\ue50a联系人:李经理　联系电话:13645319898　办公电话:0531-88092498　公司地址:山东省济南市天桥区大桥镇　\ue50b详细说明:　反渗透技术　:反渗透是对溶液施加足够的压力,使溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)　从溶液中分离出来。透过液从中心收集管内引出,未能透过的离子、有机物、细菌、病毒等杂质从浓水端流出,从而达到分离净化的目的。运用反渗透技术可以去除水中绝大多数盐分,制取淡化水、纯净水,或对溶液进行分离、提纯和浓缩。　反渗透特点　:①　不需加热、能耗少;②　没有相变,能保持原料的结构特点和品质;③　设备体积小、操作简单,适应性强;④无酸碱排放,对环境不产生污染。⑤易于实现自动化控制。　反渗透系统　:一般包括预处理、反渗透装置、后处理、清洗装置和电气控制等部分组成。　预处理一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化器、精密过滤器等(也有用超滤作为预处理的,称为全膜法处理),其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。　反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。反渗透装置是核心处理装置,其主要作用是生产纯水(或分离、浓缩物质),使出水满足使用要求。　后处理是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足更高使用要求。　清洗装置主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。　电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。　应用领域　:纯净水、直饮水、食品、饮料、医药、化工、酿酒、电厂、电子、海水淡化、涂装电镀等行业。　我公司生产的QYRO系列反渗透设备采用美国螺旋卷式RO膜,具有单位产水通量大、脱盐率高、抗污染性强、技术性能稳定、使用寿命长等优点。　可针对不同的原水水质以及净化水质要求,设计反渗透水处理流程。可选用单级、双级反渗透工艺,或再加上后处理工艺,达到更高水质要求。　饮用纯净水(矿泉水)生产线参见　实物工艺图　。　小型反渗透饮用纯净水设备