启动离心泵前要注意的事项,湖南中大节能泵业有限公司认为有以下几点:
1、启动时没有关闭水泵排水口上方的闸阀,造成启动负荷过大。应该在启动时先关闭出水闸阀,待水泵运转正常后,再慢慢打开闸阀。
2、泵轴弯曲,造成轴、轴套与小口环摩擦,叶轮与大口环摩擦,使得启动负荷增大。在这种情况下,可将泵轴取出来,将轴放在平台上的三角支撑块内,弯曲点朝上,用螺旋压力机压住向上的弯曲点,对轴进行校直。
3、平衡盘不正或平衡环磨损过大。由于加工或安装的原因,使平衡盘倾斜过大,产生轴向跳动,造成平衡盘局部与平衡环相摩擦,因而启动负荷过大。应重新加工或安装平衡盘,使其符合要求。
由于要平衡轴向推力,同时平衡盘与平衡环之间要保持一定的间隙,造成泵轴向吸水侧移动,使得叶轮与口环相顶并互相摩擦,因而使负荷增加,叶轮很快磨损,水泵效率降低,甚至位水泵不能启动,此时应更换平衡盘及平衡环。另一个方法就是拆下平衡盘,把平衡盘尾部的调整垫片去除一部分。无调整垫片酬可将平衡盘尾部去除一部分,去除部分的厚度大体上相当于平衡盘和平衡环磨去的厚度之和。
4、盘根压得太紧,使得盘根得不到水流的润滑,造成盘根与泵轴套之间产生剧烈的摩擦,增加了电动机的负荷。应松一下盘根压盘,直到盘根压紧程度合适为止。
5、联轴器间隙过小。在水泵轴向吸水侧移动时,尤其是平衡盘与平衡环磨损严重时,就会使两个半联轴器挤在一起,把轴向力传给电动机轴,增加了电动机的负荷和轴承的损坏。应增大联轴器的间隙,其值必须大于泵轴的窜量。
6、水泵装配质量不好。由于多级水泵各级叶轮的间距不相等,使得个别叶轮与中段或口环相摩擦,增加了电动机的负荷。应在正式组装前,把叶轮与轴进行一次预装、检查和调整其间距,以避免上述现象。