46 、漏风对锅炉运行的经济性和安全性有何影响? ?
不同部位的漏风对锅炉运行造成的危害不完全相同。但不管什么部位的漏风,都会使气体体积增大,使排烟热损失升高,使吸风机电耗增大。如果漏风严重,吸风机已开到最大还不能维持规定的负压(炉膛、烟道),被迫减小送风量时,会使不完全燃烧热损失增大,结渣可能性加剧,甚至不得不限制锅炉出力。炉膛下部及燃烧器附近漏风可能影响燃料的着火与燃烧。由于炉膛温度下降,炉内辐射传热量减小,并降低炉膛出口烟温。炉膛上部漏风,虽然对燃烧和炉内传热影响不大,但是炉膛出口烟温下降,对漏风点以后的受热面的传热量将会减少。对流烟道漏风将降低漏风点的烟温及以后受热面的传热温差,因而减小漏风点以后受热面的吸热量。由于吸热量减小,烟气经过更多受热面之后,烟温将达到或超过原有温度水平,会使排烟热损失明显上升。
综上所述,炉膛漏风要比烟道漏风危害大,烟道漏风的部位越靠前,其危害越大。空气预热器以后的烟道漏风,只使引风机电耗增大。
47 、凝汽式发电厂生产过程中都存在哪些损失分别用哪些效率表示 ?
(1)锅炉设备中的热损失。表示锅炉设备中的热损失程度或表示锅炉完善程度,用锅炉效率来表示,符号为 gl。
(2)管道热损失。用管道效率来表示,符号为 gd。
(3)汽轮机中的热损失。汽轮机各项热损失是用汽轮机相对效率 ni 来表示。
(4)汽轮机的机械损失。用汽轮机的机械效率来表示,符号为 j。
(5)发电机的损失。用发电机效率 d 来表示。
(6)蒸汽在凝汽器的放热损失。此项损失与理想热力循环的形式及初参数、终参数有关,用理想循环热效率 r 来表示。