地线和零线能接一起吗?零线和地线接在一起的后果
首先绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的。
虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
你要立即叫电工师傅把吸顶灯的零线和地线分开,而且要看好,要把零线接到灯上,不能错把地线接到灯上去哦。不能把地线和零线接在一起。
接地线的几种连接要求:
一、IT系统:
电力系统与大地间不直接连结、电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。(三相三线制。电力系统通过阻抗接地。用户的保护接地线PE与接地极连接)
二、TT系统:
电力系统有一点直接接地、电气设备的外露可导电部分通过保护接地线接至与电力系统接地无关的接地极。(三相四线制。用户保护接地线PE与电力糸统接地不相连接。)
三、TN系统
电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连结。分为三种连接方法。
1、TN-s系统:整个系统的中心线与保护线是分开的。(三相五线制。接地线、零线分开独立的。)
2、TN-c系统:整个系统的中心线分保护线是合一的。(三相四线制。零线、接地线是并接的这根线即可作为零线也可作为接地线用。标准名称是PEN。)
3、TN-c-s系统:系统中有一部分的中心线与保护线是合一的。(三相四线制。零线、保护线有一部分与电力系统的接地点连接。有一部分是分开的。)
接地线的连接最安全的是TN-s系统。当零线断了接地线起保护作用,当接地线断了,零线起保护作用。零线、接地线是起双重保护作用。这是三相五线制最大的优点。
零线和地线在标准的电路中对地电压都是零,但两根线分工不一样,零线在三相四线制中属于中性线,在单相两线中属于工作线,也就是回路线,而地线它是电气及机电设备的保护线。
它们在工作中存在的区别有:
1、地线对地电位为零,零线对地的电位不一定是零。
2、地线使用电气设备的最近接地点,零线是在变电所或供电的变压器处接地。
3、零线有些时候是会电人的,在某些情况下零线可能会带与火线一样的电压,地线不会电人是电路中的保护。
当然在配电系统中也有零线和地线直接接到一起的配电方式,配电变压器中性点直接接地的三相四线制TN-C系统配电,就是零线和地线接到一起。
但个人认为是不能将零线和地线连接到一起使用,当单相火线和零线送到用户后,零线和地线绝对不能接到一起的,这是禁止的。火线和零线进用户后与用电设备形成回路,与设备外壳是绝缘的,而地线是与设备外壳相连,保持设备与大地等电位,而且地线不允许有工作电流,在漏电的情况下也可以保护人身安全,降低操作人员的触电风险。所以零线和地线接线方法不同、功能不同、构成回路不同,不可以接到一起的。