官塘至琼海 110KV 线路改造工程 110kV 官琼线路重建施工方案 海南威特送变电工程有限公司 官塘至琼海 110KV 线路改造工程项目部 2010 年 04 月 目 目 录 一、工程概况 ................................... 2 二、施工组织机构 ............................... 2 三、施工内容 ................................... 6 四、停电计划 ................................... 6 五、施工顺序及施工方法 ........................ 10 六、停电前施工现场准备 ........................ 12 七、铁塔组立和放紧线安装质量标准 .............. 13 八、安全施工保证措施 .......................... 14 九、工程施工质量保证措施 ...................... 16 十、环境保护及文明施工措施 .................... 17 十一、拆、架线施工作业危险点及其控制措施 ...... 19 十二、应急预案 ................................ 22 一、工程概况 工程名称:琼海官塘至琼海 110千伏线路重建工程 建设单位:琼海供电局 运行单位:琼海供电局 设计单位:海南电力设计研究院 监理单位:福建省宏闽电力工程监理有限公司 施工单位:海南威特送变电工程有限公司 工程规模:重建琼海官塘至琼海 110kV 线路工程起于官塘220kV站 110kV出线间隔,止于 110kV琼海站 110kV进线间隔,线路全长为 6. 237 千米,由于官塘站至 N6塔已经改造,本次改造范围从 N6 至琼海站,长度为 5. 271 千米,新建铁塔 20 基,导线彩用 J L/LB1A-240/40铝包钢芯铝绞线。 二、施工组织机构 本工程施工量大,工作点多、面广,停电时间有限。本方案施工组织机构及职能如下: (一)工程项目部:负责停电架线施工组织,施工技术方案编制,停电计划落实,施工现场管理及协调。项目部安全、质检、物供部门负责本部门现场管理、指导、协调工作。 (二)项目经理:陈 飞: 13876808679 (负责施工现场全面管理工作) 1、施工现场负责人:袁 勇(负责施工现场管理) 2、基础队负责人:李 和 投入: 20人 3、架子队负责人:谢永秋 投入: 10人 4、组塔队负责人:乔平国 投入: 50人(二组) 5、拆、架线队负责人:刘桂平 投入: 25人 6、停、送电负责人: 胡 友 7、安全负责人:李建辉、张才利 8、青赔负责人:陈贻旺 9、质量负责人:秦吉峰 10、材 料 员:杨 峰、陈顺杰 共计投入: 125 人 投入车辆: 8辆 三、施工内容 (一)基础部分施工 N15 号灌注桩基础施工采用机械钻孔(注:由于该基础在线行底下必须等线路停电后才能采用机械钻孔施工, 计划 10天)。 N17 号基础施工,已经浇筑两个腿,还有两个腿要等线路停电拆旧倒 N17电杆后才进行施工(注: 由于两个基础腿在原杆位处, 计划 3天)。 N26 号基础施工,由于该基础开挖影响原电杆的安全运行,要等线路停电拆旧倒 N26 电杆后才进行施工, 计划 4 天。 (二)110KV官琼线拆旧、铁塔组立、放紧线施工。为了搭设的跨越架重复利用,我施工队采用以耐张段为工作面进行交叉作业进行施工,应建设单位要求确保自承式光缆保持畅通,采取相应措施。具体时间安排如下。 四、停电计划及工作计划 110 千伏官琼线 2010 年 06月 01日 06:00时—06月 25 日19:00 时,连续 25 天停电。 (一)6 月 01 日 N23—N26、N26—琼海站构架耐张段的拆旧, 为 N26号基础提供施工条件。(6 月 2日—4 日 N26 号基础施工) (二)N24—N25号杆间跨越 10KV丝绸厂线,计划停电时间2010年 06月 01日 08:00时--2010年 06月 01日 18:00时(N23—N26耐张段拆除旧导线) (三)06月 02日 N12—N17、N17—N20 耐张段的拆旧,为N15、N17号基础提供施工条件。