目前,由于住户的用电容量 不断增加, 因此, 加重了早先修建的住宅楼入户导线、 开关电器的负担, 熔丝容易超载烧断, 或者自动空气开关经常跳闸断电。 加之个别用户不遵守用电规则, 用铜导线或铁丝代替熔丝, 造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。 考虑到近期和远期用电发展, 每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和 计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用 电量。 目前市场上的大功率家用电器, 大致分为电阻性和电感件两大类。 电阻性负载的家用电 器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电 饭煲、电熨斗等。电感性负载的家用电器电能转变为机械能或其他形式的能量,如以电动机 作动力的洗衣机、电冰箱、抽油烟机、电风扇、空调器等。 常用家用电器的容量范围大致如下: 微波炉为 600-1500 瓦;电饭煲为 500~1700 瓦;电磁炉为 300 瓦~1800 瓦;电炒锅为 800-2000 瓦;电热水器为 800-2000 瓦;电冰箱为 70~250 瓦;电暖器为 800-2500 瓦;电烤 箱为 800~2000 瓦;消毒柜为 600-800 瓦;电熨斗为 500-2000 瓦;空调器为 600-5000 瓦。 计算家庭用电负荷时, 可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来, 宁可取大数。 如果是新住宅, 必须首先应搞清楚人户供电设施的容量, 再按自己所使用的电器最大用 电功率计算,装修施工时也应全面、充分考虑进出线和保护设施的功率。