医院消防安全管理标准 场所设置要求一般规定 6.1.1 医院内各建筑的建筑结构、 耐火等级、 总平面布局、 全疏散、消防供水、 供电及消防设施必须符合国家消防技术规 范、标准的有关规定。 6.1.2 医院内各建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔 构件的燃 烧性能要求和标识应符合 GB 50222 和GB 20286 的规定; 其中高压氧舱内严禁采用易燃、 可燃或燃烧时产生大量有毒气体 的材料进行内部装修,高压氧舱内地板应选用导电性能良好的防静 电纯铝板 等板材。 6.1.3 建筑内部装修确需改变原设计的 ,应经有关部门核准并 不应影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施 ,不应改变疏散门的 开启方向或减少安全出口、 疏散出口的数量和宽度,影响疏散通 6.2总平面布局 6.2.1 医院的出入口不应少于两处,其中人员(包括其使用车辆)的出 入口不应兼做尸体和废弃物出口。 6.2.2 医院应合理规划消防通道,太平间、 病理解剖室、 危险 品仓库应相对独立,各建筑之间及建筑与液氧储罐等设施之间应按 筑设计防火规范>>规定保持足够的防火间距。 6.3 建筑平面布局 6.3.1 供氧中心内气瓶间、 汇流排间及液氧储罐库房的耐火等 级均不应低于二级,并有直通室外的出口 ;气瓶间、汇流排间均应 采用耐火 极限不低于1.5h 的墙和乙级防火门隔开。 6.3.2 设置在室内的液氧储罐容积不宜大于 500L。如确有困难, 储罐总容积不应大于 3m ,且应设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑内, 与所使用的建筑间距不应小于 10m;当与所使用建筑 贴邻建造时,面向所使用建筑物一侧应采用无门窗洞口的防火墙进 行分隔。 6.3.3 医院内儿科诊区及病房应设在四层或四层以下。 6.3.4 医院洁净手术部应设置在耐火等级不低于二级的建筑物 内,洁净 手术部宜划分为单独的防火分区,当与其它部位处于同一 防火分区时,应采 用耐火极限不低于 2h 的隔墙和乙级防火门与其 它部位分隔。 6.3.5 洁净手术部的技术夹层与手术室、 辅助用房之间应采用 耐火极限不低于1h的隔墙进行分离,其相连通的部位应采取防火 防烟措施。 6.3.6 药库应设在独立建筑内或建筑内的独立区域内 ,不宜与 门诊部、病房等人员密集场所毗连;药库与其它场所之间应采取 有效的防火 分隔措施。 6.3.7 放射科宜在医院底层设置,白成一区,宜与门急诊部、 院部邻近布置;X线机室、CT/MR 室建筑的耐火等级不宜低于二 级,室内应 通风良好;带天轨立柱的X线机与顶棚之间应留有符合 规定的间距。 6.3.8 实验室的布置应根据使用功能要求、 安装维护要求及结 构造型,与通风柜、 试验台及实验仪器设备的布置及管道空间布 置紧密结合;有贵重仪器设备或特殊防护要求的实验室应采用耐火 极限不低 于1h 的不燃烧隔墙与其它部位分隔。 6.3.9 生物实验室与门诊急诊楼、 病房楼应分开设置,三、四 级生物实验室应为独立的防火单元。 6.3.10 重症监护室应白成一个相对独立的防火隔间 ,通向该区 的门应采用常开式甲级防火门。 6.4 其它要求 6.4.1 门急诊挂号大厅、 候诊区应设置引导疏散方向的疏散指 示标志及疏散指示图表,安全出口处应设置安全出口标志 ;医院的 导医平面图(指示牌)应注明安全疏散路线。 疏散通道的地面或靠近地面一米以下的墙上应设置灯光型及 蓄光型疏散 指示标志;设置间距应不大于二十米要求。 6.4.2 大型医用氧舱宜设置白动喷水灭火装置和应急呼吸装置 中、小型 高压氧舱应设置低毒高效能的灭火器。 6.4.3 洁净手术区内的排烟口应有防倒灌措施 ,排烟口必须采 用板式排烟口,排烟阀应用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清 6.4.4手术部、重症监护病房、门诊急救的供氧管道应从供 氧站单独接 管;在各个病区及洁净手术部区内氧干管上设置能紧急 切断气源的装置。 6.4.5 医院门急诊楼、病房楼的楼梯间及前室的门应为乙级防 症监护室的移门应定期检查,在任何情况下均应方便开 消防安全管理措施