在气焊或气割过程中, 有时会发生气体火焰进人喷嘴内逆向燃烧的现象, 称为回火。 回火时一旦逆向燃烧的火焰进人乙炔发生器或乙炔瓶内, 就会发生燃烧爆炸事故。 回火防止器的作用是当焊炬或割炬发生回火时, 可防止火焰倒流人乙炔发生器或乙炔瓶内, 或阻止火焰在乙炔管道内燃烧, 从而保障乙炔发生器或乙炔瓶等的安全。 所以乙炔发生器或乙炔瓶必须安装回火防止器。 当焊炬或割炬的焊嘴或割嘴被堵塞, 焊嘴或割嘴过热负气体压力升高, 增大混合气活动阻力, 乙炔气工作压力过低或橡皮管堵塞, 焊炬、 割炬失修等使混合气流出速度降低, 火焰燃烧速度大于混合气流出速度, 氧气倒流等均可导致回火。 回火防止器按其工作原理分为水封式和干式两种; 按通过乙炔压力分为低压式(小于 0. 01MPa) 和中压式(0. 01~0. 05MPa) 两种。 目前国内常用的与乙炔瓶配套的干式回火防止器, 主要有中压防爆膜式和中压冶金式两种。 回火防止器使用时必须严格按照下列要求: l) 安装在乙炔发生器上的回火防止器, 其流量、 压力必须与乙炔发生器发气量、 乙炔压力相适应。 2) 使用中压冶金片干式回火防止器或中压多孔陶瓷式回火防止器, 要求乙炔含杂质和水分少, 乙炔站应安装干燥器和净化器。 在使用中, 当发现乙炔流量减少、 阻力增加时, 应清洗粉末冶金片或多孔陶瓷。