装修百科
一般家中电线平方选择2.5平方左右即可,只有空调等大功率用电器需要4平方左右的线,那么25平方铜线带多少千瓦?接下来小编将详细为大家介绍25平方铜线规格型号,以及铜线平方与电流对照表。
25平方铜线带多少千瓦
25平方铜线可以负载三相380V负载63KW,可以带单相220V负载6.4KW,具体计算方法如下:
1、导线平方与安全载流量对应表:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量:28A;
4平方毫米铜电源线的安全载流量:35A;
6平方毫米铜电源线的安全载流量:48A;
10平方毫米铜电源线的安全载流量:65A;
16平方毫米铜电源线的安全载流量:91A;
25平方毫米铜电源线的安全载流量:120A。
2、25平方铜线可以负荷功率为:
单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW
三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW
3、三相和单相有什么区别
单相电指的是一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
25平方铜线规格型号
1、25平方铜线规格型号
1芯:1.5--630mm
2芯:2*1.5--2*185mm
3芯:3*1.5-3*300mm
4芯:4*4-4*300mm
3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm
3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm
2、规格型号代码表示
(1)用途代码-不标为电力电缆,K-(控制缆),P-(信号缆);
(2)导体材料代码-不标为铜(也可以标为CU),L-(铝);
(3)内护层代码-Q-(铅包),L-(铝包),H-(橡套),V-(聚氯乙烯护套),内护套一般不标识;
(4)外护层代码-V-(聚氯乙烯),Y-(聚乙烯电力电缆);
(5)派生代码-D-(不滴流),P-(干绝缘);
(6)特殊产品代码-TH-(湿热带),TA-(干热带),ZR-(阻燃),NH-(耐火),WDZ-(低烟无卤、企业标准)。
一般情况下,电线表面都会印刷产品的规格型号,可以对应上述代码进行理解。
铜线平方与