4)加热炉页面 如图 12,在该页面 FZxxx 下面的示数表示二级节流的开度,根 据三级节流后的流量来调节。二级节流后,加热炉进口前管线上方显 示有管线内的压力(PIT)和温度(TIT)以及经一级加热后的出口温度。 PZxxx 下面的示数表示三级节流的开度,依据二级节流后,三级节流 前的压力来调节。在加热炉图标底部可以读出加热炉的炉体温度 (TIT),在其右上角可以读出加热炉的液位(LIT),右边可依次读出 加热炉水浴温度、调节阀阀位(TZ)以及加热炉入口燃气流量(FQIT)。 加热炉启停是在现场进行,具体操作是在加热炉的控制面板上进行。 加热炉前的二、三级节流阀可进行远程和现场两种操作。当现场打到 手动时,就可以在现场进行手动调节;当现场打到远传状态时,就可 在操作界面上进行远程调节。 图12 A.二级节流阀的操作: 单击图12 二级节流阀图标 将MD 设为手动状态 在‚OP‛中输入开度值 回车两次。控制面板中‚SP‛表 示设定值,‚PV‛表示真实值。将MD 打到‚自动‛状态,然后 在SP 中设定一个值,PV 值和OP 值就会根据SP 值自动调节。 同时,加热炉燃料气上的 ESDV 阀是根据燃料气的入口压力高 高和低低报警自动开启和关闭的。 B.三级节流阀的操作: 首先单击图 12 中的三级节流阀,具体操作方法跟二级节流阀的 操作方法一样。 5)甲醇加注页面 图14 如上图14,在页面的左下角可以读出甲醇加注罐的液位值(LIT), 同时可以看到各泵的工作状态以及各泵的甲醇出口流量(FIT)。甲醇 加注泵只能在现场启停。 6)缓蚀剂加注页面 缓蚀剂加注页面与甲醇加注液面相似(如图15)。在页面的左下 角可以读出缓蚀剂加注罐的液位值(LIT),同时可以看到各泵的工作 状态以及各泵的缓蚀剂出口流量(FIT)。缓蚀剂的加注泵的启停只能 在现场启停。 (图15) 7)计量与外输页面 (图16) 如图16,在外输总计量区,可以读取外输的瞬时流量、当前温度、 当前差压、当前静压、累计流量。在‚mngr‛账户下,单击外输总计 量孔板处‚查看组分数据‛,可以查看并修改流 体组分(如图18)。同时,在该账户下还可以进 行计量模式选择,自动循井时间的设定和井号的 手动选择。计量模式有不计量、自动循井、手动 选井三种方式,单击计量模式右边的三角形就可 以展开下拉菜单,进行计量模式选择(如图17), 选定后回车即可。 (图18) 在总计量走旁通的时候,需要将外输总计量设为‚旁路‛(如右 19)这样就可在维修时实现流量的补偿,从而不会影响流量累积数据。 自动循井时间的设定:在如图 20 设定自动循井时间文本框中输 入循井时间,然后回车即可。 井号的选择:左键单击所要选择的井号(如上图21),然后回车 即可。同时,还可以单击‚第 路不计量命令取消‛就可以在循环 计量时不计量该井,如点击‚第一路不计量命令取消‛,然后回车, 变成红色就可以在循环计量时不计量1 井。计量模式和自动循井时间 设定后,将会根据计量模式和自动循井时间自动关启‚XV 在计量分离器区域内采取气水分开计量的方式,其相关参数如产液总量(FQIT)、液体流量(FIT)、分离器液位(LIT)、分离器压力 (PIT)。分离器气相出口的计量可对前一天总流量、瞬时流量等相关 参数。单击计量分离器旁的‚查看单井计量数据‛按钮,可清楚查询 各井的计量温度、压力、时间段以及计量时间、液相累计和气相累计 如下图21。 图21 8)燃料气分配页面 如图 22,此页面显示来自总站的燃料气压力以及燃料气分离器 出口瞬时流量和经调压阀调压后管线内的压力。燃料气分离器撬的 ESDV 阀在一、二级关断时自动关闭。关断恢复后,阀门将自动打开。 (图22) 9)进出站管线页面 如图23,该页面可读出各外输管线内的压力(PIT)。 (图23) 10)火炬分液罐页面 如图25,可从此页面读出火炬分液罐的温度值和液位值。罐底泵 MD 打到‚自动‛状态就可根据火炬分液罐内的液位值自 动启停。在‚mngr‛账户下可以在控制界面上远程启停 泵,也可以在现场手动启停泵。