价格:17500.00 元/吨产品规格:产品数量:9999.00吨发货地址:河北省廊坊大城县留各庄镇关键词:大连优质反渗透阻垢剂阅读量:29销售电话:15231638228在线QQ:
产品描述
含磷的阻垢剂由于生物等作用而发生水解终变成磷酸根离子除引起磷酸钙结垢外还往往成为富营养化水质污染的一个原因。
分散作用
分散作用的结果是阻止成垢粒子间的相互接触和凝聚,从而可阻止垢的生长。成垢粒子可以是钙、镁离子,也可以是由千百个CaCO3和MgCO3分子组成的成垢颗粒,还可以是尘埃、泥沙或其他水不溶物。分散剂是具有一定相对分子质量(或聚合度)的聚合物,分散性能的高低与相对分子质量(或聚合度)的大小密切相关。聚合度过低,则被吸附分散的粒子数少,分散效率低;聚合度过高,则被吸附分散的粒子数过多,水体变浑浊,甚至形成絮体(此时的作用与絮凝剂相近)。与螯合作用相比,分散作用是的。实验表明,1 mg分散剂可使10一100 mg的成垢粒子稳定存在于循环水中,在中高硬度水中,阻垢剂的分散功能起主要作用。
分散作用:中高硬度水中,阻垢剂的分散功能起主要作用。
反渗透阻垢剂是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。
螯合作用:中低硬度水中,起重要作用的是阻垢剂的螯合作用。
加药步骤:
1、初次加药应先清冼加药箱。
清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。
2、调整计量泵的加药冲程
逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。
3、配药
检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至高液位刻度处,关闭补水阀。
例:反渗透给水流量160m3/h,计量泵流量为 22 L/h,将计量泵冲程调整至 40%,则实际出力为22L/h×40%=8.8 L/h
加药箱有效容积600升。
加药箱中应加入PTP-0100浓缩液的体积:
4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机。
5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。
6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确,加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致,若不一致及时计算调整。
7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。
8、加药箱补水时注意不要过高液位。
9、加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。二次配置PTP-0100溶液时,加药箱的体积以实际容积计算。
如加药箱直径为1m,则实际容积为:
V=S×h=ЛR2h=3.14×0.5×0.5×h=0.785h(升)
c、阻垢剂阻碍了RO进水和浓水中盐结晶的生长因而可以容许难溶盐在浓水中过饱和溶解度。阻垢剂的使用可代替加酸也可以配合加酸使用。有许多因素会影响 矿物质结垢的形成。温度降低会减少结垢矿物质的溶解度碳酸钙除外与大多数物质相反它的溶解度随温度升高而降低TDS的升高会增加难溶盐的溶解度这是因为高 离子强度干扰了晶种的形成。
4-复合阻垢剂
由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品,具有很高的缓蚀和阻垢性能,其耐温性特别好,可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。
http://yanping5888.b2b168.com