项目名称预冷调试方案 编制:审核: 批准: 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 工程概况:本方案仅适用于 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 的预冷调试。工程有1 台60m 的立式天然气储罐、1 台BOG EAG加热 卸车增压器)、2台LNG 调试范围电源保障系统、LNG 加液系统、工艺管道及阀门系统、安全放散应急系统、 报警系统、自(手)动控制系统、计量系统、安全系统、视屏监控系统、 充装系统进行调试运行。 三、组织机构: 1、指挥组:全面负责LNG 加气站调试的指挥工作,组织实施调试计划等全 面工作。 总指挥: 现场指挥: 2、安全组:全面主管公司LNG 加气站的调试运行过程的安全工作,涉及安 全问题的操作或施工,必要时有权勒令停工,协助指挥组实施调试现场的安全 监督。 安全监督组: 现场维护组: 3、现场操作组:全面负责处理LNG 加气站在调试运行中的技术问题,规范 所有操作人员的操作,指导操作人员对突发事件进行安全处理,按调试方案进 行,对可能发生故障的地方有预见性。 现场操作组:控制室1 人(操作、记录员),储罐区3 人(操作员、记录员), 特瑞斯能源装备有限公司,加气机厂家等单位及相关技术人员。 4、事故救护组:当发生事故时及时组织抢救,尽量减少事故造成的损失、 抢救受伤人员。 事故救护组: 全体成员 四、预冷调试目的: 主要是为了检验和测试低温设备和管道的低温性能,包括:检验空温加热器 低温材料质量,检验低温管道材料及焊接质量,检验管道收缩量和管托支撑的 变化,检验低温阀门的严密性,使储罐达到工作状态。同时对加气站LNG LNG低温储罐进行气体置换及调试。 五、准备工作: 1、站区设备、管道系统应吹扫、试压气密性试验合格并通过验收,仪表联 校等相关工作也已完成并经过确认,各种设备处于完好状态,站区、设备卫生 整洁。 2、安全阀全部就位并经过校验。 3、消防器材准备就绪,安全防护器材到位,增压空气呼吸两套准备齐全确 保好用,现场电气照明,全部按照防爆设计处防爆状态。 4、预冷工作人员专用的工作服、工作鞋、防冻手套、面罩(或护目镜)若5、阀门开闭确认(1)关闭所有手动阀门; (2)打开所有压力表根部阀门、安全阀根部阀门、一次仪表阀门。保持放 空系统畅通; (3)关闭所有气动阀门,保持气动紧急切断阀关闭; 6、器材、车辆准备: 低温储