基础知识复习

继电器(relay)
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。风机控制主要使用中间继电器,由线圈、常开、常闭触点组成。当线圈通电时,常开触点闭合,常闭触点打开;线圈失电时,触点复位。

风机控制材料表

风机控制材料表
材料表主要记住各种原件符号和名称。

主回路:

风机控制主回路原理图
由隔离开关(QB)、断路器(QA)、接触器(QAC)、热继电器(BB)、风机组成。
(一般断路器具有隔离功能,省略隔离开关)
各种电器的作用和原理不做介绍(百度一下)

控制回路

风机控制回路原理图

手动控制

手自动转换开关于手动位置,(图集上为自动位置)
按下SF1,(QAC线圈得电,QAC常开触点闭合,线圈自锁保持,风机启动),PGG灯亮,PGW灯亮
按下SS1,(QAC线圈失电,QAC常开触点复位断开,风机停止),PGG灯灭,PGW灯

自动控制

手自动转换开关于自动位置,由消防联动实现自动控制。
1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
当联动触发信号动作时,(KA1线圈得电,KA1常开触点闭合),(KA6线圈得电,KA6常开触点闭合,线圈自锁保持),(QAC线圈得电,QAC常开触点闭合,风机启动,常闭触点断开,反馈风机启动信号),PGG灯亮,PGW灯亮。
停止由280℃防火阀熔断或手动停止。

过负荷报警

当电路过负荷时,热继电器BB闭合,(KA2线圈得电,KA2常开触点闭合,PGY灯亮,峰鸣器PB报警)。
按下复位按钮SR,(KA3线圈得电,KA3常开触点闭合,线圈自锁,常闭触点断开,峰鸣器PB停止报警)。
过负荷信号消失时,BB断开,(KA2线圈失电,KA2常开触点复位,PGY灯灭)。
按下ST试验按钮,同电路过负荷。

消防手动控制

启动:按下SF2,(KA4线圈得电,KA4常开触点闭合),(KA6线圈得电,KA6常开触点闭合,线圈自锁保持,风机启动),(QAC线圈得电,QAC常开触点闭合,常闭触点断开,反馈风机启动信号),PGG灯亮,PGW灯亮。
停止:按下SF3,(KA5线圈得电,KA5常开触点闭合),(KA6线圈失电,KA6常开触点复位),(QAC线圈失电,QAC常开触点复位,风机停止,常闭触点复位,反馈风机停止信号),PGG灯灭,PGW灯灭。

防火阀熔断停机

防火阀由变压器TC提供线圈电源,当风机启动时,变压器将主回路电压变为24V。
当风机启动,防火阀高温熔断时,KH闭合,(KA7线圈得电,KA7常闭触点断开),(QAC线圈失电,QAC常开触点复位,风机停止,常闭触点复位,反馈风机停止信号),PGG灯灭,PGW灯灭。
注3为未安装排烟防火阀时的做法,一般排烟风机都须安装排烟防火阀。
消防信号反馈
根据GB50116-2013-4.5.4与4.5.5
4.5.4送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关阔的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。
4.5.5排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
根据以上分析可知控制原理图中,QAC常开触点反馈风机启动信号,常闭触点反馈风机停止信号,KA2反馈过负荷报警信号,KA1为消防联动启动信号,5678端子为手自动状态信号。

接线端子

至消防控制器手动控制盘三根线见上图红线。
一般采用NH-KVV-3*1.5-SC20从风机控制箱引至消控室手动控制盘,可多留一根备用。
至防火阀两根线见上图红线,
设计时一般采用NH-KVV-2*1.5-JDG20,从风机控制箱接至防火阀。
防火阀信号反馈通过输入模块,若需控制开闭增加输出模块。
至消防模块12根见绿色区域,六个反馈信号经过六个输入模块,信号反馈通过报警总线传输,一个输出模块联动风机启动。可根据需要选择反馈信号。

输入输出模块接线图

上图为海湾产品输入输出模块接线图。输出反馈信号有常开常闭之分;输入信号接无源常开输出端子,若需电动控制接有源输出端子
海湾GST-LD-8301型输入/输出模块接线方法:
1、Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性;
2、D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性;
3、G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短;
4、接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开;
5、I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答);
6、COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极;
7、COM、NO:无源常开输出端子;
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。
资料来源:
结合风机原理图和模块接线图,如何接线应当一目了然了。