零线火线都有电,灯和电器可以正常使用。是什么原因?
单相电零线为什么带电?如果按照常识来说只有两个原因,但不晓得题主这测的电器是在哪个方位,万一在灯的两边测,而控制的又是零线,也就尴尬了。所以我们排除这种方案,认为提问者是在空开下面测量的
正常情况下,零线是不带电的,如果带电是没有良好接地的体现,正常的话电流会流入地下,那么有以下的故障表现
一、三相电流不平衡导致的
二、零线接触不良或者断了,零点(中心线)出现漂移,造成比较大的压降,容易损坏电器
上面两种故障现象在现实中比较常见,特别是一些老旧小区,由于电气线路年久失修,老化导致,出现这种情况应该和供电部门联系,以免造成不必要的经济损失或安全事故的发生。
现在城市小区家庭供电是TN-C-S系统。系统图见附图。
正常情况下,三根火线(相线)对地有电压,中性点在变压器侧接地,与中性点连接的中性线N(又叫零线)对地没有电压。
现在用户侧两根线对地都有电,火线有电不奇怪,中性线有电就不正常了。
用电笔测火线零线都带电,灯还亮,家里一切电器都可以正常使用请问是怎么回事
原因:用户(你家)离变压器较远,输电线路较长,零线上的压降较大,加上你的电笔灵敏度高,所以零线也能亮。一般零线有二三十伏电压是常有的事,这时用电电压会比较低。现在你家能正常用电就没有影响。
火线零线都带电但电器可以正常工作而且所灯微亮怎么回事
理论上家用电表1进2出,3进4出、1-3市电供电进线(220v)1为火线、3为零线、从电表端检查一下:是否进线1-3接反了、估计是接反了所有的开关控制了零线、至所有灯微亮。
家里火线零线都电,电器能正常工作怎么回事
家里火线零线都有电,电器能正常工作有二种情况。
第一种情况是:三相负载不平衡,导致零线上有不平衡电流。
需要把总电源上三相负载尽量平衡分配。
第二种情况是:家里用电器正在使用中。导致零线上有电流流动。
用电笔测火线零线都带电,灯还亮,家里一切电器都可以正常使用,是怎么回事
一般零线有二三十伏电压是常有的事,这时用电电压会比较低,加上你的电笔灵敏度高,所以零线也能亮。
家中火线零线为什么多带电,但电器也可以用,灯也可
家中的零线不会带电,你测出的零线带电时,实际当时的零线已经与真正的【入