标签:机电一级建造师电动蝶阀建筑给排水
本次我们就来聊聊:水泵前后应该安装哪些阀门、表具以及水泵前后应该怎么接管(因今年机电一级建造师有感而发)?
先来看看以下项目的设计:
项目一
项目二
项目三
(注:因各院、各设计单位的图例不同,所以可能会导致显示有点异议)
下图为集中的相关设计:
从上述两部分来看:
进出水泵的软接,是必须的,为了有效防止水泵运行后引起共振,损坏系统管线;
温度计、压力表也是必须的,一是为了看管路进出设备时的压力值、水温;二是自动检测或自控系统的实时监测进出口的数据;
进出水泵的大小头,也是必须的,常规水泵自带出入口口径是厂家标准的,但是接驳管道是你计算出来的:管道管径>水泵出入口口径(一般情况下),所以该怎么接驳呢?——大小头。
需要注意的是,下进上出的大原则下,水平管尽量设置异心异径大小头,竖向管可以设置同心异径大小头。
过滤器:必须设置的,为了防止管道内滋生的藻类或者垃圾进入机组,破坏机组的性能。当然,为了有效的物尽其用,在过滤器前后设置压力表,也是能提前预防;
蝶阀:必须设置的,或者说设置关断阀,在转换季节,或者维修机组等时候关断;
止回阀:必须设置,别发生了水流倒灌的现象或者水在几台水泵能够联通的管道内转圈圈,末端都没水,就尴尬了;
放水阀:设置,在不使用的时候,为了把管路中的水清理干净,或者维修机组前等状况,打开放水阀;
电动阀:随着自控体系的成熟以及有效的降低值班人员的费用,电动阀被越来越多的使用。
最后特别指出一点,今年考机电一级建造师,实务有个案例分析图,让你画水泵接管图,上面的一些阀门表具以及他们位置有没有画正确?
好几分呢~