风量Q亦称流量,即单位时间内通过风扇出风口(或进风口)截面的空气体积,单位一般为CFM,即立方英尺每分,或CMM,即立方米每分;在除尘系统所用的单位是m3/s或m3/h。风机的风量可用实验方法测得,也可以通过计算求得,计算式如下
式中 L―――通风机的风量,m3/s;
D2-――通风机叶轮的外径,m;
Q1―――流量系数,与风机型号有关;
μ2―――叶轮外径的圆周速度,m/s, μ2=
(m/s);
n―――通风机转速,r/min。
风量可以通过改变转速来调节,也可用闸门来控制,注意最大转速不可超过规定转速。
风压P即风扇能够令出风口与入风口间产生的压强差,单位一般为mm water column,即毫米水柱(类似于衡量大气压的毫米汞柱,但由于压强差较小,一般以水柱为单位)。风压是通风机出进口气流全压之差,单位为mmH2O。可用下式表示:
H=ρH1μ22
式中 H―――通风机的全压,mmH2O;
ρ―――气体密度,kg/m3;
H1―――压力系数,与叶片型式有关,后向式取0.4~0.6,径向式取0.6~0.8;前向式取0.8~1.1.
风压可以通过改变风机转速来调节,也可以用闸门来控制。
Air Flow :
1 CMS = 60 CMM = 3600 CMH
1 CMM = 35.3 CFM
Air Pressure :
1 N/M² = 1 Pa (Pascal)
1 bar = 10 Pa
1 mm Aq = 1 Kp/M ²=9.8 Pa
1 in H2 O = 25.4 mm H2 O= 25.4 mm Aq (Aq = Aqueous)