ro反渗透膜的使用温度有何要求?ro反渗透膜标准温度为ro反渗透膜生产厂家在标准测试条件下使用的温度。以某公司的低压系列产品为例,其标准测试温度为25℃。ro反渗透膜实际使用温度为ro反渗透膜实际工作时的温度。若ro反渗透膜实际使用温度为0-45℃,设计人员或运行人员可以根据不同系统的实际情况,使反渗透装置在特定温度下运行,例如有些系统设计有进水加热装置,可以保证系统一年四季在恒定温度下运行,也有些系统不设计进水加热装置,这样系统进水温度一年四季均不同,特别是以地表水为进水水源时更是如此。
反渗透装置允许系统在不同温度下运行,但设计者一定要考虑到温度不同时对反渗透装置产生的影响,一般来说,在其他设计参数不变的情况下,温度降低,系统脱盐率升高,出水水质变好,但系统产水量下降,此时如要保证系统达到设计产水量,则必须在更高压力下运行;反之,温度升高,系统脱盐率下降,出水水质变差,此时如要保证系统仍维持在设计产水量,则必须在更低的压力下运行,一般来说,温度每降低1℃,产水量降低2%-3%。
有时由于设计者的疏忽或由于设计者对膜性能了解不够充分,没有考虑到温度对系统性能产生影响,因而会发生冬天产水水质很好,夏天产水水质大不到用户的要求,或者由于泵的扬程不够,造成冬天产水量不足。