送风机配电箱向消防控制室穿几根线海湾设备
这个风机控制箱需要到报警主机多线盘需要7根线,楼层消防联动4根线的电源线和信号线,远程直启线手动线的4根线到控制室按钮的。
海湾产品多线制连接消防泵几根线?连风机几根线?
是采用下图的多线终端器吧,目前海湾消防的大多使用这接线的话,就接启动控制的话,3根线就可以了,如下图如既有启动线又设置了停止控制,就需要6根线,如下图单控和启停双控接线原理其实是一样的。
海湾消防设备多线风机怎么接线
一般由多线控制模块跟8301控吧,具体接线需要将模块的接点根据风机控制柜接入。原来看过别人接过,不知能不能帮上你。加油!
消防风机要用多线,与总线,怎么接线
消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂...
消防补风机需要多线控制么
消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂...
海湾消防设备多线风机怎么接线
一般由多线控制模块跟8301控吧,具体接线需要将模块的接点根据风机控制柜接入。原来看过别人接过,不知能不能帮上你。加油!