常用空调机室外机尺寸一览表 1 匹分体 适用面积 10~17m2 室外机尺寸 宽 高 深 海尔 780 540 250 海信 800 570 260 格力 850 540 320 美的 780 540 250 春兰 650 510 250 长虹 780 550 270 科龙 760 540 260 华宝 760 540 260 格兰仕 830 500 310 奥克斯 820 540 320 新科 700 530 250 富士通 700 540 250 大金 770 550 290 夏普 730 540 250 松下 780 540 290 日立 780 500 300 三星 740 530 260 三菱重工 790 540 250 LG 770 540 250 最大尺寸汇总 850 570 320 2 匹柜机 空 调 适用面积 25~35m2 品 牌 室外机尺寸 名 称 宽 高 深 海尔 780 650 250 海信 980 640 350 格力 950 700 350 美的 850 700 340 春兰 830 650 320 长虹 800 560 260 科龙 760 540 260 格兰仕 830 530 320 奥克斯 820 540 320 新科 860 710 310 富士通 900 700 350 大金 830 740 300 夏普 800 640 300 松下 900 800 320 日立 800 590 350 三星 700 620 280 三菱重工 890 840 350 LG 870 660 320 最大尺寸汇总 980 840 350 空 调 品 牌 名 称 (宽×高×深)mm 2 匹分体 适用面积 25~35m2 室外机尺寸 宽 高 深 780 540 250 1.5 匹分体 适用面积 15~25m2 室外机尺寸 宽 高 深 780 540 250 800 570 260 850 540 320 790 540 270 760 540 260 780 550 270 760 540 260 760 540 260 830 500 310 820 540 320 760 530 255 700 540 250 770 550 290 780 540 270 780 540 290 820 520 280 740 530 260 850 640 290 770 540 250 850 640 320 3 匹柜机 适用面积 35~50m2 室外机尺寸 宽 高 深 860 730 308 950 840 340 950 840 420 900 860 330 950 750 370 880 660 320 960 800 420 1030 960 420 870 700 380 950 810 350 900 700 350 830 740 300 950 840 350 900 800 320 800 870 350 880 640 310 1030 850 340 870 660 320 1030 960 420 800 560 260 830 800 800 700 890 890 740 640 590 620 840 300 300 350 280 350 840 350 5 匹柜机 适用面积 50~85m2 室外机尺寸 宽 高 深 950 1250 420 920 960 1155 800 410 420 960 800 1100 1200 950 1150 1040 1250 1100 1250 360 320 390 340 420 1 注:1、1 匹空调制冷量约为 2300~2600W;1.5 匹空调制冷量约为 3200~ 3600W;2 匹空调制冷量约为 4800~5500W;3 匹空调制冷量约为 6800~ 7200W;5 匹空调制冷量约为 12000W; 2、同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两 用型的外机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要 大一些。本表所列尺寸是按较大值取值; 3、空调冷媒管墙上留洞一般为φ 80mm,壁挂机留洞中心距地 2.2m 或 2.3m,柜式机留洞中心距地 0.2m 或 0.3m; 4、空调室外机一侧还需考虑冷媒管接管尺寸,故室外机实际宽度应按本 表所列宽度加 100mm 考虑; 5、为了保证空调室外机的安装方便及达到良好的通风、降温效果,空调 安装时应保证两侧各有不小于 100mm 的安装空间,背面离墙应有不小于 150mm 的进风距离,前方离百页窗应有不小于 100mm 的出风距离; 6、空调冷凝水立管管径,对于多层一般可按φ 32~φ 40mm 考虑,高层 按φ 40~φ 50mm 考虑。每层预留支管φ 32mm~φ 40mm,管材采用 U-PVC 塑料 管,承插粘接。每层支管如安装在空调板上离地 30~50mm 高,则空调板外 沿无需雨水翻口,雨水散排;每层支管如安装在空调板下,则空调板外沿可 设雨水翻口,并可采用地漏形式代替预留支管,雨水通过地漏口排放(如采 用地漏排放形式,则冷凝水立管管径取 De50) 。 2