水电工程是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容。如果不把水电工程这一基础做好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单。安装尺寸:施工前,施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水电位置。
坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm
洗面盆出水口距地550mm
洗菜盆出水口距地350至500mm
淋浴器出水口距中心距150mm,中心距地900mm至1200mm避开腰线
热水器出水口1600mm以上(隐藏于橱柜内的1600mm)距地高度根据客户要求
蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心距地300mm
床头柜插座距地750mm,距床头宽150mm
拖把池出水口距地800mm,洗衣机出水口距地1200mm
线管敷设开槽时应尽量避开承重梁,柱和剪力墙,不能开槽的套黄腊管。
同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总数≤3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应>40%管截面积。
普通三室二厅必需最少保证6个回路,即,照明,插座,空调,柜机,冰箱,厨卫等,其中灯线、插座用2.5mm2,厨房、空调插座用4mm2线,客厅柜机和电速热水器必须为6mm2专线(无三相火的)。所有开关控制为火线,且开关控制应根据现场定位依次控制,人性化。
水电骏工验收时,场地应清扫整洁,监理拍摄水电照片存档,所有下水管口,用扣帽保护,防止杂物堵塞。
厨卫墙砖粘贴完成,有水电管线位置粘贴《此处有水电管线禁止打孔》。
阀门处两端加卡子固定牢固,立管处加卡子固定牢固,每600mm加一个卡子,拐弯处加两个卡子,顶、地、墙管都必须固定牢固。
卫生间地面没有特殊情况不得走水管,电线管。不得有绕线行为。
排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏应略低于地面,走水顺畅。
家装水电材料清单: