水电站的理论出 力公式如下: kWQH gQH 为水轮机的引用流量,Hg为水电站上、下游的高程差,称为水电站的毛水头。 水电站的实际出力公式如下: kWKQH QH 称为水轮机的工作水头,h为水头损失;η为水轮发电机组的总效 率;K=水电站的出力系数,对于大中型水电站,K 值可取为8.0~8.5,对于小型水电 站,K值一般取为6.5~8.0。 水电站的运行特点目前,在我国的电力系统中,主要是火电厂与水电站以及少数的核电厂、风 力发电厂、地热能发电厂联合工作。为了使得各类电厂合理分担电力系统的负荷, 各种类型的电厂在电力系统中承担着不尽相同的作用。