LW/BPMT 变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭 灭亮 灭正常运行 亮 灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时 LD303 亮,说明 室外电路正常。 日立空调故障代码速修指南 (1) 某台三相 2.2kW(3 匹)机, 已使用 3 年左右, 现工作 6~10min 后自动停机显示故障代码 02。经检查电源电压正常,测量系统压力, 发现开机后压力逐渐升高到 3MPa 时, 系统中压力开关动作引起停机。 经了解此机以前修理时加过制冷剂, 将系统中多余的制冷剂放掉直恢 复正常压力值,故障排除。 (2) 某台单相 2.2kW 机开机运转时间不定,停机后显示故障代码 02。上门后根据常规先对电源进行检查,测得空载电压很高,电压 达到 241V,用户认为不可能是电压问题引起停机。为了证实电压问 题而造成停机,用电压表鉴视其变化,开机瞬间电压下降至 176V 左右,然后回升到 190V 左右,漂忽不定,过后又慢慢下降。最后到 172V 时停机显示故障代码 02.。 所以对单相 2.2kW 机来说, 因其负 载功率大,对电源要求高,千万不要被上述的虚电压所蒙蔽。 (3) 故障代码 03,表现为室内、外机信号传送故障。它与室内、 室外机,包括连接信号线都可能发生,对新安装人员来说遇见此故障 较多,所以检查时先要了解一下是新安装的机组,还是已经使用过的 机组,要加以区别。对新装机组来说,可能会因安装人员将信号线接 错,从而显示故障代码 03;对于已使用过的机器,要检查信号线是 否已断开,室内、外机的电脑板是否寻坏,或者是否供电不当,这只 要观察室内、外机电脑板上的发光管显示便可知道。 ( 4 ) 故障代码 05 在三相机上最容易显示,因为在 2.2kW 机和 3.7kW 机中采用了涡旋式压缩机,为防止压缩机反转而损坏,它有 相序保护电路。当相位不对或者缺相时,将不能工作显示故障代码 05,所以要先检查三相电源是否有电。如有电,只要将任意二相接 线对调 ,故障就能排除。但是在单相机上有时也可 能会显示故障代码 05,众所周知单相电源不存在相位差或缺相,故 其故障原因是室外机电路板上的机种选择开关位置错误。 (5) 某机显示故障代码 08,其原因是压缩机腔体温度过高引起, 如持续 10min 腔体温度为 127℃或持续 5min 为140℃将停机。 对 于新安装人员来讲,有时会在排气后忘了将另一截止阀阀门打开,这 样开机几分钟内压缩机因为只有排气而无吸入引起过热而停机; 还有 一种是系统内制冷剂量过少时同样会显示故障代码 08。 (6) 某台 3.7kW 机显示故障代码 08、02 不定,经检查,电源电 压正常,高、低压正常,电源也正常,但随着开机时间的推移和外部 环境温度的升高,运转停机时间也在变化,以上两种故障会发生。经 检查后发现原来是室外机两个风扇电动机,一个正转另一个在反转, 风扇电动机反转将环境中的热空气吸入使对应的那个热交换器温度 不断上升,最终使保护装置动作而引起停机。 (7) 故障代码 11 和12 只显示在室内机中, 发生故障时要检查室 内机的进风热敏电阻或出风热敏电阻是否短路或开路, 连接件是否松 动。当热敏电路断路或短路时。都将不能开机。 (8) 故障代码 13、20、22、24 和25 显示都是因温度传感器短 路或断路引起的。 如风量热敏电阻损坏会引起室外风机不能变速而使 冷凝温度不断升高,导致压力也升高,从而最终引起保护装置动作而 停机。 (9) 故障代码 41、42 显示分别由制冷过负荷、制热过负荷引起。 对室外机来说, 冷凝器需进行清洗及防止太阳光直射; 对室内机来说, 应注意室内机进风部位有无物体挡住而影响空气流过滤网等。另外, 当系统中有微堵时,也会显示上述故障代码。 (10)某机故障现象为:按运行钮,室内机继电器吸合,风扇电动 机工作,紧接着室外风机和压缩机工作。几分钟后室外风机停机,室 内风机也停机,接着室内风机又起动和停止如此反反复复,但此时室 外机也不能起动,此时面板上无故障代码显示。此故障已出现过有许 多次,替换室内风机电脑板后,故障排除。 (11)某机电源插头插上室内风机就工作但不制冷或不制热,按运 转按钮后机器能正常制冷或制热。 经检查先运行的那个风扇电动机有 短接现象,换室内风机后,故障排除。