根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变 压器主绝缘异常的主要因素简述如下。 变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封 不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多次切换档位,造成内部绝缘 油碳化严重;因变压器本体内绝缘油含水量大,高压线圈表面受潮造成绝缘不良;有载 调压分接开关绝缘油含水量大,造成开关绝缘桶受潮(因该部分为高压侧对地绝缘是独 有的部分);高压线圈至有载调压分接开关引线绝缘受潮、对地距离不够等原因。 3 现场检查和油试验发现的问题 检修和油化验技术人员,现场对变压器检查和对变压器油取样试验,发现问题。 有载调压开关呼吸器内硅胶已严重受潮变色,失去吸潮作用;呼吸器下部油杯内无变压 器油,失去油封作用;变压器本体绝缘油取样化验,耐压试验数值符合运行标准;有载 开关本体绝缘油取样化验,平均耐压数值只有 1.8kV;对本体和有载开关各密封部位检 查完好,无渗油和进水迹象。 通过现场的检查和对油样耐压试验结果,确定先对有载开关进行吊芯检查,吊芯后发现 下述问题。 放出储油柜内的变压器油,打开油载瓦斯继电器,发现瓦斯继电器内有积水(约 10g) 并锈蚀;打开有载调压开关上盖,发现有载开关上部传动部分有沉积水;将有载开关箱 体内部变压器油放完后,油箱底部也有积水,约 100g;打开有载开关储油柜偏门,储油 柜内有积水约 20g 并锈蚀严重。 现场对有载开关各部位进行认真的检查、清理,并用合格的变压器油多次进行冲洗,正 确安装呼吸器,试验结果正常。 4 引起变压器主绝缘异常的原因 引起变压器主绝缘异常的原因 变压器 经现场检查分析,造成该变压器主绝缘异常的原因是由呼吸器引起。 有载开关储油柜呼吸器下部油杯内无变压器油,呼吸器硅胶长期与空气直接接触,已严 重变色失去吸潮作用, 有载开关油枕内的变压器油直接处于空气之中, 呼吸器失去作用, 是造成变压器主绝缘异常的主要因素。 天桥变压器地处深山凹地之中,温差大、湿度大,由于呼吸器失去了变压器油与空气的 隔离作用,开关内部长期与大气直接相通,潮湿的空气长期直接进入储油柜内,随温度 变化形成凝露,凝露积水进入有载开关本体内部,使变压器油含水量增大,油质劣化, 绝缘强度下降,是造成变压器主绝缘异常的直接原因。 5 运行维护中应注意的问题 通过设备试验数据的异常并进行分析和处理,变压器在运行维护中应注意以下几点。 运行值班人员应加强责任心, 认真检查设备的状况, 发现异常现象及时排除, 消除隐患; 安装有呼吸器的户外设备,要加强维护检查,注意观察呼吸器的硅胶颜色,发现颜色变 化,应进行更换;更换硅胶后,必须注意,呼吸器底部的油杯内必须按标志或容积,盛 装二分之一多的变压器油,以防呼吸器内硅胶与大气直接相通,影响使用寿命,硅胶失 去作用, 空气直接进入储油柜内, 造成变压器油劣化或形成凝露, 危害设备的安全运行。 特别是湿度大和雨季,应经常检查呼吸器硅胶的颜色,发现变化,立即更换,并正确安 装。 变压器的用途及分类 <-> 变压器的用途 现代化的工业企业广泛的采用电力作为能源,而发电厂发出的电力往往需经远距离传输 才能到达用电地区。在传输的功率恒定时,传输电压越高,则所需的电流越小。因为电压降 正比于电流。 线损正比于电流的平方, 所以用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线 路损耗,要制造电压很高的发电机,目前技术很困难,所以要用专门的设备将发电机端的电 压升高以后再输送出去,这种专门的设备就是变压器。另一方面,在受电端又必须用降压变 压器将高压降低到配电系统的电压, 故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供 使用。 由以上可知, 变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。 在电力系统 中,变压器的地位十分重要,不仅所需数量多,而且性能好,运行安全靠。 变压器除了应用在电力系统中,还应用在需要特种电源的工矿企业中。例如:冶炼用的 电炉变压器,电解或化工用的整流变压器,焊接用的电焊变压器,试验用的试验变压器,交 通用的牵引变压器,以及补偿用的电抗器,保护用的消弧线圈,测量用的互感器等。 <二> 变压器的分类。 1>按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调 压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器等。 2>按结构型式分类:有单项变压器、三相变压器及多相变压器。 3>按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。 4>按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及 水内冷式等。 5>按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组及三绕组变压器等。 6>按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。 7>按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。 8>按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。 9>按铁心型式分类:有心式变压器、壳式变压器及辐射式变压器等。 在电力网中,把水力、火力及其它形式电厂中发电机组能产生的交流电压升高后向电力 网输出电能的变压器称为升压变压器, 火力发电厂还要安装厂用电变压器, 供起动机组之用, 用于降低电压的变压器称为降压变压器, 用于联络两种不同电压网络的变压器称为联络变压 器。 将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器。 配电前用的各级变压器称为 输电变压器。