中国制冷 学会空调委员会副主任、 南京工业大学李志浩教授认为, 5级能效比代表了中国空调业的水 平,中国制定的1级标准是一般企业努力的目标,2级代表节能型产品,3、4级代表国家 的平均水平,5级产品是未来淘汰的产品。 所以专家认为, 并不是买能效比越高的产品越省钱, 这涉及到产品成本与节约电费之间 的衡量。 综合考虑投入、 收益, 有的消费者选择第2级、 3级能效比的空调也许会较为合算。 误区二 高效等于永远高效 不少消费者在购买了节能空调后,总认为就是终身高效,但实际上,TCL空调工程师 郑双名指出,空调出现性能衰减现象是业界一直没有关注的问题。 据悉,空调性能衰减的一个重要原因是空调的换热器效率会随着使用时间的延长而降 低。传统空调的换热器,使用亲水铝箔作为热交换界面,而铝箔的亲水性是会随时间的推移 而衰减的,当其亲水性衰减后,制冷时产生的冷凝水就会在铝箔翅片间形成水桥,堵塞出风 风道,从而导致制冷效果衰减。此外,传统空调室外机长期暴露在各种烟尘、风沙环境下, 久而久之就会积尘、变脏,而且很难清洗,这会直接导致换热效率降低,是空调性能衰减的 另一个重要原因。高效加长效才是空调的关键。[7] 编辑本段 能效比与季节能效比的区别 专家介绍,衡量变频空调是否节能的标准是“季节能效比”,英文缩写为 SEER,即变频空调 在规定工况下工作 1136 小时,制冷总量/耗电总量;而定频空调的标准才是“能效比”,英文缩 写为 EER,即制冷量/制冷功率。 但是市场上某些企业不注重技术,在宣传上偷换概念,为抢占变频空调市场,置国家标准 于不顾,故意用定频空调的标准“能效比”去替代变频空调的“季节能效比”,甚至粗暴地用“最小 制冷量÷最小制冷功率”来计算变频能效比,得出“15 赫兹是伪低频真耗能”的结论,企图误导和 欺骗消费者对变频空调的认识。 全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、 清华大学教授石 文星说,由于空调器在不同的环境温度下转速不同,按照变频空调能效国标的要求,对比两台 变频空调的节能性,要看“季节能效比”,而不是截取某段特定条件下的“能效比”。 这就好比飞机 刚开始滑行时,肯定比高速行驶的汽车慢,但不能因此判断飞机的时速比汽车慢。 编辑本段 最新高能效比空调诞生 2009 年 9 月 21 日消息,格力新一代变频卧室空调“月亮女神”已经面世,该款空调运行 频率仅为 6 赫兹,为全球首创,最低能耗为 80 瓦。 格力称, 格力此次推出的月亮女神 G—Matrik 直流变频空调采用了格力 G—Matrik 制冷 技术,并在原有的 15 赫兹频率基础上进行革新,使自身的频率达到了 6 赫兹,最小制冷量 只有 380 瓦,与一个人静坐状态下的耗能基本相当,能实现制冷量输出与绝大多数场合下 能耗损失的平衡, 适应范围更广, 在确保不停机运转的同时, 也就避免了定频空调忽开忽停、 忽冷忽热的现象。 该变频空调启动后,先以最大频率强力制冷或制热,迅速接近所设定的温度。这时房间 需求的冷量或热量比较少,变频空调的运行效率自然下降,压缩机输出功率随之降低,以实 现房间的热平衡。但是当空调压缩机在低频运行时,主机很容易抖动,容易造成系统损坏、 管路破裂等问题, 这个问题多年来一直困扰着整个空调产业界, 导致目前市场上大部分传统 直流变频空调只能将运行频率控制在 30HZ 左右 。 为了解决这一全球性的技术难题,格力研究团队经过 12 年的技术攻关和反复实验推出 的 G-Matrik 直流变频技术,成功实现空调压缩机 15 赫兹低频运转的同时, 依旧能够稳定运 行,这一减震技术的突破将国内空调业的技术含量推进到国际先进水平。在此基础上,月亮 女神再次刷新了国内乃至国际空调业界的记录,成为世界上第一款实现 6HZ 低频运转的空 调。 月亮女神在实现低频运转的同时, 综合智能冷媒流量控制技术, 从而大大降低了空调的 能耗,它的最低能耗只有 80 瓦,能效比高达 6.3,远远高于国家一级能效标准 5.2,这与同 类产品相比,节能效果更为突出。此外,月亮女神应用的静音环境控制技术和人性化睡眠技 术,静音低至 21 分贝。亮女神采用的 R410A 制冷剂更是目前欧盟通用、对臭氧层破坏率 趋于零的环保制冷剂。[8] 水源热泵中央空调是一种以电为动力、以水为冷、热源载体的 高效节能空调系统,通过压缩制冷系统的制冷循环和热泵循环,实现空调的供冷和供热。夏 季、水作为冷却载体。将室内热量带至室外;冬季,水作为热源载体,通过制冷系统的热泵 循环作用,将热量送入室内。其最大的特点是:各终端空调用户均独立设置有水源热泵空调 机组,水系统集中设置。在夏季,送往各空调终端的不是空调冷水,而是冷却水,冬季,送 往各空调终端的不是 50-60℃的空调热水, 而只需 15---25℃低品位的热源水或工业余热水。 在地下水资源丰富的地区,可充分利用浅层地下水资源,并进行完全回灌;在不便于利 用地下水的地方,夏季可采用冷却塔循环供应冷却水,冬季通过热水锅炉、工业余热等供应 低品位热源水(15--25℃)。由于机组采取了特殊的结构,使噪音大幅降低,机组可置于室内 卫生间、天棚之内等,安装灵活。