检查设备安装场所是否满足第条要求同时设备应与墙壁或其他设备前后保持一定的距离(≥mm)以便通风与维护。根据图纸的要求准确连接各功能柜电气系统间的并线必须按接线要求的规格的线及端子进行连接。电池安装安装蓄电池使用前必须了解其详细的电池安装使用和保养注意的事项以及电池级性标注特性等请参考蓄电池厂家的安装使用说明书⑴安装人员应在安装时卸下身上佩带的金属物品(如手表戒指等)⑵使用绝缘工具⑶穿戴防护眼镜和橡皮手套⑷电池上切勿放置金属导线及硬件(如扳手等)⑸连接电池时确保极性连接正确电池系统的正极接充电极的正极负极接充电机的负极⑹电池间的间隔至少在mm以供对流⑺连接电池要牢固不产生松动或扭力通电前准备由于长期的营运过程可能会造成线头的松落螺丝的松动等现象因此先进行外观检查无误后再认真检查接线是否正确再确认无误后把所有断路器处于断开位置。如果有条件可在备用回路接入电阻性负载(如电阻器或电炉子等)试运行。其电阻的选择可按额定输出电压除以额定输出电流再乘以(即半负荷)。通电工作在掌握操作要领及明确事项后方可上机操作操作前必须检查操作人员的安全性后方可接通交流工作电源。最后按以下操作步骤通电调试:⑴合上其中一路交流进线开关充电装置已经开始工作(空载运行)并有电压输出此时检查充电装置的工作是否正常应无任何异常的声音及充电装置的故障。⑵合上充电装置输出开关进此时合母与控母均有电压指示。数据参见数据表一。⑶观测控母电压是否正常把降压调节转化开关从自动打向手动观测控母电压是否按指定电压变化V的系统是每调一级控制母线电压降低约V。控制母线电压调节分为七级调节范围共为VV的系统是每调一级控制母线电压降低约V。控制母线电压调节分为七级调节范围共为V。单母线方式时不带降压装置控母合母合一。⑷闪光装置检查(有特殊说明或大系统一般不带闪光装置):控制母线得电后按住闪光试验按钮闪光指示灯应发出闪光松开闪光试验按钮闪光信号消失表明闪光装置工作正常。⑸逐个合上合闸输出和控制输出开关对应的指示灯应被点亮。⑹合上电池总开关或蓄电池熔断器此时充电装置会对蓄电池进行充电要观察充电电流情况充电电流应该在限流范围内。