事实上,空调冷凝水的酸碱pH值呈中性,既能够用来冲马桶、洗墩布,也可以用来浇花、养鱼。
1 空调冷凝水的特点
1.1 空调冷凝水的形成及水量的计算
根据空调调解室内温度的原理可知,当温度低于室内空气中的露点温度,空调中的水将会冷凝成冷凝水。当空调正常工作的时候,其蒸发器表面的温度将会低于空气的露点温度,这样,就会使空气流经空调蒸发器或风机盘表面时将空气中的水蒸气变为冷凝水,有效地降低了室内的温度。事实上,一个特定牌子的空调会有特定的制冷量、送风量,再根据室内的温度、相对湿度、空气的机器漏电温度等数据进行计算,便可以得到空调的凝水量。据相关的工作人员保守估计,一个发达城市一年内空调冷凝水量可达上万吨,这个数据是非常可观的。而空调的冷凝水量会与空调器的循环风量、室内参数、新风比、新风参数、空调露点及空调产生冷量等因素有关,因此,计算出空调凝水量,合理利用空调冷凝水有重要意义。
1.2 空调冷凝水的成分
事实上,根据研究人员的调查可知,空调冷凝水的成分比较复杂。空调冷凝水是有空气中的水蒸气冷凝之后形成的,它的本质是纯净水。但是,随着环境污染程度的加剧,空气中除了干爽的空气和水蒸气之外,还存在一些灰尘、病毒、细菌等杂质或有害物质。因此,当空气中的水蒸气冷凝时,这些有害物质也会随之冷凝到水中,且空气污染越严重,冷凝水的有害物质越多。除此之外,当空气中的酸含量较多时,空调冷凝水的酸度也会增加。用户要及时将空调内累积的冷凝水排除,以防其腐蚀空调内的器件或管道。
1.3 空调冷凝水的温度
一般说来,在室内条件下,不论是制冷系统还是水系统,其在室内机组换热管的表面温度大约在7至12摄氏度之间,而空调冷凝水的温度在10至15摄氏度之间,因此,空调完全可以作为辅助冷源。用户可以控制冷凝水的温度,并根据温度对冷凝水进行具体的利用。
1.4 空调冷凝水的收集点
对市场上已经上市的空调进行分析,只有集中式中央空调系统的冷凝水收集点比较集中,而其他的空调系统的室内机组分布在空调房间的不同区域或是不同的房间,这在一定程度上使得空调冷凝水的收集点相对比较分散。事实上,分散式的冷凝水收集管网系统虽然增加了产品的投资费用和销售商的施工难度,却能够更好地收集冷凝水,防止渗漏,为合理利用空调冷凝水提供了基础。
2 空调冷凝水的回收利用原理
现