什么情况可以断定空调压缩机电容坏了啊怎么断定啊

1.听声音,外机压机响2秒左右停,而风扇转的。2.拆壳看电容屁股是否股起,一般电容尾部都有十字架裂纹,鼓起很明显看出,再看接线柱那里有没有漏液,像油一样的东西.3,换个试试,这是最简单的方法了,4.接线柱生锈导致接触不良。

电容在空调压缩机里起怎么作用?

家庭只有单相电源,所以定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机,根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。
因为是单相电源,压缩机电动机的绕组属于电感性元件,所以电流相位差的实现就需要有能将电流移相的器件,一般选择的是电容或电阻,而在空调压缩机行业基本都选择电容,以获得较好的电动机效率和功率因数。
以上,电容在空调压缩机里起到的作用主要是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转。因为涉及的知识背景较专业,所以只能简单解释这些,希望能说明白

空调的压缩机上接的那个大电容什么作用

通俗的讲,单相压缩机要运行,除了主绕组外,还需要副绕组才能产生旋转磁场,在副绕组上有两种电容,启动电容和运转电容。
启动电容是并联在副绕组上,只是启动时开启,压缩机启动后此电容就断开。因为单相压缩机转矩较小,不容易启动,所以需要加启动电容,启动电容通俗的讲就是单相压缩机需要一个外力让它容易启动。
运转电容是串联在副绕组上的,主要作用就是配合主绕组产生旋转磁场。
补充:部分大转子的电机可以不用启动电容也可以启动。

空调压缩机电容坏是什么原因导致的

空调压缩机电容坏原因:
1、电容器损坏(短路、断路),空调机器在高温下持续工作,电容器长久在高温下是很容易受到损坏。
2、电容器规格与压缩机不相符,比如大房间用小功率的空调。
3、电压不稳。
4、机器内灰尘过多,接触不良。
压缩机电容坏后会出现故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
扩展资料:
压缩机工作原理:
制冷系统主要分几个设备:压缩机-冷凝器-节流装置-蒸发器
它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。
通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。
而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。
制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。