停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
拓展资料
操作原则
1、拉开关将发电机与系统解列或将两系统解列,应先检查负荷分配情况,使通过解列开关的有功、无功负荷等于或接近零。
2、合开关将发电机与系统并列或一系统与另一系统并列,应投入同期装置,检查同期后并列,或检查两系统无电压差后,则在同期开关合上,同期表鉴定开关切至“粗调”、“细调”,同期闭锁开关解除时,方可将开关合上。
并列操作时,不得同时投入两只开关的同期开关,防止压变二次侧非同期并列而熔断熔丝。
3、同一电气连接回路的倒闸操作顺序:停电时先拉开关,后拉闸刀;送电时顺序和停电相反,严防带负荷拉闸刀。
4、拉、合闸刀前、后的检查:单元回路拉、合闸刀前,均应检查开关确已断开;闸刀合上后,应检查接触良好。
5、取、放控制熔丝顺序:停电时在开关和闸刀拉开后取下;送电时在闸刀和开关合上前放上。
6、取、放合闸熔丝顺序:停电时在开关拉开后,闸刀拉开前取下;送电时在闸刀合上后、合开关前放上。
7、继电保护压板的投入与切除:设备(或线路)投入备用或开关合闸送电前,检查有关保护压板应投入;开关拉开,设备(或线路)退出备用后,保护压板一般不切出,是否切出应根据《继电保护和自动装置运行规程》有关规定和有关通知执行。
8、厂用电系统备用电源自投装置的投入与切除:备用电源处于备用状态时,备自投开关应在“投入”位置;备用电源在手动合闸前,或自动合闸后,或退出备用前,备自投开关均应放在“切除”位置。
9、取、放压变高低压熔丝顺序:停电时,先拉开闸刀,取下低压熔丝,验电后再取下高压熔丝;送电时,先检查闸刀在分闸位置,验电后放上高压熔丝,再放上低压熔丝,最后合上闸刀。
10、取、放高压电容器熔丝顺序:停电时,拉开开关及闸刀,经放电及验电后取下;送电时,检查开关及闸刀在分闸位置,经验电后放上。
11、接地线装、拆顺序:装接时,在全部停电倒闸操作结束并验电后进行,先装接地端,后装设备端;拆除时,在全部送电倒闸操作前进行,先拆设备端,后拆接地端。
12、一切改变电气系统运行方式的倒闸操作和安全措施的装拆注意事项,均应遵守《电业安全工作规程》的规定;倒闸操作前,应根据现场设备实际情况和本规程的有关规定和操作原则填写倒闸操作票。
参考资料:百度百科-电气倒闸操作