监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量检查。 11.3.5 馈线防雷应符合下列要求: 1、馈线进人机房与设备连接前应安装馈线避雷器,接地端子应就近引接到接地线 上。 2、馈线在室外部分的外防护层应有不少于 3 点的外防护层接地连接,外防护层的 接地位置应在天线与馈线连接处、 馈线引人机房应在馈线洞外处。 所有垂直拐水平处都应进 行外防护层接地。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件观察检查,用万用表、接地电阻测试仪测量检查。 11.3.6 天馈线系统的电压驻波比应不大于 1. 5 检验数量:施工单位全部检查。