监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.4 时间同步网网管的数据统计分析功能应符合下列要求: 1 能进行数据的后期处理、报表统计。 2 能够实时检测本级母钟、 外部标准时间信号接收装置、 时间显示设备的运行数据、 工作状态,并能进行相应的显示。 3 能进行系统故障的后期数据处理、统计,生成报表存档、打印。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.5 时间同步网网管的安全管理功能应符合下列要求和相关技术标准的规定: 1 能进行用户权限、用户日志管理,实现对时间监控管理终端的用户授权、用户操 作鉴权,用户进人网管系统需登录及登录口令。 2 用户安全管理应至少能区分以下三级口令,执行相应口令级别内允许的功能,高 级口令具有低级口令的全部功能。 一级(高级):可设置和修改用户/口令; 二级(中级):可设置和修改设备中的参数或工作状态; 三级(低级):可读取数据。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.6 NTP 网管的性能管理功能应符合下列要求: 1 能显示 NTP 时间系统连接拓扑图。 2 能实时监控并记录卫星接收设备时间源的性能参数及其工作状态。 3 能监控并记录时间服务器与客户端间的同步状态,客户端长时间未同步应告警。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。