接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。
(1)自然接地体
自然接地体是用于其他目的,且与土壤保持紧密接触的金属导体。利用自然接地体不但可以节省钢材和施工费用,还可以降低接地电阻和等化地面及设备间的电位。如果有条件,应当优先利用自然接地体。当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)。自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外)。利用自来水管及电缆的铅、铝包皮作接地体时,必须取得主管部门同意,以便互相配合施工和检修。
(2)人工接地体