大金中央空调出现u9-01
U9-01
故障内容:
其他内机异常。检测方法:通过室外机P板检测系统中其它室内机的故障信号。估计原因:其它室内机与室外机之间传送故障;其它室内机的电子膨胀阀故障;其它室内机的P板故障;室内机与室外机之间配线连接错误
维修步骤:
1、显示“U9”的室内机P板正常。请检查其他系统的室内机,按照相应故障代码进行故障诊断。
以上内容由daikin021小编回复。
大金中央空调故障代码u9
大金U9代码是 同系统 其它室内外机见传送故障, 其它BS同室内外机故障。希望对你有帮助。
大金中央空调出现u9-01、大金中央空调试运转U9,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!