一个工程机房在地面,主楼高20M,机房管路到主楼空调系统接口有150M,主机是长60M,宽32M建筑.现在系统水泵已选好,水量个人计算(针对主机)觉得没有问题,但是水泵扬程是24M,不知道有没有问题?甲方问呀.
现有一公共建筑40米高,12层.已经核实生活用水量为35M3/H,用DN100供到天面层 再往下送水.H=2.5沿程+0.75局部+46水位高差+4水表+3富裕水头=57米水柱但是原来的设计选择75米扬程的无负压供水装置,是否他选大了呢?如果按照住宅那种计算方法来计:12+4*10=52米
交流水泵,还有效率大概多少。。想搞小型抽水蓄能。
一个工程调试的时候出现的情况:两台230RT水冷螺杆机,冷却泵冷冻泵均为两用一备,冷却泵扬程28米单机调试阀门全开的时候冷却水泵剧吵而且震动厉害(还好没烧电机)观察冷机冷凝器进出口压差达到10米,而该主机额定工况下冷凝器压降应为5.1米水泵此时进出口压差22米把泵出口阀门关到很小,约关掉80%(shit用的是碟阀,真该死)以后情况好转,声音正常震动减少,主机冷凝器进出口压差6米,泵进出口压差21米(?)两机并联情况好很多个人判断是冷却泵扬程过高,请教各位如何处理?切削叶轮好还是加调节阀好?切削叶轮的话需要向水泵厂提供什么要求?工程本身在广州,切叶轮的话广州第一水泵厂要每台泵收5000多块(包拆装费用)会不会太高?加平衡阀的话有哪位知道国产的便宜又质量好的产品?有人知道北京爱康么?另外加这三个平衡阀施工单位想收￥5500的安装费(包括截管,改高现在的碟阀)是不是太黑了点?多谢各位大仙帮助啦!
分户表前的静水压取多少比较合适,如果已经计算了沿程和局部的水损,那么还要加上静水压吗?出流水头和富裕压力呢?
本人最近做一水环热泵系统,这种系统的水泵扬程计算是按开式系统计算吗,因为它接了一个冷却塔,如果是的话,那扬程不是比较大(机房在四层顶,大约21米)
问一个比较白痴的问题,一般一个100米以下的高层,怎样估计它水泵的扬程呢,损失用计算吗
DN100的镀锌管,150米 要打到六楼现在用70立方/小时的泵,扬程38,打到楼下的水头只有18m,送不上六楼如果再加一台28立方/小时的泵,扬程42m的小泵能保证六楼的喷淋能用吗? (浴室用)谢谢各位在选泵的时候,扬程和流量矛盾时怎么选择?扬程达不到,流量达到,会出现什么样的结果?流量达不到,扬程达到,会出现什么样的结果?急盼回答!
太阳能循环管路,比如说我们的水箱放在屋顶,往下供水,回水管回水那么我的泵装在供水管上,还是装在回水管上,泵的扬程需要多大(比如6层建筑,按20米算)大家来探讨下..................................................
水泵扬程估算方法!!!!!!
现有一个问题!中央空调系统安装完后系统制冷效果不好.系统没有脏堵!主机并不是满负荷运转!5楼盘管放风阀水头不足!我考虑可能是冷冻泵扬程选小了!办公楼5层 !全程管道400米!70多台盘管最大的10匹的!现水泵扬程是24米?请各位帮分析一下?水泵扬程是否偏小?应该选用多大扬程的谢谢!(机组压损5米)
水泵的“关死扬程”和“零扬程”有什么区别?
请问大家如何计算消防泵房的消火栓泵和喷淋泵的扬程和如何选泵。。。。。请麻烦举个实例,谢谢啦!!
论文简介: 提供水泵扬程的估算方法 附件名:2011591304906877790.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)
图中水泵扬程,水从进口1,水泵扬程=绿色管道沿程阻力+管道局部阻力+(C-B)对吗?,(A、B之间部分怎么理解,算局部阻力一部分);还有如果进水口改为2处,扬程该如何算,系统是是否还是开式系统?请大神赐教!
求教,这水泵扬程如何计算?看过设计手册什么水流损失之类的一堆,有没有简单点的公式?
在计算管道沿程损失时是选择管道较长,损失最大的那条管道来计算(记得好像是这样)那么想请教大家一下,在水泵扬程选择的时候,我们是要将提升高度加上所有支管的水头损失还是提升高度加上某个水头损失最大的管道
请问大家谁知道水泵扬程定义,小女子急求~
供热时用风机盘管做末端,在已知制热量的情况下,怎样估算水泵的扬程?