多级泵流量与压力、扬程之间的关系 水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度 L有关。 水泵流量 Q=25m^3/h =0.00694 m^3/s 管道流速取 2m/s左右 , 则管内径 D=[4Q/(3.1416V)]^(1/2)=[4*0.00694/(3.1416*2)]^(1/2)=0.0665m 选用管径 D=70 mm =0.070 m,流速 V=[4Q/(3.1416D)]^(1/2)=1.34 m/s 管道摩阻 S=10.3n^2/D^5.33=10.3*0.012^2/0.070^5.33 =2122 水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*0.00694^2 =231 m 配套电动机功率 N=9.8QH/k =9.8*0.00694*231/0.5 = 31.4 kw 注 :式中 ,H——水泵扬程 ,单位 m ;S——管道摩阻 ,S=10.3n^2/d^5.33,n 为管内壁糙率 ,钢管可取 n=0.012 ,D为内径 ,以 m为单位。L——管道长度 , 以 m为单位 ;Q——流量 ,以m^3/s为单位。 P——电动机功率 ,kw ;k — —水泵电动机机组的总效率 ,取50% ,选定水泵、电动机后 ,功率可按实际情 况精确确定。 按扬程和出水量来选择 ,与管道长度无关。 实际计算应为 (要扬程+管道阻力)*(1+泵的损耗).所以应为 (50+10)*1.1=66米 所以泵的扬程应选在 65-75米之间,再加上你需要的流量,泵就能 补水泵和给水泵计算方法一样。