本报讯(华商晨报 华商响网记者 赵威)昨日,省工商局发布流通领域消防类商品质量监测情况,3批次商品抽检不合格。
工商部门对省内大连、鞍山、丹东、营口、阜新、朝阳、葫芦岛等七个地区流通领域经销的消防类商品进行了随机质量监测,监测发现3批次商品质量不合格,不合格项目涉及:室内消火栓的密封性能、室内消火栓的开启高度、直流水枪的表面质量和灭火剂质量。
其中,由丹东市振兴区鑫海消防器材经销处销售的一批次室内消火栓密封性能和开启高度不合格。
据了解,室内消火栓通常安装在室内消火栓箱内,是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口。合格的室内消火栓,分别在阀瓣关闭和开启状态下,应能承受1.6MPa的压力不得有渗漏现象。密封性能不合格,将直接影响室内消火栓的正常使用,为不允许缺陷。
本次监测中,由大连市甘井子区华北路亿万通阀门经销处销售的一批次直流水枪表面质量项目抽检不合格。
据了解,水枪一般为铝压铸件,由于铝的化学性质决定其在空气中会产生腐蚀,所以水枪表面必须做阳极氧化处理。未按要求做表面阳极氧化处理的直流水枪,在正常的储存环境条件下,易被腐蚀,减少使用寿命。
在本次监测中,由阜新市太平区兴达消防器材经销处销售的一批次手提式干粉灭火器灭火剂质量抽检不合格,据了解,手提式干粉灭火器的灭火剂主要成分是磷酸二氢铵,灭火中主要是靠干粉灭火剂喷射到火焰表面通过灭火剂遇高温产生化学反应吸热降温阻断燃烧链和覆盖隔绝空气来灭火,灭火剂的质量不合格,影响灭火器的灭火效果。
消防类不合格商品及生产单位、经销单位名单
被抽查商品标称规格标称生产主要
单位名称名称商标企业名称不合格
项目
丹东市振兴区鑫海消防器材经销处室内祥安SN65南安市江安消防器材厂密封性能,开启高度
消火栓
大连市甘井子区华北路亿万通阀门经销处直流闽泉QZ3.5/7.5福建省广捷消防器材有限公司表面质量
水枪
阜新市太平区兴达消防器材经销处手提式干粉灭火器运河MFZ/ABC2河北省故城县消防器材厂灭火剂质量检验
(原标题:3批次消防产品抽检不合格)