最新回答

10平方线,100A的开关。 5KW的三相电动机额定电流约为10A,用4平方的线就OK了,如果周围环境的温度超过35度,可用6平方的线。开关用25A的就可以了。。
3天前

90个千瓦丶三相需要多大的电线

90Kw的三相动力负荷。电流约为180A左右,如果距离使用35平方的铜芯线就OK了。

三相四线32平方电线能够带多少千瓦

30kw应该是没有问题的。

宾馆装修600千瓦用三相电400-450伏要用多大的电缆线,,这是整个宾馆的满载用电从变压器直

这么大负荷,只有申请安装变压器,且宾馆还要有配电间,找供电部门解决!

7台大三匹的空调需用电线多大平方的

您好,就我了解到的来说,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以!希望我的回答能够对您有所帮助。

三个塔吊灯用多大平方线

10平三芯电缆线根三###2.5方电缆

家在装修,进线是380v的,120千瓦,要用多大铜线,多大空气开关,是怎样计算的

要用用95的铜线。。120千瓦你家真6

25平方的电线能带多少千瓦

25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

58平方米简易装修市区地段四十年左右产权拆迁后大概可以拿到多大平方的房子

做一个2.5×2.8的整体实木衣柜,大概得用多大平方的板材加人工费大概需要多少钱

免费的东西,有安全感吗

从一楼吊一百斤东西到六楼要多大的电动机就是搞装修用如吊水泥沙家在六楼

那是人家装修师傅的事情 没这个东西他能做好装修这个活吗###一点五千瓦少###好像有专门这种工具卖的。具体没有算过力

5千瓦电动机三相需配多大平方的线和多大安的开关

10平方线,100A的开关。 5KW的三相电动机额定电流约为10A,用4平方的线就OK了,如果周围环境的温度超过35度,可用6平方的线。开关用25A的就可以了。

电动机用多大漏电保护器用多大平方亳米电线

3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。
需要使用10~16A的3P漏电空开。

15KW 4极380V三相电动机额定电流是多少配多大 的铜芯电线

15KW 4极380V三相电动机额定电流大概是30.2~31.6A。配6平方的铜芯电线就可以了。

三相和面机用多大平方线

没有讲你的和面机是多大功率的,从市场上常用的25kg和面机是2.2KW、50kg的和面机是4.3KW。按最大的功率计算电流,可选用1.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电线:
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=4200/380/1.732/0.85≈7.7A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:7.7×(1+20%)≈9.2A;
应选择1.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,它们的安全载流量分别是24A和25A,如:BV-5×1.5或BLV-5×2.5。也可以用同载面积的橡套软电缆。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=7.7×1.2≈9.2A,
选择Ir=10A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/4P Ir=10A 30mA。
1.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线可以带8000W及以下的三相负荷是没

没有这样的三相倒顺开关,手按在按钮上,电动机就动,一松手,电动机就停

换一个就能解决问题!!!要不然在切断电源的前提下,一定要在没电的情况下打开开关,里面因为长时间使用开关的胶膜磨损接触不到,你看到什么位置合适垫一块绝缘的东西进去,安装无误后通电试试!这样虽然可以短时间使用,但不是长久之计

三相6平方线能带多少瓦三相电动机

三相6平方的国标铜线能带10千瓦的三相电动机。

倒顺开关三相的 控制二台1.5KW三相电动机三根进线六根进电动机的线 为什么启动一个往左一个往右

一个电动机线调换多换几下,,不可能不会向一个方向转的。。是不是线太多了,你换线时换错了,,

60-70千瓦要用多大平方三相四线铜线

设两台设备同时使用,三相380V,电流I可按140A估算, 线路距离L=100(m),压降ΔU<7%。 铜芯Scu=L×I÷352=200×500÷352=39.8mm2, 可选50mm2,明线敷设35℃时安全载流量200A。 铝芯Sal=L×I÷217=200×500÷217=64.5mm2 。 可选70mm2,35℃时安全载流量200A。 (计算公式,数据引自《实用电工速查速算手册》)

三相电动机能使用三相四线制的漏电开关吗

三相电动机可以使用三相四线制的漏电开关。
三相四线制的漏电开关即3P+N漏电保护器。
漏电开关电源侧必须要接零线,
如果不接零线漏电保护器会失去漏电保护功能。

一台380V,10KW 的三相异步电动机,使用铝导线供电的规格应为多少铜导线呢用自动空气开关,该开关应选多大

10kw三相负载额定电流20安左右,铜芯线安全载流量4安左右铝芯线安全载流量不到4安,应用6平方的铝线或铜线,空开选用30安的(好像没有10kw的电机吧)
http://www.17house.com/sp/zhihu/38/1364259036068419.htm 5千瓦电动机三相需配多大平方的线和多大安的开关