内机安装。内机离房顶的距离要控制在不小于1公分的范围内,室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉。
冷媒管安装。对于冷媒管的安装是安装中央空调最重要的环节,有三点是特别需要注意的。第一在冷媒管的安装中没有铜管与铜管之间的焊接,都是铜管与歧管间进行的焊接;第二在管间的焊接过程中要向铜管之内冲入氮气,利用氮气进行保压的措施;第三焊接好管道之后利用高压氮气进行管内的清洁处理。
冷凝水管安装。冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少要保证大于1%的坡度,还有就是在内机接出之后就近地而落,随后便是与其他的冷凝管一起连接到室外或是地漏之处。
打压测试保压 隐蔽工程验收。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除。