电机功率 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 单位(KW) 供电电压 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 单位(V) 额定电流 2 3.6 5 6.6 8.5 11.5 15.5 22 30 37 44 60 72 85 105 138 160 单位(A) 在供电线路不是很长的情况下,功率与线径关系(国标铜线) 电机功率 7.5~11 15 18.5~22 30 37~45 55 75 90~110 单位(KW) 供电电压 380 380 380 380 380 380 380 380 380 单位(V) 铜线线径 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 单位(mm2) 0.75~5.5 电机启动电流:一般为额定电流的 5-7 倍,若电机质量不好会更大, 单相电机:P=U*I*COSɑ*效率,一般 COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得 1KW 的额定电 流为 8.08A。启动电流为额定电流的 5-7 倍约 40.4A-56.56A, 电机空载电流为额定电流的 1/3 多,小功率达到 2/3. 一般,三相交流异步电动机每千瓦约 2A,单相交流异步电动机每千瓦约 8A 三相电机:P=1.732*U*I* COSɑ,COSɑ=0.75.
400V500V690V 0.060.350.320.160.12 0.090.520.30.240.17 0.120.70.440.320.23 0.1810.60.480.35 0.251.50.850.680.49 0.371.91.10.880.64 0.552.61.51.20.87 0.753.31.91.51.1 1.14.72.72.21.6 1.56.33.62.92.1 2.28.54.93.92.8 311.36.55.23.8 4158.56.84.9 5.52011.59.26.7 7.52715.512.48.9 11382217.612.8 1551292317 18.561352821 2272413324 3096554432 37115665339 45140806447 55169977857 7523013210677 9027816012893 110340195156113 132400230184134 160487280224162 200609350280203 250748430344250 315940540432313