16.2	内容(本节包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节) 系统说明 本节至少应包括以下内容: 分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。 介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。 系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部份部件运作的应变程序。 有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。 技术说明 本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明,其格式应参照本技术说明书,内容包括: 所有系统和设备的技术资料介绍,包括每块电路版的电路图,以及其所有电子组件的布置图。 管道和接线图。 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸,如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。 设备表:列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标等资料。 维修保养 本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料: 所有系统的检查手册。 所有系统的运作手册。 更换装置部件的程序、要求和更换率。 从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。 零备件贮存和目录编册系统。 系统的故障寻找程序。 零备件表。 安全保险 本节至少应包括以下内容; 各类设备的正确操作程序。 对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。 电气事故的防护措施: 机械事故的防护措施; 火灾和爆炸事故的防护措施; 化学事故的防护措施; 在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施; 急救及意外报告; 供应厂商指南 本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单,包括通讯地址、电话及图文传真号码。 零备件表 本节应列出提供子业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。 任何装置或控制系统采用计算机软件时,须提供专用使用手册并应包括以下内容。 目录表打印本; 流程表、数据流程图和程序说明; 故障诊断软件和工具的使用说明; 程序设计和系统使用手册; 应用原资料软件、专用工具和通用软件,以便业主能改动或改善软件。 17.0	特别要求 所有露天的支架、托架等金属附件均应为热镀锌钢/不锈钢材料制成。 若业主有提前使用部分电梯及电扶梯的要求,承包单位应先完成并移交部分系统与业主使用。 在收到业主/建筑师发出的工程指令后,承包单位须马上安排设计、供应及安装工作,而不能以价格未定为由,而延误工程进度,如有任何延误,损失费用由承包单位负责。 承包商应注意本投标合同必须同时满足有关重庆主管当局或部门现行的设计安装规范,工程施工及验收的一切规定,并包括设计以及绘制深化施工图纸、审批、备案要求,以及申请手续、验收、许可证、操作证等一般费用。 第二部分 特殊说明 1.0	总则 电梯系统此说明书应同“合同条款”、综合说明书及此文件附带的其他章节和相关的工程图加以综合理解。承包单位的责任范围包括以下章节及下述概括的细节工作说明所要求的所有合约范围内的工作。如果此说明书与综合说明书有冲突时,以此为准。根据本文后续章节的要求和有关工程规范,承包单位对执行合同工作负有不可推卸的责任。 回标文件中承包单位应提供施工组织设计文件。 合同的本章涉及重庆市江北嘴金融城1号项目(A04地块)电梯设备供货及安装工程的所有电梯和电扶梯系统。本说明描述合同的特殊部分、设计和选用的系统、运行方式。 2.0	工程范围 如果对工作范围界线不明确,本承包商应在投标质疑期内提出,过此期限则由本承包商自行负责。