负荷控制终端说明书 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 一、概述 FKWB82-GY4C 系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公 司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能 强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学 校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用 240×128 大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字 库,支持中文信息的发布;配置了 4 路双位控制接口,8 路遥信输入接口,8 路脉冲输入接口, 2 路 RS485 接口,2 路 4-20mA 电流环接口(选配), 4 路 12V 辅助电源输出等,以满足不同用 户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行 DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电 力 负 荷 管 理 系 统 通 用 技 术 条 件 》、 DL/T535-96《 电 力 负 荷 控 制 与 管 理 系 统 数 据 传 输 规 约 》, 同 时 符合《江苏省负控终端技术条件》、《江 苏 电 力 负 荷 控 制 系 统 数 据 传 输 规 约 》及 国 电 公 司 《 电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 硬时钟、参数保存和历史数据的保存都可以在断电的情况下保持 1 年以上; 全新的整机维护概念,使您的工作更为轻松; FKWB82-GY4C 江苏电力负荷管理终端 苏源光一 运行 一轮 二轮 三轮 四轮 功控 电控 通话 发送 接收 返回 确定 江苏苏源光一科技有限公司 终端外型图 第 1 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 二、使用环境条件 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度 10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于 29g/m3; 大气压:BB2 级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为 50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可 选择 100VAC 供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于 20VA(100V 供电时消耗率应不大于 15VA); 发射状态:不大于 80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持 1 年以上。后备电池(或 其他保电部件)可维持 10 年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1 脉冲输入 输入路数:8 路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为 10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2 遥信输入 输入路数:8 路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3 辅助电源 提供 4 路直流 12V/150mA 电源,用于电能表脉冲输入或 485 接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1 控制输出 输出路数:4 路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流 250V、5A,380V、2A 或 DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于 105 次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时 再动作一次。 第 2 页 共 22 页 3.5.2 语音报警输出 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 有语音报警输出,扬声器功率:1W; 音频线路输出:1 路。 3.6 无线信道 MSK、FSK 等调制方式,半双工工作; 3.6.1 工作频率 采用国家无线电管理委员会分配的 230M 频段和地方无线电管理委员会批准的频率点,电 台可存储负荷管理系统专用的 16 对频点。 3.6.2 特征频率和信息码传输速率(共有两种,具体以产品为准)。 3.6.2.1 信息码传输速率为 2400bit/s; 特征频率逻辑“1”为 1200 Hz,逻辑“0”为 2400 Hz。 3.6.2.2 信息码传输速率为 1200bit/s; 特征频率逻辑“1”为 1300 Hz,逻辑“0”为 2100 Hz。 3.6.3 接收机电性能指标 接收灵敏度优于 1?V; 邻道选择性(±25KHz):≥70dB; 杂散响应抗扰性:≥65dB; 互调抗扰性:≥65dB。 3.6.4 发射机电性能指标 输出载波功率 2W/5W/10W/15W/25W 五级功率可编程设置; 载波频率误差±7×10-6 范围内; 发射频偏为≤5 KHz; 杂散射频分量:≤10?W; 启动时间:≤30ms。 3.7 抄表接口 2 路标准的 RS485 接口:直接与 RS485 接口的电表连接; 6 路电流环接口:可分别与 2 线电流环和四线电流环电表连接通讯速率:300~9600bps 可 选。 3.8 RS232 接口 1 个标准的 RS232 接口,可用于现场通讯和管理。 3.9 话音输入口 1 个标准话筒输入接口。 3.10 现场显示 第 3 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 240×128 点的液晶显示,内置二级国标字库。在使用温度范围内液晶显示器能正常工作。 终端具有两种显示方式: 按键方式:具有操作菜单,可通过按键查询数据。当按下按键后,终端进入按键方式状态, 可以根据菜单显示更多的信息。 连续 3 分钟无操作,显示关闭,在下次操作时再打开显示。 告警方式:在参数变更、控制投入、越限和拉合闸时,终端进入告警方式状态,显示与控 制有关的时间、定值、跳闸状态等有关参数。 3.11 地址编码数 0~65535 3.12 外形尺寸 400×300×120mm(宽×高×厚) 3.13 整机重量 7KG 3.14 平均无故障使用时间及使用寿命 终端平均无故障工作时间为≥20000 小时。