(6 月 4 日—6 日 N17 号基础施工;6月 4 日—15 日 N15号基础施工) (四)N16—N17号杆间跨越 10KV万石支线(#49--#50 杆),计划停电时间 2010 年 06 月 02 日 08:00 时--2010年 06 月 02日 18:00时(N12—N17 耐张段拆除旧导线) (五)06月 03日铁塔组立施工:N24、N25 (六)06月 04日铁塔组立施工:N13、N14 (七)06月 05日铁塔组立施工:N16、N19 (八)06月 06日铁塔组立施工:N18。 (九)N20—N23耐张段施工。 1、06月 07日先在原线行处把 N21 号铁塔组立好,在该铁塔挂线点上挂绝缘子,再把原旧导线提上挂在 N21 号铁塔的绝缘子上; 2、在 N21铁塔的小号侧打旧导、地线的过度临锚; 3、降下 N20—N21 的旧导、地线; 4、06 月 08 日铁塔组立施工:N20,并在 N20号铁塔小号侧打好临时拉线,把原降下 N20—N21的旧导、地线紧挂在 N20塔上。(注:由于 N22、 N23号在加积南中砖厂内户主出资改道未定所以 N20—N23 耐张段按原旧线挂回去)。 (十)6 月 10 日—15 日 N6—N12耐张段拆旧、铁塔组立、放紧线施工。 1、06月 10 日 N6—N12耐张段拆旧(保留自承式光缆保持畅通如果条件允许可以先组立铁塔把自承式光缆固定在组立好铁塔上在进行倒杆) 2、06月 11日铁塔组立施工:N12、N11; 3、06月 12日铁塔组立施工:N9、N10; 4、06月 13日铁塔组立施工:N7、N8; 5、06月 14 日 N6—N12耐张段放、紧线; 6、06月 15 日 N6—N12耐张段放、紧线,附件安装。 (1) N6—N7 处跨越 10KV官塘Ⅰ、Ⅱ回路,由于停电影响片面广,调度所要求搭设放线跨越架,(6月 9 日之前把该跨越架搭设完毕); (2)N8—N9处跨越海南东线高速路,必须与管理部门办理相关手续,并在跨越处搭设放线跨越架,(6 月 9日之前把该跨越架搭设完毕); (3)N9—N10 处跨越 35KV龙阳线计划停电时间 2010 年 06月 09 日 07:00—16:00停电进行 N6—N12耐张段的拆旧; (4)N10—N11处跨越 35KV加龙线,由于调度只同意停 35 KV龙楼站的一个回路,所以 35KV加龙线要搭设跨越架, ( 6月9 日之前把该跨越架搭设完毕); (5)N6—N12 耐张段施工完毕后,拆除该耐张段中搭设的跨越架。 (十一)6 月 16日--17 日 N26 号铁塔组立及 N23—N26、N26 —琼海站构架耐张段放紧线及附件安装。N24—N25 号杆间跨越10KV丝绸厂线,计划停电时间2010年06月16日08:00时--2010年 06 月 16日 18:00时(N23—N26 耐张段放线)。 (十二)6 月 18日—19 日 N17 号铁塔组立及 N17—N20耐张段放紧线及附件安装。 (十三)6 月 20日—21 日 N15 号铁塔组立及 N12—N17耐张段放紧线及附件安装。N16—N17 号杆间跨越 10KV万石支线(#49--#50杆),计划停电时间 2010 年 06 月 21日 08:00时--2010 年 06月 21 日 18:00时(N12—N17耐张段放线)。 (十四)6 月 22日搭接 N6、N12、N17、N20、N23、N26的引流线。 (十五)6 月 23日—24 日对全线路进行自检消缺。 (十六)6 月 25日验收,终结工作票,启动重建后的 110KV官琼线。 (十七)停、送电负责人:陈 飞(13876808679) (十八)精心组织,科学施工,争取 25个停电日内完成拆除原 110kV官琼线 N6—琼海构架的线路; N17基础两个腿、N26、N15 基础施工;组立铁塔 18基及重新架设 N6—琼海构架的线路的工作内容。 五、施工顺序及施工方法 (一)由于本工程要求在拆除旧杆塔时旧通信光缆要保持通道畅通,要在新线路的通信光缆 OPGW 运行后才将旧的通信光缆 ABSS 拆除。