在仓库管理中,消防安全重于泰山,这关系到人们的生命财产安全,大到国家、小到个人都十分重视消防安全,仓库是存放物资的重要场所,消防器材绝不能少。消防器材配备需要按照一定的标准进行,那仓库的消防器材配备标准是什么?我们一起来看看!按危险等级进行配备
灭火器配置应当按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置;不过配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关。4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A。以下以放置固体物质仓库举例,供参考:
1、如果属于轻危险级(如钢材仓库等)
单具灭火器最小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,2500平方米仓库应配置2500/100=25A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。
2、如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库)
单具灭火器最小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,2500平方米仓库应配置2500/75=33.33A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。
3、如果属于严重危险级(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等)单具灭火器最小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,2500平方米仓库应配置2500/50=50A。不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合最小灭火级别3A的要求。应选3A的5公斤ABC干粉灭火器。需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器。
4、如果设置有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统的三种情况的配置数量分别打9折、7折、5折。
其他仓库类型消防器材配备
1、材料仓库:
面积50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增加泡沫干粉灭火器不少于一个(如材料仓库存放可燃材料较多,更应相应增加灭火器数量)
2、施工办公室、水泥仓库:
面积在10平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于一个。
5、油料仓库:
面积在50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于2个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于一个。
6、可燃物品堆放场:
面积在50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不