在 安 装 变 压 器 的 位 置 要 用 钢 筋 混 凝 土 加 固 , 安 装 时 变 压 器 放 置 要 平 稳 以 减 小 运 行 中 的 振 动 . 减 轻 其 对 配 电 室 的 不 利 影 响 。 新 建 造 配 电 室 屋 顶 应 用 钢 筋 混 凝 土 现 浇 , 并 保 持 2%的 倾 斜 面 , 再 用 防 雨 隔 热 材 料 铺 面 . 以 防 止 雨 水 渗 漏 。 3潮 湿 对 电 气 设 备 的 危 害 和 防 范 措 施 配 电 室 的 地 面 积 水 、屋 顶 漏 水 以及 天 气 低 温 潮 湿 都 会 增 加 配 电 室 内 潮 湿 程 度 。配 电 室 内 湿 度 过 大 会 加 快 金 属 材 料 的 生 锈 腐 蚀 , 影 响 使 用 , 产 生 安 全 隐 患 。特 别 是 在 电气 设 备 表 面 灰 尘 较 多 时 ,会 因 受 潮 而 绝 缘 击 穿 引 发 相 间 短 路 或 单 相 接 地 等 事 故 , 造 成 电 网 无 法 安 全 供 电 ,甚 至 造 成 设 备 外 壳 带 电 危 及 操 作 人 员 的 人 身 安 全 。 此 外 , 潮 湿 也 会 引来 一 些 喜 欢 阴 湿 的 小 动 物 进 入 配 电 室 , 引 发 一 些 意 外 事 故 。 对 这 类 隐 患 的 防 范 措 施 是 , 加 强 运 行 巡 视 , 发 现 门 窗 损 坏 要 及 时 修 复 , 在 门 窗 上 面 加 装 防 雨 台 板 , 配 电 室 通 风 窗 改 为 百 叶 窗 , 上 沿 也 要 有 防雨 台 板 , 及 时 清 理 室 内设 备 上 的 灰 尘 污 物 。 4蛇 、 鼠 等 小 动 物 对 电气 设 备 的 危 害 和 防 范 措 施 蛇 、 鼠 等小 动 物 进 入 配 电 室 内 。 老 鼠 咬 破 进 出 电线 的 绝 缘 层 , 蛇 爬 进 配 电 柜 内碰 到 带 电 部 位 . 这 些 都 会 造 成 电气 设 备 绝 缘 击 穿 ,引 发 相 间短 路 或 单 相 接 地 等 事 故 , 造 成 电 网 无 法 安 全 供 电 , 存 在 很 大 的 安 全 隐 患 。 对 这 类 隐 患 的 防 范 措 施 是 ,配 电 室 的 门 窗 要 紧 密 完 好 , 门 框 底 部 设 置 防 小 动 物 进 入 的 挡 板 , 高 度 不 低 于 40 cm ;能 开 启 的 窗 户 和 通 风 百 叶 窗 应 该 设 置 1 cm 见 方 的铁 丝 网 ; 设 备 安 装 完 毕 后 须 对 进 、 出 电线 孔 隙 用 防 火 防水 的绝 缘 材 料 进 行 封 堵 。 2012~ 10— 11 收稿 (474750) 河南省桐柏县 电业局 李 明 对 所 有 避 雷 器 再 进 行 一 次 检 查 。 看 是 否 有损 坏 , 动 作指 示 器 是 否进 水 。 对 于避 雷 特 性 不 良 的 防雷 设 备 , 应 及 时 更 换 处 理 ,消 除 断 路 器 绝 缘 击 穿 故 障 的 诱 发 因素 。 同 时 , 要 对 变 电 站 内 接 地 网 的 接 地 电 阻 值 进 行 测 试 , 确 保 其 阻 值 合 格 。 (3)提 高 状 态 监 测 和 故 障 分 析 能 力 , 积 极 开 展 设 备 状 态 检 修 , 认 真 核 对 断路 器 的绝 缘 耐压 、泄 漏 电流 南 陵 堡 电 公 司 积 极 履 行 社 会 责 任 , 组 织 员 工 参 加 无 偿 献 血 等 各 类 公 益 活 动 , 受 到 社 会 各 界 广 泛 和 介 质 损 耗 试 验 结 果 , 做 好 纵 、 横 向 对 比 , 及 时 发 现 潜 在 缺 陷 。 (4 ) 采 用 双 道 密封 设 计 设 备选 型 , 合 理 选 择 密 封 材 质 和 尺 寸 . 控 制 密 封 圈 压 缩 量 。 ( 5 ) 优 化 安 装 检 修 工 艺 , 打 造 一 批 具 有 丰 富 检 修 经 验 和 高 超 检 修 技 能 的检 修 队伍 ,提 高 对 断路 器 本体 及 避 雷 器 、 熔 断 器 、 铝 排 等 的 安 装 检 修 工 艺 , 严 把 质 量 关 。 2012— 10— 07收稿 ⋯一 好 评,近日在芜湖市无偿献血表彰大会上再次被评为年度“无偿献血先进单位” 。 ( 戴木果)