考虑到差动保护中采用带速饱和变流器的继电器,保护装置对短路开始瞬间的短路电流 中出现的非周期性分量是不灵敏的;而当可靠系数取为2时,需将控制电缆的截面加大很多,很不经济,所以可靠系数取1.3; 变压器纵差、发电机变压器组纵差保护:m10=(KkIkmax)/I1N Ikmax:外部短路时,流过电流互感器的最大电流。对于双绕组变压器、发电机双绕组变压器组,当发电厂与大电力系统联系时,短路电流可按系统容量等于无限大条件来计算。对三绕组变压器和发电机三绕组变压器组,短路电流则按各种实际的系统容量条件来计算; Kk: 可靠系数。取1.3;当采用不带速饱和变流器的继电器时取1.5。 母线纵差保护:m10=(KkIkmax)/I1N Ikmax:外部短路时,流过电流互感器的最大电流。需求按电源分支线内电流实际分布来计算短路电流; Kk: 可靠系数。取1.3;当采用不带速饱和变流器的继电器时取1.5。 35~110kV线路星形接线的电流速断保护、3~220kV线路星形接线的过电流保护、厂用变压器的速断和过流保护(含零序过流保护):m10=(KkIdz2)/IN Idz2:保护装置的动作电流; IN: 电流互感器Kk: 可靠系数。考虑到电流互感器的10%误差;取1.1。 具有方向性的保护装置:m10=(KkIkmax)/I1N Ikmax:当保护安装处的前方或后方引出线短路时,流过电流互感器的最大电流的周期分量; Kk: 可靠系数。当保护动作时限为0.1S时取2;0.3S时取1.5;大于是1S时取1。 非方向性的阻抗保护: 线路差动保护(纵差、横差和方向横差):m10=(KkIkmax)/I1N Kk: 可靠系数。考虑短路电流非周期分量对电流互感器励磁的影响,当差动保护不采用速饱和变流器时取2;采用速饱和变流器时取1.3。 Ikmax:外部短路时,流过所接电流互感器的最大电流的周期分量;对于双回线横差保护,因双回线阻抗相等,在外部短路时,流过每回线的短路电流只是Ikmax的一半。 分析结果 将实测阻抗值按最严重的短路类型换算成Z;然后根据计算出的电流倍数m10,找出与m10倍数相对应的允许阻抗值Zfh,如果Z≤Zfh时为合格。 当电流互感器不满足10%误差要求时,应采取以下措施 改用伏安特性较高的电流互感器二次绕阻,提高代负荷的能力; 提高电流互感器的变比,或采用额定电流小的电流互感器;以减小电流倍数m10; 串联备用相同级别电流互感器二次绕组,使负荷能力增大一倍; 增大二次电缆截面,或采用消耗功率小的继电器;以减小二次侧负荷Zfh; 将电流互感器的不完全星形接线方式改为完全星形接线方式;差电流接线方式改为不完全星形接线方式; 改变二次负荷元件的接线方式,将部分负荷移至互感器备用绕组,以减小计算负荷。 参考文献 1.杨奇逊.微机型继电保护基础北京:水利电力出版社,1988 2 ZL:导线阻抗 Zφ:继电器线圈阻抗 ZN:零序回路继电器线圈阻抗 图21-为铁芯不饱和 2-为铁芯饱和时 图1