从以上 定义 可以看出:短路容量只是一个定义的计算量,而不是测量量,是 反 映电力系统某一供电点电气性能的一个特征量,跟短路电流与该点故 障前正常运行时的相间电压有关,短路容量是对电力系统的某一供电 点而言的,反映了该点的某些重要性能:①该点带负荷的能力和电压 稳定性; ②该点与电力系统电源之间联系的强弱; ③该点发生短路时,短路电流的水平。随着电力系统容量的扩大,系 统短路容量的水平也会增大,该值是根据该地电力系统的所有相关参 数计算出来的,既与本地用户的用电设备有关,又与电力系统的设备 3 最新资料欢迎阅读 及运行方式有关。 最大短路容量 选择断路器时,用最大短路容量 设计院在设计 一套装置时,电气上主要的把握就是考虑各级母线关合电流的等级, 也就是考虑电网短路电流及发电机反馈电流的条件下,发生故障时断 路器的分断能力。接触比较 多 的钢厂和石化,其供电方式一般是将 110kV 电压经三绕组变压器后送到各处。历史悠久一点的厂大都采用 6kV 电压等级,这是因为开始的设备大都采用 6kV 电压等级。随着规 模的扩大,包括设备规模和供电规模的扩大,采用 6kV 电压等级时, 往往能导致最大短路电流超过 40kA,也就是需要采用 50kA 等 级 的断路器。而 50kA 断路器的成本要比 40kA 的高的多,所以开关器件 选型困难。现在新上的系统或改造的系统,都是 10kV 的电压等级, 其主要原因就在于此。 系统短路容量与系统对应的电压等级和短路电流有关,不同的电 压等级有不同短路电流的限定值,如 220kV 短路电流不能大于 50kA, 短路容量一般用来分析各级电压断路器的开断电流以及设备的动热 稳定电流得到配合,也可以分析以下几点; ①某一节点带负荷的能力和电压稳定性; ②某一节点与电力系统电源之间联系的强弱; ③某一节点发生短路时,短路电流的水平. 短路容量也和整个系统的 容量有关.随着电力系统容量的扩大,系统短路容量的水平也会增大; 系统最高一级电压母线的短路容量应在不超过规定值的基础上,应维 4 最新资料欢迎阅读 持一定的短路容量以减小受端系统的电源阻抗,即使系统发生震荡, 也能维持各级电压不过低. 短路容量是电力系统设计里的一个重要 参数值,也是一个计算值,指的是电力系统在规定的运行方式下,关 注点三相短路时的视在功率。 短路容量是一个矛盾值,它既反映了电力系统互相联系的紧密程 度和稳定性(短路时,与关注点任一联络线都会为这点贡献短路电 流),也反映了该点发生短路时,短路电流的大小。短路容量小,系 统不稳定,联络不强; 短路容量大,短路电流超标,设备代价昂贵(63KA、50KA、40KA 遮 断的设备差别很大),控制措施复杂。 当电力系统发生短路故障时,需要迅速切断故障部分,使其余部 分能继续运行。这一任务要由继电保护装置和断路器来完成。