信息摘要:
随着一户一表工作的不断深入开展,水司与用户之间,用户与用户之间的老矛盾得到解决,然而,与之而来的是新的问题。譬如在生活中,总是能听到水表走字与实际用水严重不符诸如此类的话,简而言之就是水表自转产生的一系列问题。那么,哪些原因会影响水表,导致水表走字与实际用水不符呢?问题又该如何去解决?
水管漏水、串水
水管是造成水表与实际用水不符一个重要的不稳定因素,尤其是一些老旧小区,铺设的是单管多路水管,这种水管在热胀冷缩和气压不稳的情况下,可能会造成串水和漏水。另外,埋在地下的水管,也可能会因为施工等问题不小心碰到,造成漏水。
解决方法:水管问题造成的水表走字与实际用水不符,需要与物业协商,找供水企业进行水管维修或管网改造。
马桶水箱漏水
除了水管漏水可能会造成水表自转之外,马桶水箱也可能会漏水,水箱内冲水口密封垫有空隙,密封垫上有水锈导致封密不严,会让水慢慢的流向马桶。
解决方法:将封密垫拿出来,水锈清理干净,即可解决水箱漏水的问题。
水管内空气过多
水表走字与实际用水不符还可能是水管内空气没有排干净的原因。如果水管后面管道较长或是水管长期不使用,里面的空气无法排出来,就会随着水压的不断变化而变化,导致水管里面水来回流动,造成水表的自转,从而与实际用水不符。
解决方法:建议安装排气阀,同时家里的每个有水龙头的地方都要用一下。
高层水压不稳
城市很大部分住户住在高层,高层住宅会因为压力太高的原因,需要二次供水,二水供水可能会导致水压不稳定,尤其在不用水的时候,比如某种原因突然关掉水龙头,管道的水压会立即上升。这种情况下因为惯性,即使水表没有在用,也依然会转动。
解决方法:在水表的进水口加装止回阀,如果装在出水口,距离不能太远,要贴着水表装,安装止回阀可解决由压力不够产生水表转动的问题。