当输电线路发生短路故障时,考虑到大部分短路是暂时性的(例如异物导致两相瞬时短路\单相接地等),短路点很快就消失了,为避免造成大面积长时间停电,因此在断路器切断故障线路后经一定时限重新发出合闸指令,为线路重新供电此为重合闸.实现此功能的设备叫重合闸装置.
此后如果短路点依然存在,继电保护装置再次断开断路器,判定线路发生永久性故障