电流 I 和电压 V 的关系如下所示,由此可算出接地电阻值.但 是上述方法算出的接地电阻值 R 值中.不仅有接地电极 E 的接地电阻,还有接地电 极 C 的接地电阻,因此需要在 E-C 的接地电级间建立第三根接地电极,从 E-P 之间 的电压 Vp 和电流 I,可以算出接地电极 E 的接地电阻 RE 的值.*接地电极 P 也存 在电阻区域,但提供电源的交流定电流阻抗比较高,对检测没有影响. 电极法 E(接地线)和辅助接地棒 P,C 之间间隔大约 5-10M,应该在一条直线上. *当有障碍不能设在一条直线上时,E-P 和 E-C 之间可采用合适的角度,一般 为 30 度以内. 已经知道接地电阻 E 点(接地线)在附近时,可用来检测未知的接地电阻.