\ue50a2020-01-13　\ue50b\ue50a暖气设备　\ue50b\ue50aGC212　\ue50b\ue50a1　\ue50b一般的地暖打压步骤如下:1、通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气2、待系统充满水后,进行水密性检查。3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力。4、待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小　一般的地暖打压步骤如下:　1、通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气　2、待系统充满水后,进行水密性检查。　3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力。　4、待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表看是否出　现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象。　5、稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力表压力降不超过0.05Mpa则表明系统无渗漏合格。　1、通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气　2、待系统充满水后,进行水密性检查。　3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力。　4、待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表看是否出　现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象。　5、稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力表压力降不超过0.05Mpa则表明系统无渗漏合格。　6、地暖打压过程中相关注意事项:　水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。　\ue50a违法和不良信息举报邮箱:webmaster@cdgtw.com　\ue50b