应该是上面那一排是进水,下面是回水,原因;只有进水有压力,回水压力低回,你上面管子阀门装有滤网,就是答阀门下面有个外六方大螺钉那个。你拧开,里面有圆柱形金属滤网,那个一定是进水!建议是,先关闭整个暖通水源,再关闭进水阀门,找地方把回水拆开,放空暖通系统的水,再拆下我说的那个大螺栓,把滤网取下清洗。完毕后再装回去拧紧,注意有密封圈不要弄破。再通水试验,祝好运,