经营模式|生产加工注册资本|668.00万人民币企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)公司地址|陕西 西安 未央区 风城五路
产品推荐
本页信息为西安红光智能电气有限公司为您提供的"西安红光智能电气S11-500kva三角形立体卷铁芯电力变压器"产品信息,如您想了解更多关于"西安红光智能电气S11-500kva三角形立体卷铁芯电力变压器"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
品牌西安红光智能电气铁心形状C型
型号S11-500KVA电压比10/0.4
电源相数三相额定功率50
防潮方式密封式冷却方式油浸自冷式
展开
西安红光智能电气S11-500kva三角形立体卷铁芯电力变压器
西安红光智能电气S11-500kva三角形立体卷铁芯电力变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相额定容量2500kVA(单相额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,日平均温度30℃,年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。
西安红光智能电气S11-500kva三角形立体卷铁芯电力变压器
油浸式电力变压器性能特点:
a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。
b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。
c、线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至***。
d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。
e、由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。
f、根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时