市电及油机电源为380伏三相五线制和220伏单相三线制, 保护接地线单独引入。直流事故电源是指在市电电源、 保证电源均出现故障时, 供通信机房及安全疏散的照明电源。 市电引入接入机房供电至少为三类市电, 要求有1路可靠市电引入, 市电引入容量应按规划机房容量计算。 交流零线严禁与保护接地线、 工作地线相连。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求1) 防雷的必要性由于雷电流极大的幅值和陡度, 其感应电压可达相当高的幅值, 是对微电子设备安全运行的最大威胁, 其也可沿着传输线、 供电线侵入、 干扰甚至损坏设备。