4.8 ID号设置 本机具有通讯接口,支持MODBUS协议,本项包括ID号和485通讯接口的通讯速率设置,ID号为描述本机在系统网络中的地址号001 ~ 255,通讯速率为4800 ~ 38400bps。 4.9 可靠性 平均无故障时间(MTBF)>25000h 5、型号说明 6、安装说明 开孔尺寸:113mm×113mm 嵌入深度:118mm 将控制器左右两侧固定附件自攻螺丝拧出,退出安装固定夹,将控制器装在屏上,再将安装固定夹从控制器两侧导轨推进,拧紧自攻螺丝,即可把控制器固定在屏上。 可拔插接线端子 7、接线图与补偿方案 7.1 JKWF-12A接线图 屏蔽双绞线的屏蔽层应该连接每一个RS-485设备的屏蔽端子,屏蔽层只允许一点接地(A线相当于-,B线相当于+)。 (本案用于投切交流接触器) JKWF-12A端子说明 端子序号	状态	说明	备注	1、2、3、4、5、6	输入	取样电流互感器输入	取自主屏A、B、C相 进线电流互感器	7、9、11、12	输入	取样电压输入400V	8、10	/	/	空端子	13、14	输入	工作电源输入	交流220V	15	输入	输出控制公共端	接火线	16 ~ 27	输出	第一组至第十二组输出控制端	接交流接触器线圈	28 ~ 30	通讯接口	MODBUS协议	7.2 JKWF-12B接线图 屏蔽双绞线的屏蔽层应该连接每一个RS-485设备的屏蔽端子,屏蔽层只允许一点接地(A线相当于-,B线相当于+)。 (本案用于投切电子无触点开关) JKWF-12B端子说明 端子序号	状态	说明	备注	1、2、3、4、5、6	输入	取样电流互感器输入	取自主屏A、B、C相 进线电流互感器	7、9、11、12	输入	取样电压输入400V	8、10	/	/	空端子	13、14	输入	工作电源输入	交流220V	15	输入	输出控制公共端	接KCS1无功功率调节器的K端	16 ~ 27	输出	第一组至第十二组输出控制端	接KCS1无功功率调节器的V端	28 ~ 30	通讯接口	MODBUS协议	7.3 无功补偿方案 图中单相电容设置及三相电容设置操作 详见设置参数操作说明第11页8、LCD显示器/参数/设置/手动的操作说明 8.1 LCD液晶屏幕说明 8.2 电参数显示操作说明 此屏幕仅在控制器处于自动运行工作模式下操作,点动操作“”按键切换三组不同的电参数显示屏幕。点动操作“”按键切换A、B、C相。 显示安装用电现场的COSΦ、电压、电流 COSΦ显示0. XXX表示滞后,-.XXX表示超前。当出现电压显示值频闪,并出现“ ” 报警,说明控制器处于保护状态,原因为电压越上/下限/缺相;当出现电流显示值频闪, 并出现“ ”报警,说明控制器处于保护状态,小电流闭锁。 显示安装用电现场的有功功率、无功功率、频率 显示本机软件版本序号 显示安装用电现场的HV(电压总谐波畸变率XXX.X%) HI(电流总谐波畸变率XXX.X%) 8.3 设置参数操作说明 控制器在“自动”、“手动”运行模式下,10秒钟内连续点动操作按键三次,即可进入菜单设置项。 8.3.1 电流变比设置	此项显示进线电流互感器变比的比率值,操作按键,步进修改量值,连续按或键,数字将快速变化,按键进入下一项参数设置。 例如:1000/5电流互感器,输入200即可。输入范围为1~1200,步长为1。