地暖模块最早由欧洲引入国内地暖市场,是一种集成化、工具化、标准化的地暖基础材料。根据施工方式的不同,可以分为干式地暖模块和湿式地暖模块,干式地暖模块不需要回填,湿式地暖模块则需要回填后铺设地板,这也是划分干式和湿式地暖的标准。其实除了施工方式,干式地暖模块和湿式地暖模块之间还存在一些差异,具体体现在:
一、构成不同
湿式地暖模块大多由EPS空气发泡制成蘑菇头类保温层,绿羽极系列地暖模块就是采用高密度全新料EPS保温板与意大利进口的HiPS防水膜加热覆合而成的,其本身不含导热层。
干式地暖模块的结构则是保温层+导热层的结构组成。保温层有XPS(挤塑板)和EPS(聚苯板)两种,导热层一般为铝,因为铝的导热性好(优于铁),且价格相对便宜。
需要注意的是XPS因为生产工艺限制,不能直接做出不规则的形状,所以挤塑板模块都是二次加工的,这就导致价格很高,因此出于成本考虑市场上很多挤塑板模块没有导热铝层,但是作为干式地暖模块,如果没有导热层,散热效果必定会大打折扣,影响采暖效果。
二、安装步骤不同
在清扫地面,保证原始地面平整度后,可以直接安装湿式地暖模块,安装完成后分别进行盘管、回填、铺设地板等步骤。因为回填时还会再做一次找平,所以湿式地暖模块对原始地面的平整度允许有5mm以内的误差。
干式地暖模块由于安装后会直接铺设地板,因此对原始地面的平整度要求非常高,可以选择在铺设前就做一次地面找平。干式水地暖模块一般会在铺设前进行打龙骨,一是为了帮助地面找平,二是为了承担压力,避免模块直接承受来自地板上的重力。
三、升温速度不同
湿式地暖模块施工时有混凝土回填,在后期使用过程中,混凝土回填层既是导热层,也是蓄热层,地暖管需要先加热回填层,再通过回填层热传导加热地板获得采暖效果,因此升温速度较慢。相比较干式地暖模块本身保温层+导热层的结构,铝板导热层可以直接加热地板,所以干式地暖模块在使用时升温速度较快。但是由于缺少蓄热层,干式地暖一旦关闭,温度会很快降低,其蓄热能力明显没有湿式地暖好。
此外,干式地暖模块与湿式地暖模块相比最大的一个优势就是节省层高,免去了5cm左右的混凝土回填层,适合家中原本就层高不足还想要装地暖的用户,但是有得就有失,上面几点也说的很清楚了,具体如何选择,还是得看自己的具体需求。