流量和扬程的关系 是泵自身特性 ,没有公式。管径*流速=流量 ,但一般来说泵的设计不考虑管径 问题。泵设计中没有压力这个概念 ,只有扬程 压力和扬程既有联系又有区别 , 详细区分百度可以很清楚知道。 流量、扬程是泵自身特性 ,水泵的设计就是为了满足这两个参数 ,之间无之间联 系。 多大的流量需要多大的管径 ,其计算公式给你一个我简化过的 (介质为清水 ): D=18.81* (流量/流速 )^(1/2 )单位毫米 ; 水泵进口流速一般选 2.5--3米每秒 ;水泵出口流速一般选 2.02.5米每秒。 在选择水泵的时候 ,一般设计者需要做的 ,就是要先确定水泵的流量 ,并计算出 其设计水管路的阻力 ,然后加上设备阻力。 将你所需要的流量和阻力提供给水泵厂方 ,他们会替你选择相应需要的水泵 ,这 其中牵涉到了各厂家用电机不同引起的功率变化 ,和气蚀余量的差别。 每一台水泵都有其自身的特性曲线 ,你可以根据你管路中流量和压头的变化 ,查 出水泵将处于什么工作状态点。 另外水泵出入口管径厂方会提供给你 ,你只要复核主管中的水流速就可以了。 水泵的功率和流量、扬程的关系是 : 功率=9.81*流量*扬程*效率 效率=0.85左右 水泵的流量与水泵进口直径 ,管路口径 ,叶轮宽度 ,阀门开度有关。 扬程与叶轮的直径 ,转速有关。 水泵的选择是依据建筑给水系统的设计秒流量和给水系统的阻力来确定水泵的 型号及台数 , 水泵计算的杨程 H乘以 1.05~1.10系数后选泵。 1. 流量 水泵的流量又称为输水量 ,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以 符号 Q来表示 ,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2. 扬程 水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度 ,通常以符号 H来表示 ,其单位 为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准 ,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线 至水源水面的垂直高度 ,即水泵能把水吸上来的高度 ,叫做吸水扬程 ,简称吸程 ; 从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度 ,即水泵能把水压上去的高度 ,叫做 压水扬程 ,简称压程。即 水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程 应当指出 ,铭牌上 标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程 ,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的 损失扬程。在选用水泵时 ,注意不可忽略。否则 ,将会抽不上水来。 3. 功率 在单位时间内 ,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号 N来表示。 常用的单位有 :公斤•米/秒、千瓦、马力。通常电动机的功率单位用千瓦表示 ; 柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。动力机传给水泵轴的功率 ,称为轴功率 , 可以理解为水泵的输入功率 ,通常讲水泵功率就是指轴功率。 由于轴承和填料的摩擦阻力 ;叶轮旋转时与水的摩擦 ;泵内水流的漩涡、间隙 回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率 ,所以水泵不可能将动力机 输入的功率完全变为有效功率 ,其中定有功率损失 ,也就是说 ,水泵的有效功率 与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。 水泵功率为3K扬程 10米,大家谁能帮我说一下流量是多少,还有公式是如何算的 V*ρ*h=P 流量*密度*扬程=功率 流量 V=P/(ρ*h) 注意单位换算 3KW=306kg.m/s V=306/(1000*10)m^3/S=0.0306m^3/s=110m^3/s 8 回 水泵选型的步骤 一、选泵列出基本数据 : 1、介质的特性 :介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。 2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。 3、介质温度 :(℃ ) 4、所需要的流量 一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的 泄漏量 ,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠 输水 ,还必须考虑渗漏及蒸发量。 5、压力 :吸水池压力 ,排水池压力 ,管道系统中的压力降(扬程损失 )。 6、管道系统数据 (管径、长度、管道附件种类及数目 ,吸水池至压水 池的几何标高等 )。 如果需要的话还应作出装置特性曲线。 在设计布置管道时 ,应注意如 下事项 : 1、合理选择管道直径 ,管道直径大 ,在相同流量下、液流速度小 ,阻 力损失小 ,但价格高 ,管道直径小 ,会导致阻力损失急剧增大 ,使所选泵 的扬程增加 ,配带功率增加 ,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经 济的角度综合考虑。 2、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。 3、管道布置应尽可能布置成直管 ,尽量减小管道中的附件和尽量缩小 管道长度 ,必须转弯的时候 ,弯头的弯曲半径应该是管道直径的 3~5倍,角度尽可能大于 90℃。 4、泵的排出侧必须装设阀门 (球阀或截止阀等 )和逆止阀。阀门用来 调节泵的工况点 ,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转 ,并使泵避免水锤的 打击。 (当液体倒流时 ,会产生巨大的反向压力 ,使泵损坏 ) 二、选泵确定流量扬程 流量的确定 1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量 ,应按最大流量考虑。 2、如果生产工艺中只给出正常流量 ,应考虑留有一定的余量。对于 n s>100 的大流量低其不意扬程泵 ,流量余量取 5% ,对ns