7.3 电气防火 医院内的用电管理应符合以下规定 当电气线路与氧气管道供气管道等共同敷设在吊顶内时,吊顶内的 电线及手术部、 高压氧舱的电线均应使用矿物绝缘层的耐火电缆 格执行安全操作规程;在要求防爆、防尘、防潮的部位安装电器 设备,应符合有关安全技术要求; 每年应对电气线路和设备进行安全性能检查 ,必要时应委托 专业机构进行电气消防安全检测; 应编制内部用电负荷计划表 ,新增电气线路、 设备须办理 内部审批手续后方可安装、 使用,不得超负荷用电,不得私拉乱接 电气线路及用具; 因医疗、科研、 实验需要而必须使用时,使用部门应制定安全管 理措施,明 确责任人并报消防安全管理人批准、 备案后,在确保安 全的情况下方可使用; 配电柜周围及配电箱下方不得放置可燃物 医院禁止采用TN-C接地系统。