排气阀安装位置 集团 常德传 董事局主席总裁 青岛港集团有限公司 李书福 董事长 浙江吉 利集团 江南春 董事局主席、首席执行官 分众传媒 安治富 董事长 富临实业集团 段永平 总经理 步步高集团 南存辉 董事长 正泰集团 李宁 董事长 李宁体育用品 有限公司 吴鹰 总裁 UT 斯达康 梁稳根 董事长 三一重工集团 楼忠福 董事长 浙江 广厦控股股份有限公司 张近东 总裁 苏宁电器连锁集团股份有限公司 张宏伟 主席 兼总裁 东方集团 傅军 董事局主席 新华联集团 严晓群 董事长 南京斯威特集团 王志东 董事长 点击科技有限公司 李伟波 董事长 伟城实业(深圳)有限公司 求伯 君 董事长 金山软件 赵涛 董事局主席、总裁 步长集团 周连期 董事长 七匹狼集团 梁庆德 董事长兼总经理 格兰仕实业集团 陈年代 董事长 汇仁集团 李伯刚 董事长 兼总裁 成都地奥集团 陈晓 董事长 永乐家电 陈润光 董事长 光大企业集团 周 文麟 董事长 大连宏光集团 陈惠南 董事长 江苏华润集团 吴志泽 董事长 报喜鸟 集团 周耀 首页>>产品中心>>快速排气阀 一、产品概述: ZP-1 快速排气阀适用于工业介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体设备,以提高 输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。 特点 1、能够排除管道 中的气体,减少阻力节约 c 源。 2、当管道负压时,本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。 3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。 4、浮球托架为不锈钢,使用寿命长,安全可靠。 性能 技术参数 1、介质:清水 2、温度:常温 3、壳体强度试验压力:1.5MPa,无损坏。 4、浮球 密封试验压力:0.05∽1.1MPa 无漏水 5、阀体材料 : 灰铸铁 HT200 6、浮球托架:不锈钢 订货须知: 一、①快速排气阀产品名称与型号②快速排气阀口径③快速排气阀是否带附件二、若已经由设计 单位选定公司的快速排气阀型号,请按快速排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 自力式平衡阀 微量排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 排气阀>>快速进排气阀>>快速排气阀 产品详细信息 产品名称: 快速排气阀 产品型号: KP 产品口径: DN25-200 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 KP 快速排气阀作用原理: 管道在运转时,浮球停在球碗底部,进行大量排气,当管内空气排完,水冲进阀内,经过球碗然后反应 浮球,使浮球浮动关闭,管道在正常运转时,如有少量气体会集中到阀内到相当程度,阀内水位下降, 浮球随之下降,气体从小孔排出。如水泵停止,随时会产生负压力,浮球随时下降,进行大量吸气确保 管路安全。 主要用途: KP 快速排气阀适用于工业介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的效 率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。阀为圆桶状式阀体,共内部主要有不锈钢浮球及塞 头。 本阀装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机 使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。 主要特点: 1、能够排除管道中的气体,减少阻力节约能源。 2、当管道负压时,本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。 3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。 4、浮球托架为不锈钢,使用寿命长,安全可靠。 技术参数: 1.介质:清水 2.温度:常温 3.阀体:灰铸铁 HT200 4.浮球与塞头:不锈钢 5.密封材料:丁晴橡胶 6.阀体试验打压:1.5mpa 7.