指挥器的控制弹　簧作用范围印在指挥器弹簧箱体上,指挥器限流孔代　码用一个字母表示,它印在指挥器阀体底部,靠近旁　路出口:　S　代表红色标准直径限流孔　(钻孔尺寸　57),　L　代表蓝色大直径限流孔　(钻孔尺寸　47),用于液体的　场合,或用　H　代表黄色小直径　(钻孔尺寸　70),用于高　增益限流孔。　指挥器说明　以下的指挥器配置可用于　63EG　型或　1098-63EGR　型　泄压阀或背压阀。　泄压阀　6358B,　6358EB　型指挥器或　6358EBH　型泄压指挥器　可与泄压阀配合使用。当泄压阀运行时,指挥器不断地　排放压力。当入口压力低于设定压力时,指挥器停止排　图1.　63EG　型泄压阀或背压阀　W6955　图2.　1098-63EG　型泄压阀　W3003-1*　63EG　型和　1098-63EGR　型2技术规格　可供配置　    　带6358　系列指挥器的　63EG　型    　带6358B　型指挥器的　1098-63EG　型　主阀阀体和端口连接方式(1,　2)　主阀阀体尺寸,　英寸　(DN)　端口连接方式和额定值　铸铁　钢或不锈钢　1,　2　(25,　50)　NPT,　CL125B　FF,　或CL250B　RF　法兰连接　NPT,　BWE,　SWE,　CL150　RF,　CL300　RF,　CL600　RF,　或PN　16/24/40　法兰连接　2,　3,　4,　6,　8　x　6　(50,　80,　100,　150,　200　x　150)　CL125B　FF,　或CL250B　RF　法兰连接　BWE,　CL150　RF,　CL300　RF,　CL600　RF,　或PN　16/24/40　法兰连接　最大泄压　(入口(3)　)　压力(2)　    　63EG　型:　400　psig　(27,6　bar)　    　1098-63EGR　型:　82　psig　(5,6　bar)　最大执行机构压力(2)　(标准尺寸　40,　仅适用于　1098-63EGR　型)　    　最大设定压力(4)　:　65　psig　(4,5　bar)　    　最大工作压力(3)　:　75　psig　(5,2　bar)　    　最大紧急情况压力:　82　psig　(5,6　bar)　设定泄压/背压控制范围(4)　    　见表　2　主阀端口直径和阀塞行程　阀体尺寸,　英寸　(DN