在电工的日常工作中,有时要将三相电转为二相电来使用,以满足生产的需要,那么三相电怎么转为两相电的方法是什么,三相电变两相电怎么接线,一起来了解下。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。
三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如,电动机,就采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。
当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如,家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
01三相电变两相电的接法
三相电的颜色A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
平均分配三相电到六个空开上端即可。具体做法为:空开下的三相电从左到右分别是1、2、3;第一个两相空开上端分别接1和2;
第二个两相空开上端分别接2和3;第三个两相空开上端分别接3和1;那么,第四空开和第一空开接法一样;第五空开和第二空开接法相同;第六空开和第三空开接法也一样。这样,就把三相空开下的三相分配均匀了。
02三相电变成两相电怎么接线
在架设电线时,都是采用的“三相四线”标准布线,通俗说就是:三根火线,一根零线;三根火线的电压时380伏,用其中的任一根火线与零线搭配,就形成了220伏的电压;家庭的大部分电器都是这样连接的。
先要看三相电是四线制还是三线制的,如果是四线制的三根是火线,剩下的一根应该是比那三根细点的就是零线,如果只有三根线的话,那零线就是自己脚底下踩的地,也就是用根电线直接从大地引个线出来。
三相电三根火线之间的电压是380V,但任意一根火线跟自己脚底下踩的地就只有220V了,也就是市电。
三相电变两相电的简单接法(自行判断正确性,后果自负):
绿配蓝,红配灰。黄绿线暂时不接,出于安全方面考虑等以后买来三芯电线再重新接线。
03三相电与两相电的区别
注意:只有单相电与三相电。不存在两相电之说。
一根火线一根零线,是单相220伏。家用照明电大多采用此种输入接线方式。
两根火线,是单相380伏。BX系列焊机,电阻系列焊机以及现在的逆变直流双电源焊机,大多采用此种输入接线方式。三相380伏如果缺一相电,既是单相380伏。也不能称作两相电。三根火线,是三相380伏。电动机以及大多数380V用电器,大多采用此种接线方式。
三相电就是三根相线,三根线之间电压都是380v,用于三相电源供电设备,比如三相电动机;两相电是两根相线,线与线之间电压也是380v,一般交流焊机用的比较多;单相电是由一根相线与一根零线组成,电压为220v,主要用于家用电器。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
以三相电源供电的电路,称为三相电路;
U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
相与中性线之间称为相电压,电压是220V。
1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2、按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。
这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等。
漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安),如果把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
3、“三相电”的概念是:线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。
由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。