在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。(1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。(3)电缆或架空线路……另外资料请参考:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等定义工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。