1.可能是漏电,因为楼主的这个家装配电箱只有总开关配有漏电保护,其余的分支开关都是热磁型的微断,只有过载和短路保护,无漏电保护功能,所以要检查分支回路是否有漏电可用下面的方法,总开关始终处于合闸位置,然后分开关全部分闸,然后从1~9依次合闸或单独合闸,只要发现合闸某个分支开关时总开关跳闸,就能基本判定是对应的回路有漏电故障,这是楼主就可以去找专业电工来维修了。
2.可能是日光灯镇流器的原因,冰箱、冰柜是感性负载(压缩机),热水器和消毒柜(附图)是电阻性负载,日光灯的镇流器是非线性负载会产生谐波,漏电保护的原理是基于火线和零线的矢量和为0,如果矢量和不为0且达到总开关漏电设定的30mA整定值,总开关就会动作。所以测试方法是:总开关始终处于合闸位置,然后分支开关全部分闸,然后只合闸日光灯的回路,看看总开关是不是会跳闸?
3.可能是过载,根据楼主的描述,可按下述方法:冰柜、冰箱,热水器,消毒柜是一直开着的,此时不再开日光灯,而选择另外的负载,如电风扇、电饭煲,看看是不是会跳闸?如果不跳闸,则可以排除过载引起的总开关跳闸,而基本锁定日光灯回路的镇流器嫌疑最大。