看看上面的方法有没有帮到你,我家之前的暖气就有问题,最后知道原因修好了,这是我在勃森散热器官网给你弄得,你要知道详细的可以去咨询客服,或者找专业维修人员,希望采纳
天然气不热原因应是
复式房楼上暖气不热怎么回事
家用暖气片不热的六大原因现在暖气片不热 和安装的选择位置布局有很大的关系,暖气片不热主要有以下几种原因: 第一、最简单的一种就是把阀门关闭了,只要把阀门打开就好了,这个最常见的。 第二、就是暖气片中的空气没有放掉,阻住当了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀或跑风放气。第三、种是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:1是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。2是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。3就是上面存有太多的空气造成。暖气安装位置与布局决定暖气片的热度第四、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭组暖气片其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其它没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些笨蛋中的笨蛋干的。第五、并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好,还有就是管道用的不够粗,达不到标准暖气片也会不热,一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了,但最低水流量要达到h/49公斤。100100到180平房需要1寸的管道,这种管道走法是有好处的,就是可以随意调整那组暖气片的温度和房间的温度。就是一开始要管道工要求给调整好了。还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热,这是没有办法解决的。第六、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用 ,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成上进下出,或下进下出。不热如果没有空气,就是不循环
怎么回事不热复式暖气
并联暖气不热,什么原因,怎么解决
1,可能是暖气片的高低不同造成:暖气串联,可以不去考虑暖气片的高低,只要把单组暖气两头的高低位置找好就行;但是并联可就大不相同了,可能是你的并联的两组暖气高低位置不一样,因为热水顺着高一点的暖气上去了,回路也就是这组高一点的暖气,热水肯定不会顺着低一点的暖气走的,所以低一点的暖气就不会热。2,可能是入户的阀门流量过小:一般入户都会有一个控制阀门,如果暖气不热很有可能是阀门开的过小造成流量过小,这时你就需要拧开阀门让水流量增加,一段时间后就可以解决。3,可能是管道堵塞造成:如果你的暖气片是很久以前安装的暖气片,那你就要注意你的暖气片里是否有沉积的污垢,你可以自己卸开暖气片的阀门看看,及时的清理里面的杂物。4,可能是你的管道漏水的问题:如果管道在某一部分漏水的话,那么水流量必然减少,你就需要自己检查管道是否按标准安装,有没有漏水的地方,要及时报修。5,可能你的管路本身的毛病:这时你就需要专门的暖气供暖公司重新改造你的暖气管路。
不热什么原因并联
暖气不热怎么回事?
思路:首先是如何解决,让安装公司来解决,暖气不热他们有责任。如果是自己安装的,那才是要探索不热的原因。 不热,无怪乎是进气或进水不通,首先查看各个进气(进水)阀门和出气(出水)阀门是否开通;其次是管道和暖气片内是否有气体顶着进气或进水,即应该放气,轻轻打开放气阀(在暖气片的一端有个小的放气阀),如是水暖,应该有气体排出,稍等片刻,将有水流出,这时请关闭该阀门。应对每一个暖气片都进行放气。 有时,因供热工程进水压力较低,在你的店处,由于管线布局不合理,造成进你店的热水分压过低,使热水大多数进入到相邻的房间内,而进不到你的店。这就要查看是否布局不合理,原则上还是请供热公司来解决。如果必须自行解决,请就近找有经验的安装公司查看后,重新布置管线。这就要考虑是否要让原来安装的公司进行赔偿的问题。也不排除让供热公司提高进水压力的问题。
怎么回事不热暖气?
广告
暖气不热怎么回事?
