低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。
1.三相电动机
电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式为I=KP
式中I---三相异步电动机的额定电流(A)
P---电动机的功率(KW)K---系数