安 全 培 训 正压式空气呼吸器检查及 佩戴使用方法 二零一四年一月 运行一部制作 主要内容 1 2 2 3 安 全 培 训 前言 产品性能及部件 使用步骤 4 5 故障原因及排除方法 日常维护 运行一部制作 一、前言 安 全 培 训 运行一部制作 一、前言 正压式空气呼吸器是一种自给开放 式空气呼吸器,主要适用于消防、 化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等 处,使消防员或抢险救护人员能够 在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的 恶劣环境下安全地进行灭火、抢险 救灾和救护工作。 安 全 培 训 运行一部制作 一、前言 正压式空气呼吸器配有视野广阔、明 亮、气密良好的全面罩,供气装置配 有体积较小、重量轻、性能稳定的新 型供气阀;选用高强度背板和安全系 数较高的优质高压气瓶;减压阀装置 装有残气报警器,在规定气瓶压力范 围内,可向佩戴者发出声响信号,提 安 全 培 训 醒使用人员及时撤离现场。 运行一部制作 一、前言 ?正压式空气呼吸器是使用压缩空气的 安 全 培 训 带气源的呼吸器,它依靠使用者背负的 气瓶供给空气。气瓶中高压压缩空气被 高压减压阀降为中压,然后通过需求阀 进入呼吸面罩,并保持一个可自由呼吸 的压力 ?无论呼吸速度如何,通过需求阀的空 气在面罩内始终保持轻微的正压,阻止 外部空气进入。 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 ?目前我部门使用的正压式呼吸器主要是: RHZKF系列正压式空气呼吸器型号 ?1.钢瓶型正压式空气呼吸器(气瓶为钢制气瓶) A. RHZK-5/30正压式空气呼吸器 B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器 ?2.复合气瓶型正压式空气呼吸器(铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶) ?A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器 I. RHZKF-6.8/30 国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器 II. RHZKF-9/30 国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器 B. 进口碳纤维瓶空气呼吸器 RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?RHZKF系列正压式空气呼吸器型号 规格型号及技术参数: 空气呼吸器型号 安 全 培 训 最 大 供 气瓶工 报 警 压 气瓶容积 使 用 时 整机重量 呼吸阻力Pa 气流量 作 力MPa L 间min kg 呼气 吸气 Lmin 压力MPa 包装尺寸 RHZK-5/30 RHZK-6/30 RHZKF-6.8/30 RHZKF-9/30 300 300 300 300 30 30 30 30 4-6 4-6 4-6 4-6 5 6 6.8 9 50 60 60 90 ≤12 ≤14 ≤8.5 ≤11.5 <687 >588 <687 <588 <687 <588 <687 <588 700×300×480 700×300×480 700×300×480 700×300×480 RHZKF-6.8×2/30 双 300 瓶 30 4-6 6.8x2 120 ≤17 <687 <588 700×300×480 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 腰 带 肩 带 气压表 气 瓶 面 罩 固定带扣 需气阀 气瓶阀 激活阀 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 ?正 压 式 呼 吸 器 的 机 构 基 本 相 同 , 如 上 图 所 示 RHZK6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成,现 将各部件的特点介绍如下: ?1、面罩:为大视野面窗,面 窗镜片采用聚碳酸酯材料,具 有透明度高、耐磨性强、具有 防雾功能,网状头罩式佩戴方 式,佩戴舒适、方便,胶体采 用硅胶,无毒、无味、无剌激, 气密性能好 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 ?2、气瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合气 瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、 安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。 