阻尼器,提供阻力,减少运动能量的装置。从二十世纪七十年代后,其发展十分迅速,是液压粘滞阻尼器, 在美国被结构工程界接受以前,经历了一个大量实验,严格审查,反复论证,是地震考验的漫长过程。下面为大家介绍一下阻尼器的作用。
1、阻尼器的适用范围
液压阻尼器是一种对速度反应灵敏的振动控制装置;
液压阻尼器主要适用于核电厂、火电厂等的管道及设备的抗振动,控制冲击性的流体振动和地震激扰的管系振动;液阻尼器对低幅高频或高幅低频的振动不能有效地控制。
2、阻尼器的作用
二十世纪,是近二、三十年人们对建筑物的抗振动的能力的提高已经做了巨大的努力,取得了成果。巧妙的避免或减少了地震,风力的破坏。基础隔震,各种利用阻尼器吸能,耗能系统, 高层建筑屋顶上的质量共振阻尼系统和主动控制减震体系都是已经走向了工程实际。
利用阻尼来吸能减震已经不再是一个新技术了,在航天航空,军工,枪炮,汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器来减振消能。1970年以后,人们逐步把阻尼器技术用到建筑、桥梁、铁路等工程中,其发展十分迅速。到二十世纪末,全已有100多个工程运用了阻尼器。到2003年,仅Taylor公司就在全安装了110个建筑,桥梁或其它结构构筑物。
3、串联电抗器上阻尼器的作用
避免过电压损坏电容器。不加的话,就得更换开关,更麻烦3开关截流或重燃时产生过电压,串联电抗器上的电压超过真空间隙的击穿电压,真空间隙击穿放电,电抗器器消耗真空间隙的击穿电压,阻尼回路则起过渡作用,从而抑制电容器及电抗器上得过电压,在电容器回路安装阻尼电抗器(即串联电抗器),电容器回路投入时起抑制涌流的作用。同时与电容器组一起组成谐波回路,起各次谐波的滤波作用。如在500kV变电所35kV无功补偿装置的电容器回路中,为了限制投入电容器时的涌流和抑制电力系统的高次谐波,在35kV电容器回路中必须安装阻尼电抗器,抑制3次谐波时,采用额定电压35kV,额定电感量26.2mH,额定电流350A干式空心单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对3次谐波形成谐振回路,即3次谐波滤波回路。同样,为了抑制5次及以上高次谐波,采用了额定电压35kV,额定电感量9.2mH,额定电流382A单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对5次及以上高次谐波形成谐振回路。
通过上述内容的介绍,您对阻尼器的作用有所掌握了吧,希望这些内容对您有所帮助。