潜水泵运行时出现电流偏大与水泵阀门的调节和电动机的机械故障均有一定的关系。其中的主要原因如下:1、电动机导轴承磨损、水泵橡胶轴承磨损、密封环磨损 电动机或水泵的轴承磨损,会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的会损坏潜水电泵,使定子绕组烧坏。处理方法是修理或更换损坏的轴承和轴套。 2、潜水泵的流量偏大或偏小使用的流量超出使用范围会使电动机过载:对离心式水泵或混流式水泵,流量过大,水泵的轴功率增大,会使电动机过载;对轴流式水泵,流量过小,水泵的轴功率增大,会使电动机过载。处理方法是适当调整阀门,对离心式水泵或混流式水泵减小(对轴流式水泵增大)流量,使水泵的流量处在正常的使用范围内。 3、潜水泵转轴弯曲、轴承不同心 这种一种严重的情况,应立即进行检修,校直弯曲的转轴,更换不合格的轴承,重新装配 潜水电泵。 4、止推轴承磨损、潜水泵叶轮和下盖板磨损 这种情况同样会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的也会损坏潜水电泵。处理方法是检查止推轴承磨损的原因,是否因轴伸端机械密封损坏,造成沙粒、杂质等进入电动机内腔而造成止推轴承的过度磨损。如果是机械密封造成的原因,在修理或更换磨损的止推轴承、推力盘和叶轮、下盖板等零部件的同时,应更换轴伸端机械密封。 5、潜水泵运行时电流偏大与选型有关,潜水泵选择扬程过大,实际使用的扬程小。