墙壁两根线怎样接一开五孔开关单控制灯的接线法　墙壁两根线怎样接一开五孔开关单控制灯的接线法　\ue50a浏览次数:3653　\ue50b\ue50a发布时间:2019-09-25　05:01:36　\ue50b最佳回答　两根线无法实现这两种功能。做开关就不能做插座,做插座就不能做开关。少一根线。插座需要两根线,零线,火线。从开关下端去灯还需要一根线。所以,两根线不能两种功能都兼顾。　宋怀成　更多家具问答回答　cultman　线盒内只有两根线,应该原来是灯开关,想在此安装一个插座使用,还要有控制灯的功能,想法是好的,但是无法实现的,以为至少要有三根线(其中有一根是N零线才可以),原来是灯开关只有两根线一根是L火线、另一根是L1灯的控制回线,没有N零线的所以无法实现想要的功能。如果在此处安装插座很重要的使用那就要改装一下了,顺着线管找到灯(天花板)的接线盒,在接线盒内找到N零线在穿下来到开关盒内就可以使用插座了　\ue50a客服热线(9:00-22:00)　\ue50b\ue50a023-60844933　\ue50b\ue50a全国热线　\ue50b\ue50a023-60844933　\ue50b\ue50a24小时值班热线　\ue50b\ue50a17782284018　\ue50b