空调的能效比分为两种,分别是制冷能效比 EER 和制热能效比 COP。一般情况下,就中国 绝大多数地域的空调使用习惯而言, 空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段, 其主要功能仍 然是夏季制冷,所以人们一般所称的空调能效比通常指的是制冷能效比 EER。[2] 能效比代号:EER (1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即 EER 和 COP。 (2)EER 是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。 (3)COP 是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。 (4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率 (5)EER 和 COP 越高,空调器能耗越小,性能比越高。 高能效空调=低能耗空调 国标 1、2、3 级能效 高能耗空调=低能效空调 国标 4、5 级能效 高能耗空调(4、5 级能效空调)09 年 3 月在中国强制停产。 编辑本段 能效比标准与分级 国家的空调能效比标准 能效比是指额定制冷量与额定功率(耗电量)的比值。 能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,中国能效分 5 个等级,能效 标志的底色为蓝色,顶头有“生产者名称”、“规格型号”等信息;最为醒目的就是标志的中间 部分,有从 1 至 5 个等级标记,从绿色到红色,并在左边有信息提示从“能耗低”到“能耗高”, 右上角则明示出本规格型号产品的能效等级。标志的下部提供有“能效比”、“输入功率”以及 “制冷量”的具体数据。[3] 具体的能效等级划定 能效标识 能效等级 2.6~2.8 五级 2.8~3.0 四级 3.0~3.2 三级 3.2~3.4 二级 3.4 及以上 一级(特佳地源热泵中央空调能效比 5.0 以上) 1 级最节能,5 级能效最低,低于 5 级的产品不允许上市销售。空调企业需要在产品上 加贴能效标识标志, 告知消费者其能效水平等级。 消费者可以直接通过能效等级标贴清楚地 知道哪种空调是省电节能的。据了解,以一台 1.5 匹空调为参考,一级品每小时耗电量不 得超过 1 度,五级产品每小时耗电量不得超过 1.35 度。 能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法, 按照国家标准相关规定, 把空 调的能效比分为 1、2、3、4、5 五个级别。能效标志为 2.6 至 2.8,能耗等级为 5 级能耗; 能效标志为 2.8 至 3.0,能耗等级为 4 级能耗;能效标志为 3.0 至 3.2,能耗等级为 3 级能 耗;能效标志为 3.2 至 3.4,能耗等级为 2 级能耗;能效标志在 3.4 及以上,能耗等级为 1 级能耗。按规定,如果产品低于最低市场准入的 5 级能效,是不允许在市面上销售的。 家庭使用 2 级能效比效果最佳 家庭使用 2 级能效比效果最佳, 级能效比的空调确实要比 2 级能效比的空调单位耗电 1 量要低。但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说,小 1 匹和 1 匹空调连续工作 10 小时才能节省 1.5 度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭 就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出,2 级能效比其实是一个“临界点”,根据 测算,一般家庭使用 2 级能效比的空调节能效果通常达到最佳。 . 编辑本段 制冷量能效比的估算 市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应 以W 瓦 来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为: 1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162。这样,1匹制冷 量应为2000 大卡 ×1. 162=2324 W 。 这里的W 瓦 即表示制冷量, 而1. 5 匹的制冷量应为2000 大卡 ×1.5×1.162=3486 W 。 人们在选购空调器时都十分关心如何确定空调制冷量的大小。 确切地讲, 空调制冷量的 大小是由房间的面积、高度、朝向、房间密封程度、居住人口以及房间内其它家用电器 如 电灯、电视机、电冰箱等 的功率、数量等综合因素构成的。为了方便读者计算起见,这里 只把基本的空调制冷量的估算方法做一介绍。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115—145W ,客厅、饭厅 每平方米所需的制冷量为145—175W 。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则 所需空调制冷量为: 160W×15=2400W 这样, 就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KC-25 型窗式空调器,或选购KF-25GW型分体挂壁式空调器。 节能型空调器,即制冷量相对较大,而耗电量较小的空调器,是人们所希望选购的较为 理想的空调器。 在选购时, 可以根据空调器铭牌上标出的功率指标计算出能效比, 来分析一下是否是节 能型空调器。所谓能效比 也称性能系数 即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。 通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如, 一台KF-20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W, 额定耗电功率 为640W, 另一台KF-25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W, 额定耗电 功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为: 第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125 第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58 这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器[4] 编辑本段 北美季节能效比简易计算方法 SEER 简易计算方法 SEER 定义和 EER 的定义完全不同,其测算方式也有差异。对于 EER 的测算,空调 的能力和能效只要通过一个工况测试就可以完全获得,而对于 SEER 的测算,由于测算过 程中需要考虑系统开/关循环损失和累加能源消耗量的影响,因此空调的能力和能效需要通 过四个工况测试并通过一系列的加权计算才可以获得最终结果,见表 1。 A 工况称为标准制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷量。B 工况称为低温 制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷能效,标准中对其定义为 EERB。C 工况 干工况稳态试验和 D 工况干工况断续试验,做这两个试验要保证蒸发器表面处于无凝露的 测试状态中。A、B、C 三个试验项目都属于稳态试验项目,当测试数据误差满足 ASHRAE37-2005 所规定的范围以内,即可以按照 10 分钟一次的时间间隔进行数据结算。 D 工况试验中,空调要按照 6 分钟开机,24 分钟停机,30 分钟为一个循环周期的方式循环 往复进行,当循环周期工况稳定后,记录其中一个稳定周期的试验数据,通过这两个试验, 求取 SEER 计算过程中最重要的参数 CD 值,标准中定义 CD 值为效率降低系数,由于精 算过程十分复杂, 试验平台焓差法试验装置需要进行程序调整, 因此并非所有焓差测试台都 可以进行 CD 值的测试,在 ARI 210/240 标准中对于不能进行 C 工况和 D 工况试验的焓差 测试装置,允许 CD 值使用 0.25 替代。将 0.25 代入公式(1)。 PLF(0.5)=1-0.5×CD………(1) 式中: PLF(0.5)——当制冷负荷系数为 0.5 时的部分负荷系数。 将(1)式的计算值代入公式(2),即可求取季节能效比值。 SEER=PLF(0.5)×EERB……(2) 此时季节能效的计算公式可以变形为 SEER=0.875×EERB。引入 SEER13 的概念, 公式可以继续变形为 EERB ×0.875×3.412(Btu/W)≥13(Btu/W), 即工况 B 的试验条件下测试 所获得的能效值要求大于 4.35W/W。