一个插座内部一般有三根线,L相线通俗的叫火线,一根N零线,还有一根地线。电灯回路通常有一根零线N和一根相线L组成。其中正常的接线方式为零线N从电源处直接接入电灯灯座N端接线柱,火线要先接进开关L再从L1出接进电灯灯座L接线柱。电灯的通断通过相线来控制。
为什么要火线进开关零线进电灯灯座这种接线方法?
因为根据交流电原理,旋转体切割磁力线产生电流,相线作为带电原子移动的方向,相线是通电的,而零线作为磁力线0点线是不带电的(在线路正常情况下)。因此,当零线接入电灯灯座的时候,电灯在断开回路时,灯内部是不带电的。而如果接相线进电灯灯座此时的电灯内部是一直带电的。这种情况会直接造成电灯使用寿命的非正常缩短;同时由于相线的电流处于一直接通的状态,电灯会在零线被端开之后还有些许微光发出;在潮湿气候下灯座内的相线电流有可能通过潮湿的空气或潮湿空气下的导体将电流带出,对电器设备和用电人员造成伤害。
二、既然是同一线路内,电灯会亮。那么,就已经可以确定本路线路相L线和零N线是正常的没有断路的状况。
那么插座没有电会有少种情况呢?
1、插座和电灯使用同一个控制器,即使用一开五孔的情况下,电灯有电,插座没有电。
正确的排查线路的方法是,①打开一开五孔的外壳,②检查插座接线端是否有松动,③使用万用表档位设定到交流电压档,侧量插座的L和N接线端电压是否在192~234V之间。
如果没有万用表,只有氖气验电笔,那么正常的检查插座的方法是。①打开插座外壳,②检查接线端是否有松动或者脱落,③用验电笔测量接线端的金属部位L和N线都要测量。
一开五孔情况下电灯有电,插座没有电。的原因一般为,①插座插孔内部接触片击穿、老化、变形导致用电器在插入插座时没有与插座内通电金属部位有效接触,造成插座无电,而灯亮的现象。此时用万用表或验电笔测量插座内孔时也会显示插座无电。因此,正确的测量插座方式应该是上文体到的步骤。
同时,打开插座外壳从插座内部进行检查测量,还可以判断是否因为插座接线端松动或者脱落。因为相L线的松动也会造成用电器在使用时呈现无电无法工作的情况。
最常见的错误检测插座有无电的方法,除了从插座外部插孔处用验电笔测量和万用表直接插入测量之外。还有一种就是,使用用电器电源插头插入插座内实验用电器能否工作。
结论。