当前功率下浮控终端收到当前功率下浮控投入后自动记录当前功率值将现有的功率按功率下浮控下浮系数计算功率定值(功率定值=当前功率-当前功率x下浮系数)比较功率定值与保安定值如功率定值小于保安定值以保安定值作为控制定值在当前功率大于下浮控功率定值时开始告警如轮次投入在第个控制告警时间倒计时结束后跳第个投入的轮次如当前功率还大于当前功率下浮控功率定值就告警延时(默认分钟)跳第个投入的轮次以后以此类推被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率并将记录保存上报当控制时间结束后允许合闸。当前功率下浮控有效控制时间:当前功率下浮控有效控制时间以小时为倍数可通过解除命令将下浮控解除。