[摘要]电力变压器是电力系统中的重要组成部分,主要承担着电压变换、电能分配与传输等任务,并且还提供电力服务。受电网运行特点影响,电力变压器需要长时间连续运行,这样就会产生运行故障与事故,为了更好的保证电力变压器的正常运行,必须要做好对其运行故障的分析,确定产生的原因,有的放矢的进行事故处理,降低故障对电网运行造成的影响。本文分析了电力变压器常见故障,并提出了事故处理措施。
[关键词]电力变压器;运行故障;事故处理
中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)18-0328-01
在电力变压器长期连续运行过程中,受各种因素影响难免会出现各种故障与事故,对电网的正常运行影响甚大。为降低电力变压器故障以及事故的发生,就需要在结合引发故障的因素分析基础上,确定事故处理措施,在安全、检修以及维护等阶段对隐患进行处理,保证电网的正常运行。
一、电力变压器故障分析
1.短路故障分析
(1)短路引起绝缘过热故障
此类故障主要是变压器发生短路时,高、低压绕组可能会同时通过超过额定值数十倍的短路电流,产生大量的热致使变压器发热[1]。电压器所能承受的短路电流有限,会直接对变压器绝缘材料造成损坏,形成变压器击穿或者损毁事故。