第一个踏 板不得站立或越过.并于最高 安全站立高度涂红色标志。 直梯上部第五个踏板面为最高 安全站立高度。 移动扶梯使用要求 4、使用前应对扶梯进行全面检 查。需要检查的项目包括梯脚、 安全扶手、连接件和五金件。 特别注意是否有连接件松开、 边沿突出、毛刺和部件磨损。 移动扶梯的检查 移动扶梯的检查内容应包括但不限于: 梯子的功能是否适合该项工作; 梯子的安全性,是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝; 梯脚是否良好; 梯子有无检查合格标识; 限位器是否完好; 踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着; 五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、 底脚); 拉伸绳索和滑轮是否完好; 移动扶梯的检查 梯子名称: 使用区域: 序号 梯子入厂/定期安全检查表(示例) 梯子编号: 使用人: 检查内容 检查结果 合格 不合格 本条不适用 1 直梯不超过5米。延伸式的梯子总长度不超过11米, 最少须重叠1米,且须连接妥当 目视检查梯子是否破损、扭曲、断裂、腐蚀、整洁或 2 缺少横杆等,若发现危险应禁止使用,并立刻送修或 销毁 3 确认梯子的止滑脚是否良好 用榔头轻敲梯子所有的横杆或踏步,通过声音 4 判别梯子结构是否有缺陷 检查结论: 检查人: 检查日期: 移动扶梯的检查指南 ? 1、爬梯梯级或横档松动(用手可以转动)、破损、 弯曲或损坏? ? 2、爬梯梯级或横档油腻或易滑脱? ? 3、螺丝、螺栓、铆钉或其他金属件松动? ? 4、立杆或支柱弯曲、破裂、断裂? ? 5、摇晃? ? 6、链松动、弯曲或破裂? ? 7、伸缩锁具松散、破裂或缺损? ? 8、爬梯伸展后锁具有问题,不能正常就位? 移动扶梯的检查 检查合格后,应当做好标识。可以刷色环,或粘贴标签 最上两级未漆 红 无检查合格目 视标识 安全绳不合格 无止滑脚 移动扶梯使用要求 5、一个梯子上只允许一人站立,并有一人监护。严禁带 人移动梯子。 6、梯子使用时应放置稳定。在平滑面上使用梯子时,应 采取端部套、绑防滑胶皮等防滑措施。直梯和 延伸梯 与地面夹角以60°~70为宜。 7、使用梯子时,人员处在坠落基准面2m(含2m)以上时 应采取防坠落措施。 8、在梯子上工作时,应避免过度用力、背对梯子工作、 身体重心偏离等,以防止身体失去平衡而导致坠落。 移动扶梯使用要求 9、若梯子用于人员上、下工作平台,其上端应至少伸出 支撑点1m。在支撑点以上的梯子部分(指直 梯或延伸 梯)只可在上、下梯子时作扶手用,禁止用其挂靠、 固定任何设备或工具。 10、上、下梯子时,应面向梯子,一步一级,双手不能 同时离开梯子。下梯时应先看后下。 11、人员在梯子上作业需使用工具时,可用跨肩工具包 携带或用提升设备以及绳索来上下搬运,以确保 双手 始终可以自由攀爬。 移动扶梯使用要求 12、对于直梯、延伸梯以及2.4m以上(含2.4m)的 人字梯,使用时应用绑绳固定或由专人扶住, 固定或 解开绑绳时,应有专人扶梯子。 13、在通道门口使用梯子时,应将门锁住。 14、严禁将梯子用作支撑架、滑板、跳板或其它 用途。 移动扶梯使用要求——使用原则 ? 1.放置梯子遵循“四点接触”原则 ? 2.四直一横的安全角度原则 ? 3. 上下梯子的行为原则 ? 4. 不让身体重心外移原则 使用原则——四点接触原则 ?梯子两个扶手的顶端 都牢牢地依靠在坚实 的墙体上。 ? 两条梯腿稳固地支 撑在坚硬,水平、干 燥的基础上(不能放 在箱子或木块上)。 使用原则——四点接触原则 ? 有可能的话固定梯子支点并由人保护。 ? 确认所有移动工具的电线或绳索都应设 置在梯子的内侧,以防绊倒。 ? 使用时要有监护人。 使用原则——四直一横安全角度 ? 斜梯要符合4:1的安全角度要求,确保其 稳固。 NO NO 4 1 使用原则——上下梯子行为原则 ? 始终面对梯子。 NO ? 每次只移动一只脚, 并只位移一个横档 。 YES ? 下梯子中最重要的行 为原则是:慢, 先看后 下。 使用原则——上下梯子行为原则 ? “三点接触”原则:保持双手单脚或 双脚单手的着力 ? 使用跨肩工具包来携带必要的工具 或使用提升设备以及绳索来上下搬 运工具或设备。 ? 双手把握梯子的横竿上下梯子比把 握二侧的扶竿更安全。 ? 双手交替把握横竿来配合脚步的移 动。 使用原则——不让身体重心外移原则 ? 过度地向外延展肢体来完 成一项动作,会引起身体 失衡导致坠落。 ? 注意身体的平衡。 ? 如果有需要伸出身体来 完成一项作业,应该首先 考虑重心问题。 梯子的搬运 ? 延伸梯应该收缩固定后搬 运。 ? 人字梯应该合拢后搬运。 ? 搬运时始终保持梯身与地 面平行。 ? 由两人搬运长梯及重量超 过25公斤的梯子。 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯使用示例图 移动扶梯常见问题 移动扶梯常见问题 移动扶梯常见问题 钢平台 平台防护栏杆技术标准 名词解释 ? 固定式工业防护栏杆 :永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他 敞开边缘防止人员坠落的框架结构,简称护栏 。 ? 扶手(顶部栏杆) :可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构 件。 ? 中间栏杆(横杆) :安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。 ? 立柱(支柱) :与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。 ? 踢脚板(挡板) :沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置,用来防止物 体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。 ? 固定式工业平台 :永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通 行的钢制平台。 ? 梯间平台(中间平台、休息平台) :相邻梯段间供人员休息或改变行进 方向的平台。 平台防护栏杆技术标准 一般要求 ? 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或 工作面得所有敞开边缘应设置防护栏杆。 ? 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件 或物品场合;在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方 或附近的平台;应在所有敞开边缘设置带踢脚板的 防护栏杆。 ? 防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他 缺陷。 平台防护栏杆技术标准 栏杆高度 ? 平台距基准面高度