一. 电梯的制造与安装应符合 GB7588≤电梯制造与按装安全规范≥GB10059≤电梯试验方法≥ 等有关电梯的技术标准和规范. 二. 基本参数 货物数量:壹台 速度 1.0m/s 层站:6 层 6 站 载重量:800kg 轿厢尺寸:宽 1.3×深 1.5 控制柜:进口元件组装 曳引机为:无齿同步电机 驱动方式: 交流变频变压调速. 控制方式为:全电脑串通讯 轿厢装潢: 按客户要求不增加费用. 1. 轿厢三壁上半截为镀银文明镜,下半截为发纹不锈刚.地面为整块花岗岩. 2. 厢顶.应有 2 只顶式低噪音轴流排风扇. 3. 光幕保护系统 光束≥100 束 4. 轿厢高度≥2.5m 5. 轿厢内操作面板为发纹不锈钢,微触按钮(带盲文设计) 6. 门机系统原装进口. 7. 层站提示,点阵式高光度数码显示. 8. 备有语言提示,超载报警显示. 9. 各层厅门均为发纹不锈钢. 10. 各层均为发纹不锈钢小门套. 11. 语言提示,背景音乐 12. 消防功能. 注:进口件必须提供相关的进口件证明材料,并需注明 部件名称、型号、编号、数量、产地和供货商。国产件 注明产地、品牌。 另:投标报价除交付使用前的所有费用外,需另加上监检费。 主要配置和技术参数规格表 一、 货物数量:贰台 二、 主要配置及技术参数: (尺寸单位均为毫米) 1、 电梯类别:垂直升降客梯(有机房) 2、 额定载重量:1000 公斤(标准配置) 3、 额定速度:1.5M/S 4、 层站:5 层/5 站 5、 控制方式:32 位全电脑集选控制系统 6、 驱动方式:VVVF 交流变频变压调速 7、 开门方式:中分双扇门 8、 开门尺寸:900×2100 9、 供电电源:17.5KW、40A 交流三相 380V±10%,50HZ 交流单相 220V±10%,50HZ 10、 现场条件: (见图尺寸) 1) 、井道净尺寸:2150(宽)×2300(深) 2) 、底坑深度: 1300 3) 、楼层显示:1F、2F、3F、4F、5F 4) 、机房尺寸:2800(宽)×4000(深) 11、 轿厢内规格要求: 1) 、轿厢壁:发纹不锈钢 2) 、厢门: 发纹不锈钢 (带有光幕保护系统厚≧1.5) 3) 、轿厢地面:塑胶防滑地板 4) 、踢脚板: 不锈钢材料 5) 、天花板: 塑料隔栅日光照明,应急救生窗口,隐蔽式风扇 6) 、轿厢尺寸(净尺寸) :1600(宽)×1500(深) 7) 、铝合金地坎 8) 、环境要求:隔音、防震、通风、启动平稳 9) 、厢内操作盘: (A)操作盘面板上端附加“禁烟”二字 (B)中英文标示厂牌、用途、所乘人数、限载重量及操作说明 (C)