夏季是空调使用高峰,于是就有朋友发现,空调外机一直在漏水,这是怎么回事?空调制冷时外机阀门漏水正常吗?空调外机漏水什么原因?空调外机漏水怎么办?空调外机漏水原因有很多,这里信用家装修网小编就为大家带来空调外机漏水原因及解决方案介绍。
空调制冷时外机阀门漏水正常吗?
空调制冷时外机阀门漏水是正常的。可以说不是漏水,是冷凝水,没什么问题,也可用一些泡沫塑料包裹。有是正常的!没有反而不正常了!特别是夏天制冷!细管就是常说的高压管,粗管就是低压管。
高压管有露水很正常,但是要是结霜严重的话就不正常了。缺氟的话,细管应该有严重的结霜,制冷时间延长或者制冷效果不好。正常的外管接头高低压管都是湿的,用手摸二个头都是冷的,要是结霜就肯定是缺氟。细管结霜很大可能缺氟,粗管结霜很大可能氟多。
空调外机漏水原因及解决方案
原因1:挂壁式空调内机安装不水平。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
原因2:室内机连接管出墙孔内低外高,造成冷凝水不能流出而滴到室外。
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,冷凝水就会顺利排出了。
原因3:室内机排水管倾斜角度过小,比如排水管过长;排水管不平整、缠绕;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵等都会导致外机漏水。
解决方法:重新调整排水管角度,比如缩短排水管长度;重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。
原因4:室内机镀锌板弯曲变形或脱落,空调器室内机(三折段、四折段 蒸发器 挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配;b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
原因5:室内机冷凝水经风轮吹出,会造成出风口喷水。
解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风;或者在内机壳粘贴绒布保温层,可以防止冷凝水被风轮吹出,避免漏水。
原因6:室内蒸发器结冰,化冰时会造成漏水。
解决方法:a、系统缺氟,加氟;b、清洗风道系统;c、风速不正常,将风速调整正常。
原因7:含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下,这是一种正常现象。
解决方法:做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道 。还有一个简单实用的小方法,在雨篷上垫一块海绵。这样空调水滴到雨篷上,就不会再有噪音了。