2012 年新疆电力行业专业技术监督工作会议论文 变电站 10kV 开关二次防跳回路存在问题及解决方法 奎屯电业局 张永喜 [摘 要] 通过一起安装分段备自投装置工作中发现, 分段开关在合闸时保护装置分合闸灯同 时亮的现象入手,分析了变电站10kV 开关其二次防误跳保护装置接线时应注意问题及相应 解决方案。 [关键词] 指示灯;防误跳继电器;异常 1 现象简述 为满足电网运行要求,提高供电可靠性,奎屯电业局变电检修工区于 2010 年在 110kV 花园变安装了一套 10kV 分段备自投装置,但在该备自投装置投运后,10kV 分段 1050 断路 器分合闸位置指示不正确,1050 分段断路器在跳位时,保护装置及断路器本体处位置显示 正确;断路器合上后,保护装置跳、合位的绿、红灯同时亮(跳位绿灯亮度比红灯稍弱一些 ) 。断路器在合闸时,正常应红灯亮、绿灯灭。随即将断路器分开,再合闸,开关始终合不 上,拉开保护装置控制电源,保护装置掉电后再上电,又可以合闸了。