近年来因地暖舒适健康的特性,不断在中收入家庭普及,其中以水地暖最为常见。水地暖是一种隐蔽工程,平时不易检查,一般也不会出现问题,但如果发生漏水我们又该如何处理呢?
从下图看,百度搜索关于“地暖漏水”这个关键词的相关结果就有252W个,说明关心该问题的人也不在少数。本文将从地暖漏水的发现、维修、原因和避免方法四个方面给大家讲讲。怎么知道自家的地暖漏水了?
1、楼下住户反映自家天花板有水(当然,也可能是你家的水龙头没关)。
2、压力表掉压了(压力表数值变小),有的甚至掉到0。
3、分集水器处接口很湿润或者有水滴。(提示:分集水器安装和装修的时候需要留检修空间)
4、发现地面有水渗出(当然,也有可能是地暖返潮或者是自来水管漏水)。
发现地暖漏水怎么处理?
若发现地暖漏水,请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失,甚至殃及邻里。
请专业的地暖维修公司进行维修,最好是把有漏水的一路盘管全部换掉(地暖回填时造成的损坏),但是在实际生活中(装修已经完成或者已经入住)因整路换管太复杂,一般都是敲开有问题的地方,把有漏水的一段管道换掉。
1、首先考虑分集水器部位各个连接处。
A、金属部件连接处
硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。
B、分集水器与盘管连接处
这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。
2、打压测试
判断地暖是否漏水最好的办法是做一次打压试验。关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。
3、确定漏水回路
分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时用热成像仪对地面进行检测,最佳检测时间一般在打开地暖后半小时,时间过早过晚的话,管路成像不清晰。
4、确定漏水点
漏水点的热水量较正常位置多,热量也更高,如