路灯维修养护管理制度 第一章 第一条 总 则 为使中山市**路灯设施管理规范化、标准化、制度化, 进一步提高路灯维修管理水平, 根据市委、市政府及市建委的工 作要求,结合路灯工作实际,制定本制度。 第二条 路灯设施的维修和管理坚持安全第一,保证质量, 节省 燃料的原则,认真执行各项规章制度,确保路灯设施的完好、运 行正常和灯亮率。 第三条 自觉接受主管部门的检查领导和群众的监督, 及时更换 和修复破损的路灯设施,使灯亮率不低于 97%。 第四条 根据具体情况采用以下节能方式: (一)根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时分路段减 灯照明; (二)定期对照明灯具进行清扫,提高照明效果。 第二章 第五条 组织与管理 路灯管理所对主管部门市建委负责,所属维修队各 班组对路灯所负责, 路灯所由分管生产安全的副所长具体负责路 灯设施维修工作。 第六条 目前中山市**镇路灯设施分为东、西、南、北、中 五个片区, 由五个维修组各负责一个片区的路灯设施进行日常维 修和紧急抢修工作。维修队长安排协调各维修组工作, 并接受分 管副所长和所其他领导的指挥。 第七条 路灯维修组人员职责 1、组长负责本组人员的人身、交通、施工安全,把好技术质 量关,带领全组人员做到文明安全施工。 2、组员和司机服从组长领导,互相协作,按时按质量完成维 修工作任务,完成上级考核的亮灯率、设施完好率、及时修复率 指标,完成临时交给的其他任务。 3、组长要以身作则,坚持优质服务,带领全组人员严格执行 各项制度和技术指标。 4、全组人员熟悉本组维修区路灯设施情况,按划分的维修范 围完成每天的巡查维修任务,不得遗漏不修。 5、 组长负责安排做好每天的维修记录, 修灯时设置安全标志, 带好安全帽,注意车辆和行人动态,采取有效防范措施,进行高 空、带电作业时,要密切观察工作范围的情况,确保安全。 6、维修工作中及时发现问题、处理问题,并向维修队长及所 领导汇报情况。 7、千方百计节约能源和材料,爱护公物,做好材料的修旧利 用工作,使三相负荷接近平衡,不得无故停止路灯设施运行。 第八条 巡查检修灯的种类及周期 一、路灯巡查检修工作按目的分为: 1、定期性巡查维修; 2、特殊性巡查检修。 二、 定期性巡查检修是根据维修路灯经验和实际, 各维修组责任 区范围,结合设施量、光源类别、灯型等多种因素所决定,巡查 检修周期规定如下: 1、主干道路灯每周四次; 2、小街小巷路灯每周四次; 3、20 米以上高杆灯每周四次; 4、监控室监控的路段 24 小时巡查。 三、特殊性巡查检修是指属下列情况之一的巡修: 1、固定重大节日和重要的政治活动; 2、遇有异常自然条件(如洪涝、台风、暴雨、强烈地震等) ; 3、遇有人为的破坏(如被盗、交通事故等) 。 四、巡查检修时间 1、定期性巡查检修是在每周一、二、四、五每晚亮灯开始, 因四季天黑天亮时间差别大, 具体开关灯时间由维修队长根据季 节的变化而定。 2、特殊性巡查检修时间按当时工作需要而决定。 第九条 巡查检修管理 一、巡查检修应建立资料档案。 1、各组维修责任区分片巡查检修小图(标明巡修线路,此图 由技术提供) 。 2、设施资产记录(带有灯具及各种光源的系统图,由技术科 提供) 。 3、缺陷记录(由维修队组和技术科共同负责) 。 4、黑暗路段(路面照度差记录,由维修队组和技术科共同负 责) 。 5、特种灯电气接线图及必要档案图纸(由技术科提供) 。 二、三率指标,由分管副所长和技术科组织有关部门每月进 行查灯考核, 做好记录列入月度生产报表,并上报所领导及主管 部门。 1、亮灯率:平均亮灯率不低于 97%,重大节日和政治活动 主干道不低于 98%。 2、设施完好率:85%。 3、及时修复率: (1)灯具四件头(灯泡、镇流器、触发器、电容)故障 1 个 工作日修复。 (2)常规线路路障 2 个工作日内修复。 (3)遇有线路设施被盗或自然灾害损坏,根据实际情况尽快 修复。 (4)重大节日、政治活动,立即组织修复。 (5)对危及人身、交通安全的路灯设施,一经发现,立即组 织处理,尽快修复。 第十条 第三章 为了节省电费开支,部分道路实行半晚减灯。 