用电笔测量还是用万用表测量?如果你用的是数字显示电笔,恭喜你,成功被电笔误导了。如果你用的是万用表测量,也就是零线对地之间有110伏的电压,这种情况的话零线肯定有问题。
通常情况下,零线带电都是以下几种原因。
一,零线断开。
不管是总零线断还是分路零线断开,零线都会带电。
①三相4线总零线断开。
这种情况当然不会经常出现,一旦出现就会给区域内单相用电设备带来损坏。这时候零线和火线的电压高于220,甚至达到380。零线和地线的电压基本上都是220左右。所以本身额定工作电压220伏单相用电设备就有可能被烧坏。
②家用或者是分路零线断开。
家用电表以下零线断开,火线通过用电设备流到零线,由于没有回路,电流没法回到变压器。由于零线已经断开,跟大地和中性点已经有电位差,所以这时候的零线是带电的,通常跟火线的电压一致。
为什么零线会有110伏的电压?
排除三相四线总零线断线的原因之外,造成这种情况的原因应该是接触不良造成零线电阻增大,我觉得这样的解释比较合理。
如果是因为接触不良电阻增大,在线路接头附近,电线应该会发热。主要检查断路器压接端子,零线的分接接头,查看是否有虚接,是否因为电线接触面过小而造成接触不良。
三相负载不平衡,有可能造成零线带电,但是电压应该没有这么高。