根据 现场和设备室的实际特点, 连在不同设备终端的传输媒体是一段距离中同一电缆的部分. 在 这个距离中也可以使用专用电缆. 注 3: 桥接配线不属于主干布线. 5.2.2 非星型结构的调整 环型网, 总线或树状网络的非星型结构的系统可通过应用作正确的相互连接, 电了器件 7 或跳接箱和机柜中的转接器如图附 5.1 所示的拓扑来调整.图 5.2,图 5.3,图 5.4 说明了怎 样用星型拓扑来调整总线,环型和树状结构. 5.2.3 两个管理区间的直接连接 如果希望对总线,树型或环型网络结构有所要求,就允许两个管理区的直接连接,它是 对 5.2.1 中的基本星型号拓扑连接的补充. 为了适应 IEEE802.3 的应用,当 50Ω 的同轴电 缆用在主干布线中时,管理区间的连接是直接的,在 IEEE802.3 标准中将有详细说明. 5.3 电缆识别 基于业务范围广泛和场地大小,需要进行主干布线这就要以别传输媒体.这个标准对 四种媒体做了 说明它们在主干布线中或是单独使用或是混合使用.它们是 (1)100Ω 的多对上主干电缆(10.3.1) (2) 100Ω 的 STP 电缆(10.3.2) (3) 50Ω 的同轴电缆(10.3.3) (4) 62.5/125um 的光缆(10.3.4) 它们的使用特点,相关硬件及交叉连接的说明见第 10.11.12 章. 注意:标有这些名称的电缆不一定符合标准. 如果需要,单模光缆可安装在主 干布线中,关于单模光纤还有待研究.见附录 A3.3. 注 1: 用户应注意串扰占耦合会影响 多对缆的传输性能, 满足专门应用需求的传输工程不在该标准范围内. 注 2: 附录 A3 给出了 在综合布线中已经应用的其他主干布线电缆的一个简要说明. 5.4 选择媒体 由这个标准限定的主干布线能满足不同用户的需求.