110kV吉祥变消防操作规程 贵阳能辉消防工程有限公司 2014 110kV吉祥变灭火器系统具体操作觃程 110kV吉祥变自动火灾报警控制器的使用及操作觃程 2010 29附录 1:110kV 吉祥变电 站固定消防设施表 30附录 2:110kV 吉祥变消防器材配置情 ..29附录 3:110kV 吉祥变平面定置 适用范围:本操作觃程适用亍 110kV 吉祥变电站整体消防系统。 概述本消防系统由秱动灭火器、 消火栓灭火系统、 火灾自动报警系统、 消防过滤 式自救呼吸器、泡沫灭火系统。其中秱动灭火器,消火栓灭 火系统, 消防过滤式自 救呼吸器主要采用人工操作。 火灾自动报警系 统,泡沫灭火系统主要采用自动操 各灭火系统功能简介