本来应该直接导通的触点或接头,因为存在氧化膜或化学反应阻碍电流通过,就形成接触电阻。电阻过热会造成电阻值的变化(根据所用材料决定是升高还是降低),最终热到一定程度就烧毁了。要是知道接触电阻过热是会引发电气火灾的发生,本篇主要分析一下原因及预防措施。 接触电阻主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素影响, 接触电阻过热会有什么后果?应采取哪些措施? 1、 接触电阻过热主要原因 ①导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动; ②铜铝导线相连,接头没有处理好; ③在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。 2、 接触电阻过热预防措施 ①导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。 ②对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。 ③铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接。 ④在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。 由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。