不只是两根火线可以,三根也可以,要不然三相四线制就没有意义了。
问题解析:
先从三相四线制供电方式说起吧
咱们所使用的三相交流电,大多数是由三相变压器提供的,在低压供电时多采用三相四线制供电,三相变压器的三个线圈采用星形接法,即把三个线圈的末端连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中性点或零线。在供电的时候引出四颗线,从中性点引出的导线称为中性线或零线,从三个线圈的首端引出的三个导线称为相线或者火线,在星形连接中,如果中性点于大地相连,那么中线也称为地线。
我们常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根相线一根地线。每颗相线与中性线间的电压叫做相电压,相线间的电压叫做线电压。线电压等于相电压的√3倍。我们通常讲的电压是220V、380V,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。
零线在三相四线制中的作用
在三相四线制供电时,多个单相负载理论上应该均衡地分别接到三相电路中去,而不是把它们集中接在三相电路中的某一相单独的电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三颗电路中的负载是对称的。在三相负载对称的条件下,流过中性线的电流互相抵消为零。此时,把中性线去掉,用三相三线制供电是可以的。但实际上多个单相负载接到三相电路中够构成的三相负载不可能完全对称,在这种情况下中性线显得特别重要,而不是可有可无。
若是在负载不对称的情况下又没有中性线,就会形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称,有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能会损坏,如灯泡过亮烧毁。有的相电压可能过低,负载不能正常工作,如灯泡暗淡无光。
假使,有一根火线由于某种原因烧坏断线,只要有零线,其它的两颗火线所带负载一样会正常工作。
可见在三相四线制供电的线路中,中性线起到保证负载相电压对称不变的作用,因此对于不对称的三相负载,中性线至关重要。
综上所述,结合题目,最终回答:
明白了中性线在三相四线制供电线路中的作用,也就知道了为什么两根火线可以共用一个零线。
友情提示:
但是不得不补充一下,在单相用电线路中,零线的线径选择必须和火线一样粗,绝对不可以选择过细或者在零线上装设熔断器,这样做的目的是,一旦断路,不至于烧毁家用电器。另外,如果您使用了漏电保护