查看有无架空导线断线落地或和拉线、电话线、广播线等搭连,以及故障相电路直接和中性线碰连而造成单相接地短路故障,此类接地故障点明显易找。如果故障不在主干线上,可再用钳形电流表对各相分支线进行检查(图中PA2钳形表所示位置)。当某一分支线有电流,其余分支电路没有电流时,可判定有电流的那条分支电路存在接地漏电故障。
之后对该分支线用“对分法”进行检测,即从电路大约一半的部位找一便于检测的测试点,用钳形电流表钳测相导线,若该测试点有电流,则说明故障点在测试点的负荷一侧;若该测试点测得无电流或电流非常微弱,则说明接地点在测试点的电源一侧。