保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。其误差限值见下表: 1. 电压互感器(保护用) 保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。其误差限值见下表: 1.1低压电流互感器 电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下: 第一位字母: L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。 例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。 LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。 SDH型型号表示:例如SDH-3/0.66-2500/5A DH:电流互感器代码(电及互的拼音首字母) 3/0.66:表示一测量级的绕组准确度为3级; 另一保护级绕组准确度为0.66级。 2500/5A:表示一次绕组额定电流为2500A,二次绕组的额定电流为5A。据此可看出此电流互感器变比为500倍。 注:因二次额定电流规定一律为 5A,故实际上是以一次绕组额定电流来划分规格的大小。选用时,就应根据一次回路额定电流来选用适当的规格。 1@ L LQZJ 1,4,5-0.66型序号表示 V L电流互感器 Q线圈式 Z浇注绝缘 J加大容量 1,4,5设计序号 0.66电压等级KV uEz4E0Ur 1.2电流互感器 z$l{Z V` LZZBJ9-10A3G L电流互感器Currenttransformer Z支柱式Posttype Z浇注式Castingtype B