零序电流互感器接线方式

零序电流互感器保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf.
对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。
而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工矿企业内的不配出中性线的三相三线配路。
有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线以前用在不同的功能上CT接法是不一样的。但是现在大部分微机保护已经能通过内部识别的方法校正不同的效果。
工作零线和相线必须穿过零序电流互感器保护零线(地线)不经过互感器工作零线没穿过零序电流互感器之前和保护零线(地线)同接一条母零线,工作零线不穿过零序电流互感器可以么?工作零线不可以不穿过零序电流互感器零序电流:进出互感器的电流之差必须为(零) 如果有一部分电流漏到地线 那么进出互感器的电流之差就不为(零)了 互感器的副线圈就会感生出电压(漏电信号) 在三相四线电路中,流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏动作,电流互感器的作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。侵权投诉