越级跳闸有哪些原因及处理方式
主开关负载容量小于分开关负载总和的容量
主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。
经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。
断路器老化导致分励脱扣时间变长,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
越级跳闸处理方式
如发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障断路器。可对该线路进行隔离维修更换。
看过《越级跳闸有哪些原因及处理方式》的人还看了以下文章