电工竞赛理论试题(答) 一、单项选择题: 1、在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而(A) A 减小 B 增大 C 不变 D 不确定 2、判断电流产生的磁场的方向用(D) A 左手定则 B 右手定则 C 电动机定则 D 安培定则 3、RL 串联电路中,电阻为 3Ω ,感抗为 4Ω ,交流电压为 10V,则电感上的 电压为(C) A 7V B 10V C 8V D 4V 4、在均匀磁场中,通电导体与磁力线成(A)夹角时,导体所受的力最小 A0度 B 45 度 C 90 度 D 270 度 5、某线圈接 12V 直流电压时,电流为 3A;接 12V 交流电压时,电流为 2.4A, 则感抗 XL 为(A) A 3Ω B 4Ω C 5Ω D 6Ω 6、矩磁材料适用于做(D) A 电机铁心 B 变压器铁心 C 扬升器磁芯 D 计算机磁芯 7、制造指南针是利用下列选项中(A)原理 A 磁场 B 电磁感应 C 机械 D 电子 8、涡流的产生可以使得(A) A 铁心发热 B 电流增大 C 电流减小 D 线圈电阻减小 9、查找三相四线制电源的中线,用电压表测得 U12=380V,U23=220V,则中 线是(C) A 1 号线 B 2 号线 C 3 号线 1 D 4 号线 10、产生自感电动势的电流(D)正比于电动势的大小 A 大小 B 方向 C 变化量 D 变化率 11、下列晶体管放大电路部分分析法中,不正确的是(B) A 近似计算法 B 分类法 C 图解法 D 等效电路法 12、三相半波可控整流电路带阻性负载的移相范围是(B) A180° B150° C120° D90° 13、在可控硅整流电路中,使用晶闸管应有(D)保护 A 过电压 B 过电流 C 短路 D 以上三种 14、三相半控桥式整流电路中,每只晶闸管通态平均电流为负载电流的(C) A1 B 1/2 C 1/3 D 1/4 15、变压器新安装后,应进行检查,并作(C)次全压冲击合闸试验 A3 B4 C5 D6 16、电压互感器安装前要检查油位,油面高度一般距油箱盖(D)㎜ A3-5 B5-10 C10-15 D20-30 17、带有接地刀的隔离开关,其把手应涂以(C)油漆 A 白色 B 红色 C 黑色 D 黄色 18、调整安装配电柜时,应使其垂直误差不大于柜高(B) A1/1000 B1.5/1000 C2/1000 D2.5/1000 19、电能表安装于立式盘和成套柜内,不应低于(B)m A0.5 B0.7 C1 D1.3 20、自动重合闸装置仅动作一次,且只适用于(B)线路 A 电缆 B 架空 C 动力 D 照明 21、串励直流电动机的机械特性是(B) 2 A 一条直线 B 双曲线 C 抛物线 D 圆弧线 22、维修:直流电机换向器经车削处理后,应将片间云母下刻(B)㎜ A 0.8-1 B 1-1.5 C 1.5-2 D 2-2.5 23、数字集成门电路,目前生产最多应用最普遍的门电路是( D ) A 与门 B 或门 C 非门 D 与非门 24、阻容耦合多级放大器可放大(B)。 A 直流信号 B 交流信号 C 交、直流信号 D 反馈信号 25、三相异步电动机采用 Y-△起动,其起动电流是直接起动时电流的(A) A1/3 B1/ 3 C 3 D1/ 2 26、变压器油闪点越高越好,一般规定不得低于(C)℃ A100 B125 C135 D150 27、少油开关属(A) A 高压断路器 B 高压负荷开关 C 高压隔离开关 D 高压熔断器 28、高压设备发生接地时,为了防止跨步电压,人应离开故障点(C) A3m B5m C8m D10m 29、SF6 断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的(D)倍 A10 B20 C50 D100 30、桥式起重机上采用(B)实现过载保护 A 热断电器 B 过流继电器 C 熔断器 D 低压断路器 31、能量状态不可逆驱动的直流电动机是(D) A 它励 B 串励 C 并励 D 