监理怎么验收塔吊基础
塔吊基础要跟图纸进行前期的资料准备,而且通过现场验收的方式,经过监理签字。
1、基础按图纸要求开挖、垫层、钢筋、模板、螺杆预埋,在浇混凝土之前准备隐蔽资料,通知监理到场验收,并签字。
2、还要做一组同条件试件,28天送检,其结果作为质检站检查资料及申请办理塔吊使用证资料之一。
塔吊基础质量验收要注意什么
1、混凝土强度等级采用C35(位于地下室范围的塔吊需用C35P6);
2、基础表面平整度允许偏差1/1000。
3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。
4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。
5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。
6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。
7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。
8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。
9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。
10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。
11、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。
12、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢或扁钢直接与基础底板钢筋焊接相连,焊接长度不小于10d,圆钢或扁钢净面积不得小于72㎜2。
13、基础砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可使用。