上面两张图是原理接线图和实物接线图。
从图中我们可以看到,控制开关的两个接线端,分别连接了一个二极管,然后把二极管的一端并在一起,用一根导线连接两个开关。
两个开关的公共端一个接火线,一个出火线连接的灯泡。
这里需要注意的是每一组的二极管的极性方向要一致才可以导通。
缺点是二极管的半波整流降低了灯泡的亮度,这样的接法对后期的维修也不方便。
其实双控开关的接法还有脑洞大开的,比如下面这两张图。一张是实物图,一张是接线图。
电工朋友把零线和火线都接到了开关,然后从开关的公共端连接到灯泡。一个开关连接的是火线,另外一个开关连接的是零线。具体的接线大家可以参照上面的图。
这种接法有一定的安全隐患,也不符合规范。但是能想出这种接法的,也是一定是经验丰富的老电工。
正规安全的双控开关的接法应该是下面这个样子的。
火线进A开关的公共端,从B开关的公共端连接到灯泡。中间用两条线连接L1和L2。这样就就实现了两地控制一盏灯。
当然,现在已经发展到了遥控开关,但是作为一个电工,这些最基本的常识还是要有的。