\ue50a空间　\ue50b\ue50a2019-12-25　\ue50b\ue50a来源:互联网　\ue50b作者:佚名　阅读:　弱电与强电布线距离　强电和弱电分开布置的原因:为了避免干扰弱电。因为强电周围有磁场,如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响。在大楼综合布线的时候,强弱电必须分开布置是电气施工规范的硬性要求。强弱电的走线要避免紧挨着,强电管和弱电管平行走线相距50cm,强电、弱电的插座相距30cm;在布线过程中强弱电需要交叉走线的时候,一定要呈90°。向左转|向右转拓展资料布线不规范现象1、过度的线缆弯曲　弱电与强电布线距离　强电和弱电分开布置的原因:为了避免干扰弱电。因为强电周围有磁场,如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响。在大楼综合布线的时候,强弱电必须分开布置是电气施工规范的硬性要求。强弱电的走线要避免紧挨着,强电管和弱电管平行走线相距50cm,强电、弱电的插座相距30cm;在布线过程中强弱电需要交叉走线的时候,一定要呈90°。向左转|向右转拓展资料布线不规范现象1、过度的线缆弯曲半径在布线施工中,由于过线槽的空间有限,这样的弯曲半径是很容易发生的,对双绞线的折弯度是有严格要求的。线缆的弯曲半径不得超过线缆本身线径的8倍的弯曲半径。显然,图中的施工是不规范的。由此造成的后果是线缆性能下降,随着时间的推移,长时间的过度弯曲,会破坏线缆的电气性能。对于保护线缆的外护套层来说,虽然外观在短期内体现不出来,但由于气候、温度等客观现象变化,会使外护套的寿命大大缩短,而影响线缆的使用年限等。2、机柜下留下太多的线缆备用冗余在布线管理间,打完线后的机柜非常整洁,线缆也横平竖直,但打开机柜下的地板,看见有太多的线缆没有剪断,全部预留在下边,太多的线缆备用冗余堆在一起,不仅仅影响了布线的美观,受到温度的影响,线缆通信性能亦会大大的下降。避免这种施工现象的发生最有效的方法是:①　在机房设计初期,勘察现场确定机柜位置,确保机柜在以后使用中不改动,做好规划。②　施工时,在敷设线缆不要留太长的线缆,满足实际需求即可。③　设备安装时,把多余的线缆剪掉,不必预留太长的冗余。3、成束的线缆过紧的扎在一起规范整洁的线缆敷设增加整个机房及水平区美观,使整个系统看上去漂亮,但通信线缆线芯一般比较细,多股线缆一起敷设时,如果过紧的扎在一起,容易产生串扰,这对线缆本身来说,是得不偿失的。另外,长时间过紧扎线,极容易造成线缆外