1、消火栓箱:用于存放消火栓的箱子,是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等。安装方式有明装式、暗装式、半暗装式。2、基本配置:遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。3、范围:本标准规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志,使用说明书、包装、运输和贮存等。本标准适用于建筑物内室内消火栓给水系统用栓箱。
sG24D65Z-J04s202-21消防栓单栓
室内消火栓代号04s202-24里应配置哪些东西,它的外形尺寸是多少
04s202-24消火栓东西代号
室内消火栓sg65/24型号含义
准确写法是:SG24/S65 或SG24/DN65型室内消火栓箱 ,24指的是消火栓箱厚度240mm,65是消火栓管口公称直径尺寸65mm(就是配备消防水带公称尺寸65mm)
sg65消火栓24含义
sg24e65z j单栓消防箱箱體尺寸
看了下消火栓安装图集: SG24D65Z-J---表示室内消火栓,240厚,带灭火器箱的组合式消防箱,栓口直径65,带自救卷盘,水带为卷置式。 SG24B65Z-J----表示室内消火栓,240厚,消防箱尺寸为1000x700,栓口直径65,带自救卷盘,水带为卷置式。
sg24e65z尺寸消防j
室内消火栓sn65与减压稳压型号区别在哪里
SN65消火栓用在官网压力等同于要求的工作压力是使用, WSN65消火栓使用在管网内压力较高超出工作压力是采用减压稳压栓,减压栓一般用于高层建筑,主要是因为来自稳压系统内的压力超出了消火栓的工作压力,所以在压力超出的那几层采用减压稳压型
sn65在哪里消火栓减压