隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。　首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。　喷弧是指:距离断路器在开断额定短路电流时,在开断瞬间有电弧在断开的两个触点之间产生,虽然断路器有灭弧装置,但是在这个电弧电流磁场的作用下,电弧还是会向外扩散,电弧扩散的最大距离,就是民间所说的断路器的喷弧距离。　而附近的绝缘件也应当注意距离,因为被电弧喷上,会留下痕迹,这种痕迹多了,就影响绝缘件的绝缘性能。　本文标题:　断路器在断开时为什么有拉弧　在切断电源的时候为什么先拉开断路器再拉两侧刀闸?