导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来 确定的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面 积 S 的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电 流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载, 一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф, 其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可 以将功率因数 cosф 取 0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为 6000 瓦,则最大电流 是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一 个公用系数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数 /Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为 17A。则总闸空气开关不能使 用 16A,应该用大于 17A 的。绝缘导线载流量估算二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘 三点五,双双成组减点五。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升 级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截 面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二 点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为 截面数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从 4mm’及以上导线的载流量和 截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“二点五 下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面 数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从 4mm’及以上导线的载流量和截面 数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三 点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即 35×3.5= 122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减 0.5。即 50、70mm’导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截 面积数的 2.5 倍,依次类推。