由于每一个电表的采样电阻都有误差,所以走多之后每个表的读数是不同的。但因每一个表都自己有校准所以三个表的累加总数是准的
线阻会导致进出电流不一致,导致报你窃电
好像一户只能装一个电表,而且手续好麻烦
楼主想一户三表?供电局又不是傻子!
没什么用吧,供电局应该会把三个表的加起来再算阶梯电价的。比如我家有两个燃气表,一个只有几十方,但另一个几百方已经到了第二阶梯,两个都开始按第二阶梯算了。
一户一表,电力公司是按户收费的
如果能伪装成三户,应该没啥问题。但是这三个空开应该换成三个接触器。搞个联动,防止同一个时间点有多于一个导通。
我只知道,供电局是不允许用户动电表的线路,尤其是电表的进线。电表的接线盒盖子是有封印的。
看了下回复,好多网友误解了,这三个表是三家人的,只不过其他两家长期无人,经商量后,对方同意借出使用,并不是窃电的,原来是A电表走900度电,现在变成A,B,C电表各走300度而已,是让三个电表的走数平均一些,但总的电表走数还是没有少,就是想实现这个目的而已。
可以啊,前面都有人说了,不过最好同时只有一个电表工作,不然会报窃电。
直接去供电局办个合表计费的业务好了每度固定六毛,不过要5人起
为何不能同时工作?怎么会报窃电呢?
要担心的不是窃电,这3个电表的后端空开输出是接在一起的,如果是单相电表的话,要确认这3户人家用的是同一相。
确认三个表的进线是同相,但前面有网友说了,会有问题,但不知道问题点在哪里
不同相可以淘宝找双电源切换开关
供电局不允许的
电流从一块表进,从另一块表出,如果有漏电保护,漏电就跳闸了,如果没漏电保护,流进电流那块电表会认为表后零线接地窃电。
3块表切换,同一时间只接入一块用,到是可以,怎么布线就得看实际情况了,表箱里肯定动不了。
我们家有两个表,一个自家的另一个是表哥家的但就把表装我家没用,要楼主的方法可行交电费得交两家。
3组线进入,线阻可能不一样,所以可能会存在某组火线电流和零线电流不一致的情况。
通俗夸张的举个例子,假设2组:
A组火线电阻1欧,零线电阻2欧
B组火线电阻1欧,零线电阻4欧
假设负载总电流是2A的话,A组火线电流为1A,零线电流为0.666A,B组火线电流为1A,零线电流为1