终端与后台主站通讯成功后,屏幕左上角信号后面显示字母 遥信模块指示灯;4.1.2 终端接线端子介绍 终端接口端子辅助输出接线端子; FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 小电流三相四线终端(3220/380V)电源接入端子(下图);小电流三相三线终端(3100V)电源接入端子(下图); 大电流三相四线终端(3220/380V)电源接入端子(下图); 校表及485接线端子; 有功/无功校表/时钟校对:校表时与校表设备对应接口连线即可;按上图对应接线。校表电表常数:6400。 、RS485:按上图对应接线: 1、当终端抄读其它多功能表或总机数据时,按上图连接485接口;并配置测量点数据, 查看本章4.4.1 测量点的配置 作为多功能电表时,按上图连接485接口;FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 作为剩余电流动作保护器、环境温度湿度监测器、变压器安防等通信接口,按上图连接485接口; 4.2终端与主站连接在线指示: 4.2.1 终端在线指示: 终端区划码、终端地址必须与后台主站建档的区划码、终端地址一致,终端通信参数设 置正确。放入SIM卡后,屏幕左上角出现信号强度,信号强度后面显示字母“G”,表示终 端与后台主站通讯成功。 4.3 操作菜单: 4.3.1 参数查询菜单 一级菜单 二级菜单 显示内容 参数查询 终端运行信息终端区划码: 终端地址(D 十进制): 终端地址(H 十六进制): 终端抄表间隔:NN(分钟) 硬件版本: 软件版本: 发布日期: 电表常数: 变压器容量: 装置开始工作时间: 系统已运行:NN(天) 2.终端通信参数 1.主站IP 地址: 主用端口: APN 2.备用IP地址: 备用端口: APN 3.用户名和密码:FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 参数查询参数查询 3.终端通信状态 通信模块:GPRS/CDMA 在线状态:在线或不在线 信号强度: 本地IP: SIM 卡通信成功后基站所分配的IP 心跳周期:NN(分钟) 重拨次数: 当天掉线次数: 4.终端时段费率 5.测量点参数 测量点号: 通信地址: 测量点通信规约: 通信速率: 6.开关状态 当前开关量、门接点、遥信状态 1-4 分别对应4 为门接点空心表示无状态变化,实心为有状态变化 7.功率控制信息 负控状态 厂休功控参数 营业报停控 时段功控 功控轮次设定 当前保安定值 8.购电控信息 1.电控轮次 2.购电信息:应包含本次购电时间、购电量(费)、 购电前剩余电量、当前剩余电量。 9.查询断路器数据 10.开关形式设置 FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 4.3.2参数设置菜单(粗体项为重点项) 一级菜单 二级菜单 设置内容 参数设置 1.终端地址配置 要连接主站时必须设对此项 终端区划码: 终端地址(D 十进制): 终端地址(H 十六进制): 2.通信参数配置 要连接主站时必须设对此项 设置主站(主用)IP 地址、(备用)IP 地址端 口号APN 信息 测量点的配置测量点号 通信地址 测量点通信规约: 通信速率: 具体查看