首先,先搞清水泵电机烧毁是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。
如果是线圈故障,主要是过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差不多。
过电流短路的原因如下:
1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备是带负荷或满负荷运行(主要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)。
2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘。
3、泵的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧坏线圈。
4、电机的散热问题。