1.范围
本标准规定了溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)充装的基本原则和安全技术要求。
本标准适用于按GB11638制造的溶解乙炔气瓶的充装。
本标准不适用于乙炔瓶组的充装。
本标准不适用于化工生产过程中盛装溶解乙炔的固定容器的充装。
注: 本标准中的压力均指表压,有标注的除外。
2.规范性引用文件
GB3864工业用气态氮
GB6026工业丙酮
GB6819溶解乙炔
GB7144气瓶颜色标记
GB11638溶解乙炔气瓶
GB12137气瓶气密性试验方法
GB13076溶解乙炔气瓶定期检验与评定
3.术语
3.1乙炔瓶皮重(以下简称皮重):钢瓶、填料、附件(瓶阀、固定式专用瓶帽、易熔合金塞和检验标记环)的质量与丙酮规定充装量之和。
3.2乙炔瓶实重(以下简称实重):在用乙炔瓶再次充装前或充装后的实际称量值。
3.3剩余压力:在用乙炔瓶,再次充装前瓶内剩余的压力。
3.4最大乙炔量:规定的瓶内乙炔的最大限定质量。
3.5最大限定压力:在基准温度15℃时,充以规定丙酮量好最大乙炔量的乙炔瓶的最大允许压力。
4.代号
B——乙炔在丙酮中的质量溶解度,kg/kg;
Gs——乙炔瓶内剩余乙炔量,kg;
mA1——乙炔瓶内乙炔充装量,kg;
mA——乙炔瓶内最大乙炔充装量,kg。
mF——丙酮补加量,kg;
TA——乙炔瓶实重,kg(TA1—充装前,TA2—充装后);
Tm——乙炔瓶皮重,kg;
V——钢瓶实际容积,L;
δ——填料孔隙率,%;
5.充装前的准备
乙炔瓶充装单位应取得省级质量监督部门颁发的《气瓶充装许可证》。
操作人员应经质量监督部门考核合格,并持有特种设备作业人员证书。
5.1乙炔瓶的检查
5.1.1乙炔瓶充装前,充装单位应有充装前专职员负责逐只检查。
5.1.2有下列情况之一的,严禁充装。
a)无制造许可证单位生产的;
b)未取得中国特种设备制造许可证的国外制造商生产的;
c)不是本充装单位自由产权乙炔瓶且未办理临时充装变更手续的;
d)瓶体腐蚀、机械损伤等表面缺陷、按GB13076标准应报废的;
e)易熔合金融熔、流失、损伤