隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。 项目 单位 数据 额定电压 KV 12 额定功率 Hz 50 额定电流 A 1600 200 2500 3150 额定短路耐受电流 KA 40 50 额定峰值耐受电流 KA 100 125 额定短时持续时间 S 4 额定绝缘水平 工频耐受电压 KV 极间,极对地42断开口49 雷电冲击耐受电压(峰值) KV 极间,极对地75断开口85 外形安装尺寸 型号 A B C D E GN22-12/1600-2000 255 305 527 490 50 GN22-12/2500-3150 262 325 538 494 60 型号 A B C D E GN22-12C/1600-2000 537 255 305 807 580 GN22-12C/2500-3150 539 267.5 330 880 630 扩展阅读: