由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护 不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故 障时,可以瞬时动作。 发电机的保护 、发电机失磁保护2、过激磁保护 3、定子接地保护 4、定子匝间保护 5、失步保护 6、低频累加保护 7、励磁回路过负荷保护 8、转子一点接地保护 9、对称过负荷保护 10、负序过负荷保护 11、过电压保护 发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故 障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压 Ufd(P)、系统低电压、静 稳阻抗、TV 断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。 励磁低电压Ufd(P) 判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳 定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。 TV 断线判据在满足以下两个条件 中任一条件:Ua+Ub+Uc-3U0Uset(电压门坎)或三相电压均低于 8V,且0.1A 在电力系统短路或短路切除等非失磁因素引起系统振荡时,保护采取措施 闭锁 Ufd(P),可防止保护误出口。 励磁低电压 Ufd(P)判据动作后经 t1(2s) 发出失磁信号。励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗判据均满足且无TV 二次回路 断线时经 t2(6s)发出跳闸指令。励磁低电压 Ufd(P)判据、静稳阻抗、系统低 电压判据均满足且无 TV 二次回路断线时经 t3(1s)发出跳闸指令。 发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁 密过高的保护。过激磁保护分高、低两段定值,低定值经固定延时 5s 发出信号 和降低励磁电压(降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用),高定值经反时限动 作于解列灭磁。反时限延时上限为5 秒,下限为200 发电机定子接地保护作为发电机定子单相接地故障保护,由基波零序电压部分和三次谐波电压两部分组成,基波零序电压保护机端至机尾95%区域的定子绕 组单相接地故障,由反映发电机机端零序电压原理构成,经时限 t1(3s)动作 于解列灭磁;三次谐波电压保护机尾至机端30%区域的定子绕组单相接地故障, 由发电机中性点和机端三次谐波原理构成,经时限 t2(5s)动作于信号。