浮球、密封试验打压:0.05-1.1MPA 不漏水 KP 快速排气阀法兰连接尺寸: 公称通径 D DM(mm) 25 115 50 160 80 195 100 215 150 280 200 335 D1 D2 D3 H 85 65 140 285 125 102 160 340 160 135 205 490 180 158 240 545 240 212 300 615 295 268 380 730 Z-φd 4-14 4-14 4-18 8-18 8-23 8-23 KP-10 型快速排气阀每小时排气量表 规格 25 50 立方米/小时 2-88 85-352 80 19-795 100 27-1145 150 41-1709 200 76-3179 排气阀>>快速进排气阀>>快速排气阀 产品详细信息 产品名称: 快速排气阀 产品型号: KP 产品口径: DN25~DN500 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 快速排气阀作用原理: 管道在运转时,浮球停在球碗底部,进行大量排气,当管内空气排完,水冲进阀内,经过球碗然后反应 浮球,使浮球浮动关闭,管道在正常运转时,如有少量气体会集中到阀内到相当程度,阀内水位下降, 浮球随之下降,气体从小孔排出。如水泵停止,随时会产生负压力,浮球随时下降,进行大量吸气确保 管路安全。 快速排气阀主要用途 KP 快速排气阀适用于工业介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的 效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。阀为圆桶状式阀体,共内部主要有不锈钢浮球及 塞头。 本阀装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水 机使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。 快速排气阀主要特点 1、能够排除管道中的气体,减少阻力节约能源。 2、当管道负压时,本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。 3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。 4、浮球托架为不锈钢,使用寿命长,安全可靠。 快速排气阀技术参数: 1.介质:清水 2.温度:常温 3.阀体:灰铸铁 HT200 4.浮球与塞头:不锈钢 5.密封材料:丁晴橡胶 6.阀体试验打压:1.5mpa 7.浮球、密封试验打压:0.05-1.1MPA 不漏水 KP 快速排气阀法兰连接尺寸 公称通径 D DM(mm) D1 D2 D3 H 25 115 85 65 140 285 50 160 125 102 160 340 80 195 160 135 205 490 100 215 180 158 240 545 150 280 240 212 300 615 200 335 295 268 380 730 Z-φd 4-14 4-14 4-18 8-18 8-23 8-23 KP-10 型快速排气阀每小时排气量表 规格 25 50 立方米/小时 2-88 85-352 80 19-795 100 27-1145 150 41-1709 200 76-3179 排气阀>>高速排气阀>>全压高速排气阀 产品详细信息 产品名称: 全压高速排气阀 产品型号: PQ42X 产品口径: DN15-600 产品压力: 0.6-6.4MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 全压高速排气阀概述: 本产品用于管路上的最高点或弯头或有闭气的地方,来排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作。如不 装此阀,管道随时出现气阻,使管道出现水容量达不到设计要求,其次;管道在运转时出现停电、停泵管道 及时出现负压力会引起管道振动或破裂。排、进气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。 全压高速排气阀原理: 当水进入管路时,塞头停在定位架下部,进行大量排气,当空气排完时,水进入阀门把球浮起,传动塞头到关 闭,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体会聚集到管内上部,到相当程度,阀内水位 下降,浮球顺水下降气体从小孔排出,如出现停电、停泵,管道内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降, 打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。 首页>>产品中心>>双口排气阀 一、产品[双口排气阀]的详细资料: 产品名称:双口排气阀 产品特点:本阀门适用于温度不超过 100℃的水,热水管道上使管道内的空气全部排出。 