工作地与保护地及防雷地的区别
1、防雷地-防雷器的接地
2、工作地-直流正母排接地
3、保护地-电源的机壳接地
一般华为的电源采用三地合一的接地方式
通信电源的接地包括:交流零线复接地、机架保护接地和屏蔽接地、防雷接地、直流工作地接地
通信电源的接地系统通常采用联合地线的接地方式。
联合地线的标准连接方式是将接地体通过汇流条(粗铜缆等)引入电力机房的接地汇流排,防雷地、直流工作地和保护地分别用铜芯电缆连接到接地汇流排上。
交流零线复接地可以接入接地汇流排入地,但对于相控设备或电机设备使用较多(谐波严重)的供电系统,或三相严重不平衡的系统,交流复接地最好单独埋设接地体,或从直流工作接地线以外的地方接入地网,以减小交流对直流的污染。