防火门是指能满足规范规定的耐火时间要求,且能防火防烟的门。防火门一般分为三种,即甲级、乙级、和丙级防火门。主要用在需要进行防火分隔的部位(如防火墙上开门、消防控制室门、楼梯间门、前室的门等等),作为防火防烟的一种防护措施,防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。一、需要设置常闭式甲级防火门的位置;
1、下沉式广场采用防烟楼梯间进行分隔时,防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。
2、锅炉房、变压器室等在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗;锅炉房内设置储油间,确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门;
3、柴油发电机房内设置储油间时 ,应设置甲级防火门;
4、丙类液体燃料其储罐设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。
5、通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口
6、避难层内设置管道井时,其检修的门应采用甲级防火门;
7、防火隔间的门应采用甲级防火门;
8、防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;
9、高层病房楼设置避难间时 ,其门采用甲级防火门
二、需要设置常闭式乙级防火门的位置
1、设置在封闭楼梯间的门、防烟楼梯间及其前室的门、消防电梯前室的门、管道井的门、强弱电井的门
与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
2、有顶棚的商业步行街两侧其面向步行街一侧的围护结构开设的门应采用乙级防火门;
3、歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下或四层及以上楼层时,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
4、通向扩大封闭楼梯间或扩大的前室的过道、房间的门应采用乙级防火门。
5、舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用乙级防火门。
6、医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