一、 概述 1、 火灾显示盘是一种可以安装在楼层或独立防火分区的火灾报警显示装置。 与我公司生产的 JB-TGZL-JLV3 火灾报警控制器(以下简称控制器) 相连接。 能自动接收控制器的指令, 并显示其状态(火警或故障) 。 2、 该火灾显示盘箱体为壁挂式结构, 全数码显示。 电路采用单片微机控制,工作稳定可靠。 二、 主要性能指标: 1、 电源: 直流 24V(由控制器提供) 2、 使用环境: 温度-10℃-+50℃ 湿度< 95% 3、 产品尺寸: 200×150×30mm 4、 功耗: < 5W 5、 线制: 四线制 三、 基本功能与操作 1、 接收来自控制器确定的故障、 火警信号, 点亮信号灯, 发出声、 光报警, 显示火灾发生的区、 回路的地址号并保持。 光报警信号在控制器复位之前不能手动消除, 声报警信号可以按面板上的“消音”键消除, 消音灯此时亮起。 3、 火灾显示盘正常运行时面板上的通讯指示灯(绿色) 闪亮。 4、 本机在开机和复位时都有灯检功能, 灯检是对指示灯、 数码管、 音响进行的一种检查, 判断其是否正常。 5、 火灾显示盘中火警、 故障有多个存在时, 数码管会循环显示。 6、 火灾显示盘地址(包括本机号、 区域号、 起始地址、 结束地址、 偏移量) 由拨码开关设定(地址的设定: 地址设定采用二进制方式, 拨码开关的 1、 2、 3、4、 5、 6、 7、 8 位分别对应的地址号为 1、 2、 4、 8、 16、 32、 64、 128 号, 每一位拨向 ON 为有效) 。 如: 编号为 89 的设置为 1+8+16+64=89 将拨码开关第 1、 4、 5、 7 位拨到 ON 端即可。 本机号是指多台火灾显示盘在一个回路时该机器的编号, 最多 16 台; 区域号指在同一个回路里可以把它分成N个区某个区的编号; 起始地址是指在某个区域里最小的一个地址号; 结束地址是指在某个区域里最大的一个地址号; 偏移量是指在某个区域里的地址号增加N个数值。 7.本机地址的设置范围是:0~1 5 号总数是1 6 8 .区域号显示的设置范围是: 00~99 号总数是1 0 0 9 . 起始地址设置范围是: 000~2 0 0 (单回路最大地址是2 0 0 ) 1 0 结束地址设置范围是: 000~2 9 9 (所属区域的最大地址最大值+显示差值的≤2 9 9