电压互感器有两大类,一类为保护用电压互感器,一类为测量用电压互感器。
测量用电压互感器准确级次有:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0 准确级表示的
是互感器在额定电压和额定负荷下,电压误差百分值。另外对准确级不同的电压互感器还有相位误差的要求,级别越高,相位差越小。
保护用电压互感器准确级次有:除剩余绕组,应具有所规定的测量准确级次外,还应有3P或6P某一个准确级次。保护用电压互感器的准确级是以该准确级在5%额定电压到与额定电压因数相对应的电压范围内的最大允许电压误差百分数标称,其后标以P。同时也有相位差的规定。