如果配电房是故障处理停电以后的恢复送电,则操作程序与配电房所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动跳闸。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷开关来送电。如果电源进线是装设的高压隔离开关-熔断器,则在故障消除后,先更换熔断器管,并断开所有出线开关,才能合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。如果电源进线是装设的跌开式熔断器,也必须如此操作才行。