好文网为大家准备了关于高层排水立管安装规范范文,好文网里面收集了五十多篇关于好高层排水立管安装规范好文,希望可以帮助大家。更多关于高层排水立管安装规范内容请关注好文网
篇一:高层建筑物给排水管道和附件的安装要求
高层建筑物给排水管道和附件的安装要求
摘要本文作者就高层建筑的给排水系统管道和附件的安装做了简单的介绍:给水管道的安装要求,排水管道的安装要求,消防给水管道的安装要求,热水系统的安装要求和水质防护的措施。
关键词 给排水;管道;安装;要求
随着城市人口的迅速增加,高层建筑在我们的大城市随处可见,那么做好高层建筑的给排水系统就显得非常重要,下面就如何做好高层给排水管道和附件的安装进行相关论述。
1 给水管道安装要求
1.1 管道布置
1)对重要的高层建筑物,应设两条引入管。每条引入管的管径应满足建筑物的用水量要求,每条引入管上应设止回阀和水表。
2)建筑内环状管网的引入管应符合下列要求
(1)引入管不少于两条;
(2)从室外环状管网的不同侧引入。如必须从同一侧引入时,两根引入管的间距不得小于10m~15m,并在两引入管接管点中间的室外给水管道上设置阀门;
(3)引入管与排水管的水平间距不得小于1.0m。
3)不允许间断供水的建筑物内,采用环状管网有困难时,可从室外管网的不同侧接两条或两条以上引入管,在建筑物内连成贯通枝状管网,双向供水;
4)给水管道的位置应靠近用水设备或器具。一般应沿墙、梁、柱平行或垂直布置,并力求最短。
1.2 管道敷设
1)给水横管宜敷设在地下室,技术夹层或吊顶内,立管宜设在管道井内;
2)给水立管,支管及设备的连接管上应装设阀门;立管上应装设泄水阀门;在干管的重要部位安装分段阀门;
3)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm~d+100mm,管道穿过楼板时应预埋金属套管;
4)在立管和横管上应设闸阀 ,当直径小于等于50mm时,采用截止阀;当直径大于50mm时,采用闸阀;
5)给水管连接方式采用粘结[1]。
2 排水管道安装要求
2.1 排水管道布置和连接
1)在布置排水管道时应尽量避免排水横支管过长,并避免支管上连接卫生器具或排水设备过多。当排水器具分散使得横支管过长时,宜采用多立管布置,然后在立管的底部用横管连接;
2)排水支管不应接在排出管上。排水支管连接在排水横干管上时,连接点距立管底部的水平距离不宜小于3m,且支管应与主通气管连接;
3)排水横支管与立管的连接,宜采用正三通而不宜采用 45°或90°斜三通。一些规定中要求采用后者附件连接,水力条件较好,有利于支管排水顺畅;
4)排水立管与排出管的连接,宜采用弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或两个45°弯头。
篇二:水管安装规范
水管施工规范要点归纳
班级:2011级建环一班
姓名: 王贡勉学
号