SEL-751A　继电器具有用于安全远程访问的集成和通信功　减少弧闪危害　易于安装的点探头传感器可检　测弧光故障。　透明夹套光纤传感器检测整个光　纤回路中的弧光。此种传感器　是大型区域(比如母线)的理　想之选。　馈线继电器　馈线继电器　SEL-751A　SEL-751A　SEL-751A　能。借助无线或远程通信,您可以完全摆脱危险区域,同时　从继电器收集重要的实时和历史数据以协调保护,从而加快　清除时间。　保护配合　使用SEL　MIRRORED　BITS通信协议,在故障发生时协调上游保　护。协调和快速母线跳闸方案允许备用保护在减少弧光能量　的同时存在短暂的延迟　(两或三个周波)。　MIRRORED　BITS　通信　SEL-751A　发电机保护　SEL-700G　远离危险区域　通过以太网或串行通信远程从继电器获取测量、事件和维护　信息。通过按钮实现可选的断路器延时跳闸或合闸使人员能　够在分合闸之前移动到安全距离处。　如果您必须进入危险区域,须了解危险并穿戴适当的个人防　护装备。如果您不知道您的装置的弧光等级和区域,SEL　工　程服务团队可以提供专业的弧光危险研究和减轻弧光危害的　实用方法。　受限的接近边界　距离暴露的通电导体或电路部分接近极限的一段距　离;在该区域内,电弧放电与无意中的移动相结合　会使电击的可能性增加。　以太网或串行　限制的接近边界　距离暴露的带电导电体或电路部分接　近极限的一段距离;在该区域内　存在电击危险。　弧光边界　当存在弧光危害时,距电弧光源的接近极限,　在该位置,一秒钟的入射能量等于　1.2　cal/cm2　(5J/cm2　)*。　远程访问　根据弧光评估的结果,这个边界可以大于或小于限　制的接近边界。　在电弧闪光边界内需要弧光等级的　PPE。　*根据　Stoll　皮肤烧伤模型,　在一秒钟内暴露于　1.2　cal/　cm2　(5J/cm2)　的能量之下,　未受保护的皮肤上很可能发　生二级烧伤。　应用　馈线保护　提供全面的保护功能,包括反时限过电流、方向过电流、过/　低电压、自动重合闸、频率及更多其它功能。　弧光抑制　通过　SEL-751A　中的弧光检测功能提高安全性并防止人身伤　害。您可以选择点探头传感器、裸光纤环形传感器或者两者　的组合来保护多种类型的开关设备配置。　光学弧光探测器　持续自测的　LED　电路　透明套管光纤　黑色套管光纤　V　形