1, 怎样调变频器控制水压

有多种形式以下几条参考下吧1. 压力表一块(电接点的方便些),将压力表信号接到变频器调速子端上。2. 变频器参数设定(外部端子控制)该端子接通,变频器输出需要的频率即可。最简单一条。3. 压力变送器控制(压力表带变送器),将变送器的电压(或电流)信号送到变频器的模拟量端子,再参照说明书调整变频器的参数由模拟量端子控制即可。4. 如果有plc控制那又要复杂些,将变送器信号送到PLC的模拟量模块,进行编程后,再将PLC的模拟量信号送到变频器的电压(或电流),变频器参照3条来设置。

2, 变频器水压怎么调试

变频器恒压供水调试方法:1 接线电源输入(11#、12#)------AC100V~240V测量信号输入(35#、36#)-------从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接1个250Ω电阻。(电流/电压)控制输出(31#、32#)-------4~20mA电流输出,接到变频器作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)-------继电器常开触点,接到PLC 压力变送器量程为0~1.0MPa安装在水泵出水口的关管道上,管网压力通过压力变送器输出4~20mA电流信号送到PXR5的输入端,作为反馈值。2 参数的设置PXR5调节器的参数分三组,可以根据不同要求分别设置。 设置基本方法:首先操作面板上有3个键:SEL选择键、∧、∨;其中SEL选择键,用于选择参数组、确认参数值的读入和修改及返回工作状态; ∧、∨键为增大与减小键,用于选择参数及改变参数值。 按住SEL选择键保1秒(2秒、3持秒),就可以分别进入第一组(或第二组,第三组)参数的设定状态。 使用∧或者∨键可以在本组参数中选择需要设置的参数并进行修改。当该组参数设置完成后, 按SEL选择键2秒钟,就可返回工作状态。显示面板上PV为输入测量值,实时显示从压力边送器输入到PID调节器的实际压力值,SV为压力给定值,可以随时用操作面板上的∧或者∨键直接进行修改,修改后等3秒钟该给定值即自动保存。本例中需要设置的参数:(1) 运行控制参数Stby(第一组)参数Stby可以使仪表在控制待机状态和控制运行状态(即工作状态)之间切 换。设置Stby=OFF为运行状态,控制及报警功能正常进行,在此状态下也通过SEL键进入参数设定状态。(2) 报警动作模式ALM1(第二组)及报警动作值AL1、A1-L、A1-H(第一组)先用报警动作模式ALM1设置报警类型,有31种报警方式,可通过对参数ALM1设置不同的报警代码来指定。报警代码分标准报警代码和双报警代码。标准报警代码----超过设定值时报警输出触点接通,(绝对值报警模式);或当测量值超过给定值SV一定的偏差时报警输出触点接通。(偏差报警模式)双报警模式------超过高限或者地限时(高/低限报警模式)或者超出SV的上、下偏差时(带报警模式)报警触点动作。标准报警模式式中只用到AL1一个参数,而双报警模式要用到参数A1-L和A1-H来分别设定低限(下偏差)和高限(上偏差)。参考百度文库变频恒压供水调试

3, 台达变频器用于恒压供水,变频器。如何设置

首先确定变频器是否有PID控制功能,如果有,那就可以。假定变频器有AI1 AI2两个模拟量输入通道,那么:1. 定义AI1位压力设定2. 定义AI2位压力反馈3. AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定4. AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号类型定义为电压或电流输入5. 变频器的输入实际上是 AI1-AI2经过PID运算之后得出的值6. 理想工作状态,设定值不变,反馈值高于设定值,说明水压过高,此时变频器会降速以降低压力,直到反馈值=设定值;反馈值低于设定值,说明水压过低,变频器会升速以提高压力,直到反馈值=设定值

4, 用变频器和远传压力表控制水的压力,变频器参数怎样设定

变频器的参数根据水的波动范围和电流有效值设定。