故障代码故障原因维修方法E1功率模块过热、过流、短路拉回检修E2电流传感器感应电流太小上门检修E4制热时压机温度传感器温度超过120℃1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2、检查压机传感器阻值;3、若以上正常,拉回检修E5过电流保护1、上门检测电压是否正常;2、电压正常,拉回检修E6室外温度传感器故障上门检修E7室外盘管传感器故障上门检修Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;2、检测传感器阻值;3、若以上正常,拉回检修Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修F1室温传感器故障上门检修F2室内盘管传感器故障1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2、检测传感器阻值3、若以上正常,拉回检修F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2、检测传感器阻值3、若以上正常,拉回检修F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2、检测传感器阻值3、若以上正常,拉回检修F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修E1 室内温度传感器E2室外盘管传感器E3室外温度传感 器E4室外盘管传感器E5电流过大E6压力保护E7低电压保护E8面板,主板(内)通信故障E9室内,外板通信故障海尔商用空调(KTR系列):室内机组1、室温传感器(TA) 电路“OC”2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”4、室内压力传感器电路“b9”5、电机电路(相位控制)“11”6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”7、制冷剂循环量不足判断“9F”8、室内外通信电路 “95”9、集中控制通信电路 “97”10、集中控制地址设定 “98”11、外部输入显示 “b5”12、外部连锁显示 “b6”13、室内机组误配线误连接 “9A”14、室内基板电路 “12”15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”2、室外热交传感器(TE)电路 “18”3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”5、吸气温度传感器(