电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

知道的告诉6mm2电线直径是多少

绝缘厚度规定值为0.8MM 外直径下限为6.2*14.5MM 上限为:7.5*17.5MM (89.9---131.25MM)(实心导体中单线最少1根)

15平方电线直径是多少

一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到的电流。散热条件好取/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

35平方电线直径是多少

直径=面积/3.14的平方根x2=6.68 mm “换算方法"知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是如此。如:2.5方电线的线直径:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 反之已知电线的直径,计算"电线的平方"也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4。希望我的回答对您有所帮助!

4平方单芯电线直径是多少

4平方单芯电线直径用游标卡尺或千分尺测量其直径,用公式S=πd2/4 算出来。计算出的数值如果误差在标称值的5%以内,应该就算是合格的。 4平方铜线单根硬线,线芯直径2.24毫米,但有些4平方是多根细铜线组成的软线,那就是许多根铜线截面积

哪位知道25平方电线直径是多少

1、直径5.64mm。2、电缆的型号由八部分组成:(1)用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆。(2)绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚乙稀,YJ交联聚乙.(3)导体材料代码-不标为铜,L为铝.(4)内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚乙稀护套.(5)派生代码-D不滴流,P干绝缘。(6)外护层代码.(7)特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带。(8)额定电压-单位KV

家用电线直径是多少

现在照明和一般插座用2.5平方的,厨房插座用4平方,客厅空调(柜机)用6平方,卧室空调(挂机)用4平方

谁能说说六平方电线直径是多少

纠正一下,不是6平方米的电线,而是6平方毫米,简称6平方电线,不能加一个“米”。6平方电线的直径是2.76mm。截面积计算:截面=半径的平方×3.14,计算直径 反过来算就行了。

05平方电线直径大概是多少

1、股电线的直径=根号下(0.5/28/π*4)=0.15(mm)。2、直径,是指通过一平面图形或立体(如圆、圆锥截面、球、立方体)中心到边上两点间的距离,通常用字母"d"表示。希望我的回答对你有所帮助!

10平方电线直径是多少厘米

10平方5股的直径是8mm。计算过程:10方电线的线直径是:10÷ 3.14 =3.19,再开方得出1.79毫米,因此10方线的线直径是:2×1.79毫米=3.58毫米。5股(每股电线半径3.58毫米)10平方的线:0.785 ×(3.58 × 3.58)× 5= 50.31平方半径50.31÷3.14=4mm,直径4×2=8mm所以10平方5股的直径是8mm,以上个人意见,供您参考。

bv电线直径允许的偏差是多少

产品标准型号应该是BV 2.5mm2他的标准 GB/T 5023.1-2008对导体的尺寸要求是符合GB 3956-1997 标准中并没有对导体标称截面积和导体直径的考核具体要求,标准提倡的是导体电阻要求,因为影响导体载流不只是外径尺寸,材料纯度也很重要,好一点的电解铜外径小一些电阻也是符合要求的。所以推荐去当地质监部门送检检测一个20摄氏度导体电阻,就一项即可。检测费大概几十块而已。如果嫌麻烦你就自己测吧,行业一般规定2.5这个规格的测量公差是正负0.04mm,2.5mm2的单线直径是1.78mm,合格范围就是1.74~1.78mm。(但如果是好点电解铜是可以低些的所以建议检测直流电阻项目)。对于塑料的厚度是有要求的2.5mm2绝缘厚度是0.8mm,任意一点可以小于此厚度但是不能小于0.8*0.9-0.1=0.62mm(这是标准要求的),也就是可以在电线某一点上有小于0.8大于0.62mm的厚度,所以一般检测电线一周上的六个点,取平均

谁知道1平方电线直径是多少

1平方电线直径的计算方法:1.128mm(面积=3.14d^2/4,故直径=(4/3.14)^0.570平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm。 70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm。 70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm。 70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm

问一下4平方的电线直径是多少

4平方铜线单根硬线,线芯直径D=1.13×4=2.26毫米,但有些4平方是多根细铜线组成的软线,那就是许多根铜线截面积的总和。这就是用平方表示不管是单根或多根软线均同。

谁能告诉25mm电线直径是多少

10平方5股的直径是8mm。计算过程:10方电线的线直径是:10÷ 3.14 =3.19,再开方得出1.79毫米,因此10方线的线直径是:2×1.79毫米=3.58毫米。5股(每股电线半径3.58毫米)10平方的线:0.785 ×(3.58 × 3.58)× 5= 50.31平方半径50.31÷3.14=4mm,直径4×2=8mm所以10平方5股的直径是8mm.

谁能告诉25铜丝电线直径是多少

25平方一芯电缆线铜线直径16.4mm。 查VV32 YJV32 铜芯塑料绝缘电力电缆直径表有,25平方的电缆,单芯直径是16.4mm;双芯直径是29.4mm。

谁能告诉50平方电线直径是多少

10平方5股的直径是8mm。 计算过程: 10方电线的线直径是:10÷ ??3.14 ??=3.19,再开方得出1.79毫米,因此10方线的线直径是:2×1.79毫米=3.58毫米。 5股(每股电线半径3.58毫米)10平方的线: 0.785 ??×(3.58 ??× ??3.58)× ??5= ??50.31平方 半径50.31÷3.14=4mm, 直径4×2=8mm 所以10平方5股的直径是8mm.

4mm2电线直径是多少

4mm2的电源线 可以带32A电流(铝线)或42A电流(铜线)。 根据口诀,4平方的铝电线其安全载流量为其截面的8倍,即4x8=32A。如果是4平方的铜线,按6平方的铝线计算,其安全载流量为其截面的7倍,即6x7=42A,所以4平方的铜线其安全载流量为42A。

哪位朋友知道4平方毫米电线直径是多少

约15.35mm