管道上的水表、法兰阀门等处应用裸露铜线将其跨接接地体的埋设深度其顶部不应小于1m,钢管接地体应垂直配置。
垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
接地体埋设位置距建筑物不宜小于3m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
采用搭接焊时,其焊接长度如下:
1、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4、镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。
防雷引下线暗敷设做法:
利用主筋(直径不少于Φ12mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.2m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。
一.影响接地装置工程质量的主要原因
(1)选择地网接地线及导体截面不足,或对系统发展规划的短路电流分析结果偏差较大,使接地线及导体的截面不能满足热稳定校验的要求。
(2)对接地装置施工防机械损伤、防腐蚀问题重视不够,或根本没有采取必要的防腐措施。
(3)接地装置敷设时埋设深度不够,垂直接地体间距过小,焊接质量不合格,没按设计规定进行规范施工,地网材料选用了不合格的产品。
(4)接地体(线)连接不正确,在一个接地线中串接了几个需要接地的电气设备,直接接地或经消弧线圈接地的变压器,没有采用专用的接地线。
(5)独立避雷针没有设独立的集中接地装置,或该接地装置与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度小于15m。
(6)土壤电阻率偏高,没有按规程要求正确选用降阻剂。
二.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
采用搭接焊时,其焊接长度如下:
1、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4、镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。
BV-1*2.5-SC32-FC
解释:1根2.5平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿32的镀锌管在顶板上明敷关于接地的问题,一般是和基础钢筋相连,有些要求是采用-40*4的镀锌扁铁来焊接,但是一般采用的是圆钢焊接(保证焊接长度),并于柱内不小于16的2根钢筋焊接(左上右下),如果小于16则多焊几根,最后进行接地电阻测试,要求小于等于1欧。
将所有可接近的金属管道等裸露导体,与大地相连,以消除电位差,从而避免触电事故的发生。还有搭接倍数的数据是:圆钢与圆钢搭接为10D,扁铁与扁铁是2B,圆钢与扁铁搭接哪个截面积大依哪个的搭接倍数,“D”-圆钢直径,“B”-扁铁截面积。