管道连接是工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多。本文整理了6种连接方式的相关内容,以供参考。
螺纹连接
1. 螺纹加工分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。2. 螺纹装配拧紧后露出2-3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。红丹涂刷宽度一致,涂层均匀,无流淌、漏涂现象。
3. 常见问题麻丝未清理,外露螺纹长,涂刷规范,涂刷随意外露螺纹防锈处理
法兰连接
1. 管道法兰1)配对法兰规格、型号相同;与设备法兰连接时应按其规格配对;2)法兰连接时同轴、平行,法兰面垂直于管中心;3)紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平;4)连接阀门时螺母放在阀件侧;5)水平管法兰最上面两个螺孔保持水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行。法兰标准:国家标准GB9112-9123、机械部标准JB79-86、化工部标准HG5008-5028及石油工业部标准SYJ4,法兰螺栓孔中心相同,JB标准和HG标准的管径为“小外径”,GB标准和SYJ标准为“大外径”,使用时应注意个别规格法兰的螺栓孔数量不同。2. 常见问题法兰内圈未焊接,法兰内圈未焊接,法兰不匹配焊接连接
1. 焊接1)不锈钢管焊接内部充氩保护,焊后对焊缝及热影响区进行酸洗、钝化处理。2)紫铜管钎焊不得加热过度(650-750℃ ),焊后清除焊接接头处残留的熔渣等杂物。3)焊缝外观检查无咬肉、夹渣、裂缝、飞溅等缺陷。
2. 常见问题铜管钎焊缝处未清理,不锈钢管焊缝处未处理咬边、焊缝宽窄、余高不一
沟槽连接