第十四条进行压力容器本体及运行状况检查时,除非检查人员认为必要,一 般可以不拆保温层。 第十五条压力容器本体及运行状况的检查主要包括以下内容: 压力容器的本体、接口(阀门、管路) 部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等; 支承或者支座有无损坏,基础有无下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓是否齐全、完好; 排放(疏水、排污) 装置是否完好; 十一)安全状况等级为 十二)快开门式压力容器安全联锁装置是否符合要求。 第十六条 安全附件的检验包括对压力表、液位计、测温仪表、爆破片装置、 安全阀的检查和校验( 其中安全阀校验要求见附件三) 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及锁紧装置; .年度检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,如果逾期仍未改正的,应当暂停该压力容器使用: 寒冷地区室外使用或者盛装O以下介质的液位计选型; 用于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器时,液位计的防止泄漏保护装置。 .检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,如果逾期仍未改正应当暂停该压力容器使用: .年度检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,如果逾期仍未改正则该压力容器暂停使用: ,检查爆破片和容器间的截止阀是否处于全开状态,铅封是否完好; 当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示,打开截止阀检查有无气体排出; 爆破片;2截止阀 爆破片;2截止阀;3 压力表;4 当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示,如果有压力显示应当打开截止阀,检查能否顺利疏水、排气; 截止阀;3一安全阀 一爆破片;2截止阀;3 压力表;4 一安全阀 时,检查爆破片与容器间装设的截止阀是否处于全开状态,铅封是否完好。 .年度检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用单位限期更换爆破片装置并且采取有效措施确保更换期的安全,如果逾期仍未更换则该压力容器暂停使 爆破片装置标定的爆破压力、温度和运行要求不符的; 爆破片装在安全阀进口侧与安全阀串联使用时,爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀打开后有气体漏出的; .爆破片单独作泄压装置或者爆破片与安全阀并联使用的压力容器进行年度检查时,如果发现爆破片和容器间的截止阀未处于全开状态或者铅封损坏时, 要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,如果逾期仍未改 正则该压力容器暂停使用。 对杠杆式安全阀,检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好,对弹簧式安全阀检查调整螺钉的铅封装置是否完好,对静重式安全阀检查防止重 片飞脱的装置是否完好; 如果安全阀和排放口之间装设了截止阀,检查截止阀是否处于全开位置及铅封是否完好; .年度检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,如果逾期仍未改正则该压力容器暂停使用: 安全阀泄漏。