没有影响,但这是经过计算的,可以说这是故意而为之。 为什么要故意而为之呢?我们知道,现在的电容补偿盘都是用智能电容投切仪自动控制的。电容投切仪根据车间或者工厂的无功

没有影响,但这是经过计算的,可以说这是故意而为之。
为什么要故意而为之呢?我们知道,现在的电容补偿盘都是用智能电容投切仪自动控制的。电容投切仪根据车间或者工厂的无功用电量多少而自动计算需要投入多少千乏的补偿电容器。
为了防止出现过补偿现象,补偿电容的投入顺序是从小容量的到大容量的逐次投入的。直至到达或接近投切仪预设的功率因数目标值,一般情况是在0.9至0.95之间,不再投入补偿电容。
车间或者工厂的无功用电量是变化的,当无功用电量减少的时候,智能电容投切仪就会逐渐切除一部分补偿电容。
智能电容投切仪也有损坏的时候,当它处于自动运行状态的时候,要经常的观察它的工作状态,要是出现故障,就有及时维修或者更换。如果是因为智能电容投切坏了没有及时发现,造成严重的电容欠补偿的话,会支付数额不小的利率补偿电费的。
当电费收据上出现要向电力公司缴纳利率补偿电费的时候,说明无功补偿不够。就要检查无功电容盘里的补偿电容了。