使用失速调 节的风电机,超过额定风速的强风会导致通过叶片的气流产生扰流,令风轮失速。 当风力过强时,业片尾部制动装置会动作,令风轮剎车。使用斜角调节的风电机, 每片叶片能够以纵向为轴而旋转,叶片角度随著风速不同而转变,从而改变风轮 的空气动力性能。当风力过强时,叶片转动至迎气边缘面向来风,从而令风轮剎 三、风力发电机组控制技术风力发电机组的控制系统是机组正常运行的核心,其控制技术是风力发电机 组的关键技术之一,与风力发电机组的其他部分关系密切,其精确的控制、完善 的功能将直接影响机组的安全与效率。 目前,风力发电机组控制技术主要向变桨距调节取代定桨距失速调节,变速 运行方式取代恒速运行方式发展。 (一)定桨距风力发电机组的基本运行过程 待机状态:当风速v>3m/s,但不足以将风力发电机组拖动到切入的转速, 或者风力发电机组从小功率(逆功率)状态切出,没有重新并入电网,这时的风 力机处于自由转动状态;称为待机状态。 风力发电机组的自起动:风力发电机组的自起动是指风轮在自然风速的作用 下,不依靠其他外力的协助,将发电机拖动到额定转速。 (二)变桨距风力发电机组的运行状态 起动状态(转速控制):当风速达到起动风速时,桨叶向0方向转动,直 到气流对桨叶产生一定的攻角,风轮开始起动。 欠功率状态(不控制):是指发电机并人电网后,由于风速低于额定风速, 发电机在额定功率以下的低功率状态运行。此时,变桨距风力发电机组与定桨距 风力发电机组相同,其功率输出完全取决于桨叶的气动性能。 额定功率状态(功率控制):当风速达到或超过额定风速后,风电机组进入 额定功率状态。 (三)变桨距控制型风轮的特点 优点:起动性好;刹车机构简单叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降;额定功 率以前的功率输出饱满;额定点以后的输出功率平滑;风轮叶根承受的静、动载 缺点:由于有叶片变距机构、轮毂较复杂,可靠性设计要求高,维护费用高;功率调节系统复杂,费用高 使用风力发电机就是源源不断的把风能变成我们家庭使用的标准市电,其节 约的程度是明显的。