机械寿命考核当前,依据有关标准的规定,高压真空接触器的机械寿命试验是在可以对主触头、辅助触头进行检修或者更换的条件下进行的。这种做法与断路器和其他开关设备的规定是不同的,这并不能说明是高压真空接触器的真实机械寿命,仅是单纯的机械部分的累计寿命。在实际应用过程中,这种机械寿命是毫无实际意义的。对高压真空接触器机械寿命的考核,应该和其它开关电器设备一样,以相同的规定进行试验考核。高压真空接触器与高压限流熔断器的正确配合高压真空接触器与高压限流熔断器动作的正确配合应该是:在接触器处于闭合状态下,与熔断器串接于电气主回路中,当被保护范围内出现有短路故障时,熔断器动作开断故障电流,接触器主触头不应出现熔焊粘结,其它部分不得出现任何损伤另一种情况是在被保护范围内存在有潜伏短路故障时,接触器应关合短路故障电流,而由熔断器动作开断短路故障电流,接触器不应出现熔焊粘结,其他部分不得出任何损伤。