温度传感器用于监控环境温度,室内蒸发器温度传感器用于监测蒸发器温度,防止过热及结冰;室外管温度监测冷凝器温度。
如果上述传感器损坏,则可以相应地产生故障代码,正常情况下能够灵敏地进行停机保护。
室内风机温度保护安装在风扇的外壳上,串于电脑板供电中,一旦风机超温,就能停止工作,待风机温度正常后再重新开机,这在家用壁挂机上更常见。
引起保护的原因是,蒸发器及防尘网上的灰尘较多,导致制冷(制热)效果变差。
当制冷剂过多时,会引起冷凝器升温,压缩机升温排气压力大
制冷剂太少也会导致蒸发器结冰并进入保护停机状态。
2、压缩机的热保护及过流停机保护
安装在压缩机上的热继电器也称为过载保护器,一些压缩机内部还配备了内置的热继电器。
这种类型的热继电器可用于过流保护和超温保护,两个条件只需满足一个进入保护。
此类保护通常应用于单相空调,绝大多数单相电动空调用于家庭,而空调一般不能使用太多,220V电源空调。
在三相空调中,三相使用热继电器并具有电流调节功能。一旦进入保护状态,必须手动重置。
检测方法:首先检查冷凝器上灰尘是否过多,灰尘过多会影响散热,并检查风机是否正常运行,散热不良可能导致压缩机过热以及相关的压力保护动作。导致整机停止工作。
过量的制冷剂会导致排气压力增加,从而使压缩机过载并且还可能导致压力保护。
制冷效果差并且蒸发器结冰是由于制冷剂过少造成的。这也是导致压缩机无法正常休息并导致过热保护停机,这种现象很常见。
另外,当换向阀窜气导致压缩机快速升温时,制冷(制热)效果均差;毛细管堵塞也会导致压缩机异常升温。
对于热继电器保护,如果只有压缩机受到保护,基本上可以启动室内外风机,但压缩机不工作,如果发生其他保护,整机无法运行。
3、相序停机保护
采用相序停机保护是三相空调的独特电路,通常用于商业场所。
为了确保压缩机的旋转方向,都是使用设有相序保护电路的旋转式压缩机的空调。
此外,它还可以用作缺相(缺少火线)保护,可在电源异相时激活。
引起相序保护的原因是在初始安装期间相序错误连接。
如果在使用过程中发生相序保护,则电源部门在修复电路时不会引起相位变化。
检测方法:交换三相电源的任意两相。保护时,首先检查三相电源是否正常
对于一些旧的空