一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设 10kV 及以下电力电缆、控制和 弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 2.1 钢制电缆桥架 以下简称桥架) 钢制电缆桥架(以下简称桥架 以下简称桥架 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的 刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、 无孔和组装式三种。 小规格的无孔托盘, 常称为线槽, 用为敷设电线)。 2.2 填充率 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 2.3 支吊架 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L 型和门型等支持件的总称。 2.4 附加集中载荷 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 技术和物资准备 桥架检查 → → 支吊架制作安装 桥架定位 → → 桥架接地 桥架安装 → → 质量自检和互检 四、工艺过程 4.1 技术和物资准备 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录 A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关 专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、 甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、 有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥 架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产) 要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. A. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥 架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。 在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它 管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出 供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量 器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构 形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表 1。 表1桥架允许的最小板材厚度 桥架宽度(mm) 60~100 ≥100~