按水压要求分类(1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。(2)临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。(3)低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。按管网平面布置分类(1)环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环,水流四通八达,安全可靠,其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。(2)枝状消防给水管网。在建设初期,或者分期建设和较大工程或是室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道。扩展资料:室外消火栓保护半径与最大布置间距的设计1、室外消火栓的保护半径。室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。2、室外消火栓的最大布置间距。室外消火栓间距布置的原则,是保证城镇区域任何部位都在两个消火栓的保护半径之间。根据城镇道路建设情况,市政消火栓最大布置间距X=√R2-(L/z)2,R是消火栓最大保护半径,L是街道中心线之间的距离,按城市规划要求约为160m。经计算得:室外低压消火栓间距X=127m,室外高压消火栓间距X=60m。考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m,高压消火栓最大布置间距不应大于60m。施工安装1)、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。2)、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3)、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。4)、室外消火栓和消防水泵接合器的各