复励 32、不允许空载或轻载启动的直流电动机是(B) A 它励 B 串励 C 并励 3 D 复励 33、通常用于恒压系统中的中小型直流电动机是(C) A 它励 B 串励 C 并励 D 复励 34、变压器内部发生绝缘击穿或短路时,起保护作用的是(D)继电器 A 过流 B 电压 C热 D 气体 35、滚动轴承的电机在运行(C)小时后要更换润滑脂 A1000 B1500-2000 C2500-3000 D3500-5000 36、旋转磁极式同步电动机一般用于(A ) 同步电动机 A 大中型 B 中小型 C 小型 D 微型 37、下列选项中(B)不是同步电动机的启动方法 A 调频法 B 辅助电容法 C 异步法 D 辅助电动机法 38、在自控系统中为稳定某个量,则应引入某个量的(B) A 正反馈 B 负反馈 C 微分负反馈 D 微分正反馈 39、测量 10000V 以上电缆的绝缘电阻,应选用(C)V 兆欧表 A500 B1000 C2500 D5000 40、微处理器是由(B)和控制器两大部分组成 A 存储器 B 运算器 C 放大器 DI/O 接口 41、在微机控制系统中,经常作执行元件的是(B) A 力矩电机 B 步进电机 C 热电偶 D 电接点压力表 42、测量元件传送的信号必须经过(D)转换才能被微机所识别 A A/D B D/A C 电平转换 D 放大 43、高低压开关柜共室单列布置时,两者之间的距离不得小于(B)m A 0.5 B1 C 1.5 D2 44、直流电机调整电刷中性线位置的常用方法是(D) 4 A 电压法 B 电流法 C 电桥法 D 感应法 45、调整安装控制柜(屏)时,应使其水平误差不大于(A) A1/1000 B1.5/1000 C2/1000 D2.5/1000 46、 (C)不属于微型计算机监控系统的硬件组成部分 A 现场采样 B 过程通道 C 稳压电源 D 微型机 47、变电所测量仪表冒烟时,应迅速将表针(A)回路短路 A 电流 B 电压 C 控制 D 保护 48、17 转换成二进制的数为(A) A10001 B10101 C10111 D10010 49、变电所的通信分为电力线载波通信和(A) A 微波通信 B 市话通信 C 无线电通信 D 宽带通信 50、高压断路器的大修周期一般为(D) A2 年 B3 年 C4 年 D5 年 51、大修后,6KV 电压互感器的耐压试验标准为(D) A12KV B18KV C22KV D28KV 52、用(B)法测量电缆线路故障,能确定故障点的大概区段 A 兆欧表 B 电桥 C 电流表 D 电压表 53、直流放大器零点漂移产生的主要原因是(C) A 电源变化 B 管子老化 C 温度变化 D 外界干扰 54、阻容耦合放大器主要是用来放大(D) A 直流电流 B 直流电压 C 交流电流 D 交流电压 55、在门电路中, “有 0 出 1,全 1 出 0”是(D) A 与门 B 或门 C 非门 5 DTTL 集成与非门 56、在下列电路中,具有记忆功能的是(C)电路 A 与非门 B 或非门 CRS 触发器 D 与或门 57、三位二进制异步加法计数器,第 4 个 CP 脉冲后,计数器状态为(C) A000 B010 C100 D101 58、多谐振荡器是一种常用的产生(A)的电路 A 矩形脉冲 B 正弦波 C 锯齿波 D 尖脉冲 59、积分电路的作用是(A) A 矩形波变成锯齿波 C 方波变成锯齿波 B 矩形波变成方波 D 锯齿波变成矩形波锯 60、晶体管在(B)时,流过集电极的电流为零,相当于开关断路 A 饱和 B 截止 C 放大 D 过损耗 61、单结晶体管触发电路的移相范围是(C) A90° B120° C150° D180° 62、在三相桥式半控整流电路中,每个晶闸管应有(C)保护 A 过电压 B 过电流 C 短路 D 以上三种 63、控制柜成列安装时,盘间缝允许偏差为(C)㎜ A1 B1 C3 D5 64、在表计检修时,必须短接的是(B) A 电压回路 B 电流回路 C 控制回路 D 保护回路 65、变压器要经过(D)测量合格后,才能进行交流耐压试验 