关于天花末端布置各点位之间的布置关系:喷淋: 1.喷头一般最大间距不大于3.6 米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大 于80cm 且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。要看你的建筑是什么 用途,火灾等级属于哪级,正常情况下,半径不能大于1.8 2.喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50 米以内时,烟、温会在此处 形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范” 中的探头离墙边的最小距离也是0.50 米)。