1、综述
铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:
20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。其线损计算公式:P=V×AP-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)
2、铜芯线电源线电流计算法
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
3、铜芯线与铝芯线的电流对比法
2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线
即:2.5平方毫米铜芯线=20安培=4400 瓦;
4平方毫米铜芯线=30安培=6600 瓦;
6平方毫米铜芯线=50安培=11000 瓦
土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)
电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了 其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...
还有非我国标准如:2.0铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。(具体讲解请参照文章第五部分)2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流