机组结构形式设有暗装风机盘管式样、吊装柜式、卧式、 立式等,了根据需要灵活选择,水源热泵空调机组可广泛用于写字楼、宾馆、银行、商场、 学校、别墅、公寓等。是中华人民共和国对夏热冬冷地区建筑节能设计标准 JGJ134-2001,J116--2001 推荐使用的空调器。 一、冷热水机组 1.机组特点: ◆全板式换热器,结构紧凑,体积小 ◆全不锈钢外壳,造型美观,永不生锈,可户外安装。 ◆多重隔音,噪音低 ◆热泵供热,无需锅炉 2.地下水式工况条件: ◆制冷工况:使用侧进出温度 12℃/7℃ 热源侧进出水温度 18℃/29℃和 18℃/25℃ ◆制热工况:使用侧进出水温度 40℃ ◆热源侧进出水温度 15℃ 3.水环式工况条件: ◆制冷工况:使用侧进出水温度 12℃/7℃ 热源侧进出水温度 30℃/35℃ 二、整体式新风机组 1.机组特点: ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重鼓掌保护,可实现线控和遥控。 ◆采用品牌压缩机,节能低噪,可靠性高。 ◆多回路制冷系统,能量调节方便。 ◆防腐双面喷塑外壳。 ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 35℃/28℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 7℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ 三、整体暗装风机盘管机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆采用专利技术,降噪效果明显。 ◆采用独特的冷凝水加热技术。 ◆结构紧凑,节省安装空间。 ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27℃/19℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 20℃/15℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ ◆机外静压:0Pa。静压型机组可特殊订货。 四、整体吊装柜式机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆高效低噪音离心风机,运行宁静。 ◆可方便选择安装位置,保养方便。 ◆高效换热器,换热系数高。 ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27℃/19℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18/29℃和和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 20℃/15℃ 水环式热源侧进水温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ 五、整体立柜式机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆采用品牌压缩机,节能低噪,可靠性高。 ◆多回路制冷系统,能量调节方便。 ◆防腐双面喷塑外壳。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27℃/19℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 20℃/15℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ 六、整体吊装复合式新风机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆高效低噪音离心构机,运行宁静。 ◆百叶窗式铝翅片换热器,换热效率高。 ◆铝合金框架,外形美观。 ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 32℃/28℃ 热源侧进/出水温度 18℃/29℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 7℃ 热源侧进水 15℃ 七、分体暗装风机盘管机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆选用大叶轮低转速风机,风量大,噪声低。 ◆选用对称型的设计,接管及回风口位置依现场需要而改变。 ◆一次性成型冷凝水盘,外涂防水涂层,外贴保温材料。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27℃/19℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和和 18℃/29℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 20℃/15℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 20℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ ◆机外静压:0Pa。 