地线带电怎么办,地线带电原因及解决方法
火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。
火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。
这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。
所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压。【地线带电怎么办,地线带电原因及解决方法】
低压照明是由三相四线制组成的,即三相火线,一相零线,由于线路较长,或安全等方面的考虑,一般要设重复接地,地线应该就是重复接地,当零线断线或接触不良时,火线只能对地形式成回路,使地线带电。
这样就会造成零点漂移,即相线对地线(或零线)电压不平衡,所以你应该检查零线是否断线了。
这里是指工作零线和变压器中性点是否可靠连接。
正常情况下,电气线路中有三条线:火线、零线和地线。
火线带电,而零线和地线不带。
地线带电的几种原因:
1、零线和地线共用;
3、设备漏电造成相线与地线短路;
4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。
5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;
6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。
火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。
火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线;零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。
这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。
所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压。