这有两种情况,介绍如下。
(1)测得电容型少油设备的电容量比历史数据增大。此时一般存在两种缺陷。
1)设备密封不良,进水受潮。因水分是强极性介质,相对介电常数很大(￡,= 81),而电容与Cy成正比,水分侵入使电容量增大。
2)电容型少油设备内部游离放电,烧坏部分绝缘层的绝缘,导致电极间的短路。由于电容型少油设备的电容量是多层电极串联电容的总电容量,如一层或多层被短路,相当于串联电容的个数减小,则电容量就比原来增大。
(2)测得电容型少油设备的电容量比历史数据减小。此时,主要是漏油,即设备内部进入部分空气。因为空气的介电常数￡约为1,故使设备电容量减小。