摘要:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。35平方电缆载流量是多少?电缆载流量怎么估算呢?
35平方电缆载流量是多少
10平方铜芯电缆安全载流量10x6=60A
16平方铜芯电缆安全载流量16x5=80A
25平方铜芯电缆安全载流量25x5=100A
35平方铜芯电缆安全载流量35x4=140A
这些都是安全载流量,如果是临时电,短时间用载流量还可以再大些,不过要注意巡视。
该图片由注册用户"橘子de殿堂"提供,版权声明反馈
电缆载流量怎么估算
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀说明
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22。5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3。5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2。5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。