2.1 启动前的检查 2.1.1 检查与启动设备有关的工作票均已终结,就地确认检修工作已经结束,工作人员撤出现场,设 备完好。 2.1.2 如检修时设备有变动,则检修应提供设备变动报告及相关图纸,并向运行人员交待设备变更后 的运行注意事项。 2.1.3 设备及其周围杂物应清理干净,道路畅通,照明充足。 2.1.4 检查各风机的叶轮、锥套、轴承套封、皮带轮锥套的连接螺栓是否拧紧,各部位是否正常,机 壳内不得有杂物。 2.1.5 检查各水泵泵体完好,盘动灵活,电机接线完好。 2.1.6 设备外观完整,连接牢靠,保温完好,转动部分的安全罩应装复,风机皮带齐全、松紧合适、 各皮带间长度差不得大于5mm,各门、孔关闭严密,地脚螺栓牢固。 2.1.7 检查各热工表计齐全完好,LED 上有关设备及阀门状态指示正确,所有报警信号正确。电动 门电源送上并良好状态。 2.1.8 确认闭冷水系统运行正常,暖通系统冷冻水进水总门开启。 2.1.9 检查冷却水系统各手动门、电动门全部开启,通道畅通。 2.1.10 检查集水器各系统回流门全部开启,放水门关闭。 2.1.11 检查分水器各系统分配水门全部开启,放水门关闭; 2.1.12 检查冷冻水系统各手动门、电动门全部开启,通道畅通。 2.1.13 检查冷水机组油位在 1/2 以上,急停按钮在松开位置。 2.1.14 冷水机组启动前6 小时应投入机油加热器,确保油温大于40C。 2.1.15 确认制冷剂量在正常范围,能够保证机组正常工作。 2.1.16 检查冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵及通风机组电机各部分的温度符合要求、接线良好、测量 绝缘合格。 2.1.17 启动条件具备后,送上电机电源及有关系统装置控制电源。 2.1.18 就地控制柜上各水泵、风扇全部置于“远方”位置。 2.1.19 就地检查空气处理机内无杂物,过滤器完好,风机皮带齐全、松紧合适。 2.1.20 关闭各检查门,开启所有防火挡板,检查调节器外观正常。 2.2 制冷站的启停 2.2.1 检查冷却水和冷冻水系统排空门开启,系统滤网排污门关闭; 2.2.2 通过闭冷水和工业水分别向冷冻水和冷却水系统注水、排空、充压,确认系统压力升至4bar。 2.2.3 单独启动 2.2.3.1 开启#