31 变电站消防系统操作规程 适用范围:本操作规程适用于110kV 吉祥变电站整体消防系统。 概述本消防系统由移动灭火器、消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、 消防过滤式自救呼吸器、泡沫灭火系统。其中移动灭火器,消火栓灭 火系统,消防过滤式自救呼吸器主要采用人工操作。火灾自动报警系 统,泡沫灭火系统主要采用自动操作。 各灭火系统功能简介3.1 移动灭火器主要针对初期火灾及小范围火点扑灭,分为推车式 干粉灭火器及手提式干粉、手提式二氧化碳灭火器。 3.2 消火栓系统主要针对各种采用水可扑灭的火灾,主要分为室内 消火栓及室外消火栓,以及各种配件。 3.3 火灾自动报警系统主要起到火灾早期预警,以及各部分灭火系 统联动控制。 3.4 排油注氮灭火系统主要针对各变压器,采用一变一套的方式, 对变压器进行专门有效的消防安全控制。 3.5 消防过滤式自救呼吸器主要针对在各种火灾中产生有毒气体时, 变电站消防系统操作规程 34有关人员进行紧急疏散时人身安全的保护。 110kV吉祥变灭火器系统具体操作规程 4.1 移动灭火器使用操作规程 吉祥变配备的灭火器共有干粉灭火器(MFZ/ABC)与二氧化碳 灭火器(MT/CO2) 两种。其中干粉灭火器分为手提式和推车式两种。 4.1.1 推车式干粉灭火器使用范围 使用范围:干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备 的初期火灾;还可扑救固体类物质的初期火灾;干粉灭火剂不能扑救 轻金属燃烧的火灾。 4.1.1.1 推车式干粉灭火器操作步骤: 把干粉车拉或推到现场B、右手抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直,不能弯 折或打圈。 C、除掉铅封,拔出保险销。 D、用手掌使劲按下供气阀门,伸展喷管至火源约7 E、左手持喷粉枪管托,右手把持枪把,用手指扣动喷粉开关,对准火焰根部喷射,不断靠前左右摆动喷粉枪,把干粉笼罩在燃烧区, 直至把火扑灭为止。 4.1.1.2 推车式干粉灭火器检查保养: A、保险装置没有损坏或遗失。 变电站消防系统操作规程 34B、用秤重或提起来检查,确定充装有灭火剂。 C、没有明显的损坏、腐蚀、泄漏或有喷嘴堵塞等现象。 D、压力表的读数应显示在工作压力范围内。 E、使用温度为-20~+55。 F、每月检查如发现压力表指针降至绿区或一经开启必须重新充装 灭火剂。 4.1.2 手提式干粉灭火器使用范围 使用范围:干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备 的初期火灾;还可扑救固体类物质的初期火灾;干粉灭火剂不能扑救 轻金属燃烧的火灾。 4.1.2.1 手提式干粉灭火器操作步骤: 在使用手提式干粉灭火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴 火场,在距燃烧物5m 左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风 方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储气瓶的,操作者应一手紧 握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮 式的,则按逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当 干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置 式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拨下, 然后握住喷射软管前端喷嘴根部,另一手将开启压把压下,打开灭火 器进行喷射灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器,在使用时, 一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。干粉灭火器扑救 可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾 变电站消防系统操作规程 34呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰 全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右 晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出 容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内 可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液体表面喷射,防止喷 流的冲击力使可燃液体喷出而扩大火势,造成灭火困难。如果可燃液 体在金属容器内燃烧时间过长,容器壁温已高于被扑救可燃液体的自 燃点,此时极易造成灭火后复燃的现象,可与泡沫类灭火器联用,则 灭火效果更佳。 4.1.2.2 推车式干粉灭火器检查保养: (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温 度在-5~+45为好。 (2)灭火器应避免高温、潮湿和有腐蚀严重的场合,可防止干粉灭 火剂结块、分解。 (3)每年检查干粉是否结块,储气瓶内氮气或二氧化碳气体是否泄 漏。检查储气瓶时,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上的 钢印所标的数值是否相同,如小于所标值 7g 以上时,应送维修部门 修理。如系储压式则检查其内部内压显示器的指针是否指在绿色区 域,如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快 送维修部门检修。 (4)灭火器一经开启必须再充装,在再充装时,绝对不能变换干粉 灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火剂不能换装磷酸铵盐干粉灭火 变电站消防系统操作规程 (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火 器上铭牌或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使 (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。 4.1.2.3 手提式二氧化碳灭火器使用范围 使用范围:电气设备的600V 以下的带电电器、贵重设备、图书资 料、仪器仪表、可燃液体及可燃气体等场所的初期火灾。 4.1.2.4 手提式二氧化碳灭火器操作步骤: 将二氧化碳灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5m 左右,放下灭 火器,拔出保险销,一手握住嗽叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭 阀的压把,对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳 70~90。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,以 防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二 氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射;如果可燃液体在容器内燃 烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷 射,但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上,以防止可燃液体 冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。 4.1.2.5 手提式二氧化碳灭火器检查保养: (1)手提式二氧化碳灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近 变电站消防系统操作规程 34火源,环境温度在-5~45之间为好。 (2)手提式二氧化碳灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。 称出的重量与灭火器钢瓶肩部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印 所示量的50g 的,应送维修单位检修。 (3)手提式二氧化碳灭火器每次使用后或每隔五年,应送维修单位 进行水压试验。水压试验应与钢瓶肩部所打钢印的数值相同。水压试 验的同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定。只有水压试验合格且残 余变形率小于6%的钢瓶才能继续使用。 4.1.2.6 手提式干粉灭火器操作示意图 干粉灭火器的使用方法 适用范围:适用于扑救各种 易燃、可燃液体和易燃、可燃气 体火灾,以及电器设备火灾. 变电站消防系统操作规程 344、拔掉保险销 4.1.2.7 手提式二氧化碳灭火器操作示意图 二氧化碳灭火器的使用方法 主要适用于各种易燃、可燃液 体、可燃气体火灾,还可扑救仪器 仪表、图书档案、工艺器和低压电 器设备等的初起火灾。 变电站消防系统操作规程 344、拔掉保险销 变电站消防系统操作规程 344.1.2.8 推车式干粉灭火器示意图 推车式干粉灭火器使用方法 主要适用于扑救易燃液体、可 燃气体和电器设备的初起火灾。本 灭火器移动方便,操作简单,灭火 效果好。 变电站消防系统操作规程 10 消火栓系统使用操作规程