镀锌管尺寸规格表和壁厚无缝钢管
无缝钢管,执行标准为《输送流体用无缝钢管》GB/T8163,它是一种表面没有任何焊缝、具有中空截面的管材,代表的钢牌号为10#、20#、35#、16Mn等,它被广泛运用于城镇燃气高中低压输配系统中的埋地及架空系统,使用范围较前两种管材更加广泛,主要连接方式为焊接、法兰连接,由于无缝钢管钢级较高,攻丝较为困难,且丝口密封不严实,一般不丝接。值得注意的是,在一些特殊的环境或用气场所,诸如随桥敷设、地下室(半地下室)、地上密闭空间,无缝钢管也是唯一具备使用要求的管材。
镀锌管尺寸规格表和壁厚钢管壁厚
钢管的壁厚一定程度上衡量了管材的抗压性能。在英制管的壁厚表示中,Sch.No.具有一定的代表性,它代表了管道壁厚的系列号,它的数值是管道的设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值再乘以1000,并经圆整后的数值。值得注意的是,Sch.并不代表管子的壁厚,而是壁厚系列。如针对Sch.40系列,公称直径DN25所对应的壁厚值为3.2mm,而DN50所对应的壁厚值则为4.0mm,具体的数值可查阅相关资料进行获取。此外,公制管的壁厚表示一般直接采用数值,壁厚一般间隔0.5mm(10mm以上间隔1mm),如3.0mm、3.5mm、4.0mm、10mm、11mm等,针对不同类型的钢管,均有规定的壁厚选用数值。
镀锌管尺寸规格表和壁厚钢管尺寸
我们知道,表征钢管的尺寸主要有公称直径、外径、壁厚(钢管的内径为计算值,针对确定的外径与壁厚,钢管内径可进行计算获取)。
相较于PE管来讲,钢管的分类及规定更为复杂多样,所涉及的知识面也更多,特别是在尺寸方面,不同类型的钢管或使用于不同环境下的钢管,其相应的尺寸均有所不同。在城镇燃气设计过程中,应按照不同类型的钢管分别查阅相关的制管标准或由制管标准延伸的二级标准,再根据标准的规定选取合理的钢管尺寸值,以便做到规范、可行。
除上述外,更多口径的钢管外径,可翻阅上述规范进行查找。值得注意的是,在城镇燃气输配系统中,在使用螺纹连接或螺纹阀门的场合下,由于加工螺纹所用的管道尺寸一般为I系列钢管,因此,为了保证工程质量,凡是涉及该类项目时,建议采用I系列钢管。此外,由于各类规范所规定的同一公称直径的管道外径在数值上有稍微偏差,如GB/T17395中,DN40中I系列外径选用数值为D48(48.3),在选用中,应结合各类管材所适用的规范,分别进行查找并选用。