变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比10/0.4KV 变压器低压册额定电流为:400*1.44=576A
400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率(视在功)是电压和电流的乘积.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)400KVA变压器低压侧外额定电流为400*1.44=576A