当变压器所连接 母线未装设专用母线保护时也作为母线的保 护。 相间后备保护可选用过电流保护、复合电压启 动的过电流保护以及负序过电流保护等 1. 过电流保护 动作电流按躲过变压器可能出 现的最大负荷电流整定: I op K rel Kr na I L.max 需要分别考虑躲过并列运行的变压器切除一台时产生的 过负荷电流,躲过电动机负荷的自起动电流等,动作时限和 灵敏度需要与相邻元件的过电流保护相配合。 2. 复合电压启动的过电流保护 复合电压指负序电压和低电压。