三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/和/Y的联接组,更显示出它的优越性。
2, 变压器的四种接线组别
变压器的四种接线组别Dd,Yy,Yd,Dy变压器Dd接线的优点是:(1) 没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。(2) 由平衡的线电压,可供较大的三相不平衡负载。(3) 对于输出较大电流的低压变压器,这种接法是比较经济的,因为变压器的各线圈流的是相电流,输给用户的则是比相电流大√3倍的线电流。变压器Dd接线的缺点是:(1) 和Y形比较,绝缘物用得较多,导线截面小使耐受短路时机械力的能力减弱。(2) 不能抽取中性点,有时满足不了系统及用户的要求。(3) 在单相变压器组成的三相变压器组中,如果各相电压不一致时,将在线圈中产生环流,影响效率。变压器Yd接线的优缺点:变压器Yd接线的优点是:(1) 二次电动势中没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。(2) 根据需要可在Y一侧抽取中性点。(3) 由于其中有一侧接成形,可基本上维持另一侧Y形接法的中性点稳定(使中性点的电压变动不大)。(4) 因为接线组别是单数组,有一个优点,即不同组别的两台单数组变压器可以在改变外部首、尾端标号的条件下并列,不需抽出器身重新接线。(5) 降压变压器接成Yd,则可充分利用Y接法和形接法的优点。变压器Yy(包括Yyn)接线的优缺点:变压器Yy(包括Yyn)接线的优点是:(1) Y形和形相比,在承受同样线电压情况下Y形的每相线圈承受的电压较小,故在制造上用的绝缘材料较少。而由于每相流过的电流较大(Y形的相电流等于线电流),选用导线截面较粗,故线圈的机械强度较好,较能耐受短路时的机械力。(2) 中性点可以任意抽取,适用于三相四线制,且Y形接法抽头放在中性点,三相抽头间正常电压很小。分接开关可共用一盘,结构简单。(3) 在同样绝缘的水平下,Y形接法比形接法可获得较高的电压(高√3倍)。(4) 由