0.1 米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的? 仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式 喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。 第4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 修订) 5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1 的规定。 5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数 火灾危险等级 净空高度 160中危险级 12260 16注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05Mpa 5.1.1A非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应 低于表5.0.1A的规定。 5.0.1A非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数 适用场所 净空高度 喷头选型喷头最大间距 中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等 8~12 260K=800 会展中心、多功能体育馆、自选商场等 8~12 12 300 K=115 喷头溅水盘与顶板的距离应符合7.1.3 的规定。 最大储物高度超过3.5m 的自选商场应按 16L/min.m ”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。