答案查询网公众号已于近期上线啦
除基本的文字搜题外,准备上线语音搜题和拍照搜题功能!微信关注公众号【答案查询网】或扫描下方二维码即可体验。
(1)【题库问题】:[填空题]硝酸银容量法测定水中氯化物含量时,如水样中氯离子含量小于5mg∕L时,可将硝酸银溶液稀释为1mL相当于()后使用。
【参考答案】:0.5mgCl-
(2)【题库问题】:[判断题] 在锅内压力和温度的作用下,碳酸钠可以部分地水解为氢氧化钠,其水解程度与锅炉的压力有关,压力越高,水解程度越大。()
A.正确
B.错误
【参考答案】:正确
(3)【题库问题】:[判断题] 藻类含有叶绿素,具有光合作用,因此藻类的生存必须具备空气、阳光和水三个条件。()
A.正确
B.错误
【参考答案】:正确
(4)【题库问题】:[填空题] 原水经钠离子交换软化后,水质变化特点是:①()。②()。③()。
【参考答案】:硬度可以降低或消除;碱度不变;含盐量稍有增加
(5)【题库问题】:[填空题] 用铬合滴定法测定水的硬度时,pH(10±0.1)的缓冲溶液,除使用氨—氯化铵缓冲溶液外,还可用氨基乙醇配制的缓冲溶液。此缓冲溶液的优点是:()。配制方法是:取400mL除盐水,加入55mL浓盐酸,然后将此溶液慢慢加入310mL氨基乙醇中,并同时搅拌,最后加入5.0g分析纯Na2MgY,用除盐水稀释至1000mL。在100mL水样中加入此缓冲溶液()mL,即可使pH维持在()的范围内。
【参考答案】:无味,pH稳定,不受室温变化的影响;1.0;10±0.1
(6)【题库问题】:[填空题] (),因此,在实际锅炉运行中,通常测出水中氯离子的含量来了解锅水中溶解固形物值,从而控制锅炉排污量。
【参考答案】:在一定的水质条件下,水中氯离子的含量与溶解固形物的比值近于常数
(7)【题库问题】:[填空题] GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中规定,蒸汽锅炉当锅炉额定蒸发量大于等于()t∕h时给水应除氧,额定蒸发量小于()t∕h的锅炉应尽量除氧,如发现()时,给水应采取除氧措施。
【参考答案】:6;6;局部腐蚀
(8)【题库问题】:[填空题] 地下水含氧量通常比地面水(),且随着水离地面深度增加而()。
【参考答案】:低;减少
(9)【题库问题】:[问答题,简答题] 配制0.1000mol∕L的(1∕6)重铬酸钾标准溶液1000mL,需要多少克重铬酸钾?
【参考答案】:(1∕6)重铬酸钾的摩尔质量为49.03g∕mol,配制0.1000mol∕L的(1∕6)重铬酸钾标准溶液1000mL,需要Wg克重铬酸钾,则:W=•V=×1000=4.903g配制0.1000mol∕L的(1∕6)重铬酸钾标准溶液1000mL,需要4.903克重铬酸钾。
(10)【题库问题】:[问答题,简答题] GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅外化学处理的热水锅炉的主要水质指标作了哪些规定?
【参考答案】:GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,承压热水锅炉应进行锅外化学水处理,其补给水水质应符合:悬浮物为≤5mg∕L,总硬度为≤0.6mmol∕L,pH(25℃)为≥7,溶解氧为≤0.1mg∕L,含油量为≤2mg∕L。通过补加药剂使锅水pH(25℃)控制在10~12。