大容 量变压器造价十分昂贵,其故障会对供电可靠性和系 统的安全稳定运行带来严重的影响。因此应根据变压 器容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的继电保 护装置。 在超高压网络中,由于大型变压器价格昂贵以及 它在系统中的重要作用,其保护应按双重化配置,以 确保变压器安全可靠地供电。 对变压器保护的基本要求 (1)在变压器发生故障时能将其与所有电源断开。 (2)在母线或其他与变压器相连的元件发生故障而 故障元件本身断路器未能断开的情况下,能使变 压器与故障部分分开。 (3)当变压器过负荷、油面降低、油温过高时,能 发出报警信号。 变压器保护配置 ? 防止油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。 ? 防止变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统 侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的( 纵联)差动保护或电流速断保护。 ? 防止变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护 (或电流速断保护)后备的过流保护(或复合电压启 动的过电流保护或负序过流保护)。 ? 防止大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电 流保护。 ? 防止变压器对称过负荷的过负荷保护。 ? 防止变压器过励磁的过励磁保护。 ? 其它非电气量保护(油箱内温度、压力升高、冷却系 统故障) 变压器的主保护、后备保护、异常运行保护 (1)主保护:主保护是为满足系统稳定和设备安全 要求,能以最快速度有选择性的切除被保护设备 和线路故障的保护。如差动保护、瓦斯保护等。 变压器的主保护、后备保护、异常运行保护 (2)后备保护:主保护或断路器拒动时,用来切除 故障的保护。如零序电压、零序电流、复合电压 闭锁电流保护等。 ? 后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。 1)远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相 邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护; 变压器的主保护、后备保护、异常运行保护 2)近后备保护:则用双重化配置方式加强元件本身 的保护,使之在区内故障时,减少保护拒绝动作 的可能。