①燃烧性能:指建筑构件在明火或高温作用下是否燃烧,以及燃烧的难易程度。建筑构件按燃烧性能分为非燃烧体、难燃烧体和燃烧体。②耐火极限:对任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从构件受到火的作用时起,到构建失去支持能力或完整性被破坏,或失去隔火作用时为止的这段时间,就是该构件的耐火极限,用小时(h)表示。 [3] 名称耐火等级构件一级二级三级四级墙防火墙不燃烧体 3.00不燃烧体 3.00不燃烧体3.00不燃烧体 3.00承重墙不燃烧体 3.00不燃烧体 2.50不燃烧体 2.50难燃烧体 0.50非承重外墙不燃烧体 1.00不燃烧体 1.00不燃烧体 0.50难燃烧体0.25楼梯间的墙电梯井的墙住宅单元之间的墙住宅分户墙不燃烧体 2.00不燃烧体 2.00不燃烧体 1.50难燃烧体 0.50疏散走道两侧的隔墙不燃烧体 1.00不燃烧体 1.00不燃烧体 0.50难燃烧体 0.25房间隔墙不燃烧体 0.75不燃烧体 0.50难燃烧体 0.50难燃烧体 0.25柱不燃烧体 3.00不燃烧体 2.50不燃烧体 2.00不燃烧体 2.50梁不燃烧体 2.00不燃烧体 1.50不燃烧体 1.00难燃烧体 0.50楼板不燃烧体 1.50不燃烧体 1.00不燃烧体 0.50难燃烧体 0.25屋顶承重构件不燃烧体 1.50不燃烧体 0.50燃烧体燃烧体疏散楼梯不燃烧体 1.50不燃烧体 1.00不燃烧体 0.50燃烧体吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体 0.25难燃烧体 0.25难燃烧体 0.15燃烧体注:1 除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定;2 二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限;3 在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m 的房间隔墙,如执行本表的规定确有困难时,可采用耐火 极限不低于0.30h 的不燃烧体;4 一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用0.75h 不燃烧体。5 住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。 [4] 发展状况 在国内经济持续高速增长的带动下,全社会固定资产投资增速平均超过了20%。国内宏观经济和固定资产投资的较快增长奠定了民用建筑行业的长期成长性。2011年中国建筑业实现产值117734亿元,占国