继上次分享关于 “电动阀门执行器使用要求”以后,小编收到了2条信息投递,大多是关于电动阀执行器开关角度如何调整,那接下来我们将为大家就执行器当中电位限位的调整、以及开度型、智能型、机械限位又是如何操作进行讲解。
1、 电位限位的调整
松开形成挡块的螺钉,用螺丝刀轻敲行程挡块,即可调整行程挡块的角度,从而改变电位限位的开度角度。最后,切实紧固好行程挡块的螺钉。5、10、的行程挡块和行程开关布局图
25/50/100/200行程挡块和行程开关布局图
2、 电位器的调整(开度型、智能型)
a. 电位器的电阻值为1千欧、5千欧。
b. 用手柄转动阀门到全闭位置。
c. 松开电位器,转动电位器齿轮,用万能表测量4-5接线端子间的电阻值,使得4-5的电阻值到5欧以下,紧固电位器固定螺钉。(如果是智能型的七线接插件连接时请测量队RV和RS两插孔的电阻值)
注意:手动操作时,不能过分超出全开,全关的极限值位置,转角过大,会导致其部件的损坏。
3、 机械限位的调整
a、 用手柄转动到全开位置
b、 松开锁紧螺母,旋转调整螺钉,使之与机械挡块接触,然后,反方向旋转螺钉半圈,锁紧螺母。
c、 同样方法,可进行全闭位置的机械挡块的调整。