关键商业建筑和设备的安全间隔高于25米,使用火灾或释放余烬的地点的安全间隔高于40米。中途停车时,司机或护送人员必须离开车辆监控,不得使用火灾或生气专用工具进行维修。切勿将石油气储存缸停泊在公众停车场或贮存易燃易爆物料的仓库内,一般停泊在车辆四周。夏季停车时应避免阳光照射。
4.液化气船装卸平台应设置在网站内部。否则,蒸汽罐装卸插座应在灌瓶室或制冷压缩机室引出。液化气罐装卸平台与其他建筑物的安全距离不小于15m,液化气罐装卸平台与压缩天然气储罐的安全距离不小于30m。装卸前应在装卸平台或静电感应接地装置装卸嘴周围设置接地装置桩,接地装置桩的接地线电阻不小于10ω* cm。为确保油轮发生火灾后能立即撤离,扑救火灾,在油轮装卸平台或装卸插口前应设置不小于15m * 15m的返回场地,并安装两个8KG以上的灭火器。
5、汽车通过槽车在开展进行装卸管理工作前要泊车歇火,接好接地线,坚固联接管路插口,排虽然内气体。开展各种装卸人员工作时,不可避免启动一个车子、出液放空气,不可控制应用能动怒专用网络工具。