潜水泵安装方案详细介绍 1.安装前仔细查 潜水电泵安装前首先应检查泵轴是否转动灵活若发现泵轴转动不灵活有撞 击声泵轴径向晃动应排除故障后再安装。其次检查进水胶管有无破损如有开裂要及时粘修。 第三检查各紧固螺栓有无松动要拧紧松动的螺栓。 最后检查潜水泵的电机绕组、 电缆线绝缘 电阻只有不低于0.5 兆欧才允许安装使用。 2 正确配电电源线应按规定选用电缆线要架空电源线不要太长若电源与水泵使用地距离较 远接线电缆的导线截面积应适当加大接头应尽量少以减少线路压降。10kW 以下的潜水泵可 直接启动控制设备最好采用自动空气断路器若无此种电器也可用闸刀开关但须根据潜水泵 的工作电流安装合适的熔丝。10kW 以上的潜水泵应配备降压启动柜来保护潜水泵的安全运 行。 电缆线需放入输水管法兰盘的凹槽内并用耐水绑绳将电缆固定在输出管上。 潜水泵下水 或出水时切勿使电缆受力以免引起电源线断裂同时还要防止电缆下井过程中擦伤。 3.要有两级漏电保护措施 为确保安全 可在电源或水泵附近的潮湿地中埋入一根长度1m 以 上的金属棒作为潜水泵的接地体。 同时还要安装安装漏电保护器。 因为潜水泵在水下工作容 易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。 如果装有漏电保护器只要潜水泵漏电值超过漏电保 护器的动作电流值一般不超过30 毫安漏电保护器就会切断潜水泵的电源避免漏电确保安 全。 4.入水前检查电机旋转方向因为现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水但反转时 出水量小、 电流大其反转时间长了会损坏电机绕组。 因此潜水电泵入水前先接电源检查旋转 方向是否正确。 若三相潜水泵叶轮倒转应立即停车调换电缆中三相芯线中任意两相的接触即 可。 5.潜水泵的安装位置要正确 充油式潜水泵潜入深度应在0.353m 最深不得超过10m 干式、半 干式、充水式潜水泵潜入深度为1m 过深将影响机械密封作用。