【单选题】
A.
先装上熔断器,后合上隔离开关
B.
先合上隔离开关后装上熔断器
C.
同时合上断路器和熔断器
D.
无先后顺序要求
参考答案:
A
复制
纠错
举一反三
【简答题】隔离开关应注意的操作顺序:____ 先拉线路侧隔离开关、____ 先合母线侧隔离开关。
【简答题】在对隔离开关的巡视检查中应注意,隔离开关的支持绝缘子应()、无放电声音,隔离开关带电部分应().
【判断题】GN8-10型高压隔离开关为户外式隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【单选题】带负荷错拉隔离开关,当隔离开关已全部拉开后,应()。
A.
立即合上
B.
保持断位
C.
待观察一、二次设备无问题后,合上该隔离开关
D.
以上皆不对
【单选题】GW4-35型隔离开关为( )隔离开关。
A.
户外型
B.
户内型
C.
户外型带接地刀闸
D.
户内型带接地刀闸
【多选题】GW4-35型隔离开关是____________结构的隔离开关。
A.
“U”型;
B.
“V”型;
C.
单柱式;
D.
双柱式;
E.
水平旋转式;
F.
垂直旋转式。
【单选题】交流隔离开关采用( )A交流隔离开关替换原有额定电流1250A交流隔离开关。
A.
【多选题】隔离开关()、()有严重损坏时,严禁操作该隔离开关
A.
机构箱
B.
支持瓷瓶
C.
传动部件
D.
分合指示
【多选题】GW5-35型隔离开关是()结构的隔离开关。
A.
“U”型;
B.
“V”型;
C.
单柱式;
D.
双柱式;
E.
水平旋转式;
F.
垂直旋转式。
【多选题】与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是( )
A.
占用空间小
B.
操作机构简单
C.
质量轻
D.
价格较低
【多选题】按隔离开关的绝缘支柱分类,隔离开关有( )等形式。
A.
双柱式
B.
单柱式
C.
三柱式
D.
组合式
【多选题】与双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是()
A.
占用空间小
B.
操动机构简单
C.
质量轻
D.
价格较低
【判断题】只要隔离开关的刀口有接触就说明隔离开关已合上。
A.
正确
B.
错误
【多选题】GW5-110型隔离开关是 { } 结构的隔离开关。
A.
“U”型
B.
“V”型
C.
单柱式
D.
双柱式
【简答题】操作隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关();若错拉了隔离开关,则不允许将错拉的隔离开关()。
【简答题】合隔离开关与分隔离开关之前应注意些什么?
【单选题】隔离开关选择。 隔离开关按技术条件选择,下面所列错误的是( )。
A.
电压、电流、频率、机械荷载;
B.
动稳定电流,热稳定电流和持续时间;
C.
开断和关合性能;
D.
对地和断口间的绝缘水平泄漏比距。
【单选题】因为隔离开关( ),所以隔离开关禁止带负荷拉合。
A.
没有灭弧装置
B.
有灭弧装置
C.
部分有灭弧装置
D.
部分没有灭弧装置
【判断题】GW4-35系列隔离开关可借助连杆将三台单极隔离开关组成三极联动的隔离开关。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】隔离开关按()分为两种,分别是电动隔离开关和负荷隔离开关。
A.
功能
B.
极性
C.
使用
D.
大小
【判断题】隔离开关主要有手动隔离开关、带接地刀闸的手动隔离开关和电动隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【单选题】与双柱式隔离开关相比,仰角式〔V形)隔离开关的优点是()
A.
操动机构简单、占用空间小
B.
质量轻、操动机构简单
C.
质量轻、占用空间小
【简答题】操作高压隔离开关完毕后,应将隔离开关的______锁住。
【判断题】隔离开关拉闸时,应先断开断路器,后断开隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【简答题】成都地铁的隔离开关有()隔离开关和电动隔离开关。只有()隔离开关带接地刀闸。
【多选题】与双柱式隔离开关相比、仰角式隔离开关的优点是( )。
A.
占用空间小
B.
操作机构简单
C.
质量轻
D.
价格较低
【多选题】与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是()。
A.
占用空间小
B.
操作机构简单
C.
质量轻
D.
价格较低
【判断题】隔离开关附带的接地隔离开关作为隔离开关的附件,不单独建立台帐。
A.
正确
B.
