一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占