点击下方名片,关注公众号
接地的定义很多,从接地的目的看,一般可以分为保护性接地和功能性接地两种。
1.保护性接地
防电击接地:防电击接地属于安全(safety)范畴,它是为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜人而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”,有时叫“PGND”;
防雷接地:将雷电或浪涌导人大地,防止大电流使人身受到电击或财产受到破坏;
防静电接地:将静电荷引人大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受静电作用而产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。注意:此防静电接地并非EMC意义上的防ESD(静电放电)接地,ESD现象是一个瞬态过程,而防静电接地是为了防止电荷的累积避免发生ESD现象;
防电蚀接地:地下埋设金属体作为牺牲阳极或阳极,防止电缆、金属管道等受到电蚀;
EMC接地:为防止、屏蔽、抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,避免干扰电流流过电路板或产品内部的EMI电流流过产品中的等效发射天线,通过接地手段引导这些电流的流向,最终通过测试。
2.功能性接地
功率接地:为了保证电力系统正常运行,防止系统振荡,保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地;
逻辑接地:为了确保稳定的参考电位,将电子设备中所有或局部电路的参考点作为“逻辑地”或“OV”地,规定这一点的电压为OV,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,电路图中所标出的各点电压数据都是相对于地线的大小。一般采用金属底板或PCB中的平面作为逻辑地。本书中将数字电路的逻辑接地称为“工作地”或“GND”,将其他模拟信号系统的逻辑地称为“模拟工作地”或"AGND”;
屏蔽接地:将干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其他电子设备。EMC测试的时候,这个接地点通常就是参考接地板;
从接地的定义来看:EMC范畴内的接地属于功能性接地。EMC范畴内的良好