应旁站监理的关键部位、关键工 序施工, 凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理 工程师不得在相应文件上签字; 3.8 旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理,必要时监理人员可轮 流旁站,但须做好交接工作; 3.9 旁站监理如发现问题,及时提出处理意见,并监督、落实处理结果。 2 xxx 电力工程监理有限公司 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 现场问题的处理方法如下: 3.9.1 旁站人员发现施工项目部有违反施工规范和方案的,有权责令施工 项目部现场整改,并作好现场记录; 3.9.2 发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,或有重大安全隐患 的, 应及时报告监理工程师和总监理工程师,由总工程师下达局部暂停施工指令 或采取其他应急措施。 施工项目部在接到通知后应立即停止施工,并妥善保护现 场。如有重大安全隐患,必须尽快疏散全部施工人员; 3.9.3 施工项目部质检人员必须在场跟班,如无故不到,旁站人员可按 5.9.2 处理办法处理; 3.9.4 如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑,应暂停使用并进行必要 的检验和检查,施工项目部应给予积极配合。 3.10 旁站监理结束后, 监理人员应将旁站监理记录填写完整并交专业监理 工程师审核(或总监理工程师)审核、签字、归档。 4 旁站监理范围及内容 土建工程包括如下关键部位和工序:重要设备基础、建筑物、道路、高边坡 的土方回(换)填,桩基础混凝土浇筑,框架梁柱板梯混凝土浇筑、梁柱节点钢 筋隐蔽过程、防水保温层施工,主体混凝土浇筑,大体积混凝土浇筑,重要设备 基础混凝土浇筑,大型构架吊装,穿墙和穿板的防水套管安装。 电气工程包括如下关键部位和工序:所有封闭设备的安装、须解体安装的设 备、主变压器和高压电抗器就位、器身检查、套管安装、耐压及局放试验。GIS 设备组装与耐压试验、电气设备送电试验、接地网测试、高压电缆头制作与耐压 试验等。 4.1 旁站范围 4.1.1 土建工程: (1)基础工程 基础浇筑混凝土、后浇带 xxx 电力工程监理有限公司 3 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 (2)主体结构 梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程 混凝土浇筑 悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及混凝土浇筑 构件吊装 预应力张拉 装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装 (3)建筑装饰装修 穿墙和穿板的防水套管安装 (4)建筑屋面 屋面防水 屋面保温层、找平层作业 4.1.2 电气工程 (1)电气安装 主要设备开箱检查、主变压器本体安装、主变压器器身检查、主变注油及密 封性检查 (2)电气试验 主变压器试验、接地阻抗试验、换流变压器试验、直流穿墙套管试验 (3)继电保护 35kV 线路间隔保护、35kV 主变间隔保护、35kV 母线(差)保护、35kV 独立 xxx 电力工程监理有限公司 4 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 母联(分段)保护、35kV 线路(母联)间隔保护、35kV 电容器间隔保护、35 电抗器间隔保护、35kV 站用变、接地变间隔保护、公共部份 (4)自动化 主机/操作员站、五防机(一体化配置)、远动装置、网络交换机、测控装 置、时间同步系统、相量测量装置(PMU)、纵向加密认证装置、防方墙、正向 隔离装置、反向隔离装置、二次安防交换机、变电站自动化系统总体功能 4.2 旁站的内容 4.2.1 检查施工单位质保体系中管理人员的到位情况,检查特种作业人员持 证上岗情况以及操作工人的安全防护设施是否齐全, 4.2.2 检查主要设备名称、规格、数量是否与施工报验并经项目监理机构审 批的设备是否一致,施工机械设备运转是否正常, 4.2.3 检查施工单位所用的施工材料是否与施工单位报验并经项目监理机 构审批的相一致, 4.2.4 检查施工环境是否会对工程质量和安全存在不利影响。 5 旁站监理职责 5.1 检查施工承包商专职质检员到位,各特殊工种人员(如电工证、焊工证、 防水施工操作证等)持证上岗及施工机具、材料准备情况,材料检验合格与否。 5.2 在施工现场跟班监督旁站监理范围内的关键部位、关键工序(如梁柱钢 筋接点、防水细部施工等)施工时是否按施工方案执行,有否违反强制性标准情 况发生。 5.3 检查进场的钢筋、商品混凝土、防水材料的出厂合格证、检验报告合格 与否。 5.4 在钢筋绑扎过程、混凝土施工过程、土方回填过程现场监督施工单位对 钢筋焊接取样、混凝土强度试块取样、土方密实度取样等,并委托有检测资格的 检测单位进行见证取样。 5.5 实施旁站监理过程,监理人员应认真履行旁站监理职责,跟班作业,及 xxx 电力工程监理有限公司 5 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 时发现和处理旁站监理中发现的质量问题,并如实准确地做好旁站监理记录;对 施工过程中出现的质量和安全问题,旁站监理人员应采用照像等手段予以记录。 5.6 在旁站监理过程如有发现施工单位违反强制性标准,危害工程质量和安 全的行为, 旁站监理人员有权制止并监督施工单位进行整改,如施工单位的施工 行为已可能危及结构安全, 旁站监理人员应及时通知总监理工程师,总监理工程 师应下达局部暂停施工或采取其他应急有效措施,预防质量隐患进一步扩大。 5.7 做好旁站交接班工作,在进行下一道工序施工前,监理工程师检查确认 旁站监理记录签字完整, 施工单位方能进行下一道工序的施工;总监理师定期检 查旁站监理记录和旁站监理工作质量。 5.8 旁站监理记录不完整,监理工程师和总监理工程师不得在其相应的质量 文件上签字。 5.9 做好旁站监理日记,保存旁站监理原始资料。 6. 旁站监理工作纪律 6.1 旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实 施旁站。不得无故不到,也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无 关的活动。 6.2 对来自于施工项目部的任何违规行为必须及时予以制止,必要时要根 据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞 弊,包庇纵容,更不得为不正当利益与施工项目部串通弄虚作假。 6.3 必须如实、准确地填写旁站监理记录。 7 附件 7.2 附件1:旁站监理记录表 xxx 电力工程监理有限公司 6 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 旁站监理记录表 工程名称: 日期及气候: 旁站监理的部位或工序: 旁站监理开始时间: 施工情况: 旁站监理结束时间: 工程地点: 编号: 监理情况: 发现问题: 处理意见: 备注: 施工单位: 项目经理部: 质检员(签名) : 年 月 日 监理单位: 项目监理部 : 旁站监理人员(签名) : 年 月 日 xxx 电力工程监理有限公司 7