二、双口排气阀连接尺寸: 公称通径 D 40 145 主要尺寸(mm) H H1 355 215 - L 适用介质 370 水 50 160 355 215 370 水 75 195 360 225 430 水 100 215 360 225 430 水 150 280 380 230 510 水 200 335 430 320 680 水 300 390 540 360 825 水 订货须知: 一、①双口排气阀产品名称与型号②双口排气阀口径③双口排气阀是否带附件二、若已经由设 计单位选定公司的双口排气阀型号,请按双口排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 不锈钢排气阀 排气阀>>双口排气阀>>双口排气阀 产品名称: 双口排气阀 产品型号: QB2 产品口径: DN50~DN200 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工 标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6 25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、 产品概括: 316L 、 铬 钼 钢 、 低 温 钢 、 钛 合 金 钢 等 。 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡 驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 双口排气阀产品概述: 本排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。当需要排出管道内的气体时,应逆时针方向旋转阀杆,使其 门上升,使管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内,并从排气嘴排出,随之管道内的水充满体腔内,使浮球在水的浮力作用 动将排气嘴堵塞,达到自行密封,管道在正常行中,水中的空气在压强的作用下,不断排入排气阀的体腔上部,迫使浮球下降, 封位置,这时空气又从排气嘴排出,随之,浮球又恢复到原来位置自密封,因此,排气阀在正常工作中阀门始终是开着的,浮球 述动作,空气不断排出,当需要检修或清扫体腔时,应将阀门关闭。本排气阀,顺时针旋转阀杆时为关闭。 注意事项: (1)注:D>350mm 管道请选单口排气阀(QB1-10)。 (2)安装双口排气阀,底下一定要安装一只保护阀门、球阀(Q41F-16),以免检修停水。 (3)如需方要求排气阀法兰大小尺寸如变动,请在合同上注明法兰连接尺寸。 双口排气阀用途及主要性能规范: 本阀适用于温度不超过 100℃的水,热水管道上使管道内的空气全部排出。 首页>>产品中心>>微量排气阀 一、产品[微量排气阀]的详细资料: 产品型号:ARVX 产品名称:微量排气阀 产品特点:ARVX 微量排气阀,在一般情况下,水中约含 2VOL%的溶解空气,主输水过程中,这 些空气由水中不断地释放出来,聚集在管线的高点处,形成空气袋(AIR POCKET),使输水变 得困难,系统的输水能力可因此下降约 5——15%。此微量排气阀主要功能就是排除这 2VOL%的 溶解空气,并适合装置于高层建筑,厂区内配管,小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及 节约能源。 二、产品概述: 单杆式微量排气阀,为一类似椭圆形阀体,内部所有零件包括浮球,杠杆,阀座等均 为不锈钢,内部使用标准排气孔径 1/16″,适合用于 pn16 工作压力环境。介质温度:0~80℃。 AVAX 型自动排气阀主要应用于暖通空调系统,往往安装在制高点或弯头等处,以排除管道中多 余气体、提高管路使用效率及降低能耗。介质温度:0~80℃。 三、主要技术参数: 公称压力:1.0~1.6MPa 公称通径:10~25mm 适用介质:水、油等非腐蚀性液体 适用温度:0~100℃ 试验标准:GB/T 13927 API598 主要外形连接尺寸 单位:mm DN 10(3/8") L1 47 H1 113 L2 102 H2 127 15(1/2") 47 113 102 127 20(3/4") 47 113 102 127 25(1") 47 113 102 127 订货须知: 一、①微量排气阀产品名称与型号②微量排气阀口径③微量排气阀是否带附件二、若已经由设 计单位选定公司的微量排气阀型号,请按微量排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 双口排气阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 不锈钢排气阀 首页>>产品中心>>快速排气阀 一、产品[快速排气阀]的详细资料: 产品型号:KP-10 产品名称:快速排气阀 产品特点:本产品设计合理,结构简单,体积小,排气量大,我厂在原基础上进行大量改进, 使 KP 型更完美,产品合格率可达 100%。