380伏的电压:30000/(√3×380×0.8×0.85)≈ 67A,建议16mm²铜线三相380V,用铜芯线10平方,铝芯16平方
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.73245.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;
线路≤20米宜用2.5平方铜芯线,若线路偏长宜用4平方铜芯线。60KW,电流大约是120A
线路≤20米宜用2.5平方铜芯线,若线路偏长宜用4平方铜芯线。60KW,电流大约是120A

15千瓦的电机要用多少平方电线

15千瓦的电机需要用到6平方的电线。
而其功率公式为:P1.732*U*I*COSφ*η ,其中U为线电压380V0。