电气安装主要是井道外呼系统,以前传统通讯方式要求使用线路很多,每层都要有各层的讯号线,现在采用串行通讯,每层只用2根通讯线,大大地减少了工作量,也方便调试和保养。电梯的随行电缆是控制柜与轿厢的联系电缆,一般在楼层中间固定,在安装过程中要防止于电梯的其他部分发生碰擦,由于楼层高的情况,随行电缆会很重,因此一般按照最低配置,没有备用线,因此没有用于监控的线路。如果需要要在合同中注明。井道照明和轿厢照明回路与主回路分开,从电源开关上方引线。
10、调试验收要点
调试验收,包括调试、厂检、政府检。调试完成后的厂检是属于自检和专检,有监理签字的检验资料是复检,才能送到特检所报检,报检要有安全部件的合格证,形式试验报告,形式试验报告由特种设备检测机构出示,目前国内仅4家。以上程序说明从生产到安装是一个完整的质量控制过程。
五、竣工验收
1、验收标准对土建条件的要求
①机房通道:不经过私人房间。
②机房防风和雨。
③机房温度:在40度以下。
④机房照明:200LX
⑤机房空间和吊钩:承重5顿
⑥电源:3相5线制
⑦底坑要干燥和对重底部支撑。
⑧井道通风:防止气流形成电梯震动
2、电梯的验收试验
①曳引试验;静载、超载和运行
②抱闸试验
③安全钳限速器联动试验
④缓冲器试验
⑤安全回路短路试验
⑥上行超速保护试验
⑦电动机时间保护
⑧防粘连试验
⑨极限测试
⑩消防功能
3、资料检查
单位工程质量控制资料核查记录的要求;
1、土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2、设备出场合格证书及开箱检验记录
3、隐蔽工程验收记录
4、施工记录
5、接地、绝缘电阻测试记录
6、负荷试验、安全装置检查记录
7、分部、分项工程质量验收记录。
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
1、电梯运行记录
2、电梯安全装置检测报