本产品用于管道最高点或闭气的地方来排除管内气体 su 通管道,使管道运转正常,出水量达到设计要求,如不装此产品,管内气体形成气阻使管道 出水量达不到设计要求。管道在运转时出现停电,停泵管道随时会出现负压力会引起管道振动 或破裂,该排(吸)气阀就快速吸入大量空气,防止管道振动或破裂,确保管路安全。 二、作用原理: 当水进入管内时,浮球停在球桶下部进行大量排气,当气排完时,水进入阀内通过球桶把球浮 起关闭,停止排气,管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体会集中到管内上部到相 当程度,阀内水与球随时下降,气从不局限性排队出。 三、技术参数: 1、介质:清水 2、使用温度常温 3、阀体:灰铸铁 HT200 4、浮球与塞头:不锈钢 5、密封材料,丁腈橡胶。 6、阀体强度试压,1.5Mpa 7、密封试验压力 0.05-1.1Mpa 四、排气量表 (按每秒流速成.1.5-3.0 米计算): 规格 200 立方米/小时 25 50 80 80 4-8 11-22 22-40 42-60 100 61-122 150 83-166 五、快速排气阀主要尺寸: 公称通径 D (DN) D1 D2 D3 H Z-фd 25 115 85 65 140 285 4-14 50 160 125 102 200 340 4-14 80 195 160 135 230 490 4-18 100 215 180 158 250 545 4-18 150 280 240 212 300 615 8-23 200 335 295 268 380 730 8-23 订货须知: 一、①快速排气阀产品名称与型号②快速排气阀口径③快速排气阀是否带附件二、若已经由设 计单位选定公司的快速排气阀型号,请按快速排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 微量排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 单口排气阀 不锈钢排气阀 首页>>产品中心>>不锈钢排气阀 一、产品概述: 产品名称:不锈钢排气阀 产品型号:P11H-16P 产品材质: 不锈钢(304.304L.316.316L) 制造标准: 国标(GB),美标(API),日标(JIS) 产品介绍:P11H-16P 自动排气阀全部采用不锈钢制造。体积小结构新颖。适用于排除热水采暖系统及 冷水管道中的气体,阻止液体溢出。不锈钢排气阀|上海排气阀厂-上海不锈钢排气阀优质产品,专业生产 不锈钢排气阀系列的排气阀产品,包括不锈钢排气阀的经营及不锈钢排气阀的销售,本页包含不锈钢排气 阀的图片及不锈钢排气阀的详细及不锈钢排气阀技术和不锈钢排气阀的参数。欢迎您来电咨询不锈钢排 气阀系列,不锈钢排气阀产品的详细信息,服务热线:021-63540895,传真:021-63172805,不锈 钢排气阀种类有很多,不同不锈钢排气阀的应用范围也会有细微的差别,而本公司将会为您提供全方位 的解决方案。不锈钢排气阀厂,不锈钢排气阀系列, 不锈钢排气阀,不锈钢排气阀生产商, 不锈钢排气阀, 不锈钢排气阀系列,不锈钢排气阀代理商,不锈钢排气阀系列, 不锈钢排气阀,不锈钢排气阀经销商 型号 规格 H D P11H-16P DN 15 184 70 P11H-16P DN 20 184 70 P11H-16P DN 25 184 70 订货须知: 一、①不锈钢排气阀产品名称与型号②不锈钢排气阀口径③不锈钢排气阀是否带附件二、若已经由设计 单位选定公司的不锈钢排气阀型号,请按不锈钢排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 微量排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 首页>>产品中心>>单口排气阀 一、产品概述: 产品型号:QB1-10 产品名称:单口排气阀 产品特点:本阀门为圆桶状式阀体,其内部结构主要有不锈钢浮球。本阀分为丝扣式和法兰式 两种排气阀。 QBI 型适用与工作温度≤80℃的管路上,作为排除管路内气体的设备。 二、工作原理: 管内开始注水时,浮球会慢慢向上浮起,此时本阀已进行排气。当达到一定压力的进修,浮球 紧顶住橡胶圈,说明空气已全部从排气嘴排出。 