2. 高层建筑室内消火栓系统设计的相关案例分析2.1 高层建筑的火灾隐患是现今建筑业发展中仍然存在的一个极其显著的问题, 进行高层建筑室内消火栓系统的设计刻不容缓, 我们下面一起来探讨这么一个例子:某工程系一多功能的综合性大厦, 其相关建筑指标如下:2.1.1 建筑高度为 59.20m,地上共 19 层,1~2层作为办公用房,而 3~18 作为住宅用房,设计等级:一级。2.2.2 一层高度为 4.6m,2 层高度为 7.2m,三层以上每层高 3m, 夹层标高-1.2m, 地下室-4.8m。2.2.3 给水管与及进水管从建筑以南与及以西两侧接入, 给水管道规格为 Dg400mm,城市给水管网提供的可靠水压值为 0.35Mpa,最冷月水温为 4℃,消火栓现采用临时的高压消防给水系统,该系统首先由水箱进行供水,再由地下室加压供水,底部另设消火栓减压孔板。2.2 我国高层建筑室内消火栓压力设计 《高层建筑设计防火规范》 中严格规定高层建筑室内消火栓的设计流量为 20L/S—40L/S, 《建筑设计防火规范》 中规定民用建筑室内消火栓的设计流量为 5L/S—30L/S。 现举例来加以说明压力的设计。 我们假设甲、乙、丙三个仓库为 3h,一类高层建筑为 3h,其它为 2h。 同时,NFPA14 规定Ⅰ 级、 Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为 31.55/s, 附加立管的最小流量应为每一根 15.76L/S, 但总流量不应超过 78.85L/S。 Ⅱ 级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为 6.32L/S,不需附加流量。 Ⅰ 级、Ⅱ 级、Ⅲ级消火栓系统的设计消防历时均为 0.5h。 当设有自动喷水系统时消火栓流量可减少。 NFPA14规定对于与自动喷水联合的消火栓系统, 轻危险等级、 中危险等级和严重危险等级的室内消火栓给水量有 3 个等级即 0L/S、3.15/S、 和 6.3L/S; 当自动喷水与室内外消火栓系统联合时,室内外消火栓给水量轻危险等级为 6.31L/S、 中危险等级为 15.77L/S 和严重危险等级为 31.54L/S。