沿程水头损失的　计算公式很多,基本是前苏联的舍维列夫公式和欧美公式。　1　前苏联舍维列夫公式如下:　1)当流速≥1.2　m/s　,　3　.　1　2　00107　.　0　i　D　υ　=　(2)　2)当流速<1.2　m/s,　3　.　0　3　.　1　2　)　867　.　0　1　(　000912　.　0　i　υ　υ　+　=　D　(3)　式中:i——水力坡度,单位管道的损失,m/m;　υ　——流速　,m/s;　D——管道内径,m。　2　欧美公式　1)达西公式　达西公式计算水力坡度,而阻力系数由柯列布鲁克-怀特公式计算。　达西公式:　g　D　2　1　i　2　υ　λ　=　(4)　柯列布鲁克-怀特公式:　)　71　.　3　Re　51　.　2　lg(　2　1　D　ε　λ　λ　+　−　=　(5)　式中:i——水力坡度,单位管道的损失,m/m;　λ——阻力系数;　D——管道内径,m;　υ　——流速,m/s;　g——重力加速度,m/s2　;　Re=　υ　D/μ(雷诺数)　;　μ——在一定温度下的液体的运动粘滞系数,m2　/s;　-　-　140　ε　——绝对管道粗糙度,m。　在水力计算时,其他的参数很容易就可以确定,管道粗糙度　k　的取值尤为关键。球墨铸　铁管采用旋转喷涂的工艺,得到一个光滑的、均匀的水泥砂浆内衬。圣戈班穆松桥进行了一　系列的试验,　已经得出了内衬的粗糙度　k　值。　其平均值为　0.03mm,　当和绝对光滑的管道ε　=0　比较时(计算流速为　1m/s)　,对应的额外水头损失为　5%~7%。不管怎样,管道的相关表面　粗糙度不仅依赖于管道表面的均匀性,而且特别依赖于弯头、三通和其他连接形式的数量,　如管线纵剖面的不规则性。　经验显示ε　=0.1　对于配水管线来说是一个合理的数值。　对于每公　里只有几个管件的长距离的管线来说,ε　的取值可以稍微地降低　(可取系数　0.6~0.8)　。　当然,　ε　的取值还应当包括其它因素的影响,如水质的不同等。圣戈班穆松桥进行ε　值试验时的部　分管道数据见表　5。　表5圣戈班穆松桥试验ε　值　管径(DN)　安装(年代)　估算年龄(年)　ε　值(柯列布鲁克–　怀特公式)　0　0.025　12　0.019　150　1941　16　0.060　16　0.148　32　0.135　250　1925　39　0.098　13　0.160　29　0.119　3