建筑物接地电阻的要求 依据 GB50057-94(2000版) 《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措 施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和 电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω 。第三节、第二类防雷建筑物的防 雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω ,防直击雷接地装置宜和防雷 电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管 和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω 。架空和直接埋地 的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地, 其冲击接地电阻不应大于10Ω 。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、 引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连; 对架空金属管道尚应在距建筑 物约25m 处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω 。第四节、第三类防雷建筑物的防雷 措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω 。第3.4.9条:避雷器、 电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω 。 电源系统接地电阻的要求 依据 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 第14章接地与安全: 第14.7.5.3条要求, 当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω 。因此对于监控机房和通讯机房 接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω 。 依据 GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4 条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、 金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω 。第12.7.2条:输送危险物质的各 种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于 10Ω 。第12.7.3 条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚 静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω 。第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用 TN-S 或TN-C-S 系统,引入建筑物的电源线路, 中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω 。 石化接地电阻的要求 依据 GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油 罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω 。第14.2.3条:覆土 油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地 电阻不宜大于10Ω 。第14.2.10条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω 。电力和 信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。接地电阻不宜大于20Ω 。电缆与架空线路的连接 处,应装设过电压保护器。过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接 地电阻不宜大于10Ω 。第14.2.13条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接 地, 接地电阻不应大于20Ω 。 第14.2.16条:避雷针 (网、 带)的接地电阻, 不宜大于10Ω 。 第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的接地 装置,接地电阻不应大于10Ω 。第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、 钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于 20m ,每组接地电阻不应大于 10Ω 。14.3.15条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω 。第14.3.16条:石油库内防雷接 地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置, 其接地电阻不应大于4Ω 。 依据 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息 系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω 。第10.2.3条:液化受有气罐采 用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω 。第10.3.1条:地上或 管沟敷设的油品、 液化石油气和天然气管道的始、 末端和分支处应设防静电和防感应雷的联 合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω 。10.3.4条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω 。 依据 GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电 阻应小于10Ω 。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω 。第7.2.31条:当建筑 物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 第4章要求: 第四节接地的要求: 第4.4.2条接地电阻及相互关系要求,计算机系统直流工作地,接地电阻应按计算机系统具 体要求确定; 交流工作接地, 接地电阻不应大于4Ω ; 安全保护接地, 接地电阻不应大于4Ω ; 防雷接地接地电阻不应大于10Ω 。 诸地之间的关系及接法应依不同计算机系统的要求而定。 依据 GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求: 第6.4.2条、第6.4.3条要求,交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω ;安全保护接地,接地 电阻不应大于4Ω ;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;防雷接地,应 按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》执行。第6.4.3条要求交流工作接地、安全保护接 地、直流工作接地、防雷接地宜采用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。 有线电视系统接地电阻的要求 依据 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、 接地与安全防护:第2.5.4条要求系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω ,采 用综合接地时,接地电阻不得大于1Ω ; 移动通讯系统接地电阻的要求 依据 YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求, 5.0.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω ,对于年雷暴日小于20天的地区,其 接地电阻可小于10Ω ;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器 (100KVA 以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω 。5.0.3条:架空电力线上方的避雷 线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10Ω ,中间或末 端应小于30Ω 。 依据 YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》第4章:接地电阻的要求,4.0.1 条:微波中继续站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω ;微波枢纽站地网的工频接地电阻 值应不大于5Ω 。 。其接地电阻可小于10Ω ;5.0.2条:无源中继续站地网的工频接地电阻值 为20 ~ 30Ω 。 4.0.3 条: 架空电力线 与电力电缆 接口处的保 护接地以及 电力变压器 (100KVA 以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω 。4.0.4条:架空电力线上方的避雷 线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10Ω ,中间或末 端应小于30Ω 。