采用全空 冷方式冷却,具有制作工艺简单、运行稳定可靠等优点。 制动器制动器一般位于转子制动环的下方,中、小型机组一般直接安装在下支架上, 大型发电机制动器则有独立的基础,即在对应制动环的下部设若干支墩,每个支 墩上放置 个制动器。制动器的作用有两个,一是制动,二是顶转子。机组在停机过程中,为了避免推力轴承因机组长期在低转速下惯性转动而导致油膜被破坏 而是瓦面烧损,因此当机组停机过程中转速下降到某个值时,投入制动器强制机组 较快停下来,从而保护了推力轴承瓦面。 水轮发电机的励磁系统从前面介绍发电机发电基本原理时已知道,发电机是通过定子切割由转子产 生的恒稳旋转磁场而产生感应电动势的,而转子之所以能产生恒稳的电磁场,则 是由于励磁系统向其磁极绕组供给了直流的励磁电流。由此可知,励磁系统是指 向发电机转子供给励磁电流的一系列相关设备的统称。励磁系统主要包括励磁变 压器(或者励磁机)、励磁开关、整流桥、励磁调节器、灭磁开关、启励装置、强 励装置和欠励限制器等装置。 励磁系统通过调节供给转子磁极绕组的励磁电流的大小,可以达到实现对发 电机无功功率调节的目的。