为了简化和便于处理,同类型的设备、装置、材料应同时送审。而每个送审件只能包括一 种型号的产品或设备。 此外,按本技术规格说明书的要求,承包单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。 电梯及电扶梯承包单位在收到中标通知书10个工作日内提交土建条件图,为保证工程进度, 承包单位应充分考虑到批注可能耗费的时间,若因承包单位未能及时提交图纸而造成项目延 误,由此而产生的所有损失及责任由承包单位负责。 如果承包单位在收到业主/建筑师/工程师批注起4个星期内未能订货,那么业主/建筑师 /工程师有权直接向制造商订货及代付款。所有订货产生的费用,包括运费保险、搬运、税金、供应、保管、安装将由合同总额中按实际发生费用来扣除。但是承包单位仍须按原合同 执行负责。 最终回标文件内之送货时间为业主方之最低要求,承包单位须紧密配合现场施工进度,送货至现场,不能延误工地进度。 业主/建筑师/工程师对于安装是否符合要求的裁决是最终和有效的,承包单位对整个工程的所有工作是否符合合同要求完全取决于业主/建筑师/工程师的决定及确认。 业主/建筑师/工程师有权拒绝不符合要求的任何装置、材料、质量、人员,并且可以令承包单位自费搬走。 承包单位施工图经过审核后,仅意味着设计方案合理,并不能解除承包单位对原合同部分或全部的责任和义务。 没有签注、疏忽签注或任何其它行为,或属于业主/建筑师/工程师遗漏的涉及规范和规范中没有包括的事宜所构成的指令并另外强加给业主的,将不能解除承包单位全部或部分的义 务、责任,也不会对要求承包单位提供的工作给予补偿,而承包单位应遵守业主/建筑师/ 工程师签发的指令,包括所提供的资料和履行合同的内容。 业主/建筑师/工程师有权拒绝接受任何不符合本技术规格说明书要求的设备、材料和工艺,并同时有权命令承包单位将不符合要求的设备、材料和安装拆除和更换,因此而引致工 期延误及一切有关费用均由承包单位负责。 11-113 4.6 安装工艺及前期准备 承包单位也应确定是否有由另一方所提供可行通道、空间和吊装等设施,如果这些设施没有提供,承包单位应于接到中标通知书一周内通知业主/建筑师/工程师并提出方案以方便施 承包单位须于获得合约后或签定中标通知书后7天内,提交一份具体的材料和设备清单给业 主/建筑师/工程师审批。清单内应包括材料和设备的名称、制造标准、预算呈交审批的日 期等。承包单位应清楚了解,在此清单获批准接受后,如业主/建筑师/工程师认为有必要 时,仍可要求承包商继续补充清单以外的样品。 除呈交材料及设备外,承包单位须根据工程进度的安排,按业主要求于指定位置,先进行样板安装。如样板安装因工艺或任何原因未能获得业主/建筑师/工程师接受,本承包单位须 进行拆除、整改、重新安装等工作,直至获业主接受,而有关的返工费用应由本承包商负责, 亦不得作为拖期的理由。 承包单位必须配合现场并提交有关设备运输通道要求与业主方/建筑师/工程师/管理承包单位审批。 承包单位所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间,并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。承包单位应负责与总承包单位协调所需检修门的位置及要求。 承包单位应呈交所提供设备的施工图和具体尺寸要求。若所提供的设备其尺寸与图纸所示不符,因此而引起的一切改动和费用开支,须由承包单位负责。承包单位应负责把全部材料运 送到安装现场,对于大型重要设备的运送方案,应以图纸表示,并事先呈交工程师审查。 承包单位的工人需要遵守现场人员管理的规定,必须在承包单位指定区域工作。并应采取预防措施,避免发生对其他工种工作的不必要的损坏。 在实际可行情况下,应避免不同带电性金属互相接触,若无法避免时,须选用电化学位差不超过250 毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到,则其中一种金属或该两种金属的接触 面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差,或采用措施把不同金属绝缘。 本合同范围内的全部施工应由熟练的专业技师进行,并应遵照本说明书所述的工艺要求施工。业主/建筑师/工程师有权要求承包单位提交各专业技师的资历作审批。 12-113 4.7 噪声控制保证方案送审 承包单位须提交一详尽噪声控制保证方案供审批以说明如何实施噪声控制以达到技术规格说明书对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项: 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径。ii) 对每一声源及其传送途径应做出初步估算,并确定施工图及设备的设计和安排已具 备灭音和减震措施以达到噪声管制要求。 iii) 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。 iv) 对某些施工图上已提供灭声及减震措施仍而无法达到噪声控制要求的地方,提供设 计及建议解决方法。如建议需对原措施做出改动,需把建议连同设计数据提交审批 以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后,才可进行施工。 