有两个主要区域表现　出高的腐蚀率,第一个区域是在预饱和器或冷却器。由于低的　pH　值、高的氯化物、氟化物　以及高的温度的缘故,该区的沉积物下面通常被加速腐蚀。本区要求采用像　C-276　或C-　22　一类的合金。当气体进入吸收器时,情况变得比较缓和了。由于采用悬浮液喷射来进行　清除,所以　pH　值增至　4.5-6.5,温度降至约　54℃且通常很少有固态颗粒生成。已经表明,　含4-6%钼的合金在洗涤　器的这一区域具有良好的　抗腐蚀性。　在线加热器可用于吸　收器的顶部或排气管道中　以便加热潮湿的废气。　加热　器的管子用不锈钢和镍基　合金制造。　这种场合的腐蚀　性很强,所以需要用含　6%　或更高钼的合金。　废气从洗涤器出来后,　即进入排气管道。　如果未经　洗涤的旁通管内的废气与　排气管道区或烟囱中的洗　涤废气相混合,　它就会在洗　涤器中形成第二个严重腐　蚀区。　其恶劣条件与冷却器　段中的情况极为相似。　不锈　钢和镍基合金包括合金　625　在该区的极高腐蚀率已经　被观察到。　高合金材料如合　金C-276　或C-22　已经被成功地用在这些区域。　表2和表　3　所示为洗涤器装置于　60　年代末期开始使用的不锈钢和镍基合金的化学成分。　像304　和316　型不锈钢材料还不具备很好的抗腐蚀性能。317LM　型不锈钢可成功地用于吸　收塔中,某些新的　4-6%钼不锈钢也已用于吸收塔和内部零件。　在使用不锈钢发生大量故障后,洗涤器的用户转向使用镍基合金。开始时使用合金　20　和合金　825,但这些材料也出现故障,甚至合金　G(6%Mo)也失败了。在关键的和腐蚀性　很高的冷却池、排气管道以及烟囱管线区域,通用设备转向使用合金　625、C-合金　276　和　合金　C-22。最近已介绍了三种新的合金:REMANIT　4565S、　Nicrofer　5923h　Mo　合金　59　以INCONEL　合金　622。这些材料已经加以试验,但现场使用的经验还很有限。　表2FGD　合金-镍不锈钢　合金UNSNo　Ni　Mo　Cr　304　316L　317LM　Remanit4565S　4Mo　SS　6Mo　SS　6Mo　SS　S30400　S31603　S31725　N08904　N08925　S31254　9　12　14　17　25　25　-　2　4　4　4　6　19　17　19　24　21　20　废气