0 2008 版 PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 ÿ ÿ www. f i nepr i nt . c n 科技为本 创新求进 1现金迈德利公司生产基地 92 年国内第一台 高压喷雾加湿器的缔造者 W e are th e creato r o f th e first H ig h -p ressu re A to m izin g H u m id ifier in 1992 in C h in a. 金迈德利公司发展史 u 1992 年创立于北京联合大学机械工程学院原名北京迈德利高科技发展公司 。 u 2000 年在高科技开发区进行股份制改造更名为北京金迈德利科技有限公司。 u 19922007 年已历经了 15 年的发展历程有丰富的加湿经验。 u 产品已通过90012000 质量体系认证并取得多项专利。 金迈德利对加湿行业的独特贡献 ◆ 1992 年开发出国内第一台高压喷雾加湿器。电机防堵转瞬间过流、过压保护永不损泵技术。 u 铝合金刺孔金属湿膜加湿器广泛用于高寿命、高可靠性工程项目。例核电、汽车等需降温、加湿、冷却行业。 国内首创已申报专利 ◆ 国内外科技领先的电极加湿器的电脑控制板。 u 历经四年研发历程超出国内外现有设计控制水平又增加了湿度曲线显示、记忆、跟踪功能联控显示监控 31 台加湿机持续工作状态。 u 金属刺孔降温冷却器在国内外核电、火力发电、电厂设备降温领域独领风骚。 ISO9001:2000 质量体系认证证书 代理证书美国飞达仕 奥运产品证书 原迈德利公司原址北京联大 北京金迈德利科技有限公司用于无锡新加坡工业园光宝光电公司 十年后仍在运转的 I 型高压喷雾加湿器 PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 骏Ì 骏Ì www. f i nepr i nt . c n - 1 - 一、 产品简介 ◆ 我公司生产的X C 系列超声波加湿器是我公司集国内外超声波加湿精华根据市场及行业要求自行设计开发的新一代超声加湿设备。 1有特殊防潮防水、防漏水、防烧毁安全设计箱体采用不锈钢制造雾化机芯。模块化集成单机芯可独立更换芯片无机械运转 2. 自带水位保护开关运行可靠可配湿控并显示 3. 整机设有标准给水接口\ 排水接口 4. 设有自动补水\ 缺水保护和溢水功能。 ◆ X C 系列超声波加湿器雾化工作时不但可以加湿降温、防静电同时还会产生高浓度的负氧离子据有关资料介绍在新环境下每天吸入一定量的轻负氧离子空气后吸入氧气增加排出二氧化碳增加因此对人精神、情绪、思维、记忆力都有一定的增强和提高所以使用超声波加湿器能提高我们工作和生活环境的质量。 二、 适用范围 ◆ 适用较小加湿量及工况条件较好需全气化条件下局部加湿使用。 计算机房各类计算机机房的湿度控制及消除静电 电子行业 L C D 厂/ P C B 厂/ I C 测试厂等湿度控制及消除静电 9-12 ㎏双雾化汽出口 3-9 ㎏单雾化汽出口 12-24 ㎏三雾化汽出口 超 声 波 批 量 生 产 PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 ÿ ÿ ÿ www. f i nepr i nt . c n 科技为本 创新求进 ◆ 此外还用于喷涂行业汽车涂装厂、各类喷涂厂的湿度控制消除静电及降尘  塑料行业塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电火药行业火药生产、装填、制成、储存消除静电印刷行业塑料印刷、精美印刷、特殊印刷湿度控制及消除静电烟草行业烟草加工、生产湿度控制及降尘暖通行业中央空调加湿计算机机房中央空调加湿及除静电食品行业干燥、脱水食品的回潮、及保鲜。 三、 加湿系统工作原理 超声波工业加湿设备通过雾化片的高频谐振 将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾不需加热或 化学剂而产生1-10μm 水颗粒漂浮于空气中达到 空气湿润效果。