如果你的空开在电表前,也就是空开的输出进入了电表,为什么开关推不上去?这里的问题有四个:
a)电表线圈烧坏了,引起了线路有短路、
b)电表输出的用电负荷运行的线路上出现了过载用电器,或者线路中有短路、
c)你电表上方空开的输入电压低于标准电压10%,也就送不上电、
d)你的空开拨动的手柄里的弹性拨转点失灵,不起弹性返转跳动,我修过好多这一类的开关拔动钮,手柄只有弹性荡动,而不能跳过去。
解决的办法如下:
1、先用万用表量一下空开上桩头的电压是多少?如电压低于10%空开送不上,如果电压不低:
2、用螺丝起子拆掉空开下方的输出线、推动手柄,如好推就是电表往下有问题:
3、接上电表上桩头,拆去电表的输出线,再推手柄,如果好送电,那就电表正常,问题找到了,家中线路有短路。(你也可从家中的线先拆,逐步往上查)
4、如果上方办法都试过,根本没法推送,那就证明空开手柄失灵了,外行人无法拆开调节的、要更换新的。
单相220伏空开跳闸有可能是负荷过载了,也就是说你使用这一路空开的线路上的用电功率超过了空开的安全值,这里有一个数值,空开的安全电流,每一个空开上面都会有安全使用范围。比如16安的空开,你用电设备电流超过16安就会跳闸。
如果你的空气开关配置比较大,超出了你的线路安全值,当用电功率过大出现线路负荷不了,断路了空气开关也会跳闸,如果你你这一条线路出现了地线和零线相接,漏电保护器也会动作,当然,火线和地线相接了漏电保护器也会跳闸。如果以前这些情况都排除了(过载,短路,某个插座或者开关里有水或者,会导电的物品)。那么最后一个原因就是你的空气开关,老化了。
这里不去详细讲空开原理,你能初步了解空开的原理是防:a低电压,b过电流,c短路、
因为空开里有:低压及短路衔铁线圈,有过流元件使双金属片膨胀顶开脱扣扛杆,这三点中有一项出问题都不能导通工作,一旦跳闸,空开就不再送电,而要人为拨动手柄才能送电!
1.负荷侧短路,2过负荷,3.欠压,过压,4.漏电,5.反冲击电流,6断路器本体内部机械故障及断路器使用环境造成的