参考价面议

具体成交价以合同协议为准
产品型号TEZ55-78/067G2710
品牌
厂商性质经销商
所在地上海市
danfoss丹佛斯膨胀阀是怎样调节流量的膨胀阀选型的正确与否将对系统的COP、稳定性等参数产生重要影响。通过对影响蒸发器换热量的讲因素―膨胀阀开度、空气温度、风量、蒸发温度、和冷凝温度等参数的分析,得出了不同参数对系统的影响和调节特性,提出了新的更适合于制冷系统的控制方法――风量控过热度、开度控室内温度的独立 控制原理和方法,这种控制方法更适合用于制冷空调系统。
danfoss丹佛斯膨胀阀的正确调整方法danfoss丹佛斯膨胀阀是怎样调节流量的
热力膨胀阀1)在调整热力膨胀阀之前,必须确认冷库制冷异常是由于热力膨胀阀偏离工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
(2) danfoss丹佛斯热力膨胀阀调整时注意事项
热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。
(3)danfoss丹佛斯热力膨胀阀具体的调整步骤
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。danfoss丹佛斯膨胀阀的正确调整方法
2)开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3)读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。
注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4 圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细。
1 danfoss丹佛斯正确选择热力膨胀阀的目的danfoss丹佛斯膨胀阀的正确调整方法
热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器zui大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。
2 热力膨胀阀与系统不匹配时的现象danfoss丹佛斯膨胀阀是怎样调节流量的
不匹配时、会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小,当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响.当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象.
3 选择的依据
根据制冷系统的制冷剂种类,蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小选择。
danfoss丹佛斯膨胀阀的正确调整方法选择方法及一般步骤
下面就叙述下膨胀阀的选择方法。由于现在都采用吊顶冷风机,一般蒸发压力降都比较大,所以都选用外平衡式的热力膨胀阀。根据蒸发温度和热力膨胀阀的进出口的压差,查供应商所给产品选择表.
一般步骤如下:
1) 确定系统的制冷剂型号。
2) 确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。
3) 热力膨胀阀进出口的压力差。
4.3.2 举例
本公司有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A),制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。
首先确定膨胀阀进出口两端的压力差P Δ 。
公式中:
P k 为冷凝压力。
P 0 为蒸发压力。
1 P Δ 为供液铜管的压力降。
2 P Δ 为分液器和分液毛细管的压力降。
P k (冷凝压力),P0(蒸发压力)由所给的已知参数可在焓湿图中查得。
P k =17.5 5 10 ?P a ,P0=6.5 5 10 ?P a A)
而供液铜管的压力降,由于本公司所用的盘管选型软件,在所计算的数据中已有了供液管的压力降。故已知1 P Δ =0.0031 5 10 ?Pa。再分液器分液铜管的压力降取经验值2 P Δ =1 5 10 ?Pa 。"g
当制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃, 1 P Δ
为10bar,选择型号为TDEZ26 热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。
制冷量(KW)
蒸发温度+15℃ 蒸发温度+10℃
膨胀阀两端压力降P(巴) 膨胀阀两端压力降P(巴)型号和名义制冷量
丹佛斯(DANFOSS)热力膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给量。该供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的。可互换的热力感温原件使用丹佛斯著名的激光焊接技术,使用寿命更长。新设计的流口组件冷量范围。
特点:
蒸发温度范围大
–60°C 至+10°C
可互换流口组件
不锈钢制的执行元件,毛细管和感温包
冷量范围宽
可提供MOP功能
精确的感温包充注
的感温包卡带设计
zui高工作压力28 bar
冷量范围宽,冷量间隙和重叠小
TEX5 1/2*5/8 2/8*7/8 5/8*7/8 7/8*1-1/8 12*16 12*22 16*22 22*28
TEX12 5/8*7/8 7/8*1 7/8*1-1/8 16*22 22*25 22*28
TEX55 1-1/8*1-3/8 28*35
1)丹佛斯 热力感温原件-包括感温包卡带R22
TEX5/067B3250/067B3267/067B3249/067B3253/067B3263/067B3251
TEX12/067B3210/067B3227/067B3207/067B3213/067B3211
TEX12/067B3209/067B3212
EX20/067B3274/067B3286/067B3273/067B3275/067B3276
TEX20/067B3290/067B3287
TEX55/067G3205/067G3220/067G3206/067G3207
TEX55/067G3209/067G3217
2)丹佛斯 热力感温原件型号R407C
TEZ5/067B3278/067B3277,TEZ12/067B3366/067B3367,TEZ55/067G3240/067G3241,TEZ55/067G3240/067G3241
3)丹佛斯 热力感温原件-包括感温包卡带R134a
TEN5/067B3297/067B3298/067B3360
TEN12/067B3232/067B3233
TEN12/067B3363
TEN20/067B3292/067B3293
TEN20/067B3370
TEN55/067G3222/067G3223
TEN55/067G3230
4)丹佛斯 热力感温原件-包括感温包卡带R404A/R507
TES5/067B3342/067B3357/067B3358/067B3344/067B3343
TES12/067B3347/067B3345/067B3348/067B3349
TES12/067B3346/067B3350
TES20/067B3352/067B3351/067B3353/067B3354
TES20/067B3356/067B3355
TES55/067G3302/067G3303/067G3304/067G3305
TES55/067G3301/067G3306
5)丹佛斯 热力感温原件-包括感温包卡带 R404A/R507
TES5/067B3342/067B3357/067B3358/067B3344/067B3343
TES12/067B3347/067B3345/067B3348/067B3349
TES12/067B3346/067B3350
TES20/067B3352/067B3351/067B3353/067B3354
TES20/067B3356/067B3355
TES55/067G3302/067G3303/067G3304/067G3305
TES55/067G3301/067G3306
丹佛斯 阀体
TE5/067B4013/067B40091/067B40101/067B40111/067B40342/067B40071/067B40081/067B40321/067B40332
TE5/067B4013/067B40041/067B40051/067B40121/067B40372/067B40021/067B40031/067B40351/067B40362TE12/067B40232/067B40212/067B40251/067B40261
TE12/067B40172/ 067B40162/067B40271/067B40151
TE20/067B40232/067B40172/067B40212/067B40162
TE55/067G40043/067G40023/067G40033/067G40013
丹佛斯 以上阀体通用于R22/R407C/R134a/R404A/R507
丹佛斯 流口组件
TEZ5-3/067B2788, TEZ5-5/067B2789,TEZ5-7.5/067B2790,TEZ5-9.5/067B2791
TEZ5-12.5/067B2792,TEZ12-17/067B2708,TEZ12-20.5/067B2709,TEZ12-23.5/067B2710
TEZ20-29.5/067B2771,TEZ20-32.5/067B2773,TEZ 55-42.5/067G2701,TEZ55-50.5/067G2704
TEZ55-61.5/067G2707,TEZ55-78/067G2710
*产品名称
补充说明
已经是会员?点击这里
单位
*姓名
邮箱
*电话
*地址
省份
请选择省份
安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津新疆西藏云南浙江重庆香港澳门台湾国外
*验证码
=
账号
请输入账号
密码
请输入密码
立即登录
提交重填
账号
请输入账号
密码
请输入密码
验证码
=
请输验证码
立即登录找回密码
标签:
添加
保存成功
(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)
常用:
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
联系人:邓兴志 (销售)
手机: 13636508867
联系我时,告知来自化工仪器网
扫一扫访问手机商铺
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。