定西市引洮一期农村供水工程 2012 年 农村饮水安全项目施工第 11-1 标段 压 力 管 道 水 压 试 验 方 案 武威市凉州区水利电力工程局 通渭县农村安全饮水工程施工项目部 二 O 一三年 月 日 目 录 一、 工程概述??????????????????????1 二、 编制依据??????????????????????1 三、 压力管道水压试验方法????????????????1 四、 注意事项??????????????????????7 五、 材料与设备?????????????????????8 六、 附表一:闭水试验报验申请表 附表二:管道闭水试验记录表 一、工程概述 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目施工第 十一-一标段全线输水管道分别采用 Q235B 型钢管和 PVC-U 管两种, 钢管壁厚 6.5mm,钢管焊缝质量等级Ⅱ级,焊缝接口形式为 V 型, 坡口为 60°,经监理和业主要求焊缝已做磁粉无损探伤,探伤结果 全部合格;PVC-U 管道采用密封圈承插口连接,分别有 DN355、 DN140、DN110、DN90 等四种管径,因各管径的压力值不同,根据 现场实际情况采取不同管径不同压力值分段试验。 二、编制依据 1、管道安装设计施工图纸。 2、GB50268-2008《给水排水管道施工及验收规范》 。 3、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》 。 4、GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 范》 。 三、压力管道的水压试验方法 (一) 、试压计划 压力试验按照试验内容分强度试验和严密性试验, 按照管材分为 钢管和 PVC-U 管两部分,根据相关规范规定,压力管道水压试验以 1.0km 为宜,PVC-U 管压力试验根据实际情况,不同管径和不同压 力值分别进行压力试验(见附表二) 。强度试验压力应为工作压力的 1.5 倍,不小于 0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压 1h, 压力降不得超过 0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。严密 性试验,强度试验合格后,泄压至工作压力的 1.15 倍,稳压 2h,压 力下降不得超过 0.03MPa,且各类接点合格无渗漏。 (二) 、压力试验流程 (三) 、试压方法 1、试压准备工作 (1) 、第一次水压试验前需要用封头封堵管的端头,检查各井内 设备是否完善,有无漏装。 (2) 、准备好试压用的试压泵、压力表、切断阀、止水阀、止回 阀等,连接好注水泵、增压泵、电源、水源。 (3) 、检查试压段内已安装的排气阀、排泥阀等是否已经打开。 2、注水 管道注水采取一端注水,注水时水流速度不可过快,应使管道注 水量与排气量相匹配,避免管道内气体滞留,形成气囊。注水前打开 排气阀,注水时打开进水闸阀,注水时观察排气阀至出水停止,注满 水后,静止一段时间,待管道内外水温达到平衡及满水管道沉降稳定 后,再试压。 3、升压 管线注水完成后、管内外水温达到平衡,开始用增压泵对管道进 行升压。 1) 、升压前关闭相关的排气阀; 2) 、升压时通过试压泵注入管线中的水,要通过流量计进行准确 计量。 3) 、升压时压力应缓慢上升,在管线压力达到 75%以前,升压速 率不大于 0.1MPa/min,在管线压力达到 95%以后,升压速率应小于 0.01MPa/min; 4) 、当压力升压至试压压力的 50%时,稳压 15 分钟,观察管线 有无泄漏, 压力有无明显下降; 当压力无明显下降时, 继续进行升压; 5) 、在升压过程中,要对注入水中的体积、时间、水温度、环境 温度和相应的压力进行全程记录。 6) 、在管线升压过程中,当管线中的空气含量超过 0.2%,拟采 用的应急措施是:打开加压泵的降压阀进行降压,然后再打开排气阀 门,反复多次,并注意观察排气口的情况,当排气口的出水形成连续 性气水柱时,管线内的空气基本已经排空。若管线中的空气含量满足 要求,则继续升压至管线的试验压力。 4、稳压 1) 、当管线内的压力升至试验压力后,关停试压泵,拆开相关的 注水软管,并静止一段时间(约 1 小时) ; 2) 、管线内的压力平衡稳定后,管线要在试验压力下稳压 15 分 钟,稳压过程中,管线的压力变化情况要用压力记录仪、压力显示器 进行记录; 3) 、温度的变化对管线中的压力有一定影响,稳压过程中要定时 (15 分钟)测量和记录水温度、环境温度和管线压力,必要时绘制 温度-时间曲线图。 4) 、水压试验合格标准:在 15 分钟内压力下降满足规范标准, 检测管道外观无渗漏现象,则水压试验合格。 5、泄压 1、试压完成后,管线的泄压要缓慢进行,泄压的速率不大于 0.1MPa/min; 2、先打开排气阀,然后排水降压。 3、试压完成后,及时提交试压报告给各方会签。 6、排水 打开排气阀,排水闸阀排水。 四、注意事项 (一) 、安全方面 1、严格执行工程局安全工作准则,无条件接受安全员的安全监 督,听从现场安全监护员的劝阻、教育。在整个试压过程中,设立两 名试压安全监督安全员,专门负责试压的安全。 2、在进入施工现场前,必须对所有施工人员进行针对性的安全 教育、安全技术交底。 3、进入施工区域必须戴好安全帽,必要时系好安全带,施工时 必须正确戴好劳保用品, 必须听从有关领导及现场安全员的劝告和指 挥;管线两端的试压点之间,要用步话机随时保持联络,注意安全。 4、高空作业,在采取各类安全防护措施后,方可作业;严禁患 有心脏病、高血压等高处作业禁忌病者登高作业。 5、施工开始前,施工负责人应组织人员全面检查、清理现场, 对施工所用的各种水、电、气等应与指挥部有关人员联系、落实,制 定可靠的安全措施,并指派专人做好现场的警戒监护。 6、施工临时用电等,必须确保绝缘、接地良好,并有醒目标志。 施工完毕,必须及时拆除,做到“装得安全、用得正确、拆得彻底” 。 7、施工与安全发生矛盾时,应立即暂停施工,并立即向有关领 导汇报。 8、试压前,在试验范围内使用警戒区域,禁止闲杂人员进入, 设立警示标志,任何人不得擅自拆除安全标志,警戒线,不准穿越、 闯入警戒区域。所有试压用的机械设备、机具在试压前要进行充分的 检查,确保无安全隐患,压力表应有安全合格证和检验报告,试压过 程中,特别是升压时,人员不允许站在阀门、仪表等可能喷射出来的 方向上,特别是管线两端的封板处严禁站人。 