启动器单元应配有　E3　或E3　Plus　过　载继电器或带　DeviceNet　启动器辅助装置　(DSA)　的固态过载继电器。接触器单　元应配有一个　DeviceNet　启动器辅助装置。交流变频器应配有一个　DeviceNet　通信模块。固态控制器应配有　DeviceNet　通信模块,在某些情况下,还应配有　DeviceNet　启动器辅助装置。熔断型断开装置和断路器馈电电路应配有一个　DeviceNet　启动器辅助装置。　[项目编号]　[项目名称]　[日期]　[项目地点]　罗克韦尔自动化　CENTERLINE　2500　电机控制中心　16　2500-SR002B-ZH-P　13.　EtherNet/IP　系统性能　a)　MCC　中的　EtherNet/IP　系统应设计为以　100　兆波特的速率运行,以使性能最　大化。　b)　MCC　中的　EtherNet/IP　系统应能够在正常和恶劣的电气环境下进行通信和执　行各项功能　(例如,接触器电气操作、接触器点动负载和单元短路故障)。　c)　每个单元都应配有一个　EtherNet/IP　部件。启动器单元应配有　E3　或E3　Plus　过　载继电器或带有　EtherNet/IP　侧装式模块的　E1　Plus　过载继电器。接触器单元　应配有一个　EtherNet/IP　POINT　I/O　系统。交流变频器应配有一个　EtherNet/IP　通信模块。固态控制器应配有　EtherNet/IP　通信模块,在某些情况下,还应配　有一个　EtherNet/IP　POINT　I/O　系统。熔断型断开装置和断路器馈电电路应配　有一个　EtherNet/IP　POINT　I/O　系统。　14.　参数设置　a)　应根据用户的要求,为每个单元设置　DeviceNet　MAC　ID　号　(节点地址)。所有　其它参数都应保留为出厂缺省设置。　b)　应对　DeviceNet　部件进行配置,使其以指定的通信速率运行。　c)　应根据用户的要求,为每个单元设置　EtherNet/IP　IP　地址　(节点地址)和子网地　址。所有其它参数都应保留为出厂缺省设置。　N.　铭牌　1.　应使用两个钢质自攻螺钉固定铭牌。　2.09　软件　A.　预配置的软件　1.　可通过软件查看多个　MCC　组。　2.　软件通信驱动程序允许在以太网、ControlNet　或DeviceN