最近家里新换了两台空调,客厅2匹、卧室1.5匹,但是老公买了4平方毫米的铜线,安装师傅特意问了下,结果说这线带不起来两个空调,听完师傅的分析,差点酿成大错。
不同品牌的空调器制热功率也不同,不能直接按照匹数计算,要根据空调后面贴的规格来看。这里就先用铭牌的1.5匹和2匹的空调来算一下。
1.5匹空调运行时的最大电流:
1.5匹的冷暖空调,铭牌如下图,电压220V,制热功率1680W,电辅热功率300W,选择电线要按照最大输入功率来选择,也就是制热功率加电辅热功率是1980W;那么其最大电流是I=P/U=1980W/220V=9A。
2匹空调运行时的最大电流:
选用的2匹空调参数如下图,电压220V,最大制热功率加上电辅热功率是2000W+1500W=3500W,其最大电流I=3500w/220v=16A。
通过上面的计算可以看出,同时运行1.5匹和2匹的空调最大电流是9A+16A=25A,接下来计算一下4平方毫米铜线能安全承载的最大电流是多少。
根据电工口诀:十下五。百上二......穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半,这个口诀是针对铝线的,那4平方毫米铜线就相当于6平方毫米的铝线,如果穿管就是打八折,所以电流就是I=6*5*0.8=24A。
那么,4平方毫米铜线安全承载量是24A,而1.5匹和2匹空调同时运行的最大电流是25A,所以4mm铜线是不可以同时承载1.5匹和2匹空调运行的。