三、零件材料: 1、 阀体、铸铁 2、 阀盖、铸铁 3、 浮球、不锈钢 4、 塞头、橡胶 5、 排气阀、黄铜 6、 螺丝、螺帽、元钢 四、单口排气阀主要尺寸: DN H D D1 Z-фd 15 245 195 160 4-18 法兰式 20 245 195 160 4-18 25 245 195 160 4-18 15、20 245 丝口式 25、32 245 40、50 310 订货须知: 一、①单口排气阀产品名称与型号②单口排气阀口径③单口排气阀是否带附件二、若已经由设 计单位选定公司的单口排气阀型号,请按单口排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 微量排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 不锈钢排气阀 排气阀>>单口排气阀>>单口排气阀 产品名称: 单口排气阀 产品型号: QB1 产品口径: DN15~DN50 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标 准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、 JPI、英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸 钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻 钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、 产品概括: 316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压 力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。 连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对 焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、 气动、液动、电动。 产品详细信息 QB 排气阀概述 1. 本阀为圆桶式阀体,其内部结构主要有不锈钢浮球。本阀分为丝扣式和法兰式两种排气阀。 2. QB1 型适用与工作温度≤80℃的管路上,作为排除管路内气体的设备。 单口排气阀工作原理 管内开始注水时,浮球会慢慢向上浮起,此时本阀已进行排气。当达到一定压力的时候,浮球紧顶住橡胶圈,说明空气 已全部从排气嘴排出。 单口排气阀零件材料 1.阀体、铸铁 2.阀盖、铸铁 3.浮球、不锈钢 4. 塞头、橡胶 5.排气嘴、黄铜 6.螺丝、螺帽、元钢 单口排气阀主要尺寸 单位:mm DN 15 法兰式 20 25 15、20 丝口式 25、32 40、50 H D D1 Z-Φd 245 195 160 4-18 245 195 160 4-18 245 195 160 4-18 245 245 310 排气阀>>单口排气阀>>单口自动排气阀 产品详细信息 产品名称: 单口自动排气阀 产品型号: QB1 产品口径: DN15-80 产品压力: 1.6Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 QB1 单口自动排气阀概述: QB1 单口排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。用于小口径管道上(管子为 φ50-200),它作为管道的排气作用,使管道不会出现闭气、气阻,如水泵停电时管内随时会出现负压力,自 动吸气可保护管道安全。 作用原理: 当需要排出管道内的气体时,管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内,并从排气嘴排出,随之管道 内的水充满体腔内,使浮球在水的浮力作用下,向上移动将排气嘴堵塞,达到自行密封,管道在正常行 中,水中的空气在压强的作用下,不断排入排气阀的体腔上部,迫使浮球下降,离开原来密封位置,这 时空气又从排气嘴排出,随之,浮球又恢复到原来位置自密封,因此,排气阀在正常工作中阀门始终是 开着的,浮球不断重复上述动作,空气不断排出。当需要检修或清扫体腔时,应将阀门关闭。 用途及主要性能规范: 1、本阀适用于温度不超过 100℃的水、热水管道上使管道内的空气全部排出。 2、安装双口排气阀,底下一定要安装一只保护阀门、球阀(Q41F-16),以免检验停水。 3、如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动,请在合同上注明法兰连接尺寸。 