产品分类
PRODUCTS LIST
传真:0574-87569731
手机:15606690080
邮箱:sales@heat-exchanger.com.cn
guoli@heat-exchanger.com.cn
板式换热器一次侧、二次侧流量比
(c)板式换热器的板片形式,几何尺寸。
板片形式:对称型、非对称型、宽流道、浅密波纹等,
几何尺寸:单板换热器面积厂(1112),板间流道面积.s(mz),流道当量直径d。(m)。
2)设计计算步骤
(口)计算工艺过程的热(冷)负荷(加热量、冷却量、蒸发量、冷凝量或热回收量等)。
如供热区域的设计热负荷: Qh。gh。A式中 A-供热区域内建筑物的建筑面积(1112);
qh-建筑物供热面积热指标(W/1112)(表2-7、表2-8、表2-9)。
(b)热流体和冷流体的体积流量y,、V2和质量流量G.、G2。
Q= VIPI CI(thi -‰)=V2 P2 C2(tco -t.i)
如集中供热热水热力网供、回水温度:以热电厂或大型区域锅炉房为热源时,设计供水温
度可取110 - 150c,回水温度不应高于70aC,热电厂采用一级加热时,供水温度取较小值,采
用二级加热(包括串联尖峰锅炉)时,取较大值;以小型区域锅炉房为热源时,设计供回水温
度可采用户内采暖系统的设计温度。对于有生活热水热负荷的热水供热系统,在按采暖热负荷
进行集中调节时,应保证:闭式供热系统任何时候供水温度不得诋于70℃,开式供热系统任何
时候供水温度不得低于60℃。当生活热水温度可以低于60℃时,上述规定的供水温度可相应降
低。区域供冷:一次水温度为7。12C,二次水温度为9- 14℃。
为Nr便于调节、维修和管理,一般一个换热站所选板式换热器的台数可为2-3台,大型热
力站选3台,小型热力站选2台,一般不得超过4台。如选3台时,Q’= 0.4Q,如选2台时,
Q 7 =0.6Q,即总备用系数为20%。
(c)选择板式换热器的种类 根据工艺要求选择板式换热器的种类,如热泵采用钎焊板式
换热器,空气预热器、省能器(省煤器)采用板壳式换热器或全焊式换热器,采暖、空调一般
采用町拆式板式换