格力H5故障代码:“模块保护”
可能出现H5的原因:①格力变频空调在模块散热不好,温度高的情况下,显示代码H5。
②模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。
解决办法:
1、检查一下压缩机运转电流,室外风机转速,室外机的散热情况是否良好
2、检查一下模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀
3、故障部位判断方法:断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡,运转一会后看看还会不会显示。显示的话应该就是主板、不显示应该就是室外机散热不良。
要是用户不懂操作的话,可以请维修或者售后