下面九齐制冷小编为您详细介绍冷库排水设计原则。　在冷库运转时,冷库制冷系统蒸发器会产生冷凝水、或者冷库结霜后除霜操作、机组关闭后冰霜自融产生水。如果不及时把水排走,会对冷库的正常使用产生影响的。所以,在冷库安装工程中,排水系统安装是很重要的。　冷库排水系统主要是用于制冷机组排水和库房内排水。库房内、冷却间、低温穿堂、地面架空层、多层冷库等排水可以通过地漏、出水管等排水,不排水时、要用保温材料把地漏等与外部连通处封闭,避免冷量泄漏。制冷机组排水主要是用于冷风机、冷凝器等除　查看详情　浏览数:1312　课程内容　部分更新视频展示:　第一章　建筑给排水概论　讲解学习建筑给排水设计所需的一些基本概念,分析建筑给排水设计现状及给排水工程师的发展前景,结合市场需求,阐明学会建筑给排水设计及绘图的重要性。　第二章　给水系统设计　结合现有国家规范和案例图,讲解给水管道的布置和敷设原则、水泵房设计原则、方法及用水量、设计秒流量、管网水力的计算,各种类型给水系统设计(包括平面图、系统图、卫生间大样图、水泵房设计详图等)。并着重分享设计全过程步骤总结和常见问题总结与分析。　第三章　排水系统设　查看详情　浏览数:800　随着医院建设要求越来越高,无论是改建、扩建、新建,都体现在医院床位数的增加、建筑单体建筑面积的增加。医院建筑作为功能最复杂的民用建筑之一,对于给排水专业设计提出了严峻挑战。　设计准备　给排水专业在进行医院建筑设计之前,应与业主单位密切沟通,提出本专业设计要求,掌握设计条件情况。　1、建筑所在院区周围水源情况,包括市政给水管网的水压、接入点位置及标高等;　2、院区周围市政排水管网情况,包括管网排水管管径、对接点位置及标高等;　3、院区周围市政雨水管网情况,包括管网雨水管管径、对接点位置及标高等;　4、院区污水处理站的位置、处　查看详情　浏览数:639　给水排水　1、说明　1.1　本设计要求适用于街铺、内铺或中大型商业项目,按照给水系统、排水系统、消防系统等方面制定。给水管材、排水管材、消防管材、设备要求同《住宅设计要求及标准》(2011年版)。　1.2　本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。　1.3　除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。　1.4　当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。　2、给水系统技术要求　2.1　室内管道布置原则　2.1.1给水干管沿梁底敷设,卫生间内给水支管原则上布置在墙体内,如遇结构柱或剪力墙时　查看详情　浏览数:3246　回复数:10　微信搜索“筑龙给排水”或“zhulonggp"回复　“好礼”有惊喜　建筑给排水设计基础知识通过《建筑给水排水工程》教程、《技术措施》《规范》《标准图集》及相关文献的阅读,结合图纸的学习,对给水排水设计有了初步的认识。分别从给水系统设计、排水系统设计和消防系统设计来进行总结。　1.给水系统的设计对建筑给水系统有了基本的了解,包括建筑给水系统的分类、组成及相关设计原则。对建筑给水系统的设计过程及步骤有了更深一步的认识。同时对建筑给排水设计当前发展趋势及目前存在主要问题做了相关了解。