51.开闭所的作用是什么?
答:开闭所的作用:当枢纽内不设牵引变电所时,为缩小事故范围而设开闭所,开闭所起电分段和扩大馈线数目作用。 52.分区亭的作用是什么?
答:分区亭的作用:在复线电气化线路中为改善供电臂末端电压水平和减少能源损耗,采用上、下行并联供电,在两相邻牵引变电所间设置分区亭。
53.横向电连接作用是什么? 答:其作用是保证承力索和接触线之间顺利地转换电流,避免承力索的电流流经吊弦,支持装置和定位装置流向接触线,将吊弦、定位装置烧损或使承力索烧断股。
54.股道电连接器作用是什么?
答:其作用是将各股道接触网并联起来,在电力机车起动时,多股道接触网并联供电,可向电力机车提供所需的大电流,股道间电连接线的水平部分不宜过紧。 55.什么是道岔的标准定位?
答:所谓的道岔的标准定位,就是指使两支接触线在道岔转换处具有最佳位置,并能使受电弓在滑动状况下,保持良好的工作状态。 56.安装限制管时应注意哪些事项?
答:安装限制管时应注意以下事项:1)安装的限制管在安装温度(调整温度)时,相对于线岔交叉点的偏移值和偏移方向正确。2)在线岔交叉处,正线接触线位于侧线接触线的下方;限制管安装牢固,防松垫片安装正确,无剐弓危险;保证限制管内两接触线间上、下活动间隙1—3mm。
57.接触网地线有哪些安装方式?
答:1)钢筋混凝土外设地线;2)钢筋混凝土内设地线;3)钢柱地线;4)隧道地线;5)跳线式地线;6)架空地线。
58.如何根据变电所跳闸情况判断接触网断续接地故障?
答:牵引变电所断路器跳闸重合成功,过一段时间又跳闸,可能是由于接触网或电力机车绝缘部件闪络、货车绑扎绳等松脱、列车超限、树木与接触网放电、接触网与接地部分距离不够(如隧道内带电部分与冰柱放电)、接触网断线但未落地和弓网故障等原因造成。 59.如何进行吊弦偏移的调整?
答:1)根据吊弦偏移值计算公式E=L(αj-αc)(tx-tp),计算出调整温度时的吊弦偏移值;2)根据计算出的吊弦偏移值E的正、负,确定调整温度时的吊弦偏移方向;3)根据计算出的吊弦偏移及方向,确定接触线上吊弦线夹的安装位置,然后松动接触线上吊弦线夹螺栓,调整吊弦偏移至符合要求的位置。 注:L-该吊弦到中锚的距离; αj—接触线线膨胀系数; αc—承力索线膨胀系数;