纳滤介于反渗透膜和超滤膜之间,约150~1000道尔顿。此外,由于其表面分离层由聚电解质所构成,故对不同价态的粒子存在Donnan效应,对无机盐有一定截留率,约40~90%。纳滤对二价离子的截留率比对一价的高,在渗滤液中优先脱色。
今天小编就来讲一下纳滤和反渗透设备在运行过程中的常见故障及处理方法。
低压保护启动
故障原因
1、原水压力较低
2、精密过滤芯堵塞严重
3、电路控制出错
4、低压开关设置出错
处理方法
1、提高原水压力
2、冲洗或更换精密过滤芯
3、检查低压保护控制电路
4、重新设置低压开关
高压泵不启动
故障原因
1、低压保护
2、高压保护
3、中间水箱水位开关控制
4、纯水箱水位控制
5、电源发生故障
6、电源控制箱发生故障
7、电机损坏
8、高压泵软启动器过热保护
处理方法
1、检查并排除故障后启动
2、检查并排除故障后启动
3、待中间水箱水位适合时启动
4、待纯水箱水位适合时启动
5、检查电源排除故障
6、检查电源控制箱并排除故障
7、维修或更换电机
8、待电机冷却后关断电源复位
膜前压力较低
故障原因
1、高压泵反转
2、高压泵发生故障
3、高压泵前水量不足
4、高压泵后阀门调整错误
5、高压泵旁通阀调整错误
处理方法
1、调换高压泵的相线
2、检查高压泵
3、参看‘原水压力不足故障’
4、重新调整高压泵后阀门
5、重新调整高压泵旁通阀
出水水质与标准不符
故障原因
1、原水水质发生变化
2、浓水反馈流量太大
3、原水温度升高
4、纳滤膜堵塞
5、在线水质检测仪发生故障
处理方法
1、检查原水水质
2、减少浓水反馈流量
3、降低原水温度
4、清洗或更换纳滤膜
5、维修或更换在线水质检测仪
出水水量与标准不符
故障原因
1、原水温度较低
2、浓水排放量太大
3、纳滤膜堵塞
处理方法
1、升高原水温度或降低纯水流量
2、减少浓水排放量
3、清洗或更换纳滤膜
浓水高压泻流
故障原因
1、纳滤膜、反渗透前压力太高
2、浓水泻流电磁阀发生故障
3、电路控制发生故障
处理方法
1、检查故障原因(参考高压保护)
2、维修或更换电磁阀
3、检查电路控制
水量降低且膜前/后压力下降
故障原因
1、浓水控制阀调整错误
2、高压泵后阀门调整错误
3、高压泵旁通阀调整错误
处理方法
1、调整浓水控制阀门
2、重新调整高压泵后阀门
3、重新调整高压泵旁通阀
原水压力不足,水量不足
故障原因
1、原水箱水位过低
2、原水泵进出水口阀门错误调整
3、原水泵故障
4、有个别预处理控制器未处于工作状态
处理方法
1、原水箱注水调整水位
2、重新调整阀门
3、维修原水泵或更换原水泵
4、调整该预处理控制器处于工作状态
高压泵启动后泵后水量压力不足
故障原因
1、入水电磁阀故障
2、高压泵泵体内有气体
3、高压泵电机反转
处理方法
1、参看电磁阀故障及分析
2、对高压泵泵体内进行排气
3、调整高压泵电机电源线
高压泵启动过滤后压力异常
故障原因
过滤器滤芯堵塞
处理方法
清洗过滤器滤芯或更换过滤器滤芯
膜前压力正常膜后压力过低浓水流量过低而纯水流量下降不明显
故障原因
1、浓水反馈量过多
2、纳滤膜污堵
处理方法
1、调整浓水反馈阀门
2、参看NF故障分析表
出水水质突然超标数倍且水量维 持不变或大量增加
故障原因
1、纳滤膜污堵
2、压力容器密封O型圈损坏
处理方法
1、参看纳滤膜清洗
2、检查压力容器密封O型圈