额定功率(kW)电流(A)序号电机功率电流对照表
电机功率电流对照表 序号 额定功率(kW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0.06 0.09 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 230V 0.35 0.52 0.7 1 1.5 1.9 2.6 3.3 4.7 6.3 8.5 11.3 15 20 27 38 51 61 72 96 115 140 169 230 278 340 400 487 609 748 940 电流(A) 400V 500V 690V 0.32 0.16 0.12 0.3 0.24 0.17 0.44 0.32 0.23 0.6 0.48 0.35 0.85 0.68 0.49 1.1 0.88 0.64 1.5 1.2 0.87 1.9 1.5 1.1 2.7 2.2 1.6 3.6 2.9 2.1 4.9 3.9 2.8 6.5 5.2 3.8 8.5 6.8 4.9 11.5 9.2 6.7 15.5 12.4 8.9 22 17.6 12.8 29 23 17 35 28 21 41 33 24 55 44 32 66 53 39 80 64 47 97 78 57 132 106 77 160 128 93 195 156 113 230 184 134 280 224 162 350 280 203 430 344 250 540 432 313
电缆允许电流对照表 电缆直径 允许电流 换算系数 6 35 8.11 10 45 4.75 16 75 3 25 100 1.91 35 125 1.37 50 160 1 70 210 0.73 95 249 0.54 120 285 0.44 电机功率额定电流对照表 电机功率 额定电流 额定电压 7.5 8.3 660 11 12 660 11.4 12.5 660 17 18.5 660 18.5 20.35 660 25 28 660 28 30.8 660 30 33 660 40 44 660 电机功率 额定电流 额定电压 55 60.2 660 75 82.5 660 132 145.2 660 160 174 660 185 195.2 660 250 262 660 40 45.3/26.2 660/1140 55 60/34.5 660/1140 75 80.36/46.4 660/1140 电机功率 额定电流 额定电压 110 116.7/67.4 660/1140 200 201/116 660/1140 250 315 180 1140 375/187 3300 84.7/54.7 400/200 400/200 88.7/58 3300 525/263 525/263 114/75 3300 700/375 700/375 152/108 3300 855/430 855/430 180/130 3300 1140/3300 8X5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, QBZ80N 整定档位 1,2,4,8X5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10 30/60,33/66,36/72,39/78,42/84,45/90,48/96,51/102,54/108,57/ /102,54/108,57/114,60/120 QBZ120N 整定档位 30/60,33/66,36/72,39/78,42/84,45/90,48/96,51/102,54/108,57/114,60/120 综掘机截割电机功率 S150 综掘机截割电机功率 150/80 电压 660/1140 电流 156/102/90/59 油泵电机功率 75KW 电压 660V/1140V 电流 80/
低压电动机功率电流对应表 功率(KW) 315 280 220 200 132 110 90 75 65 55 45 37 30 22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.1 电流(A) 556 489 389 351 238 217 166 139.6 104.7 97.2 83.9 69.9 57.6 40.5 36.5 30.1 21.6 14.3 11.1 8.2 6.2 4.4 2.2 YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV 电缆选用(最佳) 2*(3*185+1*95) YJV 2*(3*185+1*95) YJV 3*240+1*120 3*240+1*120 3*150+1*70 3*120+1*70 3*95+1*50 3*70+1*35 3*70+1*35 3*50+1*25 3*35+1*16 3*25+1*16 3*25+1*16 3*16+1*6 3*16+1*6 3*10+1*6 3*6+1*4 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV 电缆选用(最小) 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*185+1*95 3*185+1*95 3*95+1*50 3*95+1*50 3*70+1*35 3*70+1*35 3*50+1*25 3*35+1*16 备注 报警电流其实就是发电机过负荷,一般的情况下发电机过负荷保护只投告警。过负荷电流 投告警。过负荷电流一般式额定电流的1.1-1.2倍左右,可根据发电机本身的运行情况整定。 倍左右,可根据发电机本身的运行情况整定。
低压电动机功率电流对应表 功率(KW) 315 280 220 200 132 110 90 75 65 55 45 37 30 22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.1 电流(A) 556 489 389 351 238 217 166 139.6 104.7 97.2 83.9 69.9 57.6 40.5 36.5 30.1 21.6 14.3 11.1 8.2 6.2 4.4 2.2 YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV 电缆选用(最佳) 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*240+1*120 3*240+1*120 3*150+1*70 3*120+1*70 3*95+1*50 3*70+1*35 3*70+1*35 3*50+1*25 3*35+1*16 3*25+1*16 3*25+1*16 3*16+1*6 3*16+1*6 3*10+1*6 3*6+1*4 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV 电缆选用(最小) 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*185+1*95 3*185+1*95 3*95+1*50 3*95+1*50 3*70+1*35 3*70+1*35 3*50+1*25 3*35+1*16
