牵引柜 35KV 断路器合闸允许 光耦编 号名称 牵引柜 P143 保护装置光耦输入量 正常运行状态 光耦代表功能 (断路器分位) input L3 input L4 input L5 input L7 input L8 input L9 input L10 input L11 input L12 input L15 input L22 input L23 input L24 input L25 input L26 input L27 input L28 合闸回路监视 常开 BB1 触点 分闸回路监视 常闭 BB3 触点 SF6 气室压力正常信号 断路器分位 Q1 三工位隔离开关合闸 Q1 三工位接地开关分闸 -接地 Q1 三工位接地开关接地 Q1 三工位隔离开关分闸 -合闸 断路器弹簧未储能 电弧正常信号 整流器门强打开跳闸 变压器超温跳闸 整流桥同一桥臂 2 个二极 管故障跳闸 “1” “0” “1” “1” “1” “0” “0” “1” “0” “1” “0” “0” “0” “0” “0” “0” “0” 整流器超温跳闸 直流 750V 负极柜框架保 护跳闸 直流 750V 进线柜逆流保 护跳闸 对侧整流机组联跳本柜 输出点编号名称 output RL3 Output RL5 Output RL8 牵引柜 P143 保护装置输出量 输出点所代表功能 保护跳闸 非电量保护跳闸 断路器遥控分闸 正常运行状态(断路 器分位) 0 0 0 牵引柜 P143 保护装置 LED 灯指示 LED 灯编 号 LED1 输出点所代表功能 电流保护跳闸(保持) 正常运行状态(断路器分位) 灭 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 非电量保护跳闸(保持) 过负荷告警 联跳对侧整流机组(保持) 联跳直流 750V 进线柜(保持) 断路器合闸允许 分闸回路故障 弹簧未储能 灭 灭 灭 灭 亮 灭 灭 根据上图表格的状态,现在解释一下合闸允许条件: 1、 没有对侧联跳输入的条件; 2、 满足气室电弧正常的信号; 3、 满足牵引柜三工位隔离开关在有效位,其中包含: ⑴Q1 三工位隔离开关合闸位置(Input 8 为 1) ; ⑵Q1 三工位接地开关分闸—接地位与 Q1 三工位隔离开关分闸—合闸位组合起来即为三 工位隔离开关分闸位置(Input 9、11 都为 1) ; ⑶Q1 三工位接地开关在合闸位置(即接地位置) (Input 10 为 1) ; 满足三者之一即可满足牵引柜三工位隔离开关在有效位。 4、 牵引柜断路器在分闸位置; 5、 不包含下列之一的任何故障信号发出,包括: ⑴保护跳闸信号; ⑵遥控分闸信号; ⑶所监视的分闸与合闸回路正常(Input 3、4 不能同时为 0) ; ⑷非电量保护跳闸信号; ⑸弹簧未储能; ⑹整流器门强打开跳闸信号; ⑺牵引变压器超温跳闸; ⑻整流桥上的一个桥臂 2 个二极管故障跳闸信号; ⑼整流器超温跳闸; ⑽直流 750V 负极柜框架保护信号; ⑾直流 750V 进线柜逆流保护信号; 6、SF6 气室压力正常。