空气能热水器报03E/05E/16E故障代码解决方法
(深圳龙华区江苏华建建筑工地)
该建筑工地的一台10匹九恒空气能热水器报故障,这台空气能热水器已经用了五年时间,是从另外的工地移机过来的,由于维护得当,没有有出现过故障,移机过来时只更换了补水电磁阀,其他的都是原来配套的,使用了三个月之后工地上反映,空气能热水器机组有时候报03E代码,有时候报05E或16E代码时,按照以往的经验以及故障代码的显示来看应该是循环水流不足引起的问题,我们电话指导工地的电工师傅拆开Y型过滤器看是否有杂物堵住了过滤网,拆开之后未发现有脏堵,打上电源开机,循环泵启动,风机启,压缩机相续启动,运行十分钟左右,看起来一切正常,电工师傅有事就走开了,但是过了一个小时左右回来一看又停机报05E代码,还是原来的问题,水流不足引起的故障,这次我们把重点放在循环水泵上,关电闸然后再打开复位,机组看起来还是正赏常的启动、工作,但是,有了之前的经验,这次我们重点观察循环水泵的工作情况,果然,在大概运行二十分钟左右听到压缩机工作声音有明显的吃力,再观察循环泵,发现已经停止工作,就这样,发现了问题的原因,对症下药,更换相同规格的循环水泵之后问题解决。
对于这起案例,是循环水泵的故障导致的,水泵已经使用了五年的时间,可能已经老化,或者在移机过程中造成的,而且这类问题如果没有一定的时间和耐心是很难发现的,所以,很多事情是有原因的,只有我们想不到而已,只要细心观察,就会发现问题所在。