(1)凝汽器真空降低,使蒸汽做功能力下降,在保证机组负荷不变的情况下,蒸汽流量 增加,使叶片因蒸汽流量增大而过负荷。 (2)真空下降,会使机组轴向推力增大,机组轴向位移增大,严重时会造成推力瓦过负 荷磨损。 (3)真空下降,使低压缸排汽温度升高,低压缸温度升高,将使低压缸及低压转子热膨 胀、热变形增加。受此影响将使低压缸中心线发生变化,将引起机组振动增大、低压胀差增 大,也易使低压缸动静间隙变小,甚至消失,造成动静摩擦事故。 (4)真空下降,循环水出入口温度升高,将使凝汽器铜管温度升高,由于铜、钢传热系 数及膨胀系数不同,将使凝汽器铜管胀口松动,最终导致凝汽器泄露。有可能温度升高时不 漏,但当温度降回来时漏。若一台凝汽器漏量不大可在机组运行时处理,若一台凝汽器多数 管漏或两台凝汽器漏将造成停机事故。 (5)随着真空下降,低压缸末级叶片容积流量将大幅减小,将使末级叶片严重偏离设计 工况,末级叶片将要产生脱流及漩涡,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,这种 激振力虽然不至于使叶片或叶片组产生共振,但可使叶片产生颤振,这种颤振由于频率低振 幅大,极易损坏叶片造成事故。 凝汽器真空下降的现象