先修及紧密联系课程《工程力学》《结构力学》《电力工程基础》 《架空输电线路设计》《钢筋混凝土结构设计》 使用教材《输电杆塔结构及其基础设计》2005版 参考资料《电力工程高压送电线路设计手册 电力工程高压送电线路设计手册》 (第二版)东北电力设计院 3.5 直线杆塔荷载计算实例 已知条件?气象、导地线技术数据;绝缘子、金具、防 震锤数据资料。 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔的荷载计算需进行以下几种情况的计算:正常运行情况最大风 正常运行情况的最大覆冰 事故断导线情况 事故断地线情况 安装检修吊线施工荷载 安装情况的锚线荷载 特殊情况 p27 导线风荷载; 地线风荷载; 绝缘子串风荷载; 主杆风荷载; 横担风荷载; 导线重力荷载; 地线重力荷载; 绝缘子串、金具、 防震锤重等荷载; 3.5直线杆塔荷载计算实例 已知条件(1)各种荷载组合气象条件见如表3-15所示。 3.5 直线杆塔荷载计算实例 已知条件(2)导线、地线技术数据 查导线技术表 3.5 直线杆塔荷载计算实例 已知条件(3)缘子串、金具和防振锤数量和重量见表3-16。 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况最大风 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况的最大覆冰 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况的最大覆冰 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况的最大覆冰 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算1)正常运行情况的最大覆冰 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算3)事故断导线情况 3.5 直线杆塔荷载计算实例 杆塔荷载具体计算3)事故断导线情