工作接地:就是控制信号电源的参考电位,是弱电控制电源的0V,不是大地。所以我觉得最好不要叫工作接地,因为一说接地,往往与大地混淆;
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
保护接地:众所周知的理解,就是所有的用电设备,金属导电体的外壳,接大地以保护人与设备的安全。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的。
保护接地为了保证工作人员接触时的人身安全,将一切正常工作时不带电而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地。
工作接地一般指设备的中性点接地,保护接地一般指设备的外壳接地。
因此,作为一个电气自动化系统工程师,我们对控制电源的参考电位(M)与大地(PE),一定要严格的区分,不要混淆。