资源优化治理方法立足于配 变资源的优化,将大容量轻载的配变与小容量重载、过载配变进行匹配调换,降 低重过载配变的运行风险,提升轻载配变的负载率,达到配变资源再优化分配, 整体配变运行于良好的负载率水平的治理效果。 结语 综上,当配电变压器出现重载、过载现象时,首先排除系统数据采集异 常情况,确认配变实际是否重载、过载;其次要核查配变是否存在严重三相不平 衡,对因此造成的配变重载、过载从调整配变三相不平衡度着手解决;最后,对 于确属负荷增长造成的重载、过载,根据现有区域供电情况,综合考虑负荷增长、 设备状态等因素通过配变增容改造或者新建配变进行治理。 参考文献 [1]刘小江,廖文龙,姚晓,等.配变三相不平衡整治策略分析[J].电气技 术,2017,18(11):87. [2]黄桂兰,林韩,蔡金锭.农村配电网低电压治理措施研究[J].电气技 术,2015,16(11):64-67,82.