版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
前言:
只要是电子设备,在工作过程中都会产生热量,在数据中心机房计算机处理信息的仪器中交流电源的能量几乎全转化成热量了,也就是说,从设备的电源消耗就可推算出热量的产生量,为了避免设备温度升高至无法接受的程度,必须使这些热量扩散掉,否则热量的积累将会导致故障,选择适合的通风或冷却系统,首先需要知道设备的产热量和散热空间。
机房显热量来源:透过外窗进人室内的太阳辐射热量、通过围护结构传人室内的热量、设备散热量、人体散热量、照明散热量、新风散热量。
机房潜热量来源:工作人员人体散热量、渗透空气及新风换气散热量,人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和,人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37cal。在两种情况下,其总热负荷均为102cal。
计算步骤:首先收集“所需数据”列表中要求的信息。然后根据下面的数据定义进行发热量计算,并将结果填写到“发热量分类汇总”列表中。将各分类汇总项相加,得到总发热量。
数据定义:IT设备总负载功率(W)—所有IT设备电源输入功率之和,电源系统额定功率—UPS系统的额定功率。如果使用了冗余系统,请勿包括冗余UPS的功率。
根据性质不同,得热量又分为显热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分,计算设备或其他IT设备通过数据线传输的能量可以忽略不计,因此,交流电源干线所消耗的能量基本上都会转换为热量,这样一来,IT设备的发热量就可以简单地等同于该设备的电力消耗量(均以瓦特为单位)。
(1)换气及室外侵入的热负荷
为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。
(2)围护结构的传导热