主要零配件 1 2 阀体 空心球 3 密封垫 4 阀盖 5 排气咀 6 垫圈 7 螺母 8 双头螺柱 主要外形连接尺寸 型号 QB1-10 法兰式 QB1-10 丝口式 公称通径 Dg 15 20 25 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 主要及连接尺寸 D D1 D2 H 介质 195 160 85 330 水 195 160 85 330 水 195 160 85 330 水 280 水 280 水 280 水 280 水 280 水 阀体材料 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 铸铁、铸钢 首页>>产品中心>>复合式排气阀 一、产品[复合式排气阀]的详细资料: 产品型号:CARX 产品名称:复合式排气阀 产品特点:本产品用于管路上的最高点有闭气的地方,来排除管内的气体来疏通管首,达到正 常工作,如不装排气阀,管内流动的液体会产生动热引起气体形成短路,使管道出水容量达不 到设计要求,其次,管道在运转时出现停电、停泵管道会出现负压力会引起管道振动或破裂, 排(吸)气阀就迅速反空气吸入客内,防止管道振动或破裂。 二、作用原理: 当水进入管道时,塞头停在定位架下部,进行大量排气,当空气排完时,水进入阀内把球浮起 传动塞头到关闭,停止排气。如管道在正常运转时自然会产生少量气体会聚到管内上部,到相 当程度,阀内水位下降,浮球随时下降气体从小孔排出。如出现停电,停泵,管内水流空时, 管内随时会出现负压力,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔大量进气确保管道安全。 三、技术参数: 1、介质:清水 2、使用温度:常温 3、阀体:灰铸铁 HT200 4、浮球与塞头:不锈钢 5、密封材料:丁腈橡胶 6、阀体强度打压:1.5Mpa 7、密封试验打压:0.05-1.1Mpa 不漏水 四、外形尺寸(尺寸单位:mm): 公称通径(DN) H L L1 20/25 400 290 180 50 480 370 200 80 600 420 250 100 600 420 250 150 750 600 350 200 870 670 410 五、零件材料: NO 名称 材质 1 阀体 HT200 2 阀盖 HT200 3 浮球 304 不锈钢 4 阀瓣 黄铜、不锈钢 5 杠杆 H59 黄铜 6 塞头 不锈钢 六、排气量表(按每秒 1.5-3.0 米计算): 规格 25 55 80 100 150 200 250 300 350 400 200 米 3/小 4-8 10-20 25-50 40-80 61-122 83-166 100-200 170-340 240-480 330-660 时 订货须知: 一、①双口排气阀产品名称与型号②双口排气阀口径③双口排气阀是否带附件二、若已经由设 计单位选定公司的双口排气阀型号,请按双口排气阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 快速排气阀 自力式平衡阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 不锈钢排气阀 排气阀>>复合式排气阀>>复合式排气阀 产品详细信息 产品名称: 复合式排气阀 产品型号: CARX 产品口径: DN20~DN100 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 复合式排气阀概况: 本产品用于管路上的最高点或有闭气的地方,排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作,如不装排气 阀,管内流动的液体产生动热引起气体,形成短路,使管道出水容量达不到要求,其次,管道运转时出 现停电、停泵管道会出现负压力,而会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防 止管道振动或破裂。 复合式排气阀作用原理: 当管内开始注水时,塞头停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内积水浮球被浮起,传动 塞头至关闭位置,停止大量排气;当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水 位下降,浮球随之下降,此时空气则由小孔排出。当抽水机停止,管内水流空时,或遇管内产生负压时, 此时塞头开启,吸入空气确保管线安全。 复合式排气阀结构与用途: 本阀为圆桶状式阀体,共内部主要有不锈钢浮球及塞头。 本阀装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机使用 效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。 