随着现在的科技发展越来越进步,很多高科技的产品也出现了很多,其中楼宇对讲门铃就是我们平时生活中最常见的。楼宇对讲门铃不但可以看到外界的人,而且还可以即时和外界的人进行对话,不但保证了我们的安全而且也方便了我们的生活,但是楼宇对讲门铃用的时间过久也是容易出现问题的,那么小编就给大家说说有关于楼宇对讲门铃维修的知识。
楼宇对讲门铃维修
一、在主机能够正常的情况下,管理机不能正常工作的原因
1、线接错:检查联网线中的信号线是否接线正确,检查联网转换器的各个接线是否正常,部份厂家的联网总线直接接到单元主机上面的,更需要特别检查,
2、使用了联网转换器(或叫联网切换器,功能如电脑网络系统中的路由器)的,如果在监视功能正常,管理机与该单元内用户都使用正常,主要考虑联网转换器的切换问题,请更换相同型号、功能的产品测试
3、线路问题:请检测从上一楼宇对讲设备到此单元系统中的所有线路,看是否有断裂、接头松掉、短路、浸水等现像
二、在主机能够正常的情况下,室内分机不能使用
1、全部分机不能:检查单元系统主干线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测单元主机是否有信号输出,最后依次检测楼层平台,看楼层平台是否烧毁或损坏,因为多数楼宇对讲系统的楼层平台是串联的
2、部分室内分机不能:检查分机的入户线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测楼层平台是否有信号输出
3、如果线路与楼层平台都正常,考虑分机损坏,找一台相同型号、功能的分机替换试试,特别提示:室内分机自带解码功能的,请替换分机时注意要重新编码,编码时以编实际的楼层号为佳
4、方法提示:检测单元主机、楼层平台与线路故障时,先用万能表检测它们有没有信号,将问题最小化,逐一检测的方法与替换相同型号、功能的产品测试为佳
5、方法提示:部份产品信号正常,但由于使用的单片机芯片的程序出问题,输出的信号全是乱码,所于遇到楼层平台,分机,主机等使用单片机芯片的产品出现不正常时,以替换相同功能、型号的产品测试为佳话
三、通电后系统装置不能上电
1、系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V~24V,如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁
2、检测各个接线线路中间是否有断损或短路
3、检查线路中的电源和地是否短路
4、220V交流电源故障:检查220V交流输入端
以上就是小编给大家详细分享的有关于楼宇对讲门铃的知识以及