是不是TOC超标啊?
1、先确认你的原水有没有问题,特别是现在夏天温度高雨水多,原水中的腐烂质以及微生物比较多,若比以前高许多是正常的,如以淮河水位水源的,饮用水在夏季做出的纯化水就比其他季节高,特别是下雨后几天
2、制备系统的炭滤器中的活性炭是否失效,是否需要更换或者消毒
3、若无炭滤器,检查UF膜是否被污染,加氯系统是否正常
4、RO反渗透、EDI、去离子水管道及分配系统是否受到污染
5、在整个制备和存储分配系统有没有更换其他含有有机溶剂的配件,更换后没有冲洗合格(如更换UF滤芯,没有冲洗合格)
6、存储系统是否存在倒吸,将车间里含有有机物的东西吸进系统里,此问题同时会引起电导率超标