4平方的铜电线能承受大约32A的安全电流。单相电可带220V×32A=7040W。
1. 口诀:十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半。
2. 说明:十下五就是十以下乘以五;百上二就是百以上乘以二;二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算。裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半。
3. 相关:
1)国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
2)按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
3)4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。