[摘要]?冬日里外面雪花飞舞、天寒地冻,在有暖气的家中却温暖如春、非常惬意,可是总有这样那样的原因导致暖气不热,如何解决哪
随着立冬时节的到来和天气转寒,今年集中供暖的大幕已经开启。那么在暖气输送到千家万户的过程中有可能出现不少问题,导致住户室内温度不高。那么影响温度达标的因素主要有哪些?家里暖气没那么暖和怎么办?
一:供热单位供热正常的前提下,暖气不热情况主要有:
1.气堵、物堵。串联用户楼上、楼下同位置暖气不热,需在顶层同位置打开放气阀进行排气或打开同位置阀门。分户用户打开自家放气阀或每组暖气放气针进行放气。串联用户、分户用户单组上热下凉,可冲洗暖气设施,排除物堵。
2.分户用户暖气前热后凉。可适当调小前几组暖气调节阀或清理除污器。
3.地暖常见问题。分水器凉,供回水不循环,可开启阀门或清洗过滤网、除污器;如分支有热有凉,分水不均,调节分水器开关。
4.热计量用户暖气故障处理。室内暖气凉,可开启阀门,调试温控阀;室温不高,可调节室内温控阀到合适温度;计量表系统不走字或异常,属计量表故障,应报修。
5.遮盖暖气的影响。暖气片上及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物,装修时暖气片不要密封,以免影响采暖质量。实验表明,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度;另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施,建议采用整体移动式装饰罩。
二:放水可以让暖气热吗?
“居民开阀排气时,连水也往外放,以为把不热的水放了,暖气就热了,其实这是错误的做法。”据供热企业负责人介绍,居民把暖气管道里的水放了,循环系统热水不够又要加水,将影响整个热循环的效率。正确的做法是,排气时,开始有水冒出就代表气已经通了,应立即关闭排气阀。
三:入户管道热,家里管道却不热,咋回事?
这是热网循环问题,可能是管道内水锈水垢过多,可以联系供热企业清洗或清除水锈污垢。
四:室内多少温度合适?
一般来说,人体在室内感觉最舒适的温度是18—22℃为宜,所以冬季采暖时室内温度最好控制在这个区间内,不宜过高,否则易引起干燥、上火等不适,室内外温差太大还易引起感冒。
五:暖气漏水,怎么办?
管网、进户管道、暖气片的跑冒滴漏现象,无论大小均不可自行解决!如发现这种问题,可采取以下应急措施:关闭故障管段的控制阀门。关闭暖气片上的供、回水阀门。立即通知供热单位或维修人员,需要更换新管的及时更换,需要维修的及时维修。另外,需对漏点进行减压后再维修,绝对不能带压维修,否则会使漏点扩大,管件损坏。
六:供暖小窍门
1.供暖初期,上水的过程中大量的空气也同时进入到供暖管道,如果不能及时排出,堆积在管道里,会造成暖气不热。
解决方法:放风阀螺丝已经锈死,千万不能贸然使劲拧动,以免放风阀断裂导致暖气热水喷出,要请专业水暖人员上门维修。
2.同时,住在高层的住户应该定期检查暖气热度,如果发现有热度不均的情况,就要及时排气。如果您是老款的暖气,用手就直接拧开就可以了。
如果去年室内温度是20度,在锅炉房和换热站供气工作正常的情况下,室内温度有所降低。那么,可以逐步判断这个散热器挂壁阻塞比较严重,需要专业人士清洗。
解决方法:正常来说,地热用户每两年就应该清洗一次管道,老式暖气用户应该七到八年进行一次专业清洗。
3.暖气不热的原因还一种有可能——暖气使用年限超长,内壁结垢,热阻增加,导致水流不畅,温度上不去。
老式的暖气片的使用寿命是20年左右,像现在的新式暖气片使用寿命大概是七八年,10年基本已经达到极限。
解决方法:住户应该根据自家实际情况,在使用年限达到上限之前更换新的暖气。
还有一些暖气不热的原因是用户人为造成的,比如超负荷多加散热器、私自安装放水阀、加装上水循环泵等等。私自加泵的行为实际上在供暖管理条例里是坚决杜绝的,是违法行为。
看阀门前后温差问题,确定滤网堵塞后,一定要找专业人员打开滤网,将里面的脏东西排出去,再拧好!基本上就可以保证正常供暖了!