本章重点内容4-1 气动调节阀结构 4-2 调节阀的流量系数 4-3 调节阀结构特性和流量特性 4-4 气动调节阀选型 调节阀的作用:接受调节器送来的控制信号,调节管 道中介质的流量(即改变调节量),从而实现生产过程 的自动化. 调节阀的分类:气动, 电动和 液动三类. 按能源分 气动:压缩空气作为能源结构简单,输出 推力较大、维修方便,价格低廉,防火防 电动:能源取用方便,信号传递迅速,但结构复杂、防爆性能差 液动:液动控制阀推力最大,但较笨重, 现已很少使用 比较项目 比较项目 气动执行器 气动执行器 电动执行器 电动执行器 液动执行器 液动执行器 结构 结构 体积 体积 推力 推力 动作滞后动作滞后 频率响应 频率响应 维护检修 维护检修 使用场合 使用场合 温度影响 温度影响 成本 成本 简单 简单 较复杂较复杂 大大 简单简单 防火防爆 防火防爆 较小 较小 复杂复杂 小小 小小 简单 简单 小小 宽宽 复杂 复杂 隔爆型才防火防爆 隔爆型才防火防爆 较大 较大 高高 简单 简单 大大 大大 复杂 复杂 小小 简单简单 要注意火花 要注意火花 较大 较大 高高 三种执行器的特点比较 电动执行器 气动执行器 4.1气动调节阀的结构 数学模型 执行机构 电气 转换器 阀体 管路 系统 4~20mA 或0~10 mA DC); :调节阀气动控制信号;l:阀杆相对位置; :受调节阀影响的管路相对流量。