本人运行的废水站最近出现了问题,具体如下:最近公司没什么生意,所以连着几天没有进水,结果出现二沉池发黄,在二沉池的出水砚上出现了不少直径有1到2厘米的红色球体;更严重的是生化池出现了大量的长度有1厘米左右的很细的虫子,应该是线虫吧。二沉池污泥沉降比(30分钟)在25左右,上清液很黄,以前在50左右时,COD一直在100左右,上清液也很清。现在二沉池污泥一直在下降。
我这种情况应该是污泥解絮吧。我采取的措施是:关了一台风机;在没有进水的情况下,我加了不少食用葡萄糖,这样之后发现测沉降比时上清液要清一点了,不像之前那么黄,但还是有很多细细的长长的虫子在游。现在生化池污泥已经不多了,估计老化严重了,我排了一些活性污泥,结果泥越排越少,到底还要不要排呢?我很纠结
各位同胞,大家能不能给我想想办法啊,看看还能采取点什么措施,尽快恢复污泥活性,不甚感激!!!