安全泄压阀一般安装在冷水进口管上,起到防止进水管超压,同时防止电热水器加热时超压。安全泄压阀排水口应接上排水管,水从排水管流出,保证排水管与大气相通,不得堵塞。防止排出热水时烫伤。排水管以连续向下的方式安装在无霜的环境中。安全泄压阀应定期开启几次,去除水垢碳酸钙沉积,证明泄压管路没有堵塞。对于额定压力小于0.6MPa的热水器,应有安装减压阀的型号和安装说明。当安全泄压阀滴水时,要检查水压是否超压,最好水管上有压力表可以方便观察,同时检查泄压阀是否密封损坏,老化。及时更换。更换时要按照热水器说明书,不得加大或改小泄压阀的开启压力。当进水管路压力过高时,可以在进水管安装支管减压阀,降低进入热水器内的压力,保证使用安全。