负压状态下的磁翻板液位计发生大的波动现象时,分析和解决的步骤如:一是液位计显示情况和上位机显示波动一致,波动剧烈,首先关闭磁翻板液位计与测量容器的连接的上、下闸阀,同时观察液位的波动情况,打开排污阀排污,同时继续检查液位计磁浮子本身是否有问题,如没问题,就检查液位计上、下丝堵及排污阀和连接法兰处是否出现泄漏,同时通过改变上、下闸阀的开度,观察液位计的波动情况。通过上述措施可确定液位计的好坏。二是检查液位计的浮筒和连接引管的漏点情况。
电厂2号汽轮机凝汽器热井液位出现小幅度(10%~20%之间)的波动,且逐渐降低,现场翻板指示器同步波动,但实际液位高于显示液位,检查磁翻板液位计,发现不锈钢的磁浮子在焊接处磨损过多,有裂缝,有少量的水进入磁浮子里面,更换同型号磁浮子后,故障现象消除,液位测量显示恢复正常,生产恢复正常。
故障原因分析:2号凝汽器热井液位选用UHZ型磁翻板液位计,其磁浮子是不锈钢材质的圆柱型,且中间细,两头粗,磁钢为铝镍钴500圆棒,形成的是以磁钢水平面为中心的最大磁力场,在磁浮子与翻板指示器、远传变送器磁性耦合时,磁浮子会紧贴浮筒内壁上下运动,造成磨损后日积月累,造成磁浮子磨破。
解决措施:首先,定期对磁翻板液位计进行检修,清理磁浮子上附着的油污和铁屑形成的杂质,其次,对磁浮子的磨损情况进行检查,一旦磨损过多,提前更换,消除隐患,以免影响汽轮机正常运行。