是否正常请参考以下几点:
1、最大相差不超过10%
2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误zhi差;
3、电机定子绕组三相的电阻是否版平衡以及绝缘是否正常。
4.三相的电源电权压是否平衡.
其中第3点最为重要。
根据相关标准,三相配电线路要求电流不平衡度控制在10%以内,当三相电路偏差超过10%就需要进行处理。
当三相不平衡时,我们要根据相应的原因来选择合适的处理方法。一般三相不平衡产生的主要原因有三相负荷分配不平均,接地故障,某相断线,谐振,各相功率因素不一致等。
1. 三相负荷分配不均
我们都知道三相线路中有很大单相或者两相负载,并且它们用电是一直波动的。这个一般是设计上的问题。
比如某宿舍楼一楼全部是A车间员工,并且采用A相火线;二楼全部是B车间员工,并且采用B相火线;三楼全部是C车间员工,并且采用C相火线。当A车间下班时,一楼用电激增,而二楼和三楼用电却很少。同样,当B车间下班时,二楼用电激增,而一楼和三楼用电却很少。这样就造成三相不平衡。那么我们可以把相同时间段下班的员工,分散安排在各层即可解决这个问题。2. 接地故障/断线
当某一相出现接地故障或者断线时,那么该相的电压会下降非常多。三相电压不平衡,那么电流自然也就不平衡了。
3. 谐振
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。这种情况就需要采用滤波器了。
4. 各相功率因数不一样
现在三相线路中有很多两相负载,比如单相380焊机等。它们的存在会造成各相功率因素不一样,那么各相电流也会不一致。如果是这种原因导致三相不平衡,可以采用智能补偿。它可以同时补偿三相线路的功率因素,也可以单独对某一相进行功率补偿。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。