中性 点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用 单相电源。 安全保护接地安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用 电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE 线连接起来,但严禁将 PE 智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地 的电气设备的绝缘损坏时,其 外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。如图 所示。在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的 电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容 构成通路,这两种情况都能造成人身触 如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,如图 所示。图中,Id=Id IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支 路的电流值与电阻的大小成反比,即Id——接地回路中的电流总值; Id ′——接地体流过的电流; IR ——流经人体的电流; rR ——人体的电阻; rd ——接地装置的接地电阻; 上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍,流过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接地电阻极小时, 流过人体的电流几乎等于零。 Id′。实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备 外壳对大地的电压是不高的。人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的 电压很低,不会有 危险。 加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措 施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。 一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输 出信息等一系列过程中都是通 过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。因此为了使其准确性高,稳 定性好,除了需要一个稳定的供电电 源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面的绝 缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。