安徽安全工器具试验费用
检测周期 依据《电力设备预防性实验规程》,配电室各设备检测周期如下: 1)高压电气设备预防性实验:10KV室内电气设备每1-2年实验一次。 2) 10KV避雷器每一年实验一次,普通变电所的请求在4月1日—11月30日期间投入运转。 3) 0.4KV避雷器每年实验一次。 4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。 5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。 6)绝缘东西(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年实验一次。 7) 电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。 8) 油开关项目:绝缘电阻一年一次。 9)继电维护设备项目:10KV两年一次