分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的 声响等均符合有关规定要求。 进行系统试运行时,应同时于室内及室外进行声量的量度工作。提交测量报告以证明所采取的消声和减震措施均可接受。报告应包括环保局的批核证明。量度噪声的方法应按有关规定 要求进行。 若所安装的系统或消声和减震措施未能达到环保局或本技术规格说明书的要求,承包单位需对系统或消声和减震措施进行整改工作以达至符合要求为止,有关费用由承包单位负责。 4.8 安全设施 临时安全设施:在施工期间,承包单位须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包单位的工 作地方位于总承包单位所负责的范围外时,所有会对其工作人员及其它行业人员构成危险的地台/ 墙壁孔洞都须提供足够的安全保护设施。 永久性的安全设施承包单位应对其安装的任何转动或摆动的机件,如电动机驱动轴等,提供防护网或可移动的防护围 杆。有关安全装置的设计和制造,应符合当地的有关工厂及工业条例。 5.0 图纸 13-113 5.1 招标图纸 招标时连同招标文件所发的有关图纸其作用只供承包单位于投标时作为一般指引及在中标后于制作其设备和深化施工图时作为依据,承包单位必须清楚其需负起本电梯和电扶梯系统 的深化设计、深化施工图制作、供货、安装、调试、验收以及申请并获得批文等的责任。如 因承包单位所编制的深化施工图与招标图有所偏差而导致额外费用,所有责任须由承包单位 负责。 图纸所示的为基本的设计原理,供承包单位在进行其深化设计及深化施工图制作工作时作为参照和依据。图示的设备通常表明的是总体布置,而实际安装应是尽可能紧凑,与其他设备 相互配合。一些图纸是示意图,需要准确地说明并对现场条件加以适当考虑。 本承包单位应对有关系统设备展开详尽的设计工作,全面考查规范和图纸,核对所有标注尺寸、注释和说明等,从而获取编制深化施工图所需的尺寸和资料。 回标单位如在回标时没有指出,皆被视为已确定在招标图上之设备房间均能满足标书要求之设备安装位置及维修要求等。 5.2 承包单位的深化设计和图纸送审(包括综合系统设备施工及机电土建要求图纸) 在收到正式中标通知书后,承包单位须立即编制一份详细的深化设计及图纸绘制目录和送审的计划表,在一周内提交业主/建筑师/工程师审核。 承包单位须在整个工程的每个阶段按工作进度呈交相关的设备系统设计和建议方案以供审核。同时必须确保所交的设计和图纸包括一切计算数据、建议方案、所需时文件及资料等均 能按时按序及按规格要求送审以便获得批注施工。 电梯及电扶梯承包单位在收到中标通知书10个工作日提交土建条件图及轿厢展开图。承包 单位应充分考虑到批注可能耗费的时间,若因承包单位未能及时提交图纸而造成项目延误, 由此而产生的所有损失及责任由承包单位负责。 承包单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合国家规 范或标准,或其它认可的组织/机构(参见本说明1.2 所述)所制定的标准时,在呈审时须 同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告,必须由一认可的 检定机构签发,其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资 料均须采用国际标准单位(S.I.)。 承包单位必须按工程进度呈交本承包合同范围有关电梯及电扶梯系统的深化设计施工图纸至少6 套,供业主/建筑师/工程师/设计院和有关部门审批。 14-113 电梯机房大样图、电梯及电扶梯安装详图(除显示所有有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外,还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其它承包商合同 的分界面和一切施工所需的大样详图。1:20~1:50) 承包单位须绘制及提交所有在红线以内本工种的管线图、留洞图给业主/建筑师/工程师审批。在所有图纸审批通过后才能施工。 任何图纸的全部或某部份不获批准时,承包单位应按各审批单位的意见对图纸作出修改,修改后重新送审,直至该图纸获得批准为止。 有关图纸经各审批单位初步批阅后,承包单位需综合,有关意见加以修改,然后再安排送审,直至图纸获批准为止。 图纸获批准后,需复制8套,经建筑师及工程师等盖章,然后再分送业主/建筑师/工程师 /设计单位/监理等单位作为施工记录和验收之用。同时,并需以计算机软件档案(不低于 AUTOCAD R2004)储放在只读光盘(CD ROM)上送交各单位。 在施工过程中,不论是否因协调需要、或接建筑师新指令、或接工地管理单位发出的洽商,承包单位必须每 60 天对施工图作一总修改,并综合该段期间的所有修改,加以反映在新施 工图上,然后以光盘及图纸的方式向各单位送呈以作施工参照及纪录。若在上述期间内无任 何修改,则以书面知会各单位可按上次送呈图纸作为依据。 所有图纸均需有正式的图签并应标明本项目、本工程合同及有关图纸的名称、图号、最新修改号及修改内容、日期和图标比例。于呈交系统示意图的同时,亦应提供必要的辅助资料以 描述各设备的功能和操作。