国产风机盘管的型号该怎么区分?代表什么意思?
答:我们以FP-68-WAD-G30-Z为例,进行说明:
FP——风机盘管68——额定风量680m3/hWA——卧式暗装D——底部回风G30——高静压30PaZ——接水管方向为左式
FP系列风机盘管机组由送风机、盘管、外壳组合而成。作为中央空调的末端安装,可普遍用于宾馆、写字楼、公寓、别墅、播送电台以及其它集中供冷暖的场所。风机盘管风量从340m3/h—2380 m3/h,共有五大系列,分别有卧式暗装(WA)、卧式明装(WM)、立式暗装(LA)、立式明装(LM)、卡式明装(KM)等,可满足客户全方位的需求。
结构特点