联系方式
网友1:目前管道常用的连接方式有下面这些方式。
回复1:消防给水常用管材的连接技术要点
一、卡套式连接(铝塑复合管)
4.3.1 一般要求
用锁紧螺母和开口管道的压紧环将管材压紧于管件上的连接方式。
(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。
特点:卡套式管件密封面短,安装方便简单,无需专用工具,可以拆卸,一般使用于2632以下规格的自来水和燃气系统。
系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。
二、卡压式连接(铝塑复合管、不锈钢管)
自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
卡压式连接密封原理主要是利用O型圈在使用过程中因受压力作用变形而产生密封作用。
(2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。
一般应用于给水系统、采暖系统等等。
自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
三、热熔连接(PP-R、PE、PB)
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
热熔连接广泛应用于PP-R管、PB管、PE-RT管等新型管材的连接,是目前家装给水系统应用最广的连接方式。
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
四、粘接连接(UPVC、ABS管)
(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
粘接连接是采用粘合剂做粘接填料,将同质的管材、管件粘接在一起,从而起到密封作用。
4.3.2 沟槽式(卡箍)连接
粘接连接有着施工简便、固化速度快等优势,被广泛应用于排水系统。
(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。
五、螺纹连接(镀锌管道)
公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。
螺纹连接,又称丝扣连