如何合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载 流量,根据公式 功率 P=电压 U×电流 I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220 伏的电源上引出 1.5 平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知 1.5 平方毫米导线的载流量为 22A 根据:功率 P=电压 U×电流 I=220 伏×22 安=4840 瓦 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度 30℃,长期连续 100%负载 下的载流量如下: 1.5 平方毫米――22A 2.5 平方毫米――30A 4 平方毫米――39A 6 平方毫米――51A 10 平方毫米――70A 16 平方毫米――98A 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4 平方毫米(25A~32A)..6 平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4 平方毫米( 20A~25A).. 6 平方毫米( 25A~32A) 500V 及以下铜芯塑料绝缘线在墙顶地线管中敷设,工作温度 30℃,长期连续 100%负载下的载流量如下: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一 般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢, 就升一个档,比如 2.5 平方的铜线,就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 各种绝缘线电流计算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍 数随截面的增大而减小。 " 二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝 缘线, 其载流量约为截面数的 9 倍。 2. 如5mm’导线, 载流量为 2. 5×9=22. 5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次 减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 "三十五乘三点五, 双双成组减点五", 说的是 35mm"的导线载流量为截面数的 3. 5 倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之 间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。