机房内通信设备的工作接地、 保护接地和建筑的防雷接地采用联合接地方式,按单点接地原理设计, 即三种接地共用同一个接地体。 严禁在接地线中串接熔丝、装开关, 严禁利用其它设备作为接地线电气连通的组成部分, 接地线两端的连接点应确保电气接触可靠。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求4) 接地系统的组成①地接地系统中所指的地, 即一般的土地, 不过它有导电的特性, 并且具有无限大的容量, 可以用来作为良好的参考电位。②接地体接地体是使电流入地扩散而采用的与土地成电气接触的金属部分, 包括垂直接地体和水平接地体, 接地体材料应采用热镀锌钢材。③接地引入线接地引入线是把接地电极连接到地线排或地线汇集排上去的导线, 和水平接地体一样可采用40mm×4mm或50mm×5mm的扁钢。 引入线的接地点应尽可能远离工作地在地网上的引接点, 两点之间的距离应不小于5m。④ 地线排地线排是专供接地引入线汇集连接的小型配电板或母线汇集排。⑤ 接地配线接地配线是把必须接地的各个部分连接到地线排或地线汇流排上去的导线。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求5) 防雷接地措施① 建筑物的防雷通信机房屋顶应按规定设避雷针、 避雷带、 避雷网, 并可利用建筑物外侧梁柱(含塔楼梁柱) 内二根以上主钢筋作为雷电流引下线。 机房顶部的各种金属设施, 均应分别与屋顶避雷带就近连通, 楼高30m及以上应按规定设计防侧击雷措施。在机房相关的柱子上按工艺提出的位置设置分接地汇集铜板, 此铜板要与联合接地网中的柱内主钢筋牢固焊接, 并预留接线螺栓供工艺使用。机房地网为沿机房建筑物外设置的环形接地装置, 它应利用机房建筑物基础横、竖梁内两根以上主钢筋共同组成。 当机房建筑物基础有地桩时, 应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。 地桩与机房地网之间应每隔3-5米相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。 当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通, 一定要保证连接点的数量和分散性, 以利于分散引流雷电, 同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体,以利雷电流散流。 通信工程设计图 通信建筑物防雷图为通信建筑物防雷安装措施示例。 安装时, 楼顶避雷带和避雷带引下线可采用 25㎜×3㎜热镀锌扁钢, 避雷带支柱可采用高度为150mm~200mm的Ø12热镀锌圆钢, 埋设深度应不小于50mm,间距为1~1.5m, 转弯处间距不大于0.3m。 避雷带在转角需转弯时, 扁钢不应出现直角死弯, 平弯时最小弯曲半径为其宽度的两倍。 避雷带引下线沿建筑物外墙敷设时, 其路经应尽可能短而直, 引下线应对称放置, 引下线的平均间距不应大于18 m。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求② 电源系统的防雷据统计, 约有50%以上的雷电入侵波来自于电力传输线, 因此对电源系统的防雷保护是重点。 对此应采取层层设防、 多级保护的原则, 对电源系统进行完整的五级防护。 即在电力变压器的高压侧、 低压配电系统进线柜的输入端、 交流配电屏的输入端、 整流器输入端、 通信设备直流输入端分别加装相应电压等级、 容量等级的过电压保护器、 直流浪涌吸收装置等。除了在设备上进行防护以外, 对于局站内的架空交流引入线应一律改为地埋方式, 并应采用铠装电缆或普通电缆穿金属管保护, 两端接地处理的方式进行改造。这样就从供电线路和电源设备上有效阻止了雷电流的入侵。③ 交流和信号线的防雷与接地引入机房的交流低压电力电缆和信号电缆宜从地下敷设, 交流电力电缆应采用铠装电缆或穿金属管埋地后进入机房, 电缆或金属管两端应作良好接地。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求④传输系统的防雷传输系统的防雷需采取的措施首先对出入局站的传输中继线尽可能采用全线直埋方式, 或者至少在入局站前直埋。 埋地光(电) 缆的金属屏蔽层或金属管道在两端接地, 光缆金属加强芯也一并接地, 其次根据中继线的传输速率、 工作电压选择合适的信号避雷器, 安装在传输线缆与设备连接之前的线路中。(11) 防洪与消防通信机房应保证通信设备不被水淹, 机房上层不应布置易产生积水的房间, 否则, 上层房间的地面应做防水处理。 进线室一般安排在通信楼的地下室, 给水管、 排水管、 雨水管不宜穿越机房。 每个机房内均应设烟感报警器和灭火装置(两套) , 耐火等级不低于二级。 应在主要部位、 楼道、 出口等处设置火灾事故照明和疏散指示标志。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计3机房布置与通信设备安装设计(1) 设备布置的基本原则① 设备布置应根据近、 远期规划统一安排, 做到近、 远期结合, 以近期为主。除标明本期设备外, 还需标出扩容设备位置。② 设备的布置要充分考虑机房的使用效率, 对于不需维护或背后散热的设备可采用背靠背的摆放方式, 机架的维护面要求尽量保持对齐。③ 设备的布置要尽量分区, 设备摆放时要考虑线缆的走向, 相互配合, 同类型的设备尽量的放在一起, 相关专业设备的布置顺序要合理, 相互关系要明确。④ 设备布置应便于操作、 维护、 施工和扩容, 操作维护量大的设备如配线架应尽量安装在距门口较近的地方。⑤ 设备布置应考虑整个机房的整齐和美观。 面积较大(20m2以上) 机房应考虑留一条维护走道。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计4布线要求① 设备之间的布线规范, 布线路由合理整齐, 尽可能地减少交叉和往返, 使布线距离最短。