在电力系统中谐振是很危险的。我以为应该减小电容,远离谐振。如果是变电室的电容。可以看一看功率因数是不是很大了。不要企图使功率因数接近于1,因为那就是谐振状态。并联谐振会过电压,串联谐振会过电流。可能过载几十倍,很危险的。试着减少电容可能有效。 Y接线高压补偿并联电容器组为何总烧B相
1、为了限制电容器合闸涌流和系统谐波的要求,在电容器组中加装了线性度较好的串联电抗器。由于线路接地时中性点便移作用下,非故障相的相电压升高,系统中的电容电流分布发生变化,导致补偿电流发生变化,从而使电容器柜内的电容器与串联的电抗器的工作参数发生变化,增大了谐振发生的可能性,同时又在查找接地线路时拉合线路,产生了大量高次谐波,其中的某次谐波的频率可能正好等于或接近于谐振频率,且能量足够强大,从而激发了谐振。谐振产生的过电压使得非故障相的电压进一步升高,从而击穿B相CT,谐振产生的大电流烧坏接触电阻较大的电流互感器接头处及电缆头接头处。 谐振的主要原因可能为:电容补偿装置串联电抗器的参数选择不当。
2、应该是过电压击穿,但不是谐振过电压,更不是电容器与其所串联的电抗谐振或电容器与系统的感抗谐振,而是弧光接地过电压,而电容器只不过刚好是系统的绝缘薄弱点而已。
在中性点不接地系统中,线路对地的电容电流是不能忽视的,当这个电流达到一定值时,一旦发生单相接地,产生的电弧电流不能熄灭时,电力系统会引起电磁能的强烈振荡,中性点位移、不接地的两相产生很高的过渡过电压,危及电力系统中的绝缘薄弱环节,会有击穿的可能。这种现象称为弧光接地过电压。
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。
1 你可以拿一个三相变压器,Y形接法,注意该变压器初级电压要高于或等于你的记取电压,且要保证初次级的A,B,C三相相序一致,如果不能保证可以用示波器测一下。你将其初级接至线电压上,其次级三相与它的地线就是相电压,如果你想取实际值,那就选一个初次级一样的隔离三相变压器。
2 选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点。每个电阻所取的就是相电压。此办法简单易行。