(1) 式(1) 即为需要系数 Kn 的模拟计算式(由数学归纳法可证明, 此处从略) 。 它体现了需要系数 K 与户数 N 之间的一种内在联系。 当然, 在实际工程应用中, 若直接 套用上述公式进行手工计算, 则过程极为繁琐; 即使是普通电脑运算, 至 N=500 户左右时, 也告“结果溢出”。 此时, 只要巧妙利用 Kn/Kn-1=(3n 5)/(3n 6)这一间接关系式, 并借助于电脑编程, 则诸多麻烦迎刃而解。 随后即给出由电脑编程计算出的 K值。 3 需要系数的选取 需要系数可参照下表选取。 户数(N) ≤69121518212427 需要系数(K) 10.890.820.760.720.680.660.63 户数(N) 3034384246505458 需要系数(K) 0.610.580.560.550.520.510.500.49 户数(N) 6266707478829095 需要系数(K) 0.480.470.460.450.450.440.430.42 户数(N) 100110120130140150160180 需要系数(K) 0.410.400.390.380.370.360.350.34 户数(N) 200220240260280300330360 需要系数(K) 0.330.320.310.300.290.290.280.27 户数(N) 4004505006007008009001000 需要系数(K) 0.260.250.240.230.220.210.200.19 说明: a.任意户数的 K 值均可由程序得知。 限于篇幅, 上表中仅选取了部分数据(程序中, N≤1200 户) 。 b.为使负荷计算结果更切合实际, 表中的 N 值系指单台变压器所负担的住宅总户数。 例如, 某住宅小区共有 1000 户, 拟由两台变压器供电, 每台大致承担 500 户的负荷, 则在负荷计算时, 宜选取表中 N=500、 K=0.24 这组数据, 而不是 N=1000、 K=0.19。 4 计算需要系数的电脑源程序 4.1 源程序如下:

4.2 关于源程序的简要说明 a.程序运行于 DOS 中文平台下的 QBASIC 环境; b.程序除着重计算 K 值以外, 附带给出总计算功率、 视在功率及计算电流等值; 所选取变压器仅计及住户负荷; c.补偿前 COSΦ=0.85;补偿后 COSΦ’=0.92;变压器负荷率 β=0.85; 5 住户安装功率的确定 现代家用电器品种繁多。 每户所有电器功率累加起来, 一般从几千瓦到几十千瓦不等。 但若简单地以此累加值作为每户安装功率, 显然是不恰当的。 确定住户安装功率时, 可遵循两条原则: a.遵照当地供电部门的相关规定; b.满足若干年限(如 15年) 内, 该地区大多数(而不是全部) 住户最大可能达到的用电高峰需要。 例如,目前深圳地区普通用户的安装功率一般取 4kW~10kW/户, 具体值视户型而定, 其中尤以取值 6kW 最为常见。 6 住户进户开关的选择 对应于安装功率为 4、 6、 8、 10kW, 户配电箱的总开关额定电流可分别选择为 20A、32A、 40A、 50A(在此, 均指单相值) 。 当然, 此作法与<<民用建筑电气设计规范>>3.3.11.2 条存在部分“冲突”。 该条规定:“由地区公共低压电网供电的 220V 照明负荷, 线路电流不超过 30A 时, 可用 220V 单相供电, 否则应以 220/380V 三相四线制供电”。 不过, 在实际设计工作中, 适时“突破”(即优先采用单相而不是三相供电)该条规定已是屡见不鲜, 原因如下: a.该条规范规定的本意是为了降低三相低压配电系统的不对称度; 只要设计时, 保证了某个门栋乃至整幢住宅负荷就地三相平衡(不平衡度≤15) ,则线路单相电流不超过 50A 时, 均以 220V 单相供电, 似仍是可行的。 b.与住户单相总开关比较, 住户三相总开关与分开关之间的整定配合较为不易, 即配电灵活性较差; c.以三相电表计量单相负荷, 结果不够理想; 且三相电表及三相开关的成本都显著抬高。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展, 各地新建中高档住宅小区越来越多。 准确计算出住宅小区的用电负荷, 合理选择配变电设施, 才能既满足小区居民现在及将来的用电需要, 又能合理降低工程造价、 节省投资。 新的住宅设计规范对各类住宅的设计容量、 进户线、 电表容量都作了规定, 笔者认为此标准较切合中国人口众多而能源又相对较少的实际情况, 有一定的先进性, 按此设计的住宅用电水准应至少可保证2 0 ~3 0 年不落后。 但该规范对各单元、 楼、 小区的负荷计算的需要系数取值未作规定, 有的地方住宅标准列了一些具体数据, 但各地标准相差较大。 表中住宅户数指接于一相电源的户数, 由表可知, 北京市规定2 0 0 户以上的住宅Kx取0 . 2 6 , 而重庆市的标准为0 . 4 6 ~0 . 4 2 , 比北京市标准高了约7 0 %, 按两个标准计算的小区负荷差距甚大。 另外, 《住宅设计规范》 中规定四类住宅每户负荷按4 k W,而江苏、 上海等地方标准中已将三类住宅每户负荷提高到6 k W、 四类住宅每户负荷提高到8 k W, 两者若按同样的需要系数计算, 得到的住宅小区负荷也相距甚远。 到底如何计算整个小区的用电负荷, 许多设计人员无所适从。 为了真正摸清小区用电负荷情况, 笔者对所在公司整个生活区的用电状况作了深入的调 查分析, 所有数据均为现场抄表所得。 本公司为大型国营上市公司, 生活区始建于1 9 8 2年, 分多年陆续建设, 至2 0 0 1 年大致建成, 建筑面积约1 0 0 , 0 0 0 0 m2 , 共有两、三居室住宅1 5 0 0 0 套左右, 9 5 年前建成的老住宅按一户4 k W用电负荷标准改造配置了2 0 A电表和进户线, 一部分新建住宅按每户6 k W用电负荷标准设计。 所有生活区用电均由我公司自备发电厂以1 0 k V电缆、 架空线引入, 由于是自备电厂, 电价只及周围城市居民用电电价的一半。 另外, 由于公司历年效益较好, 居民人均收入高于周围大中城市, 所以公司生活区目前用电水准应能代表各类新建中档住宅小区近几年的用电水平。