影响电流互感器选用的因数很多,比如安装的环境温度、海拔高度等,这些必须符合国家标准的安装标准,在实际选用电流互感器中,还需考虑一次参数选择原则、二次参数选择原则以及其他配置要求。
一、选用电流互感器的一次参数选择原则
电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来决定,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的发展情况。
二、选用电流互感器的二次参数选择原则
互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。电流互感器额定二次电流一般采用1A,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5A。
额定输出值选择应符合下列原则:
1、测量级、P 级和 PR 级额定输出值以伏安表示。额定二次 电流 1A 时,额定输出标准值宜采用0.5V·A、1V·A、1.5V·A、2. 5V·A、5V·A、7. 5V·A、10V·A、15V·A。额定二次电流5A时,额定输出标准值宜采用2. 5V·A、5V·A、10V·A、15V·A、20V·A、25V·A、30V·A、40V·A、50V·A;
2、TPX 级、TPY 级、TPZ 级电流互感器额定电阻性负荷值以Ω表示。额定电阻性负荷标准值宜采用0.5Ω、1Ω、2Ω、5Ω、7.5Ω、10Ω;
电流互感器额定输出值应根据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。为满足暂态特性的要求,也可采用更大的额定输出值。
三、选用电流互感器的其他配置要求
电流互感器类型、二次绕组数量和准确级应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求。保护用电流互感器配置应避免出现主保护的死区。互感器二次绕组分配应避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障的保护动作死区。
从实际使用中,一次参数选择和二次参数选择是我们考虑最多的事项,当然其他因素也必须根据实际情况来选择相应的电流互感器。