1、电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度
4)校验动稳定度和热稳定度。
2、电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
3、好坏测量方式
如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就有问题了
常见回答:
(哪一种更贴切一点?)
如何鉴别电流互感器好坏?
第一种回答
针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容型电流互感器一次绕组末屏引出线应可靠接地。油浸式互感器应不会出现渗油现象。另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。
进行以下测量:
1、绕组的绝缘电阻;
2、介质损失;测量值应符合相关规定
第二种回答
1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查.
2,初级线圈通路,不能断路.
3,次级线圈通路,不能断路.
4,初级线圈与次级线圈不能通路.
5,用500V兆欧表检查绝缘电阻,初级线圈与次级线圈对外壳绝缘大于0.38兆欧.
6,用电流夹钳表监测电流比值是否正确.(主要是检查线圈内部匝间是否有局部短路现象).