看到这个提问迷糊了一下,下意识就想写技术上的,转头想了下题主百分之九十可能性是施工方,因为如果是供电公司基层配电检修队的,随便问个有经验的同事都知道怎么搞。
如果你是施工方,建议老老实实通知供电单位,需要的话老老实实交罚款,然后由供电单位处理。这种事一般都需要停电检查处理的,因为很难讲铠装有没有破,有没有进水。交给供电单位稳当地多,如果自己处理搞不好出人身伤亡事故,进水的话即使当时没出事处理完了,几个月电缆后也可能要爆米花的。