公式: 燃油折标准煤量=燃油耗量x 燃油的低位发热量/标准煤的低位发热量 油耗量X41816/29271 =燃油耗量xl.4286 燃油折原煤量=燃油量X41816/原煤低位发热量 10. 主蒸汽汽温汽压:炉侧、机侧 11. 给水温度 12. 锅炉排烟温度 13. 飞灰可燃物 14. 高加投入率=计算期内高加运行时间/汽轮机运行时间 15. 汽机真空度 16. 凝汽器端差、过冷度 17. 汽水损失率 汽水损失量=锅炉补充水量-对外供热量 汽水损失率二汽水损失量/锅炉产汽量x100% 18. 电厂补给水率 即电厂补充水量与锅炉产汽量的比率。 19. 供热发电热量分割比、供热比 供热发电热量分割比是指供热消耗热量与发电消耗 热量分别占汽轮机进汽热 量比率的关系。用来分割供热和发电的各项成本。 供热 比是指供热耗热量占汽轮机进汽热量的比率。公式: 供热比=供热量x 供热焓值/汽机进汽量x 汽机进汽焓值 供热焓值(kj/kg)发电比=100%—供热比 供热发电热量分割比=供热比/发电比 20. 锅炉正平衡效率 锅炉的输出热量与输入热量的比率。是反映燃料和介质带入炉内 热量被利用 程度的指标。计算公式为: 锅炉正平衡效率=锅炉产汽量/ (原煤耗量x 原煤的低位发热量+燃油耗量x 油低位发热量+给水量 给水焓值)21. 汽轮机组汽耗率 是指汽轮机组每发一度电所消耗的蒸汽量。计算公式: E/10)22. 汽轮机组热效率 是指汽轮机组每发一度电所耗用的热量。 23.汽轮机效率 是指计算期内汽轮机组发出电能的当量热量与输入汽轮机发电热量的 比率。 抽凝机组采用公式: DI)24. 热电厂发电热效率 计算期内热电厂发电耗用热量(kj)Q'=(耗用煤量x 煤低位热值+耗用油量x41816) 发电比25. 热电厂热效率 是指汽轮机组发电量的当量热量占发电耗燃料含热量的比率,即每 千瓦时发 电量的当量热量与每千瓦时发电量所耗用燃料的含热量的比率,反映发 电厂 能源加工转换的效率。公式为: 热效率=10Ex3600/ (BX29271) 计算期内发电标准煤耗26. 热电厂耗用标煤量: 热电厂标准耗煤量=(热电厂原煤耗量x 原煤低位发热量+耗用油量X41816) /29271 热电厂发电标煤耗量=(热电厂原煤耗量x 原煤低位发热量+耗用油量X41816) 发电比/29271 27.热电厂发电原煤