美的空调显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:
1、在定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;
2、在其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
下面具体讲解介绍一下美的E6外机保护故障的维修案例:
美的5P空调开机显示E6,故障为室外机保护。
美的E6故障维修与排查步骤:
保护原理:空调上电后,室内机主板产生5V电源经连接线到室外机主板,为室外机主板提供电源,CPU工作。
第一步:首先检测电源供电相序是否正确、是否缺相、过流保护是否很好,如均很好,相应控制端送出低电信号,使光耦U304导通,室外机N线经PTC电阻(2K欧姆)-光耦-压机排气温度开关-高压压力开关,经室内外机联机线到室内机接连线端子(黄色),很好时为零线,内机主板L线经68K欧姆电阻降压与保护线N端使光耦导通,次级一端接地,CPU相应检测端为低电信号,判为很好,处于待机状态。
第二步:通电就显示故障:相序、雪种过少,保护开关开路;
第三步:通电过一阵子有:散热不良(包括冷凝器赃,风机转得慢)、雪种过多等。
第四步:不要盲目更换压缩机,再有外机还有代码板,4个灯,表示不同故障,E6是外机保护,开机外机不转就报E6为相序或低压保护。