原发布者:31941616 附表1:住宅工程质量分户验收表附表3:附表4:住宅工程质量分户验收记录表(空间尺寸)工程名称:宿松县二郎新区商贸大市场3#楼说明:1、H1-H5代表房间净高尺寸,L1-L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm;2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值之差,不得超过25mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出;3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注;附表5:住宅工程质量分户验收记录表(楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水)说明:1、裂缝、空鼓、爆灰、装饰等外观检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002、《住宅建筑规范》GB50368-2005的方法和标准进行;2、材料环保性能根据各地地方规定,核查相关资料进行检查;3、在分户验收时,外窗做人工淋水试验(每三~四层(有挑檐的每一层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于一小时后进户目测观察渗漏情况),外墙、坡屋面可在中雨后或持续淋水2小时后目测观察检查;平屋面、有防水要求的地面做蓄水试验(蓄水深度不低于20mm,24小时后目测观察检查)。根据检查情况如实填写试验结果。4、窗台高度检查数据进行原位标注。