爱客商务网旗下还有十几家垂直商业网站,如塑料商务网,化工商务网,仪器商务网等。注册一个账号就可以在十多个平台发布商业信息,永久展示。同行都在行动,您可千万别忘了哦。
真正硬如铁石的滤芯,往往是最差劲的滤芯,为什么说是最差劲,这种滤芯为了迎合那些一味的追求硬度的客户刻意出来的,要做的硬对于生产厂家来说并不是难事,无非是提高中间喷头的温度即可,使聚丙烯的原料发生性质改变,正常的滤芯是丝状缠绕起来的,在高温下把中间夹层变成了一层纯塑料的夹层,表面上可不出有多大的差别,就是硬度大大加强了;
还有一种是直接掺假,给里面加富含碳酸钙很高的母粒,使其钙化,硬化,坚硬如石头,一些较为愚蠢的客户才认为这是好滤芯,并且煞有介事地反复去搓皮,发现皮搓不下来,就认为这是好滤芯,实质上,这两种滤芯,前者往往起不到过滤作用,会在压力下把某一个部位冲开,水从固定的位置直接通过,而后一种见水便会发软,碳酸钙便会随水一起进入后道工序,成了新的污染物了!所以具体怎么样才是好滤芯,还需要综合判断,需要看整体工艺而定。

三、看工艺

工艺说起来很是麻烦,但看起来却是相对简单,下面我将提供一些图片,用以说明滤芯好坏的判断。
熔喷pp棉滤芯
这种滤芯内外分层,切口三个台阶,内粗外细,针刺点细小。判断级别:差滤芯。
熔喷PP棉滤芯
内粗外细,三级分层。判断级别:差滤芯。
熔喷PP棉lvx
这种滤芯分层明显,且内外粗细一致,没有差别。判断级别:差滤芯。
熔喷PP棉滤芯
这种滤芯用手一捏,分层十分明显,且分两层,而外层明显细与内层,这也有可能是客户要求外观好看,从而使的生产上不得不做上薄薄一层“外壳”以使滤芯外观,看起来更漂亮。判断级别:差滤芯。
熔喷PP棉滤芯
这个滤芯,已经做到了,内细外粗,从这一点而言工艺要求基本达到,但美中不足之处在于,端头切割不平。判断级别:略差滤芯。
熔喷PP棉滤芯
判断滤芯好坏的一个重要标准:就是接一层皮下来,一看纹路是否平整?二看抽丝是否均匀?三看缠丝是否紧奏?四看是否掉渣?
熔喷PP棉滤芯
这种滤芯可以明显看出内细外粗,内芯细而偏白,外部粗,略带毛糙,但整体形成浑然一体,没有明显分层,看起来似乎是一个喷头做成的。判断级别:好滤芯。
熔喷PP棉滤芯
侧拍依然均匀平滑,内有分层,没有阶梯感。判断级别:好滤芯。
熔喷PP棉滤芯
外表不算光滑,且外表丝明显粗于内丝,整体平整均匀。判断级别:好滤芯。
总结起来而言:好滤芯,就是内细外粗,纤丝均匀,手感硬而有肉,不掉渣子,不轻易脱皮。切口均匀,不分台阶,外表不算光滑但整体平整均匀。
这样的滤芯为什么好?
好就好在,使用周期长,滤芯利用充分,脏的时候从外到内同时变色。而差滤芯,往往是为了追求好看而做出来的,也反映出一些人不懂滤芯好坏,一味追求外观漂亮而误入歧途了!
外细内粗,切口不平的滤芯,使用寿命更短,外层容易堵塞,致使滤芯使用周期变短,外面已经脏到不能过水,内芯却连颜色都没有变。而分层和台阶处更容易造成二次污染,堆积更多的脏东西,久而久之致使脏东西脱落,从切口不平处进入饮用水里,造成纯净水的二次污染。
至于掉渣,有两种可能,一种是滤芯掺杂了增加克重的假物质碳酸钙;一种是滤芯放置时间过长,已经超出保质期,滤芯原料发生了物理变化或者化学质变了!
原标题:手把手教你判断熔喷pp棉滤芯的质量好坏!