什么是零序电流?开关柜中的零序互感器是什么?有什么作用? 什么是零序电流?在三相四线电路中,三相电流的相量和等 Ia+Ib+IC=0如果在三相四线中接入一个电流互感 器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时, 回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和 不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二 次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放 大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作 电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所 接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于 零,所产生的电流即为零序电流。