3. 性能保证 3.1 定义 3.1.1 NOx 浓度计算方法 实际干烟气中 NOx 的浓度计算方法为: NO ( ?L / L) NO x (mg / Nm 3 ) ? ? 2.05 0.95 式中: NOx(mg/Nm3) — 标准状态,实际干烟气氧含量下 NOx 浓度,mg/Nm3; NO(?L/L) — 实测干烟气中 NO 体积含量,?L/L; 0.95 — 按照经验数据选取的 NO 占 NOx 总量的百分数 (即 NO 占 95%, NO2 占 5%) ; 2.05 — NOx 由体积含量 ?L/L 转换为 mg/m3 的转换系数。 修正到标准状态下氧含量为 6%时的干烟气中 NOx 的浓度计算方法为: 21? 6 NOx (mg / Nm3 @ 6%O2 ) ? NOx (mg / Nm3 ) ? 21? O2 式中: NOx(mg/Nm3@6%O2) — 修正到标准状态下氧含量为 6%时的干烟气中 NOx 排放浓 度,mg/Nm3; O2 — 实测干烟气中氧含量,%。 通常本技术协议文件中提到的 NOx 一般是指修正到标准状态下氧含量为 6%时的 干烟气中 NOx 浓度。 3.1.2 脱硝效率 脱硝效率有时也称 NOx 脱除率,其计算方法如下: 脱硝效率= C1-C2 C1 ×100% 式中:C1——脱硝系统运行时脱硝反应器入口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3); C2——脱硝系统运行时脱硝反应器出口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3)。 3.1.3 氨的逃逸率 氨的逃逸率是指在脱硝装置反应器出口氨的浓度。 3.1.4 SO2/SO3 转化率 经过脱硝装置后,烟气中 SO2 转化为 SO3 的比率。 SO 2 /SO 3转化率 ? 式中: SO 3,出口 ? SO 3,入口 SO 2,入口 ? 100 SO3,出口 — SCR 反应器出口 6%O2 含量、干烟气条件下 SO3 体积含量,? L/L; SO3,入口 — SCR 反应器入口 6%O2 含量、干烟气条件下 SO3 体积含量,? L/L; SO2,入口 — SCR 反应器入口 6%O2 含量、干烟气条件下 SO2 体积含量,? L/L。