从技术层面来讲,要解 决用电器烧板的问题,适应我国不规 范的家用电网,我们目前只能采取一 种比较消极的办法:不让有线电视信 号线直接与高频相连,而是通过一个 的隔离器接入.由于有线电视信号的"地"被隔离,构不成电流回 路,也就能有效地避免烧板和有线电 视信号线发烫的现象. 下面对电网接地不规范所造成的 故障做一简单分析.由于我是从事物 理教学的,不是专业电工,因此分析 可能有不当的地方,恳请同行指正. 正常情况下电网供电的连接见图 l.正常情况下,地线上是没有电流流 过的,火线与零线上的电流保持平 衡,漏电保护器不动作.一旦人触摸 到火线,电流将通过人体流到大地而 发生触电事故.但此时火线与零线上 的电流不平衡,漏电保护器立即动 作,从而有效地防止了触电. 下面我们来分析几种错误的情 火线与地线短路(1)如果此时地线接到接地桩头 上,则相当于火线地,如果安装了漏 电保护器则立即动作,如果没有安装 漏电保护器则立即烧保险丝. (2)如果地线未接到接地桩头上 (等效电路见图2),则凡是家中用三 眼插头的电器外壳均带电,极其危 险.如果装有漏电保护器不一定立即 动作,但人若碰到用三眼插头的电器 外壳时,漏电保护器立即动作. 如果家中未装漏电保护器并侥幸 从生过触电事故,则当电视机一旦连 接上,只要有线电视信号往电视机上 57 教苑荟萃 插,火线的电流将通过三眼插座接地一电视机电源输入端一印刷板接 地一高频头一有线电视信号接地,电 视机线路板立即烧毁. 如果火线与地线不完全短路而存 在接触电阻,则电视机不一定立即烧 毁,在印刷板接地未烧断以前,有线 电视信号线与高频头接触处将发烫. 如果电视机电源输入端的接地和 高频头的接地,都就近接平板电视机 中的大面积铁板,电视机的线路板可 能不烧毁,但有线电视信号线会发 二,零线与地线短路(1)地线接到接地桩头上(等效 电路见图3) 一一一 酒t-J 似乎什么也不会发生,但如果家 中零线]瞬间开路(这种情况有可能发 生,比如保险丝插座接触不好,由于 开路时间极端而不易发现),假设A 是开路点,此时家中的电器负载将通过火线与地线来供电,假如地线接地 的接触电阻较大,则家中的电器负载 还可通过火线与电视机的线路板及有 线电视的接地供电电视机也极易烧 毁或有线电视信号发烫.在这种情况 下,如果家中装有漏电保护器,则会 发生频繁跳闸现象. (2)地线未接到接地桩头上(等 只要零线瞬间升路,家中的电器 负载电流将全部由有线电视信号线的 接地线来提供,如果家中未装漏电保 护器,则电视机立即烧毁或有线电视 信号线发烫.即便家中装有漏电保护 器而立即动作,也可能电视机已经烧 毁在先. (作者单位:江西省进贤县第四 中学) 一路-_0电一一一