一、接室内线1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。3、在下方A2接插座线的火线分路。4、在下方A3接空调线的火线分路。二、接进户线(外面进来的电线)1、在上方N接零线(蓝色)2、在上方L 接火线(红色)注意:地线不用进入开关。空开接线注意事项1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀。
电缆线鼻子太大不能和空开连接怎么办 1,打磨接线铜鼻子直到能接进空开安装位置为止;2,剪掉铜鼻子重新压接适合空开的接线端子。
ABB80A的空开压接35电缆,可以不要线鼻子吗?
铜线鼻子经常与空开的接线端子不匹配,到底是谁不标准?各自的国标是什么
电气接线什么情况下要使用接线鼻子 在电气安装接线端子和铜鼻子是一样的东西不同称呼而已,一般电缆头和单芯导线与空气开关连接时都需要,电缆头制安中包含线鼻子,单芯导线线鼻子按个计算。。
电气柜标准化作业 10平方多鼓硬线接空气开关需要压线鼻子吗?接空气开关上端 多股线需要压接接线端子接入开关的,为了供电系统长期安全运行这是必须的。
我要把25个平方的电线接到空气开关上怎么接? 线鼻子连接铜线就用铜线鼻,铝线就用铜铝线鼻子线鼻子一边是圆筒或圆环,将线放到圆筒内,用冷压线钳压紧另外一边是圆片,中间是圆孔,正好放到空开接线端,空开接线的螺丝穿过圆孔并上紧螺丝以上是塑壳短路器如果是微型断路器,就可以直接把线剥开,裸露的线放进微断内压紧螺丝但是一般大安数的都用塑壳
铜鼻子和电线怎么连接 一般导线与接线端子连接时,如果是10m㎡及以32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333337396235下的单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的多股铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接。导线的几种连接方法1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接(1)单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。(2)单股铜芯导线的T 形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接(1)7股铜芯导线的直线连接首先将两线线塌嫌纯端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段。