第3.5.5 本条规定在冷态下重新紧固螺栓,是为了防止螺栓低温下松动漏气。第3.5.6 条文虽未规定停压检查,但在实际施工时也可视其检查情况决定是否停压检查,目的是要求严密无漏。 第六节 装填绝热材料 第3.6.2 本条虽为一般性规定,但又十分必要。如填珍珠粉时,其加粉口应装置圆钢网络,防止操作人员跌落进保冷箱内,淹没于珍珠粉里,发生伤亡事故。 第3.6.3 分馏塔内各设备、管路充气,计器管阀门通气,热电阻通电的目的是观察装填绝热材料中,是否损伤塔内的设备、管路、计器系统和电器系统。 第七节 稀有气体提取设备 第3.7.4 本条规定用氮气进行气密性试验,也可用氦气等惰性气体。