配电柜空开的进线端接在电容柜空开的出线端是可以的,但最好不要这样搞,补偿器的电流信号必须取于电容柜的总线的进线(也就是进线的母线),比如补偿控制器电源取于A相,那么信号取样互感器也要装于A相,如果三组动力柜不放在一个地方(假如一个车间一个),那么你可以每个动力柜配一个电容柜(我今年就是这样搞过还拿过厂家回扣呢
),如果加上你厂动力设备较多,这样你到各柜的电线线径可小约3分之1左右(无功电流已补补电容柜干掉了),据我观察,如果是感性动力多100KW大概有80A到100A的无功电流,电容柜大概要配90到120KVAR,你有三个动力柜那你就干脆再买个电容柜分开补偿,电容柜的进线就接于各动力柜总开关的后面最好。250KVA的变压器,安装公司一般给你配个180KVAR的补偿量,如果动力较多补偿要达到0.96以上往往都不够用。