70平方电缆的直径、载流量计算公式及具体参数查询表,根据电缆种类不同参数也不一样,这里就介绍铜缆的70平方电缆的型号规格及外径、载流量表等。
一、70平方的电缆外径是多少?
70平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm
70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm
70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm
70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm
70平方5芯铜的电缆外径(直径)是36.46mm
一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流
一个平方的铝线的载流量为其截面的9倍,即9A
一个平方铜线的载流量和1.5平方铝线的载流量相当,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即13.5A(1.5x9=13.5),所以一个平方铜线的载流量为13.5A
二、70平方电缆带多少负荷?计算方法有哪些?
70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。
计算方法:
1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。
2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。
3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/70=30/电流,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,同理可得,铝线电流=30*70/0.0283/L/1.7(A)。所带功率仍按第1、2条计算。
载流量计算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
三、70平方的铜芯电缆线最大能承受多大电流?
铜芯一般都是单芯,可以参照下表:
70mm 比较合适电流是250A
总之,铜线70平方载流量只有180A,也就是说,180A的电流通过,导线温升不超