转载自百家号作者:我是大俵哥
家里的插座使用的时候偶尔会引起电箱的断路器跳闸,到底是什么原因呢?今天我们一起来分享一下。
插座
不管是三孔的插座还是五孔的插座,背后都是三个触点。标注L位置接火线,标注N位置接零线,〨标注的为地线。另外插座的接线还有一个口诀:左零右火中接地。
1,插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。
这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。
单开加五孔插座
还有就是这种单开加五孔,接线如图所示。如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。
2,用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。
3,过载跳闸
打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。
4,插座支路的线路漏电。
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
解决方法:用摇表查找漏电线路
摇表
如果插座的导线用的太细,而用电器功率过大,虽然不会马上跳闸,但是导线会发热加剧绝缘层的老化,严重的会引起火灾。附铜线承载功率对照表一份,供大家参考。
1平铜导线能带1.8KW左右的用电器
1.5平铜导线能带3KW左右的用电器
2.5平铜导线能带5KW左右的用电器
4平铜导线能带7KW左右的用电器
6平铜导线能带8.5KW左右的用电器
10平铜导线能带15KW左右的用电器
其他回答:
可能原因:
插座内部簧片固定不牢或错位,插入插头时相碰导致短路,使该回路的空开跳闸。
插座的零线和地线接反了,导致负载接入后形成了火-地回路,引起火-零回路中出现剩余电流,该回路的漏电断路器检测到剩余电流超过额定值则跳闸。
有三种可能及处理方法:
家用电器总功率过大,总负荷超过额定负荷导致过载保护跳闸。处理方法:关闭空调或者其他大功率电器,再次插入电器,查看是否跳闸。
用电器漏电。处理方法:可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
以上两种可能都排除后,第三种情况是:插座内部短路。处理方法:打开插座检查线路。(提示:请让专业电工人士进行检查,切勿自己轻易尝试。)
跳闸
概念:牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。
作用:在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。

扩展回答

呵呵,这么简单的问题,让我来告诉你! 只凭你的一句话:连开灯都跳,就可以判断是零线和地线调换啦!(火线与零线调换是不会跳的) 分析:因为电流线过火线流到灯,再通过地线流出,没有经过零线,漏电开关检测到火零电流不一样,所以就动作了!因为你有电工基础,相信你能找出具体是哪个开关!希望对你有帮助!
原因有很多 1是不是买的插排质量问题 2这个回路的电流大也就是电气设备多 3功率3000kW6个电流应该看一下断路器 你用电器是什么?
是这样分的吧,第一个是照明,第二个是插座,第三个是厨房插座的吧!
三个原因一是家中电盘处按装了漏电保护器,你把插座地线接在了零线位置,造成了一线一地所以跳闸,二是你将火线接在了地线位置,一插电器对地漏电也引起跳闸。三是用电器自身短路也会引起跳闸。
我告诉你呀!我家的也是,你最好把线路重新制,要不会烧毁的…
电热水壶内的加热装置发生了短路,导致空开跳闸的。电热器的电阻丝是易损件,在长期的加热过程中容易出现烧断的现象。或是电水壶的电源线出现短路。建议检查电源线和更换加热管! 国家电网公司团队为您解答,希望对您能有所帮助!
如果是不管空调是否开机,只要插上插头指示灯就熄灭,说明插座内部存在虚焊问题,插入插头时在外力作用下,指示灯回路供电中断。 如果是开机时指示灯熄灭,说明该路插座负载能力太差,既然可以正常使用电视机,那就应该重点检查插空调插头的那个插孔有没有问题。
建议用排除法实验下!