2018一级消防工程师《案例分析》考试题库(10)
某高级酒店,地下一层,地上16层,层高3.1米,建筑总高度为50.7米,总建筑面积为31500平方米。市政外网管径为DN300,有两根引入管,管径为DN100,市政水压力为0.3MPa,室外管网可满足室外消防用水量。室内消火栓系统图见图1,平面布置见图2。
加入中华考试网消防工程师学习群:871206557
更获取更多备考资料
图1 消火栓系统图
图2 消火栓平面布置图
单选题
(1)高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于( C ) m。(易)
A、7 B、8 C、10 D、13
(2)高层民用建筑内没跟消防给水竖管的直径不应小于( c )mm。(易)
A、50 B、80 C、100 D、150
(3)下列关于消火栓管道安装规定不正确的是(B)
A. 当管子公称直径≤100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径>100mm时,可采用焊接或法兰连接。
B. 当管子公称直径≤50mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径>50mm时,可采用焊接或法兰连接。
C. 管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法,即管道从管井底部逐层驳接安装,直至立管全部安装完,并且固定至各层支架上。
D. 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有抗变形措施。

查看试题答案,请扫描二维码,立即获得本题库手机版
快速联系通道
。
咨询电话:4000-525-585!

多选题
(4)选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定(ABCD)
A.水泵的出水量应满足消防水量的要求。
B.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。
C.最好是选用Q — H特性曲线平缓的水泵。
D.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。
(5)室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,其布置应满足以下要求(ABCD)。
A. 单层厂房(仓库)和公共建筑内阀门的布置应保证检修停止使用的消火栓不应超过5个;
B. 多层民用建筑和其它厂房(仓库)内阀门的布置应保证管道检修时关闭的消防竖管不超过一根,但设置的竖管超过三根时,可关闭两根。
C. 高层建筑内阀门的布置,应保证管道检修时关闭停用的消防给水竖管不超过一根;
D. 当高层民用建筑内消防给水竖管超过四根时,可关闭不相邻的两根。阀门应保持常开,并有明显的启闭标志和信号。