一起失灵保护开入电源跳闸的故障分析及处理 ENTER TITLE 祖悦强 (深圳供电局,深圳 518000) 本文摘自《电工技术》微信号,详情可查看原文,若涉及侵权请及时联系删除 [ 摘 要 ] 介绍了一起由直流寄生回路引起直流母线并列,导致220kV失灵保护装置空开跳闸的重大缺陷处理过程,分析了并列回路形成及空开跳闸的原因,并提出防范措施。 关键词 寄生 并列 跳闸 防范措施 0 引言 直流系统是电力系统的重要组成部分,其可靠性是保障变电站安全运行的决定性条件之一。现阶段,直流系统一般为两段独立蓄电池独立供电的运行方式,常因继电 保护二次回路接线错误而引起直流系统的寄生及并列问题,严重影响变电站二次设备正常运行,甚至引起电网事故。本文分析了一起失灵保护装置开关电源空开跳闸 故障,解除了导致全站直流母线并列的寄生回路,并有针对性地提出了防范直流寄生回路的措施,有助于提高电网的安全可靠运行。 更多资讯尽在 中国电工网 。 1 故障简况 某220kV变电站运行人员报失灵保护装置开入电源空开连续跳闸,保护发“开入异常、开入变位”信号。试送回开入电源空开后,装置无异常,但30分钟后该空开再次跳开。 2 初步分析 一般,空开跳闸有两个原因:空开脱扣损坏和回路短路导致的空开过流跳闸。现场检查后,排除空开脱扣损坏的可能。由此可以确定开入直流回路有短路现象或在某 特定时刻发生过流现象。本文从失灵保护装置损坏、开入回路短路、由直流寄生导致的特定时刻发生过流现象三个方面着手检查。 3 初步检查 首先检查失灵保护装置及开入电源状况。由于该站失灵保护装置RCS-916开入回路均为光电隔离,而保护装置对开入光耦的状态有很强的自检功能,一旦检测 到有故障就会报警,因此可初步排除装置开入点损坏的可能。经测量,失灵保护开入公共端电压正常( 55.90V,而该站直流系统电压为110V),可以暂 时排除失灵保护装置故障的可能。 其次检查开入回路有无短路现象。经检查,所有一次设备状态与最近一次空开跳闸时一致。若开入回路存在短路,则空开在合闸后应再次跳开,但继保人员合上该空 开后,空开没有自动跳开;同时,手动拉开开入电源空开,使用万用表欧姆档测量开入回路电阻为无穷大。由此可判断开入回路无短路现象。 最后检查有无直流寄生回路,是否存在由直流寄生导致的过流现象。经检查,失灵屏内所有间隔隔离刀闸开入状态与一次设备运行状态一致。然后逐一检查各开入回 路,发现母联开关位置接点构成涉及母联开关辅助接点的串联和并联,接线复杂,因此从母联间隔开始检查否有直流寄生回路。 经测量,母联开关开入公共端(回路号:101)电压为 55.9V,母联开关合位开入(回路号:61)电压为 55.9V,母联开关分位开入(回路 号:63)电压为0V。在解开母联开关开入回路前,为保持装置正常运行,需短接正电源端,将与现场一致的母联开关合位位置引入装置;然后分别解开母联开关 位置开入回路的101、61、63接线,测得101的电压为 54.9V,61的电压为 54.9V ,63的电压为0V,装置开入公共端的电压为 55.9V。由此可初步判断母联开关间隔开关的开入存在寄生回路。按照上面的做法,检查其它间隔的开入回 路,结果均正常。 该站220kV母联开关为分相断路器,其合位开入应该将三相常开节点并联,同时至不同间隔的开入回路应该相互独立,如图1所示。但检查母联间隔汇控柜的 101,61,63接线时,发现至失灵屏和母差B屏的母联开关合位的开入回路相互混接,现场接线如图2所示。