1.1 导地线水平荷载风作用于电线上产生的横向风荷载 Wx , 并非理论风压于电线受风面之积,还要考虑电线的体型系数 μ SC 、与风速大小有关的风压不均匀系数 α 、与电压等级和风速大小有关的风荷载调整系数 β C 、与电线平均高度有关的风压高度变化系数 μ Z ,以及与电线轴线间的夹角 θ 等影响。 根据 GB 50545-2010 [ 1 ] ,导线及地线风荷载的标准值应按下式计算:W X =α · W O · μ Z · μ SC · B 2 · β C · d · L p · sin 2 θ ( 1 )W O =V 2 /1600 ( 2 )式中: W O 为基准风压标准值, kN/m 2 , 应根据基本风速 V ( m/s )计算; d 为导线或地线的外径或覆冰时的计算外径,分裂导线取所有子导线外径的总和,m ; L p 为杆塔的水平档距, m ; B 2 为导线、 地线覆冰后风荷载增大系数( 10 mm 冰区取 1.2 , 15 mm 冰区取 1.3 , 20 mm 及以上冰区取 1.5~2.0 )。输电线路杆塔荷载设计计算Design on the Calculation of Tower Load in Transmission Line陈 斌,盖永志,陈 鹏,宋志昂(山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013 )摘要:依据 5B2 模块输电线路通用设计,结合 GB 50545-2010 《 110~750 kV 架空输电线路设计规范》国家标准的实施,重点讨论高压架空输电线路设计中的杆塔荷载计算问题,给出基本风速、设计覆冰等工况下风压和张力的参数取值,同时可为杆塔规划设计提供技术参考。