一、认清配电系统
首先要清楚自己的配电系统,是TT、TN还是IT系统,因为弄清楚了配电系统,才能确定单相,三相,接线方式等,明确产品安装的位置,以此选择合适的防雷产品。
二、清楚防雷器的重要参数
防雷器参数很重要,弄清参数及其意义是防雷器选择关键。以下参数你需认识:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。(2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。(3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。西安航嘉防雷电涌保护器产品上有明确的参数信息。
三、看防雷器检测报告
在选择防雷产品时要选择经防雷中心检测通过的产品,安全性能上有保障。在选择厂家上,要注重厂家的实力,尽可能选择具备多年防雷经验的厂家,保证防雷产品售后保障工作。西安航嘉精心从事防雷电涌保护器研发生产16年,多个产品通过了北京雷电防护装置测试中心测试或北京是雷闪防雷设施检测中心测试。
四、选择符合法律规定条件的防雷器
现如今,防雷厂家层出不穷,但有很多厂家并不具备生产防雷器的法律法规条件。并且防雷器也没有经过防雷中心检测验收,在市面上鱼目混珠,质量及安全性能上很没有保障,因此在选择防雷器上要多加注意。