美国 UTILX 公司和欧洲 Novinium 第一章 绪论 4 公司在上世纪 80 年代开始应用硅氧烷溶剂对 XLPE 电缆进行修复,硅氧烷溶液具有和水分子缩合反应的特性,反应生成的产物可以填补水树中的间隙,达到消除电缆绝缘缺陷的目的。美国的电力公司使用硅氧烷溶液修复了近 10 万公里电力电缆。其中有电缆约 2 万公里在修复后继续运行了 10 年时间,修复后的电缆再次发生故障的比例小于 5%。为美国各电力公司减少了大量的电缆运行维护费。实际运行发现,运用硅氧烷溶剂修复后的电缆,其运行寿命至少延长了 20 年。国内电力科研机构也对此技术进行了研究与应用,通过现场试验与跟踪检查证明了此项技术是可行的和可推广的。2004 年以来,天津市电力公司应用该技术并对数条老化电缆进行了水树枝老化修复工作,并对所修复电缆进行了跟踪检查和测试工作。现场检查表明,所灌注修复液在电缆头两端未发生渗漏。对所修线芯测试了对地直流电阻,测试结果表明注入修复液的电缆绝缘水平明显提高 [6] 。 但是使用硅氧烷溶剂修复电缆缺陷存在相应的问题: 1) 修复液需要从电缆终端注入,必须停电操作,增加了电网的停电时间。 2) 电缆修复液不是一种环保溶液,对人体健康有害;遇到明火有可能造成火灾事故。 3) 冷缩电缆接头中的橡胶材料, 会与修复液发生反应,使其对电缆的抱紧力有所下降。 4) 铝比较活泼,容易与酸碱盐溶液发生化学反应而被腐蚀,硅氧烷修复液如果 pH 值不为 7,则对铝芯导体有化学腐蚀作用。 5) 确定电缆的修复办法必须依赖于成熟,可靠的电缆老化检测方法。目前对水树枝老化程度的检查缺乏广泛认可的代表性方法,且各电缆运维单位尚缺乏对电缆的绝缘状态及其剩余寿命进行准确判断的检测技术。 由绝缘老化等原因引起的电缆缺陷, 易产生局部放电,如果电缆的缺陷没有被在线、离线等检测手段发现,安排消缺; 那么在通过外部作用力和化学反应等因素影响, 最后电缆缺陷朝故障方向不可逆的进展, 也就是永久性电缆故障。