开关量的输入、开出量和通讯线。在调试过程中需要看懂二次图纸,其中在控制图是比较麻烦的。当开关柜状态不对时,首先看是哪部分出了问题。如果是模拟量出了问题,那么先用万用表测量一下,微机保护显示的二次电流和电压与万用表检测到的是否一致,如果一致的话那么微机保护装置到开关柜的模拟端子排直间是没有问题的 如果存在问题那么就是互感器到端子排之间有误,这块的检查需要停电才能进行。对于开关量来讲,对于微机保护来讲,大多接的都是常开节点。