最新回答
配电箱与开关箱的安全技术措施 施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。 施工现场每台用电设备应有各自专用的开。