安监局2018年低压电工(电工操作证)理论考试题库 1、交流 HYPERLINK "/wenku/dgjs/jiechuqi/" \t "_blank" 接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。A、 最低 B、 最高 C、 平均【答案】B2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。A、 经济 B、 性能 C、 功能【答案】A3、 HYPERLINK "/wenku/dgjs/jidianqi/" \t "_blank" 热HYPERLINK "/wenku/dgjs/jidianqi/" \t "_blank" 继电器的保护特性与 HYPERLINK "/wenku/dgjs/diandongji/" \t "_blank" 电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。A、 过载 B、 控制 C、 节流【答案】A4、熔断器的保护特性又称为( )。A、 安秒特性 B、 灭弧特性 C、 时间性【答案】A5、并联 HYPERLINK "/wenku/pd/" \t "_blank" 电力 HYPERLINK "/wenku/rd/dianrong/" \t "_blank" 电容器的作用是( )。A、 降低功率因数B、 提高功率因数C、 维持电流【答案】B6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。A、 3 B、 2.5 C、 4【答案】A7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。A、 10 B、 40 C、 100【答案】C8、PE线或PEN线上除工作接地外,其他接地点的再次接地称为( )接地。A、 直接 B、 间接 C、 重复【答案】C9、保险绳的使用应( )。A、 高挂低用 B、 低挂调用C、 保证安全【答案】A10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。A、 红底白字B、 白底红字C、 白底绿字【答案】B11、当HYPERLINK "/diangong-112-1.html" \t "_blank" 电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。A、 单相 B、 跨步电压 C、 感应电【答案】B12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。A、 照明 B、 动力 C、 送电【答案】C13、下列材料中,导电性能最好的是( )。A、 铝B、 铜C、 铁【答案】B14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。A、 2 B、 1 C、 3【答案】C15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。A、 3 B、 4 C、 7.5【答案】B16、降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。A、 转子B、 定子C、 定子及转子【答案】B17、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( )叫额定电压。A、 线电压B、 相电压C、 额定电压【答案】A18、使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。A、 稍大B、 相同C、 较大【答案】A19、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( )个。A、 20B、 25C、 30【答案】B20、导线接头连接不紧密,会造成接头( )。A、 绝缘不够B、 发热C、 不导电【答案】B21、日光灯属于( )光源。A、 气体放电B、 热辐射C、 生物放电【答案】A22、当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。A、 迅速设法切断 HYPERLINK "/wenku/rd/dianyuan/" \t "_blank" 电源B、 迅速离开现场去报告领导C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火【答案】A23、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位( )。A、 限期改正B、 罚款C、 停产停业整顿【答案】A24、特种作业人员必须年满( )周岁。A、 19B、 18C、 20【答案】B25、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。A、 6B、 9 C、 3【答案】B26、电磁力的大小与导体的有效长度成( )。A、 反比B、 正比C、 不变【答案】B27、单极型半导体器件是( )。A、? HYPERLINK "/wenku/rd/yuanqijian/" \t "_blank" 二极管B、 双极性二极管C、 场效应管【答案】C28、( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。A、 电磁式B、 磁电式C、 感应式【答案】B29、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时, HYPERLINK "/m99251.html" \t "_blank" 摇表的“L”“E”、两个接线柱应( )。A、 “E”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳B、 “L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳C、 随便接,没有规定【答案】B30、 HYPERLINK "/wenku/yiqiyibiao/" \t "_blank" 万用表实质是一个带有整流器的( )仪表。A、 电磁式B、 磁电式C、 电动式【答案】B31、非自动切换电器是依靠( )直接操作来进行工作的。A、 外力(如手控)B、 电动C、 感应【答案】A32、低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。A、 短路B、 速断C、 过流【答案】A33、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流 HYPERLINK "/wenku/dgjs/huganqi/" \t "_blank" 互感器( )在被控电路中。A、 并联B、 串联C、 串联或并联【答案】B34、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。