一,双电源转换开关的主要用途 双电源转换开关开关会接两路电源在里面,当主电源失电,它会把备用电源投进去,当主电源又来电的时候,它会把主电源投回去,这就是普通市电型的双电源。 二,双电源转换开关的通电动作实验 RDQ5的双电源,4级63A,左边是常用电源N,右边是备用电源R,双电源转换开关分成手动控制和自动控制。 上图手动往右旋转打到常用合闸 上图手柄往回打到双分状态 上图为从双分状态打到备用合闸 现在是停电状态,我们先操作手动,拿出操作手柄,插入旋转孔,现在为双分的状态,喔摇现在要常用电源合闸,左边合闸,手柄往左边旋转,现在铭牌显示常用合闸,往回旋转为双分,在往右旋转为备用合闸,这就是一个手动操作流程。我们重新打到双分 这台双电源转换开关因为里面有机构的原因,所以它永远无法两台同时合闸 上图是双电源开关下面为出线口 上图为双电源开关的电源进线端,有指示灯,指示灯左1是常用电源指示,左2是常用合闸指示,左3为备用合闸指示,左4为备用电源指示,最右端为手动,自动切换开关。 当常用电源有电的时候,常用电源指示灯亮。当备用电源有电时,备用电源指示灯亮。当常用电源合闸时常用合闸指示灯亮,常用合闸指示灯亮。当备用电源合闸时,备用合闸指示灯亮。 双电源开关上端有两排端子,现在这台双电源转换开关,因为不是消防型的,或者发电型的。所以它只用了一边 左排端子第一,第二个接线孔为常用电源指示接线端,这两个接线孔接两个信号灯,如果常用电源有电,常用电源指示灯亮。灯接在开关柜的门板上 第三,第四接线孔为备用电源指示接线端,也是接一个信号灯。当面板上。当备用电源有电时,备用电源指示灯亮。 第五和第六接线孔接触一个信号灯为常用合闸指示灯,第五和第七接备用电源合闸指示灯。它这个是有源点输出的,你只要直接接信号灯就可以了,信号灯当那呢,一般放门板上,从开关孔接线到开关柜门板上再接线信号灯。信号灯指示可以上操作人员知道当前的一个状况。 开关顶部有4根线,这4根线的作用是,这台开关它采样有没有缺相,就采A相和N的电压,采样220伏当左边这两根线有电,它就以为常用电源有电,当右边这两根线有电,它就以为备用电源有电。 等下我们送两边电源作自动投切实验。 双电源开关下端出线端有8个出线孔,我们会把常用电源下端的A相和备用电源的A相并通,B相和B相并通,C相和C相并通,N和N并通。一起并通一起出线。 电压开关最