(1)管子长度每超过 40 米、无弯曲时; (2)长度每超过 25 米、有一弯时; (3)度每超过 15 (4)长度每超过10 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5 米应加固定夹子。 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。i)线管的连接应加套管连接或扣连接。 j)竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔 10-20 增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。 k)在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。 l)接线盒的固定应不少于三个螺钉,并加盖。 暗埋管道深度不应小于10 厘米。暗埋管进入机箱设备应外露 5-10 厘米 车辆行驶的路面下的暗埋管道应采用金属管。布线规范及注意事项: 1)布线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。 2)所使用的导线, 其额定电压应大于线路的工作电压; 导线的绝缘应符合线路的安装方式和 敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。 3)配线时应尽量避免导线有接头。除非必须用接头不可的, 其接头必须采用压线或焊接。 线连接和分支处不应受机械力的作用。4)配线在建筑物内的要保持水平或垂直。配线应加套管保护 (塑料或铁水管, 按室内配线的 技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。 5)信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则 要远离 50CM 以上。信号线所在管道应使用金属管,并将管道良好接地。 6)交流电源应单独走线, 不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内, 交流电源线的安装 应符合电气安装标准。 7)管道串线前应先清刷管孔,穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直, 并应采取防潮、防腐等处理措施。 8)敷设的线路两端应留适当余量,以便于维护及管理。 线路敷设完成后, 应对线路进行校对 与绝缘测试并加线标。线路校对无误、 绝缘测试符合要求后,对线路做标示明显的永久标记。 据实际敷设情况提交线路敷设图纸(竣工图),对中间接头以及接头的处理方法加以标注。