(0)37、更换直线绝缘子串时,绝缘吊杆(拉板)应承受垂直荷载。 (1)38、试验证明lm 长的各种绝缘绳索,不论其直径大小或新旧如何,只要清洁干燥,其干闪电压值相差无几,而且放电电压随长度大小基本上 成正比递增。 (1)39、钢化玻璃绝缘子不需要进行零值测试。 (1)40、一般说来,电压等级越高,等电位作业越方便、安全,工效也越高。 四、简答题:(每题5 1、班组安全管理的例行工作有哪些?答:1、电网、设备安全管理;2、班前班后会;3、安全日活动;4、安全检查;5、作业工器具和安全工器具管理;6、工作现场勘察和危险 点分析;7、标准化作业;8、岗位培训;9、反违章。 2、检测绝缘子时应注意哪些问题? 答:(1)检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活,测量正确; (2)针式绝缘子及少于3 片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测; (3)检测 35kV 及以上电压等级的绝缘子串时,发现同一串中有零值绝缘子达到下列数量时, 应立即停止检测:66kV 的绝缘子串中的零值片 片,110kV的零值片数为3片,220kV的零值片数为5 (4)检测工作应在干燥天气进行。3、简述带电更换跳线绝缘子串的操作步骤。 电工各自登杆(塔)至适当位置,系好安全带。绑好绝缘吊绳,#1电工吊上工具,#2 电工检测绝缘子。 电工用绝缘绳挂钩钩好引流线,(或用绝缘绳在适当位置直接提升引流线),且绑牢尾绳,#2电工使用绝缘杆取出导线侧的弹簧销, 电工与地面电工配合,落下原绝缘子串,吊上新绝缘子串。(4)按上述相反程序装上新绝缘子串,恢复弹簧销子。 (5)拆除工具、人员下杆,工作结束。 4、、简述导、地线断股带电补强(软梯作业法)的安全注意事项 答:(1)软梯在使用前应检查是否牢固可靠,挂好后,应由二人作垂直荷重试验后,等电位电工方可登梯作业。 (2)导线上下排列或导线档内有交叉跨越时,工作前应经技术部门计算:在等电位作业状态下能保持 2.5m 的安全距离时,方可允许工作。 (3)等电位人员必须穿整套合格屏蔽服,在移位时,必须注意对杆塔拉线,交叉物等安全距离。地线出线前,应认真检查断股及锈蚀情况,必要 时应经验算其机械强度受力情况,符合《安规》要求方可出线作业。 地线修补工作需经下方导线进入工作点的作业,在离开带电体,进入架空地线时,应特别注意保持足够的安全距离。