为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,及时发现设备中潜伏的缺陷,必须对电气设备运行高压试验。
对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接试验,其目的是:
1.检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。
2.检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合要求。
3.检验新安装的电气设备是否满足投入运行的技术要求。
电气设备运行一段时间后,由于受电压、电流、温度和湿度等因素,在电气设备中可能产生潜伏性缺陷,通过试验能及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷严重程度,以便对不合格的电气设备运行检修或更换,这为预防性试验。
高压试验的分类:
根据试验项目内容不同,分为绝缘试验和特性试验。
1.绝缘试验:
对电气设备绝缘状况的检查试验。设备外绝缘检查,绝缘特性根据测试和耐压试验,绝缘试验又分为非破坏性试验和破坏性试验。
a. 非破坏性试验:
用较低的试验电压(额定电压)(低于设备)或其它不损伤绝缘的办法来测量绝缘,方法:绝缘电阻和吸收比测量,直流泄漏电流测量,绝缘介质损耗角正切值测量。
b. 破坏性试验:用电压远高于设备运行时所承受的电源电压,来考核设备在过电压时的承受能力,如绝缘裕度达不到技术要求,在耐压试验时会击穿。 耐压试验有:直流耐压、交流耐压、工频耐压和感应耐压。 1.工频耐压:利用工频交流电源通过调压装置,经升压变压器输出一个交流高 压,对被试物进行高电压试验。 2.感应耐压:利用变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应所产生的高压电对 自身进行的耐压试验,在变压器低压侧施加一个试验电压,在高压绕组感应产生高电压。 c.冲击耐压试验:利用一个持续时间短的冲击波,根据冲击波的不同波形分为雷 电冲击波、操作冲击波、全波和截波。
2.特性试验:
把绝缘试验以外的电气试验,称为特性试验。
目的:检验电气设备的技术特性是否符合技术要求,同一台电气设备 可能有多个特性试验项目,如变压器(电压比、直流电阻、极性或联结组标、空载电流、阻抗电压、空载和负载损耗等),对金属氧化物避雷器进行泄漏电流,而对绝缘子和电缆只进行绝缘试验,不做特性试验。
电气仪器设备高压试验的要求:
1.气候条件要求:温度不应低于+5C,相对湿度不高于80%。 2.试验顺序要求:应先进行