我们来用排除法来分析你所提出的故障:1、首先可以排除漏电开关本身应该没有问题,因为你更换了一只还是跳闸。2、一般说来家用漏电保护器的泄漏整定值电流为30MA,如果主线路漏电的话,只要一通电马上就会跳闸。3、漏电保护器一般不能断开短路电流和过负荷电流,我们也可以排除线路短路和过负荷。那么剩下的就是线路、设备漏电的故障了。故障排查:1、最有可能漏电的是支线和电器设备了,我们来分析支线最容易漏电的地方就是厨房、厕所和客厅主灯(因为此灯具外壳一般采用金属外壳)2、你是否在装修期间破坏了导线的绝缘,还有就是最容易漏电的电器设备:冰箱、抽油烟机、洗衣机。用氖管式测电笔测试每一个电器的金属外壳是否带有电压,也许不是一个电器漏电(例如:洗衣机的相线漏电20MA;冰箱漏电25MA,那么两电器的泄漏电流合计泄漏电流为45MA大于保护器30MA的整定泄露电流,就会跳闸)3、你还要注意检查每一个插座是否错误的将接地线当成了零线接到插座上(用万用表不能测试出故障,可以临时断开电源处的接地线用测电笔测试用户侧是否带有电压,观察每一样电器是否能够正常使用)。4、还有就是观察天花板、墙体潮湿的地方是否敷设有导线和接线盒。5、你家里是否有导线引到另外一家(不管是相零线都不能向另外一户接线),你可以更加详细的描述故障,以便于网友们分析故障。顺祝春节快乐!