互感器可以将电路中的大电流按一定比例转化为小电流,然后接入电表内线圈。而,电表会在此电流和电压共同作用下,开始转动,从而实现计算电费。下面,我们以电源从P1进为例,讲解具体的接线步骤:
第一步:把三相电源主线分别穿过三相的互感器中心孔,注意互感器上标有P1的面朝上!
第二步:将电源U、V、W三相电压分别接入电表上的2、5、8端子。
第三步:将安装在U相电源上的互感器的S1、S2分别接入电表1、3端子。同样,将V相和W相互感器上的S1、S2分别接入4、6端子和7、9端子。然后,电表第10个端子接在零线上!
第四步:将三个互感器上的S2点互相连接起来后,共同接到地线上。
到此,接线基本完成!注意,互感器上的电流比就是电表的倍数,我们抄电表后计算电费时,还要乘以电表倍数,才是实际电量。
电流互感器的原理跟变压器一样,利用电生磁、磁生电将将一次侧大电流转化为二次侧的小电流。
当被测设备的用电负荷大于测量仪表的最大量程时,会导致计量失准甚至烧毁计量仪器,所以可以通过电流互感器来接入测量仪表保护仪表同时保障计量准确。
怎么接线
对于三相四线电能表经电流互感器接入时,需要注意几点:
互感器输入、输出极性一定要正确。
电流和电压相序一定要相同。
电流互感器二次侧严禁开路。
互感器倍率一定要根据用电容量来选择。
如图接线:三相四线电能表1和3、4和6、7和9分别接互感器的二次S1、S2接线端,电能表2、5、8接线端分别连接三根相线,10接线端连接零线。
结束语
使用电流互感器时二次侧不能开路,同时选择电流互感器倍率是一定要根据实际负荷。
下一篇:没有了
看过《带互感器三相电表怎么接线》的人还看了以下文章