红色和棕色是单相线的推荐色,红色、白色和蓝色是多相流带电的电线推荐色。
10、英国最新(2004)改变了遵守国际电工委员会(EC)的系统。他们的接地线颜色(黄绿条纹)保持不变,中性线颜色从原来的黑色变成了蓝色。同样的,以前单相电线是红色然而却变成了棕色。除此之外,英国的多相线路标记和着色也改变了:L1由红变棕,L2由黄变黑,L3由蓝变灰。
参考资料:百度百科--零线火线 颜色区分
参考资料:百度百科--电线 颜色含义
提琴小13 昨天17:54
黑色:交流和直流动力电路;专
红色:交流控属制电路;
蓝色:直流控制电路;
2. 现行《GBT 4026-2019人机界面印刷端子文字图形标识导线、端子颜色》-6.2
3. 其他专用行业标准中
《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11相线黄绿红N浅蓝严禁混用
《DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范》2.1.2 ABC相色标志应为黄绿红三色
4. 标准分析
注:各位普通机电产品设计工程人员应参考
《GB 5226.1-2019 机械电气安全 》适于装置“功能概略”区分颜色标识
《GBT 4026-2019人机界面标识导线、端子颜色》适于装置内部“电位”区分颜色标识
以上除了保护导体属强制约定,其他颜色均为建议推荐颜色标识
,其中《JGJ46-2005》、《DL/T 5352-2018》中高压是指1kV以上,不应与国家标准冲突,所以这两项行业标准属小范围内使用。
诗诗雨天 昨天12:21
红色——三相电路的C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二专极管或可控硅管的阴属极。
黄色——三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
绿色——三相电路的B相。
每个颜色代表的含义不同
陈果果122 昨天7:23

更多问题

大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。三线1、为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫&quo
一般,红线是火线,黄线是接地线,蓝线是零线,可以看看插座上怎么接的,就知道了。不是红黄绿,而是黄、绿、红
1.现行2021年GB标准中最为详细明确《GBT 4026-2021人机界面印刷端子文字图形标识导线、回端子颜色》-6.22.其他专用行业答标准中《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11相线黄绿红N浅蓝严禁混用。《DL/T
黄、绿、红、蓝色电线代表什么线?什么是相电压和线电压?教给你电源线,黄、绿、红、色线代表L、俗称的火线,蓝色线代表N俗称零线。在三相电源中,黄色线代表A相L1,绿色线代表B相L2,红色线代表C相L3,在单相电源中这三种线色统一代表L,
黄、绿、红、蓝色电线代表什么线?什么是相电压和线电压?教给你电源线,黄、绿、红、色线代表L、俗称的火线,蓝色线代表N俗称零线。在三相电源中,黄色线代表A相L1,绿色线代表B相L2,红色线代表C相L3,在单相电源中这三种线色统一代表L,
从颜色上分三相电交流电;A黄B绿C红,。如果三相四线制时0线为蓝色,地线为;黑色
按照国家标准,1、红色、黄色和绿色:火线(在直流电路中是指接正极的导线);2、蓝色:零线。零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。3、黄绿双色线:地线
按照国家标准,1、红色、黄色和绿色:火线(在直流电路中是指接正极的导线);2、蓝色:零线。零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。3、黄绿双色线:地线
首先你看错了。你说的那根黄线按照国家标准应该是黄绿双色线,正规厂家的地线绝对是黄绿色,如果是你说的红黄绿,那就成了380V的三相电了,家庭用的不可能,太阳能上面一般是加热带,一般是220V,那么你接的红是火线,绿是零线,黄绿是地,如果你将红、黄接可能跳闸,必须接红绿,红的接火线(用电笔试),黄绿的接地线,可以找见你家的
啊啊啊啊啊啊啊
一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿。三相绝缘电线的黄、绿、红三色回分别表示交流电压的A、答B、C三相
电线ABC类代表三相电,国标ABC对应黄绿红。三相五线制:包括交流电的三个相线版(A、B、C线)权、中性线(N线),地线(PE线)
一般最常用火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。
一般最常用火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。
1、 一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿。2、三相绝缘电线的黄、绿、红三色分别表示交流电压的A、B、C三相
WDZB-BYJ 是指低烟无卤阻燃聚烯烃护套,交联聚乙烯绝缘电线,耐压750V。wdzb分别是无卤、低烟、阻燃、聚烯烃,指电线,YJ是交联聚乙烯绝缘,750指耐压等级.
电线ABC类代表三相电,国标ABC对应黄绿红。三相五线制:包括交流电的三个相线版(A、B、C线)权、中性线(N线),地线(PE线)
1、 一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿。2、三相绝缘电线的黄、绿、红三色分别表示交流电压的A、B、C三相
WDZB-BYJ 是指低烟无卤阻燃聚烯烃护套,交联聚乙烯绝缘电线,耐压750V。wdzb分别是无卤、低烟、阻燃、聚烯烃,指电线,YJ是交联聚乙烯绝缘,750指耐压等级.
一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿。三相绝缘电线的黄、绿、红三色回分别表示交流电压的A、答B、C三相

