常用的阀门有哪些?阀门种类多、品种复杂,常用的有闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀等。
常用阀门安装现场图
闸阀
闸阀是指启闭体(阀板)由阀杆带动,沿阀座密封面作升降运动的阀门,可接通或截断流体的通道。闸阀较截止阀密封性能好,流体阻力小,启闭省力,具有一定的调节性能,是最常用的截断阀门之一。缺点是尺寸大、结构较截止阀复杂,密封面易磨损,不易维修,一般不宜作节流用。按闸阀阀杆上螺纹位置分为明杆式和暗杆式两类。按闸板的结构特点又可分为楔式和平行式两类。
截止阀
截止阀是向下闭合式阀门,启闭件(阀瓣)由阀杆带动沿阀座(密封面)轴线作升降运动的阀门。与闸阀相比,其调节性能好,密封性能差,结构简单,制造维修方便,流体阻力较大,价格便宜,是一种常用的截断阀,一般用于中、小口径的管道。
球阀
球阀的启闭件是带圆形通孔的球体,球体随阀杆转动以实现启闭的阀门。球阀的结构简单,开关迅速,操作方便,体积小,重量轻,零部件少,流体阻力小,密封性好,维修方便。
蝶阀
蝶阀是蝶板在阀体内绕固定轴旋转90°即可完成启闭作用。蝶阀体积小、重量轻、结构简单,只由少数几个零件组成。
而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
蝶阀分弹性软密封和金属硬密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边,密封性能好,既可用于节流,又可用于中等真空管道和腐蚀性介质。采用金属密封的阀门一般较弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封,通常用于流量和压降变化大、要求节流性能好的场合。金属密封能适应于较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
止回阀
止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门,止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下,自动关闭,以防止流体倒流。按结构形式分升降式止回阀和旋启式止回阀。升降式较旋启式密封性好,流体阻力大。对于泵吸入管的吸入口处,宜选用底阀,其作用是:开泵前灌注水使泵的入口管充满水;停泵后保持入口管和泵体充满水,以备再次启动。底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上,并且介质自下而上流动。