走顶好,有问题了好维修,起码漏水楼下不会找你麻烦 走地好,这样管道不容易氧化,寿命长。 粗糙的水电工程没有考虑到房屋的个体差异,盲目施工,武断地决定水电线管走顶或走地。但事物总有两面性,没有绝对的对错。 那到底水电改造是走地好还是走顶好呢?事实上,水电走地和走顶各有优缺点。 | 水电走地 | ■ 优点:①节省装修材料;②埋在地下,不用担心管道氧化等问题,使用时间周期长;③效率高,工期短;④施工难度小。 ■ 缺点:①一旦发生渗水,很难主动发现,楼下邻居被淹了找上门才知;②维修成本高,一旦出现漏水需要将瓷砖地暖等掀起了! | 水电走顶 | ■ 优点:①方便维修定位!维修费用也相对较低;②出现问题可以及时发现!哪里漏水修哪里;③避免打扰到楼下邻居,如果漏水只是殃及自己家;④水管走顶还有一个特别的好处,冬天天气冷的时候晚上可以把水管里面的水全部放掉、放空,这样水管里面的水不会结冰,把水管子撑爆了。 ■ 缺点: ① 安装成本高!施工难度大;②需要安装吊顶来遮挡,降低了房屋层高;③水管走顶属于明装,管子氧化速度更快,漏水概率相对高一些。④材料和施工工费更高 水路无论走顶,还是走地,都要结合房屋实际情况决定,因地制宜。 水电改造 总结 水电无论走顶,还是走地,都要结合房屋实际情况决定,因地制宜。 例如一般的屋子,客厅、餐厅、卧房这种地区,走地就可以了;而像洗手间、餐厅厨房、生活阳台这种地区,走顶会更好,那样既能充分发挥二种路线分别的优点,又能少花糊涂钱。 当厨卫水电线管同时在顶部布置时,为了以防万一,需要将电路设置在上,水路设置在下,水电线管间距不小于30 mm。这样,即使水管发生渗漏,电路也不会受到影响而导致更大的风险和损失。 | 电路 施工 | 强电,简单讲就是连接插座、照明、开关的电线。 弱电,用于信息的传送和控制。弱电包括电话、电视信号、局域网、家庭影院、智能安防系统等。 ■ 回路设置:客厅空调一组回路、卧室空调每2台一组回路,所有照明为一路,厨房插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,冰箱设置单独回路( 冰箱设单独回路,直接连接总闸进线。目的是当你出远门时候,为防止失火,保证冰箱里存的食材新鲜)。 ■ 线路布局合理,走向清晰有序。 ■ 强电线与弱电线不可穿入同一线管内,也不可埋入同一槽内,要保持至少30公分的间距。(见下图) ■ 同时相交处要用锡箔纸包裹起来,以免强电对弱电信号造成干扰。(见下图) ■ 强电的线管必须要用直径20的,且每根管子最好不超过3根电线! ■ 底盒加锁扣,它不仅是保证电线的规范,更多的是保证抽动电线时,线管能不晃动,减少电线上绝缘层的损坏。(见下图) ■ 管排卡固定管线,这种管卡排列方式中间留有缝隙,后期水泥砂浆可以灌入到缝隙里面,防止管线太密导致瓷砖铺贴空鼓。(见下图) ■ 墙面不宜开横槽,开横槽以后墙面会很容易出现裂缝(如果必须要开就要确定在合理长度内,开横槽最长不能超过50cm,前提还是墙宽超过150cm)开了槽的承重墙,就象被金刚石划过的玻璃,遇到地震很容易断裂。(见下图) ■ 线管转弯处,不得使用90度弯头,否则电线在线管里面可能拉不动。(见下图) ■ 外露线头要用黄腊管或波纹管吊顶或墙面外露线头,要使用PE管包裹处理。线头用压线帽也是必须的。 ■ 弱电走线都必须是单管单线,因为弱电线的线径很粗,穿同一根线管抽不动,后期无法换线。 | 水路施工 | ■ 过桥弯用于在水管与水管,或者水管与线管交接处,常见于热水管与冷水管交接处,防止地面或者墙壁抬高。(见下图) ■ 明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。 ■ 给水一般采用PPR管,采用热溶连接的方式。(见下图) ■ 明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右; ■ 排水管三通建议做顺水三通或斜三通,排水更顺畅; ■ 洗手盆、洗菜盆、地漏和蹲便等排水点要安装存水弯,防止返臭;(见下图) ■ 室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。(见下图) | 注意 | ■ 布置水电线管的时候,不能在墙面开横槽,如果一定要开横槽,承重墙上开槽长度不超过30cm,非承重墙不超过50cm;在承重墙上开横槽竖槽时,遇到钢筋一定不能断筋; ■ 电线管与暖气管间距不小于20cm,如果交差布置,需要用隔热棉或者隔热套管隔离; ■ 水电完工后一点要注意拍视频/照片存档哦 想要了解更多装修知识,继续关注我吧!