把室内 感温头想办法让其升温(放在热水中或用手拿住),开制冷。 因为高压是出,低压为进(制冷时,相对外机而言),收雪种是将雪种收到外机中的,所以将出 口堵住,让压机将内机的雪种吸回.再将低压阀关住. 制热时,空调的雪种是逆向而行,不能收.只有强行制冷再收 拆机 1、开启空调让它制冷运行(如冬季则在室内机温感头加热) 2、等压缩机运行,制冷开始则打开高压阀盖关闭高压阀 3、然后再慢慢关闭低压阀(这时压缩机运转声音明显变小) 4、关闭空调开始拆卸 1、等电线、管道按装完毕2、打开高压阀(开小一点),马上在低压阀处放气(至少半分钟) 3、完全打开高、低压阀 4、查接口有否漏气(可用洗洁精查) 5、如没漏则按装完毕,开机试用。