家里跳闸是怎么回事?　1、使用的电器多,重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸,这个可以减少大功率电器的使用。　2、因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。　可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。　检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。　如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。　每隔几分钟就跳闸怎么办?　老是跳闸的原因一般有两种情况,一是漏电跳闸(如果您家装有漏电保护器的话),二是过负荷跳闸,所以您得先注意一下:1,如果平时不跳而当使用某个电器时就跳闸或容易跳闸,那就说明这个电器有漏电的地方或有绝缘不好的地方;2,跳闸原因:如果只要使用某一个线路,即某个线路一旦供电就跳,那就说明这条线路有漏电的地方;3,如果是当某一个电器使用时刚开始不跳,而等一会就跳,那就说明这个电器的绝缘老化了,热稳定性变差而发生漏电;4,跳闸怎么办:如果是当使用耗电功率相对较大的电器或家里有较多的用电设备在使用,这个时候跳闸,那就说明您家的这个跳闸的空气开关(家用的PVC空气开关或漏电保护器)的额定电流选小了,应该换一个适宜的额定电流比较大的漏电保护器。