智能恒温热水系统工程施工安装调试使用维护注意事项
一、安装总图
二、安装步骤
1.选取安装位置,根据流体力学原理和供排水管道布设要求,恒温阀热水系统安装位置应该选取在花洒沐浴喷淋装置的顶端以上的位置,高于沐浴花洒的位置;安装的位置最好离沐浴花洒越近越好,以便减少压力损失,获得最佳流量和压力;确实因为距离较远(20米以上)的,应该通过计算使用大口径的总管,加大增压泵进水压力;
2.恒温阀及其配件必须有合适的承重和固定装置来放置,便于使用、管理和维护;可以根据恒温阀热水系统的尺寸加上预留装拆维护空间等;
3.第一步先打扫现场卫生,安装恒温阀和配件的时候,恒温阀不得进任何灰尘、泥沙、杂物等进入恒温阀或其他配件内,现场条件差的要在地上垫上干净的布、干净的牛皮纸等;
4.第二步恒温阀摆正位置,需要垂直站正,H段世杰热水,C 端接冷水,不得接反;恒温阀直接接上单向止回阀;
直接连接安装铜单向阀到恒温阀,水胶带使用要注意不要留多余或压碎,防止碎屑流入恒温阀造成堵塞;使用管钳拧紧的时候注意使用布包住恒温阀和单向阀表面,保护配件和恒温阀表面外观整洁;安装单向阀的时候注意单向止回阀就是只允许水流往一个方向,不能反接,反接来水流不进恒温阀。另外最好是有立式带弹簧的单向阀,采购碟片式单向阀的用户还的注意垂直安装,侧装和倒装都不能起到单向阀的左右,容易串水。
5.第三步,接上PPR63转DN50(2寸)外牙直通,因为单向阀是内牙,使用一个外牙接头接到一段PPR63管道上;
6.第四步,PPR63管道接到PPR63过滤器上,PPR63过滤器也有水流方向标记,不要接反。过滤器再接到一段PPR63管;
7.第五步,PPR63接上活动接头;活动接头接一段PPR63管道,
8.第六步,PPR63管道接到快开PPR63球阀上;球阀在接PPR63管
9.第七步,接到进水管的三通即可
冷水进水管和热水进水管都一样的循序和配件;步骤一样。
10.第八步,恒温阀出水管先接上弯头,弯头接上一个PPR63转DN50的外牙接头;
11.第九步,PPR63转DN50的外牙接头接上一个DN50单向阀;(注意:子系统中的两个DN50恒温阀中,只有一个恒温阀接上单向阀,其他一个不需要,这个单向阀的目的是自动调节出水流量,在小流量下关闭,