A 绝缘电阻和吸收比 B 泄露电流 C 介质损耗 D 上述全部 66、高压验电器应(D)进行一次耐压试验 A 3 个月 B 6 个月 6 C1年 D3年 67、用于把矩形波脉冲变为尖脉冲的电路是(B)电路 ARC 耦合 B 微分 C 积分 DLC 耦合 68、三位二进制异步加法计数器,第 4 个 CP 脉冲后,计数器状态为(C) A000 B010 C100 D101 69、高压隔离开关在调试时,三个同期允许误差为(C) A±1 ㎜ B±2 ㎜ C±3 ㎜ D±4 ㎜ 70、不属于变压器规定电压等级的是(C) A0.4 千伏 B6 千伏 C11 千伏 D22 千伏 71、不属于变压器国标规定容量(KVA)等级的是(D) A30 B63 C125 D220 72、plc 各生产厂家都把(B )作为第一用户编程语音 A.指令表 B.梯形图 C.逻辑功能图 D. C 语言 73、在梯形图编程中,常闭触点与母线连接指令的助记符为(B ) A.LD B.LDI C.OR D.ORI 74、下图所示电路是(A) A.双稳态 B.单稳态 C.脉冲波 D.锯齿波 7 75、下图所示电路是(C ) A. 与非门 B. 异或门 C. TTL 或非门 D. TTL 与非门 76、制作电缆终端接头时,耐油橡胶套管应套到离线芯根部(B)㎜ A.10 B.20 C.30 D.40 77、电流速断电压闭锁保护是(C )逻辑电路 A.或门 B.非门 C.与门 D.复合门 78、手车式高压开关柜一次隔离触头的接触电阻不应大于(A ) A.100μ Ω B.1000μ Ω C.1Ω D.40Ω 二、判断题:对打√,错打? 1、磁场强度与磁感应强度是线性正比关系? 2、交流放大器极间耦合可以采用阻容式耦合方式√ 3、磁路与电路一样,既有开路也有短路? 4、在 R-L 串联电路中,电阻上的电压超前电感上的电压 90°? 5、串励直流电动机适用于负载变化较大且不能空载的场合√ 6、因滚动轴承的摩擦力小,故通常应用于大型电动机? 7、电流互感器的二次线圈连同铁心都必须可靠接地? 8、电压互感器的二次线圈连同铁心都必须可靠接地√ 8 9、通常,电动机轴承的最高允许温度不得大于 60°√ 10、载流导体周围存在磁场的现象叫做电流的磁效应√ 11、高压负荷开关的灭弧装置简单,所以不能切断短路电流√ 12、高压隔离开关不能用来切断负载电流√ 13、直流放大器产生零点漂移的主要原因是管子的老化? 14、为了改善换向,可将直流电动机的电刷适当移向物理中性线√ 15、准备运行时,电流互感器的二次线圈不允许开路√ 16、准备运行时,电压互感器的二次线圈不允许开路? 17、机器语言是采用 16 进制数码组成的? 18、直流电动机单波电枢绕组的并联支路数等于磁极数? 19、交流放大器静态工作点过高将产生截止失真? 20、与门电路的逻辑功能是“有 1 出 1,全 0 出 0” ? 21、或门电路的逻辑功能是“有 0 出 0,全 1 出 1” ? 22、触发器是构成计数器的基本单元√ 23、在双稳态电路中,只要触发脉冲幅度足够大即可翻转工作状态? 24、用向双晶闸管或两个单向晶闸管可制成交流无触头开关√ 25、安装高压开关柜时,其基础槽钢上面的标高应高出地平面 40 ㎜√ 26、联轴器传动校正中心的目的是使电动机与被拖动机械的轴线重合√ 27、隔离开关有专门的灭弧结构? 28、异步计数器电路中,各触发器的 CP 脉冲是一样的? 29、电容反馈振荡电路的优点是输出波形好√ 30、硬母线各表面均应均匀涂装? 31、单相半波可控整流电路中,晶闸管的移相范围是 90°? 9 32、有电流必有磁场,有磁场必有电流? 33、直流电动机电刷下面大部分有轻微火花时,可以连续运行√ 34、多谐振荡器输出的信号为正弦波? 35、直流电压放大器只能采用直接耦合形式√ 36、非线性电阻吸收装置,通常用来抑制浪涌通过电压和雷击电压√ 37、变压器安装前,只对带油运输的变压器取油样进行试验? 