旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开 关)及简单的滤波装置等。对UPS 而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰 电子旁路、静态旁路、自动旁路,当UPS 出现故障或工作条件有问题时,系统 会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路, 或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负 载不受UPS 保护。 秀康UPS 主机不含开关,建立一个可靠的不间断供电系统,交流部分则至 少需要一个输入开关、一个输出开关及一个维修旁路开关,详见下图: 其中,Q1 为输入开关,Q2 为输出开关,Q3 为维修开关,在市电正常的情 况下,UPS 有两种工作状态,即正常状态和旁路状态,前着,UPS 的逆变器工 作,输出标准电压给负载,输入输出压差很大,因为输入的市电和UPS 出在电压幅值和谐波失真度上均有不同程度的差异;后者,UPS内部的旁路静 态开关闭合,市电经静态开关直接供给负载,输入输出的压差很小,在1V 左右。 在正常情况下,Q1、Q2 闭合,Q3 断开;需要维修维护或紧急情况时,Q1、 Q2 断开,Q3 闭合,看似简单的开关操作,其实不当的操作将会造成意想不到 的损失。 APC 有原厂选件SBP,就是由Q1、Q2、Q3 三个空关及反馈信号、指示 灯组成。