目录第一章 编制依据 ......................................................................................3 第二章 工程概况 ......................................................................................4 2.1 总体概况 ................................................................................................... 4 2.2 建筑设计概况 ........................................................................................... 4 2.3 结构设计概况 .......................................................................................... 5 2.4 工程地质条件 ........................................................................................... 5 2.5 场地地层构成: ....................................................................................... 6 第三章 施工准备 ......................................................................................7 3.1 技术准备 ................................................................................................... 7 3.2 材料准备 ................................................................................................... 7 3.3 主要机具 .................................................................................................. 7 3.4 章项目部组织机构 ................................................................................... 7 3.5 施工劳动力安排计划 .............................................................................. 8 第四章 施工要点 ......................................................................................8 4.1 地基处理措施 ........................................................................................... 8 4.2 施工部署: ............................................................................................. 10 4.3 施工方法: ..............................................................................................11 第五章 雨期施工 ....................................................................................14 第六章 质量标准、质量控制与检验标准及成品保护 ........................15 1、质量标准 ................................................................................................. 15 2、质量控制及检验标准 ............................................................................. 15 1 3.成品保护..................................................................................................... 16 第七章 安全文明施工要求 ....................................................................17 2 第一章 编制依据 1) 合同文件:建筑工程施工合同; 2) 高中楼等三项(大兴区第一中学西校区新建工程项目)-高中楼工程勘察报 告; 3)设计施工图纸:高中楼等三项(大兴区第一中学西校区新建工程项目)-高中 楼工结构图; 4)相关法津法规:建筑法、环境保护法等; 5)相关的施工规范与技术性文件; 6)高中楼等三项(大兴区第一中学西校区新建工程项目)-高中楼工施工组织设 计7) 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》 8) 《房屋建设工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知京建 质【2009】289 号9)《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》京建施【2009】87 号10)《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009 11)《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006 12) 《工程测量规程》GB50026-2007 13) 《建筑地基处理技术规程》JGJ79-2012 14)《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 15) 《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011 16) 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 17) 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 18)现行国家、北京市有关法律、法规、条例、规范、规程、标准、强制性条文 和有关文件、通知等经审查的设计文件 3 第二章 工程概况 2.1 总体概况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目工程名称 工程位址 建设单位 设计单位 监理单位 勘察单位 质量监督站 施工总承包 建筑性质 质量目标 文明安全施工目标 资金来源 合同范围 合同性质 合同工期 内容高中楼等三项(大兴区第一中学西校区新建工程项目)-高中楼 北京市大兴区黄村芦宋路 北京市大兴区笫一中学 北京建筑设计研究院有限公司 北京四方工程建设监理有限责任公司 北京勘察设计研究院有限公司 北京市大兴区建设工程质量监督站 江苏兴厦建设工程集团有限公司 学校 合格 达标.争创市级文明安全工地 政府投资 结构.内外装修.水暖,通风空调及电器安装 总承包合同 2017 年6月1日-----2018 年7月6日2.2 建筑设计概况 建筑面积 层数 ±0.00 47351.51 ㎡ 地下 0 层;地上 5 层 绝对标高 42.20 地下建筑面积 地上部分建筑面积 檐口高度 室内外高差 结构设计使用年限 建筑物等级 0㎡ 47351.51 ㎡ 19.85m、21.15m 0.45m 50 年 多层民用公共建筑 地震设防 8度 烈度 耐火等级 二级 4 2.3 结构设计概况 抗震设防烈度 屋面防水等级 基底标高 地基类型 地基基础设计等 级 后浇带 基础结构形式 地上结构形式 8度 一级 -3.70 米 天然地基 抗震等级 剪力墙一级;框架二级; 连廊框架一级 混凝土强度等级 钢筋 基础埋深 -3.25 米 最深基础底标高 -3.70 米 场地类别 Ⅲ 地基承载力标准 二级 160KPa 值 本工程主楼结构从基础到顶设置 15 条伸缩后浇带。 条形基础 框架-剪力墙结构 C15 基础垫层 C50 一层到二层:柱、剪力墙及连梁 条基、基础基坑底板、基础梁、基础联系梁 C40 二层到屋面:柱、剪力墙及连梁 C30 二层到屋面梁、楼板、楼梯 C25 构造柱、圈梁、过梁、压顶梁等 本工程地下所用混凝土和补偿收缩混凝土均应采取措施预防混凝土碱集 料反应,每立方米防水混凝土中各类材料的总含碱量(Na2O 当量)不得 大于 3.0kg/m3,最大氯离子含量不得大于 0.2%,水灰比不得大于 0.55。 HPB235(Ⅰ级钢筋);HRB335(Ⅱ级钢筋);HRB400(Ⅲ级钢筋) 高中楼总建筑面积 47351.51m2,建筑层数:地上 5 层,基础为条形基础。基 础底标高为-3.7。建筑物的±0.000=42.20m,与地面平均标高高差 1.3m,开挖 深度平均为 2.5 米。建筑物总高度为 19.85m、21.15m。 2.4 工程地质条件 高中楼±0.00相当于绝对标高42.20m,设计底标高为-3.8m(38.4)根据2016年8 月由北京市勘察设计研究院有限公司提供的岩土工程勘察报告内容, 物理楼自然 地面为—1.39 m 相当于绝对标高40.81 m ,自然地面下5m;生物楼自然地面为 —1.21m 相当于绝对标高40.99 m ,自然地面下5m;信息楼然地面为—1.25m 相 当于绝对标高40.95 m , 自然地面下6.8m; 范围内含有大量的建筑垃圾及杂填土, 基础将埋置在人工填土层上,该层土质不均匀,物理力学性质较差,不经处理不 应直接采用该层作为基础持力层。建议将人工填土层全部挖掉,用级配砂石分层 回填夯实至基础垫层标高。按设计要求及多次与地勘单位、设计单位、建设单位 协商达成如下意见:基底下部杂填土全部换填,挖槽深度按平均-5.5m相当于绝 对标高35.3m考虑,并按地基承载力设计要求,基础垫层标高以下采用级配砂石 分层回填夯实。 由于挖槽深度加深,换填段底板外墙线至支护下口线按换填深 度1:0.58米扩大距离,以保证地基承载力设计要求。