在我们家庭和单位所用的供电方式大都是这种形式的,这种把零线和地线作为一根线来使用的接地方式,我们也给它起个名字叫“TN-C接地系统”。由此可见,在TN接地系统中,我们是可以把零线和地线接在一起正常使用的。
另外我们常用的接地方式还有一种就是TN-C-S的接地方式,这种接地方式的接法是前面可以把工作零线和接地线使用一根线,或者把零线和地线接在一起使用;后面我们就是把零线和地线分开接了,并且零线和地线是不可以接在一块的,如下图所示的一号设备和二号设备就是零线和地线可以接在一起,而三号设备的零线和地线是分开的,再往后面设备的零线和地线就不能接在一起了。
所以,关于供电线路中零线和地线能不能直接接一块,要看我们供电系统的接地方式来确定,不能一概而论的。我们在进行接地线路布置前,先要确定好我们使用的是哪种接地方式,一般来说对于TN-C的接地方式零线和地线是可以接在一起的,对于TN-S的接地方式零线和地线就不能接在一起了,而对于TN-C-S的接地方式前面零线和地线是可以接在一起的,分开后就不可以接在一起了。