本规范主要是考核安装工程的质量好坏,故成套空分设备负荷试运转应由建设单 位负责组织,安装单位配合进行试运转;而安装单位不可能配合到试生产、设备性能、产 品质量和数量均符合要求为止,所以安装单位配合建设单位进行成套空分设备试运转,直 到设备运转工况稳定,然后开始测量各项运行参数,测量参数的时间持续到4h 为止。负荷 试运转中如发现确实属于安装原因造成的问题,应由安装单位负责处理。至此工程可以办 理工程验收手续。工程验收后,如发现确实属于安装原因造成的问题,安装单位仍应负责 处理。 第四章 工程验收 第4.0.1 为了确实保证和不断提高制冷设备、空气分离设备的安装质量,增加了本章工程验收的规定。明确设备经系统负荷试运转合格后,方可办理工程验收手续,为设备安全 运行提供了保障。 第4.0.2 强调未办理工程验收,设备不得投入使用,防止发生意外事故。