GMV Star 等家装多联机 E2 问题处理指南 1. 适用范围 ? 本操作指南适用于 GMV Star 以及 GMV ES 系列侧出风机组: 2. 处理方法 2.1 确认是否有关机内机电子膨胀阀关不严 1. 单开内机制冷运行 30min 后观察关机内机的管温,如果关机内机管温和环境 温度一致或者相差很小即可判断该内机阀体无泄漏,若管温明显低于室内环 境温度则该内机阀体关不严有内漏 2. 制冷运行已经确认不漏的内机,其余内机送风档运行 20min,之后将送风的 内机关机 30min 后再看关机的内机管温,判断方法同上。 3. 找到内漏的内机阀体后,拆开该内机阀体所在侧钣金件使得手可以摸到故障 阀体,机组重新断电上电,利用触感和声音判断阀体是否有归零动作 4. 如果有归零动作则可以判断阀体关不严,需要更换阀体 5. 如果感觉不到归零动作需要再做如下排查: (1) 电子膨胀阀线圈有没有插到对应内机主板上或者针座是否插歪 (2) 电子膨胀阀线圈和阀体之间是否有松脱,若有,重新固定 (3) 以上两点确认没有问题后就需要更换线圈或者主板再测试阀体是否有归 零动作 监控软件显示界面如下: 该关机内机在 EXV 阀关死的 情况下管温明显低于环境温 度,可判断该内机阀有内漏 口袋精灵显示界面如下: 该关机内机在 EXV 阀关死的 情况下管温明显低于环境温 度,可判断该内机阀有内漏 2.2 释放部分冷媒 如果按照以上步骤处理后依然无法解决问题,则问题可以锁定为系统冷媒偏 多,此时需要工程现场释放部分冷媒,具体方法如下: 1、单开 1 台室内机运行,将压力表皮管接头连接至小阀门(液阀)处拧紧,直 到阀门顶针被顶开,打开压力表旋钮 1/4 圈,缓慢释放冷媒,如下图所示: 2、按照上述方法每次放氟 5 秒,等待 15 分钟,通过监控软件或者口袋精灵调试 器查看系统参数,如果(排气温度-高压)>15℃,就可以结束操作,否则继续放 冷媒 10s,然后再判断。如下:排气温度 53℃,高压 37℃,(排气温度-高压) =53-37=16℃,大于 15℃则可以结束放冷媒动作。 电脑监控软件显示界面如下: 口袋精灵显示界面如下: