横流式闭式冷却塔工作原理及构造 闭式冷却塔的横流方式也叫横流闭式冷却塔,横流闭式冷却塔管片排水不快和不净一直是尚未解决的技术难题。冷却塔停运时,若管片内存有水,低温下结冰,会冻裂管片,导致整机故障。除此之外,管内有冰时,由于水锤现象等很容易导致开机爆管。 横流闭式冷却塔,简称闭塔。由于其在低噪声、低能耗方面的优势,越来越成为闭式冷却塔中的常用塔形。图1是一种横流闭式冷却塔的结构原理图。管内流体的热量经管壁传给管外流动的喷淋水,再由喷淋水传给空气。所谓横流,指从塔体侧面进风,空气在换热器内的流动方向与喷淋水流向近似成90°,空气横掠管片,但管内被冷却水在管程总方向的流动与空气流向相反,仍呈逆流状态。各种横流密闭式冷却塔,虽然换热模块各不相同,但有共同的特点,其传热管一般为一组由平行直管加U形弯头组成的蛇型管片,各管片并联于竖直集管,每一管片与水平面有一小的倾角,如图2,使被冷却水入口侧略高于被冷却水出口侧,以便停用时放水和开启时排气,同时有利于导风(风机置塔顶抽吸)。 对闭式冷却塔等管片式换热类设备,为避免低温天气冻裂管片,停运时应把管片内的循环水排除。但是目前横流闭式冷却塔普遍存在放水速度慢和排不净的问题导致管片冻裂,另外,由于排水不净,即使没有冻裂,若管内局部结冰,水锤现象[1]也可能导致开机爆管等整机故障,因此横流闭式冷却塔在现实使用中冻裂故障频繁,不论国内品牌还是国外品牌无一例外,图3是实际使用中在冬季被损坏的管片。 解决此问题最根本的方法是将管片内的水放干净,因此研究和解决管片排水问题,不仅对非定常流动的研究具有理论意义,而且更有现实的应用价值。从一般管道的排水得到启发,排水畅通与否和管道的倾斜角度有关,排水管道在铺设的时候都要求有一定的倾斜度。对于排水管道,如生活污水管道,工业废水管道等,设计手册中对其最小坡度都有限制和说明[2]。基于此,我们在实验中改变管片的倾斜角度,研究不同角度下的排水情况,包括排水速度大小和余水量多少。并在此基础上做了理论分析,给出解决方法。 河北华盛节能设备有限公司是大型玻璃钢冷却塔,全钢冷却塔,玻璃钢净化塔,玻璃钢脱硫塔等系列产品专业制造商.常年低价供应各种规格型号冷却塔价格优惠,厂家直销,咨询热线:18732818066