一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下
全部回答(23)
两台变压器并列运行必须采取措施,防止一路10kV停电时,变压器反送电。
来自 PC评论举报
联接组别、相序好办。若2路10kV引自不同电厂,相位是否相同就很难说了。
来自 PC评论举报
只有两台变压器满足并列运行条件如联接组别、相序、相位等均相同方可并列运行,否则会造成短路故障。
beida_energy 发表于 2014-12-1 10:42 一般设计两台变压器互为备用的情况下联络的话,那么就不能三个都合上。如果设计的就是两台变压器的并列运 …解释的太好了 如果并列的话 中间联络开关可有可无吧
来自 PC评论举报
点击查看全部回答(23条)