380v9kw的电热水器的接触器接线图接触器圈线是380v的 没问题呵,照要求接。
用船型开关控制由开水温控器和接触器操作开水器加温的线路。
哈哈楼主点子真好!我今天刚给人画完,现在上图给你呗! 其实船型开关无非也是开关的一种用什么倒是无所谓! 希望可以帮到楼主 船形开关没听过,是顶部的飘浮开关吗?但也不是什么大活,漏保,380电源,cjx2011接触器,线圈380电压,温控开关,三角接,这。
跪求380V1810型接触器在开水器上的接线图,9千瓦开水器更。
空开坏了,换个就好了1你接触器原来是1810的吗?9KW用1810的容易烧!过电流太小了,建议你换个3210的接触器。
使用时间能好点! 是接触器不工作 还是接触器工作了 但发热管不工作如果是前者 建议查看温控器 特别是放超温的哪个 他是要手动复位的 还有就是你的。
220V3KW电开水器如何接线最好是实物图?有接触器的和没。
我没有图纸,只能把大概的控制给你说一下:全自动开水器,很简单,阻性负载(电热元件)。
接触器的启停指令来自于温度控制器。
有时间弄一个接触器拆一拆,弄清结构了,就会连接了

电热水器加热管接线图

三相交流电有两种连接方式,星形连接和角形连接 。
方法:星形连接—就是把三相负载的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。
(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)负载每相线圈承受的电压是相电压220伏,即火线与零线(中性线)间的电压是220V。
角形连接—就是把三相负载的每一相的始末端依次相接的连接方式。
(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az) 每相负载承受的电压是线电压380伏,即火线与火线间的电压。
相电压—每相绕组两端的电压,叫相电压。
线电压—任意两根火线之间的电压叫线电压。
相电流—流过每相负载的电流叫相电流。
线电流—流过每相线的电流叫线电流。
星形连接中:U相=1.732U线 I相=I线 三角形连接: 三角形连接中 U相=U线 I线=1.732I相...

电热水器加热管接线图

您好;简单的就是一个空开,一个接触器,一个温度调节器,在接触器的控制线路上接一个开关,然后串一个温度控制去的触点,,接下来在空开下面引一根线到接触器的线圈,线圈的另一个接柱接温控,,接开关,然后接到空开下面的另一相,就构成控制线圈的回路,主线路先接空开,再接接触器,然后接热水器,图上画了三条线,实际上只有两条相线电压380V整个线路没有零线希望可以帮到您,也希望您点击采纳,有什么不明白可以再问我...