气密性试验的试验压力应当等于本次检验核定的最高工作压力,安全阀的开启压力不高于容器的设计压力。 气密性试验所用气体,应当符合本规则第三十五条( 的规定。碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度不低于5 ,其他材料 制压力容器按设计图样规定。 .气密性试验的操作应当符合以下规定:19 %时暂停升压,对密封部位及焊缝等进行检查,如果无泄漏或者异常现象可以继续升压;