在这种情 况下, 如果依然坚持避雷器安装在熔断器下侧 , 则避雷 器的接线桩头也必须用硅橡胶绝缘护套密封 , 使安装 变 得复 杂 , 且 不利 于避 雷器 放 电时 的散 热 , 而 且 在 避雷 器预试时 , 要拆除硅橡胶绝缘护套 , 造成浪费。 配变台架避雷器安装在跌落式熔断器 的上侧 , 不 会削弱其对配变的防雷保护 。实际安装 中, 对变压器 来说 , 避雷器 安装在 熔断 器 的上侧 和下侧 只产生 约 1. 5 m的电气 距 离 变 化 , 经 计 算 分 析 , 这 么 短 的 距 离 , 雷击时在配变上增加的残压值是不多 的。运行 经验表 明 , 避 雷 器安 装 在熔 断 器 的 上 侧 和 下 侧 , 防 雷 效 果 一 样 , 均未 发生 由于避 雷 器 安 装 位 置 不 妥而 引起 雷 击 配 变 、 烧毁 配变 的事 故 。《 架 空 配 电线 路设 计 技 术 规 程 》 SDJ 206- - 87 第 8. 0. 5 条 规 定 : 配 电变 压器 防雷 装 置应 尽量靠近变压器安装。其中并未要求安装在熔断器的 上侧或下侧 。在其它防雷规程 中也仅要求避雷器距被 保护设备越近越好, 一般不应超过 5 m。 当避雷 器安 装 在 熔 断 器上 侧 后 , 在 避 雷 器 预 试 及 检修 时 , 以及单 相 接 地 或 双 相 接地 而 引起 的相 间短 路 时 , 是否会扩大停 电范 围呢? 其实我们 已经考虑到这 个问题。为此 , 我们要求 : 一般不允许在主干线或大分 支线 路下 直接 安装 配 变 , 以 1~3 台配变 拥有 一 条 小分 支 为宜 。这样 , 一旦 避 雷器 预试 或 接地 时 , 可通 过 拉 小 分支上的分支熔断器来处理 , 使停电范围局 限于 1~3 台配变。另外 , 应该注意到: 由于配变台架底部距 台架 熔 断器 的距 离只 有 2. 5 m , 一 旦 避 雷 器或 配 变需 要 预 试或检修 , 都应把配变上方 的架空线停电 , 以便人员登 上 配 变 台架 进行 工作 , 既保证 了人 身 安全 , 又 大 大提 高 了工作效率。因此, 即使设计避雷器安装在熔断器下 侧 的管理 部 门 , 也 要 考 虑 用 小 分支 的 办 法来 减小 停 电 范 围 , 而不 仅仅 是把 避 雷器 安装 在熔 断器 下侧 了事 。 4避雷器安装 实例 4. 1 11 0 kV 备 用 电源 进线 加装 避雷 器 宝二发电公司 110 kV 备用电源引 自雍城 110 kV 变电站, 安装有防雷线的架空线路全长 l 1 km, 线路穿 越区域雷电活动虽不频繁 , 但线路通道 主要为丘陵地 亘 皇 堇 ! ! 囝 ⋯ NOR T HW E S T C H INA E LE C T R IC P OW E R NO. (02 ) ,2006 维普资讯 http://www.cqvip.com 形且落差较大, 线路转角多, 存在一定的绕击可能性。 由于 110 kV 备 用 电源 开关 正 常运行 处 于断 开状态 , 一 旦 线 路落 雷 , 行 波反 射 过 电压 有 可 能 造 成 少 油开 关 损 坏 , 经 研 究 决 定 在 l 10 kV 宝 雍 进 线 上 加 装 一 组 避 雷 器 , 依 照上述 选 型原则 确 定采 用 Y 10W 一108/ 281w 型 氧 化锌 避雷 器 。 4. 2 300 M W 发 电机 20 kV 出 口避 雷 器换型 原宝 二发 电 公 司 300 MW 发 电 机 20 kV 出 口避 雷 器设 计 采用 Y 2. 5W 5 — 25. 4/ 62 型 氧化锌 避雷 器 , 由 于残压及通流容量不符合 2000 年颁布发电机避雷器 要 求 , 依 照上 述选 型原 则 已 全部 更 换 为 HY 5W 5 —25/ 56. 2 型氧 化锌 避雷 器 。 4. 3水 源地 10 kV 线 路避 雷 器更换 宝二发 电公司水源系统 1998 年投运 , 采用 6 kV 变 10 kV , 容 量 为 1 600 kV A 的 升 压 变 , 变压 器 6 kV 电源侧 在 真空 开 关下方 安 装有 Y 3W l 一 7. 6/ 19 氧化锌 避雷器 , 主要防护操作过 电压 , 变压器 10 kV 侧经 10 m 电缆引至水源线 1 号单杆 , 经跌落保险 开断 7 km 10 kV 架空线路 。原水源变 10 kV 侧避雷器采用 FS8 1O 型 阀式避 雷 器 , 三 相 避 雷 器 水 平 安 装 于 水 源 线 l 号单杆跌落保险下侧 。 水源线 1号单杆安装有小型独立接地极 , 接地 电 阻 2. 7 Q , 水源变压器与主地 网相连 , 接地电阻 0. 5 Q , —(上接 第 66 页 ) 2· 732 × 水源变 10 kV 侧避雷器水平安装在跌落保 险下侧 , 三 相 避雷器 水平 固定于 避 雷 器 支 架 上 , 避 雷 器 支 架 经 接 地引线接于水源线 l 号单杆独立接地极 , 不符合 避雷 器的接地端点应直接接在配 电变压器的金属外壳上 , 不允许将避雷器经引下线 自行独立接地 的要求 。因此 在 1999 年采用镀锌扁铁将水源线 1 号单杆小型独立 接地极与水源地变压器接地相连的方式完成整改。 由于水源线 1号单杆与水源地变压器相距 10 m, 不符合要求 , 同时由于水源线在 4 条 330 kV 输电线路 下方穿越 , 线路感应电压较高, 每年进行避雷器预试时 工作人员须登高作业将避雷器拆下 , 同时必须在线路 上装设接地线 , 增加了工作的危险性和环节 。