换热机组基础知识 提纲 ?换热机组系统简介 ?换热机组控制功能 ?水泵选型 ?电调阀选型 换热机组系统简介 换热机组系统简介 ? 供热管网概念 一次管网 ? 从热源引出至热力站(换热站,分配站)的供水管道。 特点:温度高,管径小 二次管网 ? 从热力站到用户的供水管道。 特点:温度低,管径大 热媒 ? 运载热量的媒介 类型: ? 蒸汽热网 - 高压 1.6MPa 以上 , 中压 0.5~1.0MPa, 低压 0.5MPa 以 下 ? 热水热网-高温热水1000C以上,低温热水950C以下 典型一级管网热水供回水温度 ? 高温热水:1100C/70,1300C/700C,1500C/700C ? 低温热水:950C/700C,850C/650C 换热机组系统简介 ? 机组型号的编制及含义 □- □/ □- □- □/ □- □/ □ 1. 型号中第 1 位表示换热机组,用“换热器”和“机组”头两个字汉语 拼 音 大 写 字 头 表 示 。 板 式 换 热 器 机 组 —“BJ” , 管 壳 式 换 热 机 组 — “GJ”,半即热式换热器机组-“JJ” 2.第2位表示一次侧热媒的介质和二次侧使用范围。 一次热媒的介质:热水一“R”,蒸汽一 “Q”,冷水一“L”; 二次侧使用范围:生活热水系统一“S”,空调系统 -“K”,散热器采 暖系统一“ C ”,地板辐射采暖系统 -“F”,当二次侧使用范围有两种 以上时,字母之间用“.”隔开 3.第3位表示额定热负荷(MW) 4.第4位表示一、二次侧公称管径(mm) 5.第5位表示一、二次侧设计压力(MPa) 换热机组系统简介 ? 机组型号的编制及含义 示例:BJ R/C-1.5-100/125-1.6/1.0 一、二次侧设计压力为1.6、1.0MPa 一、二次侧公称管径为DN100、DN125 热负荷为1.5MW 热水采暖系统 板式换热机组 换热机组系统简介 ? 机组结构及原理 板式换热机组是由板式换热器、水泵、关断阀门 (球阀、蝶阀、截止阀等)、Y 型过滤器、软连接、止 回阀、安全阀、仪表等部件组成 蒸汽机组还包括减压阀、疏水器、破真空阀、蒸汽 过滤器等蒸汽组件 机组的控制部分包括控制器、执行机构、各种传感 器和通信系统等,传感器包括温度传感器、压力变送器、 压差变送器、流量计、热量表、液位开关和温度开关等; 执行机构包括电动调节阀、变频器和电磁阀等 换热机组系统简介 换热机组系统简介 换热机组系统简介 ? 机组结构及原理 ? 机组的换热原理: 二次低温回水经过滤器除 污后,经由循环泵进入换 热器,吸收一次热媒放出 的热量,供水达到设定温 度流向供热管网进行供热; 一次热媒经过滤器过滤后 进入换热器,放热给二次 介质后,管经电动调节阀 后由回水管返回热源,加 热后再次参与换热; 根据系统运行情况,补水 泵适时对二次循环水系统 进行定压补水。 ? ? 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 板式换热器:是由具有一定波 纹形状的金属板片叠装而成的一 种新型高效换热器 , 换热板片之间 由密封垫片密封和导流 , 分隔出冷 / 热两个流体通道 , 冷 / 热换热介质 在相邻两板片形成的狭小曲折的 通道中各自流过 , 通过相隔的板片 进行传热。 ? 板式换热器将热能从热网转移 到用户系统,满足用户采暖及生 换热机组系统简介 ? 各部件作用 水泵:通常把提升液体、输送 液体或使液体增加压力的机器 统称为泵,用来输送的液体包 括水、油、酸碱液、乳化液、 悬乳液和液态金属等,也可输 送液体、气体混合物以及含悬 浮固体物的液体。 换热机组系统简介 ? 水泵分类 按泵轴位置分为: 1)立式泵 2)卧式泵 按吸口数目分为: 1)单吸泵 2)双吸泵 按水泵在机组中的位置,分为: 循环水泵、补水泵和增压泵,机 组中所用循环水泵多为立式单吸 管道泵;补水泵多为立式多级离 心泵;增压泵为立式单吸管道泵。 换热机组系统简介 ? 水泵作用 ?循环水泵:克服机组二次环 路阻力带动整个二次网系统 循环 ?