3.2第2轮试验解体情况3.2.1断路器解体与第1轮解体情况类似,关合侧粉末较多,动、静弧触头表面均有烧蚀痕迹,东侧较为严重,东侧·244·2019年12月第55卷第12期图14图10静弧触头烧蚀情况Fig.10Staticcontacterosionstatus重击穿放电点Fig.14Dischargepointsduetorestrike3.2.2均压电容解体对炸裂电容解体发现存在落弧点,见图15。两侧电容测量数值见表3。正常情况下每只电容器内部由242个电容器片串联而成,炸裂电容器解体检测其中有66片已损坏,其余正常。图15图11重击穿放电路径图Fig.11Fig.15Restrikedischargepath炸裂电容解体Disintegrationofthebrokencapacitor表3电容器测量参数Table3Measuringdataofgradingcapacitor安装位置东侧入厂试验试验后西侧(炸裂)图12Fig.12黑色粉末Blackpowder静主触头触指内部有烧蚀痕迹。东侧喷口被击穿44.1入厂试验试验后电容/pF介损/%20190.02020140.024201427470.0140.006故障原因分析第1轮试验故障分析第1轮试验中BC2进行到第73次熄弧后74ms而西侧喷口无异常,见图13,喷口对应的瓷套内壁发生重击穿,重击穿时刻断路器已到分位(分闸时间上有烧灼痕迹,关合断口瓷套内壁有局部烧灼痕过程,分闸速度10m/s,仿真结果见图16。根据电场存在热气流烧灼痕迹,喷口上有孔洞,动、静主触头迹,见图14。