静压型机组可特殊订货。 八、分体吊装柜式机组 1.机组特点 ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆高效、大功率风机,高静压。 ◆高效换热器,体积小,重量轻。 ◆铝合金框回,外形美观。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 27℃/19℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 20℃/15℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃ 九、分体吊装柜式新风机组 1.机组特点: ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。 ◆双进风离心风出,经严格动静平衡试验,振动小,噪音底。 ◆进风口过滤,保证新风质量。 ◆高效隔热隔音阻燃保温材料。 ◆铝合金框架,外形美观。 2.工况条件: ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度 35℃/28℃ 水环式热源侧进/出水温度 30℃/35℃ 地下水式热源侧进/出水温度 18℃/29℃和和 18℃/25℃ ◆制热:使用侧进风干球温度 7℃ 水环式热源侧进温度 20℃ 地下水式热源侧进水温度 15℃ 双盘管热源侧进/出水温度 60℃/50℃[9] 编辑本段 空调能效比存在短斤少两现象 2009 年夏季来临,空调进入了销售和使用的高峰期,虽然很多消费者在购买家电产品 时能够注意到能效标识, 但并不知道这些标识跟实际的出入有多大。 中国消费者协会和北京 市消费者协会联合公布的 12 个型号家用空调器的比较试验结果(比较试验结果仅对样本负 责)显示,12 个型号的家用空调器能效实测数值均在国家标准范围内,但有企业夸大产品 的制冷水平,低标输入功率。 专家认为,这种行为在一定程度上误导了消费者,影响了行 业竞争的公平性。 这次比较试验的 12 个样本空调器中包括国产品牌 8 个,合资品牌 4 个,基本涵盖了市 场上的主流产品。 样本选择的是一般家庭经常用、 市场销量较大的制冷量在 3200W~3600W 之间(俗称一匹或大一匹)的壁挂式空调器。这 12 个样本的空调器均选择了一级或二级能 效标识的节能型产品,每台购买价格在 3000~4200 元之间,没有涉及变频空调器。 九家企业夸大能效 按照实际检测能效比,12 个样本空调器的能效等级实测结果均与标称等级相符。但本 次比较试验的 12 个样本中,只有 3 个样本能效比实测值与其标称值相等或略高,分别是: 青岛海尔空调器有限总公司 2006 年 5 月出厂的、型号为 KFRD-35GW/U(ZXF)的海尔 品牌空调器样本; 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 2006 年 1 月出厂的、 型号为 KFR -36GW/G 的三菱电机品牌的空调器样本;苏州三星电子有限公司 2006 年 2 月出厂的、型 号为 KFR-35GW/DSH 的三星品牌的空调器样本。 而其他 9 个样本的标称值均高于实测值, 其中尤以珠海格力电器股份有限公司 2005 年 8 月出厂的,型号为 KFR-32GW/E(3251)Z 的格力空调样本的数值差距最大,广东科龙电 器股份有限公司 2006 年 4 月出厂的、型号为 KFR-32GW/VB 的科龙空调样本、广东志高 空调器股份有限公司 2005 年 6 月出厂的、型号为 KFR-32GW/KD(K64A)+2 的志高空 调样本等也位列其中。 对此,珠海格力电器相关负责人表示,格力该型号的能效标识完全符合国家的规定,但 并没有对为何标称值和实测值差距明显作出具体解释。 两款空调制冷量不符 中消协透露,比较试验中还发现了一些问题,比如企业普遍低标输入功率,格力和科龙 的两款空调实测制冷量小于标称值, 没有达到自我明示的制冷量水平, 而其他几款样本的实 测制冷量均高于标称值,虽然样本实测指标符合“实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗 功率的 110%”和“制冷量实测值不应小于额定制冷量的 95%”的国家规定,但对消费者选择 低能耗产品还是有不利影响。 为此, 中国消费者协会和全国各地消协组织共同发出倡议: 希望国家进一步加强能效标 识的宣传与管理,对生产高效、节能、环保型产品的企业给予政策上的优惠和扶持;有关生 产企业要严格按照国家有关标准和规定诚信经营; 服务行业的经营者应当树立节约资源的意 识,主动选用节能型产品;在高温期长的地区生活的消费者,首选高能效比空调器。[