2、如果是老房子,用了很多年了,不会存在选型错误问题,但是如果是新的房子,或者刚换过线路,或者增加了用电设备了,就可能是这样的问题,可以适当把家里的电器都开起来,然后用钳表测量电流大小,看看是不是开关的额定电流值小了,当然这种测量一般人是不好弄的,因为这些都是电工工具,还不如直接换大一号的,一般都可以解决问题。
3、也可以直接从开关出线的地方,断掉一条线,断掉负载回路,然后单独给开关通电,如果这样都会跳闸,说明一定是开关质量问题了,一定要跟换。另外检查开关进出地方,有没有接触不良或者松动的地方,这些可能会造成电流波动或者发热,引起瞬间大电流,要及时紧固处理。
4、电源电压比较高,比如250伏了,虽然开关不会直接因为高电压跳闸,但是电压高了,负载阻抗一定情况下,一定会造成电流加大,可能会引起跳闸,如果电压波动是在某些时间段出现的,也可能会产生某个时间段跳闸。
5、一些大功率的感性负载,是不太适合使用漏电开关的,只能用空气断路器,比如工业场合,变频器和电机这些,存在谐波和感应电问题,漏电流非常大,你使用了漏电开关,的确会是不是跳闸的。在家用里边,变频空调,变频变相这些,不排斥漏电流也会比较大,漏电保护开关,要选大点。
6、有些家电使用过程中,漏电了,但是你不常用他们,偶尔启动用一下,比如洗衣机,热水器等等,也许某个单独使用没有问题,但是碰巧几个加起来同时使用,漏电流加起来超过了30安培,当然会跳闸了,同样只能换大点规格,或者换掉设备。
7、在某些季节,比如梅雨季节,湿度大,线路和电器绝缘不好,漏电流会比平时大,同样可能会造成误跳闸。