照明电路安装步骤 安装过程中需要使用的工具 工具的使用 1、剥线钳 用来剥削小直径导线绝缘层的专 用工具。使用剥线钳时,将要剥削 的绝缘层长度用标尺定好后,把导 线放入相应的刃口中,切口大小应 略大于导线芯线直径,否则会切断 芯线,握紧绝缘手柄,导线的绝缘 层即被割破,并自动弹出 2、斜口钳 斜口钳主要 用于剪断较粗 的电线、金属 丝及导线电缆, 还可直接剪断 低压带电导线。 3、尖嘴钳 在较窄小的 工作环境中夹 持轻巧的工件 或线材,剪切、 弯曲细导线。 4、钢丝钳 用来弯绞或钳 夹导线线头,齿 口用来固紧或起 松螺母,刃口用 来剪切导线或剖 切导线绝缘层, 铡口用来剪切电 线芯线或钢丝等 较硬金属线。 5、螺丝刀 用来紧固或松起螺丝, 使用时应手握绝缘部分。 6、美工刀 用来切割线槽或其他。 一、放置安装板 安装板有正反面。放置时应仔细区分 安装板正反面区分方法 板面标注有正反面的按照标注放置。 未标注区分方法: 1、放置好安装板 2、取出保险丝坐架(右图) 3、按照保险丝坐架的螺丝孔 位置,对应安装板上的孔位, 如效果为右图则次面为正面, 否则为反面。 二、安装器件 (一)安装电度表 1、取出电度表 2、打开保护面 板3、找到安装位置 4、用螺丝固定电度表 (二)安装第一个接线盘 1、取出接线盘 2、打开保护面板 3、找到安装位置 4、用螺丝固定接线盘 (三)安装漏电保护器座 架和安装漏电保护器 座架 保护器红色表出的部分为活动卡扣 安装漏电保护 器时应一边斜 入 另一边用 螺丝刀一 字头拨动 活动卡扣 (四)依次安装保险丝坐架、第二个 接线盘、线盒、灯座、日光灯组件、 线槽等。 安装步骤均为: 1、取器件 2、确定安装位置 3、固定器件 安装完成后如图: 二、布线 电度表接线端说明 2、总线(电度表到第二 个接线盘)布线 (1)由电度表出线后先接至第一个接线盘 (2)从第一个接线盘接至漏电保护器 (3)漏电保护器至保险丝 (4)保险丝至第二个接线盘 使用剥线钳在线缆开头处剥去9-12mm的线皮, 然后使用螺丝刀松起接线端2螺丝,接着插入 剥好的线缆,最后用螺丝刀紧固。根据上 述步骤,完成接线端4的接线 注:零线与火线不要使用同一种颜色的线缆。火线有:红、棕、白等色;零线有:黑、 蓝等色。我国普遍用棕色表示L (LINE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL) 线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线) 从电度表出线后,量取合适长度的线缆用斜口 钳剪断,接至第一个接线盘。 接线盘的连接为“短通长不通”,即图中1排中 各个接线端与2排中的各个接线端是对应相通 的。但两排中的各个接线端之间是不相通的。 从接线盘跳接到漏电保护器。方法同上。 说明: 接线到漏电保护器时应从上端进,下端 出,且N端接零线。本实验板配套的为四线 漏电保护器,但试验中我们只使用两线, 所以出来零线是固定端外,火线应接在第 一个接线端,否则漏电保护器无法起到保 护作用。 漏电保护器的各个接线端说明如图: 线缆从漏电保护器出来后接至保险丝, 接线方法同上,接线时应注意接线的“上 进下出”原则,即线缆应先接至保险丝的 上接线端,然后从下接线端接出至下一器 件。保险丝的上下由安装时决定的,本实 验板的方向为向着电度表的方向为上。 3、第二个接线盘做分线 因为后续电路(本实验板中为灯泡电路、日 光灯电路和插座电路)之间为并联。可以 将第二个接线盘做成一个类似插座功能的 的接线端子。 进、出线如图: 4、照明电路、插座电路的布线 接线示意图 5、日光灯线路的布线 接线示意图 启辉器接线图 最后,安装灯泡和日光灯灯管 布线完成后的整体图