居家生活中,因燃气泄漏而引起的爆炸、中毒事故时有发生,因此为了避免不必要的伤害,我们对燃气管道安装就要格外谨慎,那么燃气管道安装需要注意什么事项呢?下面佰佰安全网给大家介绍一下相关的液化气安全小知识。
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,需要注意2个事项:
水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
2、煤气管道如需须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
3、室内煤气管道不宜穿越水斗下方。当必须穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管道与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20mm。
4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,这里需要格外注意,3分钟内压力不下降为合格。
5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
为了自己和亲人的安全,除了要规范安装燃气管道之外,还有必要在家中安装可燃气体报警器,防患于未然。