电压互感器是分准确度等级的,不同的等级误差限值也不一样,为了能够让各位用户更加清楚的了解这方面的知识点,我也特意整理了这篇文章,希望能够帮助各位了解到不同准确度等级的对应额定容量。下面就让我们仔细来看看吧!
由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差来进行表示。
电压互感器的准确度等级,其实就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。(参看附表)电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。