(1)PE给水管焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定.(2)PE给水管与法兰盘焊接,应先将给水管插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找后再焊接.法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面.(3)PE给水管壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透.坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光(4)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度.(5)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2.(6)焊接给水管时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂.(7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫.热熔对接安装热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度为210+10。