地暖

管道

德国阔盛

主管

如今不少业主为了追求更高的生活品质,纷纷选择安装地暖来取暖,而地暖采暖温度由脚而生,舒适健康,代表了一种舒适生活的享受,因此受了热捧。
但是在安装地暖的过程中,不少人仍知之不详,对此德国阔盛管道苏州总代理为大家整理了一些地暖安装的注意事项,今天我们主要来看看地暖主管安装和地暖管材铺设都有哪些需要注意的?
地暖安装注意事项:地暖主管的安装
地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行,在主管安装时应注意以下几点:
1、主管必须要做保温。
2、主管安装要横平竖直。
3、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
4、主管要用管卡固定牢固。
5、主管安装完毕后要做打压试验。
地暖安装注意事项:地暖管材铺设
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工。
1、坚决杜绝出现管道交叉现象。
2、与设计回路相符合。
3、管道铺设间距与设计相符合。
4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM。
5、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司。
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管。
通过上文的介绍,我们对地暖主管的安装及地暖管材的铺设有了清楚的了解,在熟知这些前提的基础上选择合适的地暖管道系统就可以进行安装了。