1、地板采暖系统的使用寿命多长?地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PE-RT(耐高温聚乙烯管)、PEX(a、b、c)(交联聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管)管材等,其中PE-RT分为第一代PE-RT和第二代PE-RT;PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯管(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯管(PE-Xc)和偶氮交联聚乙烯管(PE-Xd)。第一代PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过0.4Mpa;第二代PE-RT和PE-X长期工作温度可在-40度至85度范围内。PB管可在95度使用,除了用于地暖,只有PB管可以用于散热器采暖,但PB管材造价较高,只有高端的项目才会使用。PE-RT、PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广最为成熟的地暖管材,安全、环保、健康,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都超过50年以上,是目前最为环保的地暖管材。可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。2、地板采暖系统造价如何?地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统以及热源的配备情况决定的。地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。地暖公司 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%。在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低 2~5 ℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%。如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。4、小区是集中供热,可以安装地暖系统吗?可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,地暖公司采用进口混流中心,在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 40 - 60 ℃温度,或是采用耐高温(95℃)的地暖管材(PB),即可使用地板采暖系统。5、需要为地暖系统专门购买锅炉吗?在北方地区一般都有专门的供热公司提供地暖热水,地暖公司的系统设计可以利用现有天然气、电、太阳能、地源热泵、空气源热泵、其他系统余热等各种热源。