A、 减小停电范围B、 查障困难C、 扩大停电范围【答案】C35、 HYPERLINK "/wenku/rd/dianrong/" \t "_blank" 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。A、 保持不动 B、 逐渐回摆 C、 来回摆动【答案】B36、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。A、 4B、 2C、 10【答案】C37、为避免高压 HYPERLINK "/wenku/pd/" \t "_blank" 变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( )来防雷。A、 接闪杆B、 阀型避雷器C、 接闪网【答案】A38、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。A、 6B、 10C、 4【答案】B39、( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。A、 绝缘手套B、 绝缘鞋C、 绝缘棒【答案】C40、登杆前,应对脚扣进行( )。A、 人体载荷冲击试验B、 人体静载荷试验C、 人体载荷拉伸试验【答案】A41、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。A、 500-1000B、 800-1600C、 1000-2000【答案】C42、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )。A、 红色B、 蓝色C、 黄绿双色【答案】C43、低压 HYPERLINK "/wenku/dgjs/duanluqi/" \t "_blank" 断路器也称为( )。A、 闸刀B、 总开关C、 自动 HYPERLINK "/wenku/dgjs/duanluqi/" \t "_blank" 空气开关【答案】C44、热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。A、 120B、 100C、 130【答案】B45、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。A、 三角形B、 星形C、 延边三角形【答案】B46、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。A、 布上沾汽油、煤油等抹擦B、 湿布抹擦C、 用压缩空气吹或用干布抹擦【答案】C47、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通电运行。A、 允许B、 不允许C、 烘干好后就可【答案】B48、事故照明一般采用( )。A、 日光灯B、 白炽灯C、 高压汞灯【答案】B49、螺口灯头的螺纹应与( )相接。A、 相线B、 零线C、 地线【答案】B50、在电路中,开关应控制( )。A、 零线B、 相线C、 地线【答案】B51、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。A、 电压波动B、 设备负载轻C、 电流过大【答案】C52、低压带电作业时,( )。A、 既要戴绝缘手套,又要有人监护B、 戴绝缘手套,不要有人监护C、 有人监护不必戴绝缘手套【答案】A53、纯电容元件在电路中( )电能。A、 储存B、 分配C、 消耗【答案】A54、三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。A、 小于B、 大于C、 等于【答案】A55、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的( )。A、 线电压B、 相电压C、 线路电压【答案】A56、 HYPERLINK "/m99231.html" \t "_blank" 钳形电流表是利用( )的原理制造的。A、? HYPERLINK "/wenku/dgjs/huganqi/" \t "_blank" 电压互感器B、? HYPERLINK "/wenku/dgjs/huganqi/" \t "_blank" 电流互感器C、 变压器【答案】B57、测量电压时,电压表应与被测电路( )。A、 串联B、 并联C、 正接【答案】B58、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。A、 非自动切换B、 非电动C、 非机械【答案】A59、 HYPERLINK "/wenku/dgjs/jiechuqi/" \t "_blank" 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。A、 1B、 10C、 1/20【答案】C60、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。A、 一B、 两C、 三【答案】B61、行程开关的组成包括有( )。A、 保护部分B、 线圈部分C、 反力系统【答案】C62、电容器组禁止( )。A、 带电合闸B、 带电荷合闸C、 停电合闸【答案】B63、静电引起爆炸和火灾的条件之一是( )。A、 静电能量要足够大B、 有爆炸性混合物存在C、 有足够的温度【答案】B64、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。A、 中和槽车行驶中产生的静电荷B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷C、 使槽车与大地等电位【答案】B65、建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。A、 应B、 不应C、 没规定【答案】A66、绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。A、 直接B、 间接C、 基本【答案】C67、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ( )。A、 红底白字B、 白底红字C、 白底红边黑字【答案】C68、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( )min内进行抢救,约80%可以救活。A、 1B、 2C、 3【答案】A69、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。A、 ±10%B、 ±5%C、 ±15%【答案】B70、三相 HYPERLINK "/wenku/dgjs/diandongji/" \t "_blank" 异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由( )和转子两大部分组成。A、 外壳B、 定子C、 罩壳及机座【答案】B71、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动。A、 转子串频敏B、 转子串电阻C、 降低启动电压【答案】C72、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。A、 2B、 4-7C、 9-10【答案】B73、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。A、 彩灯B、 白炽灯C、 紫色灯【答案】B74、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。A、 相线断线B、 短路C、 零线断线【答案】A75、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。A、 0.2B、 0.35C、 0.5【答案】B76、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是( )。A、 最大值B、 有效值C、 平均值【答案】B77、PN结两端加正向电压时,其正向电阻( )。A、 大B、 小C、 不变【答案】B78、二极管的图形符号是( )。 79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。A、 万用表的电阻档B、? HYPERLINK "/m349031.html" \t "_blank" 兆欧表C、 接地摇表【答案】B80、钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。A、 短接B、 断开C、 不断开【答案】C81、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )。A、 600-1000万次B、 10万次以下C、 10000万次以上【答案】A82、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须( )。A、 充分放电B、 长时间停电C、 冷却之后【答案】A83、静电现象是十分普遍的电现象( )是它的最大危害。A、 对人体放电,直接置人于死地B、 高电压击穿绝缘C、 易引发火灾【答案】C84、特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。A、 24B、 42C、 12【答案】C85、( )是保证电气作业安全的技术措施之一。A、 工作票制度B、 验电C、 工作许可制度【答案】B86、电流对人体的热效应造成的伤害是( )。A、 电烧伤B、 电烙印C、 皮肤金属化【答案】A87、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。A、 1000B、 500C、 200【答案】A88、低压线路中的零线采用的颜色是( )。A、 深蓝色B、 淡蓝色C、 黄绿双色【答案】B89、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。A、 反比B、 正比C、 对应【答案】B90、利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。A、 频敏变压器B、 自耦变压器C、 电阻器【答案】B91、尖嘴钳150mm是指( )。A、 其总长度为150mmB、 其绝缘手柄为150mmC、 其开口150mm【答案】A92、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( )kw。A、 2B、 3C、 4【答案】B93、下列灯具中功率因数最高的是( )。A、 节能灯B、 白炽灯C、 日光灯【答案】B94、单相三孔插座的上孔接( )。A、 零线B、 相线C、 地线【答案】C95、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压 HYPERLINK "/wenku/pd/" \t "_blank" 配电柜灭火可选用的灭火器是( )。A、 泡沫灭火器B、 二氧化碳灭火器C、 水基式灭火器【答案】B96、下面( )属于顺磁性材料。A、 水B、 铜C、 空气【答案】C97、确定正弦量的三要素为( )。A、 相位、初相位、相位差B、 最大值、频率、初相角C、 周期、频率、角频率【答案】B98、选择电压表时,其内阻( )被测负载的电阻为好。A、 远大于B、 远小于C、 等于【答案】A99、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的( )不足,触头分断。A、 磁力 B、 涡流 C、 热量【答案】A100、摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。A、 直流发电机B、 电流互感器C、 交流发电机【答案】A101、断路器的选用,应先确定断路器的( ),然后才进行具体的参数的确定。A、 类型B、 额定电流C、 额定电压【答案】A102、电业安全工作规程上规定,对地电压为( )V及以下的设备为低压设备。A、 380B、 400C、 250【答案】C103、属于配电电器的有( )。A、 接触器B、 熔断器C、 电阻器【答案】B104、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。A、 800B、 400C、 1000【答案】C105、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为( )触电。A、 单相B、 两相C、 感应电【答案】B106、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的( )%。A、 90B、 80C、 95【答案】A107、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。A、 1.5B、 1C、 2【答案】B108、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%。A、 2B、 4C、 6【答案】B109、在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。A、 大于0.5MΩB、 小于10MΩC、 小于0.5MΩ【答案】C110、Ⅱ类手持电动工具是带有( )绝缘的设备。A、 防护B、 基本C、 双重【答案】C111、图示的电路中 112、墙边开关安装时距离地面的高度为( )m。A、 1.3B、 1.5C、 2【答案】A113、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用( )方式供电。A、 单相三线制,三相五线制B、 单相三线制,三相四线制C、 单相两线制,三相五线制【答案】A114、特种作业操作证每( )年复审1次。A、 4B、 5C、 3【答案】C115、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于( )电路。