要】近几年,超临界机组占据了火力发电厂主流。本文主要阐述了超临界锅炉过热器管存在的氧化皮产生机理、危害以及防治措施,对降低过热器泄露起到了一定的预防作 根据国家发改委制定的2020年电力发展规划,计划到2020 年全国发电总装机容量将 达到9 亿千瓦,其中火力发电机组比例约占总容量75%左右。由于电力是最大的煤炭用户, 所以提高煤炭的利用效率,提高燃煤电厂的效率一直在不断研究深化。开发建设大容量发电 机组成了主要发展方向。随着机组容量的增大,其参数在不断提高,尤其近几年的超临界机 组发展迅猛。随着超临界火电机组的成功运行,取得了一些重要的选型、调试和运行经验, 但对于超临界锅炉选材来说也存在一些问题,影响着锅炉的安全稳定运行,过热器氧化皮脱 落导致爆管现象在火电厂时有发生,必须采取措施,以保证机组安全稳定运行。 早在40 年前,国外有些国家就已经开始研究金属表面氧化层形成与脱落现象,通过 大量试验分析,认为金属表面蒸汽氧化层的形成与剥离主要是由运行工况温度变化及金属材 料的选材等方面因素所决定的。由于氧化层脱落涉及锅炉受热面的设计布置、金属选材、机 组运行工况和参数等多种因素,目前主要是通过提高受热面材质、调整运行工况、合理布置 受热面等方式减缓过热器氧化皮的产生。