25平方铜线380v可以带70.49KW。
根据电工公式二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。
三相功率计算公式是P=U×I×1.732×cosφ,其中:其中P为功率,U为电压,I为电流,1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.85左右选取)。
P=U×I×1.732×cosφ =380*126*1.732*0.85=70488W=70.49KW。
扩展资料
按功率计算电流的口诀之一
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。
一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流(安)。千瓦、电流、如何计算?电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相380,电流两安半。