浮球安装示意图?电缆浮球液位开关功能:1。水电行业:集水井、清水井、顶盖排水、生活水塔、贮水池、前池的水位控制与报警;2。给排水行业:自来水厂的混合池、砂石过滤池、沉淀池、取水口、贮水池、水塔的水位报警与控制;3　2。给排水行业:自来水厂的混合池、砂石过滤池、沉淀池、取水口、贮水池、水塔的水位报警与控制;　电缆浮球液位开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的控制装置。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。如果联两个控制器。一个放至水塔,另一个放至水井中控制水泵,就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备;也可以三有控制器串联,一个放至水塔,另一个放过滤池和一个放至河水(水井)能同时控件,就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备;也可以三个控制器串联,一个放至河水(水井)能同时控制两台水泵设备.　液位的控制高度是由电缆浮球液位开关的电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。固定电缆浮球液位开关重锤的方法是,先将重锤从非喇叭口一端的卡环拆下,将其套在电缆的适当位置上,再将电缆从重锤喇叭口一端穿入,套在电缆上的卡环就限定了重锤的位置。最后将电缆在容器外的适当处固定