sh　中华人民共和国国家环境保护标准　HJ　2058-2018　印制电路板废水治理工程技术规范　Technical　specifications　for　printed　circuit　board　manufacturing　wastewater　treatment　(本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式　标准文本为准。)　2018-08-13　发布　2018-09-01　实施　生态环境部发布　I　目录前言.I　1　适用范围.1　2　规范性引用文件.1　3　术语和定义.4　4　污染物和污染负荷.4　5　总体要求.6　6　工艺设计.8　7　主要工艺设备和材料.19　8　检测与过程控制.20　9　主要辅助工程.21　10　劳动安全与职业卫生.23　11　施工与验收.24　12　运行与维护.26　附录　A(资料性附录)印制电路板各废水产生工序和分类.28　附录　B(资料性附录)印制电路板废水治理工程工艺示意图.30　I　前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、　《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,　防治环境污染,改善生态环境质量,规范印制电路板废水治理工程的建设与运行管理,制定　本标准。　本标准规定了印制电路板废水治理工程设计、施工、验收、运行和维护等技术要求。　本标准为指导性标准。　本标准为首次发布。　本标准由生态环境部组织制订。　本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、广东新大禹环境科技股份有限公司、中　国印制电路行业协会、浩蓝环保股份有限公司。　本标准生态环境部2018年8月13日批准。　本标准自2018年09月01日起实施。　本标准由生态环境部解释。　1　印制电路板废水治理工程技术规范　1　适用范围　本标准规定了印制电路板废水治理工程的设计、施工、验收、运行和维护等技术要求。　本标准适用于印制电路板废水治理工程的建设与运行管理,　可作为印制电路板建设项目　环境影响评价、环境保护设施设计、施工、验收和运行管理的技术依据。　2　规范性引用文件　本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本(含修改　单)适用于本标准。　GB/T　5656　离心泵技术条件(II　类)　GB/T　5657　离心泵技术条件(III　类)　GB　7251　低压成套开关设备和控制设备　GB　12348　工业企业厂界环境噪声排放标准　GB　14554　恶