普瑞思顿空气能常见故障售后咨询热线v55t
普瑞思顿空气能常见故障售后咨询热线
服务程序:①电话*修——②登记存档——③联系上门——④检查故障——⑤确定费用——⑥排除故障——⑦开维修单——⑧提供保修
用户至上,精益求精&amp;quot;服务精神,始终坚持“诚信、责任、、共赢”的企业文化核心价值,秉承“满足现状,为消费者及利益共同体创造*大价值”的经营理念,不断超越,快速发展。
以下是空气能热水器的常见故障及其维修方法:
一、故障报警“A33”
空气能热水器故障报警“A33”:是机组系统排气温度过高保护(排气温度高于110℃)。高温对压缩机的电机和润滑油具有很大的危害。长时间过热,不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,缩短电机寿;故障原因分析:制冷剂泄漏、毛细管节流过小、系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全),压缩机回气冷却电机得不到保证。
目前较好的保温方式是聚氨脂整体发泡工艺保温。外壳一般为彩钢板、镀铝锌板或不锈钢板。支架:材质一般为不锈钢、铝合金或钢材喷塑。