共页第页EL一次除尘器粉焦冷却装置检测点No检测内容操作基准焦粉的高高料位当出现高高料位信号时排焦粉并报警。LL焦粉的高料位当出现高料位信号时排焦粉。L焦粉的低料位当出现低料位信号时停止排焦粉。T排粉焦温度,F冷却水出口流量,mhF冷却水出口流量,mhT冷却水出口温度T冷却水出口温度注:料位测点氮气吹扫阀门只能微开防止因氮气压力过大影响料位的检测。()焦粉冷却装置冷却水温度(T、T)焦粉冷却装置位于一次除尘器的底部将一次除尘器捕集下来的高温焦粉冷却后排出。控制焦粉冷却装置冷却水出口温度在以下防止焦粉冷却装置内部结垢共页第页EL降低换热效果。如果冷却水温度过高可通过增加冷却水的流量来调节。()焦粉冷却装置冷却水流量(F、F)中央控制室操作人员现场手动操作冷却水管道上阀门的开度调整阀冷却水的流使冷却水出口温度低于防止焦粉冷却装置内部结垢降低换热效果同时量保证排出的焦粉温度低于。