一、作用:中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障;应特别注意,一般使用2年以后就需要更换。
二、形式:一般有靶标式和压差式两种;1.靶式水流开关2.压差式水流开关
三、安装方法:
1. 安装前请仔细检查流量控制器,包装应完好,外观应无损伤及变形。
2. 流量控制器可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。当安装在液流向上的管道时,应考虑到重力影响。需要指出的是一般不要在垂直管段上安装。
3.流量控制器一定要安装在一段直线管道上,其两边至少有5倍管径的直线行程,同时必须注意管道中液流方向必须与控制器上箭头方向相一致。其接线端子应在易于接线的位置。
四、安装及接线时,请注意以下事项:
1.绝对禁止扳手碰撞流量控制器底板,导致流量控制器变形失效。
2.为避免触电及损害设备,在接线或进行调试时,应切断电源。
3.接线时,绝对禁止调节除微动开关接线端子、接地螺丝外的其他螺丝。并应注意,微动开关接线时不能用力过猛,否则将使微动开关本身位置位移,导致流量控制器失效。
4.接地必须使用专用接地螺丝,不能随意拆卸安装螺钉,否则将导致控制器变形失效。
5.控制器出厂前已设定为最小流量值,不得调到低于出厂设定值,否则可能造成开关失效。安装结束后,请通过按动流量控制器杠杆数次来检查,一旦发现杠杆回复时没有“咔嗒”时,顺时针旋转调节螺丝直到回复时有“咔嗒”声。
6.控制器的靶片不能与管道内壁及管道中其他节流器相接触,否则容易导致控制器不能正常复位。
五、水流开关调试:应观察三个工作周期,确定控制器和与之连接的系统运转正常,并及时盖上控制器外壳。