燃气报警器的连接方法。
燃气报警器安装方法:在选定的墙面位置,对应安装板上的两个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上)。打好安装孔,放入安装胶塞,然后用自攻螺钉将安装板固定在墙面上。将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源。燃气报警器安装位置:安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上。根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。燃气报警器安装应避免在下列位置:通道等风流速大的地方。有水雾或滴水的地方。炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境(如炉具正上方)。被其它物体遮挡的地方(如橱柜内)。