一、初期运行状况山口电站溢洪道液压启闭机和闸门投入运行以来, 4 个溢洪道上闸门均有不同程度的下滑现象, 经过一段时间的监测,发现 2#表孔闸门下滑量偏大,48h 下滑量平均 245mm, 并且下滑量有逐渐增大趋势, 国际标准中要求 48h≤200mm。 虽然电气系统中设置有下滑回升功能, 能够自 动将闸门提升到下滑前的位置, 但设备频繁启动对设备有一定影响, 同时闸门下滑过程中洪泄流量会减小,影响水库水位的精确调度。 闸门下滑量统计见表 1。二、闸门下滑原因诊断液压启闭机系统均设有下滑回升功能, 一旦闸门运行到设定位置后, 由于泄漏等原因, 造成闸门下滑,其下滑值>100mm 时,系统会自 动执行启 门控制流程, 直到闸门提升到下滑前位置后自动停机。 由于泄漏等缺陷未处理,闸门提升到下滑前位置后,继续下滑达 150mm 时,系统自动停机,重新启动备用泵下滑回升,将闸门提升到原来设定位置后自动停机,并发出报警信号。液压缸有杆腔两侧均安装了液控单向阀作为专用液压锁定单元,如果管路损坏、液压缸有杆腔液压油泄漏等,闸门会在自重作用下快速关闭,但在液压系统中液控单向阀的保护下,闸门还是停留在原来位置,此功能主要作为闸门滑下保护。闸门开启到设定位置后有下滑现象, 说明液压系统中存在泄漏。可以观测启闭机外观、液压阀组、液压油缸及管路等,是否表 1闸门下滑情况mm闸门24h 下滑量48h 下滑量1#352#1222453#234#12液压启闭机闸门下滑故障诊断与处理段立辉摘要特克斯山口 水电站溢流表孔液压启闭机运行初期, 闸门 出 现下滑现象; 经过对液压启闭机液压系 统原因 进行逻辑分析和故障诊断, 最终准确找出 闸门 下原因 , 快速实施故障处理, 有效保证汛期闸门 安全运行和准确调度。关键词液压启闭机下滑液控单向阀TV664文献标识码B中图分类号≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤賯跉