氧气管道阀　门应选用专用氧气阀门　,　其专用性及特点体现在　:　与氧气接触的阀体选用抗燃烧性能好　,　摩擦、冲击　时不会产生火花的铜合金或镍合金　,　一般为硅黄铜　(氧压低的可用不锈钢、铸钢或球墨铸铁)　;　密封函　选用难燃或阻燃材料　,　如石墨化石棉、聚四氟乙　烯、膨胀石墨等　;　阀门需经严格脱脂并严密包装　,　防止污染　,　并标识“氧气专用”字样　;　阀门要经过　严格、规范的强度试验和气密性试验　,　防止泄漏　;　大口径氧气阀门一般设置均压小旁通阀　,　以方便操　作,保证开阀安全。　(1)　工作压力　p　>　011MPa　的氧气管道　,　严禁　采用闸阀。因闸板滑槽易积存铁锈　,　关闭不严　,　操　作阀门时挤压滑槽铁锈　,　易形成激发能源　,　气流夹　带铁锈　,　颗粒摩擦、冲击管壁　,　容易引发燃爆事　故。这种事故教训已有很多。而且双瓣闸阀还易掉　铊,很不安全。　(2)　公称压力　≥　110MPa　且公称直径　≥　150mm　的手动氧气阀门宜选用带旁通的阀门。因为这种阀　门已属压力较高、口径较大的氧气阀门　,　若无均压　小旁通阀　,　开主阀容易过猛　,　大压差造成阀门出口　下游侧氧气压力骤升　,　高速氧气流摩擦升温　,　形成　绝热压缩　,　引燃氧气管道。若有均压小旁通阀　,　先　缓慢开启此小阀均压　,　出口下游侧缓慢升压　,　减小　·　4　5　·　与进口侧压差　,　避免流速过快、温升过高、形成绝　热压缩　,　最终引发燃爆事故。当主阀上、下游侧压　差≤013MPa　时,再开启主阀　,　以确保安全。氧气　阀门压力愈高　,　口径愈大　,　愈危险　,　愈应选用带均　压小旁通的阀门。这是安全要求　,　欧、美、日等早　已制定出规范　,　也是我国的成功经验。　(3)　氧气阀门材料的选用　(见表　5)　既要考虑　强度、经济性　,　更要考虑安全性。