查下相关资料,网上有个案例,首先我们来看情景描述。
某建筑面积为2000㎡的单层制衣厂房,框架结构,建筑长度为50m,建筑宽度为40m,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设室外地上式消火栓一个。
在厂房内两个长边外墙上各设两个室内消火栓 ,消火栓间距为25m,距山墙12.50m,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.40m,距墙不大于1.70m。
室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓泵、喷洒泵各两组,每组供水泵均一用一备,并设500m3消防水池一座。该厂房内划分4个防烟分区,每个500㎡。
厂房建筑四面外墙上共设净面积为3mx2m 且具备自然排烟条件的外窗50樘。
在厂房疏散门上方设存“安全出口”灯光疏散指示标志;在每个消火栓处设置手提式MF/ABC4灭火器两具。
案例说明
下面我们来看案例说明。
本案例包含或涉及下列内容:
1、室内外消火栓给水系统的设置。
2、自动喷水火火系统的设置。
3、排烟设施的设置。
4、火灾自动报警系统的设置。
5、消防应急照明和疏散指示标志的设置。
6、建筑灭火器的设置。
关键知识点及依据
接下来我们要学习关键知识点及依据,包括以下几个方面:
第一、室外消火栓系统。
1、根倨《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第8.1.2条的规定,该厂房周围应设置室外消火栓系统。
2、该建筑体枳为50mX 60mX 6m =18000m3。