万用表测量220V漏电的问题不太合适,因为你要测量的是漏电电流,万用表测量微弱的交流电流是弱项,测不准也比较麻烦,如果你非要测,需要用电流互感器,你还不如用钳形表来测量,但要选用量程合适灵敏度好一些的钳形表。
怀疑电路漏电,可以用带漏保的空开来判断,逐段判断漏电的范围,排除故障。
至于用电阻挡测量线路漏电,我觉得不太合适。因为既然是漏电,就是火线和保护地之间电阻不是无穷大了,但万用表的电压不足以说明他们之间的绝缘情况,也就是说9V的时候和220V的时候绝缘电阻是截然不同的。所以测量绝缘电阻都是以高于用电电压的情况来测量,以获得可靠的数据。所以必须用摇表。
当然了,如果你只是测一下火线和保护地之间是否短路或通路,用万用表电阻挡也是可以的。只是不能测量它们之间的绝缘数据。
严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.5兆欧姆即为合格。