朋友 给你查了个资料。以后多上网查查。呵呵 希望有帮助。 火灾易产生大量烟气,烟气具有毒害性、减光性和恐怖性,严重影响人员疏散和灭火救援行动,危害很大,是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。因此在高层建筑、地下建筑和石化企业、电子厂房中一般都按要求设有防排烟设施,但是从消防部门对消防设施的检查情况来看,这些建筑中的防排烟系统排烟量常常达不到规定的要求。 分析其原因主要有: 一、排烟口都设在室外,为了遮雨和防止鸟类进入,一般都在排烟口上设有防鸟栏和遮雨百页,如设遮雨百页,阻力就大,还有的设在房间内,排烟口没有直接朝向窗口,而是对准墙面,就会影响到烟气的排出。 二、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m不划防火分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算,担负两个或两防烟分区时及中庭体积大小另有规定,如设计时没有留有余地或采购时风机规格型号不符就直接影响排烟量。 三、排烟机在运输过程中或运至施工现场受到碰撞致使排烟风机外壳变形也会影响排烟量。 四、排烟防火阀质量差,内部弹簧拉力不足,当烟气流通时阀片不能保持水平,而产生一定的倾斜角度,影响烟气通过。 五、排烟风管上为了防震,一般都设有软接头,软接头与硬管相接不严密,常有漏烟气现象。 六、有的风机安装与管道安装错位,影响到烟气流通。 七、管道接头漏烟气,个别采用无机或阻燃玻璃钢风管,在排烟机启动之后甚至破裂。 八、管道过长,弯头转角多,阻力大,影响烟气流速。 九、管道内阻力大,有的管道内有蛇皮袋、塑料薄膜等杂物未清理,有的砖砌排烟道内壁未粉刷,不光滑,造成阻力大。 十、管道规格不符,管道截面积与设计截面积应当相匹配,有的因与其他管道安装有冲突,而减少管道截面积,影响烟气通过量。 十一、排烟口规格与设计规格不符,排烟量自然会减少。 十二、排烟口有的设置调节阀,有的为板式排烟阀,而且多数有联动装置,在联动开启时不能全开,影响烟气排出。 十三、检查用的风速仪虽是国家消防科研机构选定的产品,但使用时间长了,转速也可能不准确。 十四、检查时风速仪所放的位置、距离也可能对测量风速有一定的影响,造成测定的数据不准而影响到排烟量的计算。 针对上述存在的问题,依笔者消防监督部门应从以下几个方面加强对建筑防排烟设施设计施工中的监督管理: 1、加强对防排烟设计施工人员的业务指导和培训工作。 作为消防部门一般对消防报警与电气、固定(自动)灭火设施专业设计施工人员的业务指导和培训工作非常重视,但往往忽略了防排烟设施设计人员的培训,因此,加强对设计人员的培训,可以解决先天的设计问题,减少隐患。 2、落实防排烟设施的施工由消防设施施工单位承担的规定。 防排烟设施是建筑自动消防设施的一个重要组成部分,按规定其施工应由消防设施施工单位承担,但目前很多项目的防排烟设施施工均是由空调专业施工单位或土建单位负责安装,其消防要求不熟悉,相关联动方式不清楚,因此,必须由专业单位施工,这样才能保证施工中无问题。 3、消防监督部门的建审人员在施工图审查时,应重视对防排烟设施设计的审查,重点对自然排烟窗的设置、开窗面积,机械防排烟设施的设置部位、风机选型、送风口排烟口的设置、防烟分区等内容进行审查,同时在施工中加强对防排烟设施的施工现场监督管理,将防排烟设施列为施工监督检查的重要内容,做到及时发现问题,指导、督促施工单位进行整改。 4、建设单位应根据消防部门审核意见,按图施工,不能随意更改建筑结构,风机定位、风管走向、排烟口的安装位置,只有这样,才能保证相关部位排烟量达到要求。