在单相三线式中,
两根相线(=火线)任意一根,跟中性线之间电压都是相同的,日本是100V,台湾是110V,北美是110或120V;
两根相线之间的电压,是2倍于相线与中性线之间的电压,即日本200V,台湾220V,北美220V或240V。
截一张东电的图
所以提主的问题:
Q:单相三线制两根火线之间是否会有压差?
A:是的,压差就是200~240V用电器所用的电压。
Q:美国的110V和220V电压标准通过单相三线是怎么实施的?是一根火线110V,一根火线220V吗?
A:两根火线对中性线都是110V,没有对中性线电压为220V的相线,220V是两根相线之间的电压。
Q:单相三线制的电表与普通的单相两线制的电表有什么区别吗?电表计算电能有没有什么特别之处?
A:单相三线式的电表猜测与三相电表类似,只是驱动由三组变为两组,110V负载运转时对应相线的那一组驱动运转,220V负载运转时,两组驱动同时运转。
--------------------------------------分------割------线--------------------------------------------
更新:
《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》我看了,的确书上写的是你画的那样:单相三线供电是变压器引出两个相位相同的相线,两相三线供电是变压器引出两个相位差180°的相线。
然后我查了Wikipedia的两相交流,有两相四线和两相三线两种:
二相交流 - Wikipedia(有英文版)。
其中两相三线仅有《低》中所说的两相三线(b)种类,即相位差90°的。这种发电机是两组单相绕组互成90°套着的,引出两相三线时,两组绕组各自一根相线共用,所以这的确是两相。这种两相电文中说后来被三相电取代,现在已经基本不用了。
而《低》中所说的两相三线(a)种类,即你所画的这种,同时也是日本现行的这种,在维基中被划为单相三线:
単相3线式 - Wikipedia(有英文版)。
综上,我认为《低》中所说的两相三线"系统",是指在发电(或变压器次级)端,和用电器端,都是使用两相电(如L1-N-L2)时的这一个"系统"。
而日本所使用的市电,虽然在变压器次级端是两相三线电源入