油浸式电力变 压器绝缘电阻最低允许值如下表所示 温度(C)10 20 30 40 50 60 70 80 高压线圈额定电压 (kV) 3-10 450 300 200 130 90 60 40 25 20-35 600 400 270 180 120 80 50 35 63-220 1200 800 540 360 240 160 100 70 21、答: 当变压器绕组无中性点引出时,只能测出变压器的线间电阻,当需要换算成相电阻时, 当变压器绕组为星形连接时,如图所示。RA=RAB+RCA-RBC/2 RB=RAB+RAC-RCA/2 RC=RAC+RCA-RAB/2 式中:RAB、RAC、RCA为绕组的线间电阻 ;RA, C为绕组的相电阻 当变压器绕组为三角形连接时,如图所示。实用文档 RA=(RAB -Rp) AB-Rp RB=(RBC-Rp) ABxRCA/RBC-Rp RC=(RCA-Rp) CA-Rp式中:RA, Rc为绕组的相电阻 RAB、RAC、RCA为绕组的线电阻。Rp=RAB+RBC+RCA/2 22、答: 通过变压器的分接头可以改变变压器一次线圈的实际使用匝数,从而改变变压器一、二次 线圈的 匝数比。而变压器的二次输出电压的高低与变压器一、二次线圈的匝数比有关,因此,通过变压 接头能调整变压器的输出电压。普通电力变压器在调节分接头后,必须测量直流电阻,以兔开关接触不 良造成事故。 五、计算题 1、解:已知 U1=220V,U2=20V,N1=100匝,求K=U1/U2=220/20=11一次侧匝数 N1=KN2=11x100=1100(匝) 答:变压器变比为 11;一次侧匝数为 1100 2、解:已知U1=10kV, U2=400V, I1=10A, I2=?变压比 K=U1/U2=10000/400=25 二次侧电流 I2=KI1=25x10=250(A) 答:变压器变比为 25;二次侧电流为 250A. 3、解:已知 S=100kvA, U1=10kV, I2=1000A U2=?I1=? 实用文档 因为 S=U1I1 所以 I1=S/U1=100/10=10(A); 因为 S=U2I2 所以 U2=S/I2=100/1000=0.1(kv)=100(V) K=U1/U2=10000/100=100答:变压器变比为 100;二次电压为 100