不同材质翅片的复合,都是更为常用规格的管子。蒸汽型翅片管换热器是由顺空气流向的三排交叉排列螺旋翅片管组成。散热翅片管的加工工艺是把冷轧钢带采用机械绕制方法绕在无缝钢管上。钢管规格Ф21×2mm,绕15×0.5mm的皱褶钢带,呈螺旋状。片距分别为5mm(D型,大),6mm(Z型,中),8mm(X型,小)三种共三十八种规格。蒸汽型翅片管换热器的特点是结构紧凑,外形美观,偏于安装,方便管理,经久耐用,不仅适用于集中送风式采暖,同时也适用于局部采暖,或其他用途。外形美观,安装方便,散热均匀,温度容易调节,可根据需要在室内任何排列组合,即可单管连接也可多管并联连接供热。
暖气片的特点
虽然南北方冬季环境温度有较大差异,保温也不相同,可以根据80-120W/㎡的散热量配置散热器。我们生产的翅片管散热器是工业集中送风,用于加热空气,其要求远大于民用采暖的暖气片。翅片管散热器的散热量与热源(蒸汽、导热油)的温度有很大关系,与翅片管的材质有关,与空气的进出口温度有关,与空气质量流速及翅片管的排列有关。制造工艺精密。由于要家装效果图扣压机压管机求密封严密,因此它的加工标准比较高。因为一旦出现渗漏就得解体维修,很难查到。再一个对耐腐蚀性也有一定的要求,由于板翅式换热器主要材质是铝合金原料,铝合金材料抗氧化家装效果图扣压机压管机性较差,容易腐蚀,因此,流体介质含酸等成分较高的时候。