利用上述原理。 依次拉开该台区各出线断路器, 然后用低压测电笔测试( 应使用氖管型测电笔), 当拉开某一路断路器, 低压测电笔指示正常时, 即可断定接地故障存在于该路中。( 2)依次取下该路三相熔断器熔芯, 在取下每相熔断器熔芯时用测电笔测试三根相线及中性线, 当拆下某一相熔断器熔芯时, 低压测电笔指示正常。 即可断定接地故障存在于该相。( 3)找出故障相线, 解开故障线路出线中性线, 只将故障相熔断器熔芯装上, 用钳形电流表测出故障相漏电电流数值。( 4 )用“二分法” 进行故障查找。 在故障线路找出大约一半的部位, 登杆用钳形电流表测出故障相漏电电3. 1定期与特殊取样试验取样试验是一个非常重要的监督手段。 一定要坚持不懈。 定期试验, 逐年对照。 以便常规地分析油质变化; 特殊试验. 定量分析。 以便确定设备是否停运检查。3. 2变压器受潮导致氢气含量超标变压器长期裸露在空气中. 受潮是绝缘油变化的重要诱因。 变压器无论是热故障。 还是电故障. 最终都将导致绝缘介质裂解产生各种特a茂妁优. . 兽孺鬻耋器臻覃荛箬萎婴等器嚣溜篇燃痞鑫薯鬻“为民学需( 0 56 50 0 )河北省磁县供电公司宋志刚流数值, 和配电盘处所测数值比较, 如果相近, 则故障点在此点线路负荷侧, 如果电流数值很小, 则故障点在此点线路电源侧。 确定故障点在哪段线路后。 再用同样的方法从已知故障段线路的中部检测和判断. 如此一步步缩小接地故障点的范围, 直至找到故障接地点。( 5)如果已确定故障点位于某基电杆上, 经查找杆上无故障点, 则应按接户线、 集表箱、 进户线、 户内线路、 电器顺序, 用钳形电流表顺漏电电流走向依次查找。 直至锁定接地点。( 6 )故障点处理完毕后, 将该路中性线重新接好,装好另外两相熔断器熔芯, 恢复供电。