监理单位见证检验。 检验方法:参照铁路 GSM-R 数字移动通信工程检测相关技术标准检验。 11.13.10 系统的多方通信业务应符合设计要求和相关技术标准的规定。检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:参照铁路 GSM-R 数字移动通信工程检测相关技术标准检验。 12 会议电视系统 12.1 一般规定 12.1.1 会议电视系统验收包括设备安装和配线、会议电视系统检验、网管检验等。 12.1.2 会议系统验收前,应检查会议室的空间、声学和光学等环境条件,并符合下列 要求: 1 空间要求 会议室桌椅布置保证每个与会者有适当的空间,一般不应小于 1 500 mm x 700 mm, 主席台可加宽至 1 500 mm x900 mmo 2 声学环境要求 1)会议电视室混响时间和吸声处理应符合建筑声学要求。 2)会议电视室允许的噪声级不应大于 40 dB o 3)护围结构的隔声量不应低于 50 dBo 3 光学环境要求 1)会议电视室内照明与背景图案颜色需符合标准规定;光源采用色温为 3 200 lx 的三基色灯。 2)会议电视室主席区的平均照度不应低于 800 lx,一般区的平均照度不应低于 500 lx;水平工作面测点距地高度为 0.8 m;投影电视屏幕区照度不应高于 80 lx o 3)控制室、传输室光源可为日光灯;机柜设备区的平均照度不应低于 100 lx,垂 直工作面测点距地高度为 1.2 m 4)坐席设备区的平均照度不应低于 100 lx,水平工作面测点距地高度为 0. 8 m 4 当不能符合上述要求时, 施工单位应通知相关部门, 并在系统调试之前处理完毕。 12.1.3 会议电视系统验收前,应确认传输通道符合系统正常工作的下列要求: 1 承载网为 IP 数据网时,检验端到端通信的网络时延、抖动和丢包率指标应符合 《IP 网络技术要求一网络性能参数与指标》YD/T 1171 中 QOS 0 级或 1 级要求。 2 承载网为专线数字电路时,检测端到端的比特误码率不应大于 1*10-6,无误码 秒 EFS 不应小于 92%。 3 系统网管已 0 安装完毕,软件加载正常。 12.2 会议电视系统设备安装和配线 主控项目 12.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5.2.1,5.3. 1 的相关规定。 12.2.2 通信机械室的设备安装应符合本标准第 5.2.2 一 5.2.5 条的相关规定。 12.2.3 会议电视系统下列设备的设置数量、位置及配置应符合设计要求和《铁路图像 通信设计规范》TB 10085 的相关规定: 1 多点控制单元。 2 摄像机。 3 话筒。 4 扩音设备。 5 会议电视终端。 6 图像显示设备。 7 网管设备。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查。 12.2.4 会议室设备的安装应符合下列要求: 1 话筒和扬声器的布置尽量使话筒置于各扬声器的辐射角之外。 2 摄像机的布置应使被摄对象都收人视角范围之内,并能从几个方位摄取画面,方 便获得会场全景或局部特写镜头。 3 监视器或大屏幕显示设备的布置,尽量使与会者处在较好的视距和视角范围之 内。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查。 12.2.5 通信机械室的设备配线主控项目应符合本标准第 5.3.2-5.3.9 条的相关规定。 一般项目 12.2.6 设备安装的一般项目,应符合本标准第 5. 2. 6 - 5. 2.10 条的相关规定。 12.2.7 设备配线的一般项目,应符合本标准第 5. 3.10 -5.3. 16 条的相关规定。 12.3 会议电视系统检验 主控项目 12.3.1 IP 视频业务端到端的指标应符合下列要求: 1 单向时延不大于 150 ms 2 唇音同步不大于 80 ms, 3 丢包率不大于 1%。 4 端到端的业务传输带宽,不宜小于视频会议要求带宽的 120%。 检验数量:施工单位全部检查。