主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
5、绘制水路图
水管安装完毕要把房间水路图绘制出来,方便以后维护检修。
卫浴间水管铺设标准
1、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;
2、除设计注明外,冷热水管均采用铝塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
3、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>;=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降