1. 进线隔离开关联跳关系及分合闸条件 交流10kV整流机组馈出断路器分闸位置﹠相应的直流负极隔离开关合闸位置所有直流馈出断路器分闸位置直流进线隔离开关可以分合操作 框架故障保护动作后相应的直流进线隔离开关不可以合闸操作(需要手动复归) 2. 负极隔离开关联锁联跳关系及分合闸条件 ﹠相应的直流进线隔离开关分闸位置相应的交流10kV整流机组馈出断路器分闸位置直流负极隔离开关可以分合操作 3. 接触轨隔离开关联锁联跳关系及其分合闸条件 接触轨隔离开关可以分合操作相应的直流馈出断路器分闸位置 4. 纵向联络开关和直流接触器的联锁联跳关系及分合闸条件 ﹠接触轨直流纵向联络开关可以分合操作左右相邻牵引变电所向本所供电区间供电的直流馈出断路器分闸位置本所两个相应直流馈出断路器分闸位置 相邻两个牵引变电所同一供电分区的本所直流馈出断路器和邻所直流馈出断路器处于分闸位置纵联电动隔离开关处于分闸位置直流接触器可以合闸操作 ﹠相邻两个牵引变电所同一供电分区的两个直流馈出断路器跳闸自动重合闸不成功联跳相应牵引变电所联络柜中的 短接触轨用的直流接触器 ≥1框架保护发生时逆流保护发生时中压联跳直流保护发生时手动分闸直流馈出断路器时不联跳联络柜中的短接触轨用的直流接触器 5. 直流馈出断路器联锁联跳关系及分合闸条件 直流馈出断路器可以进行合闸操作(分闸操作不受制约)