焊接的一般要求如下:(1)一般采用对接接头,开V型坡口,坡口角度一般为700±50,钝边一般为1.0mm-2.0mm,间隙为1.0mm-2.0mm;(2)管子或管件对接组对时,内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于1.0mm;焊口平直度不大于1/5壁厚;(3)转动管子的焊接,焊缝高度为1.5mm-2.0mm,不大于管道壁厚的30%;(4)焊缝宽度应焊出坡口边缘1.0mm-2.0mm;(5)焊缝表面质量要求焊缝宽度、高度应均匀,不能有表面气孔、夹渣、未焊透、烧穿、咬边、裂纹及根部收缩等缺陷,焊后应将焊渣清理干净;(6)焊缝外观质量应符合GB50236-98中表11.3.2中的III级焊缝标准;(7)在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100 mm;当小于100 mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50 mm,焊缝内部质量应符合GB50236-98的III级。3.3.15管径小于或等于DN50的室内燃气管道一般采用螺纹连接,密封方法宜采用聚四氟乙烯胶带。连接时螺纹应整洁、光滑端正,不得有毛刺和缺丝、乱丝、断丝、斜丝,连接牢固后,外露螺纹2-3扣,管子与管件无明显齿痕,齿痕深度不大于0.5mm。螺纹长度,见表3。(1)净高不应小于2.2m;(2)应有良好的通风设施,地下室或地下设备层内应有机械通风和事故排风设施,燃气泄漏连锁报警装置;(3)应设有固定的照明设备;(4)与其它管道一起敷设时,应敷设在其它管道的外侧;(5)与天然气主管道应采用焊接或法兰连接;(6)应用非燃烧体的实体墙与电话间、变电室、修理间、储藏室及与住房连通的楼梯间隔开;(7)地下室内天然气管道末端应设放散管,并应引出地面。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。3.3.17地下室、半地下室、设备层和25层以上建筑的用气安全设施要求如下:(1)管道上宜设自动切断阀、燃气泄漏报警器和送排风系统等自动切断连锁装置;(2)25层以上建筑宜设燃气泄漏集中监视装置和压力控制设置,并宜有检修值班室。3.3.18燃气燃烧设备与燃气管道的连接宜采用硬管连接。