用电笔测零线火线都亮
应该是零线在某处接触不良,并开关未控制相线,零线上测试有亮是火线经用电器回路串过来的
零线在你用电笔测量的地方之前断了,也就是说,电从火线,你闭合的开关,通过用电器,到了你测量的地方,因为火线和零线要和用电器形成一个回路才能让用电器工作。所以,你还要往前找,一直找到断点,断点的另一边才是零线
零线火线都带电原因分析:
1、出问题的那个插孔零线接触不良,不是断了是接触不良,本来这样零线是没有电的,但是如果插板有发光管的指示灯,火线的电会通过这个指示灯串过来。
2、同上,但是这个插板没有指示灯,显示插板带点,这多半是因为插板脏了,比如曾经进过水,干了以后在停电状态下,万用表测量没有短路,阻值无穷大,但是即便是几十兆欧的电阻,220伏的交流电路也会有好几微安的电流,因此这样的情况足以点亮试电笔,(尤其是数字的试电笔,灵敏度更高)误判断为零线有电
3、环境的潮湿和交流的感应。当线路潮湿的时候,尽管环境非常干燥,线路也会有潮湿的情况,比如插板从冷的屋子拿到有暖气的屋子,上面悄悄结了一层极细的水滴,你根本看不到。因为你不会拿个放大镜仔细观察这么个插板。如果你近视,一进屋你的眼镜片上就一层雾水,你立刻就看见了,并找来布擦了擦,与此同时你绝不会把一同拿进来的插板也用干布擦一遍,尽管插板是也有一层水珠。
另外交流是能够感应的,正确的说法应该叫电磁辐射,尽管只有50赫兹,但是同样有辐射,只是辐射量的大小,有时候电笔的氖管点亮,是因为辐射,老电视的高压线,电笔距离200毫米就开始点亮氖管,就是因为高压高频的辐射。因此,并不是试电笔显示带电就真的有电。
综上所述:如果想确定零线是真的带电还是误判,就来个灯口接上灯泡,一头插在认为有电的零线孔,另一头插在一个普通的零线孔,灯泡如果点亮了,零线就是真的有电,如果亮的很弱,说明有这个孔的零线断了,并且火线和零线孔之间有软的短路,软的短路多半是脏,油污或者曾经进水。你也许说,我的插板从来没进过水,但是也许你老婆端水从这过的时候,就曾经撒上过水,或者她曾经用这个插板插电锅做过饭,饭被煮溢出来了,只是你不知道而已。
很多现象让人费解,但是从细节进行分析就能迎刃而解,不要只看现象,只看你能看到的,要努力设想现象以外的情况,然后依据这些可能发生的情况进行再次分析,并逐一排除错误,最