为什么热泵热水器要特别注意压缩机底部温度?原因还是因为“冷凝温度”。冬季运行时,如果发生“吸气带液”,进入压缩机内部的液态制冷剂会迅速降低压缩机本体温度,加上低的环境温度,导致压缩机底部温度降得比较低。而热泵热水器由于需要制取较高温度的热水,冷凝温度比较高,这就很容易发生压缩机底部温度低于冷凝温度的现象。
系统实验表明,当发生吸气带液时,在制取55℃热水时,环境温度在5℃左右就会发生压缩机底部过热度小于零的现象,环境温度越低越严重。这也是为什么要求压缩机在所有运行条件下都有吸气过热度的原因。空调压缩机在有吸气过热度时容易“电机过热”,特别是在高压缩比运行时。这恰恰是热泵专用压缩机需要解决的,在高压缩比下,热泵专用压缩机仍可可靠运行。