医院中心供氧与负压吸引系统简介摘要:目的 对医院中心供氧与负压吸引系统简单介绍。方法 从重 要性和组成,结构,管理,氧气负压值安全控制进行介绍。结果 中心供 氧与负压系统在现代医院对比传统器具极具优势,控制相对安全。结论 心供氧与负压系统以其诸多优点成为以后发展必然趋势。关键词:中心供氧系统;负压吸引系统;设备带;中心供氧站;减压 箱;中心吸引站;真空泵 很长时间以来,医院的医用氧气使用及供应一直是一个麻烦的过程, 沉重氧气瓶的搬运难,氧气瓶使用容量少,长时间使用需要更换氧气瓶, 而且难以长久提供稳定的压力及输出量。这些都给医院使用、患者医治带 来很多不便。现在,很多医疗场所都在使用中心供氧系统,将气源集中于 一处,不仅方便使用,而且长久稳定,更大大降低了氧气使用的风险,安 全可靠。可用于病房,手术室,高压氧仓等使用。 系统原理医用中心供氧系统一般是由液氧罐作为气源,通过气化装置将液氧变 为氧气,通过专用管道输入用气终端,一般为设备带(图1),治疗带设有 快速插接的密封插座,插上用气设备(氧气湿润器、呼吸机等)即可供气。 系统组成医用中心供氧系统是由气源、气化器、控制装置、供氧管道、用氧终 端和报警装置等部分组成(图2)。 气源一般为液氧罐,由若干氧气瓶组成备用气源,氧气质量需满足国家标准。 气化器:一般使用的为空温气化器,空温气化器是利用空气自然对流 吸收空气中热能以加热热管中的液氧,使液氧完全蒸发成气态氧气,该类 型气化器以其高效节能受到广泛使用。 控制装置包括切换装置、阀门、减压、稳压装置和压力表、压力报警 减压装置:由于直接从气化器输入管道中的氧气压力(一般在0.6~ 1.0MPa)比大多使用科室实际需要的氧气压力(一般在0.35~0.6MPa)高, 氧气由供氧管道到达各科室后需要有减压装置将压力降低,以适应实际使 用需要。 供氧管道从控制装置出口开始通过管道输送至各使用终端,一般由铜 管、铝管、不锈钢制成。 终端终端一般大多连接设备带,设备带上设有氧气插拔式自封快速接头, 接头可连接氧气湿化器、呼吸机等,方便快捷且多元化使用。 移动式终端由输送管道连接软管使用。可在房间内自由移动,适合手 术室、ICU、NICU 吊塔式终端有升降式和固定式两种,一般由屋顶固定吊下,配备有氧气、麻醉气体等各种气源,以及各种电源接口,适合手术室、ICU、NICU 报警装置报警装置安置在值班人员24h 都在的地方,当中心供氧系统氧气压力 值低于设定值或过高都会发出报警信号以供及时调整。 现代社会,医疗服务的水平和服务蒸蒸日上,很多医疗部门都配备了 负压吸引器。