测量的程序总结 如下:交流设备接地。用于建立交流设备接地的插座到配电柜进线的中性线母线的阻抗不应 超过1Ω .这个测量是用一个交流阻抗测量仪在插座中进行测量的。但所用的仪器通常非ESD 协管员所配备,而是一个通用仪器,使用者应具备电工操作证。这种仪器不仅测量设备接地 (第三根线)阻抗,而且很多时候用于检验电流方向。这里有几点非常重要:1、火线和中性 线不能接反;2、必须要有中性线和设备接地线,并且在插座中没有接到一起;3、火线和设 备接地线没有接反。 虽然这种测量不需要经常测试,但是在EPA 设立后以及电路维护时的线路检验时,这却是非 常重要的。交流设备地到共同接地点。交流设备地到共同接地点的电阻不应大于 量是使用标准的欧姆表,表的测量范围为0.1Ω到1MΩ 。欧姆表的电极应分别放在交流设备 地和共同接地点上。这样导线及接点等所有连接装置的附加电阻都包含在内了。共同接地点 到技术物品接地点。共同接地点到每一个技术物品接地点的电阻不应大于1Ω 与该技术物品 接地连接线上的内置电阻的电阻值之和。欧姆表的两个电极应该分别放在包含附加电阻的两 端。技术物品接地线通常包含了一个1MΩ 的电阻。附加电阻在标准中并未作要求,但是ESD 技术物品的生产商可能作为限制电流的目的而在导线上接入了电阻。辅助地到交流设备地。 这个测量可以直接使用欧姆表连接交流设备地和车间内任何在用的辅助接地。测量电极应分 别置于包含所有相互连接和安全装置上,测量电阻应小于 25Ω 。