对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。 1. 6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。 2. 380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。 3. 容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。 4. 电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。 5. 电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。