配电变压器接地电阻阻值过大的原因:1) 接地装置的材料不符合要求。由于接地体埋设不规定,安装工艺不良,接地体与 接地线连线松动,大地过于干燥等原因,接地体与接地线连线松动,大地过于干燥等原因, 均有可能造成接地电阻值过大。2) 配电变压器设计安装时对中性线截面积选择过小,外力的破坏或接地线被盗等原 因,都有可能导致接地线断线,使接地电阻阻值增大。