格力风管机出风口-格力风管机出风口漏水原因
一、内机挂的有高低,正常应该是内机出水口这边稍微低点;
二、水管做好以后没在里面养水,只是试水。(养水就是把出水口堵掉,让水在管子里,等木工封板的时候如果没水迹就证明水管是不漏水的/养水具体是看出水管的长度的,如果没有接头一根水管出去的,试水就可以了)
三、水管接头处有地方胶水忘记涂,刚开始可能不会漏水,时间长了会渗漏。
四、空调安装好以后没有保护好,垃圾进入接水盘,构成脏堵,流水不畅。
原因一:出风口面板的选择有关。出风口的面板的选择很重要,如果出风口的面板不是很好的,那么当空调送风口将冷风向外吹的时候,就容易除此案凝水和接露水滴的状况,所以一般在购买空调的时候最好不要购买铝合金面板,现在比较好的工程塑料。
原因二:这与空调的设置也有关系。夏天的时候一般很热,一般室内温度都会调得很低,温差与室外太大就会出现这种滴水的情况。一般可以稍微冷一点,又要将空调的温度逐步升高,这样不会因为温度骤降而引起滴水。
原因三:还有就是空调安装公司因为安装不到位,使得通风口四壁连接不平整、不密封引起滴水现象,但是以现在的空调安装技术来说,这种情况还是不常发生的,最主要的是以上的两个原因。
格力风管机出风口—格力风管机出风口为什么会滴水
1、内机安装不当,通常内机应当水平安装或者向冷凝水排水口测倾斜。如果反方向倾斜了,则会导致冷凝水溢流滴水,可调整倾斜角度来解决。
2、冷凝水水管堵塞,导致冷凝水无法排出而造成溢流,出现滴水现象。可清洗疏通一下来解决。
3、风机故障或者过滤网堵塞,导致冷量无法被带走,造成蒸发器结露(甚至结冰),这种情况通常内机的风量较小。如果是过滤网问题,可尝试清洗过滤网;如果是风机问题,则需要找专业人员进行维修。
4、设定温度过低,使得大量水份凝结,导致滴水。可尝试调高温度(根据国家规定,室内空调温度不得高于26度)。
5、最后一种可能,你的空调缺氟了。因为长期使用,机器内氟外泄,内部压力下降。蒸发压力降低,蒸发温度随之降低。室内机出现大量凝结水(甚至结霜),这种情况需要找制冷公司过来加点药水就解决了。
其实,如果在家庭或者是单位上的格力风管机遭遇滴水现象的时候,不妨从上面五个方面对号入座一下。一般来说,格力风管机出风口滴水都是由上面五个原因造成的,希望对您有所帮助。
格力空调售后服务中心 地址:广东省珠海市前山金鸡西路6号空调售后客服热线:400-677-1838