在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯)。这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的二次电流消失,因而就没有对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下,当一次电流为额定电流时,铁芯中磁通密度可达1.4——1.8特),此时磁通随时间变化波形为平顶波,感应电势与磁通的变化率成正比,磁通变化快,感应电势就大。在每个周期中磁通由正值经零变到负值或相反的变化过程中,磁通变化速度很快,感应电势很高,故电势波形就成了尖顶波。这样二次线圈就出现了高电压,可达上千伏甚至更高。由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果:(1)产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;(2)铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;(3)在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大。所以,电流互感器二次开路是不允许的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。电流互感器开路时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝。
3, 电流互感器在开路时要如何处理?
电流互感器二次开路后1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流 互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的