2010电厂化学学术会议论文2010.年9月吉林 化学制水混床出水电导率超标的分析处理 广东粤华发电有限责任公司(广东广州 510131) 【摘要l化学水处理混床出水电导超标的原因分析,找出原因并解决混床出水电导超标问题,以及分析原因期问的安全保证 措施. 【关键词l电导宰树脂超标分析 l运行情况 该水处理系统为超滤+反渗透+阳阴、混床,投运一年内阳床、阴床及混床出水水质都正常,一年后混 床电导率从0.1IIS/cm开始升高,一个月后升高剑0.20“s/锄,并继续往上升,开始由运行人员再生。 2混床电导率超标情况 混床出水电导率大于O.2/锄,经多次再生混床出水电导率仍无法降至0.2/锄以-卜-,超标一个月后混 床出水电导率逐步从0.2^cIll上升至O.47/cm,但混床出水的二氧化硅小丁.10岵/l,钠离子也比较小,并 出现阴床出水电导率小于混床出水电导率的情况。(表1) 阴、混床出水水质日期 流量Si02 电导率 流量 Si02 电导率 pg几US/Cm 938.8 O.16 拌2床200 5.2 O.2~0.23 289 13.7 O.17 1985.2 O.2~O.23 389 38.2 0.15 1985.6 0.25 49l 82(欠效) O.2 撑2床200 5.6 O.26 594 11.7 0.4 i!j}2床200 5.3 O.3l 684 9.4 0.32 11j}1床195 5.7 0.36 786 9.0 .0.28 jfj}l床190 7.2 0.42 88l 9.4 O.35 1805.4 O.47 3分析处理情况: 3.1仪表校核 联系热:』=的化学仪表专业人员用一周时间对化学水处理在线屯导率进行校核,即把阴床出水电导率表和 混床出水电导率表进行互换测量,并联系厂家进行校核,证实电导率表测量正确。在if}1混床出口加装就地 电导率表与仪表盘上的电导率表对照,证实取样管没污染,并查实系统的压缩空气没进入混床系统。 3.2更换群l混床树脂 为了保证混床出水电导率合格,更换撑l混床树脂,阴阳树脂配比经有关厂家核对正确,.并由树脂厂家 和电厂运行人员分别再生,确认再生方法无误,但混床出水电导率继续超标。