板式换热器的堵塞直径大于1.53mm颗粒杂物轻易梗阻板片通道, 板式换热器的流道间隙较小(2.56mm.使设备的压力降急剧导致设备因堵塞而换热能力大幅降低,恶化.严峻的造成装置连续出产间断。所以根据需要可在介质的入口处设置粗过滤器或反冲刷装置能有效的防止板式换热器的堵塞。板式换热器的结垢严峻时还会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计有大量的支承点, 结垢可导致传热设备的传热系数降低.旨在对介质起扰流(使介质紊流以进步传热系数)和承压支承作用,固体杂物轻易集聚的地方,其副作用是使流体形成了局部的滞流而天生污垢积瘤,介质中的钙镁离子在相宜的温度析出后很轻易在积瘤上附着长大,形成蜂窝状的垢样。玻璃钢堵塞与结垢在成因上固然不同,但对板式换热器的影响结果是相同的可采有以下措施缓解结垢:1、板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境(除非增设有效的其它措施)2、操纵温度应控制在50℃左右或者更低,使用未经软化的冷却水作冷却介质时.以避开介质中钙镁离子析出的敏感温度。