三相感应电动机 220V/60Hz 二HP 0.25 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 极kW 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 四 电流 1 1.5 2.9 5.5 8 12.9 19.2 25.1 27.1 48.1 60.8 72.1 95.1 121 143 174 229 285 343 412 489 HP 0.25 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 极kW 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 六 电流 1.1 1.9 3.4 6.1 8.7 13.5 20.1 25.1 36.7 50.3 62.9 72.9 96.7 124 144 185 244 295 358 414 495 HP 0.25 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 极kW 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 电流 1.3 2.2 3.6 6.8 9.3 15.1 22.3 28.1 39.1 51.2 64.4 76.8 100 126 148 195 264 314 383 424 513 三相感應電動機 380V/50Hz 二HP 0.25 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 极kW 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 四 电流 0.66 0.89 1.7 3.22 4.6 7.36 11.1 14.5 21.3 27.7 35
9587人浏览
电机功率 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 单位(KW) 供电电压 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 单位(V) 额定电流 2 3.6 5 6.6 8.5 11.5 15.5 22 30 37 44 60 72 85 105 138 160 单位(A) 在供电线路不是很长的情况下,功率与线径关系(国标铜线) 电机功率 7.5~11 15 18.5~22 30 37~45 55 75 90~110 单位(KW) 供电电压 380 380 380 380 380 380 380 380 380 单位(V) 铜线线径 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 单位(mm2) 0.75~5.5 电机启动电流:一般为额定电流的 5-7 倍,若电机质量不好会更大, 单相电机:P=U*I*COSɑ*效率,一般 COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得 1KW 的额定电 流为 8.08A。启动电流为额定电流的 5-7 倍约 40.4A-56.56A, 电机空载电流为额定电流的 1/3 多,小功率达到 2/3. 一般,三相交流异步电动机每千瓦约 2A,单相交流异步电动机每千瓦约 8A 三相电机:P=1.732*U*I* COSɑ,COSɑ=0.75.
47901人浏览
水泵电机功率与电流对照表 水泵填料密封盘根:/河间市保方密封材料厂,河北盘根厂家。 电机功率与电流对照表: 电机功率	单位(KW)供电电压	单位(V)额定电流	单位(A) 在供电线路不是很长的情况下,功率与线径关系(国标铜线) 电机功率	单位(KW)供电电压	单位(V)铜线线径	单位(mm2) 电机启动电流:一般为额定电流的5-7倍,若电机质量不好会更大, 单相电机:P=U*I*COSɑ*效率,一般COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得1KW的 额定电流为8.08A。启动电流为额定电流的5-7倍约40.4A-56.56A, 电机空载电流为额定电流的1/3多,小功率达到2/3. 一般,三相交流异步电动机每千瓦约2A,单相交流异步电动机每千瓦约8A 三相电机:P=1.732*U*I*	COSɑ,COSɑ=0. 75。 本文作者:保方密封
44475人浏览
电机功率 kW 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 355 400 450 500 560 600 630 800 850 900 950 1000 1120 1400 1500 电机马力 hp 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 4 5 10 15 20 25 30 41 50 61 74 101 122 149 178 216 270 338 425 479 540 608 675 756 810 851 1080 1148 1215 1283 1350 1512 1890 2025 220V 0.85 电机电 380V 0.85 电机电 400V 0.85 电机电 流流流AAA0.6 0.32 0.31 0.8 0.45 0.42 1.1 0.66 0.63 1.7 0.98 0.93 2.3 1.34 1.27 3.4 1.97 1.87 4.6 2.68 2.55 6.8 3.93 3.74 9.3 5.36 5.09 12.4 7.15 6.79 23.2 13.41 12.74 34.0 19.66 18.68 46.3 26.81 25.47 57.1 33.07 31.42 67.9 39.33 37.36 92.6 53.63 50.94 114.2 66.14 62.83 138.9 80.44 76.42 169.8 98.31 93.40 231.6 134.06 127.36 277.9 160.88 152.83 339.6 196.63 186.80 407.6 235.95 224.15 494.0 286.00 271.70 617.5 357.50 339.63 771.9 446.88 424.53 972.6 563.07 534.91 1096.1 634.57 602.84 1235.0 715.01 679.26 1389.4