同时适合的相对湿度对提高产品质 量、降低废品率、防静电、消除粉尘、净化空气和 改善环境均具有决定性的作用。 四、安装方式 如图所示安装于所需加湿场所外墙或内墙上合理布置管路接口密闭防止漏气。图中所示软水器可根据设备使用所在地水质情况定夺水质硬度大时必须加装软水设备或电子除垢仪。在较大的加湿场所可以较小出雾口均匀分布在管路预设当中应以水平为主两端相对较低管路中央相对较高以使管路畅通避免中间管路积水堵塞。 超声波双雾化汽口壁挂式安装示意图 B - 2 -LWH进水口溢水口排水口雾化汽出口湿控器控制板水箱湿度传感器 软水器 超声波单雾化汽口安装示意图 超声波双雾化汽口安装示意图 超声波双雾化汽口落地式安装示意图 A PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 駌ÿ 駌ÿ www. f i nepr i nt . c n 科技为本 创新求进 - 3 - 五、型号编制说明 X C     E 软水器树脂 A /B 安装方式 加湿量 k g /h 金迈德利超声波加湿器 例X C 3B E 超声波加湿器加湿量 3k g /h 落地式安装加软水器。 六、加湿系统控制方式 ①手动加湿由人工操作进行加湿 ②湿控方式由湿度控制加湿( ◆电源电压及形式A C 220V ◆控制板电压A C 220V ◆ 湿度设定 型号 X C -3 加湿量 k g /h 3 送风量 m 3/h 350 电源规格 220V A C 功率 W 300 环境温度℃ 4-40 给水压力 k g /c m1-4 环境湿度℃ ≤80%R H 给水温度℃ 4-30 给水水质 自来水、软化水、纯净水 工作温度 0-40℃ L 400 W 340 H 450 控制方式 手动/定时控制/湿控 X C -6 6 X C -9 9 X C -12 12 X C -24 24 600 900 1200 2400 2 外型尺寸 400 340 450 600 400 450 600 400 450 800 500 470 正常显示状态仅显示当前的温度和湿度 设定湿度工作值在正常显示状态下按“S E T ”键湿度数值闪烁、即可设定湿度工作值此时湿度部分上面的“H ”和“L ”显示按“▲”或“▼”键设定所需的湿度工作值默认值为 55%R H  范围为 10%R H 90%R H 设定湿度回滞值按“S E T ”键在湿度数值默认值为-5%R H  、 “%R H ”和湿度部分上面的“H ”闪烁时按“▲” 或“▼”键设定回滞值范围-1-9%R H 和 19%R H 。 在加湿状态回滞值设定范围为 19%R H 湿度部分上面的“L ”闪烁。 控制输出若当前湿度湿度工作值 “H ”闪烁同时控制输出启动若当前湿度湿度工作值+湿度回滞值  “L ”消隐同时控制输出关断。 七、使用条件 PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 www. f i nepr i nt . c n 科技为本 创新求进 1、加湿器长时间不用应切断电源关断水源放掉设备内的水。 2、设备外壳接地 3、水质定期更换清理3 月一次放掉设备内陈水如出雾量减少则用专用清洗剂擦净振子即可 清洗剂与厂家联系  最好使用软水或冷开水 防垢结 可提高振子寿命振子寿命 3000 小时为易损件 4、使用环境温度4℃ 5、加湿器与恒温恒湿机等通风设备配套则要连动并湿控开关避免无风误加湿直接加湿可作手动 6、先停加湿后停风机开 1-2 分钟清湿。 八、公司承诺 ◆提供一流售后服务本市 48 小时外埠市十天内到位工程中出现非责任问题坚持 先解决问题后分清责任的原则。确属厂家责任问题用户可随时退货。 ◆免费为用户培训维修人员。 ◆为代理商提供优惠的价格全面的技术支持共拓市场。 - 4 - 各种工况实例图 棉毛纺厂区域加湿 塑膜印刷加湿 电池厂直接加湿 高电压全天候试验室 生物实验室 海尔工业园实验室 纺织实验室加湿 超市冷藏柜加湿 PDF 文件使用 " pdf Fac t or y " 试用版本创建 ÿ駌ÿ 駌ÿ www. f i nepr i nt . c n