在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:
Q=860Pl(kcal/h) 式中,
860:功的热当量(kca1/h);
P:每米电缆的功耗(W);
l:电缆的长度(m)。
总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。
数据中心或网络机房散热量计算案例
某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW.在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。
在本例中,总散热量中数据中心内各项所占的百分比,请注意,由于该系统功率仅为额定功率的30%,所以对UPS和配电系统在总发热量中所占比例的估计要高于其实际值。如果系统以满负荷运转,电源系统的效率将提高,它在整个系统发热量中所占的比例将降低。如果对系统进行过度规划,那么将付出效率大幅降低的高昂代价。
相关下载
专注于数据中心基础设施运维与运营管理,分享运行维护经验,分享数据中心行业发展趋势及新技术应用。
加微信群:suifengerqu-2013
QQ交流群: 108888484
投稿邮箱:wj_wh0127@163.com
数据中心运维管理
ID:wj-yunwei
长按二维码"识别"关注