38、他励直流电动机停机时,应先切断电枢电流,后切断励磁电流√ 39、微型计算机监测系统的模拟量采样取自各种变换器的输出标准信号√ 40、运行中,并励直流电动机电枢回路突然断电时,将立即造成飞车? 三、填空题: 1、RC 串联电路中,电阻为 6Ω ,容抗为 8Ω ,交流电压为 220V,则电容上 的电压为(176 V) 2、Y 形联接,相序为 U-V-W 的三相对称电源,已知 uU=100sin(314t+60°) V,则 uUV=(100 3 sin(314t+90°) )V 3、任意对换连接电源的两根线端,即可使三相异步电动机(反向)旋转 4、在绕线式异步电动机启动过程中, (转子)回路所串电阻应逐步切除 5、一个含源二端网络,测得其开路电压为 100V,短路电流 10 安,当外接 10Ω 负载电阻时,负载电流是(5 ) A 6、三相异步电动机采用 Y-Δ 降压启动时,启动转矩是Δ 接法全压起动时的 (1/3 )倍 7、两个内阻 10Ω ,电动势 10 V 的电源并联向一个电阻 40Ω 负载的供电,则 负载中的电流是(0.4)A 8、铁磁材料具有高导磁性、磁饱和性、 (磁滞)性、剩磁性和去磁性 10 9、滚动轴承公差等级代号有 P2、P4、P5、P6、P0,其中(P2)精度最高 10、通常 8 极三相异步电动机的旋转磁场速度是(750)转/分 11、采用电压微分负反馈后,自动调速系统的静态放大倍数将(不变 ) 12、常用的电动执行元件有直流伺服电动机、交流伺服电动机、步进电 动机、电磁(制动)器、继电器等 13、步进电动机是把电脉冲信号变换成(角)位移以控制转子转动的微 特电机 14、改变伺服电动机输入(电压)的大小和方向就可以改变转轴的转速 和转向 15、如右图、测单相变压器组别, 当电压表读数大于 220V 时,组别是(I/I-6) 16、工频三相六极异步电动机,当转差率为 3﹪时,电动机的转速是(970)转 /分。 17、异或门的逻辑表达式为: (Y=A⊕B) 18、与非门的逻辑表达式为: (Y=AB) 19、少油断路器进行调整时,要求三相分闸同步性不大于(2)㎜ 20、备自投装置主要用于 10KV 及以上重要负荷(两)路进线或两段母线联 络开关中自动互相投入,以确保供电不中断 21、三相步进电动机的调速有变极调速、变频调速和改变转差率调速等,其 中(变频)调速性能最好 11 22、如下图,合上开关,当毫伏表指针向右偏转时,A2 与 B1 是同名端,则 电枢绕组与换向极绕组接线(正确) 。 23、旋转磁极同步电机的结构形式通常有(凸极式)和(隐极式)两种 24、用拖灯法测量电枢和换向器接地故障时,应根据(火花) 、烟雾和响声来 判断接地点 25、在 R、L 串联电路中,阻抗三角形和电压三角形为(相似)直角三角形 26、稳定交流放大器的静态工作点的主要措施是引入(负)反馈 27、集成运算放大器的最大特点有, (输入)阻抗很高, (输出)阻抗很小 28、有 0 出 0,全 1 出 1 是(与门)电路的逻辑功能 29、有 1 出 1,全 0 出 0 是(或门)电路的逻辑功能 30、不加倒相级晶闸管锯齿波触发电路的移相范围是(90°) 31、加倒相级晶闸管锯齿波触发电路的最大移相范围是(270°) 32、多谐振荡器是一种常用的产生(矩形)脉冲的电路 33、阻容移相触发电路的移相范围是(180°) 34、三相半波可控整流电路的移相范围是(150°) 35、行业标准规定 75℃时,低压电器绝缘电阻应≧0.5MΩ 为合格,则常温 (20℃)时绝缘电阻应≧(22.6(或 16 ) )MΩ 36、晶体管时间继电器在寿命长短、调节方便、耐(冲击)三项性能上比气 囊式时间继电器优 37、使用低频信号发生器时先将“电压调节”放在(最小)位置,再接通电 12 源 38、plc 进行语言编程时,通常利用梯形图可直接写出(指令)语句表 39、变频调速对输出电压的控制可分两大类:即脉幅调制 PAM 和(脉宽) 调制 PWM 40、已获广泛应用的全控型电力电子器件有电力晶体管 GTR、可关断晶体管 GTO、电力(场效应)晶体管 MOSFET、绝缘删双极型晶体管 IGBT 和场控 晶闸管 MCT 等 4