威能地暖锅炉
采暖锅炉技术参数
产品型号
(编号)
单位
FSM-16S
(RBS-16SF)
FSM-19S
(RBS-19SF)
FSM-24S
(RBS-24SF)
FSM-28S
(RBS-28SF)
FSM-35S
(RBS-35SF)
热交换形式及点火方式
瞬间热交换及连续脉冲点火
温度控制方式
温度设定+比例燃烧方式
安装形式
室内壁挂式(强制给排气FF)
额定
热负荷
供暖
KW(kcal/h)
最大
[TG:31.5(27100)]
最小
5.4(4660) [TG:6.0(5200)]
3.9(3360) [TG:4.4(3800)]
热水
KW(kcal/h)
最大
[TG:31.5(27100)]
最小
5.4(4660) [TG:6.0(5200)]
3.9(3360) [TG:4.4(3800)]
额定燃气压力
KPa
人工煤气TG:1 天然气NG:2 液化石油气LPG:2.8
热效率
(能效等级)
(GB 20665-2006)
(2级)
供暖
额定供暖热输出
KW(kcal/h)
最大
[TG:26.2(22500)]
最小
4.7 (4000) [TG:6.1(4400)]
3.5 (3000) [TG:3.7(3200)]
供暖循环压力
KPa
0.1~0.3(1~3kgf/cm2)
供暖循环形式
密闭式
温度设定范围
Lo,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 共11档
热水
额定产热水能力
温差25℃时
L/min
2.8~11.0 [TG:3.0~11.0]
[TG:2.0~15.5]
最低启动水量
L/min
2.4(0.01kgf/cm2)
供热出水量
L/min
冷水5℃时
冷水25℃时
温度设定范围
35~47,50,55,60 共16档
额定电源
AC