工地施工用电负荷计算 工地施工用电负荷计算提要:根据计算出来的数值,查后面的附录表一,即可选定所需变压 器的型号或判别甲方提供的变压器是否符合现场用电设备的要求 文章来源自 房地产e网根据施工机具目录表中计划的用电总功率通过下面的简化公式: P 计=1.24kΣPa 式中:P 计--计算所用的负载。 Pa--设备的额定功率。 K--全部施工用电设备所需的系数。 要求:设备总数在 10 台内时取 K=0.75,在10-30 台时取 K=0.7,总数在 30 台以上时取 K=0.6。 根据计算出的 P 计值,代入下面简化公式: 1.05× 计PP变=-----=1.4P 计cosφ P 变--所需变压器的容量(KVA) 1.05 --功率损失系数 cosφ--用电设备功率因子,一般建筑工地取 cosφ=0.75 根据计算出来的数值, 查后面的附录表一, 即可选定所需变压器的型号或判别甲方提供 的变压器是否符合现场用电设备的要求。 负荷计算如下 根据已知施工现场用电设备一览表,对该工程临时用电负荷计算如下: 1 首先对不同设备根据他们的暂载率的不同进行容量换算。 ①塔吊:查表暂载率 JC=15%,本塔吊名牌功率为 Pe′=15+3.3+2.4+1.5=22.2KW ∴根据已知条件每台塔吊容量换算为: Pc=2Pc√JC=2×22.2×√0.15=17.2KW ②对焊机:查表暂载率:JC=20%,cos=0.5 ∴根据已知 Se′=75KVA 容量换算为: Pex=Se′√JC×cos=75×√0.2×0.5=16.77KW 又∵本工程弧焊机容量已超过总容量 15% ∴Pe′=√3 Pex=√3×16.77=29KW ③直流弧焊机 查表暂载率 JC=65%,已知单台容量为 Pe′=10KW,共2台。 Pe=2Pe√JC=2×10×√0.65=16.12KW 2 按不同施工现场相同设备之间不同需要系数 Kx 为一组 查比取 Kx=0.3 cos=0.6 tg=1.33 2.1 根据已知条件:塔吊为 17.2KW ,卷扬机(7.5× 2)=15KW P=KxΣPe=0.3×(1.72+15)=9.66KW Q=Ptg=9.66× 1.33=12.84KVAR 2.2 弧焊机械设备为一组(对焊机、直流焊机)为一组查表取 KX=保0.45cos=0.5 tg=1.73 根据已知条件