一氧化碳报警器' target='_blank'>一氧化碳报警器十大品牌推荐安装方法
可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处一氧化碳报警器,且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时一氧化碳报警器,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
可燃有害气体报警器探头的安装位置是根据-2009《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。
检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。
⑽ 防爆方式:隔爆
⑾ 取样方式:扩散式
⑿ 贮存 温度:-50℃—80℃
湿度:≤95%RH
⒀ 寿命:三年
一氧化碳报警器十大品牌推荐
本文由元之恒编辑,转载请注明出处。