家中配电箱由2P漏保做总开关,三个1P空开分别控制空调、照明、普通插座将零线接入2P漏保后,输出端零线组成的三个回路中,一用电就跳闸,这是什么情况? 空调照明普通插座公用一

家中配电箱由2P漏保做总开关,三个1P空开分别控制空调、照明、普通插座将零线接入2P漏保后,输出端零线组成的三个回路中,一用电就跳闸,这是什么情况?
空调照明普通插座公用一根零线组成三个回路。当这根零线不接入2P漏保时,三个回路中所有用电器正常使用。但将零线接入2P漏保后,输出端零线组成的三个回路中,一用电就跳闸。什么原因?
可能原因:零线没有经过漏保;或者线路漏电;或者零线、地线接错。
零线没有经过漏保
漏电保护器有一个参数,就是额定漏电动作电流,是指在出厂时为了保护人身安全而设置的漏电电流动作值,一般的有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000mA等,其中小于30mA的属于高灵敏度的保护器,一般的家庭用漏电保护器都是小于或等于30mA的。 电路正常工作时,火线和零钱的电流相等方向相反,漏电保护器的环形电感器就不会感应出电流。当发生漏电时,所漏电流会单独的通过大地另外建立回路,原有平衡被打破,火线和零钱的电流不再相等。这时环形电感就会有电流感应并输出,经放大后驱动电磁铁作出跳闸动作,就是说漏电开关跳闸的直接原因并非是因为漏电,而是火线、零线电流失衡。造成失衡的原因可能是你选择了三个单极空开,接的都是火线,图省事直接将零线接到漏电保护器的电源侧了,这就导致了火线和零线的电流失衡而跳闸。 如图:
漏电