220v和380v交流接触器接线图解
接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;
1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,
2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。
3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。
4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。
5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。
380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。
220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。