关于脱硫系统浆液泵机封密封水的运行要求自脱硫系统投产以来,系统小浆液泵机封经常发生损坏,经观察 分析90%的损坏原因均为密封水投入调整不正确引起,经现场查问发 现有些运行人员并不清楚机封的工作原理及运行要求,请运行管理部 对此加强管理,组织相关运行人员进行学习。2010 月10日后再 发现密封水调整不正确的进行考核通报。 目前现场检查经常发现以下不正确项: 密封水入口阀开度过小,密封水流量小,机封密封水压力低于浆液压力,机封密封面进浆磨损密封面造成漏浆漏水损坏机封。 密封水出口阀开度过大,密封水流量过大,机封密封水压力低于浆液压力,机封密封面进浆磨损密封面造成漏浆漏水损坏机封。 密封水出口阀关闭,密封水无流量,机封无冷却发热烧毁。