1, 机房服务器发热量怎么查看并计算

计算步骤首先收集“所需数据”列表中要求的信息。然后根据下面的数据定义进行发热量计算,并将结果填写到“发热量分类汇总”列表中。将各分类汇总项相加,得到总发热量。数据定义IT设备总负载功率(W)所有IT设备电源输入功率之和。电源系统额定功率UPS系统的额定功率。如果使用了冗余系统,请勿包括冗余UPS的功率。 数据中心或网络机房散热量计算案例某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW。在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。

2, 请问设备发热量怎么计算?

GB2887-2000电子计算机场地通用规范z GB50174-93电子计算机机房设计规范方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2–Qt 总制冷量(KW)–Q1 室内设备负荷(=设备功率*0.8)–Q2 环境热负荷(=0.15~0.18kW/m2 *机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S*P–Qt 总制冷量(KW)–S 机房面积( m2)–P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调设计及负荷计算精密空调场所的冷负荷估算指标电信交换机房、移动基站 (350 W/m左右)数据中心 ( 600-2000 W/m2左右)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心 ( 350 W/m2左右)电子产品及仪表车间、精密加工车间 ( 350 W/m2左右)标准检测室、校准中心 (250 W/m2左右)UPS和电池室、动力机房 ( 350 W/m2左右)医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室 ( 200 W/m2左右)仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品) (200 W/m2左右)

3, 机房空调的计算方法是什么?

1、机房热负荷计算方法,各系统累加法(1)设备热负荷:Q1=P*η1*η2*η3 (KW)Q1:计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗(KW)η1:同时使用系数η2:利用系数η3:负荷工作均匀系数通常,η1、η2、η3 取0.6~0.8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1*η2*η3取值为0.8。(2)机房照明热负荷:Q2=C*S (KW)C:根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2。以后的计算中,照明功耗将以20 W/M2为依据计算。S:机房面积(3)建筑维护结构热负荷Q3=K*S/1000 (KW)K:建筑维护结构热负荷系数(50W/m2机房面积)S:机房面积(4)人员的散热负荷:Q4=P*N/1000 (KW)N:机房常有人员数量P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为130W/人。(5)新风热负荷计算较为复杂,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。以上五种热源组成了机房的总热负荷,即机房热负荷Qt= Q1+Q2+ Q3+ Q4。由于上述(3)(4)(5)计算复杂,通常是采用工程查表予以确定。但是因为数据中心的规划与设计阶段,非常难以确定,所以实际在数据中心中通常采用设计估算与事后调整法。

4, 机房散热量如何计算,比如说我这边目前有6000w功率的服务器,能...

致冷量是空调在密闭的房间里致冷时,单位时间内除去的热量,单位用瓦(W)表示。致冷量跟我们常说的“匹”不是同一个概念,但“匹”与致冷量有一定关系。空调的“匹”,是一个非国际单位制的功率单位,对于空调来说,指的是压缩机功率,并非空调机的全部功率,全部功率应包括除压缩机外的风扇电机及电控部分。由于不同的品牌其控制系统及电控设计差异,以及致冷的效能不尽相同,其输出的致冷量也不同,故空调的致冷量以输出功率计算。而耗电量则主要看压缩机的功率大小。由于一般采用的是定速空调的单点能效比的计算方式,所以:压缩机功率 = 制冷量 / 能效比。根据目前的制造水平,一般空调能效比在2.6~3.4之间。 也可以根据(铭牌上)空调的输出功率除以输入功率得出该空调的能效比。一般来说,一匹空调的致冷量大致为2000大卡,换算成国际单位时应乘以1.162(1K=1.162W)。所以,1匹的致冷量应为2000大卡*1.162=2324瓦,当然,不同的空调由于其致冷的效能不尽相同,1匹的致冷量大约在2300W~2500W,这里的瓦(W)即表示致冷量,故1.5匹的致冷量应为2000大卡*1.5*1.162=3486(W),以此类推。据此,可根据致冷量大致判定空调的匹数。一般情况下,2200(W)~2600(W)都可称为1匹,4500(W)~5100(W)可称为两匹,3200(W)~3600(W)可称为1.5匹。

名词解释

m2
平方米(㎡,英文:square meter),是面积的公制单位。定义为边长为1米的正方形的面积。在生活中平方米通常简称为“平米”或“平方”。港台地区则称为“平方公尺”。
Qt
qt是一个由Qt Company于1991年开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序(比如控制台工具和服务器)。 qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler,moc))以及一些宏。