静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前。 以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s 我一般选取在4米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜 24000 风量,静压 箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。 采用地板送风,它的静压箱采用两种,一种是使用夹层作为静压箱,另一种 采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。夹层也能做静压箱? 二、计算方法 1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的 静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。数值是从约克设 计手册上搞来的,那是估算。 2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型 (似乎空调通风 系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m 3、控制风速 在2.5 以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般 大于1 米没有其他得强制要求 4、高度深度=静压箱截面面积,静压箱截面 面积2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧~~ 5、用你机组的风量L3 米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据 你房子的高度,假如是4 上面留高0.5米,那你的静压箱只有1 米高,那你就可以确定宽度了,有了两个 ,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置, 如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么 你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里 的,如果够空间,就做大点吧。6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与 入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量 用裤衩三通加消声弯 或管道消声器。