3、零线断裂,使得零线带电
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失
6、零线直接接地,未接系统零线
7、零线与火线搭接
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
零线带电一般措施
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。