4*35的铜芯电缆能带74千瓦。
查下面电缆载流量表,可得35平方的铜线安全载流量为132A。根据功率公式可计算132A对应的功率为:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x132x0.85=74kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)
扩展资料:
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。