三、排风罩的设计要求 本调查找出了局部排风罩在设计、安装及应用等方面存在的主要问题,并进行了相应 分析,调查结果显示,若局部排风罩的型式选择不适宜,位置的安装不正确,罩口型式设 计以及罩口风速或吸入风速不符合设计要求,就不能取得有效的控制效果。 局部排风罩的设计应遵循型式适宜、风量适中、强度足够、检修方便的原则,并满足 以下要求: 局部排风罩型式的确定,必须在先研究熟悉有害物的特点及其散发情况,了解工艺设备的结构及使用特点的基础上进行,首先考虑采用密闭罩,其次考虑采用半密闭罩、 2、在不影响操作的前提下,局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物发生源,使有害物局限较小的范围,便于捕集与控制; 3、局部排风罩的吸入气流已受到有害物的污染,不允许再经过操作者呼吸区; 4、局部排风罩吸气气流方向应尽可能与有害物运动气流一致; 5、一般上吸罩罩口面积不应小于有害物扩散区的水平面积;侧吸罩罩口面积在不影 响操作的情况下,应尽量加大,以扩大排风罩的吸气区域; 6、局部排风罩罩口风速及吸入风速应结合工艺特点,使其满足相应设计要求; 7、局部排风罩在可能的情况下,应尽量加设罩口围挡,以减少无效气流的干扰; 8、局部排风罩要尽可能避免或减弱干扰气流对吸气气流的干扰; 9、排风罩应力求结构简单、造价低、便于制作、安装与维修; 槽边排风罩的风量计算 1.排风量计算 条缝式槽边排风罩的排风量按下列原则计算: L=截修正系数*控制风速*槽面积*维修正系数 截修正系数:高截取2,低截取3; 维修正系数:单侧取(B/A)0.2,双侧取(B/2A) 0.2 槽面积:矩形槽面积=A*B,圆形槽面积=π D2/4 控制风速Vx 根据控制有害物的特性来定。 因此可得条缝式槽边排风罩的排风量计算公式如下: (4-6-3)(3)高截面双侧排风(总风量) (4-6-4)(4)低截面双侧排风(总风量) (4-6-5)(5)高截面周边型排风 L=1.57vxD (4-6-6)(6)低截面周边型排风 L=2.36vxD D——圆槽直径,m;vx——边缘控制点的控制风速,m/s。 2.排风罩的阻力计算 条缝式槽边排风罩的阻力按下式计算 Pa (4-6-7) ——条缝口上空气流速,m/s;——周围空气密度,kg/m 设置在有害物源处,捕集和控制有害物的通风部件。