1、变频器的节能作用主要有:变频节能、功率因数补偿节能和(软启动) 节能。 四、简答题: 1、直流电动机主要由那几部分组成? 答: ⑴直流电动机主要由定子和转子两大部分组成; ⑵其中定子主要由机座、 主磁极、换向极、前端盖、后端盖和电刷装置等组成;⑶其中转子主要由电 枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴、风扇等部分组成。 2、变压器的器身由什么组成?除器身外,变压器的主要附件有哪些? 答:变压器的器身由铁芯和线圈组成。变压器的主要附件有①油箱;②储油 柜;③安全气道;④气体继电器;⑤分接开关;⑥绝缘套管;其它还有变压 器油、测温装置等。 3、电力电缆线路的常见故障有哪些?引起故障的原因有哪些? 答:⑴常见故障有:单相接地,多相短路接地,相间短路,不稳定击穿,断 线或连接端松动等;⑵引起故障的原因有:受外力机械损伤,绝缘受潮,绝 13 缘老化,护层腐蚀,过电压或雷击,过载或散热不良等 4、简述新安装手车式高压开关柜的调试要求 答:调试要求有:⑴开关柜一次回路必须做两项交流耐压试验,①相间耐压; ②相地耐压;⑵开关柜接地触头的接触电阻不应大于 1000μ Ω ;⑶开关柜一 次隔离触头的接触电阻不应大于 100μ Ω 5、何谓电子电路的波形测量法? 答:波形测量法是利用仪器,通过观察波形的有、无及其是否正常,从而判 断电子电路故障的一种方法; 通常用示波器测量并显示电信号的幅度、 周期、 频率、相位、时间间隔及脉冲信号的波形参数;多踪示波器还能进行信号比 较,是检测电子电路的重要仪器 6、简述微机控制三相步进电动机的工作原理 答:⑴由微机替代脉冲发生器和脉冲分配器;⑵由微机提供 U、U、W 三相 工作所需的脉冲信号;⑶由微机程序设计,可以随时改变脉冲分配方式和输 出脉冲的频率;⑷可以灵活地控制步进电动机的转速和改变控制方式 7、 指出 plc 控制器常用的五种编程语言, 其中适用于编写较复杂程序的是哪 种编程语言? 答: ⑴最常用五种编程语言有: ①梯形图语言, ②指令表语言,③功能模块图 语言;④顺序功能流程图语言,⑤结构化文本语言; ⑵适用于编写较复杂程序 的是功能模块图语言 14 8、在控制柜、屏上装接二次线路时,对于可动部位(门上电器、控制台、板 等)上的接线应怎样装接 答:在控制柜、屏上装接二次线路时,⑴用于可动部位(门上电器、控制台、 板等)的导线,应采用多股软绝缘导线,⑵敷设时应当有余量,⑶线束应有 加强绝缘层 (如外套塑料管) , ⑷与电器联接时, 端部应绞紧, 不得松散断股, ⑸在可动部位两端应用卡子固定 9、何谓与门电路?与门的逻辑表达式是什么? 答:当条件全部同时具备时,结果才会发生,这种关系称为“与”逻辑关系。 实现“与”逻辑功能的电路称为与门电路,简称与门。与门的逻辑表达式是 Y=A?B=AB 10、场控晶闸管 MCT 的主要性能优点有哪些 答: 主要性能优点有: ⑴电流电压容量大 (阻断电压 3000V, 峰值电流 1000A, 最大关断电流密度 6000A/㎝ ) ;⑵通态压降小(约 1.1V) ;⑶瞬间电流电 压变化耐量高(di/dt=2000A/?s,du/dt=20000V/?s) ;⑷开关速度快,开关损 耗小(开通时间为 200ns,可在 2?s 时间内关断 1000V 电压) ;⑸工作温度高 (可达 250~270℃) ;⑹即使关断失效,器件也不会损坏(仅用熔断器进行短 路保护即可) 11、通用变频器的主要功能操作(操作面板)有哪些 答:主要功能有:⑴显示频率、电流电压等;⑵设定操作模式、操作命令、 功能码;⑶读取变频器的运行信息和故障报警信息;⑷监视变频器运行;⑸ 变频器运行参数的自整定;⑹故障报警状态的复位 15 2 12、分别说出变压器的主要附件储油柜(油枕)、分接开关和气体继电器的 主要作用 答:⑴储油柜(油枕)的主要作用是:①通过外装玻璃管观察油面高度;② 可以控制和调节油面高度, 尽可能避免变压器油与空气接触, 防止潮气侵入; ⑵分接开关的主要作用是:可以与不同分接头相连接,改变变比,以达到调 压目的;⑶气体继电器的主要作用是:当变压器内部发生故障时,根据程度 不同,分别由气体继电器的两个水银开关发出故障信号和跳闸信号 13、电力电缆的主要试验项目有哪些?