临时用电 临时用电的 “三级配电,两级保护”从我公司的临时用电方面来说存在很 大的不足。 这次在移动北区虽然是改动临时配电箱, 但是还是不能完全满足要求。 一、 “三级配电,两级保护”具体要求: 总配电箱 楼 层 分配 电 班 组 手持 配 箱内的开关可以不使用漏电开关 箱内的开关必须使用漏电开关 箱内的开关必须使用漏电开 二、临时用电存在的问题: 1)插座、插头线缆的末端长期折损以及长期不检查, 导致线芯外漏。 绝缘外皮 破损 绝缘外皮 破损 2)未使用的导线未使用绝缘胶布包扎,如果此条导线带电很容易发生电击事故。 使用自制插头存在电击穿的危险。 使用焊条头、 绝缘胶 不使用的导 线没有包扎 布木片自制插头 使用机螺丝、 绝 缘胶布自制插 3)不使用插头与插座连接,容易发生短路、连接处发热烧坏插座等危险。使用 不同耐压等级的导线做电源线,会导致绝缘层击穿导线短路、烧坏电动工具甚至 电伤工人等危险。 使用网线做 强电源线 使用消防线做 强电电源线 4)手持电动工具检查主要是对插头到电动工具末端;由于未对电动工具定期检 查导致接线的末端绝缘外皮磨损,电锤线缆烧毁。 5)护套线由于时间长绝缘皮老化线芯外漏 6)由于压线不紧导致接线端子处电阻增加发热量增大,漏电空开的零线二次侧 接线端子绝缘外皮烧毁。3P 空开当 2P 使容易产生偏相 漏电空开的零 线二次侧烧毁 3P 空开当 2P 的使用 3、从空开的一次侧接线,只能通过总空开去控制,一但使用时出问题将影响其 它用电设备的使用。 使用两相 380V 级电 压从一次侧两个不 同空气开管接线 4、需要注意的地方裸露的导线需要包扎,碘钨灯使用时要与易燃品保持 0.5 米 以上而且不能直接照射在易燃物品上。 烤糊的排 水立管 5、行灯使用行灯变压器,电使用安全电压(河北建工集团) 北京筑维装饰公司使用的行灯变压器 现场临时配电箱采用绝缘、阻燃版安装,没有箱壳不能够加锁,需要更换。 6、使用正规的配电箱。 现场临时配电箱采用绝缘、阻燃版安装,没有箱壳不能够加锁,需要更换。 三、总结: 总结: 总结 临时配电箱就是为施工现场提供临时用电, 现在我公司的部分配电箱在现场不是 很实用: 1、施工现场基本上可以满足“三级配电”的要求。从甲方的配电箱到施工现场 基本上就已经是经过 2 个到 3 个配电箱配电了,有时甚至是 4 个。这样不仅增加 了沿途线路的损耗还不利于现场施工的需求。 建议:公用工程使用根据现场实际情况制定合理的临时用电方案。店铺工程配电 建议 箱全部使用漏电保护型空开。 2、临时配电箱的“两级保护”总空开的漏电等级比分空开的灵敏度还要高,导 致总空开比分空开跳闸速度还要快,给其他施工人员造成时间上的浪费。 配电箱内的空开二次侧经常接线、拆线一天三四次,常常是空开还没有出问题, 接线端子处的螺丝很快就滑扣导致空开二次侧不能使用。 建议: 建议:在没有插座的配电箱的支架部位或者箱内增加插座。 3、临时用电电缆的载流量和空开的动作电流要小,如果过负荷容易导致电缆的 损坏。 4、定期(一般一周检查一次)要对漏电空开的实验按钮进行漏电动作检查。防 止漏电保护器不动作。配电线路不定期检查防止线路老化、接线松动、缺相、缺 零、接地断路等问题造成机械损坏箱体带电等问题。 5、照明设备要齐全、对于照明灯具悬挂高度低于 2.4 米时,应该采用保护罩加 以保护,防止人触电等问题。 1200*12+7000=14400+7000=21400-4700=16700+500*12=16700+6000=22700 2500*12+5000=30000+5000=35000 35000-22700=12300