二次总电流 I2=3x10/0.22=136.36(A) 一次总电流 I1=I2/K=136.36x0.22/10=2.99(A) 实用文档 11、解:一次额定电流I1N=SN/U1N=50/10=5(A) 二次额定电流 I2N=SN/U2N=50/0.22=227.27(A) 12、解:由已知条件,得一、二次额定电流为IiN=I2N=SN/U1N=500/300=1.8(A) I2N=I2N=SN/U2N=500/127=3.9(A) 当二次侧接有 127V、260W、cosφ=0.5 的感性负载时,则该负载电流为 I2=P2/U2cosφ=260/127x0.5=4.1(A) 由于二次负载电流 I2 大于二次额定电流 I2N, 4.1>3.9,为超载状态,故不宜带这一负载长期运行。 13、解:(1)一、二次额定电流 I1N=SN 3U1N=400/3x10=23(A) I2N=SN 3U2N=400/3x0.4=577(A) 在额定工作情况下,星形接法的一次绕组流过的电流,既是相电流,也是线电流I1Nph=I1N1i =SN/ 3U1N=400/ 3x10=23(A) 二次绕组是三角形接法,流过绕组的电流是相电流 I2Nph=I2N1i 14、解:(1)