--------------------------可以编辑的精品文 档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎 与设备连接的高温管道螺栓,应按《工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇(GBJ235-82)中的有关规定进行热紧; 在设备预热达到工艺温度后,再一次检查各同心度是否在要求的范围值内,如果不在范围值内,则必须在工艺温度下重新找正; 观察出口压力,如出口压力太低或压力大范围波动,则必须停泵,重新排除管道内气体; 如出口压力正常,缓慢打开泵出口阀,同时与控制室联系,达到额定流量(或电机电流接近额定值)时,则出口阀开到此为止; 10) 一般在额定负荷下,运转4小时; 10. 试运转重点检查项目: 轴承温度应符合设备的技术规定,若无规定,滚动轴承的温升应不超过 40 ,最高温度不应超过 75 轴承振动值应符合设备技术的规定,若无规定,应符合下列规定:转速(rpm) 轴承处的双向振幅不大于(mm) 375 0.18 375~6000.15 600~7500.12 750~10000.10 1000~15000.08 1500~30000.06 3000~60000.04 --------------------------可以编辑的精品文 档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎 6000~120000.03 120000.02 注:振动值应在轴承体上(轴向、垂直径向、水平径向三个方向)