WEINVIEW　1　FAQ-05　V20140928　WEINVIEW　HMI　如何进行触控校准及系统初始化　、概述　HMI　触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控漂移,手指触控位置与实际作用点不在同一　地方。当HMI　发生触控漂移,首先需要排除是否是螺栓安装过紧导致表面铭板不平变形所导致。如果将此　因素排除,需要对　HMI　进行触控校准;　当遗失　HMI　硬件的的系统设置密码时,可以通过系统初始化的方法恢复出厂设置。　HMI　触控校准进入途径有四种,OS　系统初始化则只能通过拨码开关方式进行;　触控校准进入途径　适用　HMI　机型系列　拨码开关　多数常规机型。eMT　全系列、MT8000iE　系列(7”、10”)、MT8000i　系列(4.3”、7”、10”、10.4”)、TK　系列(10”)、WT　系列等　开机长按屏幕　全系列常规机型。OS　系统　201401~201404　及其以后版本;　鼠标插入　HMI　MT8000iE　系列(MT8050iE、MT8121iE、MT8150iE)、MT8000X　系列　(MT8104XH、MT8121X、MT8150X)　电脑软件进入　TK6070iP、MT6070iH5、MT6050iP　一、拨码开关方式触控校准与系统初始化　【适用机型】常规背面带有拨码开关的机型:eMT　全系列、MT8000iE　系列(7”、10”)、MT8000i　系列(4.3”、7”、10”、10.4”)、TK　系列(10”)、WT　系列等;　【操作步骤】HMI　背后都有一组复位按钮及拨码开关,做不同模式切换时,将可触发对应功能。若HMI　发生触控漂移或遗失　HMI　的系统设定密码时,可以藉由调整拨码开关将　HMI　进行触控校准,或恢复成出　厂设置。详细设定步骤如下:　1.　将拨码开关　1　切至　ON,其余拨码开关保持为　OFF,然后重新启动　HMI,进入触控校正模式。　以下为各机型拨码开关设置,请参阅相关安装说明书。　WEINVIEW　2　2.　在HMI　会出现"+"光标。使用触控笔或手指点选"+"光标的中心点(持续按住　2　秒钟左右松开)进　行五点校正,分别是左上、右上、右下、左下、居中位置。所有"+"皆被准确触控之后,"+"光标消失。　校准参数会保留在系统里。　TSLIB　calibration　utility　Touch　crosshair　to　calibrate　+　TSLIB　calibration　utility　Touch　crosshair　to　calibrate　+　TSLIB　calibration　utility　Touch　crosshair　to　calibrate　+　TSLIB　calibration　utility　Touch　crosshair　to　calibrate　+　TSLIB　calibration　utility　Touch　crosshair　to　calibrate　+　eMT　系列、　MT8000iE　系列、　MT8000i　系列、WT　系列等　cMT-HD　cMT-SVR　WEINVIEW　3　3.　完成校正动作后,系统会询问用户是否将　HMI　的系统设定密码恢复为出厂设定。　若是仅做触控校准的,则按“NO”即可;若在　10　秒钟之内不做任何选择,则不会初始化密码;　4.　如果要进行系统初始化,按下“YES”,系统再次确认用户是否要将　HMI　的系统设定密码恢复为出厂　设置　。当输入[yes]按下[OK]后,　HMI　内所有的工程文件及历史资料将全部被清除。　5.　初始化完成后,　[Local　Password]系统设置密码恢复为预设密码　111111。但其他密码,包括下载与上　传所使用的密码当选择恢复出厂值设定后,皆需重新输入,才能进行正确的上传、下载　Project;　WEINVIEW　4　二、开机长按屏幕进入触控校准方式　【适用机型】全系列常规产品机型(不包括　cMT　系列和　cMT-HD　系列)　支持产品系列　支持产品机型　支持　OS　版本　eMT　系列　eMT3070A　201401　及其以后　eMT3105P、eMT3120A、eMT3150A　201404　及其以后　MT8000iE　系列　MT6070iE1、MT8070iE、MT8100iE、MT8070iER　201403　及其以后　MT8050iE、　MT6071iE、　MT8071iE、　MT8101iE、　MT8121iE、　MT8150iE　201404　及其以后　MT8000i　系列　MT6050iP、MT6070iH3、MT6070iH5、MT6100iV、MT8100iV5　201403　及其以后　TK　系列　TK6070iH3、TK6070iP、TK6102i、TK6100i、TK8100i　201403　及其以后　【操作步骤】　第一步:开机时长按屏幕任意位置　第二步:触控校准　界面上出现"+"字光标的触控校准界面,　依次点击进　行校准(手指点选"+"光标,持续按　2　秒左右松开,　进行五点校正,左上/右上/右下/左下/居中位置的所　有"+"皆被准确触控之后,校准完成)　如果　HMI　开机时屏幕右下角会显示手指图　标或“long　press　to　calibration　touch　panel”,即代表支持此功能　第三步:确认是否存储结果　1.按OK　存储校准且进入工程画面;　2.按RETRY　再次进入五点校准;　*注:　①　若倒数十秒,使用者都没点击　OK　按钮,则需重新校正。　②　在十秒内,使用者可以触控屏幕测量自己的校正偏移。　③　触控校准程序也支持垂直模式;　+　WEINVIEW　5　三、通过鼠标进入触控校准方式　【适用机型】MT8050iE、MT8121iE、MT8150iE、MT8104XH、MT8121X、MT8150X　【操作步骤】　1.　将鼠标插入　HMI;　2.　当HMI　人机启动后显示画面,鼠标点击屏幕右下角的"+"字触控校准模式图标。　3.　在弹出来的“Continue　to　touch　panel　calibration?”(继续触控校准模式)鼠标点击[YES]按键;　4.　进行五点触控校准操作:　屏幕上出现"+"字光标。　使用触控笔或者手指点击"+"字的中心点进行校正。　所有"+"字皆被准确触控之后,"+"字会消失,即完成校正,会回到工程画面。　四、电脑　Project　Manager　软件进入触控校准方式　【适用机型】TK6070iP、MT6070iH5、MT6050iP　【操作步骤】　1.　在电脑的　Project　Manager　项目管理器上,选择　MT(TK)6000/8000　iP/iH5　Series,下方会出现“触　控校正”按钮;　2.　通过以太网或　USB　线缆连接电脑和　HMI,点击“触控校正”按钮,HMI　设备进入触控校准画面。　3.　进行五点触控校准操作:屏幕上出现"+"字光标。使用触控笔或者手指点击"+"字的中心点进行校　正。所有"+"字皆被准确触控之后,"+"字会消失,即完成校正,会回到工程画面。