紫外线杀菌器厂家如需要处理的水质低于国家标准时,如色度高于15度,浊度高于5度,含铁量高于0.3毫克/升,先采用其它净化和过滤等方法,使其净化达标后用紫外线杀菌设备。
2. 连续使用一年以上应对内置石英套管清洗一次,使用三年建议更换石英套管一
次,以确保更好的杀菌效果。
3. 请勿频繁开关灯管,以免影响消毒灯的寿命
4、定期检查,确保紫外线灯的正常运行。紫外线灯应持续处于开启状态,反复开关会严重影响灯管的使用寿命。
5. 石英套管的拆卸:切断电源,取下设备两侧硅胶盖,取出灯管,卸下两端压盖,取出水封座内的“O”型胶圈,再慢慢取出石英管。
6、定期清洗:根据水质情况,紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗,用酒精棉球或纱布擦试灯管,去除石英玻璃套管上污垢并擦净,以免影响紫外线的透过率,而影响杀菌效果。
7. 石英套管安装时不要用手接触石英管表面,以免弄脏影响使用效果。
8、灯管的更换:进口灯管连续使用9000小时,或一年之后,应更换紫外线灯管,以确保高杀菌率。更换灯管时,先将灯管电源插座拔掉,抽出灯管,再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内,装好密封圈,检查有无漏水现象,再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,否则会因污点影响杀菌效果。
9. 消毒器电控部分注意防水防潮,以免影响消毒灯的寿命。