电源保护器接线图 电源保护器又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器,主要用于交流 50/60Hz,额定 电压 460V 以下,工业三相 220V、380V、440V、460V 等电压级别的各种故障检测,对三相输 入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护 2 结构特点 1)安装方式:该保护器底座采用导轨式,内设两个 M4 螺孔结构,直接独立安装或 HT35 导轨安装。 2)指 示 灯:以 5 个指示灯分别来指示:正常,缺相(电压三相不平衡) ,逆相,过压,欠压。 3)外型尺寸: 68mm×30mm×76mm。 3 保护特性 1)缺相保护:指被保护线路在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障,延时 2S 动作。 2)逆相保护:防止 L1、L2、L3 三相交流相序接错的一种保护措施,延时 2S 动作。 3)电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种保护措施,三相不平衡率= Ui-U max U ×100%>10%时,保护延时 2S 动作。 4)过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时 3~8S 动作,恢复回差为 6~20VAC。 5)欠压保护:指被保护线路电压低于设定值,延时 3~8S 动作,恢复回差为 3~20VAC。 4 主要技术数据 1) 主电路: 1)额定电压:220VAC,380VAC,440VAC,460VAC。 2)主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积 1.0~2.5mm。若单股铜线可直接插入接线柱;若采用软 线,则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠。 2) 辅助电路: 1)具有电气不可分的一常开和一常闭触头。 2)使用类别:AC15 ,DC13 3)触点容量:250VAC 2.5A ,30VDC 1.5A 4)约定发热电流:5A 5. 选型举例 型号 ND-380 ND-380W ND-380T ND-380H ND-220 ND-460 功能说明 额定电压 380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15% 额定电压 380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压(带电位器可自调±5-20%) 额定电压 380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压(客户指定如±10% ±12.5%等) 额定电压 380V;断相、错相、电压不平衡; 额定电压 220V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15% 额定电压 460V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15% 工作特点 1. L1、L2、L3 三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换 L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现 黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. 3. 4 合 .外形及安装尺寸 8 典型接线图 .L1、L2、L3 三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; L1、L2、L3 接三相交流电压,NO、COM 为常开触点;NC、COM 为常闭触点。直接使用导线连接 L1、L2、L3 三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸 L1 L2 L3 NM L3 L2 L1 L NO NC CO M OF F KM KM ON KM L O AD N 慈溪飞纳得电器厂 客户采购单 采购方 电话 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 地址:浙江省慈溪坎墩街道兴镇街 网址:http://www.sunyzj.com 联系人:万金龙 电话 0574-56336106 传真 0574-56336213 15858430501 QQ:896253141 380068210 产品名称 断相与相序保护器 过欠压缺相保护器 液晶电子式电源保护器 技术规格 TVR-2000B ND-380 JFY-5-1 联系人 传真 数量 300 台 200 台 200 台 备注