A、 纯电阻B、 纯电感C、 纯电容【答案】B116、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为( )。A、 法拉第定律B、 特斯拉定律C、 楞次定律【答案】C117、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )。A、 先将导线退出,再转动量程开关B、 直接转动量程开关C、 一边进线一边换挡【答案】A118、电能表是测量( )用的仪器。A、 电流B、 电压C、 电能【答案】C119、螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。A、 上端B、 下端C、 前端【答案】B120、在生产过程中,静电对人体、对设备、对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。A、 使静电荷向四周散发泄漏B、 使静电荷通过空气泄漏C、 使静电沿绝缘体表面泄露【答案】C121、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止( )侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。A、 球形雷B、 感应雷C、 直接雷【答案】A122、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离( )。A、 越大B、 一样C、 越小【答案】A123、按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。A、 黑色B、 蓝色C、 黄绿双色【答案】C124、三相交流电路中,A相用( )颜色标记。A、 红色B、 黄色C、 绿色【答案】B125、三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。A、 供电电源的方式B、 外壳防护方式C、 结构型式【答案】B126、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、( )和有节奏的。A、 尖叫B、 均匀C、 摩擦【答案】B127、锡焊晶体管等 HYPERLINK "/diangong-77-1.html" \t "_blank" 弱电元件应用( )W的电烙铁为宜。A、 75B、 25C、 100【答案】B128、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用( )灯具。A、 防潮型B、 防爆型C、 普通型【答案】B129、下列现象中,可判定是接触不良的是( )。A、 日光灯启动困难B、 灯泡忽明忽暗C、 灯泡不亮【答案】B130、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是( )。A、 铝线与铝线绞接B、 铜线与铝线绞接C、 铜铝过渡接头压接【答案】B131、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。A、 生产安全事故B、 火灾、交通事故C、 重大、特大事故【答案】A132、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。A、 6B、 4C、 10【答案】A133、电动势的方向是( )。A、 从正极指向负极B、 从负极指向正极C、 与电压方向相同【答案】B134、钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。A、 整流装置B、 测量电路C、 指针【答案】A135、万用表电压量程2.5V是当指针指在( )位置时电压值为2.5V。A、 1/2量程B、 满量程C、 2/3量程【答案】B136、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器( )在被控电路中。A、 并联B、 串联C、 串联或并联【答案】A137、电容量的单位是( )。A、 法B、 乏C、 安时【答案】A138、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是( )。A、 安装避雷器B、 安装避雷线C、 安装避雷网【答案】A139、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以( )°为宜。A、 60B、 50C、 70【答案】A140、一般线路中的熔断器有( )保护。A、 短路B、 过载C、 过载和短路【答案】C141、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。A、 相同B、 不同C、 更新【答案】A142、电机在运行时,要通过( )、看、闻等方法及时监视电动机。A、 记录B、 听C、 吹风【答案】B143、电动机( )作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。A、 端盖B、 机座C、 定子铁芯【答案】C144、一般照明的电源优先选用( )V。A、 380B、 220C、 36【答案】B145、稳压二极管的正常工作状态是( )。A、 截至状态B、 导通状态C、 反向击穿状态【答案】C146、载流导体在磁场中将会受到( )的作用。A、 电磁力B、 磁通C、 电动势【答案】A147、( )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。A、 电磁式B、 磁电式C、 电动式【答案】C148、万用表由表头、( )及转换开关三个主要部分组成。A、 线圈B、 测量电路C、 指针【答案】B149、万能转换开关的基本结构内有( )。A、 反力系统B、 触点系统C、 线圈部分【答案】B150、组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。A、 可在电动机停后就B、 不必在电动机完全停转后就C、 必须在电动机完全停转后才【答案】C151、胶壳刀开关在接线时,电源线接在( )。A、 上端(静触点)B、 下端(动触点)C、 两端都可【答案】A152、低压电器可归为低压配电电器和( )电器。A、 电压控制B、 低压控制C、 低压电动【答案】B153、( )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。A、 安全带B、 梯子C、 手套【答案】A154、熔断器的额定电流( )电动机的起动电流。A、 等于B、 大于C、 小于【答案】C155、三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )KW以下。A、 7B、 10C、 16【答案】A156、对电机轴承润滑的检查,( )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。A、 用手转动B、 通电转动C、 用其他设备带动【答案】A157、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关( )。