最新回答

旁边有一个很小的按钮,那是保险。先按一下保险按钮(很小的),在推开关就可以了。
1天前

空气开关跳闸,总开关推上去再推上去插座的,总开关就跳闸,但是不停电,灯还亮,为啥

从实体图可以看出,总开关是一只DZ系列漏电保护开关,导致总开关的跳闸原因是,有插座回路漏电或短路引起。如插座开关不合,总闸开关可以合上。你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有断电。现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最后一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开关上端口的总火线接在一起。也就是说照明线的回路只经过电度表,不受总开关的控制。

家庭空气开关跳闸如何解决

蚂蚁装饰为您解答:电线一定有破皮的地方,把空开下面的火零对调,如果有效果再把插座的左右线对调。

插座空气开关跳闸该怎么解决

插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。

照明空气开关跳闸的原因是什么

短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路的情况,比如灯线露和灯的外壳有接触的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况,一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议还是检查灯具,比如镇流器损坏等。

插座空气开关跳闸怎么办插座空气开关跳闸是什么原因

先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。解决办法: 1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。 2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间,

室内短路空气开关可以推上吗

短路没解除,既便能合上闸,开关(空气断路器)内部脱扣部份还是要跳开!这种情况下,当短路排除后,开关一般还能用。如果连续在短路的情况下合闸,开关触点很容易被烧坏!