而新线路是利用旧线路线行,新线路部分基础是在旧线行下,要在拆除旧线路后才能进行新基础及铁塔组立的施工。经现场调查研究,实施拆旧前先要在部分旧杆塔旁先立好 12 米电杆,将旧通信光缆移至预先立好的 12米电杆上才能拆除旧杆塔,或者将旧通信光缆迁装至新立好的铁塔上。在整个施工过程中需保持光缆通信通畅。(注:新线路建好运行后旧通信光缆将被拆除。) (二)接到琼海地调停电许可施工命令后,验电,确定 110KV 官琼线无电后,在 110KV 官琼线 N6 号铁塔小号侧和 110kV 琼海站 110kV 官琼线进线构架处各装设一组三相短路接地线。 (三)鉴于本工程跨越带电线路及民屋的情况,施工前特作如下准备工作: 1、实施拆旧前,施工负责人必须提前到施工现场了解线路径走向并熟悉周围环境。 2、对导线、水泥杆及铁塔拆除放倒时有可能伤及的民房农田等必须事先与当事人沟通协商以免影响施工进度。 (四)为了减少停电施工对用户的影响,本工程施工时计划施工 25天,所跨越 10KV 线计划停电(具体停电时间及范围见停电计划申请表)。 1、拆除原杆线耐张杆时跨越 10kV 线路(停电施工)。先在杆上悬挂一组滑轮,使用绳子穿过滑轮绑住导线,绳子的另一端延伸至地面由人 工牵引,利用手拉葫芦紧导线后,剪掉导线,松掉手拉葫芦直至导线不再受力。退除手拉葫芦,人工地面控制绳子将导线落下。为避免落下导线伤及 10KV 线路和在所跨越 10KV 线路的位置断开落下导线往两边回收。 2、拆除直线杆时,如拆除 9#—10#直线杆跨超 35KV 龙阳线(停电施工),先将 9#—10#杆上的导线松脱固定金具,让导线自然下垂,在 8#、11#杆欲剪掉导线的方向打好临时拉线后,其拆除方法同上。 3、跨越 35KV 线路停电施工完成后,整条线路的拆除不需再停 35KV线路,部份跨越 380V 低压的线路,导线拆除时需停所跨越低压线路的变压器,具体跨越部份需要停的变压器详见施工计划表格及现场拆除具体情况而定。 4、导线拆除落下碰至民房时,在民房一侧断开导线往回收,以减少收回导线时对民房的损伤。 5、金具拆除采用杆上挂滑轮人工地面放下的办法。 6、整条线路导线及金具拆除完后,可进行拆除水泥杆及铁塔,铁塔拆除利用吊车整体起吊,水泥杆的拆除可依地形情况实行吊车拆除或人工拆除采用定向放倒,防止倒杆压断通信光缆。 (1)水泥杆所处位置能进吊车的统一使用吊车放倒的方法: ①先人工在被吊水泥杆的上半部栓好钢丝绳,吊车起臂牵引钢丝绳至水泥杆稍许受力,人工击锤杆表面混凝土直至露筋。 ②使用炔气枪割断所露钢筋后,吊车整体起吊放倒,放倒时防止压断通信光缆。 (2)吊车末能到位起吊的水泥杆采用人工定向倒杆, 防止压断通信 光缆。 。 ①在杆的上半部位拴好两条绳子,当做倒杆的控制倾倒方向的拉力作用。 ②事先定好倒杆位置,倒杆位置的四周障碍物必须清理以免被损坏。 ③于水泥杆倾倒方向的反方向击锤水泥杆表面混凝土,呈喇叭口状。 ④人工牵引拉控制绳,使用炔气割枪割断喇叭口处钢筋后,拉倒水泥杆。 六、停电前施工现场准备 (一)停电架线档设计安装材料检验合格进场,安装材料的型号、规格满足本工程设计规定,数量满足停电架线段安装需要; (二)施工班组进场工器具检查 100%合格进场,机械和数量满足架线段施工需要(施工班组施工机具配置表附后); (三)施工班组在停电前一天完成本任务段施工现场布设(带电线路一侧停电后布设),施工现场布设完善和工作质量必须是 100%合格; (四)停电前主要工作: 1、施工技术交底(施工方案要点,安装质量标准,安全施工规定,其他注意事项); 2、主要技术工种人员熟悉自己工作内容,各工种上下工序配合要点; 3、对进场安装材料质量及数量和施工布设再次检查、完善。 七、铁塔组立和放紧线安装质量标准 (一)铁塔组立质量要求: 1、螺栓穿向的规定:立体结构: (1)水平方向者由内向外; (2)横线路方向者两侧由内向外,中间由左向右; (3)垂直方向者由下向上。 (二)安装时,对安装不上的物件,要检明原因,不得强行安装;对扩孔者要求不大于 3mm,并要求防腐处理。主材接点率弯曲不超过 1/750。 (三)用经纬仪测量铁塔垂直度,铁塔倾斜值超过规定时,应检查基础变差和铁塔主材接头处。若因接头处造成的倾斜,应将构件拉紧,加垫片紧固螺栓处理。