有两个进线柜的这种供配电高压柜就是标准术语里常说的“双线制供电”方法,即:两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。其次,该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。
送电流程如下:
1#进线柜上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。
如果1#主进线停电,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:
1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成。
2、使用翘板将断路器从工作位置摇到测试位置,取下第一部分和第二部分的插座机柜断路器的所有部分。
3、合上2号进线柜断路器:向右旋转旋钮。检查测量柜,检查电压是否正常。