规程规定:“lkV 及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下,应装设 AAR 装置;旁路断路器和兼作旁路的母线断路器或分段断路器,宜装设 AAR 装置;低压侧不带电源的降压变压器,应装设 AAR 装置;必要时,母线可采用母线 AAR 装置”。 采用 AAR 装置后,对系统也带来了不利影响。当重合于永久性故障时,系统再次受到短路电流的冲击,相当于发生两次连续性故障,可能会引起系统振荡。同时,断路器在短时间内连续两次切断短路电流使断路器触头烧损和绝缘油老化加重,增加了断路器的检修机会。因此,自动重合闸装置的使用有时要受到系统和设备条件的制约。