装有安全泄放装置的,校核 用压力不得小于安全阀开启压力或者爆破片 标定的爆破压力(低温真空绝热容器反之); (7)强度校核时的壁温,取实测最高壁温;低温压力容器,取常温; (8)壳体直径按实测最大值选取; (9)塔、大型球罐等设备进行强度校核时, 还应当考虑风载荷、地震载荷等附加载荷; (10)强度校核由检验机构或者有资格的压力 容器设计单位进行。 3.对不能以常规方法进行强度校核的,可以采用有限元方法、应力分析设 计或者实验应力分析等方法校核。 安全附件检查