复合式排气阀技术参数: 1.介质:清水 2.温度:常温 3.阀体:灰铸铁 HT200 4.浮球与塞头:不锈钢 5.密封材料:丁晴橡胶 6.阀体试验打压:1.5mpa 7.浮球、密封试验打压: 0.05-1.1MPA 不漏水 复合式排气阀零件材质 序号 1 2 3 4 5 6 复合式排气阀主要外形及连接尺寸 名称 阀体 阀盖 浮球 杠杆架 杆 塞头 材质 HT200 HT200 SUS 304 铸铜 ZH59 铸铜 ZH59 丁睛橡胶 NBR 公称通径 尺 寸(mm) 型号 DN(mm) H L L1 D D1 D2 z-φd 20 375 290 180 105 75 55 4-12 CARX-1.0 25 375 290 180 115 85 65 4-14 50 480 360 205 160 125 100 4-14 CARX-1.6 80 520 405 245 195 160 135 4-18 100 530 405 245 215 180 155 4-18 CARX 复合式排气阀每小时排气量表 规格 DN 25 50 80 100 150 200 250 300 350 400 立方米/小时 2-88 85-352 22-904 34-1413 76-3179 135-8831 212-8831 305-12717 415-17309 542-22608 排气阀>>铜排气阀>>黄铜排气阀 产品详细信息 产品名称: 黄铜排气阀 产品型号: AVAX 产品口径: DN10-50 产品压力: 0.6-6.4MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机 械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、 日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、 碳 钢 、 WCB 、 WC6 、 WC9 、 20#、25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、304L、 产品概括: 316、316L、铬钼钢、低温钢、 钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、 对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 黄铜排气阀概述: AVAX 型黄铜排气阀自动排气阀主要应用于暖通空调系统,往往安装在制高点或弯头等处以排除管道中 多余气体、提高管路使用效率及降低能耗。介质温度:0~80℃。 黄铜排气阀参数: 适用介质:水、油等非腐蚀性液体 试验标准:GB/T 13927 API598 黄铜排气阀主要零件: 名称 阀盖、阀体 材质 球墨铸铁 AVAX 黄铜排气阀 ARVX 微量排气阀 浮球 杠杆、杠杆架 塞头 304 不锈钢 304 不锈钢 合成橡胶 BUNA-NVITOL 全铜 黄铜排气阀主要连接尺寸参数: DN 10(3/8") L1 47 H1 113 L2 102 H2 127 15(1/2") 47 113 102 127 20(3/4") 47 113 102 127 25(1") 47 113 102 127 庭 董事长 红豆集团 王振滔 董事长兼总裁 奥康集团 施文博 董事局主席 福建恒 安集团 黄东方 董事长 双菱集团 郑坚江 总裁 宁波三星集团 陆克平 董事长 江苏阳光集团公司 梁建章 CEO 携程网 胡成中 董事长 德力西集团 韩召善 董 事长 盼盼集团 张力 总裁 富力地产集团 张鸿毓 董事长 千里马集团 许连捷 总裁 福建恒安集团 胡明聪 总裁 白云电气集团 车建兴 董事长、总经理 红星家具集团 周和平 董事长、总经理 上海和平企业集团 黄俊钦 总裁 新恒基集团 徐之伟 董事 长、总裁 隆力奇集团 李春友 董事局主席 中国古今建设集团 徐继来 董事长 北京建通 兴业环境科技有限公司 倪文驹 董事长 北京京煤集团有限责任公司 孙海瑜 总经理 南 京润在生物科技股份公司 汤燕雯 董事长 常州市长兴集团有限公司 李君亭 董事长兼 总经理 河北省深州市金城集团 江雄 董事局主席 中国消防集团 张瀛岑 董事长 河 南省天伦集团 王东 董事长 北京金隅集团有限责任公司 陈小平 总裁 中国光大国 际有限公司 张根虎 总经理 山西省煤炭运销总公司 肖贵玉 董事长 上海纺织控股 集团公司 冯耀良 董事长 广州华新集团有限公司 陈东升 董事长 泰康人寿保险股份有 限公司 王殿甫 董事局主席 创维集团 林回忠 总经理 江西杜拉克国际酿造有限公司 林金镖 董事长 上海中镖集团公司 刘晓光 总经理 北京首创集团有限公司 刘龙华 