如果楼房暖气放气阀(又叫做排气阀)是手动式的,则需要放气时,用户直接将放气阀打开即可。如果放气阀是自动式的,则不需要人为手动打开,自动放气阀会自动放气。暖气放气阀的原理:当水进入管路时,塞头停在定位架下部,进行大量排气;当空气排完时,水进入阀门把球浮起,传动塞头到关闭,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体;
这些气体会聚集到管内上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球顺水下降气体从小孔排出,如出现停电、停泵,管道内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。