以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关
通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。
铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:
截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:KW)
1.5 ------------------------ 4.84,2.5 ------------------------ 6.6,4 ------------------------ 8.58,6 ------------------------ 11.22,10 ------------------------ 15.4
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S<