***家用天然气报警器连机械手-政俯推荐品牌
产品概述
家用天然气报警器连机械手属于一款小型的智能报警器,可以探测气体浓度也可以进行气体分析、浓度报警和启动外接设备的信号输出。主要检查的气体是天然气。
家庭独立式燃气报警器主要检测气体是液化气,城市ú气,天然气,近年来随着各种气体的***注入居民群,经常发生燃气爆炸事件,给人们带来财产损失,甚至生命Σ险,家庭独立式燃气报警器能***预警燃气泄,甚至可以阻断气源泄。
家用天然气报警器连机械手,采用进口催化燃烧式家庭燃气***型传感器,***解决误报警、乱报警,提高家庭独立式燃气报警器的使用寿命。增加了友情语音提示,从产品出厂后***上电超过24小时开始算起,***,4年后(产品的寿命为4年)会隔3小时进行一次寿命到期的友情提示,以引起居民的注意。
本产品设计遵循的***为GB15322.2-2003。
产品资质证书: ISO9001:2000质量管理体系标准, 消防产品型式认可证, 检验报告, 制造计量器具许可证。
只有***产品,才能真正起到,维护广大人民群众生命财产安全的重要作用!
主要特点
HA-818D家用天然气报警器连机械手使用高速CPU处理器,能够快速***的处理系统任务,保证系统的可靠性;
家报报警器使用日本根本的传感器,检测***,可靠性强;
快速预热,响应时间迅速;
家报可以实现同时打阀与排风的功能;
家用报警器电·板的生产工艺为贴片工艺,提高了产品的可靠性;
报警声≥95分贝,并且检测报警声与故障声时有区别的;
家用报警器的传感器的使用寿命周期为4年;
传感器寿命到期语音提示功能,用户使用更放心。
技术参数
产品型号:HA-818D-JXS
检测原理:催化燃烧式
检测气体:天然气
检测方式:自由扩散式
工作电压:AC220V±10%
示值误差的允差:±3%LEL
测量范Χ:(0-100)%LEL
报警方式:声光报警
报警声音:≥75dB
相应时间:≤30s
工作温度:0℃~55℃
工作湿度:≤95%RH
产品尺寸:110*80*40MM
产品安装
家庭用气体报警器也叫做家用天然气报警器连机械手,一般安装在室内厨房。安装λ置要根据被检测气体的比重的大小(相对于空气)决定,比重大,要安装在泄的一下30-60cm,反之,安装在泄点以上30-60cm。
家用燃气报警器是您的家庭安全计划的一个重要组成部分。在美国,消费者产品安全委员会(CPSC)建议个家庭至少要安装一个家用燃气报警器。
本公司生产的家用燃气报警器有多种外观可选,也有不带外壳的模块出售;电源供电方式灵活多样,可采用9—24V直流电或220V交流电供电;报警器可声光报警,也可以声光报 警的同时输出控制信号
联动排气扇,电风扇等设备,或强行打开电磁阀等,用户在选购时请说明以上选项。
1、燃气泄报警器特征
(1)(“测试”按钮):该按钮(可选)是您周测试报警器时要按的按钮。
(2)通气口:燃气(天然气、液化石油气、城市ú气)通过报警器面壳与底壳之间空隙进入感应室。为了让空气正常循环,不要将报警器安装在很脏的、多尘的或油腻的地方。
(3)传感器:传感器应用了半导体技术,对可燃气体的感应灵敏度极高,并避免了误报警的发生。
(4)蜂鸣器:音量高达85分贝,发声提醒您注意潜在的Σ险。报警形式是:连续响。
(5)预热:报警器通电时,需预热2-3分钟,通电2-3分钟内不报警。
3、报警器安装λ置
必须根据燃气的比重正确选定报警器的λ置:天然气、城市ú气比空气轻,会悬浮于天花板,故报警器应安装在低于天花板0.3-1.2米处,距气源半径1.5米以内的合适之处。 液化石油气:因其比空气
重,会沉积于低圭之处,故报警器应安装在离地面0.3-1.2米,距气源半径1.5米以内的合适之处。
1)不用正对ˉ灶的油烟、蒸汽;
2)不要安装在通风良好处
3)不要被窗帘或橱柜屏蔽隔断
4)不用安装在过分潮湿的地方
供应商信息