1.暖气片最好的连接方式是上进下出,主要的原因是:上进下出式又分为同侧连接和对角连接。这种连接方式很好的利用了重力原理,热水从暖气片较高的一端流入,从位置较低的一端流出,不但有利于水循环的正常运行,而且提高了水流速度,使所有暖
能是能但是需要加挡片这样才能保证热水循环流动使暖气片热起来室温增加上来可以但是效果不好,同方式的进出水口的的暖气内部结构是不一样的。如你不换暖气片改成下进下出,改完的散热量会大大减少,因为热水几乎只通过暖气片的下部连接横管就循环走了,暖气片绝大部分都没有发挥作用,会大大减少热量的散发
几组啊?如果是一组可以将进气移到上面,出气可以不动,如果是多组,就要求将进气移到其中一组的上端然后将对面的上下口接到下一组的上口和下口。。。以此类推,而出气在最末端的下口。你是要改变整个暖气片的内部结构吗?可以啊
几组啊?如果是一组可以将进气移到上面,出气可以不动,如果是多组,就要求将进气移到其中一组的上端然后将对面的上下口接到下一组的上口和下口。。。以此类推,而出气在最末端的下口。你是要改变整个暖气片的内部结构吗?可以啊
这个高的片同侧上进下出是可以的,比下进下出还好用,但要看一下暖气片第一片下面里面有没有堵头如果有要取出来就可以了!
差不多,都容易发生积气现象,如果听到流水声或者一边热一边不热时,记得及时排气。
从理论的角度来说两者相差无几。短距离暖气片不受影响,一般超过1600长的暖气片异侧安装。兢峰暖通解答。两者效果都好
差不多,都容易发生积气现象,如果听到流水声或者一边热一边不热时,记得及时排气。
两者效果都好从理论的角度来说两者相差无几。短距离暖气片不受影响,一般超过1600长的暖气片异侧安装。兢峰暖通解答。
从理论的角度来说两者相差无几。短距离暖气片不受影响,一般超过1600长的暖气片异侧安装。兢峰暖通解答。两者效果都好
从理论的角度来说两者相差无几。短距离暖气片不受影响,一般超过1600长的暖气片异侧安装。兢峰暖通解答。
暖气片连接方式-异侧上进下出。
暖气片连接方式-异侧上进下出。
这样可以用就是把热水从两个暖气片送上去,在通过四片下来,理论是可行,是可以这样安装的。奇数组下进上出,而且改后不会比原来的好,流量和面积一定,散热以一定
集中供暖的可以,如果没有循环泵的土暖气,最好采取对角进出,比如左上进,右下出。如果宽度不大可以采用同侧进出的,注意看一下口内是否有挡板就可以了,最好是采用对角连接为宜
集中供暖的可以,如果没有循环泵的土暖气,最好采取对角进出,比如左上进,右下出。如果宽度不大可以采用同侧进出的,注意看一下口内是否有挡板就可以了,最好是采用对角连接为宜

下进下出的暖气片可以改成同侧上进下出吗对散热有什么影响

下进上出比较好,上进下出容易有水声,容易有气泡,影响散热