那么零序电流互感器它与普通电流互感器有什么区别呢?下面我们一起来分析一下。
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:
零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
普通电流互感器:
普通电流互感器的一次线圈只穿过了被测量线路其中的一相导体,一次线圈内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一次电流的相应比值。
零序电流互感器:
零序电流互感器的一次线圈则穿过了被测量线路的三相导体。正常状态下,由于三相电流的矢量和为零,铁芯中不会产生磁通,故二次线圈内不会有感应电流。
当被保护回路发生单相接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,此时互感器的铁芯中就会产生感应磁通,二次线圈内将有感应电流,从而启动继电器使保护装置动作。
零序电流互感器接线图: