湿式报警阀组的常见故障及处理方法 一、阀辩关闭不严 故障现象:延迟器排水口有持续漏水;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低。 处理方法:将报警阀的阀盖打开,清楚座圈及阀辩垫面上的沉积物;更换垫片。 二、延迟器故障 故障现象:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在 5-90s 时间内发出报警信号;试验完毕 后。延迟器排水时间超过 5min。 处理方法:检查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求,排水口附件是 否齐备,否则应重新装配;检查排水口不被堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀。 三、报警阀压力标识值异常 故障现象:压力表值异常 处理方法:选择合适的压力表,保证压力表示值在压力表的 1/3-2/3 的量程区间之内,并应定期校检压 力表;稳压装置的运行压力应符合消防要求;稳压水源均应从报警阀水源管道上引入,使水源能通过 报警阀。 四、主排水阀故障 故障现象:主排水阀的故障主要是阀的渗漏或损坏。如排水管滴漏不止,排水阀锈蚀卡死,难以操作。 处理方法:水中机械杂物较多时,在报警阀的水源入口应设过滤器;主排水阀宜采用阀座、阀杆及阀 杆螺母为铜或不锈钢材质的阀门;常检查,定期操作。 五、压力开关故障 故障现象:压力开关误报警或不报警。 处理方法:检查压力开关的最小动作压力是否符合要求;检查压力开关触点的接触电阻和绝缘电阻是 否符合要求;检查电气线路和信号模块是否正常。 六、报警阀信号槽故障 故障现象:报警水流量减小,水力警铃响度不够,甚至不响。 处理方法:改善水源的谁知,增设符合要求的水源过滤器。发现报警水流减小时应及时清理信号槽。 七、水力警铃故障 故障现象:水力警铃的报警阀动作后不报警;水力警铃在报警阀动作后断续报警或警铃响度不够。 处理方法:当报警实验时,发现叶轮盒无水流出或水流甚少,一般是喷嘴堵塞,应检查过滤器的网孔 尺寸;当报警试验时,叶轮盒排水正常,但无声响,应检查进水管与排水管是否反向(水力警铃如被 拆装过,容易出现反向,应重新按要求组装);检查铃锤是否脱落。