监理单位旁站监理 20%。 检验方法:观察、用万用表检查。 4.4.2 电缆引人应符合下列要求: 1 电缆引人室内时,其室内∕外测的屏蔽钢带及金属护层应电气绝缘;外线侧的屏 蔽钢带及金属护层应可靠接地,接地电阻应符合设计要求;设备侧的屏蔽钢带及金属护层应 悬浮。 2 电缆引人室内应终端在电缆引人架、配线架或分线盒上。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、用万用表检查。 一般项目 4.4.3 电缆接续点应以洲个区段为单位自上行往下行方向顺序编号。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.4.4 室内电缆分线盒安装在墙上时,分线盒安装位置符合设计要求,引入口到分线盒 的电缆应采取防护措施。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 4.4.5 电缆引人室内后,上下行标识应清晰、准确。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.4.6 成端电缆的芯线应编把,芯线宜保持原有扭距。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.5 光缆线路性能检测 主控项目 4.5.1 一个光缆中继段内,1 310 nm, l 550 nm 窗口每根单模光纤双向接续损耗平均 值α 应不大于 0.08dB。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验加%。 检验方法:用 OTDR 检测。 4.5.2 光缆中继段光纤线路衰耗值 a:应符合下式要求: a, ≤aoL+an+a,m (dB) 式中 ao—光纤衰减标称值(dB/km); a—光缆中继段每根光纤双向接头平均损耗((dB),单模 光纤 a}_0.08 dB(1 310 nm,l 550 nm); a-光纤活动连接器平均损耗(dB),单模光纤 a.c ≤0.7 dB; L—光缆中继段长度(km) ; n—光缆中继段内每根光纤接头数; m—电缆中断段内每根光纤活动连接器数。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位见证检验 20%。 检验方法:用光源、光功率计检测。