配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检查记录,严禁使用倒顺开关。
电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。
开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。