倒闸操作的基本原则一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运 行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施 (一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态热备用状态冷备用状态检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态冷备用状态热备用状态运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径 1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。 (2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。 2.倒闸操作的要求 1)值班人员应经过安全教育、技术培训,熟悉业务和有关规程制度,经考试合格,并经主 管领导批准方能担当操作人、监护人或受令人。 2)现场一、二次设备要有明显的标志。 3)要有与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图及二次回路原理展开图。 4)除事故处理以外,要有确切的调度命令和合格的操作票。 5)要有统一规范的技术术语。 6)要有合格的工具、安全用具和设施。 7)高压电气设备都应安装完善的防误闭锁装置,装置不得随意退出运行,停用应经总工批 准。短时退出应经站长批准,并尽快投入。 8)下列情况应加挂机械锁,且一把钥匙只开一把锁: (1)未装防误装置或装置失灵的隔离开关手柄和网门; (2)设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门; (3)设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门。 三、倒闸操作原则 1.倒闸操作要根据值班调度员发布的操作命令执行。 1)调度员发布的操作命令有综合令和系统令两种。接令时应分清命令种类和具体操作内容。 2)变电所由几级调度分级管辖时,应注意调度的管辖范围。正常情况下不应执行调度对非 管辖范围设备的操作命令。 2.倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较为熟悉者监护,另一人操作。 3.必须有合格的操作票。操作时严格按操作票的顺序执行。 4.执行逐级停送电的原则。 5.严格执行“四把关、四对照”。严格执行操作监护制和唱票复诵制。 6.操作的全过程继自装置的配置要与一次系统的运行方式相适应。 7.应尽量避免操作的情况: 1)交接班时; 2)系统接线不正常时; 3)高峰负荷时; 4)雷雨等恶劣天气禁止就地操作; 5)系统发生事故时; 6)有特殊供电要求时; 7)继自装置不能满足要求时。 8.下列情况应停止操作: 1)出现设备缺陷; 2)发现操作票错误; 3)发现防误闭锁打不开;此时一定要核对操作程序是否正确,只有在程序正确,且经领导 批准的情况下才能解锁操作。 4)系统发生异常; 5)发生误操作。 (二)倒闸操作的基本程序 一、操作票的作用和填写要求 1.操作票的作用 操作票是操作过程中遵循的依据。 2.填写操作票的要求 1)要有调度或值班负责人的命令。 2)每份票只能填写一个操作任务。 3)使用双重名称。 4)使用标准术语,不得任意涂改。 5)编号使用,“作废”、“已执行”。 6)连续操作某些检查项目可减少,当必须满足规定及要求。 7)超过一页时将受令、时间等写首页,签名、“已执行”放最后一页。 8)最后项“以下空白”。 二、执行要求 1、应填入操作票的项目: 1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线, 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无 电压等; 2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、地刀闸等]后检查设备的位置; 3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式断路器拉出、推人前,检查 断路器(开关)确在分闸位置; 4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况; 5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。 2、可以不填操作票的项目: 1)事故应急处理; 2)拉合断路器(开关)的单一操作; 3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。 三、倒闸操作的基本程序 接受预令要由有受令权的值班负责人担任。受令时要录音、记录于操作记录簿中,复诵无误。发令人、受令人应互通姓名,记录预令的内容和时间。 2、填写操作票(模拟预演生成操作票) 首先要认真检查五防系统各断路器、隔离开关、接地刀闸位置与监控系统及设备实际状态 相符。然后由操作人在五防主机上模拟预演,包括一次设备及有关保护的电源、压板、CT 二次 切换端子等的完整项目,生成经过五防逻辑检验的、正确、完整的操作票。 3、审核操作票 操作人、监护人、值班负责人分别检查操作票正确,将操作票转成执行票,并打印出来, 分别签名。将此操作信息传输到电脑钥匙,操作就可以正式开始。模拟票转执行票时需要输入 操作人和监护人名,在后面操作员站执行遥控操作时操作人和监护人必须与此一致。 4、执行正式票 值班负责人接受调度发布的操作令,要录音并复诵无误,将调度动令时间记录在操作记录 簿中,在操作票上填上发令人、受令人、令号、受令时间。 5、交代操作注意事项 值班负责人向操作人员交代操作注意事项,指令操作人员开始操作。 6、作好操作前的准备工作 7、实施实际操作 经过预演生成执行票后,无防系统将按照操作票顺序向操作员站发出遥控请求。运行人员 根据操作员站显示的操作请求进行相应设备的遥控操作。 开始操作前应检查监控系统与五防系统通信正常,监控系统操作与五防系统设置为闭锁关 系,并经过五防逻辑校验。 开始操作时,操作人坐在操作员站LCD 前监护人站在操作人后。