y(女)=∑bi x(k-i )-∑aj y(k一,)(F.3) D L/T280一2012式中:Y——滤波器的输出;k——当前时刻采样点基数值;,,r一移动平均阶数:r一滤波器的输入;研——输出信号的自回归参数;一——自回归阶数:6,——输入信号的移动平均参数。数字滤波器通用公式如式( E3) 所示。当n>0时,为无限冲击响应滤波器;当"=0时,为有限冲击响应滤波器。无限冲击响应滤波器计算量小,但是相位为非线性,会产生不易补偿的附加相位偏移;有限冲击滤波器可以得到严格的线性相位,但是计算量较大。F.4动态测量的带宽通常,测量带宽为45H z~55H z表示对该范围内的信号无衰减,对带外( 即低于45H z和高于55H z)信号全部抑制为零,物理可实现的滤波器如图F.1所示。虽然,滤波器可以满足测量带宽的要求,但是,滤波器会增加装置的测量延迟。试验表明,当输入信号发生阶跃跳变时,滤波器造成的延迟可以超过l O O m s,这种延迟不能满足及时准确反映电网快速变化的要求。通常情况下,由于带外数据所占比重不大,同步相量测量装置可不对带外数据进行滤波处理。