我正在尝试连接吊扇和灯。我有2根电线从天花板上来。1是黑色,白色和地面,黑色恒定热。第二根电线是黑色,白色,接地和红色,当我打开墙壁开关时它只是很热。有2个墙壁开关,一个用于风扇,一个用于灯,但只有一根电线(黑色,白色,地面和红色)。如何将颈部连接起来工作?现在,我把恒定的黑白线连接起来,连接另一端,黑色到黑色,白色到白色,红色到蓝色,打开开关,它不起作用.....以前怎么连线?开关盒和天花板盒的图片。听起来你的套装(护套电缆)BWG是断路器的带电电源,因此需要采用不同的方式连接以给开关供电。
—杰夫卡茨
—Jonathan Haga
那么我应该将恒定的热黑与其他2个黑人和白人连在一起吗?
—Jonathan Haga,
你可以张贴开关盒内部的图片吗?
—ThreePhaseEel
—Jonathan Haga
Answers:
这笔交易非常需要一些彩色电工胶带。认真。
有1/3电缆(黑白红色),因为接地不算作导体。它与风扇盒和开关盒中的电缆相同。在这条电缆上:
用黑色胶带标记白线的两端,以表示它是“始终热”。在这种情况下,必须使用白线进行常热,但强制性的是我刚才描述的标记。这是唯一的强制性标记; 其余的都是出于理智的缘故。您可以在开关盒中看到白线连接金属丝中的黑色和红色线。它们都是短尾纤,在每一端附近用黑色胶带标记红线,这将减少该盒子的混乱。红线从开关盒中的电缆出来,然后撞到一个螺母,连接到一个红色的尾纤,连接到开关。我们会把它全部留下来。黑色电线从开关盒中的电缆出来,然后撞到一个螺母,连接到一个红色(!!!)尾纤,连接到开关。烦!所以我们会:得到蓝色胶带,在/ 3电缆上,用蓝色胶带标记黑色电线的两端。还要用蓝色胶带标记红色辫子。
好的,现在计算磁带颜色,黑色=总是热,蓝色=开关1,红色=开关2,白色是中性。这变得更容易了。
在风扇盒中,黑色变成了黑色(这是白色的电线,黑色,黑色电线不是蓝色)。
保留三根电线:蓝色,红色和白色,实际为中性。这就是你的粉丝所需要的。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand ourCookie Policy andPrivacy Policy.