PART 1:
混凝土搅拌测温记录(C2—6—12)
冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。
13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13)
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。
(2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。
(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。
(4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。
14.大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。
PART2:
5、冬期施工混凝土的测温工作
5.1 混凝土冬期施工测温
5.1.1 在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小
于300*300*400的白色百叶箱。
5.1.2 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻
结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。
5.1.3 结构测孔的设置
(1) 梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的
1/3至1/2处。
(2) 现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。
(3) 底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大
于20m2对可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。
(4) 现浇混凝土墙板:墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙
厚的1/2;当墙厚大于20cm时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于10cm
测温孔与板面成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;
每块墙面的面积小于20m2时,每面可设一个测温孔。
5.1.4 砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度
(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
5.1.5 新浇砼结构和构件的测温:
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先
绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连
测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为
终结。
5.1.6 混凝土搅拌、养护测温记录
冬季混凝土施工时,应进行搅拌和养护测记录;
混凝土冬施搅拌测温记录应包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等;
混凝土冬施养护测温应先绘画制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。