插座开关跳闸的原因是什么插座开关跳闸了怎么办

空气开关跳闸的处理办法:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。 1、总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关)。 2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关###1,是带漏电保护的开关跳闸还是不带漏电保护的开关跳闸;2,是您家

火光一闪,厨房开关跳闸,厨房灯灭,推上厨房开关,厨房灯不亮,其他正常什么原因请高手解答

应该是线路短路!###照明一路电线短路,如果是什么都没动的话,估计是灯的问题,

这是家里的电路中间那个开关总是跳闸是主卧的有时候推不上去有时候推上去了一段时间就跳闸时

根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。。。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,重新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!###线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误###换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。###呵呵,我是电工,需要帮忙吗

一组开关跳闸把的电器都拔掉墙上插座也查没发现推上的漏开开关就跳咋办拆下开关下这

你只要检查这一线路上(房间)的插座有没有问题,如果都没有问题,那么再检查线路的接法有没有接错,试试看。插座断电但插座内部接线还是没有断开的,你的插座都是两根导线的?没有带接地线?三眼插座都没有的吗?如果有三眼插座,是不是零线与接地线换错位置了?

早上起来发现家里空气开关跳闸了,推上去还会跳,但是跳闸了电灯却还会闪,为什么怎么修急求!

空气开关控制的是零线,相线直接到灯上啦,所以跳闸灯也亮,有漏电的地方,先把空气开关换成能断开相零两颗线的,在检查家里插座,灯口等有没有破损的地方,如没有,就先把用电器全拔下来,然后挨个插上,如果其中一个一插就跳闸,问题就找到了,把那件电器扔了吧,别电着人 接着:控制灯的一合就跳,如果有那种白炙灯看看灯口里的接线有没有连上,一根细铜丝也会导致跳,再有镇流器是时间长的话换新的,现在都用得节能灯带的电子启动器也可能出毛

家里空气开关跳闸,推上去后发现灯坏了

你这个问题应该是灯的控制线接地短路,或者灯头发生短路。 建议检查一下灯的控制线,当灯的控制线接地时,接地电阻比较大的情况下,就会出现你说的这种情况。空气开关跳闸后,合闸后正常工作,但工作一会后就又会跳闸。

空气开关跳闸了之后,为什么推上去不来电

先把手柄向下压到位,然后在推上去。就可以了。 有个小凸的按扭按下去才能通电,那是测试空气开关好坏的。

空气开关跳闸全部推上去后家里的3个空调没电了

首先应该确定总开关容量是否大于空调的空气开关容量,如果小于,可以直接更换大一级的总开关,另外如果是属于漏电开关,那应该检查空调是否有接地情况,排除这些问题以后,建议把总开关加大,如果是单台小于1.5匹的空调,空调分开关建议安装32A的就可以了。