锅炉在点火初期或停炉后往往会停止进水,此时省煤器内的水就停止流动了,但这时省煤器仍处于受热状态,省煤器得不到冷却就可能烧坏.同时也可能使省煤器中的水沸腾、汽化甚至产生过热蒸汽,这样当向锅炉进水时不会水冲击现象.为了保护省煤器的安全,在省煤器的入口和汽包之间加装一根再循环管.当锅炉停止进水后俣汽包的水经再循环流入省煤器,再经省煤器流回汽包,形成一个自然循环回路,以冷却省煤器.
省煤器再循环门在锅炉运行时,必须关闭严密,若关闭不严,未经过省煤器加热的水,比汽包内的饱和水很多,如果直接进入汽包,哪怕是少量的漏水,也会使再循环管与汽包焊口周围的汽包壁金属因冷热不均产生裂纹.