一般的电热水器,用2.5线就够了不用单独做的一般要4个以上的,最好6个瓦数大的话,要从电表处单独走线从安全角度看,做好做单独回路,用4平方电线。当然和其他电器共用回路也可以

全部个回答

一般的电热水器,用2.5线就够了不用单独做的
猎户座HS 昨天22:53
一般要4个以上的,最好6个瓦数大的话,要从电表处单独走线
好吃好喝好玩i 昨天9:31
从安全角度看,做好做单独回路,用4平方电线。当然和其他电器共用回路也可以。4平方线带的总负荷不超过4千瓦就可以。
小馋猫儿richard 昨天18:48
无论进户线是2.5还是4平方的 热水器就用2.5平方三相线(火零地) 用三相独立16A的品牌插座电线要是换不了的话 插座要换一个 必须是16A的 另外空调 浴缸 浴房也要16A的
twinkle100 昨天21:42
储热式的最小是4平方铜线,插座最小16A.即热式的最小是6平方铜线.插座最小40A.如果进户线是6平方的铜线,储热式的不用单独布线,即热式的需要单独布线.记得一定要有接地线啊.
弱智好儿童 昨天14:14