从线的颜色上来区分:火线用红色的线,零线用淡蓝色的线、地线用黄绿相间的双色线。
下面是不从颜色上来区分火线、零线、地线的简单方法:
所需工具:请准备好一支测电笔、一个小功率用电器、配电箱中要装有漏电保护器。
1、进户线中火线和零线的确定:测电笔去测定:亮的那根是火线,不亮的那根是零线。
2、接线盒中火线、零线和地线的确定:
1)火线的确定:用测电笔去测定,亮的是火线,不亮的是零线和地线。
2)关键是零线和地线的区分:分别用火线(上面的方法中已经确定的火线)去和零线、地线接通小功率用电器:小功率电器能正常工作的,除火线外,另一根就是零线(零线是不能断开的,包括关闭开关,否则二根线会全亮);漏电保安器跳开的,二根线中除火线外,另一根就是地线。
零线:一般工业用电采用的是三相正弦交流电,它们相位角互差120度。电力传输通常以三相四线的方式进线,我们把变压器三相绕组的尾端连接在一起,称为中性点,从中性点引出的线就中性线(零线)。
地线:我们通常把电源中性点接地,然后从中性线上引出一条保护线后重复接地,就叫地线。地线的作用是把设备或用电器的金属外壳可靠的与大地连接在一起,当用电设备发生故障而金属外壳意外带电时,保护人体不触电。
如何区分零线和地线
一般来说区分零线和地线的方法有以下三种:
1、颜色区分
这个方法仅供参考,红色不一定就是火线,因为很多电工不按标准用线
火线(L):须用红色、黄色、绿色
零线(N):须用黑色、蓝色
地线(PE):需用黄、绿双色线
如果是3孔插座,一般都是左零右火,中间地线。
2.最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两条线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。
3、漏电断路器
在总线上面装一个漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线、或火线和地线上。如果漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。
4、如果在家里
(1)用电子式验电笔测三条电线,电压高的是火线,电压低的是零线,几乎没有电压的是地线
(2)拿一个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两根线和火线接在灯头上,从亮度上可以判断零线和地线。亮的是零,稍暗的是地。
(3)表将万用表置于交流档250v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
接错的后果
1、地线不能接到零线上,如果接反或混接,虽然电器可以正常工作,但是比较危险。当零线故障时会导致所有的设备外壳带电(正常的用电器也不例外)。如果装有漏电断路器,混接是漏电开关会跳闸。
2、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。