高压开关柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的。PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可以共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压开关柜提供测量、计量、保护用电源等