空开的作用相当于保险,只是过电流时自动断开,所以说空开不跳,但是漏保跳,所以漏保的零是不能接地的,否则就会跳闸。
如果是带漏电保护的空气开关,在开关后面的零线接地就有可能跳闸。
漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线阻值有时在10多欧姆时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
如果是单级的漏电开关,电源侧必须接有相线和零线,用电设备必须接在开关的负荷侧,如果用漏电开关只控制一条火线的话,当然会跳闸了。
因为漏电开关是基于“基尔霍夫定律”的原理:流过节点的电流和为零。拓展开来就是流过一封闭回路的电流和为零,当线路有接地情况时,电流不为零通过放大机构推动执行机构使开关跳闸。另外还可以使用MΩ表测一下绝缘,一般不低于KV/1MΩ。