5.2.11 灭火、应急疏散预案演练制度 包括预案制定、责任部门、演练频次、范围、演练情况记录、演 练后的小结和评价等有关内容。 5.2.12 消防安全工作考评和奖惩制度 包括考评工作责任部门和考评对象、依据、标准、办法、奖惩措 施情况记录等有关内容。 5.2.13 医院仍应根据实际情况,制定其他必要的消防安全管理制 5.2.14医院应制定下列保障消防安全的作业指导书: a)消防设施作业指导书(包括消防控制室、消防水泵房、消防 电梯); b)变、配电设备作业指导书(包括总配电间、分配电间); c)电气线路安装作业指导书; d)各类医用设备安全使用作业指导书; e)燃油、燃气设备及压力容器使用作业指导书; f)电焊、气焊作业指导书; g)其他有关消防安全作业指导书。 5.2.15 消防安全管理档案制度应包括下列内容: a)明确消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求及其管理责 任人; b)消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 医院消防安全管理标准 场所设置要求壹般规定 6.1.1 医院内各建筑的建筑结构、耐火等级、总平面布局、安全疏散、 消防供水、供电及消防设施必须符合国家消防技术规范、标准的有关 规定。 6.1.2 医院内各建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔构 件的燃烧性能要求和标识应符合GB50222 和GB20286 的规定;其中高 压氧舱内严禁采用易燃、可燃或燃烧时产生大量有毒气体的材料进行 内部装修,高压氧舱内地板应选用导电性能良好的防静电纯铝板等板 6.1.3建筑内部装修确需改变原设计的,应经有关部门核准且不 应影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施,不应改变疏散门的开启 方向或减少安全出口、疏散出口的数量和宽度,影响疏散通行。 6.2 总平面布局 6.2.1 医院的出入口不应少于俩处,其中人员(包括其使用车辆) 的出入口不应兼做尸体和废弃物出口。 6.2.2 医院应合理规划消防通道,太平间、病理解剖室、危险品 仓库应相对独立,各建筑之间及建筑和液氧储罐等设施之间应按照