一级配电箱
指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱
指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电箱
指开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。(现场操作柱)
1. 配电箱配置
箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;
一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
浪涌保护器
一般配置要求:
第一级:一般安装在低压总进线开关处。承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地。雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。
第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处。一般选用40KA(限压型)。
第三级:安装在用电设备内部电源部分。一般选用20KA或更低(串联式限压型)。
电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器;
(1)防止雷击而产生的工频续流,对SPD 及其线路的损坏:
(2)方便维护、更换SPD;
(3)防止因SPD老化,而造成线路故障
第一级、第二级必须采用需采用塑壳式断路器或熔断器。第三极可采用分断能力10 KA的微断开关或熔断器。
电流等级的配置:
第一级63~80A
第二级40~50A
第三级25~32A
2.