华能井冈山电厂2#机组是20世纪90年代末生产的300MW亚临界压力汽轮发电机组,该机组已连续运行10余年。该主汽阀为卧式布置一进三出的联合工作形式,主汽门采用卧式下部进气,3个调节阀为立式下部出气。

1、故障简述

华能井冈山电厂2#机组是20世纪90年代末生产的300MW亚临界压力汽轮发电机组,该机组已连续运行10余年。该主汽阀为卧式布置一进三出的联合工作形式,主汽门采用卧式下部进气,3个调节阀为立式下部出气。
近5年,在整个运行期内主汽阀经历多次大修和检修。最近进行了大修,更换了阀座等大量零件;由于右阀阀碟与阀座接触线断线故障,多次对阀座进行研磨处理,检修处理后机组运行不久内漏故障依旧。蒸汽内漏成了疑难故障。