共用管道在与用户软连接的情况下,风机软连接、软连接施工过程中出现的一些问题,应根据规范和设计文件选择防腐、防潮、透气、霉变、不产生粉尘、不易AGI.满足人体健康要求,对人体和动物无害,具有一定的强度和柔韧性的环保材料。通风工程软接头材料应满足防火规范的要求。
软连接、软连接、风管风管帆布软连接作为管道的空调通风系统,管道采用刚性连接的适当长度为150毫米~300毫米,隔振和位移补偿效果好,接头应为密封性强、坚固可靠,安装后应具有一定的尺度,且应不存在裂纹、变形等缺陷。
风管、风机、帆布风道软连接填充热材料应采用材料燃烧级A1材料,热材料不泄漏。软连接管软连接、鼓风机、风道帆布软连接不可作为自然圆位,变直径管端接口在连接件使用或设备后,两个端面形状的柔性短管应相同尺寸,法兰两侧应为PAR.阿列尔。
与角钢法兰连接时,采用风管软连接、风机软连接、帆布风管软连接,可采用带钢镀锌钢筋,通过铆接连接。分层翻边宜6毫米,9毫米,接近角铁法兰铆钉连接,光滑,铆钉间距适合60毫米-80毫米。软连接、风管风扇软连接、帆布管道软连接法兰规范和导管法兰规格应一致。
风管、风机和帆布风道软连接用的柔性材料、厚度和层应满足设计要求和相关规范和阿特拉斯要求。