按运行原理,高压高炉炉顶煤气的正常温度在90-120 IC之间。特殊情况下,即在炉料底部鼓风或不正常炉况条件下,炉顶煤气温度则上升到600 ‘C以上,但只是在很短的时间之内。从安全方面,考虑,温度上升速度只能限于约3 0 -C /s。 滤料选择的材料、、其持续耐温性为220′C ,瞬时耐温峰值可达20-0′C.为充分保证安全,选择最高运行温度为80 ‘C。另一方面它对滤袋的寿命仍有影响. 为了在非正常炉况时使最高运行温度保持不变,安装了一台冷却设备。它在高压条件下将很细的雾化水直接向气流喷射,以达到敏感而快速地温度调节。 由于水滴的蒸发需要一定的时间,所以对喷水装置采取了一些措施。如将该装置之一部分的重力除尘器选择了最大体积,还与此相应地选择了炉顶煤气的最长停留时间. 使用循环喷,嘴对水进行雾化,它可以保证一种无级调节范围,以1:10的比例进行均匀、精细的雾化。在此,是以恒定的水量和相同的入口压力输入喷嘴。 在气流中蒸发的喷射水量,由循环管道中的自动控制阀进行调节. —关闭阀门,喷水量最大. —开放阀门,喷水量最小. 由一个自动温度调节装置控制调节阀门,它的调节值范围为1.气体入口温度;2.气体出口温度;入的水量,5.再循环的水量等. 对此,由一台计算机控制冷却所需要的喷水量. 向重力除尘器中喷水时,是由两个不同大小(比例2:1),互相分离的喷射系统进行。