头衔:初入江湖
积分:66
威望:7
尤其是地热节能这方面与散热器的内页内容的区别
来自:问答app
管理员操作
问答平台第一次提问奖励10积分执行奖励:+10积分
微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz)
微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。
扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。
专家/版主热心会员好友关注的人
#userNickName#
邀请人:邀请
可以邀请5位回答
精彩回答
头衔:初入江湖
积分:774
威望:37
一、住宅低温地板敷设采暖:单元管井内设有供回水立管,设有分户热表经楼板后浇砼垫层进入分户的集水器和分水器,再逐回路的进入户内的每个房间设置,不设置散热器,只利用盘地管循环散热;内业资料只做:与管道及隔热层相关的检验批、水压试验(强度和严密性)、隐蔽验收、冲洗试验,不用做散热器的专项表格内业资料。只有管道和绝热层的资料不需要散热器的内页表格。
管理员操作
回答抢占沙发获得系统奖励5积分
头衔:初入江湖
积分:774
威望:37
二、分户供暖设置系统为:单元管井设有埋入后浇层砼内采暖供回水管经热表进入户内的各个房间,每个房间都设有散热器与埋地的供回水管道连接,这种系统的内业资料:“一、”中管道的全部资料,全部散热器的进场水压试验资料、散热器专用的检验批资料、暗装的散热器的隐蔽资料、明装散热器的预检资料。
头衔:初入江湖
积分:66
威望:7
只看此作者查看全部
楼主龙庆123的回复
二、分户供暖设置系统为:单元管井设有埋入后浇层砼内采暖供回水管经热表进入户内的各个房间,每个房间都设有散热器与埋地的供回水管道连接,这种系统的内业资料:“一、”中管道的全部资料,全部散热器的进场水压试验资料、散热器专用的检验批资料、暗装的散热器的隐蔽资料、明装散热器的预检资料。
请问 你有地热整套内页的表格吗