金属矩形水平风管吊架的最小(mm) 风管边长b b≤400 4002500 吊杆直径 φ8 φ8 φ 10 φ 10 横担规格 角钢 ∟25*3 ∟30*3 ∟40*4 ∟50*5 按设计确定 槽钢 [40*20*1.5 [40*20*2.0 [40*20*2.5 [60*40*2.0 - 金属风管吊架的最大间距(mm) 圆形风管 纵向咬口风管 螺旋咬口风管 b≤400 4000 4000 5000 b>400 3000 3000 3750 注:薄钢板法兰、C形插条法兰、S形插条法兰风管的支、吊架间距不 应大于3000mm。 风管边长或直径 矩形风管 水平安装非金属风管支吊架最大间距(mm) 风管类别 聚氨酯铝箔复合板风管 酚醛铝箔复合板风管 玻璃纤维复合板风管 无机玻璃风管 硬聚氯乙烯风管 b≤400 b≤4000 b≤2000 b≤2400 b≤4000 b≤4000 b≤2200 b≤3000 b≤3000 b≤450 风管边长 b≤800 b≤1000 支吊架最大间距 b≤3000 非金属风管水平安装横担允许吊装的风管规格(mm) 角钢或槽钢横担 风管类别 ∟25*3 ∟30*3 ∟40*4 ∟50*5 [40*20*1.5 [40*20*1.5 [40*20*1.5 [60*40*2 聚氨酯铝箔复合板风管 b≤630 6301250 酚醛铝箔复合板风管 b≤630 6301250 10002500 b>2500 金属圆形水平风管吊架的最小规格(mm) 抱箍规格 角钢横担 钢丝 扁钢 D≤250 φ8 φ 2.8 2502000 按设计确定 注:1、吊杆直径中的“#”表示两根圆钢; 2、钢丝抱箍中的“#”表示两根钢丝合用; 3、扁钢中的“#”表示上、下两个半圆弧。 风管直径D 吊杆直径 大间距(mm) b≤1500 b≤1600 b≤2000 风管边长 吊架最大间距 b≤3000 b≤1500 b≤1000 b≤1800 b≤2500 b≤2000 b≤3000 mm) ∟63*5 [80*60*2 b≤2000 b>2000