由于地层比较复杂,基底 范围可能存在人工堆积层?1和?1?1渣土、 新近沉积层?2?1粘质粉土-砂质粉 5 土、?2?3粉质粘土-粉质粘土,该类土的承载力较低,需要处理,具体措施如 下:当土层厚度≤500mm时,全部挖除,采用C15素混凝土垫层找平;当500mm2.0 1.5 2.1 (3)工艺流程: 确定探孔顺序 整理纪录 ①就位触探 拔探杆盖孔 就位触探 移位记录锤击数 检查孔深 灌砂机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起 穿心锤,使其自由下落,锤距为 50cm,把触探杆垂直打入土层中。 ①记录锤击数:钎杆每打入土层 30cm 时,记录一次锤击数。钎探深度如设 11 计无规定时,一般按表 1 执行。 ②移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 ③灌砂:打完的钎孔,先盖砖保护,经过甲方、监理、设计、地勘检查孔深 与纪录无误后,方可进行灌砂。灌砂时,每填入 30cm 左右可用木棍 或钢筋棒捣实一次。 灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后 及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。 ④整理纪录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹要清楚,经过 触探人员签字后归档。 (4)质量标注: ①主控项目:触探深度必须符合要求,锤击数纪录准确。 ②一般项目:孔位基本准确,探孔不得遗漏;探孔灌砂应密实。 (5)成品保护:钎探完毕后,宜用砖盖孔做好标记,保护好探孔,未经质 量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。 (6)应注意的问题: ①如触探进行不下去时,应请示工地技术负责人,适当移位。不得随意填锤 击数。 ②纪录和平面布置图的整理: a、在纪录表上用色铅笔或符号将不同(锤击数)的探孔分开。 b、探孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便勘察设计人员或 有关部门验槽时分析处理。 4.3.3、基坑(槽)验收: 基坑开挖完毕后由施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位、建设单位部 门等相关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽,核对地质资料,检查地基土方工 程地质勘察报告、 设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状土结构或发生较大的 扰动现象。经检查合格,填写基坑槽验收、隐蔽工程纪录、及时办理交接手续。 4.3.4、换填级配砂石: ⑴材料要求: a 采用天然级配砂石对该地基进行处理,要求级配良好,最大粒径不大于每 层虚铺厚度的 2/3,压实系数不小于 0.97。 b 级配砂石材料,碎(卵)石含量不得超过 50%,不得含有草根、垃圾等 12 有机杂物。含泥量不宜超过 5%。 ⑵作业条件: a 对级配砂石进行技术鉴定,应符合设计要求。 b 回填前,应组织有关单位检验基槽地质情况,包括轴线尺寸、水平标高, 以及有无积水等情况,办好隐检手续。 c 设置控制铺筑厚度的标志。如水平木桩或标高桩,或在固定边坡上钉上水 平木桩或弹上水平线。大面积铺设时,应设置 5×5m 网格标桩,控制每层铺设厚 度。 {3}施工准备: a 机械:50 铲车三台、200 履带勾机一台、18t 振动碾两台。 b 材料:级配砂石 800-1000m3/天。 c 卸料地点:结构西侧及南侧。 d 倒运方式:机械倒运。 {4}操作工艺: 处理地基表面 辗压 级配砂石 找平验收 分层铺筑砂石 洒水 (1)处理地基表面:将地基上表面浮土和杂物清除干净,平整地基,并妥 善保护基坑边坡,防止塌土混入砂石垫层中。 (2) 按设计要求采用天然级配砂石对该地基进行处理,控制材料的含水量, 参见下表: 项次 压实方法 虚铺厚度(mm) 含水量(%) 施工说明 用18T 的振动碾往复碾压密实, 平碾行使速度可控制在 2km/h 碾1辗压法 300 8~12 压次数以达到要求的密实为准, 一般不少于 4 遍(3)倒运方式: ①由于本工程换填级配砂石方量较大, 我项目部决定在结构东侧及南侧 13 存放级配砂石, 地上采用两台 50 铲车同时向结构内倒运,槽内采用一台 50 铲车 及200 履带勾机人工配合整平、洒水、取样。 (4)分层铺设砂石: ①砂石地基应分层铺设,分层夯实密实。 ②铺设砂石的每层厚度, 一般为 300mm 分层厚度可用样桩控制,局部加深部 位先进行分层碾压,同样每步不超 30cm,根据现场实际情况分层。如坑底土质 很软弱时,第一分层厚度可酌情增加,增加厚度不计入垫层设计厚度内。 ③砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,搭接处基土面应挖成 踏步或斜坡形,施工应按先深后浅的顺序进行。搭接处应注意夯实。 ④铺筑的砂石应级配均匀,最大石头粒径不宜大于 50mm,如发现蜂窝或石 子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (4)洒水:铺筑级配砂石在夯实辗压前应根据其干湿程度和气候条件,适 当均匀洒水以保持砂石的最佳含水量(一般为 8%~12%) 。 (5)碾压:前期采用一台 18t 的振动碾对该地基进行碾压,后期采用两台 18t 的振动碾碾压,碾压的遍数根据要求的密实度有现场试验确定。 (6)找平和验收: ①施工时应分层找平,夯、压密实,砂石地基应设置纯砂检查点,并分层进 行取样,取样间距及点数应符合施工规范要求,测定干砂的质量密度试验,并送 实验室进行检测,出具相应的试验报告。 ②最后一层碾压密实后,表面应拉线找平,并符合设计标高。 (7)集水坑位置不做预留,待所有级配填完以后,放出集水坑位置线,人工 将集水坑多余级配砂石挖出运走,挖出集水坑。 (8)由于本工程工期较紧,地基处理方量较大,为了保质保量并且尽快完成 基础处理工作,我单位安排机械、人工及现场各方面配合工作,进行 24 小时三 班倒,这样才能保证每天完成计划回填方量,但同时增加了相应费用。 第五章 雨期施工 1、基坑砂石换填应连续进行,尽快完成。 2、施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层,并做成一定的坡势,以利 排除雨水。 14 3、雨季施工时,应提前在基坑顶四周用 120 厚实心砖砌筑挡水墙(约200 高) ,同时在距边坡 200mm 的坑底四周挖掘排水沟,并每隔 50m 设置 500×500× 500 集水坑,采用墙厚 120 实心砖砌筑,从而防止地面水流入基坑内,以免边坡 塌方或基土遭到破坏。 第六章 质量标准、质量控制与检验标准及成品保护 本工程质量标准要求:合格,工期:计划开工时间: 2017 年日,完工日期为 2017 年9月30 日。 8 月28 1、质量标准 保证项目: 1) 、基底土质必须符合设计要求。 2) 、纯砂检查点的干砂质量密度,必须符合设计要求和施工规范的规定。 基本项目: 1) 、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 2) 、分层留接槎位置正确,方法合理,接槎夯压密实,平整。 3) 、允许偏差项目,见下表。 砂石地基的允许偏差 序号 1 2 项目 顶面标高 表面平整度 允许偏差 ±15 20 检查方法 用水平仪或拉线和尺量检查 用2m 靠尺和楔形塞尺量检查 2、质量控制及检验标准 1) 、施工前检查砂、石等原材料质量及砂石拌和均匀程度。 2) 、施工过程中必须检查分层厚度,分段施工时搭接部分的压实情况、加水 量、压实遍数、压实系数。 3) 、施工后应检查砂石地基的承载力。 4) 、砂石垫层质量标准见下表: 15 项目 主控项目检查内容 地基承载力 配合比 砂石料有机物含量 (%) 砂石料有机物含量 (%) 允许偏差或允许值 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 ≤5 ≤5 ≤50 ±2 ±50 检查方法 按规范方法 按拌和时的质量或体积比 现场实测 焙烧法 筛分法 筛分法 烘干法 水准仪 一般项目砂石料含泥量 石料粒径/mm 与最优含水量差值 (%) 与设计要求分层厚度 差值/mm 3.成品保护 1、施工时,应注意对定位定高的标准高程桩、现场轴线引桩、标准水准点、 龙门板凳、尺、线的保护,填运土时不得撞碰、触动、移位,也不得在龙门板上 休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。 2、夜间施工时,应合理安排施工顺序,配备足够的照明措施,防止级配砂 石不准或铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。 3、基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度,不致因填土而受损坏时,方 可回填。 4、管沟中的管线,槽内从建筑物伸出的各种管线,均应妥善保护后,再按 规定回填土料,不得碰坏。 5、做好排水、降水工作,直至填土夯(压)完毕为止。 6、搞好垫层周围排水沟措施,刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3 天 内不得受雨水浸泡。 7、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒。 8、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得在其上行驶车辆或堆放重物。 9、地基范围内不应留有孔洞。完工后如无技术措施,不得在影响其稳定的 区域内进行挖掘工程。 10、施工中必须保证边坡稳定,防止边坡坍塌。 11 、 级配 砂石 成活 后 ,应 连续 进行 上部 施工; 否则 应适 当经 常洒水 16 润湿。 第七章 安全文明施工要求 1、在回填土施工前应完成三级教育工作。 2、现场作业人员必须佩戴安全帽,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 3、禁止从基坑上向坑内抛掷物品,填土时坑内打夯人员必须远离灰斗,防 止碰伤。 4、挖掘机和装载机下禁止站人,司机应时刻警惕周围施工人员,以防伤人。 5、打夯机操作人员要严格按照操作规程操作,一人打夯一人扶线,避免打 夯机咂线。 6、每台夯机的电机必须是强绝缘或双绝缘电机,并装有漏电保护装置。夯 机操作开关必须使用定向开关, 夯机的手柄必须加装绝缘材料。现场蛙式打夯机 须配备专用电源,严禁工人私自接电。应由专业电工负责接电。 7、夯机作业前方 2m 内不得有人。多台夯机同时作业时,其并列间距不得小 于5m,纵列间距不得小于 10m。蛙式打夯机操作者应分散打夯,注意观察前后左 右情况,以免伤人。 8、夯机出现啃土现象时,必须停机清除,严禁在运转中清除。 9、打夯机扶线人员应使线与夯机保持 3~4m 的余量,发现电缆线有扭结缠 绕、破裂及漏电现象,应及时切断电源,停止作业。 10、土方随进随填,余土要及时用密目网覆盖防尘,及时清理施工场地和场 外道路,设专人洒水,以防现场尘土飞扬造成大气污染。 11、施工过程中应有专职安全员现场巡视,发现安全问题应立即纠正,必要 时停止施工。 17