家家用用太太阳阳能能热热水水器器增增压压泵泵 6届迪拜国际石油、天然气及石化技术展览会 2年月27 -29 阿联酋迪拜-国际会展中心 2年中东 【家用太阳能热水器增压泵】产品简介: 该微型增压泵采用不锈钢外壳,泵与电机于一体。引进技术,造型美观,结构紧凑,密封性能可靠、高效节能。可广泛应用于 高层建筑生活用水,冷却塔循环用水,园林喷灌。该产品吸取各种增压泵之优点,结构上大胆设计创新、工艺精益合理,使用 寿命长。 主要用途:该微型增压泵能在 常生活中带来许多优点和方便,可达到家庭生活取水之目的,特别是带有自动控制器的型号, 解决了使用增压泵的过程中需要用手动开关或拔插头的麻烦,显得很方便。 【家用太阳能热水器增压泵】性能参数: 功率:90W 100W 120W 150W 260W G90WB全自动型 G100WB全自动型 G120WB全自动型 G150WB全自动型 G260WB全自动型 型号:(不锈钢壳+塑料 (不锈钢壳+塑料 (不锈钢壳+塑料 (不锈钢壳+塑料 (铁壳喷漆+塑料 头) 头) 头) 头) 头) G100WBB全自动 G120WBB全自动 G150WBB全自动 G90WBB全自动型 型号: 型型型(全不锈钢壳) (全不锈钢壳) (全不锈钢壳) (全不锈钢壳) G100WBR全自动 G120WBR全自动 G150WBR全自动 G90WBR全自动型 型型型型号: (加隔热垫可过 (加隔热垫可过热 (加隔热垫可过热 (加隔热垫可过热 热水型) 水型) 水型) 水型) 扬程:8- 10m 10- 12m 15- 16m 16- 18m 18-25m 流量:10- 18L/min 10-20L/min 12-20L/min 12-20L/min 15-22L/min 自动/停止/手动 (含电磁阀) 电压:220V 频率:50Hz 运转:2800r/min 电流:04A 绝缘等级:E 电容:4U 环境温度:2-60度 管径:4分或6分 重量:约3-6KG 【家用太阳能热水器增压泵】使用范围: 热水器增压,解决热水器忽冷忽热,温度过高,水压过低无法打开问题. 【家用太阳能热水器增压泵】使用环境: 水管中必须有一定的水流,不能用来抽水。 【家用太阳能热水器增压泵】产品图: 【家用太阳能热水器增压泵】参考价格表: 功率: 90W 100W 120W 150W 260W 300W 型号: G90WB G100WB G120WB G150WB G260WB G300WB 扬程: 8- 10m 10- 12m 15- 16m 16- 18m 18-25m 20m 流量: 10- 18L/min 10-20L/min 12-20L/min 12-20L/min 15-22L/min 18L/min 4分价格: 138 145 186 198 288 378 6分价格: 145 150 192 205 295 385 相关产品: 全自动冷热水自吸增压泵产品简介: 可以在打开水龙头的时候自动启动,也可以在关闭水龙头的时候,自动关闭。当然开启水龙头在水压正常的情况下泵也是关 闭的不会启动,不正常的时候或者水流很小的时候才启动,开关也是非常灵敏的。不会一直常开,省点电 . (由于水泵配置了 压力罐和压力开关,使用时无需切断电源通过开关水龙头可以直接控制水泵)水泵压力可以调节1.5kg-2.2kg 电机运转声音很小,只有58-61分贝,相当于一个人正常说话的声音!如果放在壁橱或者用什么东西罩一下就没什么声音了! 电机内配有热保护器,过载、电机过热 (120度左右)等情况下自行断开电源保护电机. 电机永不烧!水泵安装好之后如果是抽 地下水需要第一次灌水,之后就不需要灌水,很方便 因为泵里本身就带好止回阀了。 全自动冷热水自吸增压泵使用范围: 适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。 厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,洗发店,小吃店增压供水,地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房 间取暖以及高层住宅自动增压用水,工业设备配套等自动循环供水。特点:扬程高具备自吸功能,安装方便。 1.安装一楼抽井水或者自来水增压到地面或者向二楼,三楼,甚至四楼也可以 (越向上送水,压力越小,出水越小! 2.安装楼层里,抽楼下的水到家里或者楼顶太阳能里面。 (水泵安装位置往下9米水管内要有水才能抽上来) 3.安装楼顶往下送水。 4.抽河水或者井水浇花,最好进水管那头安装一个过滤底阀,防止杂物 注意:如抽井水请跟我们客服讲下,我们给你发抽井水加强款,进水口多加一个进水止回阀。 全自动冷热水自吸增压泵产品参数: 型号:G125WZ 功率:125W;电源:220V/50Hz;转速:2800r/min;压力开关:1- 1.8kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:30L/min;额定流量:16.6L/min;最高扬程:25米;额定扬程:10米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G250WZ 功率:250W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:33L/min;额定流量:16.6L/min;最高扬程:32米;额定扬程:15米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G300WZ 功率:300W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:35L/min;额定流量:18L/min;最高扬程:35米;额定扬程:19米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G370WZ 