油泵电路继电器 宁波市海曙巨龙电气厂 JL-420 油泵电路继电器说明书 油泵电路继电器功能介绍 过压和欠压保护: 过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定 值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过 欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动 作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常 亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压 Ue 的 百分比,可从 Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟 时间可从 0.1S~10S 任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调 节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式 为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止 误动作。 三相电压不平衡保护: 三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡, 电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言, 当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故 障。 当三相电压不平衡度大于 10%时 JL-420 电源保护继电器 ‘断相/不平衡’指示灯闪烁,如果不平衡故障持续存在 5 秒 以上时保护器内部继电器动作,保护动作后‘断相/不平衡’指示灯常亮。三相电压不平衡保护的 复位方式为不平衡度<8%自动复位,回差值可有效防止误动作。 不平衡度计算方法: 不平衡度 ? 最大线电压? 最小线电压 ? 100% 最大线电压 动态断相保护: 电动机当三相供电发生断相时容易烧毁电动机,特别是动态断相时的保护尤为重要。动态断 相的概念是当三相负载为电机类感性负载时,在运行期间发生某相电压断相的故障情况,此时因 电机绕组产生的反电势作用到断相的回路,导致这一回路的电压不为零,造成的故障现象是三相 电压不平衡,这也是绝大多数油泵电路继电器不能有效保护动态断相故障的原因(因普通油泵电 路继电器无三相电压不平衡保护功能) 而 L-420 油泵电路继电器具有准确、 。 灵敏的三相电压不平 衡保护功能,当发生动态断相故障时,保护器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,延迟 5 秒后保护器内 部继电器动作, ‘断相/不平衡’指示灯常亮。这样就更有针对性的加强了对起重、电梯、制冷等 行业在使用过程中的可靠性。 静态断相保护: 静态断相是指三相回路中某相电压为零的故障现象。当发生静态断相故障时,保护器延迟 1 秒后内部继电器动作, ‘断相/不平衡’指示灯常亮。复位方式为断电复位。 相序错保护: 当三相电压回路中有两相接反时会导致电机反转,在起重机、电梯、输送带等设备运行时造 成严重的安全事故。相序错保护的动作时间为 1 秒,保护动作后‘相序’指示灯常亮,复位方式 为断电复位。 宁波市海曙巨龙电气厂 油泵电路继电器 宁波市海曙巨龙电气厂 油泵电路继电器外形尺寸图: 22.5 L1 L2 L3 10 5 15 L1 L2 L3 10 5 20 15 20 1 电压% 电压% 电源 36.0 过/欠压 断相/不平衡 相序 4 2 6 8 10 82.0 3 电源 过/欠压 断相/不平衡 相序 2 0.1 4 6 8 10 0.1 2 时间S 时间S 油泵电路继电器外形尺寸图 1:调节过压/欠压保护动作值 2:调节动作延时 Tt 3:电源和故障指示灯 油泵电路继电器接线图: L1 L2 L3 L1 L1 L2 L3 L1 SB1 KM QF L3 L2 L1 JL -4 20 QS 12 11 14 JL-420 SB2 L3 L2 L1 12 11 14 11 11 KM 12 QF 14 断路器分励 脱扣线圈 负载 QF:断路器 KM:交流接触器 KM 负载 QS:隔离开关 QF:断路器 三相三线制分励脱扣器接线图 三相三线制交流接触器接线图 油泵电路继电器接线图 1 油泵电路继电器接线图 2 宁波市海曙巨龙电气厂 油泵电路继电器 宁波市海曙巨龙电气厂 欠压保护器原理 L1/L2/L3: 滞后 门限值 零值 继电器 U< Tt 动作延时 过压保护器原理 L1/L2/L3: 门限值 滞后 零值 继电器 U> Tt 动作延时 三相不平衡保护器原理 三相不平衡、缺相 L1 L2 L3 继电器 相序保护器原理 相序 L1 L2 L3 继电器 L1 L3 L2 继电器闭合 继电器断开 宁波市海曙巨龙电气厂 油泵电路继电器 宁波市海曙巨龙电气厂 注:继电器常开常闭状态为上电后正常时的状态。 宁波市海曙巨龙电气厂