施工方案宜包括下列内容:　—　工程概况;　—　施工部署;　—　施工进度计划;　—　资源配置计划;　—　主要施工方法和质量标准;　—　质量保证措施和安全保证措施;　—　施工平面布置;　—　施工记录。　10.1.7　施工用设备、检测设备性能应可靠,计量器具应在有效检定期内。　10.1.8　LNG加气站施工应做好施工记录,其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。　10.1.9　当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时,应采取安全施工措施。　10.1.10　施工中的安全技术和劳动保护应执行现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484的有关规定。　10.2　设备和材料的检验　10.2.1　材料和设备的规格、型号、材质等应符合设计文件的要求。　10.2.2　材料和设备必须具有有效的质量证明文件,并应符合下列规定:　a)　材料质量证明文件的特性数据应符合相应产品标准的规定。　b)“压力容器产品质量证明书”应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的规定,且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。　c)　气瓶应具有符合《气瓶安全监察规程》要求的“产品合格证和批量检验质量证明书”,且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。　d)　压力容器应按现行国家标准《钢制压力容器》GB150的规定进行检验与验收;LNG储罐还应按现行国家标准《低温绝热压力容器》GB18442的规定进行检验与验收。　e)　储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气井)产品安全性能监督检验证书”方可投入使用。　f)　其它设备应有符合相应标准要求的质量证明文件。　g)　引进的设备尚应有商检部门出具的进口设备商检合格证。　10.2.3　计量仪器应在计量鉴定合格有效期内。　10.2.4　设备的开箱检验,应由有关人员参加,按照装箱清单进行下列检查:　a)　核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装状况。　b)　检查随机技术资料及专用工具。　c)　对主机、附属设备及零、部件进行外观检查,并核实零、部件的品种、规格、数量等。　d)　检验后应提交有签证的检验记录。　10.2.5　可燃介质管道的组成件应有产品标识,并应按现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB5051