序号 介质名称 涂色 管道注字 名称 注字颜色 序号 介质名称 涂色 管道注字 名称 注字 颜色 1 工业水 绿 上水 白24 仪表用空气 深蓝 仪表空气 白2井水 绿 井水 白25 氧气 天蓝 氧气 黑3生活水 绿 生活水 白26 氢气 深绿 氢气 红4过滤水 绿 过滤水 白27 氮(低压气) 黄 低压氮 黑5循环上水 绿 循环上水 白28 氮(高压气) 黄 高压氮 黑6循环下水 绿 循环回水 白29 仪表用氮 黄 仪表用氮 黑7软化水 绿 软化水 白30 二氧化氮 黑 二氧化氮 黄8清静下水 绿 净化水 白31 真空 白 真空 天蓝 9 热循环回水(上) 暗红 热水(上) 白32 氨气 黄氨黑10 热循环回水 暗红 热水(回) 白33 液氨 黄 液氨 黑11 消防水 绿 消防水 红34 氨水 黄 氨水 绿12 消防泡沫 红 消防泡沫 白35 氯气 草绿 氯气 白13 冷冻水(上) 淡绿 冷冻水 红36 液氨 草绿 纯氯 白14 冷冻回水 淡绿 冷冻回水 红37 纯碱 粉红 纯碱 白15 冷冻盐水(上) 淡绿 冷冻盐水(上) 红38 烧碱 深蓝 烧碱 白16 冷冻盐水(回) 淡绿 冷冻盐水(回) 红39 盐碱 灰 盐酸 黄17 低压蒸汽 红 低压蒸汽 白40 硫酸 红 硫酸 白18 中压蒸汽 红 中亚蒸汽 白41 硝酸 管本色 硝酸 蓝19 高压蒸汽 红 高压蒸汽 白42 醋酸 管本色 醋酸 绿20 过热蒸汽 暗红 过热蒸汽 白43 煤气等可燃气体 紫 煤气(可燃气体) 白21 蒸汽回水冷凝液 暗红 蒸汽冷凝液(回) 绿44 可燃液体 银白 油类(可燃液体) 黑22 废气的蒸汽冷凝液 暗红 蒸汽冷凝液(废) 黑45 物料管道 红 按管道介质注字 黄23 空气(压缩空气) 深蓝 压缩空气 白注:①对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。②通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时,均不涂色。④对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。⑤对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。 1:总则 1.1为了确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况, 根据《电力生产企业安全设施规范手册》和中华人民共和国电行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》并结合本厂的实际情况制定本规定。 2:油漆2.1 下列情况必须按不同要求进行外部油漆: 2.1.1不保温的设备、管道及其附件; 2.1.2介质温度低于120℃的保温设备、管道及其附件; 2.1.3.支吊架、平台扶梯等(现场制作部分)。 2.2 不保温的设备和管道应根据防腐工艺要求和油漆的性能选用油漆,选用的油漆种类、颜色和涂刷度数应符合下列规定: 2.2.1.室内布置的设备和管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷1~2度油性调合漆;室外布置的设备和汽水管道,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷2度醇酸磁漆或环氧磁漆;室外布置的气体管道,宜先涂刷2度云母氧化铁酚醛底漆,再涂刷2度云母氧化铁面漆。 2.2.2.油管道和设备外壁,宜先涂刷l~2度醇酸底漆,再涂刷l~2度醇酸磁漆;油箱、油罐内壁,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷1~2度铝粉缩醛磁漆或环氧耐油漆。 2.2.3.管沟中的管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度环氧沥青漆。 2.2.4.循环水管道、工业水管道、工业水箱等设备,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度沥青漆;直径较大的循环水管道内壁,宜涂刷2度环氧富锌底漆。 2.2.5.排汽管道应涂刷l~2度耐高温防锈漆。 2.2.6.制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架,若油漆损坏时,可涂刷1度颜色相同的油漆。 2.2.7.设备和管道的油漆颜色可按下表执行(管道油漆颜色表) 管道油漆颜色表 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状.JPG 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状尺寸.JPG