弋孤“12冗卜发电机转子位置相量;卜发电机同步电动势相量:卜发电机机端电压正序相量;旷一键相脉冲信号等效相量的相位;卜发电机同步电动势的相位;r一发电机转子位置相位与发电机同步电动势相位的差:卜发电机功角图c1采集发电机转子键相脉冲位置测量同步电动势及其功角 附录D( 资料-陛附录)闰秒的处理方法D L,T 280—2012世界时是基于地球自转的一种时间计量系统,原子时是基于原子物理技术的一种更加均匀的时间系统。世界时和国际原子时在时间尺度上存在差异,为应对这种情况,一种称为协调世界时的折中时标于1972年面世。协调世界时是以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近世界时的一种时间计量系统。为确保协调世界时与世界时相差不会超过O .9s,在必要时会将协调世界时增加1s或去掉1s,这一技术措施被称为闰秒。国际地球自转服务组织决定加入闰秒的时间。加入闰秒的时间只能是每年的六月或十二月的最后一天的最后一分钟。加入正闰秒时,当天23:59:59的下一秒记为23:59:60,然后是第二天的00:00:00:加入负闰秒时,23:59:58的下一秒就是第二天的00:00:00。由于北京时间比世界时早) k-J , 时,因此闰秒发生时我国已是第二天上午的7:59。截至目前,所有闰秒都是正闰秒。同步相量测量装置使用世纪秒作为时标,它是一个32位无符号整数,从1970年1月1日00:00:00开始计时。世纪秒的计数始终与协调世界时保持同步,闰秒不包含在世纪秒的计数中。当正闰秒发生时,将出现连续两个相同的世纪秒时标;负闰秒发生时,将出现世纪秒时标跳跃1s的情况。闰秒通常若干年发生一次,对其处理较复杂。因此,同步相量测量装置宜摒弃正闰秒发生时刻的数据,并满足如下要求:a)在闰秒发生后5s内将时标调整为与协调世界时一致。b) 在闰秒发生后5s,同步相量测量、动态数据记录和实时通信等功能应恢复正常。 D L,T 280—2012附录E( 资料性附录)综合相量误差I EEE StdC37.118--2005提出用综合相量误差评价同步相量测量装置的测量误差。综合相量误差计算公式见式( E.1) 。综合相量误差同时反映了相量幅值和相位误差,见表E.1。