监理单位见证试验。 检验方法:试验检查。 16.4.5 时间同步网下列性能指标应符合设计要求和相关技术标准的规定。 1 铁路运输各业务时钟设备与时间同步网的绝对跟踪准确度。 2 铁路运输各业务时钟设备的同步周期。 3 时间同步设备相对授时准确度、绝对跟踪准确度、NTP 接口处理能力。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:用时间综合测试仪检测。 16.4.6 时间同步系统的冗余热备份功能应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:试验检查。 16.5 时间同步网网管检验 主控项目 16.5.1 时间同步网网管的告警监测、告警自动上报、告警清除、告警查询等告警管理 功能应符合下列要求: 1 告警监测能实现输人时间信号丢失监测、守时监测、时间输出失效监测、设备校 时异常监测等。 2 当时间同步网出现故障时,监控终端能够发出声音报警,并可在监控终端主界面 上采用实时图形/列表显示故障告警信息;可以不同颜色的出现,显示故障内容及设备位置、 紧急告警、非紧急告警的状态口 3 能通过手动操作清除报警信号。 4 能将故障信息传到上级网管。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.2 时间同步网网管的性能管理功能应符合下列要求: 1 能监测时间同步设备的性能参数。 2 能以曲线或表格形式显示结果, 并能显示母钟及标准时间信号接收单元的运行状 态,循环检测下级母钟运行状态,以及本级母钟所控的显示设备的运行状态。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位检验见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.3 时间同步网网管的配置管理功能应符合下列要求: 1 能对系统和设备运行参数进行配置和修改。 2 能对本级时间同步设备进行增加/删除网元、修改网元的属性配置数据、设置输 人信号的各种门限、定时查看通信链路状况、时延补偿参数和设备校时参数、系统的时间同 步管理等操作。 检验数量:施工单位全部检查。