最新回答

有两种可能一是试验按钮没有按下去,二是总开关到分开关之间的电线有破损漏电造成了电线短路。 检查方法.1按下试验按钮,如果还跳, 2关掉总开关后,将总开关下面的接线拆下来可用电笔检查总开关下面是否有电, 然后将总开关打上去.如果不跳,就是线路有问题,如果还跳,就是总开关故障,更换总开关即可,。
1天前

电源总开关处如何装修

我在那面墙上上做了1个方的木块(,其中1个是可以打开的里面就是这个总开关。

150平米套房电源总开关应设多少安的

没有规律,要按照有多大负载功率才能决定断路器型号!

华润橡树湾的房子电源总开关为什么安装在主卧室

这个你真的只要去问开发商了,反正这个一个是他是设计缺陷嘛,反正很麻烦。###因为可以整小偷呀。你问这个就奇怪了开发商弄的东西哪个晓得###开发商设计上的东东,不太清楚!

电源总开关处装饰方面是什么谁清楚

那叫配电箱,现在有专门的配电箱画,还有做成可以平移的装饰门或是装饰画的###那是家庭分配电箱,里面是家里的总电源开关(空开)、控制插座和灯具的分开关(空开)以及漏电断路器。我建议你在它正上方钉一个钉子,然后挂一幅大一点的油画、照片之类的东西遮挡就可以了。既美观又方便,并且不影响需要的时候开启配电箱门。

电源总开关装饰有哪些技巧

那是家庭分配电箱,里面是家里的总电源开关(空开)、控制插座和灯具的分开关(空开)以及漏电断路器。我建议你在它正上方钉一个钉子,然后挂一幅大一点的油画、照片之类的东西遮挡就可以了。既美观又方便,并且不影响需要的时候开启配电箱门。仅供参考

家里房子装修电源总开关怎么样装听说有人是用柜子那种来装饰的下面还可以挂钥匙扣

就是在总闸那 外边价格盒子 做成各种造型 有卖成品的 你也可以自己设计一个 做起来也不复杂

家庭总开关怎么接线

首先把电源线的火线接到电源插座上的L接口上,同时用导线一起连接到开关的L接口上,开关的另一个接口接照明灯的火线引线到灯座上,灯座的另一个接口直接接零线即可。插座上的电源线零线直接接到插座的N接口上,地线接E接口上就OK。希望我的回答对你能够有所帮助

楼层总开关不跳闸三相开关正常照明总开关零线对地

对地怎么啦 ?

美的电热水器电源开关灯打不开是怎么回事

电源灯不亮可能是电源指示灯坏、是电源指示灯限流元件坏或者引线断了,电源没有加到指示灯上。因为加热灯亮了说明机器电源基本正常;个别机器加热和电源指示也是加热与不加热之间的切换开关控制的,因此也与这里有关系。

空气开关跳闸,总开关推上去再推上去插座的,总开关就跳闸,但是不停电,灯还亮,为啥

从实体图可以看出,总开关是一只DZ系列漏电保护开关,导致总开关的跳闸原因是,有插座回路漏电或短路引起。如插座开关不合,总闸开关可以合上。你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有断电。现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最后一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开关上端口的总火线接在一起。也就是说照明线的回路只经过电度表,不受总开关的控制。

家庭电源总开关打不开总跳闸

有两种可能一是试验按钮没有按下去,二是总开关到分开关之间的电线有破损漏电造成了电线短路。 检查方法.1按下试验按钮,如果还跳, 2关掉总开关后,将总开关下面的接线拆下来可用电笔检查总开关下面是否有电, 然后将总开关打上去.如果不跳,就是线路有问题,如果还跳,就是总开关故障,更换总开关即可,

电源总开关老是跳闸

隔多久跳一次? 什么时候开始 跳 的啊 , 最近有使用新电器吗 用电太大或电源开关老化

家中电源总开关!

总开关叫空气断路器。有个小按键的叫漏电断路器,起防止触电或电器外壳带电引起的触电作用,按钮的作用是测试用的既检测漏电功能的正常与否,在有电源接入时按动它,开关就会关闭,差不多3个月按一次,如果不会关闭说明他已经失去保护作用就要立即更换。你的电源在下雨的时候容易跳闸和上面讲到的有关系。跳闸时将家里的用电器全部从电源拔掉,然后挨个插上看是什么用电器引起的跳闸,找到后用兆欧表测一下是否防水性下降导致外壳带电接地引起跳闸。否则就是某一趟线路出现的绝缘破裂接地引起的跳闸,更换之

室内电源总开关跳闸是怎么回事

可能原因有几个方面,不妨一一排除:
1、如果之前不跳,现在某个电器或开关,一开就跳,则是这个电器存在漏电或短路现象;
2、如果之前也跳,现在多开一个电器或开关,就跳,则是这个开关电流限值不够,需要换大的开关;
3、这个空气保护开关老是跳闸,一般在夏天时容易发生基本都是几个空调同时开,则基本是空气保护开关容易容量不足,换个大的(看开关上的字 C30 或C20,C代表电流,30代表电流限值)。

太阳能热水器漏电引起电源总开关跳闸是咋回事

一般是加热棒烧裂,引起漏电,换个加热棒就能解决
答案你自己都说了。
线路短路,找太阳能热水器特约维修部维修

室内电源总开关!及电工问题

1、配电箱里的闸叫空气开关,在漏电和短路情况下及时跳闸,保证用电安全。一般第一个最大的是总空气开关,第二个照明回路的空开,第三个是客厅卧室插座回路的空开,第四个厨房插座回路的空开,第五个卫生间回路的空开,第六个空调插座的空开,分路控制不易造成过载。 2、一火线一零线一地线三项为一组。 3、空调加过载开关没遇到过,是不是空调没有单独的电路和客卧插座同一路电,为防止连接家用电器过多容易过载而加的。 你的两个问题我都有回答,结合起来看。

关于装修电源总开关怎么处理

可以藏在壁厨中啊, 千万别移动就行。全是主线。无接头。 如放不到里面,可以在上面放个横隔板,上面可以摆画和装饰品。。

LG液晶电视 电源总开关问题!

如果是电源总开关 内部接触不良,只能换新的

我家空调插在插线板上不跳闸,遥控一开机就跳闸是连接空调电源的问题吗是室内电源总开关跳闸,

多数原因是家里电路的问题。空气开关这样跳一般来说有可能是过载了。因为你开排风没事,但是开空调有事的话就是这个原因。放大接入电源就行。一般来说不超过3匹的话四平方线独享肯定够了。如果不是这个原因再检查空调。

用户电源漏电,用户电源空开保护开关不跳闸,跳陪电室的进户电源总开关,为什么都是什么原因造成的!谢谢.如

配电室的灵敏度比用户的高,或者是用户的电路线路问题而跳开用户的空开。正常使用情况是用户的空开灵敏度比上一级的高,一次类推。
http://www.17house.com/sp/zhihu/63/1388982556069507.htm 家庭电源总开关打不开总跳闸