今年国务院部署 大气污染防治十条措施后,焦化企业的环境保护工作更是推到了风口浪尖,达 到国家最新的污染物排放指标,是当前企业管理者的重大要务。对照《炼焦化 学工业污染物排放标准》,该厂积极认真地进行了落实,但在执行过程中遇到一 些问题,经过反复咨询、实践探索、对比调节、监控监测,仍然还存在一些可 供焦化人共同为之探讨、研究的问题。 1、水污染物排放执行情况 该厂产生的废水主要有三类:生活污水、生产净废水、生产污水,为了处 理污水,该厂设置了独立的酚氰废水处理站,该站污水处理规模为120m3/h, 废水生物处理采用“预处理+生化处理+混凝沉淀的处理工艺”。按照《炼焦化学 工业污染物排放标准》(GBl6171.2012)中4.1.5条中规定:焦化生产废水经处 理后用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等的水质,其PH、SS、CODer、氨氮、挥发酚 及氰化物应满足表1中相应的间接排放限值要求即可,这个指标该厂能够达到, 但对于5.1.1条规定:对企业排放废水和废气的采样,应根据监测污染物的种类, 在规定的污染物排放监控位置进行,有废水和废气处理设施的,应在处理设施 后监控。5.2.2条规定:用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等回用水质监测的取样位置, 分别设在洗煤、熄焦和高炉冲渣的回用水池中。针对上述两条市监测站和该厂 在对处理后的污水现场实际监测时出现分歧。该厂认为根据5.1.1条规定应在处 理设施后的外排水池中采样进行监测监控,而市监测站认为按5.2.2条规定应在 熄焦池熄焦泵的进水口水池中监测采样才符合标准要求。市站认为熄完焦的回 水不应该回熄焦池,而应该回酚氰废水处理站,流程应该是:酚氰废水处理站 处理后的达标水一>熄焦池一>熄焦泵提升熄焦一>熄焦后的回流水进酚氰废水 处理站,所以必须在熄焦泵的进水口水池中监测采样。而按照焦化行业传统的 熄焦工艺应该是熄完焦后回流的水进熄焦池的各级沉淀池即可,所以生化处理 后的废水是否达标排放应该在处理后的水池中采样才是准确的。为此分歧的双 方对标准的理解到现在还没形成统一意见。 2、焦炉烟囱气排放执行情况 按照沈环保[20121133号《关于印发沈阳市2012年烟气自动监测系统安装 工作计划的通知》要求,该厂积极响应市环保局的指令,全力配合监测设备提 供单位宇星科技发展(深圳)有限公司的工作,并于去年12月份完成了1撑、 2样焦炉烟囱CEMS烟气在线监测设备的安装,2013年元月开始调试并投入试运 行。该设备主要监测项目为烟尘、二氧化硫和氮氧化物,到目前为止所监测的 颗粒物、S02、NOx三项指标,只有颗粒物能稳定达标,s02监测值波动大,NOx 监测值基本都在超标。用便携式仪器对两个烟囱监测项目进行了对比监测,s02 标准状态下在90.130mg/m3范围内,NOx标准状态下在800.1000mg/m3范围内, 经设备厂家利用设置在设备内的公式折算后二氧化硫和氮氧化物的上传数据均 超标。为此我公司一直在分析和寻找原因,并积极地向行业专家和同行企业咨 询,对一些有可能引起数据波动的因素均加以了调节,但实际设备检测出来的 数据没有根据调节预期达到最好的效果。 调节工艺控制,设备显示的监测数据基本保持不变。