当然而必须穿越时,则应加设套管,套管管径应该比煤气管管径大二档,煤气管道与套管则均应无接口,管套的两端应伸出水斗侧边20mm。 4、煤气管道安装完成后则应作严密性试验,试验压力为300mm的水柱,这里需要格外的注意,3分钟内压力不下降则为合格。 5、燃具与电表、电器设备应错位的设置,其水平净距是不得小于500mm的。当无法错位时,应有隔热防护措施。 6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。 7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。 8、厨房煤气输送主管管低距地面不宜低于6m,煤气分配主管不宜低于4.5m;新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度,管底至地面净距不低于8m,小型高炉可低于6m。 9、厨房煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。 10、煤气管道改造须申请,擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的,由燃气管理部门责令限期改正。