弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在 下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收, 并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分 项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验 收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题 及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进 行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过 ISO 小组、总工、总监组织各专业工程师、 供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审 表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方 可使用; 3、 分项工程: 经自检合格、 总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准, 方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐 蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备, 填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执 行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行 系统联调, 并向甲方提交调试报告。 乙方认为所承担的工程项目全部完成后, 书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检 100%合格,连续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智 能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前 10 天, 向建设单位、 监理单位申报。 工程竣工验收由建设单位组织进行。 建设单位、 监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规 定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设 单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签 章,并附“技术资料移交明细表”。