巡查检修内容 路灯的巡查检修,一般在晚上进行,但要随时掌握早 第十一条 上和半晚的运行情况。 有下列情况之一引起灭灯的,均应在巡查 检修中处理,如: 1、灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯; 2、打泡或炸泡引起玻壳损坏,只剩灯芯或灯头; 3、灯的电源引线松脱,或保险丝烧断等; 4、镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常; 5、灯头灯泡松动或照明方向不正; 6、灯具灯臂移位; 7、单灯、补偿电容器损坏应及时更换,不得省掉电容运行; 8、触发器失效或工作不稳定; 9、变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换,控制箱内 的接触器是否接触良好,时钟运行是否正常; 10、每次修灯或时隔半年对灯具清扫一次。 第十二条 路灯杆的巡查检修 一、路灯专用电杆(含水泥杆、金属杆) 1、杆身是否倾斜、被撞、杆基有否下沉或变形现象,如有以 下情况,应及时处理并逐级报告。 2、水泥杆如有露筋、裂纹、掉块现象应及时报告。 3、未经允许严禁在路灯杆上牵挂广告牌或横幅,一经发现即 予拆除。 4、每年对金属电杆的接地电阻测试一次,按地电阻不大于 4 Ω。 二、路灯共用杆发现问题时,属于我们管辖范围的,应及时处 理,不属于我们管辖范围的,应及时报告。 第十三条 路灯架空线及横担 1、横担抱箍的螺栓螺姆有无松动、脱离现象; 2、横担是否平直、转向; 3、瓷瓶有无放电闪烁痕迹、 裂纹、 硬物撞伤、 表面是否清洁; 4、瓷瓶螺栓有否松脱、歪斜; 5、导线有无断股、烧伤; 6、扎线有无松动、拉断; 7、导线接头是否良好。 第十四条 专用变压器的巡查检修 1、油位、油色是否正常,有无漏洞现象; 2、声音是否正常,有无噪音及异响; 3、高低压瓷管是否清洁,有无放电闪烁和裂纹; 4、低压中点接地线是否良好,变压器外壳是否接地; 5、其他辅助设备高压令克、避雷器、低压保险、闸刀是否完 好; 6、变压器上有无搭落的树枝、金属等杂物。 7、 每年对变压器接地电阻测试一次, 接地电阻不得大于 4Ω 。 第十五条 地下电缆的巡查检修 1、地下电缆路径上的路面是否正常,有无挖掘痕迹,如有施 工单位施工,应提醒注意,并加强巡视。 2、地缆线路上不得栽种树木,堆置重物、排泄化工污物、汽 油、机油易燃物或埋设任何东西等。 3、检查电缆有无破损,接头有否过热及烧蚀情况。 4、低压电缆绝缘电阻用 500 伏摇表测量,绝缘电阻值必须在 0.5MΩ 以上。 第十六条 高杆灯的巡查检修 1、有高杆灯的小组每周一、二、四、五晚上巡灯,随时掌握 半夜及早上亮灯、熄灯情况,把高杆灯作为重要巡查项目,保证 高杆灯按时亮灯、 按时熄灯, 发现有整座灯不亮、 不熄异常故障, 要及时处理,组织抢修,尽快恢复正常。 2、每周对杆头配电箱检查一次,检查箱体、箱门有否受损, 检查箱内各开关接头及电器是否良好,各电缆联接是否良好,对 每座有 40%不亮的灯泡要更换处理。 3、每六个月检查内部减速机构、电缆、插头、钢丝绳等设备 是否良好,清除杂物。对升降机构进行升降操作和保养。清洁机 构积污, 加润滑油,保持减速机构和传动机构灵活及牵引钢丝绳 的良好状态。更换不亮灯泡,清扫灯罩。 4、每 2 年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况作二次评估, 对有锈蚀的地方,根据锈蚀情况,进行有效的防锈处理;对接地 电阻进行一次测试,使接地电阻不大于 4Ω ,确保高杆灯的可靠 强度和安全运行。 5、对以上检修的情况,做好记录存档。 第十七条 配电箱(室)的巡查检修 1、维修人员应熟悉掌握配电箱(室)设施、运行方式、控制 方式、变压器和配盘供电容量及运行状况。 2、配电箱(室)保持清洁、明亮、有防止小动物窜入的有效 措施。箱(室)是否漏雨积水,门窗齐全、电缆等设施齐全有效。 3、开关断合标志、指示灯指示正确,空气开头、真空开头、 磁吸开头、灭弧罩完整无烧痕,保险管完整,熔断丝工作正常, 内部无响声。 4、避雷器外壳无破损裂纹、内部无异声,接地良好。 5、电缆绝缘良好,接头无过热、烧焦等现象。