空调的能效比 能效比: Energy Efficiency Ratio EER (能效比) = 制冷量 / 耗功功率。 在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比, 其值用W/W表示,缩写:E.E.R. 国家标准规定: 室外:35°C / 24°C 室内:27°C / 19°C 测得制冷量和制冷功率求出EER。如: EER = 2613/1000 = 2.613 ? 性能系数: Coefficient Of Performance 在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输 入功率(effective power input)*之比,其值用W/W表示。缩写C.O.P. COP (能效比) = 制热量 / 耗功功率。 国家标准规定: 室外:7°C / 6°C 室内:20°C / 15°C 测得制冷量和制冷功率求出EER。如: COP = 3606/1200 = 3.00 季节能效比: 制冷季节能源消耗效率 :SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio 制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗 电量的总和之比。 制热季节能源消耗效率 : HSPF Heating Seasonal Performance Factor 制热季节期间,空调器进行热泵制热运行时,送入室内的热量总和与 消耗电量的总和之比。 变频空调的能效分级: 1、上海地方标准----已于2006.06