周围空气温度:周围空气温度不超过+40℃且其24h内其平均温度值不超过+35℃;周围空　气温度下限为-5℃。　海拔高度:不超过2000m;　大气条件:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%;　在较低的温度下可以允许有　较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施。　污染等级::3;　在有防雨雪设备、无爆炸危险的介质中,　且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及严重　存在导电尘埃的地方;　时控开关本体应垂直于地面安装并固定在无显著摇动和无冲击振动的地方。　电源电压变化范围:85%~110%额定电压。　安装类别:Ⅱ;　防护等级:IP20。　正常工作条件和安装条件　电路中,能根据用户设定的时间自动打开和关闭各种用电设备的电源。控制对象可以是路灯、　霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时开启和关闭的电路设备和家用　电器。　产品符合:GB/T　14048.5　标准。　KG316T系列微电脑时控开关,适用于交流50Hz/60Hz,额定控制电源电压至220V的自动控制　KG316T、KG316TX系列时控开关　产品概述　选型指南　AC220V　50Hz　约定发热电流:20A;　额定工作电流:AC-15/220V　3A;　时控范围:1min~168h;　计时误差:≤2秒/天;　机械寿命:≥3万次;　电寿命:≥1万次;　安装方式:装置式、35mm导轨式;　额定控制电源电压:　;　主要技术数据　T　T:通用型　KG　产品型号　微电脑时控　开关　接线方式　设计序号　16:16开16关316　功能代号　无:上端接线　X　:下端接线　额定控制电源电压　AC220V　AC380V　X　AC220V　110　全国统一客服热线:　400　898　1166　www.chinapeople.com　图1　KG316T产品接线端子图　图2　单相直接控制接线图　电源负载T进T出KG316T　电源负载T进T出KG316T　KM　T　进T出KG316T　负载KM　L1　L2　L3　N　T　进T出KG316T　负载KM　L1　L2　L3　N　图　三相控制接线图(接触器线圈220V)　3　图　三相控制接线图(接触器线圈380V)　4　被控制的电路电器是单相供电,工作电流不超过本开关的额定值,可采用直接控制方式,接线方式如图1所示。　单相扩容方式　被