。 电机功率等级 二级(kw) 3000r/min 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 四级(kw) 1500r/min 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 六级(kw) 1000r/min 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 八级(kw) 750r/min 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 精选资料,欢迎下载 十级(kw) 十二级(kw) 600r/min 494r/min 45 55 75 90 110 132 160 185 185 200 200 220 220 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 500 560 560 630 630 710 710 800 800 900 900 1000 1120 1250 1400 。 电机功率等级 二级(kw) 3000r/min 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 四级(kw) 1500r/m
763人浏览
线径与电流和能带电机功率对照表 功率 1.1KW 1.5 KW 2.2 KW 3.0 KW 4.0 KW 5.5 KW 7.5 KW 11 KW 15 KW 18.5 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 三相电流 2.2A 3A 4.4 A 6A 8A 11 A 15 A 22 A 30 A 37 A 44 A 60 A 75 A 90 A 铜线线径 线径最大载电流 0.5 mm2 4.5 A 0.5 mm2 4.5 A 1 mm2 9A 1 mm2 9A 1 mm2 9A 1.5 mm2 14 A 2.5 mm2 22 A 4 mm2 32 A 4 mm2 32 A 6 mm2 42 A 10 mm2 60 A 16 mm2 80 A 16 mm2 80 A 25 mm2 100 A 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示, 通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即50、70mm’ 导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝 线而
400人浏览
线径与电流和能带电机功率对照表 功率 1.1KW 1.5 KW 2.2 KW 3.0 KW 4.0 KW 5.5 KW 7.5 KW 11 KW 15 KW 18.5 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 三相电流 2.2A 3 A 4.4 A 6 A 8 A 11 A 15 A 22 A 30 A 37 A 44 A 60 A 75 A 90 A 铜线线径 0.5 mm2 0.5 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2 25 mm2 线径最大载电流 4.5 A 4.5 A 9 A 9 A 9 A 14 A 22 A 32 A 32 A 42 A 60 A 80 A 80 A 100 A 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示, 通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即50、70mm’ 导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝 线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一
19490人浏览
线径与电流和能带电机功率对照表 功率 1.1KW 1.5 KW 2.2 KW 3.0 KW 4.0 KW 5.5 KW 7.5 KW 11 KW 15 KW 18.5 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 三相电流 2.2A 3 A 4.4 A 6 A 8 A 11 A 15 A 22 A 30 A 37 A 44 A 60 A 75 A 90 A 铜线线径 0.5 mm2 0.5 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2 25 mm2 线径最大载电流 4.5 A 4.5 A 9 A 9 A 9 A 14 A 22 A 32 A 32 A 42 A 60 A 80 A 80 A 100 A
9579人浏览
线径与电流和能带电机功率对照表 功率 1.1KW 1.5 KW 2.2 KW 3.0 KW 4.0 KW 5.5 KW 7.5 KW 11 KW 15 KW 18.5 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 估算口诀二点: 三相电流 2.2A 3 A 4.4 A 6 A 8 A 11 A 15 A 22 A 30 A 37 A 44 A 60 A 75 A 90 A 铜线线径 0.5 mm2 0.5 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2 25 mm2 线径最大载电流 4.5 A 4.5 A 9 A 9 A 9 A 14 A 22 A 32 A 32 A 42 A 60 A 80 A 80 A 100 A 五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍 数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数 的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数 关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即35×3.5= 122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数 依次减 0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若 铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出, 然后再打九折 即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝
12257人浏览