我们都是到空调的使用越久,制冷效果就会越差,其实这不是代表空调质量差,而是需要补加氟了。那么空调加氟怎么排空呢?一起来看看吧!
先将室内机的细管、粗管通截止阀与室内外机连接铜管铜帽全部拧紧
室外机处,把外机细截止阀与连接管细管的铜帽也拧紧,粗管处铜帽也拧到完全紧固往回退两圈左右,然后用六角头螺栓开启细截止阀,将室外机填充的R22冷媒放出,冷媒会沿细管进入室内机并将空气从室内压出,从粗截止阀处流出;刚开始时,空气是常温的,所以感觉不凉,等到感觉粗截止阀处铜管、铜帽明显变凉时(约10~15秒钟左右),说明R22冷媒已经流到此处,空气基本排尽了,此时迅速将铜帽拧紧就可以了。
然后再用六角头螺栓开启粗截止阀,然后开机就可以了。
把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)拆机收氟的步骤:
制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
安装的时候还有开阀门排空:具体如下: 把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。 天气炎热,很多人进入空调房之后,希望瞬间就能感到凉意,觉得才舒服。而空调使用五年之后是需要加氟的,不然制冷就不是很好,那么空调加氟怎么排空呢?一起来看看吧!