热电厂就是用来给城市供暖的热力厂,主要工作原理是利用火力发电厂发电后的热水,经过再次加热后供暖。
装有背压式供热机组的热电厂运行特点是:
1、生产的热量与电量之间相互制约,不能独立调节。一般是按热负荷要求来调节电负荷。
2、热负荷变化时,电功率随之变化,难以同时满足热负荷和电负荷要求。当满足不了电负荷时,就要依靠电力系统的补偿容量来承担热电厂发电不足的电量。
装有抽汽、凝汽式供热机组的热电厂运行特点是:
1、热、电生产有一定的自由度,在规定范围内热、电负荷可以各自独立调节。所以它对热、电负荷变化适应性较大。
2、双抽汽式供热机组对工业用热、采暖及电负荷之间的独立调节范围更大,所以它对热、电负荷变化的适应性更强。
在装有背压式和抽汽式供热机组的热电厂中,其运行特点是在冬季采暖期间,使背压式机组投入运行,而在夏季时期则投入抽汽式机组运行,并停用背压式机组。这样可以提高热电厂的运行经济性。
在装有抽汽式供热机组和工业锅炉的热电厂中,其运行特点除具有抽汽式供热机组的运行特点外,还可以把工业锅炉投入运行,以应付尖峰热负荷的需要。这样就能增加热电联产和集中供热的效益。
在工厂自备热电厂中,一般采用背压式供热机组和工业锅炉,其运行特点是:在一年中长时间使用背压式机组来满足本厂的热负荷和电负荷,而在尖峰热负荷出现时,则投入工业锅炉运行。若此时满足不了电负荷需要,则由电力系统的补偿容量来弥补。