家庭中配电箱里的开关跳闸,可能原因无非就是三种,过载、短路、漏电。线路中发生漏电故障后,会立刻被芯片检测出来,进而发出跳闸指令。线路中发生短路故障后,超大的电流会在线圈内产生磁场,拉动跳闸机构跳闸。两种故障发生时,开关都没有积累过程。故障一发生,立刻就跳闸。
只有在发生过载时,大电流会产生热量——但是电流还没有大到产生较强磁场,所以无法像短路故障一样直接拉动跳闸机构。热量慢慢在开关内部双金属片上堆积,知道双金属片发生足够大的形变(双金属片是专门用来监测过载故障的部件,特点是受热后弯曲),再利用形变拉动跳闸机构。
但如果过载电流较大,产生的热量足够多,产生热量的速度足够快,双金属片也可以很快速的积累热量产生形变。所以只有在少量过载——能够产生热量,但是产生热量的速度较慢,需要较长时间积累时,才会发生描述中“合闸后间隔一段时间才跳闸”的现象。