联系我们

河北杰能电气设备有限公司
主营产品:高压真空断路器,高压计量箱,互感器,高低压无功补偿装置等。
地址:河北省保定市清苑魏村工业区
电话:0312-8078666 8076666
传真:0312-8077688
手机:13663399888
E-mail:xiaowangsw@163.com
网址:http://www.hbjieneng.com
新闻中心
次
智能真空断路器的绝缘试验是通过各种测试手段,判断并掌握断路器的导电部分对地以及断口间的绝缘水平,由于断路器结构特征相差很大,故其试验项目及判断标准也不完全一样。断路器绝缘试验存在哪些安全问题?
1、夹子损坏断路器触头,造成触头发热。为了试验安全,减少夹子的掉落,试验中常采用大号鳄鱼夹,夹接在开关触头上,这容易造成触头损坏,特别是可造成触头弹簧运行中发热烧毁,威胁安全生产,检索相关统计,断路器由于触头发热烧毁事件至今已不下数十起。
2、夹子弹跳、掉落事故。夹子夹接于断路器触头上,受试验中开关分合闸震动、夹子弹跳等掉落,造成短路、甚至威胁人身设备安全。另一方面,耐压试验中,试验压变电压通过夹子接通短接线,若夹子掉落则可能导致安全事故。
3、多股铜线产生毛刺,尖端放电。试验高压时甚至还未达到耐压水平就造成尖端放电、电晕放电等,威胁安全并影响试验数据。据不完全统计,放电概率达到19%。遗落铜线,造成事故。由于试铜线绕制于断路器触头上不明显,工作中需特别注意试验短接线的回收归箱,若遗落于开关上将导致重大安全事故。
如有整体方面绝缘缺陷,绝缘电阻一般都有一定程度的反应。对于35kV及以下的少油断路器,在合闸状态下的绝缘电阻,反映了绝缘拉杆和绝缘子等部位的对地绝缘,分闸状态的绝缘电阻还可反应断口间灭弧室部分是否有受潮缺陷,断路器整体的绝缘电阻通常不做规定,但应对历次的测试数据以及各台断路器各相数据相互间比较来进行判断,以发现绝缘缺陷。