大家都谈谈35kV及以下电缆的修补有哪些方法
wswgj
绕包上聚四氟乙烯薄膜 用火枪吹 注意移动着火枪吹 别把聚四氟薄膜吹破了,我们厂经常这样补,不过护套补过后没有光泽度。
YM666621
是绝缘屏蔽与绝缘的修补
yan
我公司的老是有击穿,老是要扒皮再做,不知怎么扑
clp521
修复的电缆耐压都能做,是不是能保证我们的长期运行还有待我们重视,修复的好不好,大致有这几点,供大家分享,当有人帮你们修的时候,看到不规范的地方可以提出来的。
1,抛开的斜坡应该很光滑,不应毛躁,还有绝缘细末残留在上面,击穿点的内屏蔽应刮到和绝缘分离开
2,内屏蔽材料的选用,应好粘合,不是交联后剥下的外皮,
3,绝缘带是不是干净,带的颜色不能是发黄,或者做好后,绝缘颜色灰,半导电漆的喷涂是不是均匀,由于时间有限,以后有机会在和大家分享,qq 286256659
叶儿
绕包上聚四氟乙烯薄膜 用火枪吹 ---注意火候
zzwtl2008
各个厂家都有各自方法啊
吴江岩
这个可以修用高压胶带具体的来群里36932397
kangle
应该拿碎玻璃碴刮平你要修补的地方及四周,这个很重要不是说那坏了刮那,是要四周要刮的深度差不多才行,然后在缠上聚四氟乙烯薄膜,在用电吹风烤,要来回移动,上下左右受热要均匀,在然后缠绕一层半导电屏蔽带(一定要用力撑着缠绕),最后刮平外径大的地方。