复送电(注意防止非同期)。 变压器跳闸后,值班调度员应根据保护 动作情况和事故当事的外部现象判断故障原 因,分别进行处理。 变压器的事故处理原则 ? 有备用变压器或备用电源的变电站,当运 行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备 用电源,然后再检查跳闸变压器。 ? 当运行中的一台变压器跳闸时,首先应监 视其他运行变压器过载情况,并及时调整 ,在规定的允许时间内降低所带的负荷。 变压器的事故处理原则 ? 当变压器跳闸不能马上送电时,应对系统中 变压器中性点进行重新安排,以满足保护的 要求。 ? 凡变压器的主保护(瓦斯、差动等)动作, 或虽未动作但跳闸时有明显的事故现象(爆 炸声、火光、烟等),未查明原因消除故障 前不得送电。 变压器的事故处理原则 ? 若只是后备保护动作,厂、站内没有事故现 象,排除故障元件后则可迅速恢复送电。 ? 如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳 闸,可不必检查变压器,将故障线路断路器 断开后,可立即恢复变压器运行。 其他注意事项 ? 1.转移负荷的过程中,应尽量注意避免线路与其 他相邻主变的过负荷。 ? 2.对于110KV及以下的馈供变电站,由于中低压 侧母线一般没有母差保护,故母线故障,主要靠 变压器的后备保护动作跳闸,故当这类主变的后 备保护动作时要检查相应的母线情况及母线上出 线开关保护动作情况。 ? 3.主变是保护配置最复杂、最完善的设备,由多 种不同原理构成的主变保护对不同类型的故障往 往呈现不同的灵敏度和动作行为。因此,通过保 护动作情况和动作行为的分析,结合现场检查情 况,一般情况下可以对主变故障的性质、范围作 出基本的判断。 在进行故障的分析与判断时,应优先考虑下列情况 ,以设法排除内部故障的可能,为尽快恢复供电提 供前提条件和争取时间。 ? 1)是否存在区外故障越级的可能; ? 2)是否存在下级线路故障拒跳造成的越级跳闸 的可能; ? 3)是否存在保护误动或误碰的可能; ? 4)是否存在误操作的可能; ? 5)主变回路中辅助设备故障的可能。 ? 4.变压器故障跳闸,可能造成电网解列,在试送 变压器或投入备用变压器时,要防止非同期并列 。