国家家装水电安装原则及标准:
1. 强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2. 暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。
3. 电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4. 安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
5. 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
6. 卫生间插座应为防溅型。
7. 电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
8. 照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
9. 煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。