交流电动势的频率f,决定于电机的极对数p和转子转速n,即: 60Hz pn 上式中,n的单位为r/min。转子不停地旋转,A、B、C 三相绕组先后切割转子磁场的磁力线,所以在三相 绕组中电动势的相位是不同的,依次差120,相序为A、B、C。 当发电机带上负荷后,三相定子绕组中的定子电流(电枢电流),将合成产生 一个旋转磁场。该磁场于转子以同速度、同方向旋转,这就叫“同步”。同步电 机也由此而得名,它的特点是旋转与频率间有严格的关系,即: 水轮发电机的类型按照水轮发电机组布置方式,水轮发电机有立式装置、卧式装置和斜式装置 三种。其中绝大数水轮发电机组采用的是立式(竖轴)装置。以下所讨论如无特 制均指立式水轮发电机组。 立式装置的水轮发电机,按其推力轴承的装设位置不同,分为悬式和伞式两大 类。悬式水轮发电机的推力轴承位于上部机架上,在转子上方,通过推力头将机 组整个旋转部分的重量悬挂起来,由此而得名。伞式水轮发电机的推力轴承,装在 转子下方的下部机架上或者装在位于水轮机顶盖上推力支架上。 根据水轮发电机冷却方式的不同,可分为空冷式、水冷式、水空冷式以及蒸 发冷却等方式。国产大、中型水轮发电机中绝大多数均为封闭自循环空冷方式。 水轮发电机的型号水轮发电机的型号,是其类型和特点的简明标志。 其表示法为: 我国水轮发电机型号部分由汉语拼音组成,表示符号为: SF----立式空冷水轮发电机; SFS----立式水内冷水轮发电机; SFW----卧式水轮发电机; SFD----水轮发电—电动机; SFG----贯式水轮发电机。 水轮发电机的基本参数水轮发电机的基本参数,通常有额定电流In、额定电压Un、额定容量S n、额定功率因数cosφn、额定转速nn、飞逸转速nf、转动惯量J、效率η Xd以及短路比 Kd 等。以上基本参数的定义概念在此不再予以解释,需要了解 的读者可以参阅相关的专业书籍。