这种操作顺序是为防止万一断路器因某种原因该断而未断开时,如果先拉电源侧刀闸,弧光将造成短路,电源侧的刀闸短路将导致母线保护动作或上一级保护动作,扩大事故范围。如果先拉负荷侧刀闸,弧光短路产生在断路器的负荷侧,本线路的保护动作,跳开断路器,切断本来就准备停电的设备,不会使事故范围扩大。