上述检查项目以发现容器在运行过程中产生的缺陷为重点,对于内部无法进 入的容器应当采用内窥镜或者其他方法进行检查。 排污口。上述检查项目仅在首次全面检验时进行,以后的检验仅对运行中可能发生变 化的内容进行复查。 焊缝余高、角焊缝的焊缝厚度和焊脚尺寸;14 直立压力容器和球形压力容器支柱的铅垂度。上述检查项目仅在首次全面检验时进行,以后的检验只对运行中可能发生变 化的内容进行复查。 有金属衬里的压力容器,如果发现衬里有穿透性腐蚀、裂纹、凹陷、检查孔已流出介质,应当局部或者全部拆除衬里层,查明本体的腐蚀状况或者其他 缺陷; 对于非金属材料作衬里的,如果发现衬里破损、龟裂或者脱落,或者在运行中本体壁温出现异常,应当局部或者全部拆除衬里,查明本体的腐蚀状况或 者其他缺陷。 外保温层一般应当拆除,拆除的部位、比例由检验人员确定。