在　响应中返回,该代码也可用于Modbus诊断信息内不支　持的子功能代码。　•　如所请求的数据寄存器/位地址非法,则异常代码02返回。　•　如查询内的数据非法,则异常代码03返回。　•　如脱扣器不支持查询功能,则异常代码04返回。　•　在某些情况下,异常代码05　(ACK)　返回。　•　如脱扣器此时不能执行当前请求,则异常代码06(繁忙)返回。　•　如脱扣器不能执行请求的动作,则异常代码07(NAK)　返回。　•　如只有非完整的寄存器部分被查询,则异常代码132返回。　•　如所请求的事件条目不存在,则异常代码135返回。　附录A　–　Modbus　通信端口设定　34　附录B　–　故障排除　现象　可能原因　尝试解决方法　参考　脱扣器状态指示灯LED不闪烁。　电流未通过断路器传感器流至　脱扣器。　将辅助电源的+24Vdc和地线连　接至断路器端子19和20,观察　状态指示灯LED。　断路器跳闸并报接地故障。　的确有接地故障。　找到故障位置。　在三极、四线制剩余电流系　统内,中性线电流传感器变　比可能不正确,或接线可能不　正确。　检查接地故障设定值是剩余还　是返回电源/零序接地。检查并　确保中性线电流传感器至断路　器的连接没有接反。　参见第4.4-4.5节:接地故障设　定值和接地故障检测。　大的浪涌相电流可能瞬时导致　假的接地保护动作。　如区域选择性联锁功能(ZSI)　已使用,则使用跳线器连接Zin　和Zout,以获得一定延时。　参见第4.9节:　区域选择性联　锁。　脱扣器工作异常。　更换脱扣器。　断路器太快跳闸并报接地或　短延时故障(未使用区域联　锁)。　ZSI功能启用。　检查设定值菜单内的ZSI功能是　否为关闭。　参见第4.9节:　区域选择性联　锁。　脱扣器设定值不正确。使用了　I2t　斜率还是定时限曲线?　更改接地故障或短延时设定　值。　参见第4.2节:短延时整定和时　间设定值。