煤矿电气设备失爆判定标准(摘要)-煤矿电气试验规程 时间:2011-02-23 12:14:12 来源: 简介:煤矿电气设备失爆判定标准(摘要) 失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 (一) 外壳有裂纹、 开焊、 严重变形。 严重变形是指长度超过 50 mm, 同时凹凸深度超过 5 mm。 (二) 隔爆外壳有锈皮脱落、 联锁装置不全、 变形, 起不到机械连锁作用的, 防爆面锈蚀的。 (三)隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。 (四) 设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏, 如隔爆型电动机内的隔爆尽缘座被往掉等情况。 (五)改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电间隔不符合规定者。 (六)用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺 孔滑扣。 (七)隔爆接合面的表面粗糙度不 于6.3(Ra 值); 大 操纵杆的表面粗糙度不大于 3.2(Ra 值)。 (八)隔爆面绣迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 (九)结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过 5 个,且其直径不超过 0.5mm,深度 不超过 1 mm 的隔爆面不为失爆。 (十)对于机械伤痕深度、宽度均不超 0.5mm ,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度 50%,个别伤痕深度不超过 1 mm,其伤痕距结合面最短无伤间隔相加不大于相应容积规定 的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 (十一)隔爆面上不答应有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过 隔爆面宽度的 1/8 不在此限) (十二)隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化 后也涂凡士林油)如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。 涂油应在防爆上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。 (如磷化面脱落小于隔爆面径向长 度 1/3 并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。 (十三)隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深进孔长度应不小 于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件即是不小于螺纹直径的 1.5 倍),如螺孔深度不够螺纹 直径尺寸,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 (十四)螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母 1~3 个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少 螺栓的伸出长度。 (十五) 卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手板动喇叭嘴上下左右晃动时, 喇叭嘴无明 显晃动为准。 螺旋式喇叭嘴最少齿合扣数不的低于 6 扣, 拧紧程度一般用单手用力拧不动为 合格。 (十六) 隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽 (用弹簧垫圈时其规格应于螺栓直径一 致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动,无弹簧垫圈(或背帽)和弹垫不合格者均 为失爆。 (十七)隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则为失爆。 二、设备的电缆引进装置:喇叭嘴应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况属于失爆: (一)密封圈内径大于引进电缆外径 1mm 以上。 (二)密封圈尺寸不符合规定。 (三)密封圈的单孔内穿进多跟电缆。 (四)将密封圈割开套在电缆上。 (五)密封圈部分破坏。 (六)密封圈的硬度达不到邵氏硬度 45°~55°的要求,老化、失往弹性、变质、变形, 有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。 (七)密封圈没有完全套在电缆护套上。 (八)密封圈与电缆护套之间有其他包扎物。 (九)一个引进装置(喇叭咀)内用多个密封圈。 (十)空闲引进装置(喇叭咀)没有密封挡板时;挡板直径比引进装置内径小 2mm 以上,挡 板厚度小于 2mm 以上。 (十一)挡板放在密封圈里边的;金属圈放在挡板和密封圈之间的。 (十二) 进线咀压紧后没有余量或进线咀内缘压不紧密封圈, 或密封圈端面与器壁接触不严, 或密封圈能活动的。 (十三)压盘式引进装置缺压紧螺栓或未上紧。 (十四) 压紧螺母式引进装置因乱扣、 锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使压紧螺母 旋转超过半圈的。 (十五)使用压紧螺母式引进装置,在螺母与密封圈之间缺少金属垫圈的。 (十六)电缆在引进装置处能轻易往返抽动的。 (十七)备用的高压接线口缺挡板或挡板不合格的。 (十八)电缆引进装置(喇叭咀)有亲嘴现象。 (十九)密封圈尺寸需符合以下规定,如有一项达不到均属于失爆。 A、密封圈外径与进线装置内径差应符合下表: D(mm )表示密封圈外径 D0 (mm ) 表示进线装置内径 D≤20 时 D0-D≤1 2060 时 D0-D≤2 B、密封圈的宽度不小于电缆直径的 0.7 倍,且不小于 10mm 。 C、密封圈的厚度不小于电缆直径的 0.3 倍(70 平方毫米以上电缆除外),且不小 于 4mm 。 (二十)密封圈刀削后应整洁圆滑不得出现锯齿状,锯齿直径不得大于 2 毫米(包括 2 毫 米)。 (二十一)不用的接线嘴要分别用密封圈、挡板、金属圈依次装进,压紧。 (二十二)凡有电缆压线板的电器,引进、引出电缆必须用压线板压紧,压线板未压紧电 缆均属失爆,压扁量不得超过电缆直径的 10%。 (二十三)低压隔爆开关接线室不允许电源侧进出线至负荷侧接线,或由负荷侧进出线至 电源侧接线,磁力起动器的小喇叭嘴严禁引进、引出动力线。否则为失爆。 (二十四)电缆护套伸进器壁要符合 5-15 毫米的要求,小于 5 毫米为失爆。如粗电缆穿 不进时,可将深进部分均匀锉细。 (二十五)两相低压导线裸露部分的空气间隙:500 伏以下不小于 6 毫米,500 伏以上不 小于 10 毫米,不则为失爆。 (二十六)采用铠装电缆供电时,使用密封圈要全部套在铅皮上,或者用尽缘胶灌至三叉 口以上。未接线的接线嘴应用同等厚度的法兰和堵板或用绝缘胶堵死,否则为失爆。 三、隔爆型插接装置:有下列情况属于失爆: (一)煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反即为失爆。 (二)电源电压低于 1140V 的插接装置,缺少防止忽然拔脱的装置,电压在 1140V 以上的 插接装置缺电气联接锁的装置。 四、电缆:有下列情况属于失爆: (一)井下供电使用延燃橡套电缆。 (二)电缆接头没冷补,用胶带裹缠。 (三)电缆受损严重、破皮外露芯线。 (四)超负荷运行,电缆严重发热(≥40℃)。 五、井下供电应做到: (一)无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头。 (二)有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置。 (三)电缆悬挂整洁,设备硐室清洁整洁;防护装置安全,绝缘用具全,图纸资料全。 (四)坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用瓦斯电和 风电闭锁。 附:1、鸡爪子 A、橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者; B、动力(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)电缆的连接不采用接线 盒的接头; C、铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填或充填不严密(漏出芯线)。 2、 羊尾巴: 电缆末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。 电气设备接线嘴 (包 括五小电气元件)2 米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。 3、明接头:电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操纵者均属明接头。 4、破口: A、橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者; B、橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度不超过 20mm ,或沿周长 三分之一者。