最新回答
1、1.按下复位按钮再推手柄。 2.线路有漏电或短路。 3.断路器已损坏。 4.过载发热跳闸。 解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。
希望我的回答对您有所帮助! (1天前 )
2、漏电开关合不上去说明电路漏电了,有接地情况出现,在线路上。 开关都断开了说明不可能是短路的情况,唯一可能发短路的就是主开关处的一小部分线路。 (2天前 )
3、漏电保护器如果是跳闸再合的时候需要先往下按一下再合才能合上,如果还是合不上就把热水器先拔掉,再合,如果能合上就说明是热水器的问题。检修热水器。 (3天前 )
扩展回答

墙壁漏电开关价格可能是什么

带漏电保护的插头200元左右,防触电保护是确保插头插座、转换器在正常使用情况下,甚至一些意外的情况下,不会造成用户及他人发生触电事故的一项关键安全指标。当插头与插座全部或部分地插合时,插头的带电部位应不可触及;插头的任一插销在其他插销处于可触及状态时,应不能与插座的带电插套插合。带保护门的插头插座、转换器应能防止单极或探针插入。

家漏电开关每次停电以后就会跳闸,可是卧室插座的电闸推不上去

换卧室插座的漏电开关,换卧室的插座,再测量一下从配电箱到卧室插座的回路是否短路或接地。你所说的“合不上的电闸”是指在配电箱里的卧室插座这一回路的小型断路器吧,另个换掉。

44平米,2000年的房子,由于漏电开关总是板不上去,物业说家里的电线坏了,要重新换线,有必要吗

如果家里都要重新换线的话,应该在几百到一千左右吧! 不过我建议你还是问一下他具体是怎么回事!我猜呢你家里应该是漏电,有些电线的线皮破了,电流转接到了地下!所以跳闸,应该不用整个屋子一起换,换一两条电线就行了,或者根本就不用换,包一下绝缘胶布就行了!

进房还有一个总漏电开关

那是总漏电开关与房里的闸开关之间的电路有漏电的地方,查查吧

墙壁漏电开关价格怎么样

不知道您要的是哪种品牌的墙壁开关。截图如下,请您自己按需要选择。 常见开关规格不一,价格也不一样,从十几元到几百元的都有。

家庭用多少安的漏电开关比较合适

应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。###一般的32~40A漏电开关,漏电电流30mA就可以了,这个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电就全没电了,漏电最好在分开关上那就要用10~20漏电开关,漏电电流30mA的漏电开关了。

家庭用漏电开关要怎么选择

计算电流,根据导线载流量选导线,根据导线大小选空开。中间可能根据不同的工作环境要乘相应的系数

家装漏电开关如何分布

1.用一个漏电开关做总开关。2.如果你有钱就每个地方装一个空气开关,如厅一个,厨房一个。。。。。(但要装在漏电开关的后面,要在同一个电箱内)。最合理的就是灯一个空气开关,插座一个,厨房插座单独一个。3.分布最好是问你请的电工师傅最好。

带漏电开关的插座多少钱能买到

带漏电开关的插座就150左右。