- 三相四线电力负荷控制终端 终端能将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据,并保存最近 12 个月,历史月数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 配 置 电能表 电能表 电能表 电能表 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 √ √ 总加组 总加组 总加组 √ √ √ √ (无控制) 总√ 必备 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 分相√ √ √ √ √ √ 任选 正向有/无功电能示值(总,各费率) 反向有/无功电能示值(总,各费率) 正向有/无功最大需量及发生时间(总,各费率) 反向有/无功最大需量及发生时间(总,各费率) 月正向有功电能量(总,各费率) 月正向无功电能量(总,各费率) 月反向有功电能量(总,各费率) 月反向无功电能量(总,各费率) 月分相最大有功功率及发生时间, 分相有功功率 为零时间 月分相有功最大需量及发生时间, 总有功最大需 量及发生时间 月电压统计数据 月不平衡度越限累计时间 月电流越限统计 月视在功率越限累计时间 月功率因数区段累计时间 终端月供电时间,月复位累计次数 终端月控制统计数据 总加组月最大,最小有功功率及其发生时间,有 功功率为零日累计时间 总加组超功率定值的月累计时间, 月累计电能量 总加组超月电能量定值的月累计时间,累计电能量 据项目配置见下表. 3.3 参数整定和查询 终端接收并保存主站设置的参数,终端和测量点参数项目见下表. 序号 1 2 参数名称及说明 终端通信参数设置 终端中继转发设置 -10- 对象说明 终端 终端 三相四线电力负荷控制终端 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 参数名称及说明 主站 IP 地址和端口 主站电话号码和短信中心号码 终端密码设置 终端组地址设置 终端抄表日设置 终端事件记录配置设置 终端配置数量表 终端电能表/交流采样装置配置参数 终端脉冲配置参数 终端状态量输入参数 终端电压/电流模拟量配置参数 终端总加组配置参数 有功总电能量差动越限事件参数设置 备用 终端保安定值 终端功控时段 终端时段功控定值浮动系数 终端月电能量控定值浮动系数 终端电能量费率时段和费率数 终端电能量费率 终端催费告警参数 终端抄表间隔设置 测量点基本参数 测量点限值参数 测量点数据冻结参数 测量点功率因数分段限值 总加组数据冻结参数 时段功控定值 厂休功控参数 功率控制的功率计算滑差时间 营业报停控参数 功控轮次设定 月电量控定值 -11- 对象说明 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 测量点 测量点 测量点 测量点 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 三相四线电力负荷控制终端 序号 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 电控轮次设定 功控告警时间 参数名称及说明 购电量(费)控参数 对象说明 总加组 总加组 控制轮次 终端 终端 终端 终端 终端 任务号 任务号 任务号 任务号 终端声音告警允许∕禁止设置 终端自动保电参数 电能表异常判别阈值设定 谐波限值 直流模拟量接入参数 定时发送 1 类数据任务设置 定时发送 2 类数据任务设置 定时发送 1 类数据任务启动/停止设置 定时发送 2 类数据任务启动/停止设置 3.4 遥控跳合闸功能 终端按照主控站下发的控制命令对终端进行控制.主台下发的遥控命令包括控制轮 次,告警时间,控制(限电)时间. 遥控跳合闸功能如下: (1)终端执行主控站下达的延时跳闸命令.从接收到主站下发的命令开始倒计时, 倒计时结束,终端输出跳闸信号. (2)终端执行主控站下达的立即跳闸或允许合闸命令.一接收到主站下发的命令, 终端就输出跳(合)闸信号. (3)终端按主控站下达的计划限电时间延时后自动允许合闸.如限电时间为 0,表 示不允许自动合闸. (4)终端在上电 10 分钟之内继电器不动作,但终端能够接收主台的控制命令.10 分钟后,自动解除这种限制. (5)控制命令类型包括:遥控跳闸,合闸;控制轮次为 1~4 轮,各轮独立操作, 可对任一轮次或组合几个轮次进行跳闸和合闸动作. (6)遥控告警延时:某轮在跳闸或合闸动作前的告警时间范围 0~15 分钟;限电时 间为某轮跳闸后到允许自动合闸经过的时间,范围 0~7.5 小时. (7)如终端处于保电状态,则不执行遥控跳闸命令. (8)如某轮命令为跳闸,则在遥控告警延时内一直告警,告警延时结束时将该轮开 关置为分,在限电时间结束时将该轮开关重新置"合" ;如某轮命令为合闸,则在遥控告 -12- 三相四线电力负荷控制终端 警延时内一直告警,告警延时结束时将该轮开关置为"合" . (9)终端自动记录命令下发时及跳闸后的负荷备查. 3.5 当地闭环控制 3.5.1 功率控制 客户终端内部开关按负荷类别分为几个轮次,功控投入时,自动记录当前负荷值, 当负荷超过定值时,终端按已投入的轮次顺序及延迟时间自动跳闸,使其负荷下降到定 值以下,并记录当前负荷值.当功率在定值以下,剩下的轮次开关不再跳闸.