4.1 环境要求 4.1.1 工作环境要求 基站用普通空调的正常工作适应环境要求为:T3 工况,机组在 -7~52环境下能 够正常运行。 4.1.2 启动和运行条件 中国 XXX 通信基站遍布中国所有区域、覆盖面广。XXX 通信基站建设区域多种多样, 各地气候差异明显,各地空调运行环境差异非常大,鉴于这种情况,基站用普通空调应满 足在T3 工况下正常工作,确保在+52的环境温度下正常的制冷运行。 4.2 技术要求 4.2.1 一般技术要求 4.2.1.1 空调机应符合本标准的要求,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。 4.2.1.2 空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。 4.2.1.3 电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等 缺陷。需满足GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》中5.1.13 的规定。 4.2.1.4 涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损 伤。需满足GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》中5.1.14 的规定 4.2.1.5 装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑 料件应耐老化。 4.2.1.6 空调机各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。 4.2.1.7 热泵型空调机的电磁换向阀动作应灵敏、可靠,保证空调机正常工作。 4.2.1.8 空调机的保温层应有良好的保温性能,并且无毒、无异味且有自熄性能。保温材 料必须选用难燃或阻燃材料。 4.2.1.9 空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下不产生 劣化且保证整机正常工作。 4.2.1.10 空调机的安全要求应符合JB 8655 的规定。 4.2.1.11 在机组本体上标有中英文对照的故障代码。 4.2.1.12 空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。 4.2.1.13 每台机组表面应将铭牌固定在机组明显的位置。铭牌应中文显示机组型号、制 冷量、额定电机功率、额定电流、电压,电源特征且具备其它有关信息,信号灯、开关、 测量显示装置,生产日期。 4.2.1.14 设计寿命应为24 小时/天,200 天/年不间断运行6 年以上(含6 XXX公司 错误!未找到引用源。 4.2.2 空调的制冷量、制热量与风量 基站用空调