你移机后主要是进行蒸发器(室内机)的排空,排空的方法是:将主机(室外机)的高压管(细的那根)连接好上紧,低压管(粗的那根)连接上但不要上紧,也就是上紧后松上一圈,让它能够有空气排出。这是准备工作已完成。现在开始排空,排空不需要启动空调,你用内六方扳手将高压端的截止阀(也就是细管的那个)打开一点,听见有气体流动的声音就行,这时空气就会从低压端的接口处排出(也就是刚才没有上紧的那个接头处排出),排出的时间大概时间是5-10秒,具体的要根据现场掌握,认为可以了立刻将低压接头上紧(前提当然你要准备好合适的扳手,以防措手不及)。 这样排空完成了。接下来你不要忘了用内六方扳手将低压端和高压端的截止阀全部打开,千万不要忘了,不然你启动空调会将压缩机烧毁的可能。将截止阀的护帽上好就可以了。为了保险起见,最好再用肥皂水检查一下接头处是否漏气。如果没有问题,将电路连接和其它的管线都好好看看,确认无误了,就可以启动空调了。 本人认为原机上也有排空的地方,但排气量不够,不如这种办法,没有这种方法排的彻底,这也是本人的实践经验。