电缆敷设间距规范(太阳山为例) 电缆敷设间距规范(太阳山为例) 1、 室外电力电缆采用直埋敷设方式,埋深 0.7m,电缆跨越道路时穿钢管保护,在钢管两端 做防水密封处理, 2、 35KV 电力电缆之间及其与 0.4KV 电力电缆和控制电缆(直流控制电缆,电压约 220V) 之间的最小间距,平行时 0.25 米,交叉时 0.5 米。 3、 35KV 和 0.4KV 电力电缆与建筑物,构造物基础之间的最小净距,平行时 0.3 米。 4、 35KV 和 0.4KV 电力电缆与通信电缆(光纤及 485 等通信电缆)之间的净距,平行时 0.5 米,交叉时 0.5 米。 5、 35KV 和 0.4KV 电力电缆与道路之间的净距,平行式 1.5 米,交叉时 1 米。 6、 35KV 和 0.4KV 电力电缆与排水沟之间的净距,平行时 1 米,交叉时 0.5 米。 7、 电力电缆过冲沟处采用 PVC 穿管地埋方式,在管两端处做防水密封处理。 8、 电力电缆在直线段、接头处、转弯处、进入建筑物处,应按国标要求设置明显的方位标 志或标桩。 9、 电力电缆在升压变压器处的走向,依变压器高压低压侧位置为准。 10、 电缆线路的施工执行 《电气安装工程电缆线路施工及验收规范 GB-50168-2006》 外, 尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 11、0.4KV 电力电缆之间及其与控制电缆之间的最小净距,平行时 0.1 米,交叉时 0.5 米。 强电:24V 以上均可以称为强电 弱电:24V 以下称为弱电 高压:AC>1000V ,DC >1500V , 低压:AC<1000V ,DC<1500V 强弱电敷设可以同井不同槽,一般要求为 300mm, ,但我认为此时的强电指的是 380V 低压电缆。 高压电缆与通信电缆的间距 500mm, 低压电缆与通信电缆的间距 150mm 弱电一般分为通信电缆和用户电缆, 处通信电缆外的其它弱电设备的电缆均可理解为用户电 缆. 电缆沟敷设时,强电在上还是弱电在上 强电在上还是弱电在上? 电缆沟敷设时 强电在上还是弱电在上 看国标,国标要求没有必须 按实际情况确定下。 国标要求没有必须, 看国标 国标要求没有必须,按实际情况确定下。 用于弱电信号、强电(1KV 及以下)控制回路的电缆统称控制电缆, 控制电缆, 控制电缆 而把具有双向传输特点的电缆则单独列为通信电缆。 通信电缆。 通信电缆 同时, 电缆沟内 高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面” 主要指 35KV 电缆, “ “高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 ” 是指 10KV 及以下电压等级电缆。当工程因需满足盘柜安装要求( 主要是弯曲半径)时, 可由下而上安装。同一工程电缆沟敷设方式只能按照相同的敷设方式敷设。 4.2 电缆支架的配制与安装 4.2.1 电缆支架的加工应符合下列要求: 1 钢材应平直,无明显扭曲.下料误差应在 5mm 范围内,切口应无卷边,毛刺. 2 支架应焊接牢固,无显著变形.各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于 5mm. 3 金属电缆支架必须进行防腐处理.位于湿热,盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根 据 设计 7 作特殊的防腐处理. 4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表 4.2.2 的规定. 但 层间净距不应小于两倍电缆外径加 10mm,35kV 及以上高压电缆不应小于 2 倍电缆外径 加 50mm. D:\ 建 全 硬 盘 新 \ 近 期 关 注 的 规 范 标 准 \ 电 气 安 装 施 工 及 验 收 、 交 接 试 验 规 范 大 全 2011.11.5\GB 50217-94 电缆敷设国标 电缆敷设国标.doc 我项目工程,需要重新挖埋电缆敷设,请问强电电缆与弱电电缆可不可以放在一 个管道里面,弱电包括电讯网络及宽带、监控线路等。是否可以?要分开另挖设 弱电电缆沟吗?有没有规范? 2011-5-19 11:36 最佳答案 必须分开来布线,强电与弱电直线距离必须大于 30CM 这是弱电必须遵守的规 范。 宽带与强电在一起会造成网络掉包现象,用福禄克测试就能测出来。 监控更加严重,视频信号相当用于造成干扰,监控画面肯定很多波纹或抖动。 当然在终端电流较低的位置,在没办法的条件下允许稍微交叉,例如网络接口与 插座在一起。