广州市朗贝尔电子科技有限公司专业IC卡电表,水表www.rumbell.cn。
互感器和电表的接法
这图片是电表接线盒的图片,为了校电度表时候方便才安装接线盒,有些线路是不能停电的,又因为电流回路不能开路,不能为了校表停掉线路,所以采用装电表接线盒。有了电表接线盒可以在带电运行的情况下,先将电流回路的连接片短接后拆掉电表拿去校表,校完的电表安装后一定要将连接片断开,连片不断开电表内没有电流通过表就不会走。 这个联接片是电表的电压线圈的接头,只有装了电压互感器才能用上,一般的用户根本用不上 互感器电表1,2端子接互感器的两根出现,3,4分别接火零线,针对单相互感器接入式电子表。
三相电表与互感器的接法?
接互感器的电表一共是11个接线孔。从左向右依次顺序时是:1 (L1), 2(K1), 3(K2), 4(L2), 5(K1), 6(K2), 7(L3), 8(K1), 9(K2), 10 ,11(N), 一端接电表进线一端接出线企业 朋友,你看看下面我绘制的这个图啊,你参考一下啊。 你可以参照下图;。
单相电表与电流互感器的接法
主线L线过互感器。