因高压除氧器水位过高,抽气器工作蒸汽带水引起抽气器效率降低时,立即将抽气器工作蒸汽汽源切为厂用汽供汽。再次切换 为除氧器供汽前,要充分暖管疏水。 主凝结水流量过低或主抽气器冷却水旁路门误开引起主抽气器冷却水量不足时,应立 即开启凝结水再循环门,保证主凝结水主调节站流量不低于250t/h 或及时关闭主抽气器冷却 水旁路门,使主抽气器工作恢复正常。 必要时切换为备用主抽气器运行。 (7)检查内置管束冷却水流量是否有波动引起真空下降。 内置管束生水运行,在进行降低水量的调整时,应注意凝汽器真空,必要时关闭内置管 束区抽空气门,使真空恢复正常。 (8)由于负荷变化,真空下降 由于负荷降低或采暖供热量增大,使汽轮机负压系统扩大,因真空严密性差造成真空下降时,一般下降速度较慢,若真空不能稳定在正常规定值范围内,必要时启动备用主抽气器 运行。 (9)由于用采暖供热负荷,造凝汽器热负荷突增引起真空下降。 应立即减少汽轮机进汽量,至真空恢复稳定,汇报值长,要求增加凝汽器循环水流量, 待热网循环水系统恢复正常运行方式,再调整凝汽器循环水流量。 (10)真空下降在检查处理过程中,应采取的紧急措施: 真空突降了4kPa。