液体电阻起动柜原理简单,一般不会出现什么故障,如电机启动不是很频繁,一般一年加一次水即可,容易出故障的地方为继电器、限位开关等电器元件,故障容易排除。正常情况下可以使用10-15年。
空压机无法启动怎么办?答案都在这里
(1)制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。
(2)毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。
(3)四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。
(4)空压机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换空压机。
(5)保护继电器本身故障,请用万用表检查在空压机不外热时其触点是否导通,若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532空压机时,需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必需两者同时更换)。
(6)高压压力过高,压力继电器动作,请分析原因,针对情况予以排除。
(7)冷凝器透风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器。
(8)系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注。
空压机运转电流过大,请查明原因予以排除。
室外机组环境温度过高,请阔别热源,避免日晒。
空压机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动空压机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得空压机启动运转,但若无效则应更换空压机。
空压机不能正常启动常见原因:
空压机无法启动怎么办?答案都在这里
一、如果接触器未闭合,则主要是由于空压机电气方面的原因
(1)首先应检查空压机电源接线是否正确,电源开关是否已合上,电源保险丝是否被熔断,电源电压是否达到额定电压的90%或以上。
(2)检查空压机电源所有压力继电器各元件是否有损坏,压力继电器给定值是否合适。
(3)检查空压机温度控制器感温包内工质是否有泄漏,控制器各元件有无损坏,温度指示位置调节得是否合适。
二、若是接触器已经闭合,空压机不能启动,则很可能是电动机故障或空压机发生机械故障;
(1)检查电动机接线相序是否正确,用万用表欧母档洲试,看电动机绕组有无短路或断路。
(2)检查空压机的运转部件是否因为润滑不够或间隙过小而发生抱轴、卡缸。发生抱轴或卡缸故障时,应排除润滑油中的杂质,更换新的润滑油,并保证油路畅通。
空压机无法启动原因
空压机无法启动怎么办?答案都在这里
1.外界三机电源断电或欠相。
2.紧急停止按钮故障或电线松脱。
3.空压机处于自动停车状态或出口开关未打开。
4.变压器故障或线脱落。
5.控制面板故障。
6.启动器线圈故障或接点接触不良。
7.空压机处于故障状态。
8.传动皮带断裂。空压机夏天高温怎么办
9.电源开关跳脱或保险丝断开。
空压机无法启动对应处理方法:
空压机无法启动怎么办?答案都在这里
(1).检查电闸及测量三相电压。
(2).检查紧急停止钮,打开及检查电线有无松脱。
(3).检查出口压力是否高于设定。
(4).变压器更换新品或将电线重新连接。
(5).更换控制面板。
(6).更换启动器或接点检查及保养。
(7).将故障排除。
(8).安装新的皮带
(9).检查电器回路后开关复原。
空压机要怎么启动?
空压机无法启动怎么办?答案都在这里
空压机启动需要降压启动,一般采用水阻柜启动方式。