本条作出的　7　款验　收内容,主要是防止以上问题发生,而特别强调要进行逐项验收。　13.2.13　本条规定了消火栓验收的技术要求。　如室外消火栓除考虑保护半径　150m　和间距　120m　外,还应考虑火灾扑救的使用方便,　且在平时不妨碍交通,　并考虑防撞等措施;　如室内消火栓的布置不仅是　2　股或　1　股水柱同时　到达任何地点,　还应考虑室内火灾扑救的工艺和进攻路线,　尽可能的为消防队员提高便利的　火灾扑救扑救条件。如有的消火栓布置得死角,消防队员不变利用,另外有的消火栓布置得　地点影响平时的交通和同行,　也是不合理的,　因此工程设计时应全面兼顾消防和平时的关系;　消火栓最常见的违规问题是布置,特别是进行施工设计时,没有考虑消防作战实际情况,致　使不少消火栓在消防作战时不能取用,所以验收时必须检查消火栓布置情况。　13.2.14　凡设有消防水泵接合器的地方均应进行充水试验,以防止回阀方向装错。另外,通　过试验,检验通过水泵接合器供水的具体技术参数,使末端试水装置测出的流量、压力达到　设计要求,以确保系统在发生火灾时,需利用消防水泵接合器供水时,能达到控火、灭火目　的。验收时,还应检验消防水泵接合器数量及位置是否正确,使用是否方便。　另外对消防水泵接合器验收时应考虑消防车的最大供水能力,　以便在建构筑物的消防应　急预案设计时能提供消防救援的合理设计,为预防火灾进一步扩大起着积极的作用。　-　-　158　13.2.15　消防给水系统的流量、压力的验收应采用专用仪表测试流量和压力是否符合要求。　13.2.18　本条是根据本规范实施多年来,消防监督部门、消防工程公司、建设方在实践中总　结出的经验,为满足消防监督、消防工程质量验收的需要而制定的。参照建筑工程质量验收　标准、产品标准,把工程中不符合相关标准规定的项目,依据对消防给水系统和消火栓系统　的主要功能“喷水灭火”影响程度划分为严重缺陷项、重缺陷项、轻缺陷项三类;根据各类　缺陷项统计数量,　对系统主要功能影响程度,　以及国内自消防给水系统和消火栓系统施工过　程中的实际情况等,综合考虑几方面因素来确定工程合格判定条件。　严重缺陷不合格项不允许出现,　重缺陷不合格项允许出现　10%,　轻缺陷不合格项允许出　现20%　,据此得到消防给水系统和消火栓系统合格判定条件。　-　-　159　14　维护管理与监督　14.0.1　维护管理