这要看是哪一种漏电开关。
漏电开关分两种,一种是专门为空气开关配套设计的漏电保护器,本身并没有开关触点,它只是在发生漏电时借助空气开关里的触点来完成切断电路的动作。当发生短路时,漏电保护器不会去拨动空气开关跳闸。这从漏电保护器的外面就可以反应出来,如果单纯有漏电,漏电保护器上的A扭会弹出,消除漏电故障后再次合闸必须按下A扭,否则合不上。如发生过流或短路,因空气开关本身都带有短路和过流(载)功能,所以空气开关本身会跳闸。由于漏电保护器没有动作,A钮也不会弹出。
由此可见这里的空气开关触点扮演的是一仆二主角色,它既要听空开本身双金属片和电磁铁的指挥、完成短路和过流跳闸,也要服从漏电保护器在发生漏电时作出切断电源的动作
另外一种是专门独立使用的漏电开关,大都串联在电器的电源线中。它只具备漏电跳闸功能,无短路和过流保护作用。如果把这种漏电开关短路,配电系统的其它空开也会跳闸。否则有可能导致漏电开关触点粘连从而失去漏电保护作用。