电线红黄绿代表什么意思

大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
三线
1、为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
2、大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
3、在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。
4、入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生。
5、一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
6、火线,就是电路中输送电的电源线。
7、零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
扩展资料
颜色含义
1、黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰,电线外面的绝缘护套颜色通常都有自己的指代意义。所以,在摆弄新灯具时,除了关掉断路器之外,还要确定你接下来要碰到的每根带颜色的电线都有什么含义。
2、美国的居民用电开始并没有系统的颜色编码,甚至都没有正确使用的一套标准。1879年,当爱迪生第一次引入电灯后不久,保险行业开始发放一些安全指南。第一套正式的指南出现于1881年,内容包括编址容量、绝缘及安装。但没有对电线颜色进行分类。
3、1882年,美国国家火灾保险商委员会(NBFU )也曾采用过早期的安全规章。1893年,全国保险电力协会开始试图把各个州不同的电气装置准则和规范统一起来,提出了为建筑布线的电灯和电源装置的全国性编码标准。
4、第一个国家电气规范(NEC)是NBFU在1897年提出的,它也忽略了电线颜色问题的规范化。后来在1928年,NEC更新改版,其中有一个要求是建立接地线颜色的规范,就是后来的白色或天然灰,还禁止这些颜色应用于活线和中性线。
5、更进一步的颜色编码是NEC在1937年推出的新版,把用色彩编码了的线利用与“多分支电路”,并且规定三个分支的电路的线要用黑色、红色和白色。更多分支的可以加入别的颜色,比如黄色和蓝色。
6、1953年,NEC改变了接地线的颜色,变为绿色或是裸线。绿色也被禁止用于电路线(比如活线和中性线)。
7、NEC的1971年版本把彩色多支路编码给跑起来,虽然白色、天然灰、绿色和黄绿条纹仍然保留,这些颜色也被禁止用于接地线。这次的规范丢掉了通路电线的刻板的颜色编码要求,因为没有足够的颜色来让系统、电压与电路区分。
8、日前的美国,接地线是绿色、黄绿条纹或是裸线,中性线应该是白色或灰色,电路线可能是黑色、红色、蓝色、黄色、橙色或黄色,具体什么颜色取决于电压。
9、这些颜色标准是美国的,其他国家代码不一样(加拿大的与美国很相似)。比如,澳大利亚和新西兰和美国的接地线颜色相同,他们的中性线是蓝色或黑色。而且,活线可用任何除接地线和中性线之外的颜色。红色和棕色是单相线的推荐色,红色、白色和蓝色是多相流带电的电线推荐色。
10、英国最新(2004)改变了遵守国际电工委员会(EC)的系统。他们的接地线颜色(黄绿条纹)保持不变,中性线颜色从原来的黑色变成了蓝色。同样的,以前单相电线是红色然而却变成了棕色。除此之外,英国的多相线路标记和着色也改变了:L1由红变棕,L2由黄变黑,L3由蓝变灰。