将电表的1、2线对调,就可以反转,原理是电表内部的电流线圈电流方向改变,使作用在铝盘上的力矩方向也改变,所以就能使转盘带动记数器器反转了,不要窃电啊,私自改动电表接线是违法的。
而且现在很多电表有一个防窃电功能!搞了会报警!(里面有蜂鸣器)
一提到单相电表的反转,人们立即会想到,是电表的进火线与出火线调换了。笔者在实践中发现,单相电表的进火线与出火线不调换也能使单相电度表反转。如图1所示,电度表箱中有一块表反转,但进火线与出火线并没有反接。经仔细查找原因,发现本电表的用户将该表的出线在电度表箱外的某处与主火线相接,见图1中MN。
为有助于分析图1,先谈谈单相电度表的正确接线,如图2所示,端子1作为电源相线的进线端,端子3作为相线的出线端,端子4作为电源零线的进线端,端子5作为零线的出线端。当有负荷时,接通电源,进入电流线圈电流方向为端子1进和端子3出,电压线圈的电流方向为端子2进和端子5出(或端子4出)。此时,电流线圈中的电流产生的磁场与电压线圈中的电流所产生的磁场相互作用,使电表正转。
当进火线与出火线调换后,接线如图3所示。电压线圈的接线不变,但电流线圈的接线变化了,端子3为电源相线的进线端,端子1作为相线的出线端。当有负载时,接通电源,进入电流线圈的电流方向变化了。即为端子3进,端子1出。由于电流线圈中电流改变了方向,这样电流线圈中的电流和电压线圈中的电流产生的磁场相互作用,就使得电度表反转。
现在我们再回过头来看一看图1所示情况,用户2将其出线相线与电源相线连接,其电能表就能够反转。
本人经多次实验发现,此种接线方法能使表正转,也能使表反转。其条件是看用户2负荷的大小:
(1)当其他用户无负荷或负荷小于用户2的负荷时,用户2的电能表正转。
(2)当其他用户的负荷大于用户2的负荷时,用户2的电能表反转。
(3)当用户2无负荷时,其电能表也反转。
第一种情况,若A支路的负荷小于B支路的负荷,则A支路的电流IA大于B支路的电流Ib,进入用户2电表的电流方向为:电流线圈中端子1进、端子3出;电压线圈中的电流方向为端子2进,端子4出。此时为图2的正常情况,用户2电表的电流线圈与其负载串联,电压线圈与其负载并联,电表正转。
第二种情况,若A支路的负荷大于B支路的负荷,则A支路的电流IA小于B支路的电流IB