F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏 蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。 将要颁布的建设部标准用 FZ 表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 2 @) R! \/ p4 L$ ?, e6 N * J V—聚氯乙烯绝缘或护套 9 V: k, c/ L) ~# a4 ~) @$ Q; Q- ` ZR—阻燃型 NH—耐火型 + y 2 l9 s; D) z; @7 q& {: T' B WDZ—无卤低烟阻燃型 ( o5 `* ^5 O% ~# t$ k- r WDN—无卤低烟耐火型 2 t" o " d( H0 [ O: J8 q2 ] , K& q" c) P, G 4 M5 E; d; q& @ / S: X 1 f( q( e0 ~3 j; b 三相电机功率计算公式 P=1.732*U*I*COSΦKVA=KW/ COSΦ $ P3 q' K8 G' J 铜线安全载流量计算方法是: ! K% F& d7 B$ H5 \ 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 ) b5 r0 n/ P8 M! s/ Q& X/ ]+ T. m5 J( u 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 2 i3 i1 J% F- W( X3 L2 z 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 / R2 e3 ^ ~7 M' P. m0 h 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 : W% k2 h) u& r+ ^6 }) ? 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如 下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 4 b, M2 J7 d& G 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如 2.5 平方的铜线,就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 ; T8 J9 n1 ?- w6 ^( Z; J 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是安全的,从 这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 3 {( ~9 R' X C2 u0 p3 C 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方 毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 t- k; b" b( y 2 z- l 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线 的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 4 j4 U+ d6 u0 y - V$ b v+ W& @ 线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏度) % V4 |) K4 f% s; J, M 60 75 85 90 电流(A) 5 o. d- g8 B" v# Q / [( h 2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 / b, e6 `( i+ r& v Z' m6 l; e 6.0 30 35 40 40 : W2 E( C7 Q a& O 8.0 40 50 55 55 " Q) h% Q5 a, g) H 14 55 65 70 75 ; Z( x% Y. y 8 I/ L6 B4 ?1 a8 F; @ 22 70 85 95 95 30 85 100 100 110 38 95 115 125 130 ' d7 ^! d# t6 V9 f5 n t 50 110 130 145 150 1 t4 k: ^; \0 V' R6 }6 i( k/ E* I" r 60 125 150 165 170 70 145 175 190 195 + B* B$ U. P. ?% L' O; n 80 165 200 215 225 100 195 230 250 260 导线线径一般按如下公式计算: ; v$ J0 A/ [# o7 Z6 f4 @ 铜线: S= IL / 54.4*U` + s8 i3 ?. v0 T7 d : ~ 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) ' D9 |- W: C: V" q' [" r 说明: & e# p2 _) H$ a7 W# n& R 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定 值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 7 Z1 I; M/ g5 I0 w( w 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 - q7 E9 ~" d7 ^- @# S' G 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 + f" x, ]+ _0 }* e 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 9 u( ^. F# x, f9 }9 v/ Y 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 6 z' q/ Z" @* ?0 u# B 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有 变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各 种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍 数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。