标准解读
一、热电厂主要能耗指标计算
绍兴热电专委会 陈耀东
一、热电厂能耗计算公式符号说明
符号
名称
单位
符号
名称
公式
单位
E
Eg
Ez
Ed
Er
Ew
电量
总发电量
总供电量
总厂用电量
用于发电厂用电量
用于供热厂用电量
用于热网和其他厂用电量
104kwh
104kwh
104kwh
104kwh
104kwh
104kwh
ed
er
发电厂用电率
单位供热厂用电
E=(Eg+Ez)
Ez=(Ed+Er+Ew)
ed=(Ed/E)*102
Ed=Ez(1-α)
er=(Er/Or)*104
当Ew=0时,ER=Ezα
104kwh
104kwh
104kwh
kwh/GJ
104kwh
Qr
Qh
供热量
总供热量
用于发电和供热总热量
GJ
GJ
供热比
α=Qr/Qh
B
Bd
Br
标煤耗量
用于供热和发电总耗煤量
用于发电总耗煤量
用于供热总耗煤量
T
T
T
bg
bd
br
单位供电标煤耗
单位发电标煤耗
单位供热标煤耗
bg=bd/[1-(ed/100)]
bd=(Bd/E)*102
Bd=B(1-α)
br=(Br/Qr)*103
Br=Bα
g/kwh
g/kwh
T
Kg/GJ
T
4 R
热电比
R=(Qr/36Eg)*102
热效率
η0=[(Qr+36Eg)/29.3B]*102(%)
二、能耗热值单位换算
千焦(KJ)
大卡(kcal)
千瓦时(kwh)
备注
1、吉焦、千卡、千瓦时(GJ、kcal、kwh)
1kcal=4.1868KJ=4.1868×10-3MJ=4.1868×10-6GJ
1kwh=3600KJ=3.6MJ=3.6×10-3GJ
2、标准煤、原