1.2 BSS 对基于FTU 的馈线自动化的影响在V2G 运行方式下,会对馈线自动化产生如下影响:1)使得瞬时性故障发展成为永久性故障。故障发生后重合器R1 跳闸,在R1 重合闸之前,BSS仍向故障点提供电流,使得故障点电弧无法熄灭, R1 重合闸失败,即使是瞬时性故障也会发展为永久性故障,降低了供电可靠性。2)当故障点在BSS 上游时可能会导致故障区域判断不正确。虽然BSS 放电时由于充放电机中逆变器的限流要求导致BSS 提供的最大短路电流仅为其额定放电运行时的2 倍,但BSS 容量较大时,也将提供较大的短路电流,可能导致系统判定负荷开关2 也流过短路电流,从而错误地将故障区域判断为负荷开关2 和3 之间。3)当故障点在BSS 下游时重合器R1 检测到的故障电流减小。当故障发生后,R1 检测到的故障电流比BSS 不接入时小,可能会对馈线自动化产生一定的潜在影响。