1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线
如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算
那么1平方线=1.13mm左右
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
通用工具
1验电器(电笔)
它是用来判断电气设备或线路上有无电源存在的器具。分为低压和高压两种。
(1)低压验电器的使用方法
使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度
1)当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。
2)为防止笔尖金属体触及人手,在螺钉旋具试验电笔的金属杆上,必须套上绝缘套管,仅留出刀口部分供测试需要。
3)验电笔不能受潮,不能随意拆装或受到严重振动。
4)应经常在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电笔不准使用。
5)检查时如果氖管内的金属丝单根发光,则是直流电;如果是两根都发光则是交流电。
注意事项:
使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。
验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮
验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。
验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。
(2)高压验电器的使用方法
1)使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。
2)在户外时,必须在晴天的情况下使用。
3)进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。
4)使用前应在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电器不准使用。高压验电器应每六个月进行一次耐压试验,以确保安全。
2钢丝钳(常见)
钢丝钳在电工作业时,用途广泛
1)钳口:用来弯绞或钳夹导线线头。
2)齿口:用来固紧或起松螺母。
3)刀口:用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层。
4)铡口:用来铡切钢丝和铅丝等较硬金属线材。
(1)钳柄上必须套有绝缘管。
(2)钳头的轴销上应经常加机油润滑。
注意事项
使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
3、螺丝刀(常见)
螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。
螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。
螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。
注意事项
带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。
为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
4、电工刀
电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。
(1)使用时刀口应朝外进行操作。用完后应随即把刀身折入刀柄内。
(2)电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,不能在带电体上使用电工刀进行操作避免触电。
(3)电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。
5、电工工具夹
是电工用来盛装随身携带最常用工具的器具。形状如图4所示。使用时用皮带系结在腰间。
6、斜口钳
专用于剪断各种电线电缆
7、剥线钳
使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先将要剥削的绝缘长度用标尺定好,然后将导线放入相应的刃口中(比导线直径稍大),再用手将钳柄一握,导线的绝缘层即被剥离。
8、电烙铁
焊接前,一般要把焊头的氧化层除去,并用焊剂进行上锡处理,使得焊头的前端经常保持一层薄锡,以防止氧化、减少能耗、导热良好。
用电烙铁焊接导线时,必须使用焊料和焊剂。焊料一般为丝状焊锡或纯锡,常见的剂有松香、焊膏等。
注意事项:
使用前应检查电源线是否良好,有无被烫伤。
焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。
当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。
当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡;不可敲击。
焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。
焊接完毕,应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生。
线路安装工具
1、墙孔錾(zàn)
有圆榫錾、小扁錾、大扁錾和长錾四种。
(1)圆榫 (sǔn)錾:如图中a,用来錾打混凝土结构的木榫孔。
(2)小扁錾:如图中b,用来錾打砖墙上的木榫孔。
(3)大扁錾:如图中c,用来錾打角钢支架和撑架等的埋没孔穴。
(4)长錾:图中d为圆钢长錾,用来錾打混凝土墙上通孔。
在使用墙孔錾时要不断转动錾身,并经常拔离建筑面,使孔内灰沙、石屑及时排出,避免錾身堵塞在建筑物内。
2、冲击钻
它是一种电动工具,可以作“电钻”也可作“电锤”使用。使用时只需要调至相应的挡位即可。
(1)应在停转的情况下进行调速和调档(“冲”和“锤”)时。钻打墙孔时,应按孔径选配专用的冲击钻头,冲击钻头
(2)钻打过程中,为了及时将土屑排除,应经常把钻头拔出;在钢筋建筑物上冲孔时,遇到坚硬物不应施加过大压力,避免钻头退火。
3、紧线器
用来收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路的导线。使用时定位钩必须勾住架线支架或横担,夹线钳头夹住需收紧导线的端部,然后扳动手柄,逐步收紧。
4、剥线钳(同上剥线钳,使用更方便)
用来剥离6mm2以下的塑料或橡皮电线的绝缘层。钳头上有多个大小不同的切口,以适用于不同规格的导线。使用时导线必须放在稍大于线芯直径的切口上切剥,以免损伤线芯。
5、管子钳
用来拧紧或拧松电线管上的束节或管螺母,使用方法与活动扳手相同。
1,调节钳口适当间距以适应管子口径,保证钳口能卡住管子。
2,一般左手扶按在钳口头部,要稍作用力,右手尽量按在管钳柄的尾端,使用力距长些。
3,右手用力往下按,使管件拧紧(松)。
6、蹬板
又叫踏板,用来攀登电杆。绳的长度一般应保持一人一手长。蹬板和绳均应能承受300kg以上的重量,每半年要进行一次载荷试验。要采取正确的站立姿势,才能保持平稳。
也可采用脚扣来攀登电杆,攀登速度较快,登杆方法简单,但作业时不如蹬板灵活舒适,易于疲劳,适用于杆上短时间作业。
7、防护用品
登杆操作必须戴防护帽、防护手套,穿电工绝缘胶鞋和电工工作服。
设备装修工具
1、顶拔器
俗称拉具,分为双爪和三爪两种,是拆卸皮带轮和轴承等的专用工具。使用时各爪与中心丝杆应保持等距离。
2、套筒扳手
用来拧紧或拧松沉孔螺母,或在无法使用活动扳手的地方使用。由套筒和手柄两部分组成,套筒的选用应适合螺母的大小
3、滑轮
俗称葫芦,专用于起吊较重的设备,如图13所示。在起重过程中,如需随时定位,或为防止在起吊时设备翻滚,应采用组合滑轮。