补水泵:二次网系统压力低 于设定值时开启补水,保证 系统压力 换热机组系统简介 ? 水泵品牌 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ?电动调节阀:一次网流 量调节,根据二次供水温 度的需要调节阀门的开度, 节约能源 ?机组常用品牌 Siemens 、 Honeywell 、 Danfoss 、 Tiger等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ?关断阀门:截断介质流动,只用于全开和全关,不用于调节 流量,在系统调试或部件检修时使用,包括球阀、蝶阀、截 止阀等 换热机组系统简介 ? 常用阀门品牌 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 过滤器:除污装置,用来过 滤介质中的杂质,以保护阀 门及设备的正常使用,通常 安装在设备的进口端 ? 机组中常用的过滤器是 Y 型过 滤器,过滤精度较低,具有 制作简单、安装清洗方便、 纳污量大等优点 ? 常 用 品 牌 有 Brandoni 、 富 乐 等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 止回阀,又称单向阀或逆止阀, 用于介质单向流动的管道上,只 允许介质向一个方向流动,以防 止管路中的介质倒流,发生事故。 ? 止回阀分类: ? 按结构形式可分为 1 )升降式 2)旋启式 3)蝶式 4)微阻缓 闭式 ? 按连接形式分为法兰式和对夹式 ? 机组常用止回阀形式为蝶式对夹 止回阀,常用品牌有Brandoni、 富乐等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 安全阀:根据系统的压 力设定自动启闭,安装于 管路上保护系统安全。当 设备或管道内压力超过安 全阀设定压力时,即自动 开启泄压,保护设备和管 道正常工作,防止发生意 外,减少损失。 安全阀分为全启式、中 启式和微启式,机组常用 全启式,常用品牌为莱阀 ? 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 流量计/热量表 ? 流量计是用以测量管路中流 体流量的仪表。 ? 热量表是在流量计的基础上 增设温度传感器和积分仪 , 以实现热量计量。 ? 流量计 / 热量表可分为:容积 式流量计、差压式流量计、 浮子流量计、涡街流量计、 电磁流量计、超声波流量计 等。 ? 机组常用流量计 / 热量表品牌 有真兰、西门子、兰吉尔等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 疏水阀:蒸汽系统中 ,为 了提高设备效率 , 节 约 能 源 ,排除管道中空气及其 它不凝性气体且不泄漏蒸 汽 ,并将凝结水回收的阀 门 ? 机 组 中常用浮球式蒸汽疏 水阀 ? 常 用 品 牌 有 Spirax Sarco 和巨龙等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 减压阀是:一种利用介质自身能量来 调节与控制管路压力的智能型阀门。 它是通过控制阀体内的启闭件的开度 来调节介质的流量,将介质的压力降 低,同时借助阀后压力的作用来调节 启闭件的开度,使阀后压力保持在一 定范围内,在进口压力不断变化的情 况下,保持出口压力在设定的范围内, 保护其后的部件正常运行。 简单说减压阀就是将高压或中压蒸汽 减到机组可以使用的压力的阀门 减压阀主要用在蒸汽机组中,常用品 牌有Spirax Sarco等。 ? ? 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 仪表:常用仪表有压力表、温度表、压力变送器、温度传感器、温 度开关、压力开关等,常用品牌Siemens、Huba等 换热机组系统简介 ? 各部件作用 ? 自控:Siemens、Honeywell等