按经济电流密度选择供电线路的截面积。选择导线既要考虑经济性,又要考虑安全性。导线截面大,线损就小,但会增加投资;导线截面小,线损就大,满足不了今后发展的需要,而且安全系数降低。在实际工作中,最好的办法就是按经济电流密度来选择导线的截面面积。2 实例现结合邓州市的湍构35 kV线路,进行分析如下。湍构线路全长17.91 km,导线型号LGJ-120/20(2 km)、LJ-70(15.91 km),年最大负荷5600 kW,最大负荷利用小时数为4900 h。LGJ-120/20导线阻抗R = 0.2496Ω/km,LJ-70导线阻抗R = 0.424Ω/km。2.1 按经济电流密度假设最大负荷时,功率因数cosΦ = 0.95,则I = 88.4 A。由最大负荷利用小时数,查表可得经济电流密度为A = 1.15 A/mm2。则:S = 77 mm2,从而可以看出,应该选择截面面积大于77 mm22.2 采用均方根电流法计算理论线损均方根电流法计算理论线损公式为湍沟线路2005年6月20日典型负荷曲线见图1。下面以湍构线路2005年6月20日典型负荷日数据为依据进行计算。由LJ-70导线参数,可得湍构线路总阻抗为RL = 0.2496×2 + 0.424×15.91 = 7.25 从而可得这种状态下理论线损率为:2.3%。假若年典型负荷平均运行时间为:6500 h(结合邓州局2005年湍构线供电量情况,取T = 6500h),电价按0.38元/kWh计算,年线路损耗价值为M1=A×T×0.38 ="24(万元) 若按2005年实际平均线损率3.7%算,2006年线路损耗价值为M2 = 38.6(万元)