家庭燃气壁挂炉地热分水器系统结构设计
一、家庭燃气壁挂炉地暖设计之地面构造设计
1、地板采暖必须铺设地面隔热层、伸缩缝,室内墙壁四周踢脚处要粘贴边角料(边角隔热层)。
2、地板采暖地面系统由绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成。
二、家庭燃气壁挂炉地暖设计之地热分水器系统设计
1、地暖系统每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s.每分水器、集水器分支环路不宜多于8路。
2、在与分集水器连接的主管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其他可关断调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。
3、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。
4、根据房屋建筑不同,设计分水器时要注意地热分水器的功能选择。