安全管理人员内训班培训第一期: 爬梯、平台标准及 安全管理规范 安全环保部 主要内容 ? 固定式钢梯安全管理规范 ? 移动扶梯相关标准及使用规范 ? 钢平台安全管理规范 爬梯分类 固定式钢梯爬梯 移动扶梯钢直梯:永久性安装在建筑物或设备 上,与水平面呈75°~90°倾角,主要构 件为钢材制造的直梯 钢斜梯:永久性安装在建筑物或设备上, 与水平面成30°~75°倾角的踏板钢梯 盘梯 直梯:梯长不可调的非自支撑的梯子 伸缩梯:由两部分或三部分组成的便携式梯 子,且每一部分的梯框平行于另一部分的梯框。 其长度可以通过一次升降一个梯级来改变。 人字梯:一种自行支撑的便携式梯子,形状 类似人字,长度不能调节。 固定式钢直梯 固定式钢直梯技术标准 ? 1、梯梁:用来安装踏棍或其他横向承载 件的梯子侧边构件。 ? 2、踏棍:使用者上下梯子时脚踩踏的梯 子构件。 ? 3、护笼笼箍 ? 4、护笼立杆 ? 5、栏杆 ? H、梯段高:梯子上端基准面至 基准面 的垂直距离,简称梯高。 ? h、栏杆高 ? s、踏棍间距; 总体要求: 1、钢直梯应与固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设 置。当条件限制不能垂直水平面时,两梯梁中心线所在 平面与水平面倾角应在75°~90°范围内。 2、制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无 锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或 妨碍其通过的外部缺陷。 3、在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护,连接和接 地附件应符合GB50057的要求。 4、无基础的钢直梯,至少焊接两对支撑,将梯梁固定在结 构、建筑物或设备上。(当梯梁采用60×10mm的扁钢, 梯子内侧净宽度为400mm时,相邻两对支撑的竖向间距 应≤3m。) 空间环境要求 1、对未设防护笼的梯子,由踏棍中心线到攀登 面最近的连续性表面的垂直距离应≥760。对 于非连续性障碍物,垂直距离应≥600mm。 2、由踏棍中心线到梯子后侧建构筑物或设备的 连续性表面垂直距离应≥180mm。对非连续 性障碍物,垂直距离应≥ 150mm 。 (成人鞋子长度300mm左右) 3、对未设防护笼的梯子,梯子中心线到侧面最 近的永久性物体的距离应≥ 380mm。 非连续性表面 4、对前向的进出式梯子,顶端踏棍上表面与到 达平台或屋面平齐,由踏棍中心线到前面最 近的结构、建筑物或设备边缘的距离应为 180mm~300mm,必要时应提供引导平台使 通过距离减少至180mm~300mm。 连续性表面 非连续性表面 连续性表面 梯段高度及防护要求 1、单段梯高宜≤10m,攀登高度大于 10m时宜采用多段梯,梯段水平交错 布置,并设梯间平台,平台垂直间距 宜为6m。单段梯及多段梯的梯高均应 ≤15m。 2、单梯段高度大于3m时宜设置安全护 笼。单梯段高度大于7m时,应设置安 全护笼。当攀登高度小于7m,但梯子 顶部在地面、地板或屋顶之上高度 (坠落高度)大于7m时,也应设安全 护笼。 3、当护笼用于多段梯时,每个梯段应与 相邻的梯段水平交错并由足够的间距, 设有适当空间的安全进、出引导平台, 以保护使用者的安全。 踏棍及梯梁要求 1、踏棍长度应为400~600mm,同一梯段 上应相同。由于工作面所限,攀登高度 在5m以下时,梯子内侧净宽度可小于 400mm,但不应小于300mm。 2、相邻踏棍垂直距离应为225~300mm, 且应相等。最下端踏棍距基准面距离应 ≤450mm。 3、圆形踏棍直径应≥20mm,≤35mm(便 于抓握)。若采用其他截面形状的踏棍, 其水平方向深度不应小于20 mm。 4、梯梁应采用不小于60 ×10 mm的扁钢, 或具有等效强度的其他实心或空心型材。 5、梯前梁向延进长出段式宜梯为子喇的叭顶型部扩踏大棍,不以应使省梯略梁4。00~600mm 顶部内侧水平间距≥600 mm,≤760 mm。 (成人肩宽约600mm) 向上延伸1050 225~300mm ≤450mm 护笼要求 1、护笼宜采用圆形结构,应包括一张水平 笼箍和至少5根立杆。 2、水平笼箍采用不小于50 ×6 mm的 扁钢,立杆采用不小于40×5 mm 的扁钢。水平笼箍应固定到梯梁上,立 杆应在水平笼箍内侧并间距相等,与其 牢固连接。 3、护笼内侧深度由踏棍中心线起应≥650 mm,≤800 mm。圆形护笼的直径应 为650 ~800 mm,其他形式的护笼内侧宽度应≥650 mm,≤800 mm。护笼 内侧应无任何突出物。 4、水平笼箍垂直间距应≤1500 mm。立杆间距应≤ 300 mm,均匀分布。护笼 各构件形成的最大空隙应≤0.4㎡。 5、护笼底部距梯段下端基准面应≥2100 mm,≤3000 mm。 固定式钢斜梯 固定式钢斜梯技术标准 踏步宽g 梯梁(梯框) 踏板 梯高 踏步高r 总体要求 1、梯高宜≤5m,单梯段的梯高应≤6m,梯级数宜 ≤16。大于5m时宜设梯间平台(休息平台),分 段设梯。 