② 交流电源线与通信线布放在同一电缆走道上时宜采用铅包线, 或与通信线分开布放, 间距应大于50mm。③ 电源主干馈电线宜采用铅芯电缆, 列柜至机架布线采用铜芯电缆。④ 远供电源线应采用铜芯电缆, 告警线宜采用音频塑料线。⑤ 音频配线电缆应采用HJVV(聚氯乙烯局用配线电缆)或HPVV(聚氯乙烯局内配线电缆)。⑦ 微波、 移动通信、 寻呼的馈线电缆应尽量短、 弯头少, 进入机房前要注意馈线孔的防水。⑧ 不同专业的金属线如交流线、 直流线、 信号线要用不同颜色区分, 并用文字标识。⑨ 交流供电线路进入机房时应安装空气开关电源控制箱, 交流插座必须经过漏电保护装置, 电源线采用电源电缆或单芯铜线。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计5走线方式通信机房常用走线方式分上走线和下走线两种, 上走线是在天花板上打孔固定走线架, 线缆在其上布放至每个机柜。 下走线是在机房地板下固定并敷设电源线和信号线走线槽, 线缆在走线槽中布放, 在机柜正下方的地板上打孔, 线缆从其中进入机柜。通信机房应设交流、 直流和信号线三种走线架, 三种走线架分层应遵循“高危在上” 的原则, 即交流线架在上, 直流线架居中, 信号线架在下, 光纤设独立线架。 若因机房空间限制无法分层的, 应严格分架, 架间间隔不小于200mm。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计6 设备安装时的抗震加固设计(1) 抗震设计原则目标① 通信设备安装设计的抗震设防烈度, 应与通信房屋的抗震设防烈度相同,一般情况可采用基本烈度。通信设备安装铁架及相关的加固, 应保证当遭受本地区设防烈度的地震作用时, 不应产生损坏, 当遭受本地区设防烈度预估的罕遇地震作用时, 允许有局部产生损坏, 不应产生列架倾倒的现象。(2) 列架式通信设备抗震设计要求设备顶部应与列架上梁加固, 设备顶部加固构件之间应连接牢固, 成为一体。加固连接网包括上梁、 立柱、 连固铁、 列间撑铁、 旁侧撑铁、 斜撑。 8度及8度以上的抗震设防, 必须用抗震夹板或螺栓加固。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计6 设备安装时的抗震加固设计(3) 台式通信设备抗震设计要求小型台式设备宜用组合机架方式安装, 组合机架顶部应与铁架上梁或房屋构件加固, 底部应与地面加固。(4) 自立式设备抗震设计要求自立式设备底部应与地面加固, 当螺栓直径超过M12时, 设备顶部应采用联结构件支撑加固。(5) 机房列架抗震设计要求列架的相关构件由上梁、 立柱、 连固铁、 列间撑铁、 旁侧拉铁和走线架组成。 各相关构件之间应通过连接件牢固连接, 使之成为一个整体, 并应与建筑物地面、承重墙、 天花板及房柱加固。 列架与机房侧房柱(或承重墙) 每档必须加固一次。 每机列的上梁、 连固铁和列柜(或立柱) 三者间必须加固。 通信工程设计新建基站机房设备安装工程设计说明 通信工程设计任务书: 中国电信为实现3G覆盖, 本次工程要在南京信息学院国际交流中心三楼C301室原有基站机房内增加中兴TD基站设备及配套设备, 通过原有光缆路由与上级RNC设备连通, 上级RNC设备已通过管道引入学院光缆交接箱, 基站天线用抱杆挂在该楼楼顶。 本工程按一阶段设计方式进行设计。本期为新建工程, 具体设备配置如下: 通信工程设计根据前期工程规划, 设备配置如下:本工程基站设备型号为ZXTR B328+R08, 安装主设备数量为1个机架(近期规划为2个机架) , 本期站点类型为S2/2/2;传输设备选择华为光端机系列;开关电源选择爱默生系列;蓄电池选择SNS系列;交流配电箱选择HB系列。其他条件:配电箱安装位置已定, 外电引入到交流配电箱的工程设计, 由电力设计单位负责设计。传输设备、 ODF框及DDF单元放置于综合柜中。 通信工程设计序号设备名称规格型号外形尺寸mm(高×宽×深)单位数量备注1NODEBB3281200×600×600架1R08548×388×140套12综合柜HB-002000×600×600架13开关电源PS48300-1B/30-300A2000×600×600架14交流配电箱380V/200A/3P800×500×200个15蓄电池500AH1042×1198×656组2双层双列6传输设备Metro 10042×436×200套17ODF框24芯40×570×200框1根据线路选型8DDF单元8系统200×570×20块1根据网络图选型 通信工程设计本次工程依据以下资料来设计:中国电信公司委托我院通信学院进行3G基站设备安装工程设计的委托书。中国电信公司与设备厂家签订的设备技术合同。中国电信公司提供的相关技术资料及对本工程所提的指导性建议。设计人员现场勘察记录及收集的技术资料。 通信工程设计相关设计规范类《电信专用房屋设计规范》 -YD/T5003-2005;《通信电源设备安装工程设计规范》 -YD/T5040-2005;《通信局(站)防雷与接地设计规范》 -YD5098-2005;《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》 -YD/T5104-2005;《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》 -YD/T5131-2005《电信工程制图与图形符号》 -YD/T 5015-2007厂家设备资料、 设备及材料安装清单见参考资料。 通信工程设计本次设计分工及负责范围基站内以基站机房光缆分线盒光缆引入口分界线, 传输专业负责将光缆送至光缆分线盒外侧的引入接口。 基站内传输设备的安装设计、 说明、 预算等由本次设计无线专业完成。外电引入到交流配电箱的工程设计, 由电力设计单位负责设计。 机房内配套电源设备安装, 相关电缆、 地线敷设由本次设计完成。