董事长 北京城建集团有限责任公司 杨芳维 董事长 四川宏日投资集团 雷鉴 总裁 北京嘉恒投资集团 冯东明 董事长 美克集团 顾云奎 董事长 江苏永鼎集团 韩国龙 董事长 冠城集团 骆宝成 执行主席 中国西部国际控股公司 李惠 总经理 四川三惠贸 易有限公司 徐茂根 董事长 浙江远东化纤集团 昝圣达 董事长、总经理 江苏综艺集 团 张忠泉 董事长 黄河实业投资 郑胜涛 董事长、总裁 神力集团 赵子赫 董事长 天津米科尔工贸 李新炎 董事局主席 中国龙工集团 黄巧灵 董事局主席 宋城集团 黄少良 总裁 旭飞集团 黄伟 董事长 新湖集团 刘卫民 董事长 京唐港股份有限责任 公司 王舟君 董事长 杭州四季青物流配套有限公司 鲍光华 董事长 温州市芬尼斯 皮革化工有限公司 周述明 董事长 郑州中联制冷空调有限公司 梁浪 总经理 广东 三良堂药业有限公司 冯光成 董事会主席 光宇集团有限公司 施建祥 董事会主席 上海快鹿投资集团 李大东 董事长 中安科技集团有限公司 获得“2006 中国最具影响力 的财富企业”名单——100 家 海尔集团公司 联想控股有限公司 上海宝钢集团公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 海信集团有限公司 中国中化集团公司 中国 第一汽车集团公司 青岛啤酒股份有限公司 创维集团 青岛港集团有限公司 中国 南方航空集团公司 国美电器有限公司 贵州茅台酒股份有限公司 北京北大方正 集团公司 中国太平洋建设集团 北京首都创业集团有限公司 中国古今建设集团 北京燕京啤酒集团公司 大化集团股份有限责任公司 北京同仁堂 中关村科技发展股 份有限公司 北京嘉恒投资集团 北京建通兴业环境科技有限公司 夏新电子股份有 限公司 南京金榜集团 正泰集团有限公司 清华同方股份有限公司 天津渤海 化工集团公司 东风汽车公司 万科企业股份有限公司 北京能源投资集团公司 重庆力帆实业(集团)有限公司 海南海航集团有限公司 浙江吉利控股集团有限公司 中国华源集团公司 中国东方航空股份有限公司 农夫山泉股份有限公司 华北制 药集团有限责任公司 上海三菱电梯有限公司 TCL 集团股份有限公司 中国中煤能源 集团公司 江苏隆力奇集团 郑州宇通集团有限公司 隆鑫集团有限公司 沈阳 飞机工业(集团)有限公司 长城汽车股份有限公司 中国南方机车车辆集团 中国 蓝星(集团)总公司 中国东方电气集团公司 大唐国际发电股份有限公司 浙江中成 控股集团有限公司 中国长江航运(集团)总公司 徐州矿务集团有限公司 浙江广 厦控股投资有限公司 中国大唐集团公司 石家庄三鹿集团股份有限公司 哈药集团 有限公司 南京汽车集团有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 攀枝花钢铁(集团) 公司 双汇实业集团公司 广东格兰仕集团有限公司 中国纺织品进出口总公司 和 中联合投资咨询有限公司 苏宁电器连锁集团股份有限公司 河南省漯河市双汇实业 集团公司 上海纺织控股集团公司 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 昌河飞机工 业(集团)有限责任公司 哈尔滨飞机工业(集团)有限责任公司 四川三惠贸易有限公司 统 一润滑油 中国光大国际有限公司 珠海格力集团公司 宁波波导股份有限公司 北京金隅集团有限责任公司 际高集团 天正集团有限公司 江铃汽车集团公司 天士力集团 杉杉集团有限公司 中国人寿保险集团公司 广西玉柴机器集团 修 正药业 杭州娃哈哈集团有限公司 浙江椒光集团 阜新白仙翁麦饭石系列商品开发 有限公司 江西杜拉克国际酿造有限公司 河南省天伦集团 红云烟草集团 北京 王府井百货集团股份有限公司 徐州工程机械集团有限公司 苏州中茵集团有限公司 河北省深州市金城集团 黑龙江佳星玻璃股份有限公司 北京龙脉温泉疗养院 新 疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 苏州创元(集团)有限公司 江苏雨润食品产 业集团有限公司 湘火炬汽车集团股份有限公司 获得“2006 中国最具影响力的财富品牌” 名单——100 家 海尔 联想 中国移动 茅台 青岛啤酒 五粮液 同仁堂 海信 伊利 蒙牛 创维 燕京 金六福 李宁 鲁花 奇瑞汽车 全聚 德 鄂尔多斯 双汇 SOHO 国美电器 乐百氏 自然美 东软 吉利 汽车 格兰仕 美的 夏新 七匹狼 田七 清华同方 恒源祥 雅戈尔 娃哈哈 农夫山泉 金龙 宗申 波斯登 张裕 波导 隆力奇 南孚电池 雅倩 雕牌 用友 丁家宜 喜之郎 苏宁电器 云烟 中复电讯 三鹿 首创置业 安踏 东易日盛 中信银行 志高空调 杜拉克 纽曼 北京华 联 友仪手套 三惠连锁 古今 红蜻蜓 神舟电脑 圣象地板 衡水老