功率:370W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:33L/min;额定流量:20L/min;最高扬程:35米;额定扬程:17米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G550WZ 功率:550W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.8-2.6kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:45L/min;额定流量:28L/min;最高扬程:40米;额定扬程:25米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G750WZ 功率:750W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:2.2-3.0kg/cm;口径:25毫米(G1"); 最大流量:50L/min;额定流量:33L/min;最高扬程:45米;额定扬程:25米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G1100WZ 功率:1100W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:2.0-3.5kg/cm;口径:40毫米(G1 1/2"); 最大流量:75L/min;额定流量:50L/min;最高扬程:55米;额定扬程:35米;吸程:9米; —————————————————————————————————— 型号:G1300WZ 功率:1300W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.0- 1.7kg/cm;口径:40毫米(G1 1/2"); 最大流量:280L/min;额定流量:180L/min;最高扬程:20米;额定扬程:13米;吸程:6米; 全自动冷热水自吸增压泵产品: 全自动冷热水自吸增压泵故障排除方法: 故障 原因 排除方法 转换至自动档 (位置Ⅱ)或手动档 ①转换开关选择了关闭档 (位置0) (位置Ⅰ) 水泵不能启动 自 ②管路自然水压过小或流量小于2.0 请用手动档 (位置Ⅰ) 升/公动③水道有杂质,或安装时止滞带卡 去除管道杂质,卸开自动阀清洗杂 住水控自动开关的结构。 质即可。 龙头关闭 型 转换至关闭档 (位置0)或自动档 水泵不停 ④选择手动档 (位置Ⅰ) (位置Ⅱ) ①进水阀门关闭 打开阀门 水泵运行但 不产生压力 打开龙头,将泵工作,在泵的出水 ②管道或泵体内有空气 口处拧松接头,排气即可 ①泵里有杂质 拆卸并清洗水泵 ②系统或泵里有空气 排除空气 在允许的范围内增加系统的压力, 水泵有噪音 ③发生气蚀 如果有必要请调低转速 家用循环屏蔽增压泵产品简介: 本系列泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离,无须机械密封,从而彻底解决了水泵漏水的问题;采用高硬度不锈钢 转轴、石墨轴承,定转子之间水循环,既可作冷却用,有可作轴承润滑用,并彻底解决了噪音问题,设计非常科学先进,正常 连续使用3万小时无故障、免维修;自动排水、静音、无泄露、无振动、免维修、使用寿命长是本泵最大的特点。 本系列泵适用于110度以下的冷热水增压循环。特别是地热供热系统配套,如: 分水器、集水器自动循环增压;热水锅炉、壁 挂炉增压供水;水冷空调、中央空调配套;低水压家庭洗衣机配套;自来水增大流量、增加压力;工业液体循环供水、另有特 殊工程材料作为泵体,高强度、耐腐蚀、耐酸碱、不生锈,特别适用于工业液体循环供水和家庭卫生用水。 家用循环屏蔽增压泵参考价格表: 最大流量 最大扬程 口径 价格(元/ 产品型号 功率(kw) 转速(rpm) 电压(v) (L/min) (m) (mm) 台) G120WX 30 10 120 2800 220V/50HZ 15/20 240 G165WX 75 7 165 2800 220V/50HZ 15/20 281 G200WX 125/110/80L 9/7/6m 200W/180W/115W 1780/2180/2620 220V/50HZ 15/20 360 G305WX 110/95/65L 15/11/9m 305W/245W/195W 1780/2180/2620 220V/50HZ 15/20 481 WRS25-6 20 5 100/67/46/ 1780/2180/2620 220V/50HZ 25 170 WRS25-9 60 12 205/160/115 1780/2180/2620 220V/50HZ 25 245 WRS40-8 135 8 205/160/115 1780/2180/2620 220V/50HZ 40 280 WRS25- 15 58 15 305/255/198 1780/2180/2620 220V/50HZ 25 321 WRS40- 10 95 10 305/255/198 1780/2180/2620 220V/50HZ 40 321 WRS40- 15 68 15 305/255/198 1780/2180/2620 220V/50HZ 40 313 WRS50- 10 105 10 305/255/198 1780/2180/2620 220V/50HZ 50 313 WRS40-9 40 9 370 2800 220V/50HZ 40 641 WRS40- 12 100 12 550 2800 220V/50HZ 40 693 WRS10/18 180 18 750 2800 220V/50HZ 40 895 WRS12/20 200 20 1100 2800 220V/50HZ 40 1030 WRS15/21 230 21 1500 2800 220V/50HZ 50 1148 家用循环屏蔽增压泵技术参数: 电压:220V 频率:50Hz 运转:2860r/min 管径:4分或6分 家用循环屏蔽增压泵产品特点: 水泵和电机机形成一个整体单元,电机内腔冲入泵送的液体,定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离,散热效果更优。没有机 械密封,只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成,适用输送温度为2℃~110℃的液体,适合地暖 热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴,陶瓷径向轴承,更加耐磨,使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑, 噪音极低,不仔细听不出运行声音。 1、长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离开, 冲入泵送的液体来散热,大大的延缓了绝缘老化。 (普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水,靠自冷方式散热)。 2、无泄漏 没有机械密封,只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。 (普通增压泵有机械密封。由于长时间高 速摩擦,动、静密封有磨损后造成水泵漏液)。 3、耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成,适用输送温度为2℃~110℃的液体,用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不 在话下。 (普通增压泵无1,2,4的优点,只能输送常温液体)。 4、抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承,比起以前的石墨轴套更加坚固,更加耐磨,使用寿命更加长久。 (普通增压泵采用金属滚 珠轴承和机械密封,所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环) 5、超静音 轴套通过泵送的液体润滑,噪音更低,不仔细听听不出运行声音。 (普通增压泵因4的原因,使用时间越长声音越 响)。 6、高效率 叶轮采用离心设计,水量大,效率高 (普通增压泵叶片设计,低效、易磨损)。 家用循环屏蔽增压泵产品图: 家用循环屏蔽增压泵结构图: 家用循环屏蔽增压泵产品用途: 产品用途极为广泛,用于供暖系统 (如地暖、散热片、壁挂炉)、生活冷热水供应系统 (如太阳能热水器、自来水增压)、制 冷和空调系统、医疗设备等。例如: 一.用于自动稳定太阳能、燃气热水器和自来水等家庭生活用水,增高水压,增大流量 1.解决燃气热水器低水压时点火不起、水压忽大忽小易熄火、水温忽高忽低等问题。 2.太阳能出水管冷水循环到太阳能 (须安装循环管路),解决太阳能因与安装层距过低导致的热水水量供应不足等问题。 二.用于家庭、宾馆等场所的地暖、散热片、壁挂炉等供热系统的增压和循环,当热水经过水泵时无须人工操作即可马上自动 开启水泵。热水经过水泵的强压使房间温度得到更快提升,同 时凝结在管壁的水垢在快速强劲的水流冲刷下逐渐剥落,使管 道更清洁,散热更快。可谓一举多得。 家用循环屏蔽增压泵产品优点: 耐高温 抗磨损 长寿命 全自动 免维护 无泄漏 超静音 高效率 大流量 1.长寿命此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热,大 大的延缓了绝缘老化。 (普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水,靠自冷方式散热) 2.无泄漏没有机械密封,只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。 (普通增压泵有机械密封。由于长时间高速 摩擦,动、静密封有磨损后造成水泵漏液) 3.耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成,适用输送温度为2℃~110℃的液体,用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在 话下。 (普通增压泵无1,2,4的优点,只能输送常温液体) 4.抗磨损采用高硬耐磨陶瓷轴承,比起以前的石墨轴套更加坚固,更加耐磨,使用寿命更加长久。 (普通增压泵采用金属滚珠 轴承和机械密封,所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环) 5.超静音轴套通过泵送的液体润滑,噪音更低,不仔细听听不出运行声音。 (使用时间越长声音越响) 6.高效率叶轮采用离心设计,水量大,效率高。 (普通增压泵叶轮叶片式设计,低效、易磨损) 无刷直流静音增压泵产品简介: 无刷直流静音增压泵低功耗,性能好,使用寿命长,工作时间长,可以24小时不间断工作,噪声非常低,效率高,低功耗,安 全环保,低工作电压,保护环境,无垃圾,无火花,无震动,无辐射,性能稳定速度快,无干扰.非常低的启动电流,操作简 单,可以通过直流电源,大阳能板和电池直接供电。 最小功率仅有5瓦 (能效比极高),对应市场上大于90瓦的循环泵,可节 电约94.4%。 采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套,轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨 损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。