1、良好的接地系统 淘汰或防止静电荷积聚的时机以及搭建安全的静电泄放通路的底子,就需要构建精良的静电接地系统,静电接地是指将带静电物体或有大概产生静电的物体(非绝缘体)通过导电体与大地组成电气回路,使它与大地处于划一电势位。其目标是在于加快静电活动与泄漏,使带电质料的静电荷得到有效且顺遂地释放,以制止静电积聚。 2、情况控制 静电的产生及巨细与环境湿度和空气中的离子浓度存在密切的干系。静电电势与湿度成反比,同时与在平凡场合相比,空气越纯净的场合(如无尘车间)内,由于氛围中的离子浓度低,以是静电更易产生。 同样的行动在不同的湿度下,产生的静电电压可以相差一个数量级以上。但值得注意的是,并不是湿度越高越好,湿度过高会导致装备易结露水,因此湿度应控制在一个公道范围内,如30%~75%。 3、静电监控 高湿度虽能够将产生之静电低落到人体无法接触感到到,但是仍足以将敏感组件毁损。精确的观念是高湿度能克制静电产生量,而低湿度则反之,以是针对某些产品装配对静电控制的严格要求,除了接纳传统的静电防护步伐外,还需对静电产生环节举行监控、记录。凭据实际情况,可接纳防静电门禁系统和静电在线及时监控系统实现了对静电的有用监控与记录。 4、防静电门禁系统 为了对静电防护更为有用,须从静电泉源进行源头控制。为此对要害区域导入防静电门禁系统。门禁系统能检测出每个进入防静电地区的工作人员的防静电步伐或装备是否合格。体系功能模块包括:身份与权限确认、防静电腕带和防静电鞋的检测、电平控制板等。 进一步为确保防静电门禁的有效性,对付一些要求工作环境洁净度的生产企业,可以将门禁系统与通往事情区的风淋除尘体系进行联动,即将门禁信号融入风淋门控制系统中,接纳此类模式,从进入事情区域的第一关就能包管防静电装备是合格有用的。 5、防静电及时在线监控系统 通常环境下,一般电子制造行业,一般都用静电测试仪对员工的防静电手腕举行检测,为了保证切合ISO9001要求,再在一个表单上作画圈或画其他标记以确认有检测且检测是及格的。但是,员工的防静电手腕带在操作过程中,若失效了,或整个接地系统的某一环带忽然异常断开了,或没有有用连接了,这个时间,就很难发明防静电系统已失效了。于是某一电子厂对全部接地系统中再引入一个及时在线监控模块,使用接地系统回路的完整性特点,只要哪一个环节开路或毗连阻值过高(大于10Ω),则这个控制面板上的