电磁阀产品的接线较为简单,一般电磁阀的电源线有地线、正极和负极三根线,如果是交流电,接线的正负极则可以不必考虑,如果是直流电,就需要注意正负极,并且要注意电压要相同。电磁阀具体的接线图如下:
交流电磁阀接线图
直流电磁阀接线图
电磁阀安装时的注意事项:
1、先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。电源电压应满足额定电压电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开。
2、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网。
3、一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。
4、电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,便于电磁阀在故障时维护。
5、电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用→指出介质流动方向,安装时要依照→指示的方向安装。不过在真空管路或特殊情况下可以反装。
6、如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。
7、尽量不要让电磁阀长时间处于通电状态,这样容易降低线圈使用寿命甚至烧坏线圈,就是说,常开、常闭电磁阀不可互换使用。
8、蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜。