我们将上面的各条内容逐个排查或更换
知道了上述原因后,还要知道按钮的工作原理。当乘梯者按动呼梯按钮,按钮的机械开关触点闭合后给计算机输入一个呼梯(内选)信号,同时计算机输出这个相应呼梯(内选)按钮的点灯信号并保持点亮,直到电梯到达呼梯(内选)楼层时点灯熄灭。
从现场按钮的状态看,按钮按上可以亮灯,但不保持。如果按钮插件插错位置可能会是这种状态(尤其在端站,很有可能插错位置)。拆开外呼板查看发现果然没有猜错,按钮的插件接错了位置 端站正确的接插位置如下图
将插件位置插对后,测量按钮机械触点可以正常工作,但是这回按动呼梯按钮后灯不亮了。外呼板的按钮和插件接线肯定没有问题了,究竟是软件出了问题还是其他硬件出了问题呢,难不成逐一更换吗?有点麻烦。现场人员说可以换的都换了(包括井道板、外呼通讯线、按钮、外呼显示板),(其实巨人通力这款配置的梯子外呼按钮有问题没有必要更换外呼显示板,按钮接线只是从显示板经过)。只有机房没有换过东西,那肯定是机房主板上的芯片有问题了。
直接上机房就要更换主板芯片时,忽然想先试一下利用主板呼一下负一层,看看可以运行轿厢不,如果主板可以实现呼梯那么可以肯定软件(芯片)不存在问题,在主板上利用操作按键分别尝试负一层的上呼和内选,电梯都可以响应运行指令,看来软件真的没有问题,导致负一层外呼按钮不登记的原因还是在负一层的井道板或接线上。
从机房来到负一层打开井道线槽看井道接口板的通讯灯和接插件并无异样,外表无异样并不代表工作正常,干脆换掉,告诉机房断电后更换了一块井道接口板,送电后现象依旧,现在只剩下井道接口板至外呼板的通讯线了,难道真的是问题所在吗?如果再没有问题就真的没辙啦,将这根通讯线拆下来经过蜂鸣测量发现确实有断线的地方,更换新的通讯线后负一层外呼按钮开始恢复服役。至此,休假已久的按钮不登记问题解决。