1,先了解电机的两种接线方式
电动机接线盒内两种接线方式示意图
第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:
电机实物接线星型接线示意图
第二种为三角形()接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,如图第一相绕组的A端与第三相绕组的Z端连接可视为U相,第二绕组B端与第一绕组的X端相连接可为V相,第三绕组C端与第二绕组的Y端相连接可为W相,再通过三条线连入接线盒,分别通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
电机实物三角形接法
电动机接线简单示意图
图中为什么W2下面不是W1,而是U1呢?其实,就是为了方便接线,如果一一对应的排布,尤其在三角形接线时,会非常不方便。如下图:
电动机接线盒接线示意图
可以看出,在接三角形时,上面的线交叉了,实际操作中非常困难,也比较不安全,容易造成相间短路。
接线盒中六个接线头关系示意图
如上面实物图中我们也看到了,三相电动机的接线盒内有上下两排接线柱,我们通过上面这个“接头关系示意图”来进一步说明它们的关系,暂且把三相绕组这六个接线头分别标记为符号D1 、 D2 、 D3 、 D4 、 D5 、 D6 ,其中 D1 和D4 、 D2 和D5 、 D3 和D6 各为一相,其实就是同一根线的两头而已,每一根线称为一相绕组,三根就称为 A 、 B 、 C 三相绕组。之所以重申这一点,是因为很多人容易被这里绕晕了。
2.220/380V电机如何接线
380V是工业用电电压,220V是家庭用电电压。如果铭牌上标着电压220/380V,接法/Y,是告知使用者该电动机可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以星形接法使用,适应两种不同的电压。
如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。