一、纯化水设备技术特点
电去离子(EDI)技术是一种将电渗析和离子交换有机结合在一起的脱盐新工艺,英文名称electrodeionization,缩写EDI,该工艺过程取电渗析和离子交换两者之长,弥补对方之短,即利用离子交换深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H+和OH-实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺陷。因而EDI技术是一种完美的除盐工艺。
二、技术的先进性
①不需化学再生药剂,生产过程无任何污染,属清洁生产。
②不需停机再生,连续生产水质稳定的高纯水(15~18MΩ•cm)。
③运行稳定可靠,维护简单、运行费用低。
④占地面积小,节约场地建设费用。
三、设备设计要求
1、应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料,设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
2、注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢(例如316L不锈钢)或其他经验证不对水质产生污染的 材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
3、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。
4、结构设计应简单、可靠、拆装简便。
5、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。
6、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。
四、工作原理
同时进行以下三个主要过程:
1)在纯水室中,阴、阳混合离子交换树脂上的OH- 和H+离子对水中电解质离子的离子交换过程;
2)在外电场作用下,纯水室水中电解质离子通过离子交换膜被迁移到浓水室的电渗析过程;
3)电渗析的极化及交换树脂本身的水解作用所产生的H+和OH-对交换树脂的再生过程。这三个过程同时发生,相互促进,从而实现了EDI连续不断地生产高电阻率的超纯水的目标。
五、主要作用和适用范围
EDI的作用是精除盐。在