一、安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求,安装前阀门内腔应清洁处理。
二、本蝶阀可安装在设备管道上的任何位置。有传动装置的应直立安装,有利于操作和检查。
三、蝶阀安装时要符合介质流动方向。介质压力流向与阀体所示箭头方向一致。
四、蝶阀安装时,应以蝶板处关闭位置为宜,防止杂物进入阀腔搓伤密封面。用户试压时,切要两端用法兰对夹装好后试压。
五、蝶阀与管道的连接螺栓,安装时应按对角线方向多次拧紧,不得单件一次拧紧,以防受力不匀而造成法兰连接处泄漏。
六、本阀门与管道连接时,要求管道上使用对焊钢法兰或蝶阀专用法兰。如果采用平焊法兰时,必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大,以保证垫圈能把蝶阀端面的内六角螺丝全部封住,避免平面渗漏。
七、电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好,为防止电源接通的方向搞错。用户在第一次接通电源前,要先手动至半开位置,再按动开关,检查批示盘方向与阀门开启方向是否一致。
八、开启阀门时要顺时针转动手轮,关闭时要逆时针转动手轮,要按开启、关闭指示标记旋转到位。
九、阀门在使用时,如发现故障,应立即停止使用,查明原因及清除故障,现将常见的故障及分析产生的原因和消除方法列表。
十、阀门的保管:未安装使用的阀门应存放在干燥的室内,堆放整齐,不允许露天存放,防止损坏和锈蚀。保管时间较长的阀门,要定期清洗,吹干涂防锈油。阀门两端应用盲板法兰密封面。
十一、阀门的运输:阀门发运时应包装好,应按合同规定进行包装,包装要符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》的有关规定。保证在运输过程中不损坏和丢失零件。
阀门是链接管道暖气同室内安装的暖气片的接口,可以起到开启关闭的作用,犹如煤气罐的开关闸。
大鹏村长 昨天19:37
先关闭它前端及后来端的两个源阀门。
购买相同型号的阀门,注意暖气片的内丝口尺寸和阀门适配器的规格与等级,常见的暖气片丝口有16和20两种型号,适配器也有16和20两种型号。
先关闭它前端及后端的两个阀门。
将暖气片的水放干净。
更换阀门,先用内六角工具将阀门活结安装好,再将阀门与管道连接,最后将活结与阀门连接好。
注水,排气。
麦生啤酒 昨天21:20
更多问题
这种温度调节阀里边管径很小影响流量不建议安装