电气二次回路标号用于常见于电器柜和设计图纸中,熟悉和正确使用电气二次回路标号是仪表和电气从业人员必备技能。电工学习网小编从二次回路标号的原则、基本方法、标号细则三个方面分享电气二次回路标号相关知识。1、电气二次回路标号的基本原则
凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
控制柜内外所有电器元件和导线的编号必须与电气原理图上的编号完全一致,因为安装和检修电器线路都要对照原理图进行。原则是:简单、好记、区分清楚、美观、一目了然!
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
2、电气二次回路标号的基本方法
①用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
②按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
③电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
3、直流回路的标号细则
①对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001-099及l-599,励磁回路用601-699。
②控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101-199,201-299,301-399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…
③信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
④开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101-199,2KK所对应的选201-299,3KK对应的选301-399。