首先,我们需要找出哪根电线有漏泄,用万用表和感应式量笔工具,检测出几种颜色的线芯,并确保对检测到的电缆进行标记,然后用颜色分别标记漏电电缆。2拆下其他电线上的电源,将漏电线接到电源的带电线路上,并用电胶带将其他电线的末端剥去,采取防触电的安全措施。三。单根电缆通电后,用感应电笔沿电缆外表面缓慢向后测量。此时,电笔会显示挂机号,报警灯亮,如果到了某一段,电笔的电附件号增强,报警灯更亮,则可能是漏点在这里。您可以在这里切断保护层进行检查(必须先断开电源以确保安全)。你也可以用万用表的最低电压将黑色表笔绕在手上几次,用红色表笔沿着电缆外皮缓慢前进。搜索方法同上。4如果电缆埋在地下,可利用埋线测试仪检查打开地埋线故障探测器,按操作手册接通导线电源,将探头手柄接好,沿地理线路的埋置方向进行检测。当发现报警或信号消失时,事故点就在附近。一般情况下,探测故障点在2米以内,此时可挖土检查电缆泄漏事故点。