一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A 相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是 220 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380 的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之 功率计算公式p=根号三UI 乘功率因数 纯电阻有功功率P=UI Q=I2*Xl(式中2为平方) I:电流,A21 纯无功功率Q=I2*Xc(式中2 为平方) 10、路最大值与在效值的关系 11、绕组三角形联接 线:线电流,A;22 12、发电机绕组的联接 13、交流电的总功率 14、工作原理 15、电阻、 XL:感抗,Ω23 16、电阻、电感、电容串联电路 如果是三相P=3*220*I*功率因数=660*I*功率因数 1、办公室2000W 浴室厕所120W 5、配电室、仓库 240W 小计:4880W 6、施工现场照明 6000W 二、用电量计算 24 P=1.10(K1P./cos+K2P2+K3P 2+K4P 其中:P=供电设备总需要容量(KVA P1—电动机额定功率K1 取0.6 P2—电焊机额定功率 K2 取0.6 P3—室内照明功率K3 0.6P4—室内照明功率 K4 cos——电动机平均功率因数取0.7 =1.10(43.1+107.4+4+6)=160.5(KVA)则I=0.5160.51000/3800.7=174.2(A) J=导线经济电信密度取2.6(A/mm2) S=174.2/2.6=67(mm2)