1.脱脂油漆废液对脱脂废液采用化法进行破乳预处理,向脱脂废液中投加无机将pH调至2~3,使乳化剂中的脂肪皂析出脂肪,这些脂肪不溶于水而溶于油,从而使脱脂废液破乳析油。另外,加后使脱脂废液中的阴离子表面活性剂在性溶液中易分解而失去稳定性,失去了原有的亲油和亲水的平衡,从而达到破乳。经预处理后CODCr从2500~4000mg/L降低到1500~2400mg/L,去除率在40%左右;而含油量从300~950 mg/L降至50~70 mg/L,去除达90%~95%。2. 电泳废液在阴极电泳废水中含有大量高分子有机物,CODCr可达20000mg/L,还含大量电泳渣,这些物质在水中呈细小悬浮物或呈负电性的胶体状。处理中加入适当的阳离子型聚丙酰(PAM)和聚合化铝(PAC)作混凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥作用来快速去除废水中的污染物。电泳废液在预处理时要求pH值在11~12之间,有较好的
清水池 ①清水池一主要用来贮存深度处理出水,部分用作冷却塔的循环补充水,部分外排。有效容积为275 m3,停留时间为2 d,钢混结构。 ②清水池二有效容积为138 m3,停留时间为2 d,钢混结构。 2. 8 污泥池主要用来贮存气浮池排放的浮渣和一体式氧化沟沉淀区排放的剩余污泥。有效容积为138 m3,钢混结构。 3 运行效果分析 3. 1 对有机物的去除该工程经过4 个月的调试后进入稳定运行阶段。稳定运行期间对有机物的去除情况如图2 所示。稳定运行阶段由于涂料废水间歇排放,进水COD 依然波动很大,初期进水COD 高达2 000 mg/L 以上,但出水COD 基本维持在100 mg/L 以下,COD 去除率> 95%,这说明经过前期的调试运行后,水解化池及氧化沟内的微生物已基本适应了该种废水的水质且污泥活性较高,能充分降解废水中的有机物。此后进水COD 下降到1 000 mg/L 左右,出水COD 也降至50