通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。 当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:
Q=KF(t1-t2)kcal/h 式中,
K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);
F:围护结构面积(m2);
t1:机房内温度(℃);
t2:机房外的计算温度(℃)。
当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.4~0.7。
常用材料导热系数如下表所示: 材料导热系数(kcal/m2h℃)材料导热系数(kcal/m2h℃)
普通混凝土1.4~1.5、石膏板0.2、轻型混凝土0.5~0.7、石棉水泥板1、砂浆1.3、软质纤维板0.15、熟石膏0.5、玻璃纤维0.03、砖1.1、镀锌钢板38、玻璃0.7、铝板180、木材0.1~0.25
(3)从玻璃透入的太阳辐射热
当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。
透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:Q=KFq(kcal/h)
式中,K:太阳辐射热的透入系数;
F:玻璃窗的面积(m2);
q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。
透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4。
太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料。
(4)UPS热量的产出由此公式计算得出:
产热量(BTU/小时) = 负载功率(瓦特)x 无用功比例(由表1查出)x 3.41 (BTU转换常数) 注意:当UPS工作在电池放电模式或正在给电池充电时,它的产热量会增加,但这是很正常的。UPS输出的这些能量并不需要特别注意,无须计算在通风冷却系统的设计容量中。
(5)工艺设备的散热量计算公式为:
Q=1000n1n2n3n4SN/η (W)
Q---------工艺设备散热总量
n1---------电机空量利用系数(安装系数),即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;
n2---------同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~0.8;
n3---------负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右;
n4---------考虑排风带走热量的系数,一般可取0.5;
S---------蓄热系数,即电机散热的最大瞬时负荷与每小时实耗功率之比,三班班工作制取0.95,二班工作制取0.9,一班工作制取0.80;
N---------电动机的额定功率(安装功率);
η---------电动机效率(一般取85);
那么,现在我想请问:如果有一个洁净无排风洁净室,二班工作制,室内有两台工艺设备,同时工作,每台设备的安装功率(N)都是6KW,n1(0.7~0.9)我们取0.8,n2(0.5~0.8)我们取1(因为是同时工作),n3我们取0.5, n4我们取1(因为是无排风),S我们取0.9。那么这个洁净室工艺设备的总散热量应为:
Q=1000n1n2n3n4SN/η
Q=1000×0.8×1×0.5×1×0.9×(6×2)/85
Q=360×12/85
Q=50.82 (W)
(6)其它热负荷