电缆桥架 45°弯做法:90度的就是预留转角后切俩45度角然后对接,45度的就是切掉个45度角。
电缆桥架 45°弯计算方法:
万能公式x=2b×tg1/2α
X下料口尺寸
b桥架梆高
α桥架与所在平面内爬坡间的夹角
用45度代入即可。
从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。
记住边线对中线,中线对边线。
扩展资料
桥架的结构形式:
1、在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
2、桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
3、桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造。或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。
4、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。
参考资料来源:百度百科-桥架