水泵控制器怎么调
水泵压力控制器是集压力、显示、控制于一体的经济型智能化压力开关,具有高性价比、可设置延时启动、抗震动、控制精度高、使用寿命长等特点。可设置上下限报警点,具有一键误差清零、三种显示单位切换等多种功能。
水泵压力控制器的调校方法:
一、将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出信号,其操作步骤:
1.打开盖板,旋松锁紧器。
2.顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
3.旋紧锁紧器。
二、将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤:
1.打开盖板,旋松锁紧器。
2.逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
3.旋紧锁紧器。
水泵压力控制器的调节方法如下:
1、设置控制压力的方法
(1)短按运行键,关闭运行,压力控制系统关闭。
(2)设置控制上限/下限:短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过()()设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。
(3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。
(4)再次按运行开关键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。
2、单位切换方法:关闭运行键,短按增加键()可以将单位在MPa、Kg/cm2、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。
3、零位清零功能:关闭运行键,长按减小键()5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。
水泵控制器不能自动怎么办
先看自动的启动压力设定,以及停止压力设定,是否准确,还有看仪表传回的信号是否正确。管路水放了,无压力时看是否启动。
如果泵宝自动不正常,可以切换到手动控制模式,如果手动也不能正常启停,那说明泵宝有可能坏掉了,联系返厂检测维修。
如果手动正常,自动不正常,检查设置和信号源(探头/浮球/压力表),泵宝信号源时间久了建议及时更换,以免造成自动不正常。