400-777-6465 周工;管道检测;专业打压测试地暖管道是否泄漏;通过试压就可以确定那一路地暖管道漏水;然后排空泄漏地暖管道的水;在漏水的那一路地暖管,接注入40-50度热水打压至6㎏压力,再用热成像仪全部扫描一遍,大致可以确定漏点;再在可疑区域仔细扫描;对比3-4次的扫描结果。就可以找到漏点;
15天前
地暖管道漏水检测有什么方法呢
大家知道地暖管也是属于隐蔽工程,有什么问题维修起来也是比较麻烦的,地暖管作为地暖系统中用来作为低温热水循环流动的载体,承担着非常重要的作用,用户在选择地暖管时一定要慎重考虑。那么降低水地暖漏水方法有哪些?一般情况下不会漏水:地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖管部分,如果采用PE-RT管热熔连接不产生接缝的话,可以最多达到50年的使用寿命,基本与房屋寿命相等。所以如果工程质量合格的话,是不会漏水的。降低水地暖漏水几率的办法:安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。