1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的 BLV 线电流可以承载线径的五倍~! (比如: 6 平方毫米 BLV 线可以承载 30A 的电流) 一百平方毫米以上的 BLV 线电流承载线径的二倍。 25mm2 和35mm2 的BLV 电流承载在 4 倍和 3 倍的分割线。 70mm2 和95mm2 的电流容量是线径的 2.5 倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说 BV-10mm2 按照 BLV-16mm2 的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是 PVC 管,算出的电流要乘上 0.8 的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上 0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上 0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘 0.9 在乘 0.7 或者直接打 到0.85 也可以 -可编辑修改- ______________________________________________________________________________________________________________ 电缆线在四芯或五芯的电流乘 0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个 0.9 的系数,但是也要看环 境,打到 85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的 YJV 电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行 直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直 埋敷设。 > 24) & 0xff;
return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id);
功率(KW) 1.1 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 电流(A) 2.2 4.4 6.2 8.2 11.1 14.3 21.6 30.1 36.5 40.5 57.6 69.9 电缆选用(最佳) 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 3*10+1*6 3*16+1*6 3*16+1*6 3*25+1*16 3*25+1*16 说明: 4*2.4 4 芯,其中一根是零线,小功率的可以用三芯的。 单根直径 2.4 平方毫米 3*25+1*16 三芯加一根 16 平方米的零线
2444人浏览
低压电动机功率电流电缆选型对应表 功率(KW) 1.1 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 65 75 90 110 132 200 220 280 315 电流(A) 2.2 4.4 6.2 8.2 11.1 14.3 21.6 30.1 36.5 40.5 57.6 69.9 83.9 97.2 104.7 139.6 166 217 238 351 389 489 556 电缆选用(最佳) 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 3*10+1*6 3*16+1*6 3*16+1*6 3*25+1*16 3*25+1*16 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*120+1*70 3*150+1*70 3*240+1*120 3*240+1*120 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*95+1*50 3*185+1*95 3*185+1*95 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 电缆选用(最小)
14101人浏览
低压电动机功率电流电缆选型对应表 功率(KW) 1.1 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 65 75 90 110 132 200 220 280 315 电流(A) 2.2 4.4 6.2 8.2 11.1 14.3 21.6 30.1 36.5 40.5 57.6 69.9 83.9 97.2 104.7 139.6 166 217 238 351 389 489 556 电缆选用(最佳) 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 3*10+1*6 3*16+1*6 3*16+1*6 3*25+1*16 3*25+1*16 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*120+1*70 3*150+1*70 3*240+1*120 3*240+1*120 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*95+1*50 3*185+1*95 3*185+1*95 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 电缆选用(最小)
1897人浏览
线径最大 功率 三相电流 铜线线径 载电流 1.1KW 2.2A 0.5 mm2 4.5 A 1.5 KW 3 A 0.5 mm2 4.5 A 2.2 KW 4.4 A 1 mm2 9 A 3.0 KW 6 A 1 mm2 9 A 4.0 KW 8 A 1 mm2 9 A 5.5 KW 11 A 1.5 mm2 14 A 7.5 KW 15 A 2.5 mm2 22 A 11 KW 22 A 4 mm2 32 A 15 KW 30 A 4 mm2 32 A 18.5 KW 37 A 6 mm2 42 A 22 KW 44 A 10 mm2 60 A 30 KW 60 A 16 mm2 80 A 37 KW 75 A 16 mm2 80 A 45 KW 90 A 25 mm2 100 A 线径与电流和能带电机功率对照表 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示, “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2. “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。