9、禁止在压力提高后立即进行检查以及对个别焊缝的敲打,禁 止在有压的情况下进行修理工作,应待卸压后修补,压力试验的全过 程中,非试压人员不允许动试压用的阀门、仪表,以及试压泵、空压 机等设备,避免违规操作时出现安全事故。 10、 施工必须由专业人员进行, 例如: 电气焊工等必须持证上岗。 11、乙炔、氧气必须按照安全距离摆放,安全距离应大于 5 米。 (二) 、其它方面 1、管道试压,施工单位首先对管道进行预试压,试压合格后, 再通知各方到场进行管道水压试验。 2、管道试压时,密切观察封板的变形情况,如有异常,应暂时 停止试压,查明原因后进行整改。 3、管道试压时,关于管道渗漏问题,我们将密切观察压力表的 变化情况, 我们相信本标段试压管道的渗漏量在允许渗水量的范围之 内。 4、从管道进水到管道试压完成,每天 3-5 次对试压管道部分进 行沉降观测,并将观测结果记录在案。 5、管道试压完成并合格,应待试压段内水排除干净后,方可对 端头的封板进行对称分块割除干净,打磨。 五、设备与材料 序号 1 2 3 4 5 6 设备 注水泵 扬程 30m 加压泵 空气压缩机 流量计 配套管 压力表 1.6MPa 12 方 1台 1台 1台 待定 2只 出示合格证 与检验报告 7 闸阀 4寸 4个 10MPa 规格 VMP50*16 台 500m?/h 数量 备注 武威市凉州区水利电力工程局 通渭县农村安全饮水工程施工项目部 2013 年 月 日 闭水试验 工程名称: 报验申请表 致: 我单位已完成 验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、管道闭水试验记录。 (监理机构) 工作, 现报上该工程试 承包单位: 项目经理: 日 审查意见: 期: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 0+000 至 0+289 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 0.63 PVC-U 289 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 0+289 至 0+505 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 1.0 PVC-U 216 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 0+505 至 0+878 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 0.8 PVC-U 373 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 0+878 至 1+165 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 0.63 PVC-U 287 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 1+165 至 1+264 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 1.0 PVC-U 99 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 1+264 至 1+417 接口种类 柔性密封圈连接 试验长度(m) 355 设计压力值 (MPa) 1.6 PVC-U 153 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 1+417 至 2+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 2+417 至 3+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 3+417 至 4+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 4+417 至 5+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 5+417 至 6+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 6+417 至 7+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 7+417 至 8+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 8+417 至 9+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 9+417 至 10+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 10+417 至 11+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 11+417 至 12+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 12+417 至 13+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 13+417 至 14+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 管材种类 钢管 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目第 11-1 标段 试验日期 管道里程 14+417 至 15+417 接口种类 焊接 试验长度(m) 323.9 设计压力值 (MPa) 3.0 观测起始时间 T1 1000 允许渗水量 (m?/24h*km) 试验压力值(MPa) 次数 渗 水 量 测 定 记 录 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q(L/min*m) 1 2 3 4 折合平均实测渗水量(m?/24h*km) 外观记录 评语 施工单位: 监理单位: 建设单位: 项目经理: 监理工程师: 项目负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 管道闭水试验