冷渣机大量喷渣的原因及处理 关键词 CFB 锅炉 喷渣 郝仁峰 冷渣器 随着循环流化床锅炉的普及, 滚筒式冷渣机得到了大量的应用, 但是在实际应用中经常出现了喷渣的现象, 严重的照成了火灾的发生, 其中在 98 年河南某自备电厂出现的喷渣事故引燃了 8 米运转层操作 电缆,照成了火灾,损失惨重。 到底是什么原因会使冷渣机形成喷渣事故呢?在运行时如何 得到有效的避免。我们通过对目前使用的冷渣器进行了技改,取得了 较好的效果。 下面先将形成喷渣的原因总结如下: 冷渣机喷渣的原因主要有两种类型: 1、设备的原因。 2、操作方面的原因。 我们首先对设备进行分析。 1、一些生产厂家为了保证冷渣器的处理能力,将冷渣器设计 的转速较高,最高的达到了 7 转/min,这样就会在很短的时间内将冷 渣器入口高温段的炉渣排空,使入口端不能形成有效的密封,从而照 成了喷渣现象的发生。 2、 为了节约成本, 部分厂家生产的冷渣机高温段设计比较短, 炉渣在入口也不能形成有效的密封。 3、冷渣机内部导料结构设计存在缺陷。 处理方法: 我们根据目前找到的原因制定了相应的对策: 首先我们要求冷渣器生产厂家在设计上采用了分仓结构, 增加 了冷渣机的有效换热面积,调整了高温段导料的角度和长度,使入口 端始终保持了一个有效的密封,降低了冷渣器转数,杜绝了喷渣的现 象发生! 操作方面的原因及对策: 原因: 1、冷渣器启动时转速开的较大。 2、床料较薄。 3、下渣管经过一次风室的接口磨穿漏风。 处理方法: 1、冷渣机在启动时首先缓慢打开锅炉下渣管插板阀,炉渣在 自重力的作用下充满整个下渣管道。然后在将变频器调整到 30%,启 动冷渣器运行,当电流正常后根据床层压降调整冷渣器转数即可。 2、每次启动前(针对底部排渣炉型)注意检查一次风室内下 渣管连接焊缝是否有开裂现象。 3、冷渣器在运行过程中转数严禁忽快忽慢,可以有效防止破 坏高温段的密封。 4、运行过程中一旦发生喷渣现象,应立即停止冷渣机运行, 并及时关闭下闸阀, 待喷渣停止后根据床压降情况在启动冷渣器运行。