有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
一、电压互感器的准确度级
由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。
电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。
二、电压互感器的额定容量
电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度级,都对应着一个额定容量。
但一般说的电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。例如,JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。
三、电压互感器准确度等级:0.2、0.5、3P或6P级的含义,哪个数值准确等级高?
电压互感器分测量用互感器和保护用互感器:
测量用互感器准确度等级:0.1、0.2、0.5、1.0和3.0五个等级分别表示电压误差正负0.1%到3.0%。保护用互感器准确度等级:3P和6P两个等级分别表示电压误差正负3%和6%。
四、电压互感器有哪些准确等级,各等级的含义是什么?
电压互感器准确等级:
0.2一般用于计量
0.5一般用于测量
3级 一般用于监测 3P 6P 用于保护
0.22级 用于电源
标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30
准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。
标准准确级: 保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P ;
保护用电流互感器铭牌标志:
铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30VA 5P 10
注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出:
示例 15VA 0.5级或15VA 0.5级30VA 1级15VA 1级 ,扩大值150% 30VA 5P10 ;15VA 5P20 测量用电流互感器准确级的标称。
测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称。
标准准确级- 测量用电流互感器的标准准确级为: 0.1;0.2;0.5;1;3;5。
特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为: 0.2S;0.5S. 如:0.2/5P20/10P20,第一组为0.2级;第二组准确级数为0.5级,保护用,二次输出容量为20VA;第三组准确级数为10级,保护用绕组,二次输出容量为20VA。 PT的标识方法基本相同。