一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
没有27A的漏电开关,所以
漏电开关应该选择32A的。
漏电动作电流选择30MA的。
一、家用低压断路器(空开)介绍
低压断路器又称自动空气开关或者自动空气断路器,简称断路器或者空开,叙述中为了方便统一用空开吧。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。(引用自百度百科 )。注意这句话:对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。这句话简洁地说明了空开的作用,除了是一般说的开关,空开还有短路、
过载等保护功能的开关。最简单点说,空开是一个开关,但也有类似保险丝那样的过电流保护功能,可以重复使用的“保险丝” 。
给有好奇心的同学来张电路图说明 :
空气开关电路说明
空开的种类繁多,但一般习惯都是按照“位数”(就是几个P)来分类的,国际标准空开一位就是1P,占用强电箱导轨上18mm的宽度。2P就是占用36mm的宽度,以此类推。下面的这个图片就是1P的空开:
1P空开
普通低压断路器和拼装式漏电保护断路器品种繁多,有1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 等多种,由于空开可以附加空开附件不断扩展的,单纯以空开的位数来分类不是很靠谱,但是如果按照空开不附带附件,单纯以开关的意义来分类一下空开,还是有点好分类的,我简单说说:
1P 空开:1P开关有带漏电、不带漏电保护、1P+N含零线分断型,以及他们之间的组合,如1P+N带漏电保护。普通的1P开关都是单极型,就是只能接一根火线;1P+N的1P开关,可以多接一根零线,空开跳闸的时候可以顺带跳开零线。后者有越来越流行的趋势 。1P 空开可以附带一个漏电保护的附件变成占用2P位置的空开,但是实质也是1P的空开开关,这点大家讨论的时候注意分别。
马云家的两个商品例子,前者是1P+N的空开,后者是1P+N带漏电保护的空开。都是1P的宽度。
2P 空开:2P空开同样有带漏电和不带漏电的型号,最常见的2P空开就是双极开关,需注意真正的2P开关是