低压抽出式开关柜操作送电方法:
两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。
“一用一备”的运行方式送电,在1#进线柜供电时,I段的出线柜与1#进线柜直接相连,II段的出线柜通过母联柜、隔离柜挂在1#进线柜上。
如果1#主进线发生停电,可以按下列操作来完成2#备用进线柜的送电:
1、分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。
2、用摇把将断路器从工作位摇到试验位。
3、把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。
4、将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。
5、合闸2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。
6、合闸I段和II段的出线柜断路器。