水是生命之源,是城市生存发展的前提,因此城市供水的质量,也直接影响着城市的健康发展。供水质量包括水质,水压、水量及城市供水覆盖率等,其中城市供水水压低的问题,也是每一个大中城市所面临现实问题,本文主要讲述的是用户水压低的常见情况、表现形式及解决方法。具体阐述如下:
1.给水主管网水压低
表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大。
解决办法:增加主管网给水压力。
2.管网末梢
随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水。
解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备。可以选择二次加压供水设备解决该问题。
3.管道老化局部漏水
表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,因此给水管线水压较低。
解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。
4.管径过细
表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好最大供水量与最大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)。
解决办法:更换大管径给水管线。
5.闸门未全打开
表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道维修时发生的,管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足。
解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。
6.加压站清水池等维修及检修
表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。
解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。
7.水表堵塞
表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小。
解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。
8.过滤网堵塞
表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小。
解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。
9.人为因素:闸门被人关闭
例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水。
解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。
10.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)
在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。
11.管道升级滞后
如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低。
解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。
12.给水附属设备更新(供水设备减压阀损坏,闸门损坏等,)
表现形式:供水管道供水片区内,短时间停水。
解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。
13.给水管道堵塞
供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量。
解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。
14.盲目接引支管
表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水。
解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。
15.供水用户地势较高造成的水压低
表现形式:在供水地势落差大于30米情况下,正常供水则不能达到用户要求。
解决办法:则需采用二次或多次加压。这样不但减轻了给水管道的压力,节省了能源,同时也满足了用户的用水需求。