(1)电流互感器变流比选择。 根据表 1,2 000 kVA客户分界开关内置电流互感器配置选择 100-200-300/5 组合最合适,实际变流比选择 200/5 抽头。(2)保护定值计算。 根据诸城电网实际情况,按保护定值基本计算方法, 对该客户供电的 10 kV 线路保护定值为电流速断定值 3 300 A,0 s; 过电流定值 650A,0.6 s;三相一次重合闸,延时 1.0 s。 客户分界开关处电流速断计算定值为 1 900 A,0 s; 过电流计算定值为228 A,0.3 s。(3)分界开关涌流保护设置。计算出来的分界开关处保护定值,还应转换为涌流控制器可以设置的定值,才能实际应用。 根据选择的电流互感器变流比 200/5,电流速断、过电流二次值分别为 47.5 A(1 900÷200×5)和 5.7 A (228÷200×5)。 速断定值折合成倍数为 9.5(47.5÷5)倍,在 2,3,4,8 四个选项中选择 8 倍最接近。