4. 三相电路实验 实验电路 一.实验目的 1、充分理解三相四线制供电系统的中线作用 2、研究三相负载星形连接时对称和不对称的工作 情况及接线方法 3.掌握用二瓦特表测量三相电路有功功率的方法 二.原理说明 1. 三相四线制电源可供给两种电压即线电压和相电压, 如负载对称,这两种电压之间的关系: 在数值上,线电压是相电压的 倍,即UL= UP 在相位上,线电压超前30度。 2. 三相负载对称,是指各相负载的电阻相等,而且 各相负载的电抗也相等。 因此,在负载对称时,无论有无中线,负载各相电 压之间(或各相电流之间)相位差是120度。 对于Y形连接的负载 UL= VP IL=IP, 3. 灯泡负载设为电阻负载。 4.若负载不对称有中线时,中线电流不为0,无中线时 有中线电压。 5.三相功率测量: 在三相三线制电路中,无论负载连接成星形或 三角形,也无论负载对称与否,都可两功率表法 来测量三相功率。 注意: 在三相四线制电源,有中线的三相电路中,用二 个功率表测量三相功率,无意义。 三.实验设备 三相负载灯箱,EEL-44A,含220V/40W灯组9只 交流电压表, (实验台面板上) 交流电流表, (实验台面板上) 功率表,(两个),(实验台面板上) 四.实验内容 ? 实验电路 (电源交流线电压设为380V) 三相负载星形联接(三相四线制供电) 实验步骤 1、实验电路如图4-1所示,将白炽灯按图所示,连 接成星形接法。 2、用三相调压器输出作为三相交流电源, 具体操作如下:先将三相调压器的旋钮置于三相 电压输出为0V的位置(即逆时针旋到底的位置), 然后旋转旋钮,使调压器输出三相线电压为380V。 测量线电压和相电压,并记录数据。 3、用二瓦特表法测定三相负载的总功率 1) 测出三相负载对称时有、无中线的电流,电压及 功率,数据填入表中。并记录各灯的亮度。 2)测出三相负载不对称时有无、中线的电流,电压及 功率,数据填入表中。并记录各灯的亮度。 五.实验注意事项 1、本实验将三相电源线电压设定为380V 2、每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导 教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先接 线,后通电;先断电,后拆线的实验操作原则。 3、负载是否对称用开关控制,有无中线见开关。 4.测量、记录各电压、电流时,注意分清它们是哪 一相、哪一线,防止记错。负载电压要在负载侧 测量。 5、三相不对称负载,设A相1盏灯, B相2盏灯, C相3盏灯。 6、每次实验完毕,均需将三相调压器旋柄调回零位。 每次改变接线,均需断开三相电源,以确保人身 安全。 六.预习与思考题 1.三相负载根据什么原则作星形或三角形连接? 2.复习二瓦特表法测量三相电路有功功率的原理 。 3.说明在三相四线制供电系统中中线的作用, 中线上能安装保险丝吗?为什么?? 七.实验报告要求 1、根据所测得的参数,在同一图中画出负载对称与 不对称有无中线的电压,电流相量图 2、为什么中线上不能装开关或保险?如果装上了会 造成什么后果。 3、用实验数据和观察到的现象,总结三相四线制供 电系统中中线的作用。 各位开始实验