变频器拖动电机运行时电机噪音大的原因判断 来源: 赵占国的日志 当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。 下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。 大家也可以发表一下 自己的看法,让我们 一起提高 。本人水平有限,大家多提意见! 电机噪音大无非有两方面的原因: 机械方面和电气方面。 1,机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理 一些,只要能找到噪音源,一般 好处理。 2,电气方面 (1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带 来一些问题,如果载波频率调得 太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用 PLC 通讯方式时。因此要根据现场的实际情 况设置载波频率。 (2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳 频设置方法。一般变频器都有“ 跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率, 避免电机产生共振。 (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。 这里电机的噪音也会比正常时大 。 以上是我的一点实际经验,当然肯定还有许多, 1、首先判断噪音是减速电机本身的原因还是变频器的原因。这一点很重要,因为这种噪音 一般情况下都出现在设备安装调 试时,一旦判定是减速电机本身的原因,就可以将减速电机发货至厂家更换或维修。如果因 为甲方生产的需要,可以与厂家 协商另外发一台过来更换或直接联系厂家人员到现场进行解决(不过这虽然是商务上的事, 我们搞技术的也可以做,这样不 也可以体现自身的价值吗@_@) 。 最常用也最简单的方法就是: 先将减速电机的负载脱开, 再将减速电机直接用 50Hz 工频 电源拖动。如果噪音依然,那么 100%是减速电机的问题。 如果噪音明显减小,那么减速电机一般情况下没有问题,请在负载的大小、变频器的参 数设置、变频器离电机的距离方 面寻找原因。 笔者碰到过好几次异常噪音的问题,都是减速电机本身的问题--电机轴承损坏!而且一般 是驱动端轴承损坏(驱动端轴承 承受的力量比较大) ,但也有风扇端轴承损坏的。 1,是否是轴承损坏可以这样判定:找一根长度合适的钢管,分别放在驱动端轴承附近和 风扇端轴承附近并拿手捏住用耳 朵听,经过比较如果明显感到声音大小存在异常,那么就可以判定是那个轴承有问题了。 2、如果基本判定减速电机本身没有问题,可以试一试以下的方法。 如楼上所说,将变 频器的载波频率适当调高; 如果 拖动的是重负载,请适当把变频器的提升转矩提高; 将变频器的频率改变一下,看看是不 是减速电机共振频率的问题(估 计一般情况下不会,因为按笔者的经验,它们的共振频率大概在 25Hz 左右--你在变频器加 速过程中或许可以感觉得出来) 。 如果是,请屏蔽掉此共振频率。 最后一点: 将变频器尽可能地靠近电机 (这应该是设计上应该考虑的问题) 。 方法就是---将装有变频器的控制柜与电 机靠近一些, 或者单独做一个变频箱让主控箱来控制变频箱。 在变频器较多时笔者建议后者, 因为在设计时,如果一条生产 线有很多个变频器(例如 5 个以上) ,你不可能全部都放在主电控柜里面,况且一般情况下 装不下----一旦有这么多变频器 ,一般情况下控制都比较繁琐,所用到的什么空气开关、熔断器、接触器、热继电器、中间 继电器、控制(隔离)变压器、 PLC、PLC 用的滤波器、开关电源、接线端子等等乱七八糟的都会占很大的空间, ...