水管,菲斯曼那家用的是稳态PPR管,跟家里的普通PPR管的区别就是管子由 PE-RT/ 铝/PPR 三层组成,普通PPR就一层,接头都是采用热熔接方式。我没弄懂的虽然管子是三层结构,接头不是三层的啊,就像网线用屏蔽的,水晶头是普通的。
PPR稳态管接头采用熔接方式
威能的都是用铝塑管,接头采用物理压接。
设备材料清单
直接官网找了两家威能的代理商和朋友介绍的菲斯曼上门做方案,比较了三方方案报价,选了价格最低的那家签了合同到了日子两天施工完毕。
施工还是得在家陪着,施工师傅的走管跟一开始销售的走管往往不一样,要根据实际情况,在保证实际使用效果的前提下又要照顾到美观,不破坏原有装修风格。
现在师傅打墙洞不用象以前边浇水边打,搞得一塌糊涂,会有个塑料袋挂着把灰接在里面。
师傅在打墙洞
用了10年的林内热水器,温控准确,从没掉过链子
43.3kg,拆了一组吊柜才装上
进口锅炉采用背走管
不得已,沿着门套走了一圈
卧室采用了铸铝的高片,7片单独的组合在一起
把暖气通道关闭,调整好生活用水温度,第一天洗澡水温竟然一会热一会儿冷,使用过程中锅炉一会烧一会停,导致了水温忽冷忽热。打售后电话让人来调。售后工程师说我家水压较小,调小了小火比例阀,晚上再洗澡就没有忽冷忽热的问题了。过了一会儿,系统就不工作了,屏幕显示启动失败的警告。打售后电话,说是火调太小了,导致系统不能正常工作了。又来了一趟把火调大。现在洗澡还是有点温度波动。
网上查了一下说:这是威能的硬伤,燃气比例阀无法维持稳定的小火,火太大导致水温升高太快,当温感感应到水温过热时马上停机,停机后水温马上下降,这时温感感应到水温未达设定值又马上启动锅炉,如此恶性循环,造成洗浴水温时高时低。目前市面上几乎所有的二级能效壁挂炉(威能属于二级能效),都多少有这个问题。
看来温控方面,还是林内做得好啊,原来的热水器无论进水变化都保持出水温度恒定。
第一次试机,要把每个暖气片里的空气排干净,要不然会影响使用效率,导致温度上不去。现在是夏天,使用效果也试不出来,有点期待这个冬天了。