由于工作接地电阻测量仪设计具有中国使用一些简单、携带更加方便、抗干扰技术能力好且不存在需要通过外加电源,故应用较广泛。这里我们主要内容介绍企业使用不同接地电阻测量仪产品进行有效接地电阻作为测量的方法。如图3-14所示,接地电阻测量仪有E、P、C三个部分接线端钮。E端钮接5m导线,P端钮接20m导线,C端钮接40m导线;测量时分别接于被测接地体(E′)、电压极(电位探针P′)和电流极(电流探针C′)。探针按直线和三角形结构排列方式打入我国土壤中。当匀速转动手柄时( 120r/min),则产生交变电流沿被测接地体和电流极构成控制回路。稳定后即可计算得出被测的接地电阻值。在进行数据测量设备接地电阻时,应注意观察下列问题事项:
1.测量时应先检查仪器。
2. 当流量控制果汁敏感且过高时,电压杆可以插入较浅的土壤层。当灵敏度不够时,可以沿着电压杆灌水以滋润土壤层。
3.当被测接地电极与电流电极之间的距离大于20m,被测接地电极与电流电极之间的电压电极大于几米时,测量误差可以忽略不计,但当被测接地电极与电流电极之间的距离小于20mm 时,应在两者之间插入电压极。
4.为确保准确测量,受保护设备必须断开。