运行保养及故障类
连接
http://www.vaillant.cn/home/after-sales-service/search/faq/maintenance/
条码标签
壁挂炉非采暖季期间使用应注意那些问题?
需要关注系统水压力,即在(液晶屏或)压力表上显示数值,应始终保持 1.2-1.5 bar。
注意烟道不要随意更改,拆卸,不要在烟道上随意挂杂物及衣物。
使用卫生热水时,最好在壁挂炉温度调节处将温度调节合适,在用水点处直接打开热水使用。
若在夏季长期不使用壁挂炉,建议用户将通至壁挂炉的水阀门、燃气阀门、电源关闭。 (此条在采暖季期间不适用) 进入非采暖季后,壁挂炉无需泄水。
如有其他疑问,请拨打威能全国统一服务热线 400-700-1890。
威能品牌壁挂炉系统水压偏低如何处理?
请您面对壁挂炉,右手第二根管道为生活用水供水管,请您在机体上找到补水控制阀,其上(朝向地面)有一个补水旋钮,请使用随机赠送的补水钥匙或大号一字改锥,伸入其中,旋转 90 度,此时注意观察水压表,当水压满足额定要求时,再旋转补水旋钮 90 度,停止补水。
注意:补水完毕后,请务必确认补水旋钮已经彻底关闭。
当我把热水龙头开到最大的时候,有时我觉得水不够热?
确实,水温与出水量有关。这时,您只需减少水笼头的出水量,水温就会提高。
自从我安装了温度控制器以来,我的散热器有时整个一下午都是凉的?
这正是室内温度程序控制器的优势所在,在一个温暖的下午,当阳光足以将您的房间维持在合适的温度时,它避免了燃气壁挂炉的运行,充分满足节能要求。
在我的浴室里,等了很长时间水龙头才有热水?
无论您的燃气壁挂炉的性能如何,来热水取决于管道里储存的凉水的数量。如果您的浴室离燃气锅炉10米远,热水需要数秒之后才能来,这取决于您管路的长度。
我听到散热器里的流水声?
在管道里可能有空气。拧松散热器顶端的排气螺丝进行排气。排气后,如果需要通过补水阀恢复压力到1.5bar。如果问题没有解决,请联系威能集团售后服务人员。
我的燃气壁挂炉停止运行了,同时运行 / 故障指示灯闪烁红色,液晶显示器显示的压力数值也在闪烁?
燃气壁挂炉缺水保护装置检测到采暖系统的水压低于安全水压。那么必须打开