-113重庆市江北嘴置业有限公司 电梯及自动扶梯系统技术要求手册 编写人: 间:2016年10月30日版本号:A01A05-JSDT001-161031 -113第一部分 基本要求 1.0 概述 本说明书应同“附件列表”、“招标图纸”及其它相关文件、图纸(包括总包合同中的有关条款)加以综合理解。 本说明按工作顺序讲述了设计、供货、运至工地、卸货、仓储、装配、定位、检查、调试、竣工验收及保养维修的要求,包括所有必要的材料和设备以供完善的操作。 工程合同应包括全部的人员以及除另有规定外的全部必需的材料,以保证下文所述的安装、检查、调整、调试完成并使业主/建筑师/工程师满意。 承包单位的工程质量应达到本说明的要求,对达不到合同要求的部分,业主代表一经发现,即可要求返工,承包单位应接收业主代表要求的时间进行返工,直到符合验收标准。 “完整安装”意味着不仅电梯和电扶梯各种设备按本说明安装完成,而且应提供不论标书中 是否提及的为保证工程完成所必需的部件。 除符合本说明书的要求外,所有工作和材料必须符合合同及标书、同时符合国家及重庆市有关部门的要求,且所选进口设备及材料需按有关部门要求送检。 供给/提供——指供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达到安全和正确的运作。但技术规格说明书内另有规定者除外 建筑承包单位/总承包单位——指本工程的建筑承包单位10). 建筑师/工程师——指业主代表或业主指定的代表业主方的各个工程管理单位的建筑 师及工程师 11). 业主/发包方——即本工程的业主 12). 当地——项目工程所在地 2.0 标准和法规 承包单位在执行本标书所描述的工程时,应遵守当地各方面政府部门的要求,包括(并不只限于)以下所列部门的相关要求。且承包单位所提供的有关设备和所建议的系统设计必须获 得当地消防局、特种设备部、劳动局及其它有关部门的书面认可。 所有电梯和电扶梯系统应符合中国国家规范、重庆相关规范和标准,所有采用的进口设备、材料等并应符合产地的国家标准,同时要满足一些国际的规范标准及相关的国际认可机构所 认可和推荐的规范标准,如下所列:(包括其它未列出,但本工程需使用的标准和规则,所 有规范应以最新版为准) 高层民用建筑防火设计规范GB50045-2005 建筑设计防火规范GB50016-2006 民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 供配电系统设计规范GB50052-95 低压配电系统设计规范GB50054-95 民用建筑电线电缆防火设计规程DGJ08-2002 消防联动控制设备通用技术条件GB16806-97 电梯试验方法规范GBl0059-1997 电梯技术条件规范GB10058-2009 10). 电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003 11). 自动扶梯与自动人行横道的制造与安装安全规范 G16899-2010 12). 其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准 13). 英国电机工程师学会布线规例 IEE REGULATION 14). 美国材料试验协会 ASTM 15). 美国电机设备制造业协会 NEMA 16). 美国机械工程师协会 ASME 17). 美国国家标准协会 ANSI 18). 美国保险商研究所 UL 19). 日本工业标准 JIS 20). 中国国家标准 GB 21). 英国标准 BS 22). 国际机械规范 IMC -11323). 伦敦电气工程师研究所出版的建筑电气设备守则 对于每个特殊等级的工程,应由相应主管机构批准的有执照和注册的承包单位进行。如与中国国家标准或政府部门规定有特别抵触,承包单位供应的所有材料和设备应按最高要求执 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时,则应按下列次序先后作优先考虑处理,并以较高者为依据: 当地政府的条例、指令和规范ii) 公用事业公司的条例和守则 iii) 本技术规格说明书和图纸 iv) 其它认可的标准 所有系统的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计、材料或设备的选型产生影响时,虽然本技术说明书或许没有特别指明,但所提供的系统、材料或 设备必须符合有关条例的要求。 承包单位的标准不同于本说明,但符合原产国的标准,应在回标文件中清楚地指明这些差异,并将相应的颁布标准纳入其中。在回标文件中,这些差异与所颁布的标准应是一一对应列出 当所用的材料、设备或工艺符合其它标准,承包单位应事先作出它们符合本说明要求的解释,并报经业主/建筑师/工程师批准。 如果国家规范和标准与当地规范及标准或标书、图纸及招标文件有出入,承包商应向业主/建筑师/工程师提出,业主有权指定承包商需遵循的条文,如果业主明确不指定,则应以标 准高者为准。 若技术规格说明书内对某些要求未明确列出,则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准,取较高者为依据。 -1133.0 当地环境气候情况 在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所提到的仪器和设备时,必须考虑有关重庆当地的气候情况: 极端最高温度(干球):41.9 极端最低温度(干球):-1.7 最热月平均温度(干球):32.4 夏季通风温度(干球):32.4 最热月平均湿度:58% 最冷月平均湿度:82% 夏季平均室外风速:2.1 最大雨量(10年重现期):181 毫米/小时 地震基本烈度(中国标准):6 除本技术规格说明书特别注明外,所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。 夏季:45(干球) 冬季:-4(干球) 相对湿度:99% 按本技术规格说明书要求,部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作,而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。 本发展项目所座落区域的地震烈度被列为中国标准的6度。故承包单位应根据有关要求及标 准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。 按当地环保局条例的要求,达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的标准。同时,所有设备必须为低噪声和高效率型,并须符合下列噪声管制要求。 白天(上午七时至晚上九时) 不大于60 分贝 早晚(上午六时及晚上十时) 不大于55 分贝 深夜(晚上十一时至翌日上午五时) 不大于50 分贝 机房内 不大于70 分贝 4.0 设备及材料 4.1 质量保证 所有的设备应符合本说明和有关的设计图纸,并需经业主/建筑师/工程师及有关政府部门的认可。 承包单位需负责向当地有关政府部门、机构和管理当局取得所有在本合约内的有关装置所需的批准书。一切有关费用需包括在标价内。若因有关装置未能获得应有的批准书,因此而引 致工期延误,一切损失费用均由本承包单位负责。 除获特别批准外,承包单位在本合同中所提供的所有材料和设备,其设计须为认可的,并须由具有5 年或以上生产同类型产品经验的制造商提供。 主要装置应符合所指定的负载和性能,并要求主要设备需经过定型试验,由认可的国家或国际测试机构进行参数性能测试,并出具证书。 主要设备的制造厂家进行测试前一个月,交付测试程序建议方案,包括所有自动及手动装置的调整控制情况供批准用。完整的测试报告应测试进行后两周内交付供验收用。 除本技术规格说明书另有说明外,所有设备及材料的免费保养维修期是自竣工证书发出之日起,共计二十四个月。 若在本合约保证期满后发现系统上潜在缺陷,而经建筑师认为是由于承包单位的工料和施工方法不符合本规格说明书和图纸的要求而导致的,承包单位须负全责免费更换或修正,而不 能以保证期已满、维修保养证书已签发、发包方已接收安装、工料或施工方案已获批准等理 由为借口推诿。 承包单位必须在设备/材料送货前提供给业主方所有机电设备、材料的测试报告、出厂证明书、质保书、商检证、使用许可证及所有必须的资料。 4.2 技术参数及性能 电梯及电扶梯订货前承包单位应为业主/建筑师/工程师/总承包单位/机电承包单位提供设备重量和性能的全套资料,以便总承包单位/机电承包单位计算核对楼板承重、功率消耗、 全负荷电流、热损耗、用电量、散热量等。 除了本技术规格说明书有特殊说明外,本合约范围内所使用的所有设备,材料和物品均需为全新和标准的产品,并且具有适合的等级标准。此外,本技术规格说明书内所提及的任何设 -113备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明,其作用主要是设立质量标准的 依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。 承包单位在选择设备的种类和型号时,应确保并提供适当的保养、维修、更换和搬运方面的措施并不会造成延误而导致对业主造成不便或损失。 同类型的设备装置的零部件及其组成零件应能互相调换。备用零件应该使用与原机零件同样的材料,并且适配于设备装置的同类部件。若使用需经机械加工的零件,有关机械加工要求 及允许偏差应以图纸说明并连同指示手册提交。 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下,都能达到静、动力学精确平衡要求,并不应产生显著的震动和噪声。若震动和噪声超出可接受标准,业主有权要求承包单位更换 并提供能够符合要求的产品,或在业主同意的情况下承包单位需提供隔音措施和消声措施以 满足噪声管制要求,由此引起的有关费用由承包单位承担。 所有的设备/材料和安装工作需充分配合业主的配套工作要求,否则业主方面有权扣除有关工作量予其它承包单位,但承包单位仍然承担原合同内有关部分工作的同等的责任和其他因 承包单位不能配合业主方配套工作要求所造成的损失。 所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。