空调压缩机桩头烧坏处理的一些常见技巧--制冷百科 嘿嘿,大家好!好久不见了。来自 PHNIX 有个好消息要跟大家分享:就是我转正了!感谢广东芬尼克兹这两个月“恶魔般”的栽培!现在,梁先森会定期(5-7 时间间隔不定期更新)。今天要分享的是(看标题哈O(_)O哈哈~)。 压缩机是空调设备的工作的一个重要器件,由于其电流大,温度时低时高,容易造成水 分吸附。在维修当中,朋友们经常会遇到空调压缩机线圈正常,桩头的插座片,桩头柱生锈, 甚至锈掉甚至烧断的现象。下面是转载制冷百科的小编大大总结了几点供各位同仁参考借 如果压缩机桩头没有生锈,只是插片坏,一般简单方法就是将三根压缩机线掉头使用,还有就是直接更换插片。 如果压缩机的桩头插片单生锈,那么将锈处打磨干净,插上新的插头,套上热缩管或者涂上高压胶防潮胶,防止继续生锈。 如果压缩机插片基本没有,剩下三根柱子,一种方法是将16A左右三孔、电源插头、 插座、接线排里面的接线柱去掉铜片,穿过压缩机线再插入压缩机桩头然后将螺丝指住拧紧。 另一种方法就是用4-5 个粗3-5 公分长的厚铜管一头套接线柱,一头套压缩机线两头用封口 如果压缩机桩头很短无法实现以上3法,那就是焊接引线出来,对于焊接熟练的老师 傅不需要放掉氟利昂,对于生手就要一定放掉氟了。