高压开关柜交接试验报告 (进线柜) 工程项目	主开关编号	FLN36-12D: D1504191	制造厂	安瑞普	柜号	01	产品型式	XGN15-12	额定电压	12 kV	额定电流	630A	开断电流	25kA	一、接触电阻及试验室场地温度 T=18 ℃	相别	A	B	C	主回路电阻μΩ	58	61	63	断路器电阻μΩ	---------	---------	---------	二、对地绝缘电阻及交流耐压 用2500V摇表MΩ	相别	断口	合闸	耐压前	kV/60〞	耐压后	耐压前	kV/60〞	耐压后	A	2500	42	2500	2500	42	2500	B	2500	42	2500	2500	42	2500	C	2500	42	2500	2500	42	2500	三、分合闸速度及时间	合闸速度(m/s)	A、 3.4B、3.3 C 、3.1	分闸速度(m/s)	A、 3.2B、3.4 C 、3.2	合闸时间(ms)	A、 0.4B、0.8 C 、0.5	分闸时间(ms)	A、 0.5B、0.9 C 、0.6	四、三相合分不同期及弹跳(ms)	相别	A	B	C	合闸	不同期	0.4	弹跳	0.00	0.00	0.00	分闸	不同期	0.3	弹跳	0.28	0.11	0.36	五、触头开距及超程(mm)	相别	A	B	C	开距	10.88	11.86	11.31	超行程	3.71	3.17	3.30	六、机械操作检查	1、额定电压、最高电压分合各5次,80%电压下合闸,65%分闸,动作正确可靠,30%电压不能分闸 2、可移动部件插入抽出各5次,动作灵活可靠 3、联锁灵活可靠,程序正确	七、结论:合格	审核:试验人员:试验日期:年月 日	高压开关柜交接试验报告 (计量柜) 工程项目	主开关编号	/	制造厂	安瑞普	柜号	02	产品型式	XGN15-12	额定电压	12 kV	额定电流	630A	开断电流	25kA	一、接触电阻及试验室场地温度 T=18 ℃	相别	A	B	C	主回路电阻μΩ	52	55	53	断路器电阻μΩ	---------	---------	---------	二、对地绝缘电阻及交流耐压 用2500V摇表MΩ	相别	断口	合闸	耐压前	kV/60〞	耐压后	耐压前	kV/60〞	耐压后	A	2500	42	2500	2500	42	2500	B	2500	42	2500	2500	42	2500	C	2500	42	2500	2500	42	2500	三、分合闸速度及时间	合闸速度(m/s)	------------------	分闸速度(m/s)	------------------	合闸时间(ms)	------------------	分闸时间(ms)	------------------	四、三相合分不同期及弹跳(ms)	相别	A	B	C	合闸	不同期	---------	弹跳	---------	---------	---------	分闸	不同期	---------	弹跳	---------	---------	---------	五、触头开距及超程(mm)	相别	A	B	C	开距	---------	---------	---------	超行程	---------	---------	---------	六、机械操作检查	1、额定电压、最高电压分合各5次,80%电压下合闸,65%分闸,动作正确可靠,30%电压不能分闸 2、可移动部件插入抽出各5次,动作灵活可靠 3、联锁灵活可靠,程序正确	七、结论:合格	审核:试验人员:试验日期:年月 日	高压开关柜交接试验报告 (变压器出线柜) 工程项目	主开关编号	FLN36-12D: D1504191	制造厂	安瑞普	柜号	03	产品型式	XGN15-12	额定电压	12 kV	额定电流	630A	开断电流	25kA	一、接触电阻及试验室场地温度 T=18 ℃	相别	A	B	C	主回路电阻μΩ	60	63	62	断路器电阻μΩ	---------	---------	---------	二、对地绝缘电阻及交流耐压 用2500V摇表MΩ	相别	断口	合闸	耐压前	kV/60〞	耐压后	耐压前	kV/60〞	耐压后	A	2500	42	2500	2500	42	2500	B	2500	42	2500	2500	42	2500	C	2500	42	2500	2500	42	2500	三、分合闸速度及时间	合闸速度(m/s)	A、 3.4 B、3.3 C 、3.1	分闸速度(m/s)	A、 3.2 B、3.4 C 、3.2	合闸时间(ms)	A、 0.4 B、0.8 C 、0.5	分闸时间(ms)	A、 0.5 B、0.9 C 、0.6	四、三相合分不同期及弹跳(ms)	相别	A	B	C	合闸	不同期	0.4	弹跳	0.00	0.00	0.00	分闸	不同期	0.3	弹跳	0.28	0.11	0.36	五、触头开距及超程(mm)	相别	A	B	C	开距	10.88	11.86	11.31	超行程	3.71	3.17	3.30	六、机械操作检查	1、额定电压、最高电压分合各5次,80%电压下合闸,65%分闸,动作正确可靠,30%电压不能分闸 2、可移动部件插入抽出各5次,动作灵活可靠 3、联锁灵活可靠,程序正确	七、结论:合格	审核:试验人员:试验日期:年月 日	干式变压器试验报告 工程名称:装设位置: 地下室配电间型 号: SCB10-1250/10额定容量: 1250 KVA额定电压: 10/0.4KV额定电流: 72.2/1804A出厂编号: 150489制造厂家:河南天力电气设备有限公司 出厂日期: 2015.05 接线组别: Dyn11 试验日期:温度: 26 ℃ 湿度: 32 % 短路阻抗: 6.31 % 测量绕组的直流电阻 分接 位置	直流电阻(Ω)	AB	BC	CA	误差(%)	6-5	0.6321	0.6353	0.6358	0.58	5-7	0.6161	0.6182	0.6183	0.35	7-4	0.5980	0.5982	0.5993	0.20	4-8	0.5821	0.5859	0.5855	0.65	5-3	0.5666	0.5697	0.5697	0.54	低压 绕组	ao	bo	co	误差(%)	0.0003850	0.0003876	0.0003876	0.67	二、变压比试验 变比误差(%)	分接头位置	AB/ab	BC/bc	AC/ac	6-5	-0.04	-0.00	-0.08	5-7	-0.00	-0.08	-0.00	7-4	-0.04	-0.04	0.00	4-8	-0.08	-0.08	-0.08	5-3	0.00	-0.04	-0.08	三、测量绕组的耐压及绝缘电阻 被测绕组	耐压前绝缘电阻 (MΩ)	试验电压 (KV/1min)	耐压后绝缘电阻 (MΩ)	高压—低压及地	5000	24	5000	低压—高压及地	1000	2.5	1000	其它试验:所用设备: 直流电阻测试仪、兆欧表、变比测试仪、 高压交流试验器 结论:试验人员:审核人员:电压互感器试验报告 装设位置:型号: JDZ10-10 制造厂家:浙江天际互感器有限公司 出厂日期: 2015.04 试验日期: 2015.09.20温度: 26 ℃湿度: 32 %