2. 系统设计介绍
(1).系统介绍
根据三级生物安全实验室布局(如下),由两个集装箱拼接而成(长12192 mm x 宽5,438 mm x 高3500 mm),实验室负压区域为:进口缓冲间设计为-20Pa,主实验室设计为-40Pa,出口1设计为-20Pa,出口2设计为-10Pa。
系统压力的控制原理为:系统的送风量不变,通过排风量的变化来维持恒定系统压力的变化。系统内的各个房间送风阀门选用定风量阀门,排风阀门选用变风最阀门。阀门的调节通过电动执行器来调整。排风电动执行器的控制原理为PID控制,执行器的开度控制随着目标值(压力)的变化而变化。 (2).自控系统的内容
三级生物安全实验的自控内容如下:
1)系统的温湿度控制
系统的送风盘管上都有一冷却/加热水调节阀,实验区的温度控制通过冷却/加热水调节阀,采用PID控制,控制在一定的温度设定值。
实验区湿度通过系统加湿器,湿度低于定值时打开加湿器,高于定值I时关闭加湿器, 高于定值II时打开电加热除湿。
2)系统总的送风量由变频器控制,以保证相关实验室的换气指数的要求及负压
要求。系统送风机选用变频器控制,主要是考虑到实验室内部配置了全排的生物安全柜。分为2种工况,当安全柜投入和关闭的过程中,始终保持正在使用的的安全柜额定的排风量和相关房间之间的压差。当使用安全柜时,送风量在进入状态的送风量基础上叠加(减少)安全柜的额定排风量。根据送、排风量的不同,改变送、排风变频器的值,达到节能的效果。
3)压差控制
在BSL-3实验室,主实验、进口缓冲间、出口1、2缓冲间分别安装了Dwye605(0-125Pa)的压力指针表,用设备夹层的静压作为采样的基准点。另外还配置了数字仪表显示实时压力。在PLC程序中分别设置好每个房间的压力值。主实验室:-40Pa, 进口缓冲间:-20Pa, 出口缓冲1,2分别为:-20Pa,-10Pa.在PLC程序中与数字仪表的输出信号(4-20mA)进行比较,通过PID控制自动调节各个房间的排风变风量阀的开度,以恒定各个房间所设定的压力值。各压力值都可以在组态软件(紫金桥)上实时显示,并自动储存历史数据。 压差控制的程序所下如下:
4) 消毒工况转换
在送排风总风管上设置了密闭阀,当系统正常工作时,密闭阀处于开启状态,当需要