GB/T 12706.1-2008;一般为0.6/1KV,或35kv以下;长期工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃;短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度为160℃;不小于电缆外径10倍;一般用作电力传输枢纽,常埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。芯数包括2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1; 截面包括从1.5 mm2——240mm2,如VV3*95+1*50电缆代表了3股95平方的线芯加上1股50平方的线芯组成的电缆,其他同义。