、 配电室送电和停电操作 为了 防止误操作,倒闸操作必须由操作人填写操作操作票。 送电操作: 送电时, 应从电源侧的开关合起, 依次合到负荷侧开关。 一般程序为: 一、 检查高、 低压柜、 变压器, 将变压器门上锁, 高低所有开关处 于断开位置。 二、 合高压隔离开关。 三、 PT柜、 站用变手车进入工作位置。 四、 将进线开关推入工作位置, 储能合闸。 五、 检查 PT柜电压指示, 接地指示。 六、 打开接地刀, 将高压出线开关推入工作位置, 储能合闸。 七、 检查变压器运行情况。 八、 合变压器低压出线开关, 合变压器低压出线开关, 如果两台变 压器并列运行先合两台出线开关, 再合母联。 九、 分别给各车间送电。 停电操作: 停电时, 应从负荷侧的开关拉起, 依次拉到电源侧开关, 程序为: 一、 停低压各出线断路器, 如果并列运行先断开母联, 后断 开变压 器出线开关。 二、 拉开隔离开关, 将手车摇到实验位置。 ( 低压) 三、 断开相应变压器的高压断路器, 将其摇到实验位置, 打接地刀。 四、 断开电源进线高压断路器, 将其摇到实验位置。 五、 将 PT柜、 站用变柜手车退出工作位置。 六、 拉开高压隔离开关。 注意事项 一、 事故跳闸后, 不得随意送电, 要查明原因, 排除故障后方可送 电。 二、 给旧配电室送电, 必须由指定的旧配电室值班负责人发令, 其 余人等的命令一律不予理睬。 三、 变压器并列运行时, 须严防低压反馈送电, 在单台变压器人为 或事故停电时, 必须保证相应的低压出线可靠断开, ( 如打接地 刀 前必须检查变压器低压出线开关是否可靠断开) 四、 检查高压把时, 须看PT柜、 站用变手车需退出工作位置,停掉 直流电源。 五、 倒闸操作时, 只允许一人操作, 其余人不得乱动。 七十 六、 安全供电操作规程 一、 启动前检查和启动操作 1 .启动前电工检查, 必须做到。 2. 各副件连接必须可靠, 各动作转动灵活皮带张紧度合适。 3. 加满冷却水, 各接头无渗漏。 4. 加足机油, 各接头无渗漏。 5. 足够燃油, 各接头无渗漏。 二、 运行检查, 值班人员 应密切注意各仪表读数和系统工作状况, 半小时做一次检查, 并按有关指示严格进行检查。 三、 注意事项, 制冷机盘车时必须先通知电工, 以免突然启动。 1 . 在潮湿场地工作时必须先切断电源, 不能停电时必须有两人在一 起工作。 2. 停电维修时, 应悬挂标示牌, 以免发生意外危险。 3. 上梯工作时, 梯子应放平稳, 高空作业时必须先系好安全带。 4. 清扫配2室时, 漆刷的金属部分必须用胶布包好。 5. 配电需电气焊配合工作时应注意认真作好防火工作, 办 好动火证, 事后认真检查消除隐患。 6. 打墙孔时必须戴好安全眼镜 7. 线路拆除时, 包扎线头。 8. 开合开关时必须把配电箱门锁好, 利用箱外手柄操作,手柄在箱 内时人体不要、 正对开关。 9. 采用保护接零的任何机械设备都必须接好保护零线, 决对不可输 忽, 以确保安全。 七十 七、 锅炉安全操作规程 一、 锅炉运行前的检查与准备工作。 二、 锅炉启动和正常运行的操作方法。 三、 启动步骤, 正常运行中参数( 负荷、 压力、 蒸气或热水温度、 水位) 的调整。 四、 水位表、 压力表存水弯的冲洗方法; 安全阀定期排验和检查。 五、 高低水位报警; 低水位联锁保护装置及热水锅炉超温警报器定 期实验和检查。 六、 锅炉定期排污和连续排污的操作方法。 七、 燃烧设备运行的调整方法。 八、 定期除灰的操作方法。 九、 锅炉压火停炉、 正常停炉和紧急停炉的操作方法。 、 钠离子交换器操作规程( 锅炉房) 1 、 化盐: 盐水进行循环, 使盐水浓度达到5%-1 0%为止。 2、 洗盐: 打开进盐阀往交换器内洗盐水, 用40-60分钟以上时间 洗完。 3、 冲洗: 打开出水阀, 关闭进盐阀门, 用另 一个交换器内的软水 冲洗本交换器, 冲洗到盐沫没有为止。 4、 清洗: 关闭出水阀, 打开进水阀, 开启排水阀, 以0.1 5-0.2Mpa 的压力进行清洗约1 0分钟后取水样化验, 合格后关闭排水阀, 开 启出水阀补入水箱。 八十 、 锅炉房板换机组操作规程 1 、 打开自 动补水开关, 进行补水, 设置自 动补水压力( 给水压力 0.2-0.28MPa) 当压力升到0.2Mpa时开启循环泵进行循环半小时。 2、 开启蒸汽主汽阀, ( 控制蒸汽压力在0.3 MPa 左右) 打 开温控 开关, 设置温度1 0-25℃左右循环2小时。 3、 当回水温度达到 1 0-1 5℃时, 再调整温控器达到所需温度