事件查询 如图 35,页面中包含了所有自控操作。其中包括事件时间 (Date&Time)、事件发生地点(Location Tag)、信号来源(Source)、 触发条件(Condition)、动作(Action)、优先级别(Priority)、事件 描述(Description)、显示情况(Value)。 (图35) 5、实时数据属性查看 PV 值报警查看(如图36) (图36) 类型:分别依次为高高报警(HHIGH)、高报警(HIGH)、低报警(LOW)、低低报警(LLOW); 报警值:报警值可跟据实际工艺要求自行设臵; 报警优先级:紧急报警(URGENT、高报警(HIGHT)、低报警(LOW) 一般报警(GENER); 次要级别:不做要求; 死区:1.0 附:注意事项 1.做好日常值班和维护工作。 2.保持设备外壳、机柜内部清洁,灰尘会导致信号线接触不良 卡件接触不良,请勿用湿抹布擦洗。3.保持机柜内的通风系统正常,便于系统散热,必要时可以时 常打开机柜门,保证机柜内通风,保证排风扇的电源开关吸合,夏天 启动空调系统,防止室内温度过高。 4.切勿随意拔插 SCADA 系统设备(包括打印机)的电源线、通 讯线缆等,以免影响正常生产。