绝缘物在规定条件下的直流电阻。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。
Rm≥U/(1000+P/100)
换算冷态电阻值,可供参考:
RMC≥U÷1000×(75-t)÷5
式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)
t----测量时绕组的温度(℃)
u----绕组额定电压(V)。
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:
1. 高压配电装置绝缘电阻测试
1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
2. 交流电动机绝缘测试
2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试
3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。
4. 电缆绝缘电阻测试
4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;
4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。
因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.
举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。
以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。