。 铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 2008-04-28 06:22 P.M.铜线 安全载流量计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 -可编辑修改- 。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一 般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢, 就升一个档,比如 2.5 平方的铜线, 就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是 安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很 远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 -可编辑修改- 。 线径(大约值) 铜线温度
19304人浏览
铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 2008-04-28 06:22 P.M.铜线 安全载流量计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一 般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢, 就升一个档,比如 2.5 平方的铜线, 就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是 安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很 远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值)铜线温度 60℃75℃ 2.5mm2 4mm2 6mm2 8m
197737人浏览
铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J= 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 2008-04-28 06:22 .铜线安 全载流量计算方法是: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一 般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线 呢,就升一个档,比如平方的铜线, 就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以, 这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是安 全的,从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远 的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值) 铜线温度 60℃ 20 20 4mm2 25 6mm2 30 8mm2 40 14mm2 55 22
4075人浏览
铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/JJ=I/SI= S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大 2008-04-2806:22P.M.铜线安全载 流量计算方法是: 2.5 铜电源线的安全载流量--28A。 4 铜电源线的安全载流量--3。 6 铜电源线的安全载流量--48A。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--6。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一 般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢, 就升一个档,比如 2.5 平方的铜线,就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4,三十五平方以上的乘以 3,柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这 么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是 安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很 远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大格。 线径(大约值)铜线温度 60℃75℃85℃90℃ 2.5mm220202525 4mm225253030 6mm230354040 8mm2405055
5365人浏览
铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I= S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J= 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大 2008-04-28 06:22 .铜线安全载流量计算方法 是: 铜电源线的安全载流量--28A。 4 铜电源线的安全载流量--3 。 6 铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--6。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照 如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个 档,比如平方的铜线, 就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘 以4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是安全的,从 这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/ 平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以 选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导 线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大格。 线径(大约值) 铜线温度 60℃ 75℃ 85℃ 90℃ 20 20 25 25 4mm2 25 25 30 30 6mm2 30 35 40 40 8mm
795人浏览
铜线线径与承载电流对照表? 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J= 输电线:J=5 以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 2008-04-28 06:22 .铜线安全载流 量计算方法是: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按 照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升 一个档,比如平方的铜线, 就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方 以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以,这么几句口诀应该很 好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是安全的, 从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/ 平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你 可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出 导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值) 铜线温度 60℃ 75℃ 20 20 25 4mm2 25 25 6mm2 30 35 8mm2
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――38 A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米― ― 92A 25平方毫米― ― 120A 35平方毫米― ― 150A 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M. 铜线安全载流量计算方法是 : 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量 --28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量 --35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量 --48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量 --91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 1、10P 空调,你是要问他有多大的电流还是放多大的电源线。 2、10P 空调是单项的还是 三项的,是一个机器 10P 还是多个机器 10P。 对于第一个:按照目前空调能效比,一个 10P 空调(三项)的功率约为 8~9KW,其额定电流为 14A 左右,一般推荐使用 10mm2 的电缆 线, 但是使用 6mm2 国标电线一般可以搞定。 至于多台机器,220V 电压,建议采用 10mm2 电源线
91443人浏览
电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1 平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦 4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5 平方毫米铜芯线等于 4 平方毫米铝芯线 4 平方毫米铜芯线等于 6 平方毫米铝芯线 6 平方毫米铜芯线等于 10 平方毫米铝芯线即: 2.5 平方毫米铜芯线=20 安培=4400 瓦; 4 平方毫米铜芯线=30 安培=6600 瓦; 6 平方毫米铜芯线=50 安培=11000 瓦 土方法是铜芯线 1 个平方 1KW,铝芯 2 个平方 1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了 其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯 1 平方最大载流量 9A,铜芯 1 平方最大载流量 13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如2.5mm’ 导线,载流量为 2.5×9=
导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法 默认分类 2009-04-25 22:19:23 阅读 1512 评论 5 字号:大中小 导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法 导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流 总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以 了,要是铜线呢,就升一个档,比如 2.5 平方的铜线,就按 4 平方计算.一 百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方 以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记 吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不 超过 10A 就是安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线 或2.5 平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/ 平方毫米,50-200 米, 2A/平方毫米, 500 米以上要小于 1A/平方毫米。 从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方 的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比, 与其线径成反比。 请在使用电源时, 特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。 以防止电流过大使导线 过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——
绝缘导线载流量估算 (摘录) 一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 倍数:9 电流:9 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升 一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定 的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为 截面数的 9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的 倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即35×3.5 =122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数 依次减 0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定 的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再 打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方 法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。 在施工现场一
81104人浏览
导线线径与电流规格 一个平方 mm 可以承受 6-8A 的电流。我们在计算线路线径时,一般是按照功率除以 0.9, 再乘以 2 来选择线径,取大不取小.如40 匹的空调,40/0.9*2=89.取90 平方毫米的线径. 空调的启动电流:室外机启动时刻,电流是工作电流的 5-7 倍,如果配电线路质量不好 或者离配电室较远,会引起电压下降。你家电表和线没问题,但是上面的现象是你家到配电 室线路有问题,应该加粗这一段线路的面积。如果这样有困难,那么在压缩机电机上并联一 只电容也能稍微改善一些,电容的大小你要找电气工程师计算一下。间歇运行省电!启动电 流是运行电流 3--5 倍(小电机)时间极短。 如只是近距离使用,有个公式:十下五,百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半; 穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半。这讲的是不同截面导线近似电流密度. 交流电的话,10 平方毫米以下的铜线每平方毫米 5A,11-99 平方毫米的铜线没平方毫 米4A,100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A,铝线则在上面的数值后除以 2,即一半。 直流电的话,统一按照:铜线每平方毫米 5A,铝线没平方毫米 2.5A 计算。 板前明线布线: 手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不 得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行 密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的 连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越, 但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直 90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于 1mm。并做到 同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线 一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。 11、如果线路简单可不
______________________________________________________________________________________________________________ 电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦 2 个安培的电流~!是最通用的, 里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的 BLV 线电流可以承载线径的五倍~! (比如: 6 平方毫米 BLV 线可以承载 30A 的电流) 一百平方毫米以上的 BLV 线电流承载线径的二倍。 25mm2 和35mm2 的BLV 电流承载在 4 倍和 3 倍的分割线。 70mm2 和95mm2 的电流容量是线径的 2.5 倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说 BV-10mm2 按照 BLV-16mm2 的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是 PVC 管,算出的电流要乘上 0.8 的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上 0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上 0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘 0.9 在乘 0.7 或者直接打 到0.85 也可以 -可编辑修改- ______________________________________________________________________________________________________________ 电缆线在四芯或五芯的电流乘 0.85 在乘