如何用万用表测量电机好坏
用万用表测量三相异步电动机步骤如下:
1、首先将电源断开,或者拆掉电机的电源线。将异步电机的接线头露出来。
2、将万用表调到欧姆Ω档。如果是电子式的,调到测通断档,指针万用表调到20k。将黑色和红色的表笔轻轻碰在一起,使万用表归零。如下图。
3、将黑色和红色表笔分别接触电机的两个接线头,看万用表上的阻值。如数字万用表有数值,或指针式万用表有阻值,则说明电机绕组导通,如果没有阻值,表明电机坏了。
4、测电机绝缘性能的时候将万用表调到兆欧档。红笔与电机接线头接触好,黑笔与电机外壳金属部分接触,看万用表读数,一般电机大于2兆欧,绝缘没有问题。
以上就是用万用表测量三相异步电动机好坏的方法。
可以用以下几种情况分辨好坏:
1、三相绕组的直流电阻值,正常应相等(大功率电机用1欧档,小功率的用10欧档)。
2、三相绕组间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。
3、三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。
三相电机坏了如何维修:重新换一个线圈,重新绕漆包线。
万用表的操作规范:
1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
用万能表怎样测电机好坏
0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经损坏。
用户在测量电机时,不能将显示屏对着阳光直晒,这样不仅会导致显示的数值不清晰,而且还会影响显示屏的使用寿命,并且万用表也不要在高温的环境中存放。
在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度