由于 110 kV输电线路平均长度约为 6 km ,因此大部分 50 MVA主变的 10 kV 短路电流大于 20 kA 。通过上述分析,能够根据主变型号、线路长度等信息直接判断某一段 10 kV 母线的短路电流是否超标,可用于短路电流计算结果的校验。 4 结论及建议 本文提出一种基于系统等值阻抗计算短路电流的方法,根据电源侧母线短路电流,反推系统等值阻抗,建立等效的计算模型,实现局部电网短路电流快速计算。再以沙溪站、景湖站的 10 kV 母线为例,将快速计算结果与标准软件计算结果进行对比,证明该方法能够满足工程计算的要求。并通过应用实例对该方法进行推广,提出一种根据简单信息判断 10 kV 短路电流是否超标的方法。 目前东莞电网 10 kV 母线短路电流超标问题具 表 5 110 kV 线路最短长度(单位长度电抗 x l0 =4 Ω/k...