注意: 不必用太大的劲关闭瓶阀,因为这样会使瓶阀的密封表面受 损。 警告: 碳纤气瓶的寿命为制造日起15年 必须按气瓶上的规定时间到有资质的机构做法定检测 充气压力不得超过气瓶的额定工作压力 作业时不得有锐利角划伤气瓶表面 气瓶的碳纤维受损时不得继续使用 不要让充满气的气瓶在阳光下暴晒 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?3、瓶带组:瓶带卡为 安 全 培 训 一快速凸轮锁紧机构 , 并保证瓶带始终处于一 闭环状态。气瓶不会出 现翻转现象。 图中:标号6和4 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?4、肩带:由阻燃聚酯 安 全 培 训 织物制成,背带采用双 侧可调结构 ,使重量落 于腰胯部位 ,减轻肩带 对胸部的压迫 ,使呼吸 顺畅。并在肩带上设有 宽大弹性衬垫 ,减轻对 肩的压迫 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?5、报警哨:置于胸前, 安 全 培 训 报警声易于分辩,体积小、 重量轻 。 ?6、压力表:大表盘、 具有夜视功能,配有 橡胶保护罩。 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 ?7 、 气 瓶 阀 : 具 有 高 压 安全装置,开启力矩小 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?8、减压器:体积小、流量大、 安 全 培 训 输出压力稳定 ☆减压器将瓶中的高压气源减压至大约7巴的 中压,通过中压管送到供气阀经过再次减 压后宫使用者呼吸 ☆减压器上设有压力报警装置,当气瓶内压力 降到55±5巴时会发出不小于90分贝的声响 报警信号 ☆即使是在高湿度的空气或喷淋水中,甚至在 较低温度下也不会丧失功能 ☆减压器上还设置有安全压力释放阀,他的值 设置在11巴左右,万一发生故障,压力升 高,它会打开阀门,将压力释放,保证供 气阀的正常工作 运行一部制作 二、产品性能及部件 警告: 安 全 培 训 一旦减压器的安全压力释放阀有排气现象,请立即撤离 工作现场,并停止使用此呼吸器,送生产厂家待故障排除后, 才能继续使用; 可以调整减压器的报警压力,但需专人并经培训合格; 减压器报警哨上的喷嘴口在使用时的方向是向下的,不 可自行调整此方向,以免影响正常报警功能; 不得自行调整输出压力; 出现故障时,应送回生产厂家修理,不得自行拆装; 更换高压接口上的O型密封圈时不要弄伤密封表面。 运行一部制作 二、产品性能及部件 ?9、背托:由碳纤维复合材 安 全 培 训 料注塑成型,具有阻燃及防 静电功能。图中标号2 ?10、腰带组:卡扣锁紧、易 于调节。图中标号5 ?11、快速接头:小巧、可单 手操作、有锁紧防脱功能。 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 快速接头 ?12、供给阀:结构简单、 功能性强、输出流量大、具 有旁路输出、体积小 运行一部制作 二、产品性能及部件 安 全 培 训 气阀的红色按钮是开关,它有三种状态: 1、待机 这种状态下的黄色按钮处于关闭,7巴的中压气被主阀阻止,只要使用 者吸气,黄色按钮就会被弹出; 2、吸气和呼气 使用者首次吸气时,黄色按钮就会被弹出,这种状态下处于正 常的吸气和呼气; 3、关闭和排气 使用完毕后要将系统内的压缩空气排尽时,只需将黄色按钮往 里压,供气阀就会将残余气体排除; 此状态还有一特殊功能,若供气阀万一发出故障吸不到气时,按下黄色按钮可 强制通气,称为旁通供气功能。 警告: 万一出现供气阀吸不到气,必须立即按下黄色按钮,立即离开现场到安全场所; 供气阀没有连接到面罩上时,请不要从阀口处吸气; 假如供气阀的黄色按钮按下仍不能将供气阀关闭,请用手心将阀口挡住,再按 黄色按钮。 运行一部制作 三、使用步骤 安 全 培 训 正压式空气呼吸器检查佩戴使用方法 ? ? 1、用前检查 2、正确佩戴 运行一部制作 三、使用步骤 1、用前检查 ? 安 全 培 训 检查面罩: 看面罩玻璃是否清晰完好:无划痕、无裂痕或者是模糊 不清; 系带完好,不缺,不断; 呼吸道畅通;戴好面罩,用手掌捂住呼吸道,看是否密 封不透气,无“咝咝”的响声 ? ? ? ? ? ? 检查肩带、腰带: 腰带组、卡扣必须完好无损。 边检查边调整肩带、腰带长短(根据本人身体调整长短) 是否密封不透气,无“咝咝”的响声 。 运行一部制作 三、使用步骤 1、用前检查 ? ? ? 安 全 培 训 检查气瓶的气密性 : 气瓶固定在背托上牢靠; 各压力表、管线连接紧固,不松动不漏气,打开 和关闭瓶阀,在一分钟内压力的下降≤2MPa ; 工作压力30Mpa,最小应为28 Mpa。 ? 运行一部制作 三、使用步骤 1、用前检查 ? ? ? ? 安 全 培 训 检查报警装置: 检查压力表是否回零。 检查气瓶压力:开气瓶阀,压力低于28Mpa不能使用。 