空压机设备的三过滤是指润滑油系统的三过滤和压缩空气输送管路中三过滤
1.润滑油系统的三过滤是指润滑油从润滑桶倒出到应用于空压机润滑部位前,一般要经过几次容器的倒换存储和位置移动。理论每次倒换容器都应经过一次过滤, 以杜绝杂质的二次污染。一般需经过三级过滤,即入库过滤、发放过滤和加注过滤。三过滤对所用的滤网有一定要求,可以参考下列相关规定进行:一级过滤0.28mm,二级过滤0.1 8mm,三级过滤0.154mm。气缸油和润滑油所用滤网是;一级过滤为0.45mm,二级过滤为0.28mm,三级过滤为0.18mm。-些专用润滑油对滤网有特殊要求,按照特殊的要求规定执行。各润滑用具标记清晰,专油专用,定期清洗,并按照规定定置点摆放。做好空压设备的润滑工作,才能使设备保持良好运行状况,为生产制造提供保障。
2.压缩空气输送管路中三过滤,过滤器的三级过滤效率有粗效、中效、高效三种。粗效中采用玻璃纤维薄毡,具有质量轻、结构紧凑、通用性强的优点,在气体管路净化过滤中被大量的应用。中效过滤主要以化纤混合无纺滤料基础材料。高效中则大多采用超细聚丙纤维滤料和玻璃纤维滤纸。精密过滤中采用陶瓷为微孔过滤材料。这些都是近年来压缩空气输送管路中被大量采用的气体过滤装置。以达到客户和产业所提出的高质量高品质压缩空气气源供应要求。
总之,压缩空气系统中,从空压机设备的过速接置,到压络空气输送系统的气路管道过想器,都需要与客户的需求做深人沟通分析,以客户的产品和生命健康保证为出发点,制订详细的过滤方案,结合现场实际情况,采用有效过滤装置,达到客户产品需求。