变压器处的零线跟地线接在一起,这叫“重复接地”,是为了系统稳定地取得220伏电源,其好处就是现在广泛采用的380/220V系统。接法:电力变压器的接头弄出来,立即就有一个零序电流互感器,套装在零线母排上,主要是保护变压器的,它不会允许变压器的零线上有大的电流出现,那样就是有故障了。有一个主开关,常常这个开关是带有漏电保护功能的,它不允许线路的任何一部分接地,人体意外碰触,就会造成这个开关掉闸断电,能起到保护人身安全的作用。所以,这部分是不允许零线和地线接在一起的,也叫TN-S系统。