技 术 核 定 单 提出单位 攀枝花西区金元洗煤厂 施工图号(或部位)办公室背后平坝、 办公室左侧平坝、 治安亭平坝、 原煤仓平坝及零星硬化平坝 工程名称 攀枝花西区金元洗煤厂扩建工程 1、 所有平坝硬化均采用 C30 砼浇筑, 施工工艺: 项目部技术人员测量定位——采用 22 公分的槽钢立模——振动棒振捣密实——振动梁控制坡面——磨光机收面——洒水养护——切割机切缝 2、 工艺要求: 使用插入式振捣器应快插慢拔, 插点要均匀排列, 逐点移动, 顺序进行, 不得遗漏, 做到均匀振实。 移动间距不大于振捣作用半径的 1.5 倍(一般为 30—40cm)。振捣上一层时应插入下一层 5—10cm, 以使两层砼结合牢固。 振捣时, 振捣棒不得核定性质 浇筑 C30 砼工艺 核 定 内 容 触及钢筋和模板。 表面振动器(或称平板振动器) 的移动间距, 应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 建 设 单 位 意 见 现场代表签字: (公章) 项目负责人签字: 年 月 日 施 工 单 位 意 见 (公章) (注册建造师) 项目经理: 技术负责人: 年 月 日 年 月 日 技 术 核 定 单 提出单位 攀枝花西区金元洗煤厂 施工图号(或部位)油库 M7.5 浆砌片石挡墙、 治安亭 M7.5 浆砌片石挡墙 工程名称 攀枝花西区金元洗煤厂扩建工程 核定性质 挡墙施工工艺 核 定 内 容 1、 浆砌片石挡墙选用图集 01J008 第 109 叶仰斜式路肩挡土墙, 依据现场实际地形稍施工设计变动, 挡墙沉降缝和泄水孔按图集施工要求施工泄水孔为 pvc-Φ75塑料管, 顶面 1:2 水泥砂浆找平压光; 2、 片石挡墙采用 M7.5 水泥砂浆砌筑 建 设 单 位 意 见 现场代表签字: (公章) 项目负责人签字: 年 月 日 施 工 单 位 意 见 (公章) (注册建造师) 项目经理: 技术负责人: 年 月 日 年 月 日 技 术 核 定 单 提出单位 攀枝花西区金元洗煤厂 施工图号(或部位) 进厂围墙 工程名称 攀枝花西区金元洗煤厂扩建工程 1、 围墙参照西南建筑图集 04J812 砖及金属围墙, 立柱采用 37 立柱, 底围墙采用24 砖墙砌筑。 2、 柱与柱之间根据现场实际地形控制间距 3m, 因围墙基础为片石挡墙, 故施工时应避让挡墙伸缩缝, 在伸缩缝处设置立柱。 3、 此围墙每个立