开始前,我们先简单认识一下什么电线穿管以及为何这么做?
电线穿管或者电缆穿管即为在电气设备施工中,对于一些电缆需要穿过建筑物,地下或容易损伤电缆的地方时,需要电缆在管中通过。
电线穿管施工过程:先按施工图纸把保护管敷设好,再把电线电缆穿入pvc管或冷弯管到达用电器,走线时注意横平竖直。
电线穿管的原因:按照规范,室内布线时必须将电线穿入线管内,主要是因为:
穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础;
防止电线的绝缘层受损。如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路;
防止火灾。万一电器短路造成电线绝缘层着火,线管能起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”。如果没用线管,电线旁边还有其它线料或易燃物就危险了;
散热作用。因为导线的截面积是由负荷决定的,布线时一般都留有富余量,,但是还是可以缓解特殊情况引起的线材发热。
很多人都知道,装电线的时候要用PVC管将其保护好,才能将他们接在家里、但是有多少人知道国际标准规定的每根PVC管里面要装多少根电线呢?下面国内最大的电气产品销售与服务B2B平台,新三板创新层企业——电老虎网分享一篇不错的文章,给大家涨涨知识,免得到时候被电工坑了也不知道。
一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯线2.5平方电线,用于插座,单芯线4平方电线用于3匹空调以上,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。空调线现在的新房都是排好的,一般情况下空调线不要增加。另外,浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的是最理想的效果。
究竟电线穿管几条才安全?
根据国家标准:电线在PVC线管内的空间少于等于百分之四十。所以,普通的家用PVC穿线管在16毫米大小,假如要穿二点五方的电线就只能在里面穿上6根左右的电线。我们可以根据实际的线管横截面来判断我们穿入的电线是否满足这个规定,看图。
穿线时要注意:根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。接线时要分色。
想必大家心中都有一个疑问,问什么要在线管内留下足够的空间呢?其实是由于电线在使用的过程中会有发热的现象,为了散热及时,我们必须要留下足够多的散热空间。还有就是,假如电路出现短路等问题,穿满了的线管是不容易将问题电线抽出的,所以为了减轻维修的工作量,我们一定要留足线管的空间。
下面给大家介绍几种规范的穿线法:
1、第一种就是有些电线会出现较长,或者在实际的环境中需要转弯绕线的情况下,可以在线管里面加点滑石粉,便于电线的抽出。要把电线前段部分的绝缘层材料弄掉一点,再把线芯慢慢的固定在盘圈里面。
2、比较重要的一点是:不同电压不同回路的电线是绝对不可以穿在同一个线管里面的。另外假如多个照明灯的回路还有是不会互相产生干扰就可以,还有切记不能过多穿线。
3、电线串好以后记得要将导线剪断,假如是要将点血接过到开关,插座以及接线盒这些地方,我们记得一定要预留多15厘米,还有配电箱里面也要留多二分之一的配电箱周长的长度噢,出到门外的电线则要留一米半左右。
电线穿在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘,另一个重要的是保证以后的维修。PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。所以要先排PVC管,把管子接好之后,再把电线穿入,跟着规范走,在以后的日常生活中会少出错的。