防爆国家标准(GB3836)分析关于防爆型式及类别、级别、组别,以及在视频监控行业的防爆监控设 备包括:防暴云台、防暴防护罩、防暴软管、防暴配电箱、防暴接线箱、防 暴红外灯等等。 危险场所区域划分按场所中存在物质的物态的不同,将危险场所划分为爆炸性气体环境和可 燃性粉尘环境 按场所中危险物质存在时间的长短,将两类不同物态下的危险场所划分为三个区,即:对爆炸性气体环境,为 针对爆炸性气体环境,GB 3836.14 2000标准中规定: 区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是 短时间存在的场所。 在此,“正常运行”是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的开 闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围 内工作的状态。 危险物 长期存在(大于 1000h/年) 正常运行时存在 (10-1000h/年) 仅在不正常时存在 (少于 10h/年 防爆标志解析防爆电气设备按 GB 3836 标准要求,防爆电气设备的防爆标志内容包 温度组别以NTAR-3000 产品为例, NTAR-3000 的防爆标志:ExdBT5, 下面 做具体说明: 防爆类型防爆型式 防爆型式标志 防爆型式 防爆型式标志 充砂型Ex 正压型Ex Exib特殊型 Ex 粉尘防爆型DIP (NTAR-3000属于隔爆型防爆型式。) 设备类别爆炸性气体环境用电气设备分为: II类:工厂用电气设备 ”电气设备又分为IIA (NTAR-3000属于 II 类电气设备,可以使用在除煤矿以外的其他爆炸 性气体环境。) 气体组别爆炸性气体混合物的传爆能力,标志着其爆炸危险程度的高低,爆炸性 混合物的传爆能力越大,其危险性越高。爆炸性混合物的传爆能力可用最 大试验安全间隙表示。同时,爆炸性气体、液体蒸汽、薄雾被点燃的难易 程度也标志着其爆炸危险程度的高低,它用最小点燃电流比表示。 II 隔爆型电气设备或本质安全型电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物的最大 试验安全间隙或最小点燃电流比,进一步分为 IIA 如下表所示。