3座灰库可分别停运,进行控制系统改造。每座 灰库控制系统改造调试结束且相关设备投入正常后,再进入下一座灰 库控制系统的改造,从而不影响机组的安全运行。 5.本技术方案的优点 1)可以在机组不停役的情况下实施改造方案,从而使改造工作 不影响电厂的经济效益。 2)在进行控制系统安装调试时,可以逐座灰库进行,从而不影响 电厂机组的运行。 6.实施改造方案的安全注意事项 1)在施工实施前应充分摸清原PLC控制柜各控制单元的接线情 2)在原PLC控制柜进行拆、接线工作时应做好相临运行设备的安全措施。如拆下的线头用绝缘带临时包扎并做好标记,对运行的 设备作好警告标志等。 3)在控制电缆施工时应注意对运行设备的保护。 4)在分系统进行调试时应密切注意对其他运行系统的影响。 7.结束语 1)改造后新程序不仅成功地解决了原系统存在的安全隐患,又 保证和完善了各种联锁保护逻辑,并结合上位机组态,实现更加灵活 的运行方式和更为直观的操作监控。增加了实时趋势图显示功能、 操作历史查询及历史数据查询功能、完善了报警系统及增加报警历史 (追忆)查询功能、增加了逻辑在线修改、另外实时逻辑监视使用十 分方便。 2)成功地解决了原系统存在的安全隐患,和改造前相比,改造 后提升灰库控制系统的自动化程度、大大降低了灰库控制系统的故障 率和潜在危险,提高了锅炉安全运行的稳定性,系统便与升级、运行 程序编制流程图参考文献 [1]《可编程控制器及其应用》.中国劳动社会保障出版社, 2007年4月第二版; [2]王建.《维修电工技师国家职业资格证书取证问答》.机械 工业出版社,2010年4月第一版; [3]《从入门到精通——三菱FX2N系列PLC技术与应用》.人民邮 电出版社,2007年9月第三版; 作者简介:陈海芹(1976.01),女,江苏省连云港工贸高等 职业技术学校高级讲师,从事电气自动化控制专业课教学。 错内容参见PLC使用手册的错误代码表。