1, 防雷引下线的要求
1、引下线扁钢截面不得小于25mm*4mm;圆钢直径不得小于12mm。2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的四根主筋。4、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。采用搭接焊时,其焊接长度如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
2, 防雷引下线的要求
1、引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm,扁钢截面为48`mm^2`,扁钢厚度为4mm。装设在烟囱上的引下线,其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm,扁钢截面为100`mm^2`,扁钢厚度为4mm。2、引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土中钢筋作引下线除外。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。3、引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。4、建筑物的金属构件(如消防梯等),金属烟囱、烟囱的金属爬梯等可作为引下线,但其所有部件之间均应连成电气通路。5、采用多根专设引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线、接地线的连接状况,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。6、利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm*4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:(1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。7、当建、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接(绑扎或焊接)并符合要求时,竖向钢筋可作为引下线;横向钢筋若与引下线有可靠连接(绑扎或焊接)时可作为均压环。8、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地