若因基础高差造成倾斜,应在基面上垫铁块找平,并灌细石混凝土密实。 (四)检查基础地脚螺栓的螺母、垫块安装数量和紧固情况,螺母与垫块不得缺少。塔脚板与基础面应接触良好,如有空隙应垫铁片,并灌以水泥砂浆。 (五)铁塔组立完毕后应符合下列规定: 1、铁塔倾斜:一般塔允许值 2‰;转角塔向外角倾斜允许值 1‰~3‰,不得向内角倾斜; 2、主材弯曲允许值为节点间 1/750。 (六)直线铁塔组立结束后(转角塔在紧线后),施工负责人应同质检员对本塔部件的数量与规格、主材弯曲、结构倾斜、螺栓紧固情况进行检查及评级,并认真如实填写自立式铁塔组 立检查及评级记录表。 经上述检查整修合格后,为防止被盗破坏,直线塔可随即浇制混凝土保护帽,耐张转角塔待架线后才可浇制。保护帽按规定进行养护,外观检查时不得有裂缝、积水。 (七)放紧线安装质量标准 1、两个跨越档内不允许有导、地线接头(及修补); 2、导地线弧垂不得有正偏差,负差≤2. 5%; 导地线相间弧垂偏差≤200mm; 同相子导线间弧垂偏差≤100mm。 3、耐张压接管压后尺寸符合《验规》要求,压后弯曲≤2%,外观质量优良。 4、附件安装:跳线呈悬链自然下垂,横担下沿至弧垂最低点距离为 2. 5m。 防震锤安装:一律从线出口算起,安装距离误差≤± 30mm。 八、安全施工保证措施 (一)严格执行国家《电力建设安全工作规程》,在施工中严格执行《跨越电力线路架线施工规程》KL5106-1999 相关规定,严格执行停电架线作业规定,严禁“ 三违” 作业(即违章作业、违章指挥、违犯施工现场劳动纪律)。 (二)未经安全培训考试合格和未参加施工技术交底人员不得参加停电施工,专业工种人员持证上岗。 (三)每天开工前,对现场布设和重要施工器具严格检查,查出不合格器械立即清退出施工现场。起重器具在施工过程中随时检查,安全稳患排除后方可继续施工。起重器具严禁以小 代大,以弱代强使用。 (四)停送电联系人严格执行“ 两票” 制度。现场负责人和施工队负责人接到停电通知后先登塔杆验电(停电联系人监护),确认已停电后在停电线路大小号塔外侧装设接地线短路,停电线路挂好接地线后施工负责人方可组织施工作业。 (五)停电期内,当天工作必须在当日完成,并拆除跨线施工布设,经停送电联系人和施工负责人现场检查,确认被跨越线上无遗留物,施工人员已撤离后才能拆除接地线。接地线拆除后应视为该线路已经带电,严禁人员上杆塔。 (六)凡进入施工现场必须正确佩戴安全帽,工作前不得饮酒。凡高处作业必须使用双保险安全带和戴安全帽并穿胶鞋。在铁塔上作业转移位置时,不得失去后背绳的保护。系安全带后必须立即检查扣环是否扣牢扣好。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,跨越上跨越下应设安全监护人。参加高空作业的人员必须经过考试合格,严格执行安全工作命令票制度。高空作业人员应定期进行体检,患有心脏病、高血压、癫疯病人严禁登高作业。 (七)验电 1、接到停电线路发出停电通知后,首先要进行验电手续,验电要用合格的验电器,验电器要使用和被验电线路同等级。验电线路确无电压。 2、验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。 3、同塔架设的多层电力线路进行验电时,先下层,后上层。 (八)挂接地线: 1、线路经验电后,确实没带电,则可在施工段内停电线路 两侧杆塔上挂接地线,若施工线路可能有感应电时,应加挂接地线。 2、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,先下层,后上层。 3、挂接地线时,应先接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕,拆接地线的程序与此相反。 4、接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于 25 平方毫米。 (九)线盘架应稳固、转动灵活、制动可靠,线盘展放处应设专人传递信号。 九、工程施工质量保证措施 (一)严格按照本工程设计图纸,设计文件规定质量标准施工,安装质量必须符合《验规》相关规定和设计规定。 (二)开工前进行施工技术交底,施工人员必须明确本工种,本工序施工工艺要求和质量标准,上道工序不合格下道工序不准施工,认真执行工序质量自检、互检、专检制度。 (三)进场安装材料经质检合格后方可进场。 (四)导地线展放出口设质检员把关,发现出厂质量缺陷线段应立即清除缺陷段线材,有超出《验收规范要求规定》允许范围材料严禁安装。 (五)重要、关键项目的安装经质检人员检验合格才可投入安装,专职质检员对蔽工程施工过程实行旁站监控,检测合格后才安装。 (六)对被跨电力线路质量措施: 1、渡线施工过程中尽可能不发生施工线(器具)直压被跨线。施工过程中因意外发生压线,应派专人到故障点检查并排除质量隐患。 2、完成渡线架线施工作业全部工作项后,派专人检查被跨线路导、地线,确认本次施工未损伤被跨线路后方可撤场。 十、环境保护及文明施工措施 (一)文明施工措施 1、凡进入施工现场作业,施工人员必须符合“ 三统一” 要求; 2、施工现场布置合理,材料、工机具堆放有序; 3、工机具库房清洁整齐,帐、物、卡相符; 4、施工驻地干净、卫生、被子叠放整齐,衣服勤换勤洗; 5、做好施工现场围蔽及危险警示标志; 6、要办好宣传栏,制定严明制度,精心组织、文明施工,提高施工质量,保证一次成优率。 (二)环境保护措施 1、通道砍伐及放紧线施工中尽量减小通道砍伐宽度, 一般不允许超过 4m, 放紧线能够翻越的树木不准砍伐;对不影响线路运行安全的果树, 风景林, 施工时采取搭架的方式跨越, 不准砍伐; 保证对树木植被的破坏减小到最低程度。 2、对材料的临时卸点要严格控制范围, 选择合理的布置方案,力求占地最少,搬运距离最近,对环境造成的污染最小, 对受影响部分场地应及时清理并恢复原貌;放引线施工场地的开辟要因地制宜, 不能滥占耕地、林地, 施工完毕要认真清理, 对废弃的油类和废余材料要妥善处置, 对原来的田埂、水渠、道路等要恢复原状或按设计要求作改道。 3、白色垃圾应严格按公司质量安全卫生环保条例进行处理,产生应立即进行回收处理,不允许在施工结束后统一处理。现场废弃的水泥袋、编制袋、塑料制品、线绳等杂物,不许乱丢弃,应及时清理回收。 4、施工完毕后,派专人进行清理施工过程遗留的废弃物。 5、严禁在林区、果园吸烟, 且严格控制火种上山, 设立明确禁烟标志, 做好禁烟宣传, 切实做好防火工作。 6、在施工现场宿留人员,不得乱扔废弃物,不应随地大小便,不应有大的喧闹,搞好环境卫生,以保护环境的卫生和安静。 十一、拆、架线施工作业危险点及其控制措施 序号 危 险 点 控 制 措 施 1 杆塔缺件、螺栓紧固不好架线施工前对架线段的铁塔缺件要补全,螺栓紧固好。队长要派人认真检查,做到心中有数。 2 架线前有的杆塔没安装接地 架线前的各队认真检查一遍,把没安装接地塔号记下,派专人把接地按要求安装好后才能架线。 3 架线前没进行安全技术交底 架线前对各施工队进行认真的安全技术交底。不进行安全技术交底工作,施工人员有权拒绝施工。 4 架线前对使用的工器具不认真检查 1、施工队架线前应派人到库领工器具时要认真检查,仓库要有工具出库检查记录并签字; 2、现场施工人员使用工器具时要认真检查,不合格严禁使用。 5 架线前对通信设备不认真检查 放导引绳、放紧线时的通信要畅通,旗号要明确,如有一处不通,停止放紧线,不许用通信设备进行说笑、闲谈。 6 挂瓷瓶子时施工人员在垂直下方作业 安全监护人随时提醒大家不得在吊物下停留或通过,防止物体打击。 7 进入施工现场不戴安全帽 进入施工现场人员一律戴安全帽系好帽绳,施工现场不戴安全帽停止工作,罚款。 8 挂瓷瓶子时塔上人员不系安全带及安全绳 高处作业人员必须系好安全带及安全绳,安全带必须拴在牢固的构件上,应随时检查安全带安全绳是否拴牢。 9 放线、地线滑车使用前不做外观检查,没有关门保险 检查时,严禁使用没有关门保险滑车。 10 放导引绳的越线架不派专人看护 放导引绳时越线架要派专人监护,防止风大等原因使导线绳索偏离越线架:导引绳受力后松回时偏离越线架,落在电力线上造成集体触电。 11 放导引绳时将导引绳临时锚在越线架上 放导引绳施工人员要牢记严禁在越线架上临时锚固导引绳,地线等。 