1、什么是水地暖?
水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。
2、什么是电地暖?
直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。
3、水地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、温控器及电热执行器等。
4、电地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、发热电缆或电热膜、供电源、温控器、中央控制器等。
5、地暖有国家的相应标准吗?
有,2004年中华人民共和国建设部颁发的地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004。
6、地暖是越热越好吗?
现在很多人还有误区,认为地暖越热约好,热到在家里穿衬衣,还开窗,实际这样就不舒适了,也不节能,把更多的热量都开窗释放了,温度过高,室内外温差过大,还容易感冒,应该说越舒适越好,地暖系统应该加装控制系统,像空调一样控制温度。
7、地暖有无渗漏水现象,若有渗漏水现象如何处理?
地暖施工竣工后,应严格按地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)中的检验、调试及验收要求进行,应当不存在漏水现象。对于渗水现象应存在以下问题,应分别区分。
首先考虑集、分水器与加热盘管连接处,它是一个薄弱环节,因塑料管与铜接头加热的热膨胀系数是不同的,在系统间隔供暖中塑料管与铜接头极易产生热胀冷缩现象,而这种现象尤其在暖气片与塑料管连接中经常发生渗水现象。
另外,埋在地板内的加热盘管如果有铜接头连接的位置更应引起重视。关于若有渗水现象如何处理的问题,目前还没有好的方法。建议材料采购中,对集、分水器规格标准一定要按规范执行。特别在系统运行中应加强维修保证措施。
8、地暖和散热器的使用寿命哪个更长?
目前国家新型散热器的使用寿命的标准是15年,地暖的使用寿命标准是50年。
9、地暖的运行费用怎么样?
地暖的运行费用通常可以比散热器、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-30%。
10、地暖管是否有清洗的必要?
地热管内常年积水,水里含有微生物、杂质,在一定的条件下会产生生物粘泥,附着在地热管内壁,使热阻增大,影响