在这个群组里我们配置了3台空调。最右侧的3列指示灯是空调的基本状态,“在线状态”指空调和监控主机之间通信状态,通信异常后该指示灯会翻转为红色。“运行状态”表示相应空调是否开机运行,关闭时翻转为红色。“告警状态”在空调发生告警后翻转为红色。 用户需要设置的第一个参数运行台数,设定运行台数后,系统会自动计算出备用机。例如:当用户设定运行台数为2时,备用台数为1。 在设定运行台数后,用户需要设定切换时间,设定好后按确认,系统会按照用户的设定时间自动进行切换空调的操作。 当用户有需要时,可以使用我们提供的高级功能:手动启动或停止空调。 使用手动功能需要进行如下操作:点击手/自动切换按钮,使空调处于手动许可状态,对应的显示会变为:手动,此时点击手动开启或关闭按钮,空调会进入手动强制运行/关闭的状态。