一般家用选多大的漏保多少安合适?
其实这种没有什么固定的标准。大部分的配置是要按照自己家的情况来定,不能过小,当然也不能浪费,按照一般的情况给大家介绍一下。
总开关的配置
总开关的选择是要依据家用电表的容量来选择的,目前60A居多,根据这个标准我们来配置一下总开关的情况。
1、选择容量
面临的第一个问题就是选择容量,因为电表那种容量只有60A,所以总开关的容量必然要小于等于60A,如果只是一般的家庭,没有中央空调没有地暖,没有过多的大功率用电器,那么配置32A或40A空开已经足够。
如果家庭中有大功率用电器,比如即热式热水器,智能马桶等等,那么最好是使用60A总开关来保护避免出现容量不足而跳闸的情况,那么总开关的配线也就是进户线推荐6平方。
2、选择类型
大家都知道开关分为两种类型,一种是普通的空气开关,还有一种是漏电保护开关,关于这两种开关的选用,不同的人会有不同的想法,有的人觉得总开关使用漏电保护器能够有效地保护家庭电路的安全,有的人觉得使用漏电保护器在窦店以后不能够及时查清是哪一部分出现问题,不便于维修。
所以我的建议是总开关尽量选择普通空气开关分路,可以选择漏电保护开关来保护,这样既能保护家庭电路的安全又能保证正常用电。
分路开关的配置
总开关选择好容量以后就要去选择分路开关,那么怎么进行分路一般家庭是使用分房间进行分路,部分稍微专业一点,会以电器功率来进行分配。
1、分开关容量
分开关的容量也要分房间功率而定,如果说卧室一般选择的都是25A,照明电路一般选择16A的居多,因为照明灯线路质量也是参差不齐,所以选择容量大一点的能够稍微好一点。
但是卫生间或者厨房间选择的容量就要稍大一些,25A以上40A以下为最佳,大部分人员选择的都是32A,当然如果有立柜空调或房间空调,尽量单独开关控制容量也要根据空调的功率而定。
2、分开关选型
分开关的选型问题也是多种多样,必须要选择漏电保护器的是厨房间和卫生间,建议选择漏电保护器的是卧室和空调,不建议选择漏电保护开关的是照明电路。
因为照明电路中存在的问题比较多,一个是灯具漏电是普遍的现象,如果说使用了漏电保护开关出现了漏电,也许你换无数个灯,它都会有这种漏电的情况,所以不建议使用漏电保护开关。
总结
每个家庭有每个家庭不同的情况,所配置或者说选择了开关类型开关,品牌也都不同,质量也不一样,所以建议直接寻找专业的电工来进行配置最好。