认识地暖
地暖在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。
常被诟病的不足是:干燥、地面有浮尘,这些问题,用空气加湿器和扫地机器人(或者勤劳的你)都可以解决。
所以对比起刺骨的寒冷,这些都是可以接受的。
市面上主要有水地暖和电地暖,集体供热的地区基本都是水地暖,由供热公司统一分配。水地暖
市面上水地暖是主流,结构如下。(锅炉已经是过去式,多为供热公司直接供热到小区,小区再加压)
水地暖的相关参数
供水温度:50-60度,最高温度不应超过80度。
供回水温差:不宜大于10度。
供水压力:0.3-0.5Mpa, 最高不应大于0.8 Mpa。
加热管内热水流速:宜控制在 0.25-0.5m/s。
地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层35-50 mm,填充层20-30 mm。
水地暖的安装及打压
留出伸缩缝(无论电暖还是水暖)
在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。
发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。
在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。
伸缩缝的设置
A.在内外墙、柱、过门等交接处(简单而言就是房子里面四周一圈,空间过渡处)设置伸缩缝。伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料,走直线不间断,角落做45°拼角。
B.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
C.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
铺设时地暖管上下各有一层钢丝网
钢丝网铺在盘管上面,用于防止找平层地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加