根据权属单位分主要有:中国电信、网通(WT)、移动(YD)、联通(LT)、电视(DS)、军用(JY)、铁通(TT)、公安专网、银行专网、校园网络等。
1.2 技术术语
(1)压力管线:指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。
(2)重力自流管线:指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线。
(3)可弯曲管线:指通过某些加工措施易于弯曲的工程管线。
(4)不易弯曲管线:指通过某些加工措施不易弯曲的工程管线。
(5)管线水平净距:指水平方向敷设的相邻管线外表之间的水平距离。
(6)管线垂直净距:两条管线上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。
(7)管线埋设深度:指从地面到管道底(内壁)的距离,即地面标高减去管底标高。管道设计、施工时通常采用此定义,与地下管线探测行业定义的管线埋设深度有区别。
(8)管线覆土深度:指地面到管道顶(外壁)的距离。
2 地下管线结构
2.1 给水管道结构
(1)	给水管道的特点
给水管道系统构成,一般是由水源地(江河、湖泊、水库、水源井等)取水,通过主管道(明渠、隧道、大型输水管道、浑水管道等)送到水厂,经水厂净化处理后,再由主干管道送至用水区(工厂、住宅小区、企事业单位等)。各用水区又根据自己的需要和条件,敷设本区的给水管道系统,通过该系统送到各用水点或通过支管道送往各家各户用水点。
工厂、校园给水管道的敷设形式是根据工艺流程,建、构筑物的布置以及场地的地形条件等确定,一般分为三个系统,即分组系统、组合系统和混合系统。生产用水、生活用水或消防用水均各自成独立系统的称为分组系统;生活用水和消防用水合为一个系统,生产用水另成一个独立系统的称为组合系统;生产、生活和消防用水合在一个系统内的称为混合系统。
城市供水管网通常采用组合系统,即生活用水和消防用水合为一个系统。也有部分城市生活用水和消防用水正在逐步分开形成各自独立系统。此外,还有些城市对管网进行改造建立了中水系统,如泰安市,中水系统主要用于绿化、消防及卫生设备等用水。
(2)	给水管道的材质及管径
1)铸铁管:使用最为广泛,分为承插口和法兰口。
2)钢管:由镀锌钢管、无缝钢管和碳钢直板卷管,通常管径100mm以