电表接互感器怎么算倍数
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。
(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。
凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量。
采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。
采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。
三个互感器的三相四线电度表如何读数!
电表读数上乘400/5就行
1.三相四线电度只乘以电流互感器倍率不乘以3。
2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。
加装互感器的电表计算
装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。
互感器是30比5,公式来算就是(a+b+c)x(30除5)
功率:电表示数 ×互感器倍率;
用电量:电度表读数*互感器倍率*互感器倍率。
带互感器的电表有两种情况:
1.只有电流互感器,就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率。举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)
2.有电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用),此时的计算就要复杂一些。电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh.
最后说明一下;电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。