本文主 要讨论移动通信工程中如何 为移动通信基站提供稳定性 较高的电源并提出运行维护 中若干应注意础获害宽菇评 市电类型每月平均停电次数 每次停电时间 一类市电 0.5小时 二类市电 3.5 小时三类市电 4.5 小时四类市电 经常 供电无保证,有季节性长时间停电 基站交流供电系统:就近引入一路可靠的380V/220V 市电,每站配置一个交流配电 箱(交流配电箱具备移动油机插座)和一个120KA 的过电压保护装置,组成基站交流 供电系统。其运行方式为:各基站使用市电作为主用电源,移动油机作为备用电源。当 市电正常时,由市电电源供基站用电;当市电检修或故障停电时,由移动油机供电。市 电与移动油机的转换在各站交流配电箱上进行。(油机未供电时,由蓄电池组放电供电)。 移动通信工程电源配置 移动通信工程电源配置摘要:随着 3G 牌照的发放,电信、 移动、网通三家运营商移动 通信网络建设全面展开,移 动通信基站的正常工作是保 证移动通信畅通的关键所在 。本文主要讨论移动通信工 程中如何为移动通信基站提 供稳定性较高的电源并提出 运行维护中若干应注意础获 交流引入要求采用三相五线引入,站点市电引入容量应满足站点的远景规划设计。应尽量确保供电方应为二级以上供电单位。原则上普通市区基站或郊区乡镇基站可以采 用三类市电,条件受限的郊区乡镇基站可以采用四类市电。考虑到基站未来容量的发展, 新建基站交流电源引入容量应为10KVA~17KVA。