为防止因 CT 断线引起比率差动保护误 动该保护带有CT 断线闭锁功能。该保护采用分相式,即A、B、C 任一相保护动 作均出口。 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短 路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两 侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间 并联接入电流继电器。