“自然调节空间内可接受室温舒服度确定方　法”规定的标准进行比对。　评估可能仅针对最坏情形,　即针对建筑物一般占用区最可能出现的热吸收情　形和(或)一般占用区中哪些不因主导气候条件影响而受益的地方。发现有　问题的区域应装备可操作式窗户,　以便用户可轻易打开和调整。　该区域不应　提供机械冷却,但可使用非空调风机械通用。　可通过对外部热吸收最厉害的样品房适宜位置的夏天温度的测量来证明与　规范的符合。　业主应提供由相当资质人员编制的报告,详细说明所采用的外部(太阳)热　吸收全部控制方式,以及测量设备、取样位置、测量时间、外部温度和主导　气候条件等细节。　能说明室内温度在　ASHRAE　55-2004　规定的可接受限度　80%内的,　即可得　分。　1　American　Society　of　Heating,　Refrigeration　and　Air-conditioning　Engineers.　ASHRAE　55-2004:　Thermal　Environmental　Conditions　for　Human　Occupancy.　Atlanta　2004.　6-30　页HK-BEAM　5/04　‘现存建筑物’　©　香港环保建筑协会　b)　空调调节时性能　测量的位置应包括每类房屋(占用区)至少一个样品房。房屋的类型由使用　的采暖通风与空调类型、设计占用密度、使用性质、分区等而定义。测量应　在无住户情况下取得。　测量中使用的传感器的精度应符合SO　7726　[2]　标准　或类似标准。为得到分数,其结果应能证明　90%的规定测量位置与规定设　计标准的符合、在规定的设计限度内。　2　International　Standard　Organization.　ISO　7726,　Ergonomics　of　the　thermal　environment　—　Instruments　for　measuring　physical　quantities.　1998.　6-31　页HK-BEAM　5/04　‘现存建筑物’　©　香港环保建筑协会　6　室内环境质量　6.6　照明质量　6.6.1　自然采光　例外　无　目标　最大程度地获得有利于健康和人的舒服度的日光。　可得分数　3　首要条件　无　分数要求　采光达到　PNAP　278　规定的立向采光系数水平的,或全部一般占用空间平　均采光系数(DF