1. 事件描述
2009年10月18日,某水厂运行人员巡检时发现沉淀池末端摇蚊聚集较多,池壁上及出水槽上有少量红虫及摇蚊虫卵附着,水厂随即组织开展针对红虫的检测工作,对各工艺段挂网检测,一日三次,19日沉后水挂网检测出有红虫活体(图1-11a/b),密度为1.5 个/100L,滤后水亦检测出红虫活体,密度为0.2 个/600L,肉眼不可见。
图1-11 红虫幼虫及厂内应对措施(a)红虫幼虫;
图1-11 红虫幼虫及厂内应对措施(b) 挂网检测;
水厂立即上报集团公司,同时组成厂内红虫防控小组,并立即采取一系列防控处理措施,包括:
(1)调整工艺运行参数:启动前加氯和沉后加氯,强化反应沉淀池排泥及滤池的反冲洗,停止回收生产废水,直接排放至市政污水管网。
(2)加强构筑物的清洁工作:对沉淀池、滤池逐个放空清洗并用高浓度的含氯水浸泡,在沉淀池死角定期干投石灰,对反应池及沉淀池池壁与水交界面处定期刷洗并涂抹漂白粉(图1-11c)。通过以上措施防止藻类及虫卵、成虫附着,破坏摇蚊滋生环境,切断其生长繁殖链。
(3)在南、北沉淀池投放鱼苗,以生物手段控制红虫繁殖。
经采取以上措施后,10月25日,各工艺段镜检摇蚊幼虫密度呈下降趋势,至27日,沉后水、滤后水、出厂水均未检出红虫活体。11月3日水厂逐步恢复正常生产。
图1-11 红虫幼虫及厂内应对措施(c) 池壁与水交界面涂抹漂白粉
(继续阅读请扫描下图二维码,进入水星书屋,购买正版图书。)
(版权所有 转载必须注明中国水星)
要闻TOP
水星会员MORE >
江苏源清管业有限公司
江苏源清管业有限公司是由淮安市国资委下属的淮安水利控股集团投资控股的国有企业。公司专门生产薄壁不锈钢承插式氩弧焊和双卡压式两种连接方式的管材、管件、不锈钢阀门等水暖配件。公司占地70亩,生产车间约20000平方,年产能30000吨。 公司自成立以来一直致力于不锈钢给排水管道的研发,生产,销售,安装及售后服务,且秉承“品质不锈,诚信为钢”的经营理念,产品广泛用于建筑给水、燃气、排水、直饮水、气体、消防、暖通、太阳能等工程。