一、二次额定电压必须与引接电源电压和厂 用网络电压相一致。 2、工作变压器的台数和型式 ?台数与锅炉、机组的台数有关。 ?型式主要与厂用高压母线的段数有关,而母线的段数 又与厂用高压母线的电压等级有关。 ?机组容量在200MW及以上,每台炉分2段时,厂用高 压工作变压器可选用1台分裂绕组变压器,两个分裂支路 分别供2段母线; ?当机组容量在200MW以下,厂用高压工作变压器可 选用1台双绕组变压器; 3、厂用变压器的容量 容量必须满足厂用电负荷从电源获得足够的功率。因此, 对厂用高压工作变压器的容量应按厂用电高压计算负荷的 110%与厂用电低压计算负荷之和进行选择;而厂用低压 工作变压器的容量应留有10%的裕度。 (1)厂用高压工作变压器容量 双绕组变压器:ST≥1.1SH+SL 分裂变压器:高压绕组Sts1 ≥ ∑Sc-Sr;分裂绕组Sts2 ≥ Sc 分裂绕组计算负荷Sc=1.1SH+SL (2)厂用高压备用/启动变压器容量 高压备用/启动变压器应与最大一台厂用高压工作变压 器的容量相同;厂用低压备用变压器的容量应与最大一台 厂用低压工作变压器容量相同。 (3)厂用低压工作变压器容量 Kθ S≥SL Kθ—变压器温度修正系数。 装于屋外或由屋外进风小间内的变压器,取1.0,但宜将小间进出 风温差控制在10°以内;对由主厂房进风小间内的变压器,当温度 变化较大时,随地区而异,应当考虑温度进行修正。 厂用变压器容量选择,除考虑所接负荷因素外,还应考虑:①电 动机自启动时的电压降;②变压器低压侧短路容量;③留有一定的 备用裕度。 4、厂用变压器的阻抗 为了限制低压侧的短路电流,厂用变压器阻抗要比一般变压器阻 抗大,一般要求大于10%;但阻抗过大影响电动机的自启动。 6-4 厂用电动机自起动校验 一、厂用机械特性和电力拖动运动方程 1、恒转矩负载特性 负载转矩与转速无关。当转速变化时,负载转矩保持常 数,火电厂中的磨煤机、碎煤机、输煤皮带、绞车、起重 机等。 2、具有非线性上升的负载转矩特性 负载转矩与转速的二次方或高次方成比例,如火电厂中 的引风机、送风机、油泵等。 3、电动机的工作状态 (1)当Me=Mm时,即电动机静止或等速旋转,拖动系统 处于稳定运行状态; (2)当Me>Mm时,拖动系统处于加速状态; (3)当Me