热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。将交流接触器的输出端分别按ABC接入热继电器的输入端,将热继电器的二次动断触点串入交流接触器控制回路的电源公共端。