消火栓15公斤水压有多大?案1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:　室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求　案1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:　室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。　我们常选用的消火栓口径:19mm,水带直径65mm的25米长麻织水带,此时φ=0.0097,B=1.577,AZ=0.0043,af可根据计算所得Hm进行选择。　计算:按上述流量计算方法,求得净高11米厂房所需充实水柱高度为14.14米,水枪实际出水量为5.72L/s。同时水枪支数为2,故消防所需流量为5.72X2=11.44L/s。