各平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数 乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数 乘以3倍。
对于70、95mm2的导线可将其截面积一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
工作温度30℃,长久连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A
4平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:
铜芯线截面积、容许长久电流
2.5平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:
铝芯线截面积..容许长久电流..
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)..
6平方毫米( 25A~32A)
///