一、前期准备移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。免费检查,先报价,后维修,不维修不收取任何费用等优惠政策,彻底根除了消费者的后顾之忧,肃清了游离在行业边缘的"螺丝刀加工厂",保护了消费者的利益,同时也给足了消费者最大的选择权,真正做到了客户才是上帝。二.、回收制冷剂首先开机制冷,外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。三、拆室内机拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;四、拆室外机拆卸室外机时,在卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。五、安装空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。六、检验最后排除管道和内机中的空气开机试运行移机完成。