耐压试验的标准是什么? 答:⑴主要试验项目有主要试验项目有:测量绝缘电阻,测量泄露直流电流, 耐压试验,检查电缆线路的相位和充电电缆的绝缘油试验等。⑵耐压试验的 标准是:2~10kv 电缆用 6 倍额定电压;15~35kv 电缆用 5 倍额定电压;1kv 以下不用做耐压试验。 14、数字电路主要由什么组成,其主要特点有哪些? 答:⑴数字电路主要是由各种逻辑门电路和基本触发器组成。⑵其特点有: ①数字电路中出现的都是脉冲信号,涉及脉冲的形成、放大、整形、控制、 记忆、计数、显示等环节;②在数字电路中,各种信号通常都以简单的数字 “1”和“0”来表示;③数字电路可以对一切与二进制相关的物理量加以处 理,进行数字或逻辑运算,并具有高精度、速度快、抗干扰能力强以及便于 集成化等优点。 15、数字式仪表具有什么特点? 答: ( 1 )准确度和灵敏度高,测量速度快; ( 2 )仪表的量程和被测量的 极性自动转换; ( 3 )可以和计算机配用; ( 4 )测量结果以数字形式直接 显示,消除了视差影响。 16 16、钳形表为什么在测量过程中不允许切换量程档? 答:钳形电流表测量过程中决不能切换量程档。因为钳形表内的二次匝数很 多, 测量时二次相当于短路状态(忽略表头内阻), 若一旦在测量中切换量程, 就会造成二次瞬间开路,这时二次绕组中将会感应出现很高的电压,可能导 致绕组的层间或匝间绝缘击穿。 17、自动空气开关的一般选用原则是什么? 答:自动空气开关的一般选用原则是: A、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。 B、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。 C、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流。 D、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。 E、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压。 18、为什么直流系统一般不允许控制回路与信号回路电源混用? 答:直流控制回路是供给开关合、跳闸二次操作电源和保护动作电源,而信 号回路是供给全部声、光信号直流电源。如果两个回路混用,在直流回路发 生接地故障时,不便于断开电源。 19、简述直流电位差计的特点和用途? 答:直流电位差计是用比较法测量电压的比较仪器。它的主要特点:⑴测量 准确度高。 一般型号的电位差计准确度为 0.05 级 (如 UJ31 型) 较高者达 0.05 级(如 UJ32 型) 。⑵测量不由被测电路中取用电流,因而对被测电路不会有 影响。这相当于一个内阻为无穷大的电压表。⑶量程较小。一般不超过 2V。 适用测量微伏到几百毫伏直流电压。直流电位差计因其测量回路工作电流的 大小分为低阻(工作电流大于 1mA)和高阻(工作电流小于 1mA)两类。前者 17 适用于低电阻电压的测量 (如热电偶的电势) , 后者适用于高电阻电压的测量 (如标准电池的电势) 。 直流电位差计除能直接精确测量小电压外, 还可配以 一定的附加电路,便能精确测直流电流和电阻。 18