影响总磷的测定结果。 2.2 总磷含量达不到要求 加药量的调整主要依靠总磷的测定结果来判断,总磷的要求控制范围为 3—5mg/L,加药量大小可以依靠调整循环水阻垢剂药箱的药液配比和加药泵的行程和频率来控制,一般情况下通过控制循环水阻垢剂加药泵的加药频率即可将循环水阻垢剂的加药量,即总磷的含量稳定控制在合格范围内。 2.3 钙加碱超标 循环水水质的调整主要是对钙加碱的调整,因为循环水系统和凝结器结垢与否主要取决于钙加碱的大小。钙加碱由钙离子含量和碱度两部分组成。 (1)当循环水钙加碱轻微超标时,可以通过调整排污门以及复用水门的开度加大排水量,加大排水量的同时等于间接增加了补水