小编这次带大家了解一下灭火剂,下面我们主要来了解一下水成膜泡沫灭火剂。水成膜泡沫灭火剂以碳氢表面活性剂与氟碳表面活性剂为基料并能够在某些烃类液体表面形成一层水膜的泡沫灭火剂。适用于扑灭水溶性液体燃料引起的火灾。下面是它的详细介绍,下面我们一起看看吧!
水成膜泡沫灭火剂特点 水成膜泡沫灭火剂在灭火过程中其泡沫层析出的水份能在燃料表面形成水膜隔离与空气接触并有卓越的流动性从而快速压倒火势,扑灭火灾。同时它具有较长的封闭性能和抗火焰回烧的优点。天盾 tdaf001 水成膜泡沫灭火剂产生的水膜是由于它含有氟碳表面活性剂,能降低泡沫溶液的表面张力使其浮在燃料表面上。该水膜的有效性是直接与燃料的表面张力有关,对表面张力较高的燃料,如柴油和航空煤油,则其效果要比表面张力较低的燃料,如环已烷和汽油要好一些。 总之,水成膜泡沫液可应用于一般无吸气装置的消防水枪和水喷淋设备上,但是为了要获得较好的发泡倍数和析液时间,对一切泡沫液均应采用有吸气装置的泡沫管枪和泡沫发生装置。
水成膜泡沫灭火剂物理性能 外观浅琥珀色 密度(20℃)1.05±0.05 PH值(20℃)7.5~8.5 粘度(20℃)15±5mPa.s 最低使用温度(普通型)-10℃ 最低使用温度(耐寒型)-30℃ 最高使用温度49℃。
水成膜泡沫灭火剂储存与搬运 水成膜泡沫灭火剂理想的运输、储藏容器是用原包装容器或者经专门设计供这种泡沫液储存的贮罐和其它容器,建议采用的容器制造材料是不锈钢(304L型或316型),高密度交链聚乙烯树脂或玻璃纤维增强聚脂树脂内衬乙烯酯涂层(50~100密尔)的材料。 泡沫液都会蒸发,尤其是暴露在空气中时更会加速蒸发,储液罐应密封并加装一透气阀以防止罐内空气自由流动,其储存环境温度建议保持在-5℃~49℃范围内。产品性能不受冻结、融化的影响。 水成膜泡沫灭火剂在贮存、分装、使用时应注意容器的清洁不可以与其它类型的泡沫灭火剂、酸碱类杂质混合。因为这种混合会引起产品的化学变化而减弱甚至丧失灭火能力。但它可以与大多数的发泡型泡沫在灭火过程中一起应用。还适合与相容性干粉灭火剂联用,可以共同扑救火灾。