对于家庭中的电路,一般来说都是非常简单的。因为我们家中都是使用的单相电,但是我们入户的单相电的上口其实都是从三相电进行转换的。那么如果我们在接电的时候想把三相电接成单相电,有什么接线要求呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答电路中接线的具体问题。三相四线的配电箱里,零线和地线连起来,分支开关不跳闸,为什么?
三相四线制的配电箱里,零线和地线用一根线连起来,分支开关竟然不会跳闸,个人认为在正常的三相四线制系统里,零线地线连起来是非常正常的情况,当然开关也就应该不会跳闸。为什么这么说呢?首先我们要简单了解一下三相四线制系统,然后再来个大家解答三相四线制中分支开关为什么不跳闸?
(一):三相四线制的接地系统是什么?
所谓的三相四线制,如果从字面上来进行理解的话,就是总共有四根电线,其中三根是相线,另外一个是称之为保护零线,也称之为pen线。但是,这根绝对不是传统意义上的零线。所以说三相四线制的配电系统常规就是我们所见的TNC系统。三相四线制接地系统具有以下的特点。
①:在三相四线制系统中,三根火线也就是三根相线A、B、C、3相共用了一根零线。个人认为,这根PEN线的最主要作用是保证三相的平衡。另外有一点非常重要的就是PEN不允许做接地。
②:在三相四线制供电系统中,应该是不允许接入漏电保护开关的。也就是说,三相四线制的开关,我们常规的都是使用的空气开关,也就是传统的断路器。不能够在电路中接入漏保,否则会导致漏保跳闸而无法使用。
③:三相四线制系统是整个供电接地这个系统,而不是我们平时用电的常见的系统。例如我们大家家庭中用电一般是三相五线。这里是把N线和PE线分开了,所以常规的供电系统是采取三相四线至到我们的变电室,从变电室以后就一般要变成三相五线制。
提示问题:①、大家一定要把我们所熟知的三相四线制和另外一种不是很严格的叫法的三相五线制区分出来。因为这是两种完全不同的接地系统。②、我们在接电的时候,一定要搞清楚每一根线的作用。例如区分中其中的火线,另外就是对于零线和地线以及PEN线都要严格区分,千万不能弄混了。
(二):三相四线制配电箱中为何把零线和地线连接在一起,开关不会跳闸?
这里所谓的三相四线制配电箱装,我们把零线和地线接在一起,其实说白了就是指零线和地线是合一的。也就是只有一根我们所常说的PEN线。这就是传统