本保护为 变压器故障的后备保护,并对母线故障起后备保 护作用。变压器阻抗保护适用于500kV及以上的大 型变压器。 过励磁保护 ? 当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作 磁通密度增加,导致变压器的铁芯饱和,这种现 象称为变压器的过励磁。 ? 危害:造成铁芯过热,严重时烧毁铁芯。 ? 变压器过励磁保护就是通过测量U/f之间的关系来 监视过励磁的大小,当U/f的数值达到预定值时就 延时发出信号,并使变压器跳闸。