(1)检查400V工作IIIA段#3机汽机MCC(一)电源开关柜,接地继电器动作信号灯点亮,接地继电器动作。(2)检查#3机汽机MCC(一)段所带负荷抽屉开关及马达保护器,无动作、报警记录。(3)检查#3机汽机MCC(一)电源进线电缆,绝缘合格。(4)检查#3机汽机MCC(一)电源接地继电器,动作值为4.0A/0.3s,正常动作;零序CT二次回路绝缘正常,直阻合格。(5)将#3机汽机MCC(一)所有负荷拉开,测量绝缘,发现A排外变压器照明绝缘为零,其它负荷绝缘正常,判断接地故障由此引起。将A排外变压器照明抽屉拉至检修位置,当日5时29分,恢复#3机汽机MCC(一)正常供电。(6)检查A排外变压器照明抽屉单元,接地时空开未动作;A排外变压器照明抽屉间隔至A排外变压器照明箱电缆绝缘良好;A排外变压器照明箱至室外照明灯具的3路电缆,有1路接地,接地时照明箱各开关未动作。图1 400V厂用电系统接线图3事件原因分析A排外#3主变区域照明电缆沟内电缆外皮破损,下雨时进水引起电缆单相接地,A排外变压器照明箱、A排外变压器照明抽屉单元内开关拒动,造成#3机汽机MCC(一)接地保护动作,开关越级跳闸。