建筑标准应区 别不同地区气候条件,不同规模等级以及当地经济条件合理确定。 第三十条 传染病医院,污染病区应以多层建筑为主,在用地特别紧张的地区方可建高层。在规模小, 用地允许情况下也可考虑采用单层建筑。 第三十一条 门诊楼、医技楼、病房楼等,当为多层建筑时,宜采用钢筋混凝土框架结构,当为单层 建筑时,亦可采用砖混结构,但应采取抗震措施。 第三十二条 传染病医院的建筑装修与环境设计,应结合患者生理、心理特点,以及当地民俗特点, 做到色彩明亮,线条简洁,防止积垢,便于清洁,有利消毒。 第三十三条 传染病医院建筑物围护结构与屋面、外窗应使用气密性、防水构造良好的产品,门、墙 角及走廊双侧及转角处,应采取防碰撞措施。 医院主要通道以及卫浴间应按照无障碍要求进行设计。 第三十四条 门诊部、急诊部、医技科室、住院部等医疗业务用房室内装修应符合下列规定: 内墙墙体应选用不、难燃、耐撞、无污染材料,墙体安装应牢固;涂料、壁纸要选用擦洗方便的产品。 手术室内墙应采用耐擦洗,难结污、易清洗、耐腐蚀的材料,阴阳角接缝处应设大弧度,以免积灰。 Now until yearonly three months time, crucialstage, municipalParty committee, municipal government special deployment carryout nationalcivilized city comprehensive rectification action, fully shows attachesgreat importance work,shows work.Just now, Comrade Yang made importantspeech, worldincreased comrades read nationalcivilized city outstanding problem remediation plan wehave seriouslystudy saythree points. First, recognize profoundunderstanding comprehensiveimprovement comprehensivemanagement outstandingissues September12, QingBin, Wang Bin worldincreases comrades together, headed BinzhouCity comprehensiveimprovement urbanenvironmental problems highlighted study.Binzhou City NationalHealth City review welcome opportunities, justmore than two months time, deepening urbanenvironmental special rectification, cityoccurred great change, we see deeply shocked. Environment physicalcarriers urbanimage, local development 放射科,X线CT机房等应采取射线防护措施,采用相应厚度铅板或实心砖墙,双面抹含钡砂浆保护 层,设铅板夹芯门及铅玻璃观察窗。 病房卫生间及备餐间、污物间应选用防滑地面材料。五、传染病医院及综合医院传染病病区应建设污水处理设施,污水的排放应遵守国家有关环境保护 的规定。 第七章 医院设备 第三十五条 传染病医院,综合医院传染病区的设备配置,应符合下列规定: 一般医疗设备的配置,可参照《综合医院医疗器械装备标准》(试行)和《医疗机构基本标准》(试行)的规定执行。 大型、精密、贵重仪器设备,应根据医院的具体服务内容,承担的任务与需要,依据区域卫生规划和应急防疫规划的要求。综合当地经济水平合理配置。 第三十六条 传染病医院内医用家具的装备,可参照《综合医院装备标准》执行。 第三十七条 传染病院应配置与其建设规模相适应的通讯系统。配置必要的移动电话。 第三十八条 传染病医院应配置与其建设规模和管理工作相适应的计算机综合布线系统,大型设施应 纳入楼宇自动化及图文传输系统。 传染病医院应设置闭路电视系统。考虑隔离区与限制区之间的电讯连络,有条件时可设置探视廊, 病房宜配置对讲系统。 第八章 主要技术经济指标 第三十九条 传染病医院的投资估算,应按国家现行有关规定编制。在评估或审批可行性研究报告 时,急诊部、门诊部、住院部、医技科室等设施的平均建安工程造价,可参照建设地区相同建筑等级标准 和结构形式住宅平均建筑造价的1.5~2 倍确定。有特殊功能有要求的建筑物如负压病房,重症监护室,手 术室,放射检查等功能用房,其建安工程造价可按实际情况适当提高。 第四十条 传染病医院的建设工期,可参照表7 的指标确定。 传染病医院的建设工期 建设规模60 床-200 500床-600 工期12 2.建设工期是指自建设前期工作结束,批准开工报告并正式开工至竣工验收止的时限。第四十一条 传染病医院主要建筑材料的消耗,可参照表7 的指标确定。 传染病医院每平方米主要建筑材料消耗参考指标 材料结构类型 钢材(kg) 水泥(kg) 木材(m3) 框架 50~60 230~260 0.03~0.04 25~30170~200 0.03~0.04 第四十二条 传染病医院工作人员的编制按卫生部有关组织编制规定确定,可参照下列条款: 一、临床编制,按病床与工作人员之比为基数计算:200~400 床为1:1.4~1.5,500~800 1.6~1.7;二、院内科研人员的编制,按照卫生部的有关规定另外增加; 三、根据医疗单位的特点,在编制总数以外,另增相应机动编制,以解决传染病预防监测、院内交 叉感染监测控制等方面的需要。机动编制所占的比例,按照卫生部的有关规定确定。 第四十三条 传染病医院的经济评价,应按国家现行的建设项目经济评价方法与参数的规定执行。