污水首先经过粗格栅、去除较大漂浮物和颗粒后,流入调节池调节水量、均化水质后通过污水提升泵进入兼氧池,利用缺氧微生物的降解将污水中较难分解的有机高分子污染物分解有机物小分子物质,MBR膜池低部的底部泥水混合物回流至缺氧池进行反硝化处理,其依靠原水中的含碳有机物,利用缺氧微生物的反硝化作用将氨氮转为为氮气。缺氧池内混合液自流至好氧膜池,利用好氧微生物的聚磷作用将磷从污水中分离出来,再经膜的过滤作用实现泥水混合物的固液分离,从而达到去除有机物、实现脱氮除磷的目的MBR膜的特点:
1)由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,经处理后的生活污水,浊度都很低,大部分细菌、病毒被截留
2)由于很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低
3)由于膜的截留作用防止了硝化细菌的流失,给生物反应器内的增殖缓慢的硝化细菌的保持高浓度创造了有利的条件,从而大大提高了硝化效率MBR膜的缺点:
投资大,膜组件的造价高,导致工程的投资比常规处理方法增加约30%-50%;高强度曝气,及为减轻膜污染需增大流速泥水分离的膜驱动压力大导致能耗高;膜组件一般使用寿命在5年左右,到期需更换,导致运行成本高
3 结论
AAO工艺适用出水水质要求不是特别高的地方,具有投资少,运行成本低、易于管理的特点。MBR工艺适用于出水水质要求特别高的项目,也适用于污水处理提标改造,因为MBR占地面积少也适用于用地面积紧张的项目。
在工程工艺设计选择上,除满足项目的进出水水质的要求,方案满足可行性外,还需注重应能强化去除工程重点控制的污染物指标的原则,考虑选用技术先进性、经济合理性、运行管理方便性的工艺。