铜线一平方几个电流?铝线每平方几个电流?
1平方的铜线应该能过1*6=6A,铝线应该能过1*4=4A;实际上1平方铜线能过10A。相差4A1.5平方的铜线应该能过1.5*6=9A,铝线应该能过1.5*4=6A;实际上1.5平方铜线能过14,铝线能过11A。相差5A2.5平方的铜线应该能过2.5*6=15A,铝线应该能过2.5*4=10A;
实际上2.5平方的铜线能过21A,铝线能过16A。相差6A4平方的铜线应该能过4*6=24A,铝线应该能过4*4=16A;实际上4平方的铜线能过27A,铝线能过21A。相差7A6平方的铜线应该能过6*6=36A,铝线应该能过6*4=24A;实际上6平方的铜线能过36A,铝线能过27A。铜线几乎没差别,铝线相差3A10平方的铜线应该能过10*6=60A,铝线应该能过10*4=40A;
实际上10平方的铜线能过49A,铝线能过36A。铜线相差11A,铝线相差4A16平方的铜线应该能过16*6=96A,铝线应该能过16*4=64A;实际上16平方的铜线能过62A,铝线能过48A。铜线相差34A,铝线相差16A25平方的铜线应该能过25*6=150A,铝线应该能过25*4=100A;实际上16平方的铜线能过82A,铝线能过63A。铜线相差68A,铝线相差37A一般情况下,当电压为220v时,每平方电线的载量为一千瓦左右,铜线每平方的载电量1-1.5千瓦,铝线每平方的载电量0.6-1千瓦。换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。