磁性接近开关分为两线制和三线制两种,两线制接近开关有较为简单的接线方法,即直接与负载串联后接通到电源上,但是其中三线制接近开关又有两种不同的接线方法,即NPN型和PNP型。三线制接近开关的两种不同的接线方法
两种不同接线方法的相同之处在于,都是在电源正端接棕线,负载应该接黑线,而在电源OV端应该接蓝线。两种方法的不同在于,在负载另一端接到电源正端的是NPN型,接到电源OV端的是PNP型。PLC的数字量输入有两种模块,一种是电源OV端接公共输入,因为输入模块流出的电流,所以一定要选择NPN型接近开关,这也叫日本模式,而一定要选择PNP型接近开关的欧洲模式在电源正端接入公共输入端,输入模块流入电流。
三线制接近开关在现实工作中较为可靠,因为三线制接近开关不容易受到剩余电流的影响,而两线制接近开关在导通时会出现压降,而又会有剩余电流的影响,应该考虑具体工作情况进行选择。