主备式时间同步系统的组成 4.3时间同步系统的配置 各级调度机构应配置一套时间同步系统,时间同步系统宜采用主备式。 DL,T1100.1—2009 发电厂或变电站应配置一套时间同步系统,大型发电厂、500kV变电站及有条件的场合宜采用主备 式时间同步系统,以提高时间同步系统的可靠性。 主备式时间同步系统应使用附录C推荐的工作方式。 如采用两路无线授时基准信号,宜选用不同的授时源。例如,同时采用北斗卫星导航系统和全球定 位系统。 当时问同步系统通过以太网接口为不同安全防护等级的系统提供时间基准信号时,应符合国家电力 监管委员会令第5号《电力二次系统安全防护规定》。 4.4时间同步系统的运行方式 时间同步系统有独立运行和组网运行两种运行方式。 a)独立运行方式。 时间同步系统不接入时间同步网,独立运行。 b)组网运行方式。 时问同步系统接入时间同步网,除接收无线时间基准信号之外,还接收上一级时间同步系统下 发的有线时间基准信号。