:n4 H0 M3 U6Z0 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 10、16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185„„ (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码 表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:* K9 1~1016、25 35、50 70、95 120 以上 四倍三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10 10以下,载流量都是截面数值 的五倍。“100 上二”(读百上二)是指截面100 以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25 与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。 从上面的排列可以看出:除10 以下及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一 种倍数。4 D4c1 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25时的载流量的计算:!j0 S1h6 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围,它按口诀算为100 册为97安;而35 则相反,按口诀算为105 安,但查表为117 安。不过这对使用的影响并不 大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可略为 超过105 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最 大可达到 20 安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中 一般只标12 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过 25,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25,则打八折后再打九折,或简单按 一次打七折计算。+ S8D9 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的