监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 9.3.7 电话交换系统的告警功能符合下列要求: 1 交换设备各种告警装置的可闻、可见信号动作可靠、输出准确。 2 交换、传输、电源及环境系统的故障告警信号指示正确,实时性强;并打印输出、 记录完整。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 9.3.8 电话交换系统测量台功能应符合下列要求: 1 能显示故障申告用户号码,对用户申告进行排队。 2 经测试连接电路或进行自动连接试验,功能应良好。 3 对用户线电压、绝缘、电容和外线故障等测试功能良好,误差小于 2%。 4.双音多频按键话机的数字与电平测试功能应良好。 5.与被测用户的通话功能、高阻监听功能、送断续振铃和长振铃功能应良好。 6.对用户发送逐级加强的啤叫音,功能应良好。 7 能配合线路查修和装移话机的测试工作。 8.与维护中心、其他电话所的测量台业务联络功能应良好。 9.各种信号显示、打印输出功能应良好。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 一般项目 9.3.9 电话交换系统下列功能应符合设计要求和相关技术标准的规定 1.用户分类功能。 2.时间监视及通路强迫释放功能。 3.录音通知功能。 4.非电话业务功能。 5.ISDN 业务功能。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 9.4 电话交换系统网管检验 主控项目 9.4.1 电话交换系统网管的人机命令功能应能准确执行, 响应时间符合设计要求和相关 技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。