错误
【单选题】GW4型隔离开关又称为( )隔离开关。
A.
水平折臂式
B.
三柱式水平双断吕
C.
双柱式水平单断口
D.
垂直折臂式
【单选题】线路停电时,必须按照( )的顺序操作,送电时相反。 ( A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; ( B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关; ( C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; ( D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
A.
B.
C.
D.
D
【判断题】GW4-35系列隔离开关可借助连杆将三台单极隔离开关组成三极联动的隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【判断题】发现隔离开关过热时,应立即拉开此隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【简答题】什么是隔离开关?隔离开关的作用是什么?
【单选题】GW4型隔离开关为()式隔离开关。
A.
户内单柱;
B.
户外单柱;
C.
户内双柱;
D.
户外双柱。
【单选题】隔离开关操作前,必须投入相应隔离开关控制电源。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()。
A.
快速操作机构
B.
灭弧装置
C.
装设保护装置
【判断题】操作隔离开关,可不断开隔离开关负荷侧的负荷开关,直接拉开拉隔离开关。
A.
正确
B.
错误
【单选题】隔离开关的编号应写在隔离开关操作把手的()。
A.
左边
B.
右边
C.
左边或右边
D.
上方或下方
【单选题】隔离开关控制方式中电压等级为( )的隔离开关采用就地控制。
A.
10kV及以下
B.
35kV及以下
C.
110kV及以下
D.
220kV及以下
【简答题】隔离开关按绝缘支柱数目可分为___式隔离开关、___式隔离开关、____式隔离开关。
【单选题】带负荷误合隔离开关()将隔离开关拉开
A.
可以
B.
不能
C.
随意
【多选题】GW4-110型隔离开关是()结构的隔离开关。
A.
“U”型;
B.
“V”型;
C.
单柱式;
D.
双柱式;
E.
水平旋转式;
F.
垂直旋转式。
【简答题】隔离开关主要有()隔离开关、()的手动隔离开关和电动隔离开关。
【单选题】严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()。
A.
快速操作机构
B.
灭弧装臵
C.
装设保护装臵
【单选题】隔离开关支持瓷瓶及传动部件有严重损坏时()操作该隔离开关。
A.
不宜
B.
可以
C.
允许远方
D.
严禁
【简答题】普通隔离开关和快速隔离开关的功能的异同点是什么?
【单选题】隔离开关误合后不得将已合隔离开关()。
A.
拉开
B.
合上
C.
立即断开操作电源
【多选题】GW5-110型隔离开关是____________结构的隔离开关。
A.
“U”型;
B.
“V”型;
C.
单柱式;
D.
双柱式;
E.
水平旋转式;
F.
垂直旋转式。
【单选题】因为隔离开关(),所以隔离开关禁止带负荷拉合。
A.
没有灭弧装置
B.
有灭弧装置
C.
部分有灭弧装置
D.
部分没有灭弧装置
【单选题】线路停电时,必须按照( )的顺序操作,送电时相反。 ( A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; ( B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关; ( C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; ( D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
参考解析:
刷刷题为你提供隔离开关与熔断器串联使用时,送电的操作顺序是()的答案解析
知识点:
欢迎编辑补充
刷刷题 shuashuati.com 为你提供【隔离开关与熔断器串联使用时,送电的操作顺序是()】题目的知识点
最新题目
【单选题】1. 设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(____)。
【单选题】2. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。
【单选题】4. 《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏
【单选题】6. 进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%), SF6气体密度小于()μL/L。
【单选题】8. SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为( ),联系检修人员处理。
【单选题】11. 在SF6断路器开关室( )应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好
【单选题】12. 当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系( )处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。
【单选题】13. 断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格
【单选题】14. 《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展( ),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。
【单选题】19. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】21. 充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。
【单选题】22. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】25. GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(____)。
【单选题】29. 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具
【单选题】30. GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。
【单选题】31. 回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由( )处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。
【单选题】48. 若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。
【单选题】50. SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔( )年检测1次。
【单选题】51. 室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于( )%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L (或6g/m3)。
【单选题】57. 进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。
【单选题】66. 相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的( )。
【单选题】78. 《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是( )。
【单选题】93. 湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其( ),最终导致( )变化的原理而实现测量湿度的目的。
【单选题】98. 六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备( )运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。
【单选题】100. 《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是( )。
题目纠错 0
发布