电线载流量因电线规格和种类而不同,电工学习网小编将BLV绝缘电线载流量、BLX绝缘电线载流量、BV-10耐热绝缘电线载流量、BV-10耐热聚氯乙烯电线载流量、BVV/BVVB绝缘电线载流量、BV绝缘电线载流量、BX绝缘电线载流量、聚氯乙烯绝缘电线载流量、橡胶绝缘电线载流量汇总在本文,供电工学习网的朋友们使用。
BLV绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
BLX绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
BV-105耐热绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
BV-105耐热聚氯乙烯绝缘电线的载流量对照表
注1:本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92,85℃时应乘以0.84。
注2:BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中的数据乘以0.78。
注3:本表中载流量数据系云南昌晖仪表制造有限公司经计算得出,仅供参考。
BVV、BVVB绝缘电线穿管暗敷时持续载流量
BVV、BVVB绝缘电线明敷时持续载流量
BV绝缘电线明敷及穿管时时持续载流量
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
BX绝缘电线明敷及穿管时时持续载流量
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量(θn=70℃)
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量(θn=70℃)
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量(θn=70℃) 单位:A
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量(θn=65℃)
注1:目前BXF型铜芯只生产≤95mm2规格。
注2:表中代号G为焊接钢管(又称“低压流体输送用焊接钢管”),管径指内径(GB3092-82《低压流体输送焊接钢管》),DG为电线管,管径指外径(GB3640-83《普通碳素钢电线套管》)。
注3:括号中管径为51mm的电线管不推荐使用,因为管