消防控制室操作值班人员岗位职责 一、 对各种消防控制设备进行严密的监视和运用, 认真履行岗位操作责任制, 不得擅离职守, 做好检查,操作等工作。 二、熟悉本系统所采用消防设施系统的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,做好交接班工 作,认真填写值班记录,系统运行登记表和控制器日检登记表。 三、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验,协助技 术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、经常向单位负责人和保卫部门报告建筑消防设施的运行情况,协助有关领导做好防火、 灭火工作。 五、确认发生火灾后,要立即直拨 119 报警,不得迟报和不报,并及时、准确启动有关消防 设备,正确有效地组织扑救及人员疏散、给领导组织扑救火灾决策当好参谋。 六、要积极宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度,以高度的责任感去完成各项技术工 作和日常管理工作。 七、完成消防部门和上级领导布置的工作任务,积极参加消防专业培训,自觉接爱消防部门 的检查。 消防控制室管理规定 一、消防控制室应符合国家规范要求,配备专人 24 小时值班,每个班次不应少于 2 人,并 实行岗位操作责任制;每班连续工作时间不应超过 12 小时。 二、消防控制室值班人员具备高中以上文化程度和良好的身体素质,热爱本职工作、责任心 强,并具有相关专业知识,并经过公安消防部门培训考试合格,取得消防安全培训证书,持 证上岗;严禁无证上岗。 三、消防控制室严禁吸烟和使用明火作业,严禁存放化学危险物品和无关的杂物,严禁无关 人员进入。 四、操作值班人员值班时,必须坚守岗位,不得聊天、打私人电话、在控制室会客,严禁脱 岗、睡岗和酒后上岗。 五、控制宝内应设置显示重点部门、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图;制定 火灾发生后消防设施的操作规程。 六、认真落实交接班、报警设备检测、发生火灾信号处置、灭火操作设备检查和设备运行情 况登记、记录制度。 七、对建筑消防设施要定期检查、测试和保养,保证消防系统全时制、全方位、全功能地安 全运输及其设备功能作用的充分发挥。 未经公安消防机构同意严禁擅自关闭、 停用消防设备。 消防控制室管理及应争程序 一、消防控制室必须实行每日 24 小时专人值班制度,每班不应少于 2 人。 二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》 (GA587)的有关要求。 三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 四、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保 消防泵出水管阀门、 自动喷水灭火系统管道上的阀门常开; 确保消防水泵、 防非烟风机、 防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。 六、火灾确认后, 消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态 (处于自动状 态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。 建筑自动消防设施维护管理制度 一、建筑消防设施检查分为巡查、月度检查、年度检测三种方式。 二、消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、 竣工验收情况表等有关资料,建立技术档案。 三、消防控制室应建立系统的使用操作规程,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主 管领导和有关部门进行维修保养,确保系统的完好有效。 四、应做好建筑消防设施的检查维护保养记录。 五、建筑消防设施巡查应填写《建筑消防设施巡查记录》 ;建筑消防设施电源开关,管道阀 门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态。 六、建筑消防设施的月度检查应当每月至少一次,并填写《建筑消防设施巡查记录》 。 七、 建筑消防设施每年应委托具备消防检测中介服务资格的单位依照有关技术标准进行全面 检测,出具《建筑消防设施年度检测报告》 ,检测合格后方可继续使用,并报送主管公安消 防机构备查。 八、火灾报警系统投入运行 2 年后,其中点型感温、感烟探测器应第隔 3 年由专门清洗单位 全部清洗一遍,清洗后应做响应阀值及其他必要功能试验,并建立相关情况记录,不合格的 应及时更换,严禁重新安装使用。 九、 消防设备、 器材应根据使用场所的环境条件和产品的技术性能要求及时进行保养和更换; 对易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。 十、 检查发现建筑消防设施存在问题和故障的, 实施检查人员必须向单位消防安全管理人报 告,并填写《建筑消防设施故意处理记录》 。 十一、对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解 决的,应在 24 小时内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作的应在 10 个工作日内解决,影响系统正常工作的就在 5 个工作日内解决,恢复系统正常工作状态;故 障排除后,应由消防安全管理人签字认可,故障处理记录存档备查。