第十一章 热水供热系统的集中运行调节第十一章 热水供热系统的集中运行调节 11-1 概述\uf06c运行调节是指当热负荷发生变化时, 为实现按需供热, 而对供热系统的流量、 供水温度等进行的调节。 热水供热系统的热用户, 主要有供暖、 通风、 热水供应和生产工艺用热系统等。 这些用热系统的热负荷不是恒定的, 如果供暖通风热负荷随室外气象条件: (主要是室外气温) 变化, 热水供应和生产工艺随使用条件等因素而不断变化。 为保证供热质量, 满足使用要求, 并使热能制备和输送经济合理, 就要对热水供热系统进行供热调节。第十一章 热水供热系统的集中运行调节 根据供热调节地点不同, 供热调节可分为集中调节、 局部调节和个体调节三种调节方式。\uf06c 集中调节—在热源处进行调节;\uf06c 局部调节—在热力站或用户入口处调节;\uf06c 个体调节—直接在散热设备 (如散热器、 暖风换热器等) 处进行调节。机、第十一章 热水供热系统的集中运行调节 对于仅有采暖热负荷的热用户, 可采用集中调节,而对于具有多种热负荷(如供暖 通风 生活热水) 往往采用以集中调节为主, 局部调节为辅的综合调节。集中供热调节的方法, 主要有以下几种:1 . 量调节——改变网路的循环水量(很少单独使用)2. 质调节—改变网路的供水温度, 流量不变3. 分阶段改变流量的质调节;4. 间歇调节—改变每天供暖小时数;5. 质量—流量混合调节—即同时改变网路供水温度和流量。\uf06c\uf06c\uf06c\uf06c\uf06c