A6V11457149_zh--_c　2020-04-26　智能基础设施集团　OP722-CN　点型光电感烟火灾探测器　使用说明书　概述　OP722-CN　点型光电感烟火灾探测器采用光学传感器,运用前后双向散射原理,通过对　火灾产生烟雾粒子的超常敏感反应,从而大大提高了对明火或者阴燃烟/雾的探测灵敏　度,来及早探知火情。　特点　满足国家标准　GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》　尤其适用于明火和阴燃烟/雾的早期探测　抗环境因素干扰能力强,包括粉尘、纤维、昆虫、潮湿、极端高温或低温、电磁干　扰、腐蚀性气体、振动、非火灾烟雾等　内部集成短路隔离器　通过　C-NET　回路与控制器通讯　具有自动补偿功能,减少灰尘对探测灵敏度的影响。当探测器被严重污染,无法进　行补偿时,会向控制器报故障,污染报警指示灯被点亮　采用完全满足　RoHS　的无公害环保材料和生产工艺　2　A6V11457149_zh--_c　应用　OP722-CN　点型光电感烟火灾探测器可对阴燃产生的烟/雾做出快速反应,适用于建筑物　内部空间的早期火灾探测。　OP722-CN　点型光电感烟火灾探测器有两种参数设置:　标准　(1/缺省):　标准应用:如走廊、卧室、办公室和起居室。　灵敏　(2):　不存在易引起误报的火源,　如烟草、废气、蒸汽等。　下表列出了　OP722-CN　点型光电感烟火灾探测器的参数属性:　序号　名称　灵敏度　[%/m]　1　标准　8.8　2　灵敏　4.4　LED　指示灯　探测器本身带有　LED　指示灯,下表列出指示灯的状态所表示的探测器的工作模式。　探测器状态　指示灯状态　正常　灭　定位　红灯闪烁　火警　红灯常亮　污染　黄灯常亮　安装　图1-内部报警指示灯　(AI)　居中,安装时无需对准方向　图21-探测器底座　2　-　探测器　3　-　防尘罩　l　简单、省时、高质量的安装　(图1)　安装探测器,需要事先安装探测器底座。探测器底座安装完成后,只需将探测器插入　底座,进行顺时针旋转,直至探测器的定位标识与底座的定位标识对齐为止。拆卸的　时候,只需逆时针旋转,即可拆下。　l　防尘罩　(图2)　每只探测器都配有防尘罩。建筑施工期间,防尘罩可防止灰尘及污染。　所有施工全部完成后,必须将防尘罩移走!　定位标识　A6V11457149_zh--_c　3　接线图　图例　1　控制器　3　短路　(故障)　2