在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。优点:1.结构与工作原理简单。2.整套保护中间环节少,对近处故障可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。3.保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。