4.今天一个朋友提醒了我,楼主的这个家装设计属于经济型的配置,即总开关装有漏电保护分支开关全部为普通的微断,对于任何电器设备都有其固定的泄漏电流,虽然很小但是不可忽略,一般情况下线路漏电保护开关的整定值要大于2.5倍的正常运行泄露电流,所以对于经济型漏电配置方案,它的局限性在于如果分支回路的电器元件固有的泄露电流总和已经大于了30mA,则总开关的漏电始终会跳闸。
5.从楼主描述的情况来看,只是起动日光灯的过程中漏电保护动作,所以我的意见仍然是日光灯的镇流器电子电路产生的高频剩余电流导致漏电保护误动作。