海湾多线控制盘GST-LD-KZ014直接控制盘
产品参数
产品型号:济信消防
产品规格:济信消防
产品简介:海湾GST-LD-KZ014多线制控制盘(以下简称控制盘)为标准插盘结构,可与JB-QG-GST200、JB-QG/QT-GST5000、JB-QG-GST9000等火灾报警控制器组装在同一柜中
产品介绍:
GST-LD-KZ014多线制控制盘(以下简称控制盘)为标准插盘结构,可与JB-QG-GST200、JB-QG/QT-GST5000、JB-QG-GST9000等火灾报警控制器组装在同一柜中,完成对消防泵、风机等重要设备的控制。控制盘由LD-KZC-100多线制CPU控制卡(以下简称为LD-KZC-100卡)及KZK-100多线制控制卡(以下简称为KZK-100卡)组成。
特点说明:
控制盘最多可控制14路设备,可根据需要进行选择,对于需启、停双动作设备,最多可控制七路。KZK-100卡数量可增减,但必须有一块LD-KZC-100卡。LD-KZC-100卡具有手动锁及自检键。控制盘输出端具有短路、断路检测功能,并有相应的灯光指示,满足国标《GB16806-1997消防联动控制设备通用技术条件》中的各项要求。
技术参数:
1.控制盘容量:最多14路输出,每路占用一个总线地址编码点
2.线制:两条控制器总线及两条DC24V电源线
3.输出:最多可控制14个输出点,输出DC24V,1A
4.环境温度:0℃~+40℃
5.相对湿度≤95%,不凝露
6.工作电压:DC20V~DC28V
7.功耗