检验机构应当按检验计划完成检验 任务。 使用单位应当与检验机构密切配合,按本规则的要求,做好停机后的技 术性处理和检验前的安全检查,确认符 合检验工作要求后,方可进行检验,并 在检验现场做好配合工作。 压力容器年度检查包括使用单位压力容器安全管理情况检查、压力容器 本体及运行状况检查和压力容器安全 附件检查等。 检查方法以宏观检查为主,必要时 进行测厚、壁温检查和腐蚀介质含量 测定、真空度测试等。 第二章年度检查 年度检查前,使用单位应当做好以下各项准备工作: (一)压力容器外表面和环境的清理; (二)根据现场检查的需要,做好现场照明、登高防护、 局部拆除保温层等配合工作,必要时配备合格的防噪 声、防尘、防有毒有害气体等防护用品; (三)准备好压力容器技术档案资料、运行记录、使用介 质中有害杂质记录; (四)准备好压力容器安全管理规章制度和安全操作规 范,操作人员的资格证; (五)检查时,使用单位压力容器管理人员和相关人员 到场配合,协助检查工作,及时提供检查人员需要的 其他资料。 检查前检查人员应当首先全面了解被检压力容器的使用情况、管理情况, 认真查阅压力容器技术档案资料和管理 资料,做好有关记录。