标准化中按钮和指示灯颜色的使用 一、统一规定: 1、可用颜色:指示灯:红、黄、绿、蓝和白色; 按钮:红、黄、绿、蓝、黑、白和灰色; 2、选色原则:依按钮被操作(按压)后所引起的功能,或指示灯被接通(发光) 或所反映的信息来选色; 3、单靠颜色不能表示操作功能或运行状态时,可在器件上或器件近旁,补加必 要的图形或文字符号。 二、指示灯颜色的使用 1、指示灯(亦称为信号灯)主要是以光亮指示的方式引起操作者注意或者指示 操作者进行某种操作,并作为某一种状态或指令正在执行或已被执行的指示。 2、标准中规定的颜色使用和含义: 颜色 红 含义 紧急情况 说明 举例 压力/温度超越安全状态; 危险状态或须立即采 因保护器件动作而停机; 取行动 有触及带电或运动的部件的危险。 不正常状态; 临近临界状态 正常状态 允许进行 压力/温度超过正常范围; 保护装置释放; 当仅能承受允许的短时过载。 压力/温度在正常状态; 自动控制系统运行正常; 黄 不正常 注意 安全 强制性 绿 蓝 表示需要操作人员采 输入指令 取行动 白 一般信息; 其它状态, 如对红、 黄、 不能确切地使用红、黄、绿时; 没有特殊意义 绿或蓝存在不确定时, 用作“执行”确认指令时; 允许使用白色 指示测量值。 3、 在一般工作运用中常将红色信号灯作为电源指示,绿色信号灯作为合闸指示。 例:在不可逆控制回路中。根据标准化的要求,应该使用白色信号灯作为电源状 态指示,绿色信号灯作为正常运行指示;对于只有合闸的指示要求,应采用绿色 信号灯。 三、按钮颜色的使用 1、按钮主要用于执行或解除某一指令; 2、标准中规定的颜色使用和含义: 颜色 红 含义 说明 举例 紧急停机; 用于停止/分断; 切断一个开关 在危险状态或在紧 紧急情况、“停 急状况时操作;停 止”或“断电” 机 不正常 黄 干预; 在出现不正常状态 参与抑制反常的状态;避免不必要的变化(事 时操作; 故) 正常起动; 接通一个开关装置; 起动一台或多台设备。 复位动作 起动/接通;停止/分断。 起动/接通;停止/分断。 起动/接通;停止/分断。 绿 在安全条件下操作 安全; 起动或通电 或正常状态下准备 强制性 在需要进行强制性 干预的状态下操作 一般地引发一个除 紧急分断以外的动 作 蓝 白 灰 黑 没有特殊含义 3、 在 GB2682-81 与 IEC60073 中对蓝、白、灰、黑的使用有一些出入。例:白、 灰、黑在 GB2682-81 中不能用于分断操作,而 IEC60073 可以用于除紧急分断以 外的任何操作。 因为 GB2682 的发布时间为 1981 年, IEC60073 的发布时间为 1996 年,加之为与国际接 轨国家标准向 IEC 标准看齐。所以本文在介绍时以 IEC 标 准为主。 4、在使用过程中对于一钮双用的“起动”与“停止”或“通电”与“断 电”, 交替按压后改变功能的,既不能用红色,也不能用绿色,而应用黑、白或灰色按 钮; 对于点动或微动运动要求时应用黑、 白、 灰色或绿色按钮, 最好使用黑色 按 钮;对于“复位”按钮,单一功能时用蓝、黑、白或灰色按钮,同时有停止、断 电功能时用红色按钮。 四、灯光按钮的使用 1、信号灯和按钮的颜色使用同样适用于灯光按钮,当选色困难时,允许使用白 色。 2、灯光按钮主要有两个作用:指示,通过按钮上的灯亮,告诉操作者需按灯亮 的按钮来完成一个操作,按压后灯灭,确定操作指令已被执行;执行,按压灭灯 按钮后,该按钮上的灯亮,确定操作指令已被执行(解除执行后,灯才能熄灭); 3、灯光按钮不能作为事故按钮。