低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。
低压电流互感器的选型依据有:
1.额定绝缘电压:-0.5的互感器绝缘电压是500V,一般用于穿电缆;-0.66的绝缘电压是660V,适用于穿裸铜排/铝排。
2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大,可固定安装,一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上,一般用于大电流回路或抽屉柜中。
3.根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸。
电流与选型基本无关。
高压互感器型号更多,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。
常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。