互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。电表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。您知道三相电表互感器怎么接吗? 三相电表互感器接法 三相四线电表接线图
注:电源的进线端省画的断路器、万能转换开关。互感器的变配比值要根据用电的容量来选择,连接仪表的导线用1.5mm平方的单芯BV线就可以了。 三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S2端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S1端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线
三相四线电度表带互感器的接线图
三相四线外接互感器的电能表接线图