(1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使 用。压力表的精度不低于1.5级,量程为0~2.5MPa,表盘直 径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中至少使 用2块压力表,打压端及末端(排气端)各一块,在其余方便加 压力表处也应加设压力表。 (2)、电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试 验压力的要求。 (3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道 轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中, 堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。 (4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁 组长:林晓鹏副组长:李楚雄 组员:郭潮宏 组员:陈烈盛 辅导作业人员 组员:李绪绵 管线试压(1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵, 接通上水管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检 查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分 段试压的要求。连通上水流程向管线内注水,在管道最高 点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完 后,关闭放空阀门,试压泵车开始进行水压试验。