离子交换树脂的电再生技术(EDI)离子交换水处理的主要方式有混床和复床两种,混床和复床树脂的电再 生各有不同的特点。下面将在简述混床树脂电再生的基础上,着重讨论 复床树脂电再生特点、原理和试验研究结果及电再生器的结构。 混床树脂电再生在EDI 过程中,水电离所产生的H 离子,不断地自再生填充在淡水室内的树脂,这一自再生作用是EDI 净水设备得以连续出水 且出水水质很高的关键因素。因此,如果制造出结构上类似于EDI 水设备而其淡水室不填混床树脂的电再生器,那么设法将失效的混床树脂送入其中,并通电和通纯水,使该电再生器运行一段时间,这些失效 的混床树脂就必然得到彻底再生。 在这一电再生器的再生室内,水电离所产生的H 离子不断地电再生失效的混床树脂,从其树脂上置换下来的盐类离子,又受电场 作用不断地被迁移至浓水室排出。