生活就应该,言简意赅。
对分体壁挂式空调器进行移机操作前,首先要回收制冷剂,即将制冷剂收入室外机内,以避免空调器内部的制冷剂外泄,下面我们就随着小编一起来了解一下吧!
1、回收制冷剂的具体操作方法如下:
1.卸下气体截止阀和液体截止阀的阀帽,确认阀门门处于开放位置。
2.将空调器启动10~ 15分钟后,停止运转并等待3分钟,然后将复合修理阀接至三通截止阀的工艺管口。
3.打开复合修理阀的低压阀,将连接软管中的空气排出。用内六角扳手将阀杆沿顺时针方向旋转,将二通截止阀关闭。
4.使空调器在制冷状态下运行,当低压表表压为0 MPa时(这时二通截止阀上会结霜),关闭空调器,使空调器停止运转。
5.然后用内六角扳手将三通截止阀阀杆沿顺时针方向旋转到底,关闭三通截止阀。此时制冷剂回收操作完成,回收制冷剂后就可以对空调器进行拆卸和搬迁了。
2、回收制冷剂的注意事项
回收制冷剂注意事项如下:
1.在回收制冷剂时,关闭三通截止阀的动作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进入制冷系统。
2.应注意截止阀是否漏气。在回收制冷剂时,若看到低压液体管结露,则说明截止阀有漏气的故障,此时应停止回收制冷剂,及时采取补漏措施。