真空断路器试验方法.测量绝缘电阻※在《电气设备预防性试验规程》中断路器的整体绝缘电阻未做具体规定可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。※断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于MΩ※在《进网作业电工培训材料》中有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ试验类别额定电压KV~~~~大修后运行中 ※在《电气设备预防性试验规程》中有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ额定电压KV~~~~绝缘电阻MΩ .工具选择V兆欧表.步骤断开断路器的外侧电源开关验证确无电压分别摇测A对地、A断口B对地、B断口C对地、C断口的绝缘值并记录分别摇测A对BB对CC对A的绝缘值并记录二.测量导电回路及各线圈的直流电阻※断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较应无明显差别。※常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。断路器每相导电回路电阻标准(参考值)断路器型号电阻值μΩ断路器型号电阻值μΩSN-SN-