:污泥沉 降性能好转了,在去除 COD,TOC,SS,PO3-4 -P,TN 方面无不同,硝 化作用增强了,出水水质变好。 向出现严重 Nocardia 泡沫的 terminal 污水厂反应器中投加阳离子 聚合物,3d 后泡沫根除,其机理是:投加的阳离子聚合物与废水表面存 在的稳定泡沫的接触作用和聚合物絮凝使 Nocardia 丝状菌分散进入活 性污泥絮体中[24]。 采用去除表层泡沫的分类选择器,可减少 Nocardia 的含量;向选择 器中添加可降解的非离子表面活性剂可进一步降低混合液中的 Nocardia 水平。 4 结论 活性污泥工艺中产生泡沫的机理和影响因素是复杂的,并且经常与 污泥膨胀等异常情况同时出现[25~26]。 因此, 应该根据具体情况采用相应 不同的控制技术。 美国部分活性污泥污水厂控制 Nocardia 泡沫的策略及 [6] 其成功率 如表 2 所示。有趣的是,其中 58 家污水厂直接用水喷洒泡 沫,收到了很高的成功率(88%),当然,若停止喷洒水,泡沫又会重新出 现。 表2 美国活性污泥污水厂控制泡沫的策略及成功率(部分) 泡沫控制策略 策略使用污水厂数目 成功率/% 降低 MCRT 投加氯气 用水喷洒 用消泡剂 降低曝气时间 44 48 58 35 5 73 58 88 20 60 综合上述,控制活性污泥法中产生的泡沫问题,应根据活性污泥运 行理论,结合工程实践全面分析其产生的机理,并考虑控制措施的经济 性、技术性、可行性等因素来采用相应措施(一种或多种),才能经济、 合理、彻底地解决活性污泥工艺中的泡沫问题。