推广内容:
外贸论坛单相电表与互感器的接法,(三块电表,三块互感器)
单相电表接线是1,3接进线的火线和零线,2,4接出线的火线和零线,接互感器,需要将1号接线螺丝的连片拆开,然后将1号接S1,2号接S2,1,2是电表的电流线圈,1,2之间的接线点接穿过这个互感器的火线,3号接线点接零线。单相电表如果是专门配电流互感器的1234中的1接互感器器的S1,2接互感器的S2,仨表都是,如果是普通的电表,拆开接线端子盖,可以看到1号接线点和另外一个接线点有连片,就是电表内部电流线圈和电压线圈的公共点。正常使用的这个公共点接火线,带电流互感器的需要将公共点断开。 电流表的话 是1接S1 三个电流表的2并联 三个互感器S2并联在接地 然后并联的互感器与并联的电流表接一起 三块单相电表接三个互感器计量三相电量是么?
dds796电子元器件式单相电表与互感器的接法
单相用互感器浪费,而且不准确啊,最好直接接入。
单相电度表与互感器的接法(三块电表)
在高压:互感器二次绕组出来接表计。在低压:不完全接法即可 打我电话吧18737156052 接220不用互感器,和接单相电一样。 互感器K1头分2路,一路接相线,1路接电表的火线进线,电表的火线出线接互感器的K2头。电表的零线接供电的零。 其他2相接法同。 单相电能表互感器的接法,请高人指教 要把单相表上的连片先去掉。
电度表与互感器的接法
380V 动力电源 这个瓦数 电流将达1700A 这个不是小数字 应该走铜排了 电缆显然不够。这样应该是母线负荷了?应该用LMZ系列的CT了,最少2000/5的电能表只要满足CT二次5A 应该就可以 10A可以产品资讯负载功率为600KW,电流约1200A附近,选用1200/5的互感器,电度表为5(10)A合适。 应用1200/5。
求单相电能表与互感器的接法,电压线是穿过互感器接还是穿。
三相四线电表接互感器时的电压线接互感器前面和后面基本一样,因互感器二次线阻甚微。 你的邮箱。我发给你 有区别,接到前面,电压线圈的损耗不计入电表,接到后面所损电量将计入电表,当然这个损耗很小,但还是有的。 有。接后面,电表身用是就会被计量。 前面后面都可以,但按照电工的常规接法是接在表的前面.