变频器内部损坏造成的欠电压原因有 :整流模块某一路损坏(VD1~VD6),滤波电容容量不足;主回路继电器SL损坏或不闭合 ,导致直流母线始终串联RL限流电阻,导致直流母线电压低报欠电压。限流电阻断变频器直流母线没电压,变频器没有输出。再有就是电压检测电路发生故障变频器出现欠电压误报 。
电机硬启动对电网造成严重的冲击 ,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备 、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后 ,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,**大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
变频器为1拖4控制 ,且负载变化较大,选用大两档的功率 ,减少因堵转导致频繁的过流报警。由于变频器无法对多台小电机进行对应电流的检测,所以每台电机都匹配对应的热继电器做保护,防止过电流烧毁电机 。
变频器启动后,延时一段时间 ,泄放电磁阀得电 ,空压机开始加载,油气桶压力开始升高 。当气压升高超过压力设定值时,控制器控制变频器降低频率 ,以达到压力设定值。控制系统根据设定压力 、输出压力的反馈,对变频器的输出频率进行 PID控制 ,来精确地稳定空压机的输出压力。当变频器输出频率降低到比较低频率设定值时 ,若用气端压力未下降,压力上升,直到压力达到供气压力上限值时,泄放电磁阀失电,空压机空车运行 。
嗡的声音是因为变频器输出波形载波频率引起的 ,通常如果你用的变频器是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫对人耳刺激比较大,可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。
变频器能够应用在大部分电机拖动场所,由于它能够提供比较精细的速度控制,因此可以方便地控制机械传动上升、下降和变速运行。 变频器调速是以变频的方式向交流电动机供电 ,并且构成开怀或闭环系统。
风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比 ,通用变频器与标准电动机的组合**合适 。这类负载对变频器的性能要求不高 ,只要求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可,如FR-A540(L) 。如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量 ,导致电动机过热或不能运转 ,故对这类负载转矩 ,不要轻易将频率提高到工频以上。
采用变频控制时 ,电机或泵的转数下降 ,轴承等机械部件磨损降低,泵端密封系统不易损坏 ,机泵故障率降低,维修工作量大为减少。高楼的恒压供水变频系统,虽然只是变频器的简单应用 ,但很好得满足了高层用户用水的压力稳定性 ,**节约了能源 。