电线的电流载流量可以通过查表获得,也可以通过计算得到,下面就来介绍下多少功率用多少平米的电线?电线计算电流公式。
一、电线电流计算公式
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
1、电线的载流量可以通过查表方法得到,这种方法方便、直观。
2、通过计算方法得到
已知纯铜电线的横截面积为S(mm²),一般电流密度取6A/mm²,电线的载流量I(A)=S(mm²)X6A/mm²。
例如:2.5平方电线,它的最大载流量为I=2.5x6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)
如果是380V电压情况下:P=√3IUcosφ=1.732×380×15×0.9=13kw。
二、电线功率表
单相220V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:
4KW→1.5mm²;
5.5KW→2.5mm²;
7.3KW→4mm²;
10KW→6mm²;
13KW→10mm²;
18KW→16mm²;
24KW→25mm²;
30KW→35mm²;
38KW→50mm²;
三相380V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:
12KW→1.5mm²;
16KW→2.5mm²;
22KW→4mm²;
29KW→6mm²;
39KW→10mm²;
54KW→16mm²;
72KW→25mm²;
88KW→35mm²;
112KW→50mm²;
注:上述参数为电加热负载时的功率参考值。
三、电线实际使用多少平方建议
更多关于多少平方电缆能带多少千瓦及最大功率计算公式请关注电百科,盗载必究。