一、电网建设 高压配电网建设 农村用电初期,武进、无锡等县均以2.3千伏线路向农村供电;以后,又建成6.6千伏线路,南京、丹阳和苏州分别建成13.2千伏和16.5千伏线路向农村供电。 50年代,农村配电线路建设,有的采用6.6千伏,有的开始采用10千伏,各地原有的2.3千伏线路亦相继升压为6.6千伏运行。至1962年,全省共有农用配电线路5558公里,其中6.6千伏线路占40%以上。 60年代起,为简化电压等级,扩大供电范围,降低线路损失,新建线路均为10千伏线路,原来的6.6千伏线路亦逐步升压为10千伏运行。配电网的接线方式,随着农村用电负荷密度增加,由50年代的放射形接线开始改为分支接线。配电方式,有高压直接配电,也有经过中间配电变压器降为低压后配电。 为了节省投资,武进电气公司在1955年建成省内第一条两线一地制10千伏武北线。此后,有些地区也因地制宜地建成一批10千伏两线一地制线路。这种线路具有可节省三分之一的导线和15%的杆塔材料,降低总造价15%—20%的优点,但事故率高,对通信有干扰,只有用电负荷不大的线路上推广使用。 70年代,把推广两线一地制线路作为增产节约的一项重要措施,不顾具体条件,在新建线路上大量采用两线一地制,有的还把原来按三线架设的线路拆除一根导线去用于建设新线路。非标准劣质低矽配电变压器也大批投入运行。至1979年,全省有两线一地制线路3.36万公里,占高压配电线路的67%,致使单相接地造成的事故大大增加(南京地区两线一地制线路的单相接地事故为三相制系统的6.8倍),而且干扰邮电、铁路通信,并危及人畜安全。低矽配电变压器全省共投入3000多台、计32万千伏安,其变压器铁损比国家规定的JB500—64型变压器超过1—3倍。许多地区还以延伸线路的办法,来扩大供电范围,不少10千伏线路的供电半径在20公里以上(国家规定为15公里),有的线路支接延伸总长度超过100公里。到1990年止,全省共有高压配电线路8.99万公里,配电变压器1455.89万千伏安,全省农村高压配电设备情况见表5—1—1。 表5—1—1 全省农村高压配电设备情况表
年份6—10千伏线路(公里)配电变压器(万千伏安)年份6—10千伏线路(公里)配电变压器(万千伏安)
19490.151986795571157.26
19574588.99198782922