电气主接线的设计是水电站电气部分设计中的一个重要环节, 它对系统运行、电气设备的选择和厂房、开关布置等都起到决定性的作用,并长 期影响这运行安全和质量。 在电气主接线图中,要标出发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互 感器和避雷器等设备及载流导体的型号、规范、数量。绘图时为了清晰和方便, 一般将三相电路绘成单线图,必要时局部用三线表示。 设计电气主接线的任务,主要是选择主变压器、断路器以及互感器和避雷器、 载流导体等的型号、规格和数量,并确定其连接方式。 根据系统与用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。特别是供电可靠性问题,始终是电气主接线设计和运行好坏的重要指标。 尽可能简单明显、运行方便,是设备切换所需的操作步骤最少,减少可能因误操作而造成的损失,并易于实现自动化。 在满足供电可靠性、灵活性及运行方便的基础上,应尽量做到技术先进、经济合理。 电气主接线形式在水电厂中,常用主接线形式可分为有母线和无母线两大类。