高 压 电 器 设 备 无线 电 干 扰 测 试方法 (GB l 1604~89】 北京 : 机械工 业出版杜 . 19 ( 收稿 日 期: 1995— 01—24) 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / / / 0 0 / / 0 / / / 0 / / / 0 / 0 / 0 0 / / / 0 / 0 / 0 0 / ( 上接第 29 页) 试品内部的局部放 电可 以简单 地看作 在 绕 组 之 间或 绕 组 与变压 器 外 壳 之 问有一 个 附 加 的高 阻值电 阻. 击穿时产生 的 电弧使 这 电 阻值急 剧 下 降, 即使 可 以认 为一个电容 、 电感 组成 的 无损 网 络可 以表示这 个简化模型 , 那 么局 部 放 电就 表示 为谐 振 频 率的 阻尼 .这意 味着传递 函数在 极点附 近 的 振 幅 变 小 . 但 极 点 的频率 是不 变 的.因此, 就 可 以解释 图 1、 图 2 的试验 结果 了, 这正 是传递 函数 法应用于变 压器 雷电冲击试 验 的优点.另 一实例见 图 4 , ’ 在 图 4 中若用传 统 方法 ,从 示伤 中点电流波形的差异 可 以判 断被 试 变 压器 的 内部 一定存 在故 障现象 .而从两 者 传递 函 数 图 比较而 知 , 只 是 内部存 在局 部放电 而无绝 缘击穿发 生.所以, 传递 函数 法判断雷 电冲 击 试验 结 果 , 能 够 避 免由于试 验人员 经验 不足而 导致的判 断失误 . . 三 , 结论 ( 1) 传 递 函数 与输 入量 无关, 即 与 冲击 电 压 的波形 无关. ( 2) 传 递函数能解 释击 穿 与局 部放 电等故 障现象 .击穿对应于极点频率移动, 局部放 电 对 应于极点幅值 变小 . (3) 传递 函数 应用在截渡试 验时, 不受 截断 时间变动的影 响, 仍 可 以翔 断截 波 试验 的 试验 结果 . 今 后 应 该 采 用这 种方 法 进 行大 量实 际测 量工作, 总结 出一套足 以判 断变 压 器 雷电 冲击 试验 的几种典 型故障 的图形及方 法. 统 计 分 析 出针对不同故障时该方法的灵敏度, 使其能较 完善的应用 于试 验. (收稿 日 期 1995— 01—03) 维普资讯 http://www.cqvip.com