PLC安装注意事项以及PLC安装要求
1、环境温度超过0 ~ 50℃的范围;
2、相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);
3、太阳光直接照射;
4、有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
5、有打量铁屑及灰尘;
6、频繁或连续的振动,振动频率为10 ~ 55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);
7、超过10g(重力加速度)的冲击。
PLC方框图
另外,通常把可编程控制器安装在有保护外壳的控制柜中,以防止灰尘、油污、水溅。同时为了保证可编程控制器在工作状态下其温度保持在规定环境温度范围内,安装机器应有足够的透风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔,如四周环境超过55C,要安装电风扇,强迫透风。
并且为了避免其他外围设备的电干扰,可编程控制器应尽可能阔别高压电源线和高压设备,可编程控制器与高压设备和电源线之间应留出至少200mm的间隔。而且当可编程控制器垂直安装时,要严防导线头、铁屑等从透风窗掉进可编程控制器内部,造成印刷电路板短路,使其不能正常工作甚至永久损坏。