7.4 用火管理 医院内的用火管理应符合以下规定 电气焊等明火作业前,实施动火的单位和人员应按照制度规定办理 动火审批手续; 实施动火的单位应有专人负责作业现场的防火工作 ,及时落实 动火现场防范措施及监护人; 明火作业前,应清除作业现场的易燃、可燃物,配置灭火器 实现场监护人和防火分隔等安全措施;明火作业后,作业现场 负责人应检查 现场有无遗留火种及烧尽的物品 固定用火场所、设施应有专人负责,安全制度和操作规程应公布上 病区内非医疗不得使用明火,除吸烟 室外,不得在任何区域 a)燃气管道及器具的安 调试应由具有相关安装资质的单位、人员进彳f ,不应私白拆除、 改装、迁移、安装、遮挡或封 b)定期检查燃气管道及器具 ,每年更换一次胶管; c)使用燃气时应有人员看管 ,保持室内通风良好; 吸烟。 7.5 燃气管理 医院内的用气管理应符合以下规定 d)使用燃气前,应确认燃气具的开关在关闭的位置上 ,使用后 应关断气源; e)地下室严禁使用液化石油气,高层建筑严禁使用和存放瓶装 液化石油气,燃气、燃油设备的供气、 供油管道应采用金属管道, 管道上应 设置手动的白动切断阀。 7.6 易燃易爆化学危险物品管理 医院内的易燃易爆化学危险物品管理应符合国家相关标准的 规定: a)存放易燃、 易爆化学危险物品的场所宜独立设置 合国家相关标准的规定;配置专人负责管理易燃、易爆危险物品;b)易燃、易爆危险品入库前要进行检查 ,发现包装破损、 c)易燃、易爆危险物品的贮存应按性质分类存放,严禁混存; 并设置明显的标志,注明品名、 特性、防火措施和灭火方法; 内温度应控制在30C以下; 严格易燃易爆化学危险物品使用审批制度,加强易燃易爆化 学危险品储存管理;各部门应按照使用计划数领取易燃、 易爆化 学危险物品,并根据需要限量使用,且由专人管理,集中存放; 存放易燃、易爆危险物品的房间和正在使用易燃、 易爆危 险物品的实验室等场所,严禁动用明火和带入火种;工作人员不应 穿戴钉子、 铁掌的鞋和化纤衣物,非工作人员严禁入内。 7.7 安全疏散设施管理 防火门、防火卷帘、 疏散指示标志、 火灾应急照明、 灾应急广播、消防安全标识等设施应设置齐全完好有效 ,不应遮 挡,发现损坏应及时修 医院内的明显位置应设置安全疏散指示图 ,指示图上应表明 疏散路线、 安全出口、 人员所在位置和必要的文字说明; 医院内逃生门、疏散门和楼梯间的门不应被锁闭;当平时确需控制人员出入或设有门禁系统时,应采取措施使之能在火灾时 白动开启 或无需管理人员帮助即能从内部向疏散方向方向开启 常闭式防火门应保持关闭,并向疏散方向开启并设有警示文字和符号,走到道等部位需要经常保持开启状态的防火门 ,应保持 其火灾时能白动关闭;白动和手动关闭的装置应完好有效 禁止将安全出口上锁,禁止在安全出口、疏散通道上安装栅 栏等影响疏散的障碍物;疏散通道、 疏散楼梯、 安全出口处以及 房间的外窗 不应设置影响安全疏散和应急救援的固定栅栏 保持疏散通道、安全出口畅通,禁止占用、 堵塞疏散通道 和楼梯 间,不应遮挡、 覆盖疏散指示标志;安全出口、 公共疏散走 道上不应安装栅 栏,公共疏散门不应锁闭,宜设置闩式外开门; 防火卷帘下方严禁堆放物品,消防电梯前室的防火卷帘应具备停滞 功能。 7.8 消防设施、 器材日常管理 7.8.1 医院应加强建筑消防设施、 灭火器材的日常管理,确定 专职人员或单位进行消防设施、 器材的维护保养,保证建筑消防 设施、器材配置齐全,工作正常。 7.8.2 医院能够组织经公安消防机构培训合格、 具有维护能力 的专职人员,定期对消防设施进行维护保养,并保留记录;或委托具 有消防 设施维护保养资质的组织或单位 ,定期对消防设施进行维护 保养,并保留维护 保养报告。 7.8.3 消防控制室 医院内消防控制室的管理应符合以下规定 a)消防控制室应制定消防控制室日常管理制度、值班员职 责、接处警操作规程等工作制度,必须实行每日 24 小时专人值班 制度,每班 不应少于2 消防控制室的日常管理应符合GA587 的有关要求; 消防控制室应确保火灾白动报警系统和灭火系统均处于正常工作状 消防控制室应确保高位消防水箱、 消防水池、 气压水罐等 消防储水设施水量充分;确保消防泵出水管阀门、 白动喷水灭火 系统管道上 的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘 等消防用电设备的配电 柜开关处于白动 (接通)位置; 接到火灾报警后,消防控制室必须立即以最快方式确认 火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入白 动状态(处于白动状态的除外),同时拨打” 119”火警电话 报警; 消防控制室应有在建(构)筑物的总平面布局图、建筑消防 设施平面布置图、 建筑消防系统图及安全出口布置图、 重点部位 位置图、消防安全管理规章制度、 应急灭火预案、应急疏散预 案、消防安全 组织结构图及员工消防安全培训及应急预案演练记 录等消防安全管理信息; 消防控制室应有值班情况、消防安 全检查情况及巡查情况 的记录及消防设施一览表,包括消防设施的类型、 数量、状态等 内容; 火灾确认后,消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预 案,并应同时报告单位负责人。 7.8 .灭火器管理 医院内的灭火器管理应符合以下规定 对灭火器应加强日常管理和维护,建立维护、 管理档案,记 明类型、数量、部位、重装记录和维护管理责任人; 灭火器应保持铭牌完整清晰,保险销和签封完好,并有防雨防晒、 防潮、防强辐射热和防腐蚀等防护措施 于取用的明显部位,并摆放稳固,不应被挪作她用、 埋压或将灭火器箱锁闭; 灭火器的种类应与其它配置场所的火灾种类、 危险等级相 适应,应每隔一个月进行一次配置检查 ,当检查时发现维修的灭火 器数量超过该建筑物灭火器配置总量的 1/4 时,应选择相同类型和 操作方法 的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭 火器灭火级别; 应每隔一个季度对灭火器的标识、 外观结构及灭火剂质量 进行一次维护检查,发现损坏或缺陷应及时维修或更换 应定期对灭火器进行维护保养,其中:水基型灭火器应每半年检查一次灭火器的工作压力是否在规定范围之内 ,喷嘴是否堵塞 每次使用后或期满二年后的每隔一年应送专业维修单位进行维修 二氧化碳灭火器应每半年用称重法检查一次重量,每次使用后或期 满五年的每隔两年应送专业维修单位进行维修 ;洁净气体灭火器应 每隔半年检查一次灭火器上的压力指示器是否在规定范围内 ,每次 使用后或期满五年的每隔两年应送专业维修单位进行维修 ;干粉灭 火器应每半年检查是否泄漏 ,灭火器一经开启必须再充装,每次使 用后或期 满五年后的每隔两年应送专业维修单位进行维修 g)二氧化碳灭火器出厂时间达到或超过、干粉或洁净气体灭 火器出厂时间达到或超过、水基型灭火器出厂时间达到或超过 年或筒体、器头发生生严重损坏时灭火器应作报废处理。