温度控制器(Thermostat),有机械式的和电子式的,根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。
电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)。
...

容声热水器电路板上三个继电器怎样接线

这主要是由于一次电流太大,标注是300KW,那运行电流就是600A左右了,,这样的热继电器不好配,并且接线也比较麻烦,所以采用互感器+小热继电器就可以实现同样的功能。
比如实际电流500A,用1000:5的互感器,那二次电流就只有500÷(1000÷5)=2.5A,用一个很小的热继电器就满足了需要。
图中的KA常闭都是用来短接热继电器的,主要作用就是为了躲过启动电流,启动的时候由于启动电流大,热继电器容易动作,这时候短接热继电器,让互感器的二次电流直接通过KA常闭,待启动完成切换的时候KA线圈得电,KA常闭断开,热继电器才投入电路总实现保护功能。
KM常闭主要用于启动的时候由于电流大防止大电流打弯电流表表针,所以启动的时候用KM1常闭断开电流表回路。