板、墙体内线管、线盒预埋规范要求 1、线管埋设时必须做到顺直,绑扎稳固,管内清洁无杂物;完工后做好管路走向标 记。 2、线盒固定牢固、平整、清洁卫生。线管及线盒在经甲方、监理检查后方可隐蔽。 3、混凝土浇筑时,必须有人在现场值守,发现移位、损坏情况及时处理。 4、管接头及线盒连接处粘接固定牢靠,无形变损坏。 5、墙上配管、接线盒、配电箱的管口、接头必须保证一致,箱、盒固定平整规范牢 固,管子进入箱、盒处顺直排列整齐,安装尺寸准确。 6、过墙套管必须平直,安装牢靠,出墙位置均匀一致。 7、桥架支架必须顺直,分布均匀,做好防腐、表面处理及与桥架的可靠连接。 8、墙体上预留管洞密切配合土建,严禁事后开洞。