两小时
试压室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压内10min,观察容各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。 以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,是层层试压而不是整个楼宇暖气系统试压
试压压力一般就是8~10公斤,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是专有水管厂人员来试压属的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了

天然气管路试压及保压时间为多久

一般情况下,天然气管道建成后强度试验是把压力逐步升高到设计压力的1.5倍,然后稳压30分钟即为合格。强度试压是指打压为工作压力的1.5倍,稳压30分钟就可。(我们做的时候15分钟)
保压是打压到工作压力,保压24小时,并有打压记录。如果压力较高,还需要做试压申请试压分为两种,楼上的回答是强度试验,另外还需进行气密性试验,压力升到设计压力,稳压24小时。