在LED洗墙灯的安装当中,常常会遇到客户咨询一根主线能带多少米洗墙灯,今天小编就来给大家讲解一下这个问题。
影响洗墙灯安装数量的因素有以下几点:
一、主线的经径大小、材质不同所负载的电流不同;
铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--32A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
二、灯具的功率不同所用的开关电源(变压器)数量不同;
楼体上常用的LED洗墙灯功率从12W-72W不等,电源的用量由灯具数量决定。
三、开关电源(变压器)的额定功率是多少;
市面上常用的防雨开关电源功率大概在350W-400W这间,这两个功率是行业上比较认可的安全范围,另外质量过关的防雨电源的推荐负载功率≥80%,我们在计算电源的用量时需要注意到这一点。
在计算一根主线能带多少米LED洗墙灯之前,我们需要先确认以上这三个信息,举个例子:
主线:4m2 铜线
灯具功率:24W DC24V
电源功率:400W
计算方式:
一个电源所带洗墙灯数量:400×80%÷24=13(米)
一条主线负载功率:32A×24V=768W(功率)
电源匹配数量:768W÷(400×80%):≈2(台)。
2×13米=26米(一般来说,洗墙灯厂家光臣照明为稳定性考虑建议每个电源计算出来的数量后尽量少带一两米)
根据简单的公式,我们可以知道24W洗墙灯 DC24V 在一根4m2 铜线的主线上面可以安装26米。提醒用户一点,每个项目的实际情况都不一样,如果遇到灯具安装上面的问题,需要把具体的情况说明后,让专业的安装队或者灯具厂家的工程师为您计算,如果您对本文有任何疑问可拨打技术服务热线:18826034118进行电话咨询,点击本文蓝色按钮可直接与客服进行在线对话。