1　GB　PLC　主机以太网接口使用说明　产品概述　本文档适用于“工贝”200PLC　所有带-ETH　后缀以太网接口的　PLC　主机,　适用机型如下:CPU222-ETH,CPU224-ETH,CPU226-ETH,GPU224-ETH,　GPU226-ETH　等等。　带以太网口的　PLC　相当于内部集成了　CP243　以太网模块,　但是不需要组态　设置,配置完　IP　地址,就可以直接使用,比CP243　模块更简单,更可靠。以太　网性能卓越,支持两种协议:S7　以太网协议和　Modbus　TCP　协议。通过一根网　线就可以实现程序的上传、下载和监控,下载速度超快,从此告别编程电缆。也　可以和组态屏通讯,还可以和　WINCC　直连。如果多个　PLC　主机挂在一个交换　机下,还可以互相通讯。　以太网产品投入市场以来,深受新老客户喜爱,安全、稳定、可靠运行于各　种环境,产品覆盖全国各地,为充分发挥以太网的卓越性能,在使用前,请仔细　阅读本手册。　GB　PLC　主机以太网接口使用　欢迎光临官网　www.jngbdz.com　2　目录1.　IP　地址查看及修改.3　1.1　新手必看-电脑设置.3　1.2　通过网页方式查看和修改　IP　地址.5　1.3　通过编程电缆查看　IP　地址.5　2.　通过以太网下载和监控程序.6　2.1　下载步骤:6　2.2　SR　协议诊断失败解决方法.10　3.　S7　以太网协议-组态通信实例.10　3.1　添加父设备.10　3.2　添加设备.11　3.3　双击设备开始组态.12　4.　MODBUS　TCP　协议-通信实例.13　4.1　安装　MODBUS　TCP　指令库.13　4.2　MODBUS　地址映射表.14　4.3　PLC　做服务器,电脑(触摸屏)做客户端例程.14　4.4　PLC　做客户端,电脑(触摸屏)做服务器设置.17　5.FAQ　常见问题.21　GB　PLC　主机以太网接口使用　欢迎光临官网　www.jngbdz.com　3　1.　IP　地址查看及修改　1.1　新手必看-电脑设置　用网线连接　PLC,本机出厂默认　IP　地址　192.168.1.218,PLC　可以和电脑　直接相连,也可以连接路由器、交换机,通过对路由器的设置实现　PLC　访问。　电脑实现　PLC　的访问,要求电脑和　PLC　同一个局域网段内,设置有线网卡　(注意不