人防通风设备主要有哪些类型?
人防通风的方式主要有送风机、过滤吸收器、滤尘器和手动密闭阀,下面新疆人防门厂家给大家说说人防通风设备主要有哪些类型?
1、送风机
送风机是整个人防通风防护系统的动力部件。《人民防空地下室设计规范》规定战时电源无保证的人防地下室,为了确保通风的可靠性,通风机应选用电力与人力两用通风机。该种风机是对应核武器、生物武器和化学武器的情况下,采用滤毒通风防护的必要设备。当正常供电时,采用电力驱动,否则采用人力驱动。目前常用的电力与人力两用通风机主要有SR900型电动脚踏两用风机、DJF-1型电动脚踏两用通风机和F270型电动手摇两用风机。电动时风量应满足清洁通风量要求,人力时应满足滤毒通风量要求,隔绝通风关闭所有密闭阀门,打开风机吸入口插板阀即可。无论是电动还是脚踏,风机均应能满足清洁通风和滤毒通风风量和通风系统阻力的要求。
2、过滤吸收器
选择过滤吸收器的主要作用是用于吸收空气中的毒物、毒烟、毒剂蒸气、放射性灰尘和细菌气熔胶等,是通风系统的关键设备。一般采用SR型过滤吸收器,目前有三种规格,额定风量分别为300m3/h,500m3/h,1000m3/h,选择时应根据滤毒通风量进行选择,可多台并联使用,利用支架落地安装,选择必须注意使滤毒风量不超过该过滤吸收器的额定风量。吸收器的两端管道上应预留DN15测压管接口,根据测压管测定阻力可及时判断吸收器是否失效。
3、滤尘器(粗效过滤器)的选择
滤尘器不仅用于清洁通风时过滤空气中较大颗粒的灰尘且用于滤毒通风时滤除粗颗粒爆炸残余物、毒物和放射性物质。一般均采用LWP-X(D)型油网滤尘器,其为片式或块式结构。每个滤尘器的风量必须控制在800-1600m3/h,设计时应注意在滤尘器两端的管道上预留DN15测压管接口。
4、手动密闭阀的选用
密闭阀是人防地下室防护通风系统中的重要设备之一,有手动和电动两种,一般均采用手动密闭阀。它一般设置在染毒区的进风和排风管路上,用于平时和战时通风方式的转换。对于进风系统,按《人民防空地下室设计规范》5.2.8条提供的图示(a)(h)(c)设置手动密闭阀,清洁式通风管路和滤毒式通风管路上各设2只,共4只;对于排风系统,按《人民防空地下室设计规范》5.2.9条提供的图示(a)(b)(c)设置手动密闭阀,分别设在排风管穿密闭墙和防毒通道处。
经过我的介绍,你懂了吗?如果你觉得我的分享对你来说有很大的用处,并且能够让你应用到你的生活中去,还想了解更多乌鲁木齐人防工程的小知识,就登陆我们的官网吧!