YJV(电缆) VV(电缆) 轻松了解 YJV(电缆)和 VV(电缆)区别 首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同: YJV 绝缘用的是交联聚乙烯. VV 绝缘用的是聚氯乙烯. 其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV 为塑力缆,YJV 即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV 只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度而 VV 没有。 YJV 电缆工作温度达 90 度,而 VV 只有 70 度,同截面积 YJV 电缆载流量大。 VV 类电缆导体运行最高额定温度为摄氏 70 度,短路时(持续时间小于 5 秒)最高温度不超 过摄氏 160 度。 YJV 类电缆导体运行最高额定温度为摄氏 90 度,短路时(持续时间小于 5 秒)最高温度不 超过摄氏 250 度。 YJV 从长远看比 VV 好(使用寿命长等),但比 VV 贵。从短路允许的最高度看:YJV 为 250 度,VV 为 160、140。 YJV 使用环境在防水方面比 VV 差,如果是埋地敷设应选用 VV 电缆,选用 YJV 时必须保证电 缆无水浸,即保证电缆沟(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用 YJV。 从技术经济指标看,三芯的 YJV 比 VV 电缆的各项参数都要高。 在民用建筑中推荐使用 YJV,其载流量比 VV 的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝 缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说 VV 的环保性能差些。