建筑内一旦发生火灾,消防探测设备把探测信号传送到消防控制中心,消防主机确认火灾发生后,消防控制中心要通过模块控制配电箱、启动防排烟系统设备、消防电梯降到首层、防火门(防火卷帘)关闭、警铃及声光报警器启动、消火栓、自动喷淋系统设备启停等。 对于消防控制模块的接线,因为本身这类模块比较多,接法也就变的多了,不过都是大同小异。在与报警主机端连接的时候,一般为4根线:信号两根、24V电源两根;与外部设备端连接时一般也为4根线:控制线两根、反馈线两根,具体接法按各品牌产品的接线端子来。