冷冻泵的变频调速系统,可以简单地根据回水温度进行控制如下:回水温度低,说明房间温度低,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度;回水温度高,说明房间温度高,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度。简言之,对于冷冻水循环系统,控制依据是回水温度,即通过变频调速,实现回水的恒温度控制,此种控制方法只适用于扬程有足够裕量的前提下。冷冻水循环系统也可采用恒压控制(其原理与恒压供水一样)或温度、压力联合控制。采用一台55KW变频器对两台电机进行拖动,具有变频/工频切换功能,温度由变频器检测,运行泵与备用泵可相互切换运行。
冷却泵供水系统的考虑:由于冷却塔的水温是随环境温度而变的,其单侧水温不能准确地反映冷冻机组内产生热量的多少。所以,对于冷却泵,以进水和回水间的温差作为控制依据,实现进水和回水间的恒温差控制是很合理的。温差大,说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度:温差小,说明冷冻机组产生的热量小,可以降低冷却泵的转速,减缓冷却水的循环速度,以节约能源。采用一台55KW变频器,采用双温度控制。
冷却塔风机有两台。在正常状态下,风机是恒定转速,没有变化。我们采用一对一方式,即一台变频器拖动一台风机。以冷却水的进水温度作为控制对象,温度传感器与变频器构成闭环控制,温度传感器检测进水温度,将其转换为电信号调节变频器的频率。当进水温度超过设定值时,风机高速运转;温度低于设定值时,风机低速运转。冷却塔风机采用两台11KW变频器对两台风机进行拖动。
2 应用数字式中央空调节能系统
通过使用先进的自动化控制系统来对中央空调系统进行控制,在满足使用的前提下,有效的避免由于中央空调的设计、施工和中央空调实际使用情况有较大差异所带来的缺陷,不仅能提高中央空调使用的舒适度,更能大幅度的降低中央空调在低负荷运行时的能耗,提升中央空调系统的自动化能力。
针对于酒店行业的中央空调运行的特殊性,使用数字节能系统控制对其中央空调系统进行自动控制运行是最好的解决方案,该系统的特征是通过采集中央空调水系统中的温差、压差和流量信号,经过负荷随动跟踪系统的分析和运算,给出时变控制量,从而改变系统的冷冻水流量、冷却水流量,去适应空调末端负荷的变化。并使空调主机输出负荷量也随之变化,保证空调主机系统始终处于优化工作状态,使系统的效率(COP值)始终保持最佳值。其最大的优点是系统的能耗随负荷的减少而降低。