一、给水管道.冷热水管道应左热右冷,PPR连接端头应水平,进出一致。冷热水管间距≥30mm(当小区采用集中供暖时,冷热水管道安装平行间距不小于20mm)阀门的安装位置应便与维修及使用,水管安装不得靠近电源。.根据楼房结构,有些厨、卫是混凝土构造、有些是砖混构造,安装水管时开槽避免对厨、卫防水层的损挂坏,水管宜向顶上排下来。.是金属水管都必须做绝热处理。二、电气管道开槽:1.按照规范标准和设计要求,电源插座高度280―300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300―1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150―200mm.2.确定电气开关、插座终端的位置后,根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。3.开线槽必须画线施工,埋置深度应大于10mm.墙、地面遇到结构钢筋,无法达到埋置深度,可采用蜡管套护套线

家装水电施工规范标准是什么

安装路径应是最短、电穿线管拐弯处半径不能太小、不能有角。水:因装修后属于隐蔽工程,隐蔽前一定把好验收关1、管材质量2、检漏。电:同样,1、管材质量,2、一定同时走地线。 PVC穿线管上面的字体清晰,每隔一米范围内应该有“PVC阻燃电工套管”,品牌,认证,型号等字样;别被电工套管的牌子迷糊,比如一些品牌的电工套管也有薄的(16管厚度不到1.2mm,达不到国标)电工管,有品牌并不一定产品好。 线的容量一定要够。###电路改造工艺标准:墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母

家装水电施工验收标准是什么

家装装修的水电标准1、 防水施工宜采用涂膜防水2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验4、 浴室防水层应该不低于1.8米5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管左热右冷8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来11、 烧菜只有几,洗菜要很久,水斗一定要买大的12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶14、 马桶、龙头安装好后要注意保护15、 买马桶时要考虑马桶的坑距16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水17、 卫生间里不要装**,容易受潮18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了19、 卫生间管道留检修孔20、

家装水电验收标准是什么

1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定) 2 、水路排布是否合理,尺寸准确,右冷左热 3 、水试压是否合格 4 、水管固定是否牢固,封补平、实5、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理 6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸) 7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通 8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理 9 、水路与电、气路交叉时是否正确 10 、地漏及同边防水是否合格 11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口 B 、收工时水路检查内容 1 、阀门安装正确,开启灵活、方便 2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象 3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕 4 、排水管道畅通 5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面 6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水 7 、台盆与台板之间

家装水电要注意什么家装水电需要花多少钱

一、电路安装 1、水电安装前一定要有强电、弱电,给排水设计施工图。 2、禁止将没有任何保护的导线直接设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿管内。 4、安装灯具要在油漆施工以后完成,其开关设备要安装在相线上,否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 5、切记不能在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接线时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。 6、用电系统应适当的采取保护措施,接地保护和接零保护,一般采取接地保护,严禁两种保护措施同时使用。 7、线路的接口应该光滑,连接板要牢固,严禁导线把穿线管堵实。 二、水路安装 1、冷、热水龙头中的热水龙头

水电双控开关原理是什么

原理就是双控开关会自动变零火线,灯线始终都是接通在火线上或零线上。当一个开关中灯线接在零线上,一个开关接通在火线上时,零火线都有了,那么好灯亮了;当一个开关中灯线接在零线【火线】上,一个开关接在零线【火线】上时,就是说你才接了一种线,你要灯亮必须要通零火线,所以你的灯不会亮。 原理就是双控开关会自动变零火线,灯线始终都是接通在火线上或零线上。当一个开关中灯线接在零线上,一个开关接通在火线上时,零火线都有了,那么好灯亮了;当一个开关中灯线接在零线【火线】上,一个开关接在零线【火线】上时,就是说你才接了一种线,你要灯亮必须要通零火线,所以你的灯不会亮。