进水口出水口 开启高度(mm) 50 SN50 G2 KN50 22 65 SN65 G2 1/2 KN65 27 室内消火栓安装:一、施工准备工作 (一)施工准备工作 1.消火栓系统管材应根据设计求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、 重皮及凹凸不平等现象。 2.消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。 金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启 闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 (二)主要施工机具 砂轮锯、台钻、电锤、手焊机、电动试压泵等机械,套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 (三)作业条件 1.施工图纸及有关技术 文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。