70平方的房子怎么装修

简单来分一下,建筑面积70平方的房子,实用面积大致为50平上下。通常为两室一厅一厨一卫,也有可能一室一厅或者套房。 按两室一厅来估算,普通装修(不要高档的材料和家具),分为两部分估算 一、硬装部分: 1.水电,简单改造的话1500~3000 2.地面铺贴(以全铺地砖为准):厨卫墙地40~50平,其他地面40平90平*40元(工料费,各地报价水平不一样)=3600 3.墙面乳胶漆:120平*20元(工料费)=2500~3500(漆的价格不一样) 4.门 4镗(卧室两间,厨卫各一个,入户单包门套,阳台门套,垭口门套)由于项目不确定,门的档次不一样,暂且按照低档平均价1500*4=6000(档次控制住了所有的加起来应该不会超了) 5.木作(如衣柜、鞋柜)鞋柜800~1500,衣柜(看做多少衣柜了)3000~5000 厨卫集成吊顶10平*120元(铝扣板吊顶,不含灯具及浴霸、排风)=1200 客厅和走廊简单吊顶按一项计

1平方电线能承受多大电流

承受电压跟绝缘层绝缘能力有关. 承受电流带绝缘层跟绝缘层耐温能力有关.1平方塑料铜芯线,根据条件有4~8电流.安全点4电流好.###BV铜线1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A。 当线路越长时,在电压一定的情况下,因电阻越大,流量越校U=IR公式可以看出。###电线的载流量跟电线的材质、结构、使用温度等多种条件有关。1平方的标准单股铜芯线在工作温度为30度,连续满负荷工作时能承受的额定电流为12安培。当然,你给它通上15安培的电流也能承受,但由于过载,铜线的温度会升高,不安全。

25平方电线电流有多大

您好!电缆的载流量与它的敷设方式和环境温度有关。BV25铜电缆在明敷时温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是138A,129A,119A,109A.穿钢管时:两根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是107A,100A,92A,84A)三根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是9,88A,82A,7)四根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是8,79A,73A,67A).穿塑料管时:两根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是9,88A,82A,7)三根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是8,79A,73A,67A)四根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是7,70A,64A,59A).希望我的回答可以帮助到你。