序号	介质名称	涂色	管道注字 名称	注字颜色	序号	介质名称	涂色	管道注字 名称	注字 颜色	1	工业水	绿	上水	白	24	仪表用空气	深蓝	仪表空气	白	2	井水	绿	井水	白	25	氧气	天蓝	氧气	黑	3	生活水	绿	生活水	白	26	氢气	深绿	氢气	红	4	过滤水	绿	过滤水	白	27	氮(低压气)	黄	低压氮	黑	5	循环上水	绿	循环上水	白	28	氮(高压气)	黄	高压氮	黑	6	循环下水	绿	循环回水	白	29	仪表用氮	黄	仪表用氮	黑	7	软化水	绿	软化水	白	30	二氧化氮	黑	二氧化氮	黄	8	清静下水	绿	净化水	白	31	真空	白	真空	天蓝	9	热循环回水(上)	暗红	热水(上)	白	32	氨气	黄	氨	黑	10	热循环回水	暗红	热水(回)	白	33	液氨	黄	液氨	黑	11	消防水	绿	消防水	红	34	氨水	黄	氨水	绿	12	消防泡沫	红	消防泡沫	白	35	氯气	草绿	氯气	白	13	冷冻水(上)	淡绿	冷冻水	红	36	液氨	草绿	纯氯	白	14	冷冻回水	淡绿	冷冻回水	红	37	纯碱	粉红	纯碱	白	15	冷冻盐水(上)	淡绿	冷冻盐水(上)	红	38	烧碱	深蓝	烧碱	白	16	冷冻盐水(回)	淡绿	冷冻盐水(回)	红	39	盐碱	灰	盐酸	黄	17	低压蒸汽	红	低压蒸汽	白	40	硫酸	红	硫酸	白	18	中压蒸汽	红	中亚蒸汽	白	41	硝酸	管本色	硝酸	蓝	19	高压蒸汽	红	高压蒸汽	白	42	醋酸	管本色	醋酸	绿	20	过热蒸汽	暗红	过热蒸汽	白	43	煤气等可燃气体	紫	煤气(可燃气体)	白	21	蒸汽回水冷凝液	暗红	蒸汽冷凝液(回)	绿	44	可燃液体	银白	油类(可燃液体)	黑	22	废气的蒸汽冷凝液	暗红	蒸汽冷凝液(废)	黑	45	物料管道	红	按管道介质注字	黄	23	空气(压缩空气)	深蓝	压缩空气	白	注:①对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。②通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时,均不涂色。④对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。⑤对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。 1:总则 1.1为了确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况, 根据《电力生产企业安全设施规范手册》和中华人民共和国电行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》并结合本厂的实际情况制定本规定。 2:油漆2.1 下列情况必须按不同要求进行外部油漆: 2.1.1不保温的设备、管道及其附件; 2.1.2介质温度低于120的保温设备、管道及其附件; 2.1.3.支吊架、平台扶梯等(现场制作部分)。 2.2 不保温的设备和管道应根据防腐工艺要求和油漆的性能选用油漆,选用的油漆种类、颜色和涂刷度数应符合下列规定: 2.2.1.室内布置的设备和管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷1~2度油性调合漆;室外布置的设备和汽水管道,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷2度醇酸磁漆或环氧磁漆;室外布置的气体管道,宜先涂刷2度云母氧化铁酚醛底漆,再涂刷2度云母氧化铁面漆。 2.2.2.油管道和设备外壁,宜先涂刷l~2度醇酸底漆,再涂刷l~2度醇酸磁漆;油箱、油罐内壁,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷1~2度铝粉缩醛磁漆或环氧耐油漆。 2.2.3.管沟中的管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度环氧沥青漆。 2.2.4.循环水管道、工业水管道、工业水箱等设备,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度沥青漆;直径较大的循环水管道内壁,宜涂刷2度环氧富锌底漆。 2.2.5.排汽管道应涂刷l~2度耐高温防锈漆。 2.2.6.制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架,若油漆损坏时,可涂刷1度颜色相同的油漆。 2.2.7.设备和管道的油漆颜色可按下表执行(管道油漆颜色表) 管道油漆颜色表 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状.JPG 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状尺寸.JPG