微信用户求助:家里的漏电保护器跳闸怎么都合不上?是什么原因?如何解决?
先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉所有插头在试送电一次。如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。