10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:
1、直线放的时候就40~50米一座;
2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);
3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。