远程启停泵时,在(如图24)操作界面上左键单击泵体,将MD 打到‚手动状态‛ 选择‚运行‛或者‚停止‛,然后回车再点击‚Yes‛即可。同时在此页还可以观察火炬的状态,若火焰稳定, 则说明火炬正常;若火苗闪烁不定,则说明火炬长明灯为熄灭状态。 (图25) 11)酸液缓冲罐页面 如图 26,可从此页面读出酸液缓冲罐的压力值(PIT)、液位值 (LIT)以及酸液的排放瞬时流量(FQT)。污水装车泵需要现场手动启 (图26)12)ESD 关断逻辑页面 如图 27,ESD-1 级关断由各火焰检测值报警连锁,由各逃生门 (ASB 按钮)处以及站控室手操台上的ESD-1 按钮触发,另外还包括 控制界面上的ESD-1 按钮触发。当一级关断报警信号产生后,操作人 员可拔出逃生门处一级关断按钮(即ASB 按钮),也可在站控室手操 台上先拔出‚ESD-1 确认‛,再拔出‚ESD-1 关断‛,还可以点击控制 界面上的‚ESD-1 停止‛按钮。触发ESD-1 紧急关断后,净化厂中控 MM1报警,站控室 MM1 报警,ESD-1 报警输出,ESD ESD-1报警指示,站场各ESD-1 级关断指示,开井口放空阀,关井上安全阀, 紧急关断加热炉,切断外输管线,开生产汇管和计量汇管放空,关燃 ESDV阀,停甲醇泵、缓蚀剂泵和火炬罐底泵。若‚是否允许 超驰‛下设为‚超驰允许‛,则即使该项信号被触发也不会引起后面 事件的发生。当某个信号源被触发,该项的线会自动变为红色,当达 到设定的报警条件时自动报警,正常情况下为黑色。在超驰允许的情 况下,如果触发 ESD-1 紧急关断即单击该项‚ESD 紧急关断禁止‛, 然后回车。此时,无论在是否有报警源的情况下都会触发关断结果。 (图27) 如图28,ESD-2 级关断由各硫化氢检测仪高高报警和可燃气体检 测高高报警连锁,由调度中心 ESD-2 级关断以及站控室手操台上 ‚ESD-2 关断‛按钮,还有控制界面上的‚ESD-2 停止‛按钮触发。 ESD-2 紧急关断后,除井口、汇管紧急放空阀不打开外,其它结果和 ESD-1 级关断一样。 (图28) 如图29,ESD-3 级关断又称单元关断,是由井口压力和生产分离 器液位高高报警或低低报警自动触发,也可由各站井上、井下安全阀 关断按钮以及在控制界面上手动触发。ESD-3 紧急关断后,将会产生 相对应的单井井上、井下安全阀关闭,加热炉停止和井口分离器液相 出口紧急切断等。 当发生ESD-1 、ESD-2、 ESD-3 级关断后,只有现场的报警因素 解除后,将现场触发源解除再按相应的关断复位才能成功复位。 ESD-1 、ESD-2 关断复位可在控制面板和手操台两个地方进行复位, ESD-3 级关断复位只能在控制面板上复位。当一级关断由各逃生门或 者手操台上的ESD-1 关断按钮触发时,需要先将逃生门或者手操台上 ESD-1关断按钮恢复,然后在手操台上按‚ESD1 复位‛按钮进行 关断恢复。关断复位后,相应的ESDV 阀恢复正常状态,同时加热炉、 井口控制柜、所有BDV 阀还需要到现场手动复位。 (图29) 13)火气检测页面 站场火气监测页面(如图30)显示了各可燃气体探测器(GD)、 感温探测器(HD)、状态指示灯(GAL)、有毒气体探测器(AT)、手动 报警按钮(MAC)、火焰报警器(FD)、声光报警器(BL)的分布及相 关监测值。 (图30) 站控室火气监测页面(如图 31)显示了站控室水箱的液位值以 及总电源、UPS 和各房间烟气探测器(SD)的状态。 (图31) 14)设备状态页面 该页面显示了当前各自控阀门,泵和加热炉的状态(如图 32)。 其中红色表示关断或者停止运行状态;绿色表示开启或者运行状态; 黄色表示移动状态;蓝色代表状态不明;灰色表示没有接入控制系统。 (图32) 15)站控室控制参数设臵页面 如图 33,在此页面显示阀组区、井口区、计量分离器、加热炉 区、火炬分液罐区、燃料气区、酸液缓冲罐区、分离器区的火焰检测 (FD)、燃气含量(GD)、有毒气体含量(AT)、液位(LIT)和压力(PT) 的相关报警或关断参数。获得权限时可对其进行设臵。 (图33) 16)