高可靠性不间断供电——保证动力的连续性
电网稳压、净化功用——消除电网动摇、污染
电池管理功用 ——延伸电池运用寿命
智能监控功用 ——有效处理电源维护功用

UPS电源中kva是什么意思?

kVA读作“千伏安”,它是交流电的视在功率的单位,1kVA=1 000VA。关于UPS来说,这个参数基本上便是UPS的额外输出功率(视在功率)。生活中更常见的一个功率单位是W(瓦特),它是有功功率的单位。
除了视在功率之外,交流电还具有有功功率和无功功率,三者的联系是:有功功率的平方加上无功功率的平方等于视在功率的平方。
UPS电源蓄电池好坏判别办法如下
ups电源蓄电池的好坏判别有专用的蓄电池丈量仪,可是一般的用户很少有这种仪器,都只要一只万用表.下面几点维修中判别蓄电池好坏的几点总结,以供参考。
1、从外观判别:调查外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝衔接处有无氧化物渗出等。
2、 带载丈量:若外观无反常,UPS作业于电池形式下,带一定量的负载,若放电时刻明显短于正常放电时刻,充电8小时今后,乃不能康复正常的备用时刻,断定电池老化。
3、 用万用表丈量:
A 、电池放电形式下丈量:丈量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压鲜明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判别电池老化。
B 、 市电形式下丈量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压鲜明高于或低于其他电压,断定电池老化。
C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能康复到正常值,即使康复到正常值,放电时刻达不到正常放电时刻,断定电池老化。
D、电池开机丈量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表丈量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,归于正常值,表笔不要离开,一向盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压立刻降至30V以下甚至十几伏,UPS立刻自动关机,关机后电压当即康复到原有值。断定电池老化。

ups电源的留意事项?

1)UPS的运用环境应留意通风杰出,利于散热,并坚持环境的清洁。
2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,防止造成损坏。
3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的运用寿命,应尽量防止。
5)恰当的放电,有助于电池的激活,如长时间不断市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样能够延伸电池的运用寿命。
6)关于大都小型UPS,上班再开UPS,开机时要防止带载发动,下班时应封闭UPS;关于网络机房的UPS,由于大都网络是24小时作业的,所以UPS也必须全天候运行。
7)UPS放电后应及时充电,防止电池因过度自放电而损坏。