序号 危 险 点 控 制 措 施 12 导引绳连接的无头环圈数少或钢绳规格不合格 1、连接导引绳的无头环要由有经验的技工按要求连接; 2、无头环使用的钢绳规格要符合技术交 底要求。 13 越线架顶部横杆磨损 放线时监护人应随时注意越线架顶部横杆是否磨损严重,发现问题应停牵处理。 14 地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋深不够 地锚的埋设要派有经验责任心强的同志监督检查,地锚坑的深度和回填时夯实都要符合技术交底要求。 15 牵引设备或张力设备施工时滑车没有安装接地 张力放线时牵引设备或张力设备要安装接地,牵引时使用接地滑车,保证操作人员不触电。 16 放导引绳,放紧导地线时在中断信号情况下继续牵引 放紧线中如各塔号有一处中断信号,指挥员应立即下令停止牵引查明原因,在全线路通信畅通后方可继续施工。 17 在即将升起的导地线上方通过 不许在即将升起的导地线上方通过,各路口是监护人员要认真负责,看护好过往的行人。 18 处理被卡住的导地线,作业人员站在线弯的内侧或用手推拉; 展放余线的人员站在线圈内或线弯内角侧施工 1、导地线被卡住时处理人员应站在线弯的外侧,处理被卡住的导地线应用工具处理不得直接用手推拉;2、紧线时看余线的同志应站在线圈外侧或站在线弯的角外侧施工。 19 换线轴时没有专人指挥 换线轴要有专人指挥,安全监护,吊车司机和施工人员听从指挥,相互配合。 20 施工时由无证人员压接导、地线 做到无证人员不许压接工作。 21 架线队在架线前对放紧线段的越线架不认真检查 架线队应派专人对架线段内越线架认真检查:①检查脚手杆有无丢失;②越线架与带电体的安全距离:③导引线绳有无临时锚在越线架上。问题处理完方可架线施工。 序号 危 险 点 控 制 措 施 22 导地线升空时施工人员用身体压线 导地线压下摘完卡线器后,导地线要用大绳压着慢慢松或用压线滑车控制回松,回松时应缓慢。 23 弛度调整时链条葫芦链条尾端不系扣 弛度调整时或其他工作便用链条葫芦时,链条尾端要系扣锁死,保证链条葫芦出现意外时的安全。 24 不按施工方案要求施工 施工队长认真学习施工方案,在施工时不许随意改变施工方案,如需改变方案条款,必须经过工程技术人员重新批准 25 违章指挥 停工、组织学习安全规程,找出违章指挥的危害性。26 在林区施工时吸烟 在林区施工必须遵守当地的防火规定,及公司下发的安全规定。 27 吊车在高压线附近施工时没有安全监护人 吊车在高压线附近施工时,吊车司机要注意高压线与吊车的安全距离,施工队长要派专人监护吊车施工时的安全,随时提醒吊车司机,确保吊车和带电线路的安全距离。 28 现场施工车辆运送施工人员 车上人员打闹;车上安全没人监护 施工现场上下班乘车时,车上应设一名安全员,负责乘车时的安全工作:①制止乘车人员打闹;②随时提醒大家注意路边电力线及树枝,以免刮伤。 29 用棕绳拴挂三轮滑车或瓶串 用大于φlOmm 的钢绳拴挂,并不得直接用人力松放。30 在直线塔紧线时不打过轮临锚 严格按手册施工,打好过轮临锚。 十二、应急预案 在琼海官塘-琼海 110kV线路改造跨越电力线路施工期间,为保证被跨越电力线路的正常安全运行及在施工期间充分保证施工人员的安全,在施工时可能出现的紧急状态得到控制,并及时组织各级员工参与事故抢险,杜绝事故进一步扩大,特制定本方案。 (一)应急小组组织机构和职责 1、有项目负责人、各级管理人员和有经验的、熟悉施工现场的施工人员组成。 主要联系人电话: 项目负责人 陈 飞 13876808679 现场负责人 袁 勇 (1)组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。 (2)进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。 (3)制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定企业和现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。 2、、现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位 断线事故的应急响应。