1:　ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能,该功能作用是通过以太网口与人机界面连接,如三菱、威纶触摸屏2:ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议),该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、写入以　及控制PLC3:ENET-L模块有大量缓冲区,具备缓存发送接收功能(1024字/次),可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯, ENET-ADP只是一个通讯扩展口,没有这个功能　12、FX3U-1PG能替代FX-1PG-E?1.FX3U-1PG是FX2N-1PG/FX-1PG-E的升级版;性能提升脉冲输出可达200KHZ,他们的程序可以通用2.FX3U-1PG只能用在FX3U　PLC主机上面,替代之后确定主机是否为FX3U　PLC　13、三菱FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯?如何在三菱3G的PLC中读取条形码?　用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯定要知道他的通讯协议,是专用的还是MODBUS　协议,然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小,然后才好用RS指令去读取这个站址的条码存储区域地址的数据,如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了。　14、准备试着做一个控制系统,控制一个步进电机,四个气缸,有四个接近开关输入,选什么型号的PLC划算?　这种简单的系统什么型号都可以,FX2N　FX1S　FX3U你都可以选,主要是晶体管输出就好了。　15、用PLC怎么控制伺服电机?　根据编码器的分辨率计算每转的距离,然后用脉冲控制　16、三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀?　800-4000　17、PLC定位模块的使用必须配合伺服吗?　必须配合伺服,根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令　18、选用三菱FX3GA系列PLC和三菱FX3U系列PLC哪个好呢?　根据具体的用途去选择,软件都是一样的　19、三菱的这几种系列的PLC在编程上有什么区别?　基本没区别,FX2NC　和FX3U　大部分指令通用　20、三菱PLC容量如何选择?　PLC的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。　1:三菱PLC平均的I/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。通常I/O点数是根据被控对象