检查报警哨:关闭气瓶阀,按下供需阀的(黄色扭) 按扭, 慢慢放气,观察压力表,低于5Mpa时(红色区)报警哨响, 说明正常。 如果报警哨不发声或不在规定范围内,必须维修才能使用。 因佩戴好后,无法检测气瓶压力是否够用,靠报警器哨声 提醒气瓶压力大小。 ? 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) 安 全 培 训 ?背架的调整:佩戴时,先双手抓住背托将呼吸器举过头顶,双手松开背托, 双手快速上举,背托落在人体背部(气瓶开关在下方),双手扣住身体两侧 肩带D型环,身体前倾,向后下方拉紧,直到肩带及背架与身体充分贴合; 扣紧腰带、拉紧。 调 好 带 腰 并 紧 节 肩 、 带 系 合身 牢靠 舒适 为宜 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?面罩佩戴: 安 全 培 训 ?将面罩长系带带好,一只手托住面罩将面罩口鼻罩与脸部完 全贴合,另一只手将头带后拉罩住头部,收紧头带,收紧程度 以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 必须正确佩戴面罩,确保有效:蓄有 鬓须、佩戴眼镜、面部形状或刀疤以 致无法保证面罩气密性的不得使用呼 吸器 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?面罩佩戴: 安 全 培 训 ?检查面罩的气密性:用手掌封住供气阀快速接气 处吸气,如果感到无法呼吸且面罩充分贴合则说明 密封良好。 ?使用者必须检查气密性 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?连接供需阀: 安 全 培 训 ?将气瓶阀开到底,,报警哨应有一次短暂的发声。同时看 压力表,检查充气压力。 ?将供需阀接口与面罩连接 ?进行2 ~ 3次深呼吸,感觉舒畅 说明一切正常 ?完成以上步骤即可正常呼吸 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?脱卸呼吸器: ?到达安全区域后,拔开快速接头;关闭气瓶开关; ?将面罩系带卡子松开,摘下面罩; ?先松腰带,再松肩带,从身上卸下呼吸器。 安 全 培 训 ?按下快速接头上的黄色扭,排空管路空气,压力表指针回零。 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?装箱(包): 安 全 培 训 ?不能把呼吸器随意放到地上,否则会对呼吸 器造成损害。 ?使用完后要把呼吸器装到专用的箱子或包内, 保管好。 运行一部制作 三、使用步骤 2、正确佩戴(普遍使用的方法) ?使用中注意事项: 安 全 培 训 ?使用前必须按照要求检测呼吸器是否正常,否者将有可能导 致使用者的生命危险。 ?工作过程中时刻关注压力表变化,当报警哨开始鸣叫时必须 马上撤离到安全区域,否则将有生命危险。 ?要求检查、佩戴、装箱在3分钟内完成,按顺序在30秒内完 成佩戴。 ?正压式呼吸器佩戴顺口溜:一看压力,二听哨,三背气瓶, 四戴罩。瓶阀朝下,底朝上;面罩松紧要正好,开总阀、插 气管,呼吸顺畅抢分秒。 运行一部制作 图片演示操作使用步骤 安 全 培 训 佩 戴 呼 吸 器 运行一部制作 图片演示操作使用步骤 安 全 培 训 佩 戴 呼 吸 器 运行一部制作 图片演示操作使用步骤 安 全 培 训 佩 戴 呼 吸 器 运行一部制作 图片演示操作使用步骤 安 全 培 训 注意: 如面罩和脸部不密封,必须重新调整至密封后才能继 续使用 有胡须会影响气密性 头发夹在面罩中会影响气密性 不必将面罩头带拉的太紧,这会使人感到不适 天气较冷时,面罩刚带上可能有气雾在透镜上, 只要将供气阀链接上呼吸时,气雾会消失 佩 戴 呼 吸 器 运行一部制作 图片演示操作使用步骤 安 全 培 训 使 用 完 毕 后 脱 去 运行一部制作 四、故障原因及排除方法 故障 面罩内有持续气流出现 吸气时没有空气或阻力过大 呼吸时阻力过大 气瓶关闭时,气瓶内空气流 失 安 全 培 训 可能的原因 脸和面罩之间不密封,有泄漏 气瓶阀未开足 减压阀故障、减压器故障 呼气阀膜片发粘失灵 瓶阀泄漏 瓶颈处泄漏 减压器与瓶阀接口处泄漏 排除方法 重新佩戴,并调节头带 完全打开瓶阀 返回MSA公司维修 检查并清洁呼气阀组件 返回MSA公司维修 检查连接处平面是否有异物 用扳手旋下螺纹接头,检查 接头上橡胶垫圈是否完好 返回MSA公司维修 系统泄漏 低压管与减压器连接处泄漏 报警器与减压器连接处泄漏 压力表与压力表管内泄漏 报警器坏 报警器报警压力不正确 运行一部制作 五、日常维护 安 全 培 训 ?气瓶充气:符合压缩空气瓶的国家标准;气瓶上 要有授权部门的鉴定和日期;空气质量、气瓶干 燥、气瓶充气符合标准。 ?呼吸器维护:去污、消毒、清洗、干燥要按照产 品说明书进行操作。 ?检测:每次清洗和调换关键零件后的呼吸器必须 进行检测。(3年) ?日常检查:要定期进行常规检查,确保随时都可 以安全使用。 运行一部制作 安 全 培 训 运行一部制作