电流互感器二次开路的危害有那些?
1.产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;
2.铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;
3.铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;
4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。
运行中的电流互感器安全的规定:
1.电流互感器的二次接线应选用2.5平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头,更不能装开关、保险等等。二次线上的各接点必须拧紧。
2.电流互感器二次侧的一端(K2)应做良好接地。
3.工作中的电流互感器如果暂时停用,必须把二次绕组短接并接地。