用电流.电压法测定最大负荷阻抗 在电流互感器电流互感器AB、BC、CA和A0相的阻抗。注意测量接线最好采用高内阻电压法。对于差动保护接线,由于外部故障时,继电器内仅流过不平衡电流,故障电流并不流过继电器,所以在实测时,应将差动继电器的线圈短接。计算公式为: 用伏安特性法测试电流互感器的U=f(I0)曲线 采用低内阻电流法或采用高内阻电压法均可。试验时要注意,电流互感器5A,有特殊需要时做到饱和为止。 根据U=f(I0)曲线,求出励磁电压、励磁阻抗、电流倍数与允许负荷的关系,绘出10%误差曲线 根据电工理论,当电流互感器一次线圈开路,在二次线圈加电压时,流经二次线圈的电流即为电流互感器的的励磁电流。对于同一台电流互感器dΦ/dt上也不相同,在绕组中产生的感应电势E0=W(dΦ/dt)就不相同(这里E0又约等于二次线圈上的电压值U2)。饱和程度深的,其dΦ/dt小,E0也小;饱和程度浅的,dΦ/dt大,E0也大。根据等值电路图3得: E0=U2-I0Z2 当电流互感器的变比误差为10%时,励磁电流应I0为一次侧电流变换到二次侧电流I的10%。即I为100%时,I0为10%,I2为90%。所以一次电流变换到二次侧时为励磁电流的10倍,二次侧电流为励磁电流的9倍,即图1所示: I0 (Ki为电流互感器) I1=10 Ki I0 I2=9I0 当电流互感器二次侧额定电流I2N为5A时: m10==2I0 而二次侧阻抗:Z2+Zfh=E0/I2=E0/(9I0) 因此,Zfh=E0/(9I0)-Z2 电流倍数m10的计算 为保证电流互感器变比误差不大于10%,选用的电流互感器一次侧能承受的电流对于额定电流的倍数不应小于以下各式计算值: 1)发电机纵差保护:m10=(KkIkmax)/I1N Ikmax:外部短路时,流过电流互感器的最大电流,即等于发电机出口处三相短路时的短路电流; I1N: 电流互感器的额定一次电流; Kk: 可靠系数。