一、自动重合闸在电力系统中的作用
架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。
此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。
因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置,即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。
二、重合闸在电力系统中的作用
大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
但是,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如:
(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;
(2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电流,而使其工作条件变得更加恶劣。
三、对自动重合闸装置的基本要求
正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作 。由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。