shmilyflying
120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.如果线路在200米范围内那么你使用70平方的铜芯线就足够了。
希望我的回答对您有帮助
Elaine暖阳
120千瓦用电缆若负载为单相220伏时,YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】。 若负载为三相380伏时,铜线用70平方【载流量280安】,铝线用95平方【载流量261安】。 若用其它系列线,则线径应适当加粗。
木雨大大雯
若是三相380V系统,总负载120KW,可使用截面为3x150mm²的VV型三芯铜电缆。
计算过程如下:
1、求120KW,三相380V系统,功率因数为0.8的电流 Ie
Ie = 120KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 228A
2、根据 Ie,查阅生产厂给出的《电缆载流量》表,以选择电缆截面积(以三芯VV型铜电缆为例)
经查,
3x150mm²三芯铜电缆的载流量是245A > Ie,可选用。
4、结论
120KW的负载量,可选择3x150mm²的VV型三芯铜电缆。