这种故障是所有室内外机有分支管的一种特有的故障!
其实你把它所有的表象都连在一起想一想就不难理解;比如
麻子的诉求是虽然室内机能喷云吐雾,但制冷的效果却特别的差!
为什么能喷云吐雾呢?那显然是温差大,相对湿度也大呀,饭馆一般来讲都比较热,湿度大,只有缺点氟,那么蒸发器才会压力低,压力低了一点,蒸发的温度也就跟着低了,这样温差大不就成立了吗!由于缺氟压力低,蒸发器必然的是结露不全,蒸发的面积利用不好,制冷的效果就大打折扣了....
还有室外机的粗管子,原本正常的时候应该是结露的,可现在是结霜!
露或霜那是铜管表面温度与环境温度的差值还有湿度的具体表现!
比如说湿度不变;铜管的温度低一点,那么铜管表面只能是发潮,如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面就成了结露,或者是露水会流下来,那么如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面肯定就会结霜或者结冰了.......
也就是说;结霜是蒸发温度低了那么一点,如果蒸发温度再低一点(也叫蒸发压力再低一点)那么霜会接到压机吸入口吗?回答那是当然的;霜就接不到压机哪里了,再低点恐怕连粗管阀都会没有温度的。
当然氟再加一点,也就是低压的压力再高一些,那么蒸发温度也就高一些,那么室外机粗管子上面的霜,也就变成露水了吗,室内机,结露的地方不就多了吗,由于蒸发压力高了,那么室内机与室内的环境温度之差不就小了吗!温差小了,就没有雾气了..
其实室内机李志锋刚开始看见的最上面一两根管子干的那是一个表象,实际上室内机蒸发器由好多路组成,应该是每一路都是一样的,之所以上面能看到管子干,而下面都是有水那是上面流下来的假象而已....
是单根分支管半堵,还是整体缺氟,参考室外机粗管子的表象看看,或者手摸一下室内机蒸发器的温度也可以知道..
还有那个细管阀并不是所谓的高压阀,所以这个压力不能拿正常的高压来考量,你知道为什么???说来听听。
这都是十来年前的事情了
老格里五匹柜之所以会整日喷云吐雾,那是;
一是特殊的管路设计,二是蒸发压力比一般的机器要略小一点,管路的行程稍短一点....
蒸发压力小一点;蒸发温度也会稍低一点,这样与环境温度的温差就会大一点
为什么刚开机制冷,风口会喷云吐雾,可过一会就没有了?
刚开机,蒸发器的压力偏低一点,加之房间的温度湿度较大