中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 1、双层百页风口,双层百页风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。 2、单层百叶风口,单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。 3、固定条形风口,固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。 4、自垂百叶式风口,自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。 5、散流器,散流器是空调系统中常用的送风口,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。 6、球形可调风口,球形可调风口是一种喷口型送风口。高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。多用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。 7、旋流风口,旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达10米以上。 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 一般市面上出风口主要为ABS塑料和铝合金风口,有时为了装潢的效果需要,有定制的木质风口。 ABS塑料风口: 凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高。 铝合金风口:容易结冷凝水,价格相对较低。 安装也是中央空调风口非常重要的一个环节,一般来讲风口要提前安装,即封面还没刷漆的时候就要安装,这样就算弄花了墙面问题也不大,还有就是百叶与墙面之间必然有一定的缝,装好了出风口,再刷漆,能将里面的缝隙填满,这样才能做到一体化。 中央空调风口安装注意事项 1、在空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。 2、根据经验和试验数据得出,冬季制热时横百叶调整为45度,为最适宜的角度,过高或过低将可能会影响制热效果。 3、中央空调出风口出风较大,容易积累污垢,影响中央空调的出风温度和美观,用户应该定期清洗中央空调出风口,保持风口干净通风。