25平方的三芯电缆。
65KW的用电负荷应该采用25平方的三芯电缆.总的用150A,UPS用120A。电机用25A。
1、由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
2、通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
扩展资料
额定电流计算方法及特殊情况的应用
额定电流一般由下式计算得出:
额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)
额定电流I=
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。因此,额定电流计算公式:
P--电动机额定功率;U--电动机线电压;μ--电动机满载时效率;cosφ---电动机满载时功率因数。
额定电流选择
(一)普通电抗器的额定电流选择
(1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。
(2)对于发电厂母线分段回路的电抗器,应根据母线上事故切断最大一台发电机时,可能通过电抗朴的电流选择。一般取该台发电机额定电流的50%~80%。
(3)变电所母线分段回路的电抗憎应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。
(二)分裂电抗器的额定电流选择
(1)当田于发电厂的发电机或主变压器回路时,一般按发电机或主变压器额定电流的70%选择。
(2)当用于变电所主变压器回路时,应按负荷电流大的一臂中通过的最大负荷电流选择。当无负荷资料时,一般按主变压器额定电流的70%选择。
口诀说明
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
参考资料来源:搜狗百科-电缆