断路器和隔离开关操作的顺序断路器及其两侧的隔离开关,其操作次序有严格的规定。停电时,先跳开断 路器,在检查确认断路器已断开的状况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧 的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上 断路器。 有人认为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不 会造成带负荷拉合隔离开关的状况。问题在于,当断路器在合闸地位未被查出而 造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的成果是大不雷同的。例如, 在线路停电时,若断路器在合闸地位未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路, 则故障产生在线路上,该线路的继电掩护动作跳开线路断路器,隔离了故障点, 只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是 带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电掩护将使母线上所有 的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的领域,甚 至引起全所停电、电网崩溃等严重成果。