减压稳压型室内消火栓SNSSW65- SNW65-型一、说明 减压稳压型室内消火栓除可作为普通室内消火栓应用于消防系统外,由于其特有的自动减 压稳压功能,在消防系统的设计和使用中能有效地控制消火栓出口压力及流量。因而在消防系 统的设计、安装中无需计算、调试。 减压稳压消火栓采用活塞式结构,活塞能自由运动,活塞、活塞套均用防腐性能优异的铜 合金制造。当消火栓打开后,进水口水压作用于活塞,使活塞向上移动使截流口减小,从而达 到减压的目的,当进水口水压降低时,活塞上的弹簧使活塞向下移动,使截流口增大,从而确 保出口压力的稳定。 我厂生产的减压稳压消火栓分为SNW65-单减压稳压消火栓和SNSSW65-双减压稳压消火 二、主要技术参数公称通径 出水接口 公称压力 (MPa) 进水口压力 (MPa) 出水口压力 (MPa) 流量 DN65 KN65 1.6 0.4~1.6 0.30.05 >5L/S 三、结构及外形尺寸 SNW65-型SNSSW65-