上述口诀是铝芯绝缘线、明敷 在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。 16mm’铜线的载流 如 量,可按 25mm2 铝线计算。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 穿管二根,载流量按八折计算; 穿管三根,载流量按七折计算; 穿管四根,载流量按六折计算。 输送容量 电力线路在正常情况下允许输送的最大功率。 由于电力线路输送的功率与电能质量、 电 能损耗、导线的允许温升以及电力系统的稳定性等因素有关,所以这个限度是根据技术、经 济等多方面因素进行综合判断而确定的, 并且因线路的长度不同、 线路在系统中的地位不同 而考虑的着重点也不同。 中、 短距离的电力线路的输送容量主要取决于线路的容许电流、 容许电压损失和容许的 功率损耗及电能损耗。线路的容许电流是根据热平衡条件确定的导线长期允许通过的电流; 容许电压损失指为了保证各用户的电压偏移不超出允许的范围而确定的电压损失值; 容许功 率损耗和电能损耗则是从经济角度确定。 根据容许电流、 线路的额定电压和功率因数就可确 定线路的允许输送容量;同样根据容许的电压损失或功率损耗、额定电压、线路的参数和功 率因数也就可以确定线路的允许输送容量。 长距离输电线的输送容量主要决定于电力系统运行的稳定性。 由于输电线仅是电力系统 的一个元件, 它和其他元件之间存在着相互影响, 因此输电线的输送容量不能简单地由它本 身来确定,而和整个系统的结构、运行状况以及为提高稳定性而采取的措施有关。