悟空问答提现入口变更通知
悟空问答提现入口变更通知
悟空问答提现入口变更通知
举报
立即邀请用户,更快获得回答
我有靠谱回答
1个回答
正常情况下火线与地线的阻值为多少?
火线(相线)与地线的阻值要看中心点接地的形式。在中心点不接地系统,这个阻值取决于电器和线路的对地绝缘,一般很大,在几百兆以上。在中心点接地系统,取决于供电系统的输出阻抗和负载的等效阻抗,这个值就很小了。我猜想你要问的是,供电线路在两头(电源端和负载端)都开路的情况下的阻值。这是检查线路绝缘 情况的一个指标。对于0.4kv线路,这个阻值应在500M以上。万用表怎么测火线接地:在有电压的情况下. 用万用表以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。 就证明火为A.零为B.地C。万用表怎么测地线对地电阻值:测量接地电阻,用万用表自带的电池,电阻档测,是不准的。需要用高电压。所以一般用专门的接地电阻测试仪。但是只有万用表的话,可以这样粗略的测:火线和接地线间接个电阻或灯泡,测量其两端电压,再测量此时火线零线间的电压。计算出电压差就是地线的压降,再根据电阻的阻值,可以推算出接地电阻值。