施工单位应提供的报审资料包 括:分包单位资质材料(含营业执照、资质证书、安全生产许可证等),分包单位类似工程业绩材料,专 职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证,总包单位对分包单位的管理制度等。 提醒注意: 总监理工程师应依据《建设工程质量管理条例》等法律法规组织监理组成员对拟分包的工程及分包单 位进行审查,及时识别是否为违法分包,发现问题及时和建设单位、施工单位有关人员进行沟通,协调处 理相关事宜。 根据《建设工程质量管理条例》,违法分包包括以下四种情况:总承包单位将建设工程分包给不具备 相应资质条件的单位的;建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部 分建设工程交由其他单位完成的;施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;分包单 位将其承包的建设工程再分包的。 监理组应识别是否违法分包,注意审核总包合同中对工程分包的约定内容。当建设工程总承包合同中 未有约定专业分包单位时,必须经建设单位书面认可,方可分包;可在B.0.4 表中请建设单位现场负责人 签字,或在B.0.4 表式基础上单独设计有建设单位签字栏的表格。 专监审查意见: 经审查,****公司具备****专业施工资质,未超越资质范围承担业务,安全生产许可证在有限期内, 各类人员资格均符合要求,岗位证书有效,人员配备满足施工要求,具有类似工程业绩,总包单位对分包 单位管理制度切实可行。 总监理工程师审核意见:同意专监审查意见,同意****专业分包单位进场施工。 (5)B.1.1 施工实验室报审表 同意: 经审查,现场实验室设备、管理制度及人员资格等均符合要求,且经过专业检测机构核定,符合要求, 同意在该实验室进行**(试块标养)等事宜。 不同意: 经审核,现场实验室设备或管理制度或人员资格不符合要求,或未经过专业检测机构核定,不符合要 求,不同意在该实验室进行**(试块标养)等事宜。 注意事项:此表为施工单位报请项目监理组在施工现场设立试验室的情况用表,报审资料里应包含: 试验室的资质证书或许可证书、试验室管理制度、计划在工地现场做试验的项目清单、现场配备的试验人 员(附岗位证书),工地现场配备的试验设备清单和法定计量部门对试验计量设备、器具出具的计量检定 证明或校准的证明文明等;进行混凝土、砂浆标养试件时,需报审标准养护室的管理制度及标准养护的保 证条件等。 (6)B.1.2 施工控制测量成果报验表 监理检查、复核意见: 同意: 经检查复核,测量控制依据资料齐全;测量人员资格证书及测量设备检定证书真实有效;控制测量成 果符合本工程设计及规范要求;控制点保护措施符合测量方案及相关规范要求。 不同意: 经检查复核,测量控制依据资料不全;测量人员或测量设备不符合要求;控制测量成果不符合本工程 设计及规范要求;控制点保护措施不符合测量方案及相关规范要求等。 注意事项: 1)本表是施工单位报请项目监理组对施工控制测量成果及保护措施进行审查的用表。报审的资料包 括:测量人员的资格证书、测量设备检定或校准的证明文件;施工平面控制网、高程控制网、临时水准点、 规划红线、基点等测量控制依据资料;控制测量成果表及附图;对现场加密的应提供桩位布置图,以及相 应的保护措施等。 2)专业监理工程师应按有关标准及规范要求,对控制网布设、测点保护、仪器精度、观测规范等方 面进行检查,重点进行必要的内业及外业独立复核,独立复核资料作为附件留档。 3)施工过程中的测量放线应由施工单位及时填报“B.1.4 工程质量报验表”。 (7)B.1.3 工程材料、构配件、设备报审表 监理审查意见: 精品文档 同意经审核及现场验收,该批材料/构配件/设备质量证明文件齐全有效,外观质量、规格、型号等符合设 计及规范要求,同意进场;后经见证取样检测结果合格,同意用于工程中;或:经审核及现场验收,该批 材料/构配件/设备质量证明文件齐全有效,外观质量、规格、型号等符合设计及规范要求,同意进场及使 不同意写出不同意理由。 注童事项; 1)对需复试后方可使用的,必须经我项目监理组人员按照有关规定见证取样复试合格后才能签署同 意意见。 2)施工单位进行材料报验时,对需抽检复试的材料,报验单后需附复试报告。注意:监理签署的日期 应在复试报告日期之后。 3)后附质量证明文件复印件须加盖原件存放单位印章,注明原件存放在该单位,才能作为该材料的 有效质量证明资料。 4)对质量不合格材料,应书面要求施工单位限期退场。 5)对需见证取样复试的重要材料,项目监理组必须留样。 (8)B.1.4 工程质量报验表 此表应用于申报隐蔽工程/检验批/分项工程质量检验资料及测量放线资料等。 监理平行检验情况记录: 对于检验批的质量验收,监理应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及配套专 业验收规范,按“主控项目、一般项目”的检查要求和抽检频率进行查验并记录结果。 监理审查意见: 如验收符合要求,在“验收合格,可进行后继施工”方框内打“”。 如验收不符合要求,在“验收不合格,不得进入下道工序„„”方框内打“”。 注意事项: 1)施工单位应填写“工程质量报验表”及有关应附的资料书面报监理验收;否则,监理应拒绝予以 验收。 2)施工单位在报监理验收时,应己完成所报验的全部工作内容;否则,一般情况下,监理应拒绝予 以验收。 3)如不具备验收条件或验收不合格,监理应及时在报验单上签署监理意见并发给施工单位;报验单 不得滞留在监理方。如验收合格,监理亦应及时签署监理章见并发给施工单位。 4)表中监理平行检验情况由项目监理组检查人员填写,可在报验单后附单线图,单线图表示很直观、 明确,适用于每道工序,我监理组成员应严格执行,一般情况由监理员负责完成此项工作,专业监理工程 师及总监理工程师指导和审核。表中“检查人”一栏,监理员有权签字。 5)监理不应在“工程质量报验表”上签认有关工程量;工程计量报审,施工单位需填报“工程计量 报审表”。 监理验收及平行检验情况意见:主控项目及一般项目符合设计及规范要求,抽查数据详见后附单线图。 (9)B.1.5 混凝土浇筑报审表 监理意见: 同意经检查,现场准备工作就绪,相关土建、安装工序已验收合格,混凝土浇筑、模板支撑等方案已经监 理组审核通过,模板支撑体系按方案搭设完成且经验收合格,具备浇筑条件,同意按拟定时间浇筑砼。 不同意经检查,不具备条件(具体原因),待整改符合要求后再报审。 注意事项: 1)施工单位应在计划浇筑砼前报审。 2)在浇筑砼之前,施工单位需编制混凝土施工、模板支撑等专项施工方案并报监理审核。 3)在签署砼浇筑报审表之前,涉及土建、安装各专业的工序验收须通过且已签署合格验收意见;砼 原材料质保书、配合比单,钢筋的复试报告,钢筋连接接头的试验报告„等质量控制资料需齐全、合格。 4)签署砼浇筑报审表时,监理应考虑/提醒施工单位可能的不利气候等环境因素的影响;如遇大雨、 冰冻等不利环境,在砼质量得不到保证的情况下,监理应不同意浇筑砼。 5)在签署砼浇筑申清表之前,施工单位应已做好浇筑砼的各项准备工作,还应做好砼养护的各项准 精品文档 备工作。