上级的限流型断路器QF1能分断其安装处的最大预期短路电流,由于配电系统中上下级的断路器为串联安装,当下级,断路器QF2出口处发生短路时,该短路电流由于上级断路器QF1的限流作用而使其实际值远小于该处的预期短路电流,也就是说,下级断路器QF2的分断能力在上级断路器QF1帮助下大大增强,超过了其额定分断能力。这种级联保护也是有一定的条件,譬如邻近的回路不能有重要负载(因为一旦QF1跳闸QF3回路也停电),同时QF1的瞬动整定值与QF2的瞬动整定值也要匹配得当等。级联数据只能由实验测定,上下级断路器的配合选择也只能由断路器制造商提供确定。
断路器脱扣器的选择和整定
(1)瞬时过电流脱扣器动作电流的整定
断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop(o)≥Krel·Ipk。式中,Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起断路器的误动作。
(2)短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定
短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop(s)≥Krel·Ipk。式中,Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2s、0.4s和0.6s三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差。
(3)长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定
长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(l)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(l)≥Krel·I30。式中,Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作。
(4)过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求
为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其断路器不跳闸事故的发生,断路器过流脱扣器的动作电流lop应符合公式的要求,lop≤Kol·Ial。式中,Ial为绝缘线缆的允许载流量;Kol为绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。