2、与水平面的倾角应在30°~75°范围内,优选 倾角为30°~35°。偶尔性进入的最大倾角宜为 42°。经常性双向通行的最大倾角宜为38°。 总体要求 3、斜梯内侧净宽度应≥450mm,宜≤1100mm。单 向通行:宜600mm, 经常性单向通行及偶尔双向通行:宜800mm, 经常性双向通行:宜1000mm。 总体要求 4、在斜梯使用者上方,由 踏板突缘前端到上方障 碍物沿梯梁中心线垂直 测量距离不小于1200mm。 障碍物 由踏板突缘前端到上方 ≥1.2m 障碍物的垂直方向距离 应不小于2000mm。 ≥2m 踏板要求: 1、在同一梯段内,踏步高与踏步宽的组合应保持一 致。踏步高与踏步宽的组合应符合550≦g+2r≦700, 常用取600。常用的钢斜梯倾角与对应的踏步高r、 踏步宽g组合 见下表 倾角a/(°) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 r/mm 160 175 185 200 210 225 235 245 255 265 g/mm 280 250 230 200 180 150 130 110 90 70 踏板要求: 2、踏板的前后深度应≥80mm,相邻两踏板的前后方向重叠应 ≥10mm,≤35mm。在同一梯段所有踏板间距应相同。踏板 间距宜为225~255mm。 ≥80mm 踏步宽g 10~35mm 踏步高 r 踏板要求: 3、顶部踏板的上表面应与平台平面一致,踏板与平 台应无间隙。 4、踏板应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防 滑突缘。应采用厚度不小于4mm的花纹钢板,或经 防滑处理的普通钢板,或采用25×4mm扁钢和小角 钢组焊成的格板或其他等效的结构。 5、底部踏板处的梯梁应自踏板突缘向前突出不小于 50mm 扶手要求: 1、扶手应沿着其整个长度方向上连续可抓握。 2、扶手宜为外径30~50mm,厚壁≥2.5mm的圆形钢材。对 于非圆形钢材的扶手,其周长应为100~160mm。非圆形 截面外接圆直径应≤57mm,所有边缘应为弧形,圆角半 径≥3mm。 3、支撑扶手的立柱宜采用截面不小于40×40×4mm角钢或 外径为30~50mm的管材。从第一级踏板开始设置,间距 不宜大于1000mm。中间栏杆采用直径不小于16mm圆钢 或30mm×4mm扁钢,固定在立柱中部。 扶手要求: 梯宽≤1100mm 两边封闭:应至少一侧有扶手,宜设在下梯方 向的右侧。 一侧敞开:应至少在敞开一侧装有梯子扶手。 两边敞开:两侧均应安装梯子扶手。 梯宽:>1100mm 无论是否封闭,两侧均应安装扶手。 ≤2200mm 梯宽:>2200mm 在梯子两侧及宽度中线处均应安装扶手。 扶手要求: 1、梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行。 2、梯子封闭边扶手的高度应为860~960mm。 3、斜梯敞开边的扶手高度应不低于GB4053.3规定。 扶手高度h2 封闭边:860≤h2≤960 敞开边:执行GB4053.3 盘梯 盘梯的技术标准 斜梯: 450 ? 盘梯的最小净宽度为650mm 斜梯: 30~75 ? 盘梯的最大升角为50度,一般宜取45度;同一罐 区内盘梯升角宜相同; ? 踏步的最小宽度为200mm; ? 相邻两踏步的水平距离与两踏步之间高度的两倍 之和,不应小于600mm,且不大于660mm;整个 盘梯踏步之间的高度应一致; ? 踏步应用栅格板或防滑板; 斜梯: 550~700 盘梯的技术标准 ? 盘梯栏杆上部扶手应与平台栏杆扶手对中连 接; ? 盘梯外侧应有栏杆,当盘梯内侧与罐壁的距 离大于150mm时,内侧也应有栏杆; ? 盘梯应全部支撑在罐壁上,盘梯侧板的下端 与罐基础上表面应留有适当距离。 移动扶梯 移动扶梯技术标准 移动扶梯技术标准(GB 7059.3 ) 1、梯梁的截面尺寸不得小于50×30×3mm。 2、踏板截面尺寸不得小于长44mm、宽20mm、厚2mm的矩形管。 3、梯长不得超过5m。 4、梯宽不得小于300mm。 5、踏板间距为275mm~300mm。 6、工作角度为75°土5°。 7、梯梁与踏板的夹角(锐角)最大不超过87°15ˊ。 8、踏板必须作防滑处理。 移动扶梯技术标准(GB 7059.3 ) 9、最下一个踏板与梯梁底端的距离应为275mm。 10、梯子必须保证足够的强度和稳定性,不允许有歪斜、扭曲 变形及其他影响强度的缺陷。 11、梯脚应采用通用合成橡胶(丁苯橡胶)制造。 12、撑杆设在梯梁中心处,并能锁固。 13、铰链销钉直径不得小于8mm。 14、凡是装有平台的轻金属析梯,平台与梯子必须牢固连接。 15、延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装置以 确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。 移动扶梯使用要求 1、人员经过培训,且符合登高 条件。 2、严禁使用现场临时制作的梯 子。 3、人字梯上部第二个踏板面为 最高安全站立高度。