地暖分水器是地暖系统一个重要的装置,地暖分水器安装示意图以及地暖分水器排气阀的用法由北京暖通公司勃森散热器为您解析。 地暖分水器主要由分水和集水两个部分合成,简称地暖分水器,地暖分水器是地暖系统的心脏,用于连接各路加热管供回水的配水和汇水装置,在整个地面辐射供暖系统中占据调温枢纽的重要作用 地暖分水器安装示意图 1、地暖分水器的安装:连接进出水口 每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。 2、地暖分水器的安装:对应安装阀门 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。 3、地暖分水器的安装:设置旁通 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。 4、地暖分水器的安装:设置手动或自动排气阀分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。 以上就是地暖分水器安装示意图以及地暖分水器排气阀的用法,更多地暖知识请关注北京地暖安装勃森地暖http://www.boulsen.com/