一条线路即有上网电量又有下网电量怎么计算线损率
一条线路既有上网电量又有下网电量盘算线损率计算 各关隘计量点因现场潮流方向不同分为正、反两个负荷偏向,所以各个关口点的电量同一定义如下: “A开关正向”:A变电站母线流出到线路的负荷电量。 “A开关反向”:对应于“A开关正向”反偏向的负荷电量。 在线门路损分析类型中,因部门站没有主变变高侧计量点,故界说: “B变低正向”:主变变低侧计量点负荷电量 “B变低反向”:由主变变低侧计量点负荷电量折算到主变变高侧的负荷电量。 盘算的线损电量均为正数,如以下计算结果为负数,则取其绝对值。 1 线损统计计算方法 1.1 线路两侧都有计量表 线损电量= A开关正向+B开关正向-A开关反向-B开关反向 线损率=线损电量/(A开关正向+B开关正向)×100% 1.2 线路只有一侧开关有计量表 线损电量= A开关正向+ B变低正向-A开关反向-B变低反向 线损率=线损电量/(A开关正向+ B变低正向)×100% liya088