您好,欢迎您访问五大连池市招聘网。　墙内走电线需不需要电线槽?墙内走线,是需要穿电线管的。不然容易受潮和施工被打断。装修时,可不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线管呢?需要注意哪些问题?装修时,可不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线...　装修时,可不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线呢?需要哪些问题?首先家居杂坛明确给出答案:装修时,绝对不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线,这种做法是被明确禁止的;下面家居杂坛就来给大家说说装修时,为什么不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线以及有地暖的房间装修事如何铺设电路。　地采暖保护层的作用就是防止地盘管被损坏,而且还要保证地盘管的散热量能够达到要求,所以地采暖保护层的厚度一般都很薄,地采暖的厚度一般就是4公分到6公分,而且4公分的占多数;由于地盘管的外径大约为2.5公分左右,那么我们就知道了地盘管的管上表面到保护层完成面只有不到2公分;　而家中电线管最小直径的也要是D16的,这种电线管的外径差不多要达到1.8公分,所以我们如果在地采暖保护层上面开槽布置线管,开槽的深度最少也要2公分,这个深度开槽百分之百的会切到地盘管;　另外由于地盘管在地面铺设时虽然有一定的规律,但是很难避免地盘管在浇筑混凝土时移位,所以地采暖完成以后我们也无法准确的定位出地盘管的位置,所以装修时,是不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线的。　我们如果想在有地采暖的房间内改造电路的话,我们有两种布线方法,第一种就是沿顶板敷设线路,第二种就是直接在地线上敷设线路;　在顶板上敷设线路的时候,此时的线路就是从配电箱出来以后沿墙面向顶板敷设,在沿着地面向墙面敷设,最后不知道用电点位;沿顶板敷设时需要增加吊顶,这一点我们千万要知道;　沿地面上直接敷设线路很简单,就是还是沿着我们计划开槽的区域直接在地采暖保护层上敷设线管,做法就是线路从配电箱没出来以后先沿着墙面敷设到地面,再沿着地面敷设至墙面,最后布置到我们的用电点位;沿地面直接敷设唯一的缺点就是会使家中的净空减少3公分左右,这点我们也要清楚。　关于装修时,可不可以在已做好的地暖填充层上开槽走电线的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!