10kv级S13-MR立体卷铁芯油浸式变压器
产品简介:
立体卷铁芯变压器是一种节能型电力变压器,它创造性地改革了传统电力变压器的叠片式磁路结构和三相布局,使产品性能更为优化立体卷铁芯变压器是一种节能型电力变压器,它创造性地改革了传统电力变压器的叠片式磁路结构和三相布局,使产品性能更为优化,如三相磁路完全对称、油浸式立体卷铁芯变压器油浸式立体卷铁芯变压器节电效果显著、噪音大大降低、散热及过载能力更强、结构紧凑体积小等。
产品标准:
GB 20052-2013
GB/T 1094.7-2008
GB/T 18494.1-2014
GB/T 1094.11-2017
GB /T7595-2017
使用环境:
装置种类:户外式
正常环境使用条件:海拔不超过1000m环境温度最高+40'C 最低- 25'C
特殊环境使用条件:海拔超过1000m环境温度最高+40C,最低- 45°C (订货时详细说明)
安装场所:没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境。
性能特点:
S13-M.RL 新型节能型立体卷铁心变压器
于国标S11同容皿变压器相比,空载损耗下降25%以上,空载电流下降70%以上。噪声下降8dB(A)--11dB(A)
于国标S13叠片结构同容,变压器相比,空载电流下降70%以上。噪声下降5dB(A)-8dB(A)
两种电压兼容
S11-M.RL-/10-20、S13-M.RL-/10-20立体三角形卷铁心变压器有10kV及20kV 两种电压兼容的产品系列,在10kV 电网向20kV电网过渡更新时期。极大的方便了用户。
三相磁路平衡
立体三角形卷铁心是由三个相同的单框拼合而成,三个心拄呈等边一角形排列,三个心柱的磁路长度完全一致,且最短,三个心柱损耗一致因而三相磁路平衡。
质量稳定,生产效率提高
立体三角形卷铁心与平面卷铁心的相同之处在于铁心均在生产线上进行卷制,不需要横剪设备,消除了叠铁心由人工叠片、叠装、拆插铁轭造成的质量波动;比叠心变压器可减少5-6道工序,因此生产效率高,质量稳定可靠,较少受人为因素影响。
立体三角形卷铁心变压器身结构决定了它抗短路能力比平面形变压器好,原因如下:
框件和垫块均匀分布在器身周围。三相受力