在变压器运行中。超过了铭牌上规定的电流就是处于过载运行。在一般情况下长期过载运行是不被允许的。变压器过载运行会使温度升高。决定变压器使用寿命的主要因素是绝缘的老化程度,而温度对绝缘老化起着决定性作用,研究结果证明,绝缘工作时的温度每升高8℃时,其寿命就会减小一半。
变压器什么情况才叫过载
变压器都有自己固定的容量,当用电负荷超过该容量时即过载。
变压器容量固定,原边副边电压也是固定的,那么,原边副边的额定电流就是该台变压器所能承载的最大电流。随着负荷的增加,原边副边电流也都会相应增加,当电流值超过额定电流时即过载。
例如:一台10kv/400v的变压器,容量是1000KVA,它的原边副边额定电流分别为:58A、1440A
当副边电流超过1440时,此时原边电流也必然超过58。这时就过载了。
变压器可以过载运行吗?
在实际运行的情况下。