①、系统的堵塞现象
膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降。
②、系统的缺氟现象
低压压力和高压压力及运行电流都较正常时低,低压压力与蒸发温度不对应;库温下降缓慢或不下降;应该结霜的部位结不全霜甚至不结霜,节流调大无反应;膨胀阀有明显的咝咝声;供液管的温度较高;压缩机的运转温度高,甚至发烫伴有焦油味等。
3、空调传感器接线出现松脱、接触不良、老化的现象,还有可能是传感器本身的问题。
供电电压不稳定,或者线板有杂物导致输出信号不准,特别是在灰尘比较大的场所,需要现场安装一定的保护措施。
扩展资料:
格力显示屏出现E5的原因及解决办法:
原因:
1、外机电容或者压缩机问题。
2、电压过低,可考虑安装稳压器。
3、室外机散热不良,室内机过滤网和室外机的冷凝器太脏。
4、如果维修过,可能氟加多了或者系统存在空气。
办法:
1、控制板故障,更换控制板先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
2、电源电压低于187V。现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!
3、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。