断 路 器 参 数 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数: 额定极限短路分断能 力 Icu 与额定运行短路分断能力 Ics。 额定极限短路分断能力(Icu)是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功 率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断 后,不再继续承载其额定电流的分断能力。其试验程序为 O—t—CO。具体方法 是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如 380V,50kA),而试验按钮未 合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过 50kA 短路电流,断 路器立即开断(O),断路器应完好,且能再合闸。经间歇时间 t 后,此时线路仍 处于热备状态,断路器再进行一次接通(C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考 核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。 此程序即为 CO。 断路器能完全分断, 则其极限短路分断能力合格(试检后要验证脱扣特性和工频耐压)。 断路器的额定运行短路分断能力(Ics)是指在一定的试验参数(电压、短路 电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经 此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,其试验程序为 O—t—CO—t—CO。它比 Icu 的试验程序多了一次 CO,经过试验,断路器能完全 分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格(O—Open 表示分断操 作;C-Close 表示闭合操作,CO—表示闭合操作后紧接着分断操作;t—表示两 个相继操作之间的时间间隔,一般不小于 3 分钟)。 额定运行短路分断能力 Ics 的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断), 由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的 5%),因此它不单要验 证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。我国国家标准 GB14048.2 规定,Ics 可 以是极限短路分断能力 Icu 数值的 25%、50%、75%和 100%。因此可以看出,额定 运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics 是 Icu 的一个百分数。 一般来说, 具有过载长延时、 短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器, 能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开 关。 不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不 能作选择性保护,它们只能使用于支路。(B 类断路器为 50%、75%和 100%,B 类无 25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。具有三段保护的断路器,偏重 于它的运行短路分断能力值, 而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极 限短路分断能力值。 无论是哪种断路器,虽然都具备 Icu 和 Ics 这两个重要的技术指标。但是, 作为支线上使用的断路器, 可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在出现的 较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必 要的浪费(同类型断路器,其高分断型,比普通型的价格要贵出许多)。因此支 线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。 而对于干线上使用 的断路器, 不仅要满足额定极限短路分断能力 Icu 的要求,同时也应该满足额定 运行短路分断能力 Ics 的要求, 如果仅以额定极限短路分断能力 Icu 来衡量其分 断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。 对于选择性 B 类断路器,还具有的一个特性参数是短时耐受电流(Icw), 是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,保持 0.05 秒、0.1 秒、0.25 秒、 0.5 秒或 1 秒而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的 电动稳定性和热稳定性的考核指标,通常 Icw 的最小值是:当 In≤2500A 时,它 为 12In 或 5kA,而 In>2500A 时,它为 30kA。 断路器的额定电流使用两个概念:断路器的额定电流 In 和断路器壳架等级 额定电流 Inm。当我们通常所说的“断路器额定电流”,是指“断路器壳架等级 额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。 多数低压断路器供应商所提供的产品资 料中, 也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断 路器额定电流”这一参数, 其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级 额定电流”的一种简称。 “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流 能力的参数, 主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最 大额定电流值。断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣 器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短 延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。标明过电流脱扣器的电流有以下几个 参数:①脱扣器额定电流 In,指脱扣器能长期通过的最大电流。②长延时过载 脱扣器动作电流整定值 Ir,固定式脱扣器其 Ir=In,可调式脱扣器其 Ir 为脱扣 器额定电流 1n 的倍数,如 Ir=0.4~1×1n。③短延时电磁脱扣器动作电流整定 值 Im,为过载脱扣器动作电流整定值 Ir 的倍数,倍数固定或可调,如 Im=2~ 10×Ir。 对不可调式可在其中选择一适当的整定值。④瞬时电磁脱扣器动作电流 额定值 Im′,为脱扣器额定电流 In 的倍数,倍数固定或可调,如 Im′=1.5~ 11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 断 路 器 型 号 规 格 1、根据什么选择断路器型号规格? 1 断路器额定电压应负荷回路要求; 2 断路器额定电流应大于回路电流; 3 断路器额定开断电流应大于回路最大短路电流; 4 断路器动稳定电流应大于回路最大短路电流的峰值电流; 5 断路器热稳定稳定电流(I.S)应大于回路短路电流作用时间(I.S); 6 断路器的操作机构应当满足回路使用的要求。 2、低压断路器: DW10 系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C 系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10 系列塑料外壳式自动开关; DZ15 系列塑料外壳式断路器; DZX10 系列塑料外壳式限流断路器; DZ20 系列塑料外壳式断路器; DZ25 系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW 系列高压户外安装多油断路器; SW 系列高压户外安装少油断路器; SN 系列高压户内安装少油断路器; ZW 系列高压户外安装真空断路器; ZN 系列高压户内安装真空断路器; LW 系列高压户外安装 SF6 断路器; LN 系列高压户内安装 SF6 断路器; 举个例子:JDZ10-10 25VA 10/0.1KV 0.2 级 J--电压互感器 D--单相 Z--环氧树脂浇注 第一个 10--设计序号 第二个 10--额定电压(kv) 25VA 容量 0.2 级 :负荷不超过 25VA 时,能满足 0.2 级精度要求 10/0.1KV:一次侧 10kv,二次侧 100v 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下: 第一个字母:。L--电流互感器 第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式; 绝缘方面,C 为瓷 绝缘,S 为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型; Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加 大容量。 第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D 级;J--加大容量;Q--加 强型。 连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。 举例:LM2-06.05 型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器” L--电流互感器 M--母线型 2--设计序号 06--额定电压为 0.6KV 05--额定电压为 0.5KV AS12/150b/2S 型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:LZZBJ9-12 150b/2S L—电流互感器 Z—支柱式 Z—浇注绝缘 B—带保护级 J—加大容量 9—设计序号 12—额定电压(12KV) 150b—浇注体宽度为 150mm 2S—热稳定电流时间 AS12/175b/2S 型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:LZZBJ9-12 175b/2S 与上面的区别在于它的浇注体宽度变为 175mm LAZBJ-12 型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器” L—电流互感器 A—穿墙式 Z--浇注绝缘 B—带保护级 J—加大容量 12—额定电压(12KV) 例如: 红圈里的代表该断路器的额定电流是 10A 。 C 为照明保护型;D 为动力保护型 DZ:塑料外壳式断路器 47:设计代号 63:架壳等级额定电流为 63A