电气旁站计划 为了落实电气监理细则, 特制定旁站工作计划, 本工程旁站主要有8 个见证点。 1. 发电机引出线安装; 2. 变压器吊装和就 3. 发电机耐压试验; 4. 封闭母线安装; 5. 110KV 管型母线安装; 6. 高压电机带电试运行; 7. 低压电机带电试运行; 8. 10KV 厂用高压配电装置带电试运行 9. 0.4KV 厂用低压配电装置带电试运行 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-001 日期及气候: 2012 年 11 月 16 日 工程地点: 110KV 升压站 旁站监理的部位或工序: 110KV 管型母线安装 旁站监理开始时间: 上午 8: 30 分 施工情况: 母线排进入现场检查, 母线表面光洁, 无起层。 母线排焊接对口平直, 焊缝的焊接都一次焊完, 无明显断焊。 焊缝离支柱绝缘子夹板大于 50mm. 旁站监理结束时间: 11: 00 分 监理情况: 1.监理现场观察焊接过程, 焊接接头表面无可见的裂纹、 凹陷、 气孔、夹渣等现象。 咬边深度没有超过母线厚道的 10%, 符合工艺要求。 2.检查焊接人员是否持证, 并在有效期内 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 无 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ###########热电项目部 质检员(签字): 2013 年 1 月 16 日 监理单位: ######监理有限公司 项目监理机构: ########电项目部 旁站监理人员(签字): 2013 年 1 月 16 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-002 日期及气候: 2012 年 11 月 07 日 工程地点: 110KV 升压站外 旁站监理的部位或工序: 主变吊装就位 旁站监理开始时间: 8: 00 施工情况: 土建工作已交付, 施工现场场地已平整, 汽车吊已到现场, 施工人员在做安装前检查工作, 监理情况: 1.检查施工、 起吊人员是否持证, 2.检查是否进行了安全、 技术交底, 3.检查变压器就位是否符合沿气体继电器气流方向有 1﹪-1.5﹪ 的升高坡度, 4. 检查安全管理、 文明施工是否到位, 警戒线是否挂好, 发现问题: 周围警戒线未按照要求挂装 旁站监理结束时间: 13: 10 处理意见: 现场要求重新按照要求安装警戒线 备注: 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字 ) : 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 2013 年 1 月 07 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-003 日期及气候: 2012 年 4 月 28 日 工程地点: 汽轮发电机房 旁站监理的部位或工序: 组合母线安装部位 旁站监理开始时间: 上午 8:30 分 施工情况: 现场龙门架上吊挂线及汽机房引出线处绝缘子已按装完毕 施工人员首先检查金具和紧固件数量及质量是否符合设计要求, 导线的外观有否破损散股及尖刺, 母线组合开始后, 按设计要求进行单组母线的组合, 保持线间距离, 导线与金具的压接紧固, 无隆起和裂纹。 监理情况: 监理在现场与安装人员一起检查母线和各类金具的质量, 组合时检查是否按设计要求进行, 组合后检查组合的质量应符合 设计要求, 旁站监理结束时间: 11: 20 分 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 承包单位: ########有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-004 日期及气候: 2012 年 4 月 16 日 阴 工程地点: 汽机房 旁站监理的部位或工序: 封闭母线安装 旁站监理开始时间: 下午 2:00 施工情况: 施工人员对封闭母线箱进行检查, 外观无损伤和变形 支柱绝缘子表面光亮, 瓷质无裂纹, 底座紧固。 检查后分段吊装, 吊装时注意同心度及标高偏差随时调整。 旁站监理结束时间: 下午 4:00 监理情况: 监理检查了封闭母线的本体部件安装情况, 符合要求。 吊装时监理观察了吊装过程, 起吊缓慢无磕碰现象, 箱体连接 紧密牢固, 外壳接地部位符合设计要求。 发现问题: 要求母线连接层用导电膏涂抹。 