停电有多种形式,停电后进入配电室首先检查停电是高压还是低压,再根据具体情况决定采取的措施。 一、低压停电 1、只是低压停电的现象:停电后高压仪表柜上的电压有指示,且指示在 6KV 上,低压进线柜电源红色停止按钮的指示灯 亮,可以直接低压送电。 2、送电方法:按低压配电柜上的启动按钮启动低压总开关。 3、启动后低压线路送电,各运转设备可以启动使用。若启动时发现开关 声音异常,可停止后再启动。 二、高压停电备用线路有电,倒用备用线路 1、只是一路停电的现象:如果低压进线柜电源启动、停止按钮指示灯均 ,表示低压无电,高压电压为0 时,应进入高压配电室。首先检查高压 操作柜上的高压带电显示装置,若原使用线路 三项的三个指示灯全部熄灭,而备用线路 三项的三个指示灯全部灯亮,说明备用线路有电,应导入备用线路。 2、倒电顺序及方法: 倒电顺序:首先拉下原在用并已经停电的线路高压总开关,再将备用 线路送电。 倒电方法:拉下原在用并已经停电的线路高压总开关,打开备用线路 的开关锁,合上备用线路总开关。 3、低压配电柜送电:按低压配电柜上的启动按钮启动低压总开关。启动 后低压线路送电,各运转设备可以启动使用。 三、两路高压线路都没电,启动发电机送电1、两路高压线路都没电的现象:检查低压无电,高压操作柜上的高压带 电显示装置,两路外线线路 三项的三个指示灯全部熄灭,说明两路高压线路都没电。此时,应启动应急发电机供电。 2、发电机供电操作: 为防止高压意外故障,虽然停电但高压开关没有断开,发电机运行过程 外线突然来电,造成供电线网、变压器或发电机烧毁等严重事故。为此, 启动发电机的步骤: 、打开发电机电瓶开关。 、打开发电机操作柜上的电源开关。 、液晶显示屏显示:电瓶电压、发电机的水温、油压、转速、电压、 电流、频率、功率等参数,按液晶显示器上的启动按钮,发电机开始工作。 经过较短时间发电机电压达到400V 左右、频率50Hz 时转为正常。 去配电室将发电机与低压配电盘相连的开关闭合,开始低压供电。 3、在发电机供电过程中应有专人看护,并经常检查两路高压是否来电。 4、高压来电送电及发电机停机操作 当外线有电后 停发电机的步骤: 、拉下发电机与低压配电盘相连的开关; 、按高压送电程序高压送电; 按程序启动低压进线总开关,低压送电; 按发电机操作柜上的停止按钮,开始自动停机;停机后关闭电源开