b、混凝土屋顶勘测要点 (1)建筑竣工年份、产权归属;屋顶朝向和方位角。 (2)测量女儿墙高度,后期进行阴影分析,确定可安装利用面积。 (3)查看屋面防水情况,以不破坏屋面防水结构为原则,考虑支架的安装是采用自(负)重式还是膨胀螺栓固定式。标准民用混凝土屋顶的承载能力需大于3.6KN/m2,在考虑短时风载、雪载的情况下支架系统的荷载也小于混凝土屋顶的承载能力。为避免安装光伏系统后建筑产生任何的防水结构破坏问题,优先采用自(负)重式支架安装方式。 (4)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。 (5)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。 c、电气方面勘查要点 (1)查看进户电源是单相还是三相。民用别墅一般是三相进电。单相输出的【光伏发电】系统宜接入到三相兼用进线开关用电量较多的一相上。条件允许最好用三相逆变器或三个单相逆变器。 (2)询问月平均用电量或用电费用和主要用电时间段。作为光伏系统安装容量的参考。 (3)查看业主的进线总开关的容量。考虑收益问题,光伏发电系统的输出电流不宜大于户用开关的容量。现行补贴政策下还是自发完全自用收益最大。 (4)以走线方便节约的原则,考虑逆变器、并网柜的安装位置。逆变器、并网柜的安装位置也好考虑到散热通风和防水防晒问题。