自复式过欠电压保护器绿灯亮但红灯—直闪
1、全自动过欠电压延时保护器白天正常,晚上(亮红灯)跳闸保护,是因为晚上电压偏高造成的保护,一般情况下晚上的电压是偏高的(线路上的大部分工厂、机关都下班了)。
2、全自动过欠电压延时保护器,在过电压(电压高)、或欠电压(电压低)时会跳闸保护的,电压正常时就会自动延时(一般为5秒左右)恢复送电的。这个故障与 “短路” 无关:因为短路时的电流非常大,会使空气开关掉闸的。
3、如果是全自动过欠电压延时保护器的过压保护阀值不合适,可以(由专业技术人员)进行调节的,调节的幅度最高不宜超过275V。如果是由电源电压过高造成的保护,应该找供电部门(调整变压器一次的分接头)解决。
电压有问题 、保护器有问题
室内用电,过欠压保护器红灯闪烁原因是什么?
依次关闭插座用电、照明用电、厨房用电、空调用电、卫生间用电,都不能停止红色闪烁。关闭总开关,待合闸后又出现红色闪烁,不知原因何在?
可能是外部电压偏高导致的过欠压保护器动作。现在外部电源电压相对稳定并且好多家用电器都是宽电压设计,一般情况永庭没必要装设过欠压保护器。
功能特点:
高精度:采用功能强大的微处理器,尤其采用交流采样技术,电压测量精度为±0.5%,能分别显示三相电源线电压值,相当于三相电压表的功能。
功能全面:具有三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护(错相保护)、声光报警于一体。
扩展资料:
1、过压保护:当电网电压大于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围OFF-390-490V,动作方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s。保护动作后电网电压恢复到小于设定值10V以上时。
2、欠压保护:当电网电压小于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围300-370V-OFF,动作方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s。保护动作后电网电压恢复到大于设定值10V以上时。
3、三相电压不平衡保护:当电网电压三相不平衡度大于设定值时启动该项保护功能,不平衡度动作门限值设定范围OFF-5-30%,动作方式为定时限,动作时间设置范围1-25s。
参考资料来源:百度百科-欠电压保护器
过压欠压保护器一般需要30-60秒的检测时间,检测符合电