参数　序号　分区房间名称　空气　菌落数　级别　与室外方向相邻相通区域的　静压差　正+　负-　无要求　最小换气次数(次/h)　室内温度(℃)　室内相对　湿度(%)　室内噪声　dB(A)　新风　送风　排风　冬夏冬夏1普通工作区值班室(外)　Ⅴ　　2　6　/　22　27　/　/　≤50　2　入口前室　Ⅴ　　/　3　自然压出　50　3　医护人员卫生通过(含卫生间、换鞋、更衣、淋浴)　Ⅴ　　/　6　/　25　28　/　/　≤50　4　患者防护处置间　Ⅴ　　/　6　/　25　28　/　/　≤50　5　配餐　Ⅴ　　2　6　2　20　26　/　/　≤50　6　库房　Ⅴ　-　2　4　2　55　7　无菌物品存储室　IV　+　2　4　55　8　防控区全新风隔离病房　IV　-　10　10　13　24　26　30　60　≤45　9　循环风隔离病房　IV　-　3　12　6　24　26　30　60　≤45　10　病房内卫生间　IV　-(病房向卫生间定向气流)　/　/　4　45　11　进入隔离病房的缓冲间　I　-　/　60　6　宜高　于病　房　宜高于　病房　/　/　≤50　12　辅助防控区隔离病房前(内)走廊　Ⅳ　-　2　6　4　20　27　/　/　≤50　13　隔离病房后(外)走廊　Ⅳ　-　2　6　4　20　28　/　/　≤50　14　冲洗消毒更衣室　Ⅳ　-　2　6　4　20　28　/　/　≤50　15　检验室　Ⅳ　-　2　6　4　20　26　30　60　≤50　16　治疗室　Ⅳ　　2　6　/　22　26　30　60　≤50　17　值班室(内,兼休息)　Ⅳ　+　2　6　/　24　26　/　/　≤45　28　18　医办　Ⅳ　+　2　6　/　24　26　/　/　≤50　19　护办(护士站)　Ⅳ　+　2　8　/　22　26　/　/　≤50　20　无菌物品存放(可分辅料和物品)和发放　III　+　2　6　/　20　27　30　60　≤55　21　内走廊与非防控区间的缓冲间　I　+　4　60　自然压出　宜高　于内　走廊　宜高于　内走廊　/　/　≤50　22　污物处理区污物暂存　Ⅴ　-　/　/　4　55　23　污物污具清洗　Ⅴ　-　/　2　4　55　24　消毒室　Ⅴ　-　/　2　4　55　25　卫生洁具间　Ⅴ　-　/　2　4　55　注:1)“/”表示无明显规定,视需要与设备状况确定;　2)多人间循环风隔离病房取大值;　3)冬季无空调采暖的只能用辐射供暖或踢脚线式供暖,房间换气次数可减少　1/3;　4)照明有关参数见正文;　5)实际温度可比表中数值上下浮动不大于　2℃,并应可调。实际相对湿度可比表中数值上下浮动不大于　10%;　6)病房和医护人员休息室夜间噪声宜比白天降低不小于　3dB(A)。　29　6.4.2　负压隔离病房可设非全新风净化空调系统,高危隔离病房应为全新风系统,　两类系统的排(回)风口均必须设有不低于现行国家标准《高效空气过滤器》　GB/T13554　的40　级高效过滤器。新风宜集中供应。各病房应独立排风。　6.4.3　按6.4.2　条采用的非全新风系统应为每间病房独立用本室大部分空气经本室　空调机组循环、小部分空气直排的系统。　6.4.4　当符合　6.1.3　条规定,适宜采用全新风系统的,可全部病房和辅房分别共用　一个全新风系统。　6.4.5　由普通工作区进入辅助防控区的缓冲间,对内对外都应为正压。　6.4.6　负压隔离病房送风口宜设置主送风口和次送风口,当不具备条件时,也可只　在床尾设送风口。