电缆截面功率对照表 在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数, 以供大家参考。 电缆截面与电流的估算的关系如下: 对于 1.5、2.5、4、6、10mm2 的导线可将其截面积数乘以 5 倍。 对于 16、25mm2 的导线可将其截面积数乘以 4 倍。 对于 35、50mm2 的导线可将其截面积数乘以 3 倍。 对于 70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以 2.5 倍。 对于 120、150、185mm2 的导线可将其截面积数乘以 2 倍 工作温度 30℃,长期连续 90%负载下的载流量如下: 1.5 平方毫米――18A 2.5 平方毫米――26A 4 平方毫米――26A 6 平方毫米――47A 10 平方毫米――66A 16 平方毫米――92A 25 平方毫米――120A 35 平方毫米――150A 功率 P=电压 U×电流 I=220 伏×18 安=3960 瓦 国标 GB4706.1-1992/1998 规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4 平方毫米(25A~32A)..6 平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4 平方毫米( 20A~25A).. 6 平方毫米( 25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为 200~300W(约1~1.5A),那么 10 台计算机就需要一条 2.5 平方毫 米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为 3000W(约14A),那么 1 台空调就需要单独的一条 2.5 平方毫米的 铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是 4 平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过 25A(即5500 瓦),有人将房屋内的电线更换成 6 平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入 电表的电线是 4 平方毫米的。 4、早期的住房(15 年前) 进线一般是 2.5 平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不 得超过 13A(即2800 瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调 5A(1.2 匹),电热水器 10A,微波炉 4A,电饭煲 4A, 洗碗机 8A,带烘干功能的洗衣机 10A,电开水器 4A 在电源引起的火
95910人浏览
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 功率(KW) 3.5 3.3 6.8 5.7 4.4 8.9 7.9 5.7 12.2 10.5 7.9 16.3 14.2 10.5 21.6 18.9 16.3 21 28 37.9 50 61 73.7 92.7 111.7 128 123.8 141.2 67.9 80.6 100 118 134.3 152.3 170.2 载流量(A) 16 15 13 11 20 17 15 26 23 20 36 31 27 48 41 36 31 40 54 72 95 116 140 176 212 243 235 268 129 153 190 224 255 289 323 导线(BV) 2X2.5 3X2.5 4X2.5 5X2.5 3X4 4X4 5X4 3X6 4X6 5X6 3X10 4X10 5X10 3X16 4X16 5X16 5X4 5X6 5X10 5X16 4X25+1X16 4X35+1X16 4X50+1X25 4X70+1X35 4X95+1X50 4X120+1X70 4X150+1X70 4X185+1X95 4X35+1X16 4X50+1X25 4X70+1X35 4X95+1X50 4X120+1X70 4X150+1X70 4X185+1X95 开关 (A) 16 16 16 16 20 20 20 25 25 25 32 32 25 40 40 32 20 25 40 63 80 100 125 140 200 225 225 250 100 140 180 200 225 250 300 穿管管径 (mm) 16 16 16 20 16 20 20 20 20 25 25 32 32 32 32 32 25 32 40 50 70 80 80 100 100 110 125 150 80 100 110 125 150 150 185 BV YJV YJV22 4 5 6 7
电缆电流对照表 根据用电设备的功率, 算出总功率以后, I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦 2 个安培的电流~! 是最通用的, 里面包括了抛出的电流容量。