该阀在国外产生于20世纪40年代,60年代由国内联合设计,其特点如下: ①由于只有一个阀芯,所以容易保证密封、泄漏量小,但不能完全切断。其标准泄漏为0.01%Kv,因此适用于泄漏量要求小的场合。当其进一步设计后,可作为切断阀使用。 ②正因为只有一个阀芯,压差对阀芯产生的不平衡推力大。设阀前压力为P1、阀后压力为P2、阀杆直径为ds、阀座直径为dg。 单座调节阀仅适用于泄漏要求较严、压差不大的干净介质场合。反之,不干净介质、压差较大时不能用。但是精小型单座调节阀可用这些场合。 直通单座调节阀由阀体、阀座、阀芯、导向套、阀盖、阀杆和填料等零件组成。阀芯和阀杆连接在一起。连接方法可用过盈配合销钉固定或螺纹连接销钉固定,也可以阀杆和阀电站阀门芯一体车出。在阀盖和阀体间设有导向套,为阀芯上下移动起导向作用。导向套上的小孔,连通阀体内腔和阀出口端。导向套上腔的介质很容易通过小孔流入阀出口端,不会影响阀芯的移动。 直通单座调节阀的阀体内只有一个阀芯和一个阀座。特点是泄漏量小,易于保证密封。结构上有调节型和切断型。它们的区别在于阀芯的形状不同。调节型阀芯的形状为柱塞形;切断型阀芯的形状为平板形或锥形,它的另一个特点是介质对阀芯的作用力大,即不平衡力大,特别是在高压差、大口径的情 况下更为严重,所以仅适用于低压差的场合。否则应适当选择推力大的执行机构,或配以阀门定位器。 直通单座调节阀阀芯有正装和反装两种类型。当阀芯向下移动时,阀芯与阀座间流通面积减小,称为正装;反之则称为反装。调节阀的公称尺寸DN和阀座直径dN标志着阀门的大小。对于公称尺寸DN<2.5mm的单导向阀芯,只能正装不能反装。因此气开式必须采用反作用执行机构。气开式调节阀随信号压力的增大而流通面积也增大;而气关式则相反,随信号压力的增大而流通面积减小。 单座调节阀是由调节阀体配以不同的电动执行器组成的工业现场执行仪表,它接受调节器输出的4-20mA或者脉冲信号,来进行闭环控制,实现对流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,并且可以选择智能型电动执行器,与DCS、PLC等实现数字传输,组成更加智能的控制系统。电动调节阀的电源电压有220V和380V两种,电动调节阀的流量特性有等百分比、线性、快等三种。