思路:首先是如何解决,让安装公司来解决,暖气不热他们有责任。如果是自己安装的,那才是要探索不热的原因。 不热,无怪乎是进气或进水不通,首先查看各个进气(进水)阀门和出气(出水)阀门是否开通;其次是管道和暖气片内是否有气体顶着进气或进水,即应该放气,轻轻打开放气阀(在暖气片的一端有个小的放气阀),如是水暖,应该有气体排出,稍等片刻,将有水流出,这时请关闭该阀门。应对每一个暖气片都进行放气。 有时,因供热工程进水压力较低,在你的店处,由于管线布局不合理,造成进你店的热水分压过低,使热水大多数进入到相邻的房间内,而进不到你的店。这就要查看是否布局不合理,原则上还是请供热公司来解决。如果必须自行解决,请就近找有经验的安装公司查看后,重新布置管线。这就要考虑是否要让原来安装的公司进行赔偿的问题。也不排除让供热公司提高进水压力的问题。
怎么回事不热暖气?
广告
同一组暖气片 前面几片热 后面的不热?为什么
你的情况跟下边介绍的第三种差不多,可以看看。暖气片不热怎么办?这是供暖期间采暖用户搜索最多、咨询最多问题之一,而且相当头疼,想要彻底解决也很难。今天,圣劳伦斯采暖给大家详细解答暖气不热的原因及处理方法。首先,我们来看看暖气片不热会有哪几种现象,如果不热的可以对号入座。现象举例:1、整个小区里用户暖气片都不够热;2、家里所有的暖气片都不热;家里有的房间暖气片热,有的不热;3、对于一组暖气片有几片热,有几片不热;4、一组暖气片上面热,下面不热;5、一组暖气片上面不热、下面热。暖气片不热大概也就这几种现象了,下面,我们分别来找出原因,然后对症下药。原因分析:1、小区内用户暖气片都不够热,一般原因在于供暖烧的温度不够。这个需要邻居之间相互咨询沟通,是否都有不热的现象,确定是都不热,直接找供热单位即可,而且2011年已经规定如果暖气室内温度不达标,可申请退款暖气费。2、如果就您自己家里的所有暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。3、如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,所以建议给暖气片放放气。4、暖气片上面热,下面不热或者上面不热,下面热,这个应该是暖气循环不好,可以找专业人员来测试一下进水压力和回水压力,看看是否压力差太多,是不是供暖进出回水管道接反了。如果是这种现象,需要改造管道。所以,总结以上暖气片不热的原因大概有三种:热源问题、管道安装问题(导致压力循环不好)、暖气片问题(堵塞、片数不够、阀门未调节好)。找到相应的现象,然后根据暖气片不热的现象找原因,最后找到对策解决即可。
为什么暖气片一组不热
同一组暖气片 前面几片热 后面的不热?为什么
你的情况跟下边介绍的第三种差不多,可以看看。暖气片不热怎么办?这是供暖期间采暖用户搜索最多、咨询最多问题之一,而且相当头疼,想要彻底解决也很难。今天,圣劳伦斯采暖给大家详细解答暖气不热的原因及处理方法。首先,我们来看看暖气片不热会有哪几种现象,如果不热的可以对号入座。现象举例:1、整个小区里用户暖气片都不够热;2、家里所有的暖气片都不热;家里有的房间暖气片热,有的不热;3、对于一组暖气片有几片热,有几片不热;4、一组暖气片上面热,下面不热;5、一组暖气片上面不热、下面热。暖气片不热大概也就这几种现象了,下面,我们分别来找出原因,然后对症下药。原因分析:1、小区内用户暖气片都不够热,一般原因在于供暖烧的温度不够。这个需要邻居之间相互咨询沟通,是否都有不热的现象,确定是都不热,直接找供热单位即可,而且2011年已经规定如果暖气室内温度不达标,可申请退款暖气费。2、如果就您自己家里的所有暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。3、如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,所以建议给暖气片放放气。4、暖气片上面热,下面不热或者上面不热,下面热,这个应该是暖气循环不好,可以找专业人员来测试一下进水压力和回水压力,看看是否压力差太多,是不是供暖进出回水管道接反了。如果是这种现象,需要改造管道。所以,总结以上暖气片不热的原因大概有三种:热源问题、管道安装问题(导致压力循环不好)、暖气片问题(堵塞、片数不够、阀门未调节好)。找到相应的现象,然后根据暖气片不热的现象找原因,最后找到对策解决即可。