g)输出信号之间应互相电气隔离,装置的电源输入和所有输出不应与装置内部弱电回路有电气 联系。 h)具有自复位能力;时间同步装置复位时应不输出时间同步信号,复位后应能恢复正常工作。 面板上应有下列信息显示:——电源状态指示: ——时钟同步信号输出指示灯(正常:1PPS同步闪烁;故障:熄灭或常亮). ——外部时间基准信号状态指示; ——当前使用的时间基准信号; ——年、月、日、时、分、秒(北京时间); ——故障信息。 应有下列告警接点输出:——电源中断告警; ——故障状态告警。 时间同步装置还可选配电网频率测量和电钟时差累计等其他功能。 5.3时间同步装置的性能要求 5.3.1 环境条件 a)工作环境条件。 ——环境温度:一5~+45: ——相对湿度:5%~95%(装置内部应无凝露,也不结冰); ——大气压力:66kPa~108kPa: ——其他应符合GB/T 13729--2002中3.1.2的要求。 b)贮存、运输极限环境温度。 贮存、运输环境温度极限值为一25*C~+70。C,在不施加任何激励量的条件下,装置应不出现不 可逆变化。温度恢复正常后,装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。 5.3.2电源 a)交流电源。 ——电压:220V,允许偏差为-20%~+15%; ——频率:5014z,允许偏差为4-5%; ——交流电源波形为正弦波,谐波含量小于5%。 b)直流电源。 ——电压:220V、110V、48V,允许偏差为-20%~+15%: ——直流电源电压纹波系数小于5%。 DL,T1100.1—2009C)供电方式。 宜采用双电源供电。 5.3.3绝缘性能 a)绝缘电阻。 除非另有规定,考核绝缘性能的大气条件应符合5.3 1a)的要求: 用电压等级为500V钧绝缘电阻表测量各回路之间的绝缘电阻,应符合下述规定: ——所有导电回路与地(或与地有良好接触的金属框架)间的绝缘电阻应不小于20Mf】; ——无电气联系的各导电回路间的绝缘电阻应不小于20M.Q。 b)介质强度试验。 应符合GB/T 13729--2002中3.6.2的规定。 5.3.4耐湿热性能 装置应能承受GB/T 2423.3—2006规定的恒定湿热试验:温度+40"C2,相对湿度93%-+3%, 试验持续时间48h。在试验结束前2h内,测量各导电回路与外露非带电部位及外壳之间、无电气联系的 各回路之问的绝缘电阻,应不小于1.5MQ。 5.3.5机械性能 a)振动(正弦)。 ——振动响应:装置应能承受GB/T 11287--2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试 验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。 ——振动耐久:装置应能承受GB/T 11287--2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试 验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。 b)冲击。 ——冲击响应:装置应能承受GB/T 14537m1993中4.Z1规定的严酷等级为l级的冲击响应试 验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。 ——冲击耐久:装置应能承受GBfr 14537--1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试 验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。 C)碰撞。 ——装置应能承受GB/T 14537--1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验,试验期间及 试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。 5.3.6电磁兼容性 a)静电放电抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.2一1998中规定的严酷等级为级或级静电放电试验,在技术规 范内,性能正常。 b)射频电磁场辐射抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.3--1998中规定的严酷等级为I级或级射频电磁场辐射试验,在 技术规范内,性能正常。 电快速瞬变脉冲群抗扰度。