400KVA UPS电源,400KVA UPS,400KVAUPS,不间断电源,产品容量:400KVA(千伏安)|360KW(千瓦)系列:工频UPS系列电压的输入输出:三进三出(380V:380V)外接电池的电压: 384V(直流)单组块数:32块重量:2105kg( 公斤)尺寸(LWH): 855*2265*1900 MM
产品容量:400KVA(千伏安)|360KW(千瓦)
系列:工频UPS系列
电压的输入输出:三进三出(380V:380V)
外接电池的电压: 384V(直流)
单组块数:32块
重量:2105kg( 公斤)
尺寸(LWH): 855*2265*1900 MM(毫米)43U
订购热线:15811517398
产品参数
产品容量:400KVA(千伏安)|360KW(千瓦)
系列:工频UPS系列
电压的输入输出:三进三出(380V:380V)
外接电池的电压: 384V(直流)
单组块数:32块
重量:2105kg( 公斤)
尺寸(LWH): 855*2265*1900 MM(毫米)43U
订购热线:15811517398
400KVAUPS电源 基本参数
型号400KVA
容量400KVA/320KW
400KVAUPS电源 市电
输入方式三相+零线+地线
额定交流输入380/400/415VAC
频率50/60HZ±0.1
电压范围298VaAC~498VAC
输入功率软启动5-600秒可设置
功率因数0.99(加输入滤波器)
400KVAUPS电源 旁路
额定交流输入380/400/415VAC
频率50/60HZ±0.1
电压范围±0.1,±0.15,±0.2可设置
400KVAUPS电源 输出
额定交流输入380/400/415VAC
稳压精度±0.01(平衡负载),±0.02( 不平衡负载)
功率因数0.9
电压动态瞬变±0.05(负载变化)
总谐波电压失真度