处理方法: 1、冷渣机在启动时首先缓慢打开锅炉下渣管插板阀,炉渣在 自重力的作用下充满整个下渣管道。然后在将变频器调整到30%,启 动冷渣器运行,当电流正常后根据床层压降调整冷渣器转数即可。 2、每次启动前(针对底部排渣炉型)注意检查一次风室内下 渣管连接焊缝是否有开裂现象。 3、冷渣器在运行过程中转数严禁忽快忽慢,可以有效防止破 坏高温段的密封。 4、运行过程中一旦发生喷渣现象,应立即停止冷渣机运行, 并及时关闭下闸阀,待喷渣停止后根据床压降情况在启动冷渣器运行。