变压器故障原因分析_变压器的事故处理
有关变压器故障原因有哪些,导致变压器故障的因素包括什么,有关变压器故障的基本原因有哪些,带着这些疑问,我们来看下电力变压器常见故障的相关问题,变压器运行检查以及故障排查方法。
原文标题:电力变压器常见故障分析
有关电力变压器故障的资料并进行分析的结果表明, 尽管老化趋势及使用不同, 故障的基本原因仍然相同。
多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命, 负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。
这些因素包括: 误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。
1、变压器故障原因分析
在过去几十年中美国HSB 公司总结出的有关变压器故障的基本原因。
1.1 线路涌流。
这一类中包括由误操作、变压器解并列、有载调压分接头拉弧等原因引起的操作过电压、电压峰值、线路故障以及其他输配方面的异常现象。这类起因在变压器故障中占有绝大部分的比例。
1.2 绝缘老化。
由于绝缘老化的因素, 变压器的平均寿命仅有17.8 年, 大大低于预期为35~40 年的寿命, 在1983 年, 发生故障时变压器的平均寿命为20 年。
1.3 受潮。
受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分。
1.4 过载。
过负荷经常会发生在发电厂或用电部门持续缓慢提升负荷的情况下, 最终造成变压器超负荷运行, 过高的温度导致了绝缘的过早老化。
1.5 雷击。
雷电波看来比以往的研究要少,除非明确属于雷击事故, 一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。
1.6 三相负载不平衡。
由于三相负载不平衡所引起某相长期过载, 而使该相温度偏高进而使绝缘老化, 产生匝间短路或相间短路。
2、变压器运行中的检查
2.1 由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同, 运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据, 还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高, 则应检查冷却装置是否正常, 油循环是否破坏等, 来判断变压器内部是否有故障。
2.2 油质正常为透明、微带黄色, 由此可判断油质的好坏。油面过高应检查冷却装置的使用情况, 是否有内部故障。
2.3 应检查套管是否清洁, 有无裂纹和放电痕迹, 冷却装置应正常。
2.4 大风时应检查引线有无剧烈摆动, 变压器顶盖、套管引线处应无杂物; 大雪时各触点在落雪后, 不应立即熔化或有放电现象; 大雾天时有无火花放电现象等等。
3、变压器的事故处理
为了正确的处理事故, 应掌握下列情况:系统运行方式, 负荷状态, 负荷种类; 变压器上层油温, 温升与电压情况; 事故发生时天气情况; 变压器周围有无检修及其它工作; 运行人员有无操作; 系统有无操作; 何种保护动作, 事故现象情况等。