消防稳压泵和电极点压力表 一、消防稳压泵 1.在消防给水系统中为了稳定管网压力,多采用稳压泵、增压泵(稳 压泵、增压泵都属于消防恒压设施) (1)稳压泵和增压泵是有本质区别的 (2)稳压泵运行于喷头、消火栓未出水的情况下 (3)增压泵运行于喷头、消火栓出水的情况下 2.稳压泵工作原理 当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵 自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值) 时增压泵自动启动。 3.《规范》对稳压泵的要求 《高层民用建筑防火设计规范》中规定: “7.4.8.1 增压水泵的出 水量,对消火栓给水系统不应大于 5L/s,对自动喷水灭火系统不应 大于 1L/s。 ” 稳压泵的流量应该保证一个喷头或者一个消火栓的出水量。一般 一个室内消火栓出水流量为 5L/s; 一个喷淋喷头的流量为 1L/S。 以上流量要求是在喷淋或消火栓系统没有气压罐稳压设备时 4.喷淋系统或消火栓系统有气压罐稳压设备时 稳压泵流量应为当罐内为平均压力时, 不小于管网最大小时流量 的 1.2 倍 5.室外消火栓系统的稳压泵流量应大于室内消火栓的 二、电极点压力表(稳压泵配套设施) 1.电极点压力表的组件构成 测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置、接线 盒(插头座) 2.工作原理 基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下, 追使弹簧管 之末端产生相应的弹性变形一位移, 借助拉杆经齿轮传动机构的传动 并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指 示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触 (动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以 达到自动控制和发信报警的目的。 3.在喷淋或室内消火栓系统中使用注意事项 (1)在室内消火栓系统中,多层建筑中屋顶水箱稳压系统电极点压 力表下限值最低不能低于 0.07mpa (2)在喷淋系统中,多层建筑中消防水池稳压系统电极点压力表下 限不低于 0.1mpa