【燃气表关阀】燃气表显示关阀怎么回事?燃气表关阀怎么打开
摘要:智能燃气表可以根据不同的情况进行阀门的开关控制,在智能燃气表的普及过程中,对于其使用情况大多数用户都不是很了解,所以经常会有各种故障情况出现,比如,经常有朋友问到:燃气表显示关阀怎么回事?燃气表关阀怎么打开?
燃气表显示关阀怎么回事?
当前随着天然气的普及,很多居民家庭都用上了干净清洁的天然气能源,而作为民用天然气计量领域最主要的智能燃气表也走进了燃气用户的家庭里。
而对于普通用户而言,其实智能燃气表相比传统的膜式燃气表最明显的区别就是:智能燃气表内部增加了阀门及相关控制模块,从而实现“先付费,后用气”的预付费功能。
而且不光这个,智能燃气表可以根据不同的情况进行阀门的开关控制,从而在保证计量的同时,可以对表具及安全用气进行全方位的保护,如智能燃气表的泄漏报警关阀功能,通过数据线与外置燃气泄漏报警器连接,在报警器检测到燃气泄漏后,会向表端发送一个泄漏信号,此时表具就会自动切断表内的阀门,从而进一步保证用气的安全。
燃气表关阀怎么打开
1、余量不足关阀,表内剩余气量或金额为0,请及时到燃气公司进行充值或通过其他渠道进行充值;
2、断电关阀,表内电池电量不足,应及时更换电池,一般为4节5号干电池,建议更换质量较好的电池;
3、强磁保护关阀,请检查燃气表周围是否存在强磁场物体,如电磁炉、电饭锅等,并移动到较远的位置;
4、泄漏报警关阀(针对带有燃气泄漏报警器联动的智能燃气表),燃气泄漏报警器检测到燃气泄漏并关闭表内阀门,这种情况建议联系燃气公司处理,检测是否存在泄漏,并及时处理;
5、过流保护关阀,用气量过大,超过表具额定最大流量并持续一段时间后将导致此情况,请检查是否存在用气量峰值过大情况,并更换较大流量规格的燃气表;
6、小流量泄漏关阀,不仅燃气表流量过大会关阀,流量过小也将关阀,此种情况是在连续一段时间内,如果表具的流量低于设置最小值,将会判定为表具发生泄漏并关阀,此种情况建议联系燃气公司处理;
7、长期不用气关阀,长期不用气并超过设置天数,表具自动关阀进行保护;
8、表具计数部分故障,此种情况针对表具机械与智能部分出现不同步情况导致,需要联系燃气公司处理。
网站提醒和声明