你确定电网进线是L+PEN?
很明显,你的说法是错的!,进线应该是L+N。
为什么这么说?因为如果是L+PEN供电,是严重违反供电安全要求的。解决方案也很简单,供电线路远端的PEN改接到N线上就可以了。
弄清楚或者改正错误以后就很简单了,发电机和你家里的中性线不接地,仅仅PE接地即可。