开关的相应位置与微机保护采集的是一致的。
举例说明,在常开节点下,开关柜断路器是合位,那么微机保护中的相应的那个开入量显示合,如果开关的断路器在分位的话,那么微机保护的相应开入量显示分。如果是常闭点的话,那么显示的相反。对于控制回路来讲,如果要查找问题,就得了解控制回路。如果自己用导线直接在合闸回路或者分闸回路上接上直流正电110V,开关柜可以正常动作,那么对于开关柜来讲,控制回路一般没有什么问题。那么就按照图纸来检查微机保护到开关柜接线端子之间是否有误。对于开关柜来讲,经常的合闸分闸,时间长了,接线端子的线经常会有松动的现象。
因此在查线之前需将端子上的线再紧一下再看,如果还有问题再继续查问题。查线时需依据图纸,顺藤摸瓜,一步步来,一点点查,问题一般都会很快迎刃而解。