第 32 条明确规定: 对破坏城市照明设施的, 由城市照明主管部门责令限期改正, 对个人出以 200 元以上 1000 元以下的发款;对单位出以 1000 以上 3 万元以下的罚款; 造成损失的, 依法赔偿损失。 3、路灯养护单位要加强巡视力度, 一旦发现路面改造或者道口 改造的苗头时,要及时向建设单位告知, 双方协商进行管线保护的具体方案。 第 2 种故障: 施工质量的好坏直接影响到今后路灯的安全稳定运行, 通过我市多 年来对路灯工程的施工质量分析, 好坏差距较大。 施工质量好的路灯工程, 运行将近 10 年也无任何电缆故障发生, 施工质量差的路灯工程,不到半年电缆故障不断。 故障的发生原因主要有: 1、 电缆在施工时用 机械牵引 , 引 起电缆损坏; 2、 在线盘引 出电缆时, 产生打结现象, 导致电缆损坏; 3、 同档电缆内 有接头, 且接头工艺粗超, 引 起接地或短路现象; 4、 灯杆内 电缆接线端子螺丝没拧紧, 导致接头发热烧坏电缆; 5、 电缆头制作工艺差, 引 起电缆头炸裂。 因此, 为了 提高施工质量, 需做到以下几个方面: