[摘要]热水管在我们的家居生活中使用还是比较频繁,好的热水管才能够给我们提供好的生活环境,现在很多人买了热水管回来后,对于安装的问题都很不清楚,根本就不知道要怎么进行安装。没有关系,今天,小编在这里就给大家来介绍下热水管怎么接?热水管安装要注意的问
热水管在我们的家居生活中使用还是比较频繁,好的热水管才能够给我们提供好的生活环境,现在很多人买了热水管回来后,对于安装的问题都很不清楚,根本就不知道要怎么进行安装。没有关系,今天,小编在这里就给大家来介绍下热水管怎么接?热水管安装要注意的问题是什么?
1、加热
加热,然后再加入2热管及配件,推管和加热工具配件中。一旦管和管件是热的(正确的时间后),拔出管和管件非常缓慢。联合管及配件联合管道及配件推管,直到它到达的标志(即留在外面)。在拔节时间管和管件的焊接部分必须保持修复,没有任何旋转。管和管件的焊接部分在冷却时间可以调整直到冷融合检测融合检查,必须检查外融合缝必须是目前的管道周围的汇总值表。
2、定位固定
定位固定点上的管道分为个别路段。这就避免了管道的不受控制的动作。的原则,在固定点的方式来衡量和安装容纳扩张的Vectus管道以及为可能的额外负荷的力量。使用螺纹钉,从天花板下降的螺纹杆应尽量短尽可能。摆动夹具不应作为固定点。它始终是可能的硬性安装垂直分布。竖管不不需要扩张循环,提供固定点之前和之后立即分公司位于。为了弥补从管道的线性膨胀所产生的力量,必须有足够和稳定的夹子和架。有滑动夹子,允许在不损坏管道,管道的轴向运动。定位滑动钳,它必须确保管线变动不会妨碍旁边的夹子安装的配件。
3、压力测试
压力测试/测试控制根据饮用水装置符合DIN1988技术规则,管道必须(同时仍清晰可见)液压压力测试。试验压力是工作压力的1.5倍。开展PPR的-C的Vectus管道的材料性能,导致管道扩张。这影响测试结果,因为PPR的-C的Vectus管道热膨胀系数。管和试验介质的不同温度下会导致压力的改变。一个温度变化10K时对应的0.5至1巴的压力差。因此,尽可能高的恒温试验介质有PPR的-C与Vectus管道安装在水压试验确定。
水压试验需要一个初步的,本金和后的测试。初步测试,压力为1.5时间有可能达到的高工作压力产生。此试验压力,重新建立间隔为10分内两次。试验压力后,再30分的测试