设置目的天然气调压站 是天然气输配系统的重要组成部分在燃气输配系统中的主要作用是调节和稳定系统压力 并控制燃气流量。由于天然气属易燃易爆的危险性物质 且运行压力较高 一旦发生泄漏 易造成火灾、爆炸或中毒等事故 为此 特设置本项目。 适用范围本项目适用一般环境下使用的天然气调压站 的设计、施工应当由持有相应资质证书的设计、施工单位承担 并符合国家有关技术标准和规范。 设计时需充分考虑运行的安全可靠性严格遵循相关规范及规定 采用国内外成熟先进的技术和设备。 自然条件和周围环境许可时调压站宜设置在露天 但应设置围墙、护栏或车挡 设置在地上单独的调压站 对居民、商业用户和工业用户包括锅炉 燃气进口压力不宜大于1 6Mpa 调压器室应有泄压措施其设计应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》的规定 调压器、阀门、过滤器、安全阀、测量仪表等设备符合要求并定期检查与校核 技术资料齐全 调压器应采用专业生产厂家生产的合格产品且安全可靠 技术资料齐全 发生故障时 能够限制下游压力在安全范围内。 在调压器的进出口处必须设置阀门正常运行时 处于常开状态。 设置安全阀包括切断阀和放散阀 控制压力的上限和下限 要求铅封完好 动作可靠 介质泄放点安全合理 定期效验 记录齐全。 设置事故检测和应急装置且装置灵活可靠 并定期校验 有校验记录。 调压器燃气入口处应安装过滤器定期清洗 保证过滤功能正常。 放散管管口应高出调压站屋檐10M 以上。 调压箱、柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4M 设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1 0M。 调压区内的电器设备必须选用防爆型并要保证系统连接完成后 整体防爆性能满足要求。 调压器工作压力较高要求设备和管道的材质满足强度要求。 10 调压器的燃气进、出口管道之间应设旁通管 以保证调压站维修时继续供气。 安全装置选用准确灵敏可靠 且定期检查校核 在调压器燃气入口 或出口 应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置当调压器本身带有安全保护装置时可不设 。调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。