下面就通过观察设置三菱FX2N系列PLC基本单元的 状态指示灯的信号,重点阐述PLC指示灯故障的原因,并给出具体的 诊断与维修方法。 1.电源指示POWER的故障诊断与维修 几乎所有的PLC都安装有电源指示灯,通过电源指示灯,可以初 步诊断外部电源的基本情况。指示灯亮,表明PLC的基本单元的电源 已经正常工作。当PLC外部电源接通后,指示灯不亮,首先应检查外 部电源是否符合要求。如:1、PLC电源的交/直流选择是否正确;2、 外部电源是否已经正确连接到PLC的电源连接端;3、电源的连接是 否存在接触不良现象等。 在检查确认外部电源已经正确接到PLC后,如指示灯仍然不亮, 可检查PLC上的连接DC24V(+)电源端,当该连接端有连接线时,表明PLC需要为外部输入提供24V电源,为确认故障部位,可以取下连 接线,在断开外部负载的情况下再进行检查、试验。 若连接线取下后,指示灯变亮,表明端子+24V的连接线存在短 路或过载。应检查PLC的输入线路连接与DC24V的负载情况,以排 除故障。如果是由于外部负载过大而引起的故障,应修改线路设计, 采用独立的外部供电电源。 如连接端+24V未使用或取下连线端+24V的连接线后,POWER 指示灯仍然不亮,表明PLC内部存在不良。这时可以打开PLC,对内 部电源的熔断器进行进一步检查,如是熔断器熔断,在测量确认内部 无短路的前提下,可以更换同规则的熔断器;否则应进行PLC的维修 或更换。 2.运行指示RUN的故障诊断与维修 当PLC的输入电源正常后,该指示灯亮,表明PLC处于正常工作 状态。如指示灯不亮,可能的原因有: 1)PLC上的RUN/STOP开关被设置为“STOP”状态,使得PLC 停止运行; 可根据特殊继电器的显示排除故障原因,可利用RESET开关复 位,将PLC的运行开关置RUN即可。 2)PLC程序存在的错误,这时,PLC的程序出错指示灯 “PROG-E”或出错指示灯“ERROR”同时亮或闪烁; 如属于系统硬件故障,将更换或维修不良模块;当程序语法错误 (如忘记设定定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异 物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,[EPROR]LED会闪 烁,PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。在这种情况下,应 检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。 3)PLC循环时间超时,这时CPU出错指示灯“CPU-E”或出错 指示灯“ERROR”同时亮; 如属于系统硬件故障,将CPU模块存在不良,可更换或维修不良 模块即可。 3.电池电压不足指示BATT.V的故障诊断与维修 电池电压不足指示灯(BATT.V),表明PLC的内部电池电压过 低,这时PLC特殊内部继电器M8006为“1” 当BATT.V指示灯亮时,从理论上说,PLC程序与数据还可以继 续保持一段时间(约1个月),但考虑到PLC因为停机,故障未及时发 现等方面的原因,原则上应在指示灯亮后尽快更换电池。 4.程序出错指示PROG-E的故障诊断与维修 程序出错指示灯PROG-E闪烁,表明PLC用户程序存在错误, 可能的原因有: 1)定时器、计数器的常数值未设置; 2)PLC程序存在语法错误或程序错误; 3)电池电压下降引起的PLC用户程序出错; 4)由于灰尘、导电物的进入,引起的PLC内部工作错误; 5)由于外部干扰引起的PLC内部工作错误。等等。 当用户程序发生错误时,8009、8060~8068其中之一的值被写入 特殊数据寄存器D8004中,假设这个写入D8004中内容是8064,则通 过查看D8064的内容便可知道出错代码。与出错代码相对应的实际出 江苏省连云港工贸高等职业技术学校