第六节 压缩式制冷系统试运转 第2.6.1 明确了现场组装的制冷系统投入试运转前应进行的工作内容。其中第四款,氨系统一般属较大的制冷系统,气密性试验、抽真空试验后,充灌制冷剂前,要进行系统保 温工作,为了检查系统中可能存在的在气密性试验中未发现的微量泄漏,消除隐患,对现 场组装的氨系统还应单独进行充少量氨检漏,合格后方可进行系统保温工作,以保证工程 质量。在系统的保温工作完成后充灌制冷剂时,一般也要进行检漏,这两次检漏在做法上 虽有相似之处,但在两个不同的工序上各有不同的目的。前者是为了查寻系统中存在的微 量泄漏,为下一道工序绝热保温工作提供良好的质量保障;后者主要是为了消除保温期间 可能造成的某些连接部位松动发生的泄漏。 第2.6.2 目前国内制造厂生产的一些大型制冷机组(如冷水机组等)出厂时是未充制冷剂的,而只进行充氮密封,机组运到现场至系统试运转前才充灌制冷剂。 第2.6.3 制冷设备及管道在现场组装后,对制冷系统进行的吹扫排污,目的是将组装过程中混入系统中的焊渣、氧化皮、水份等吹扫排除,保持系统洁净,使以后的试运转能顺 利进行。 第2.6.4 气密性试验为制冷设备安装中的一项重要施工工序。