纯化水电导率调整不到预定的值解决办法:
1、检查一级反渗透的产水情况,确定其的脱盐率是否达到设计标准。
2、检查二级反渗透的脱盐率,看下膜的本身是否存在问题,如果是性能下降的话,要换膜。
3、出现这种问题的最大的原因就是水中的二氧化碳处理的不成功,游离的碳酸氢根离子老是在加氢氧化钠的时候,不稳定。通常的去除二氧化碳的办法由三种:
a、真空脱碳塔法,一般用于水中的二氧化碳含量大于30ppm。处理效果能到15ppm左右。
b、脱气膜,一般用于水中的二氧化碳在10-30ppm。一般以进口的为好。处理效果能到5ppm以下。
c、添加氢氧化钠的工艺,一般水中的二氧化碳在5ppm一下,可以用艺,最后根据PH传感器联动自动添加
建议设计水系统的时候一定要考虑到 PH值和碳酸氢根的情况。希望对你有所帮助~!