参比电极在现场使用的时候需要准备另外一个新的电极,以便用来校准现场使用的电极是不是准确。但是当校准电极所量的数值与现场正在使用的参比电极所量的的数值之间有超过5mV的时候,就需要清洗施工现场使用的电极了。 因为施工环境中温度、阳光照射都不同,所以需要校正电位的的变化。针对温度的不同进行电位校正,在读取参比电极的数值时同时记录温度的非常有必要的。当使用的参考温度数值高于或者低于实际的温度数值时,记录的时候一定要分别加上或者减去0.5mV/°F或者0.9mV/°C的温度校正值。 在使用参比电极的测量过程中需要屏蔽电极,避免被阳光直接照射,可以使用黑色的胶带将电极一侧的透明部分盖住。阳光的照射程度不同,参比电极测量出的数值也会不同,在阳光照射条件比较好的环境下的参比电极的电位与在黑暗的地方没有阳光的地方的参比电极的数值要高出10到50mV。