先告知电压几伏?比如220伏,那么电流就是120000/220=545 A.以5A/MM2来考虑,
则需要545/5=109MM2.粗估100MM2的电缆.再考虑电缆线芯最高温度、冷却条件、敷设条件确定100MM2 是否满足要求.