甲乙丙丁戊类厂房(仓库)的划分标准 一、甲类厂房 1.闪点小于 28℃的液体; 例如:己烷、戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇, 乙醚,蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为 38 度及 以上的白酒。 2. 爆炸下限小于 10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下 限小于 10%气体的固体物质; 例如:乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢, 氯乙烯,液化石油气,电石,碳化铝。 3. 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质; 例如:硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷。 4. 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆 炸的物质; 例如:金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂,四氢化锂铝,氢化钠。 5. 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物, 极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂; 例如:氯酸钾,氯酸钠,过氧化钾,过氧化钠,硝酸铵。 6. 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质; 例如:赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷。 7. 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产; 二、乙类厂房 1.闪点大于等于 28℃,但小于 60℃的液体; 如:煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙 酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸。 2. 爆炸下限大于等于 10%的气体; 如:氨气,一氧化碳。 3. 不属于甲类的氧化剂; 1 如:硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,硝酸钴, 发烟硫酸,漂白粉。 4. 不属于甲类的化学易燃危险固体; 如:硫磺,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆 布,硝化纤维色片。 5. 助燃气体; 如:氧气,氟气。 6. 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于 60℃的液体雾滴; 三、丙类厂房 闪点大于等于 60℃的液体; 如:动物油,植物油,沥青,蜡,润滑油,机油,重油,闪点≥60℃的柴油, 糖醛,白兰地成品库。 2. 可燃固体; 如:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面 粉,粒径大于或等于 2mm 的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制 品,中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷 库中的鱼、肉间。 四、丁类厂房 1. 对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火 花或火焰的生产; 2. 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各 种生产; 3. 常温下使用或加工难燃烧物质的生产; 五、戊类厂房 常温下使用或加工不燃烧物质的生产。 扩展资料 和危险性上有差异,故丙类仓库同样细分为丙一类、丙二类; 2 丙类有液体也有固体,液体闪点高不易挥发,固体会燃烧并且移走货源还会 仓库的判断依据 1、甲类仓库可存物品属性类似,设计建造时不再细分类别;甲类仓库可储 存甲类物品 1-6 项所有物品; 2、乙仓库因为同一类仓库中存放的物体形态和危险性差异,细分出了乙一 类、乙二类仓库,乙一类可储存乙类 1、3、4 项,乙二类可储存 2、5、6 项; 乙类易燃烧,比甲弱的氧化剂; 3、丙类仓库只有两项物品限制,一个是固体一个是液体,两类物品在形态 继续燃烧; 几乎所有的高标库都是丙二类,不是丙二类的高标库数量非常少; 4、丁类物品难燃,移走火源即停止; 5、戊类物品不燃,不着火、不微醺、不碳化; 6、丁戊类难燃或不燃物品,可燃包装体积大于物品本身提及 1/2 时,火灾 危险性类别要相应提高。 参考资料:百度百科—丙类厂房 建筑构件燃烧性能特点—— 3