空压机使用操作说明 一、 电源开关 首先打开地下室气泵房二级控制柜,可看到 3 个空气开关,从右 向左依次是 1#、2#、3#空压机电源控制开关。一般长时间停止或者 检修、 保养时才需要断开空气开关, 正常使用情况下可不用断开电源, 只需将设备运行关闭即可。 3# 2# 1# 二、 空压机操作面板 以下图片是空压机操作面板及液晶显示屏: 1. 急停开关按钮 (紧急情况下可用力按下) 2. 故障报警指示灯(设备故障情况下,红灯闪烁) 3. 故障检修指示灯(打开封罩设备检修,红灯闪烁) 4. 设备运行指示灯(设备正常运行,绿色灯常亮) 5. 电源指示灯 6. 开、关机键 7. 参数设置键 (设备电源接通,黄色灯常亮) (开机运行,关机停止运行) (专业人员可操作) 三、 开、关机操作 1. 电源接通后,按下面板左下角三角形键设备即开始运行。 2. 关机:按下面板左下角圆圈形键,设备即停止运行。 开机键 关机键 参数设置键 电源指示灯 设备运行指示灯 设备检修指示灯 故障报警指示灯 四、 压力表 压力表是显示储气罐当前压力值,刻度为 MPa 表示: 下图压力表当前压力值为 0.81MPa,空压机压力最高设定为 0.82MPa,最低为 0.72MPa,即:当压力值达到 0.82MPa 时,空压机即自动停止运行,当压力值低于 0.72MPa 时,空压机即自动启动给储气罐打压,正常情况下,空压机面板上的压力 值和储气罐上压力表的压力值应是相等的。 五、 维护、保养 1. 空压机、储气罐、油水分离器正常使用情况下,应每隔两周进行 一次排水工作 2. 空压机、储气罐、油水分离器应有专人负责,并持有上岗操作证 3. 气泵房应制定每日巡检记录表,做到专人专责 4. 巡检人员应每日认真填写记录表,发现问题需立即上报。 5. 空压机、储气罐、压力表、安全阀应每年定期报当地特种设备检 验所检验一次。 六、 排水操作 1.储气罐排水 储气罐排水阀: 储气罐底部有排水阀门,排水时把阀门插柄向下压至垂直即可,待储 气罐内的水流完再把阀门手柄拉回原位置即可。 油水分离器排水阀: 空压机左端面底部有 2 个排水手柄,排水时把手柄从左向右 90°方 向即打开,待水排完成后恢复原来位置即可。