被测对象包括设备中的接地系统、 非金属材料、防静电产品等。 A.0.2 设备接地测量应符合下列规定: 设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC 系列接地摇表测 量。接地板与电流电极间距应为 40m,电压电极与电流电极间距应为 20m。 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:当电阻小于 1MΩ 时,可用普通万用表或高阻计测量; 当电阻大于或等于 1MΩ 时,可用 500V 以上高阻计或兆欧表测量。 A.0.3 非金属材料导电性能测量应符合下列规定: 当体积电阻率大于或等于10 m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78 规定测量,测量仪表可用 ZC36、ZC43 等高阻计。试样尺寸:方形 100100(mm)或圆形 φ100mm。 当体积电阻率小于10 m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》GB2439-81 规定 测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于 10 12 试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。 纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85 进行测量,其中试样量为 20.1g。测试仪器 则采用 RC 充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。