只有三根火线(相线),没有零线(N线或中性线)和地线(PE线),不能时220V的灯工作!
三根相线之间的电压是380V,相线与N线之间的电压是220V,PE线是地线不能参与工作。
没有接地故障时,PE线是不带电的导体,但PE线有个关键的弱电就是能够传导故障电压,当此故障电压交流大于50V时,就容易让人触电,因此在经常有人的潮湿环境如具有淋浴的卫生间必须装设局部等电位联结或辅助等电位联结。
N线是带电的工作导体,也就是它的性质与相线一样,平时工作时,N线是带电的,所以我们要把它当做带电导体处理,这就是为什么在住宅户箱的总电源断路器单相要选择2P的,三相要选择4P的,保证断路器断电时将N线也同时切断,这个规定是《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.3条的强制规定,什么是强制规定,就是关系到重大安全的规定!
在实际电气施工中,有些施工人员专业素质和专业能力低下,什么规定都敢违反,不按照设计图纸施工,随意改变设计意图,这种行为万万要不得,更改设计图纸一定要征得设计人员的同意,否则出了问题,后悔就晚了!这是有事实教训的!
看过《380v没有零线能接220灯泡吗》的人还看了以下文章