A、 前B、 后C、 中【答案】B158、相线应接在螺口灯头的( )。A、 螺纹端子B、 中心端子C、 外壳【答案】B159、特种作业操作证有效期为( )年。A、 8B、 12C、 6【答案】C160、三相对称负载接成星形时,三相总电流( )。A、 等于零B、 等于其中一相电流的三倍C、 等于其中一相电流。【答案】A161、( )仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。A、 电磁式B、 磁电式C、 电动式【答案】A162、( )仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。A、 磁电式B、 电磁式C、 电动式【答案】C163、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( )。A、 0B、 ∞C、 不确定【答案】A164、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和( ),开关保持闭合状态。A、 为正B、 为负C、 为零【答案】C165、图 166、电容器可用万用表( )档进行检查。A、 电压B、 电流C、 电阻【答案】C167、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。A、 右方B、 左方C、 上方【答案】C168、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。A、 50B、 25C、 75【答案】B169、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( )急救。A、 仰卧压胸法B、 胸外心脏按压法C、 俯卧压背法【答案】B170、绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。A、 105B、 90C、 120【答案】C171、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和( )绕组组成。A、 一个B、 二个C、 三个【答案】C172、旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( )所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。A、 一相绕组B、 两相绕组C、 三相绕组【答案】B173、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。A、 厚度B、 半径C、 直径【答案】C174、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备。A、 密封性好 B、 安全电压C、 防爆型【答案】C175、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。A、 10B、 6C、 25【答案】C176、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线( )。A、 平行B、 垂直C、 斜交【答案】B177、串联电路中各电阻两端电压的关系是( )。A、 各电阻两端电压相等B、 阻值越小两端电压越高C、 阻值越大两端电压越高【答案】C178、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( )m的地方。A、 20B、 5C、 40【答案】A179、拉开闸刀时,如果出现电弧,应( )。A、 迅速拉开B、 立即合闸C、 缓慢拉开【答案】A180、在电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器。A、 电磁B、 气动C、 液动【答案】A181、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( )。A、 接地B、 接零C、 串接【答案】A182、TN-S俗称( )。A、 三相五线B、 三相四线C、 三相三线【答案】A183、用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。A、 3B、 2 C、 4【答案】B184、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( )。A、 导体B、 绝缘体C、 半导体【答案】A185、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。A、 不宜太少B、 不允许超过3次/小时C、 不宜过于频繁【答案】C186、( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。A、 不常用,但电机刚停止不超过一天B、 一直在用,停止没超过一天C、 新装或未用过的【答案】C187、碘钨灯属于( )光源。A、 气体放电B、 电弧C、 热辐射【答案】C188、接触器的电气图形为( )。 189、下列( )是保证电气作业安全的组织措施。A、 停电B、 工作许可制度C、 悬挂接地线【答案】B190、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为( )触电。A、单相B、 两相C、 三相【答案】A191、电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。A、 允许输出B、 允许输入C、 推动电机【答案】A192、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由( )处15日以下拘留。A、 检察机关B、 公安机关C、 安全生产监督管理部门【答案】B193、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的( )倍。A、 1B、 2C、 4【答案】C194、在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。A、 过压B、 短路C、 过热【答案】B195、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。A、 感应雷B、 球形雷C、 直击雷【答案】C196、在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电。A、 泄漏电压B、 泄漏电流C、 泄漏功率【答案】B197、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是( )。A、 切断电源B、 站在凳子上操作C、 戴橡皮手套操作【答案】A198、《安全生产法》规定,任何单位或者( )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。