处理意见: 已用导电膏涂抹 备注: 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-005 日期及气候: 2012 年 5 月 10 日 工程地点: 1#炉引风机 旁站监理的部位或工序: 1#炉引风机高压电机 旁站监理开始时间: 下午 2: 20 分 旁站监理结束时间: 4:30 分 施工情况: 运行前已确认电气试验并合格, 检查接地线是否正确, 检查通风、 冷却、润滑系统是否正常可靠, 试验开关动作、 远方操作事故按钮、 保护及联锁等都正确。 操作人员都准备好红外线温度检测仪, 轴承振动检测仪等 并检查电机上的轴承温度仪完好 并有操作记录本, 接到命令后, 首先进行空载试运, 检查电机转动方向, 检查轴承温升情况, 空载电流是否正常 , 接着运行 4 小时 监理情况: 监理旁站时观察操作人员的检查过程, 各项都符合要求, 运转后观察了电机 转动方向, 轴承温升情况, 空载电流是否正常等。 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-006 日期及气候: 2012 年 5 月 12 日 工程地点: 1#锅炉房 0 米层 旁站监理的部位或工序: 罗茨风机电机 旁站监理开始时间: 上午 8:30 分 旁站监理结束时间: 上午 9:30 分 施工情况: 运行人员确认电气试验合格后, 先把靠背轮分开, 电机单独运转, 盘转电机灵活, 检查接线正确, 电机接地线完好, 急停按钮动作正常, 接命令后电机空负荷启动, 检查有没有杂音和显著的振动, 其次观查温升是否正常, 机体和轴承均不得温升过快过高, 然后进行 4 小时运转。 监理情况: 监理在现场与运行人员一起进行运行前的检查, 记录本和检查仪器齐全, 运转过程中电机无杂音和不正常的振动, 温升在规定范围内。 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-007 日期及气候: 2012 年 5 月 6 日 工程地点: 110KV 配电室 旁站监理的部位或工序: 110KV 主变压器及高压配电装置试运行 旁站监理开始时间: 上午 10:00 分 旁站监理结束时间: 11:40 分 施工情况: 受电运行范围包括主变、 高备变及 10KV 常用的系统, 运行前确认所有一, 二次设备安装调试已完毕并经传动验收合格, 直流系统具备投入运行条件电气监控系统(ECS) 也应调试完毕, 受电范围场地清洁, 防火封堵已完成。 一次设备有安全防护栏, 道路畅通, 接地完好, 消防设施齐备, 事故通风能投入使用, 照明良好, 试运方案经审查批, 在市供电公司的指导下开始按程序送电, 一次成功。 监理情况: 监理检查审核了 受电方案, 确认现场符合受电要求, 观察了 整个受电操作过程都按程序进行, 防护和事故应急措施到位。 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 监理检查审核了受电方案 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日 B11 旁站监理记录表 工程名称: ########扩建工程 编号: B11-DQ-008 日期及气候: 2012 年 5 月 11 日 工程地点: 主厂房 旁站监理的部位或工序: 主厂房低压配电室 旁站监理开始时间: 上午 8:30 分 施工情况: 低压配电室的各类配电装置都已试验完毕, 首先对对厂低备变充电 检查变压器本体及其保护系统完好后, 合 380V 进线开关, 对 380V 备用段母线充电, 进行 380V 系统定相,旁站监理结束时间: 11:00 分 合厂低变 10KV 侧开关对厂变充电, 检查变压器本体及其保护系统运行良好后, 合 380V 工作电源进线开关, 对 380V 工作母线充电。 进行 380V 系统定相将 380V 备用段电源送至该工作段。在备用电源进线开关处测量两路电源的电压及相序正常后, 将 380V 工作段母线备用电源进线开关合上, 使厂低压备用变和厂低变并列进行。 测量环流。 最后由 380V 工作段母线向各辅助车间变压器及配电盘送电。 监理情况: 监理在以上送电程序中监视操作按规定的程序进行, 检查各种防护措施到位。 发现问题: 无 处理意见: 无 备注: 承包单位: ########工程有限公司 项目经理部; ########热电项目部 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: ########监理有限公司 项目监理机构: ########热电项目部 旁站监理人员(签字): 年 月 日