大金空调厂家内部维修资料,必须收藏(分享到微信长按收藏)。这下不用为修空调看不懂代码是什么意思而苦恼了。本文资料由深圳市大金售后有限公司(大金空调售后)整理,涵盖了几本大金空调维修手册上的故障代码整合,各种型号、机型都有,包括大金中央空调、风管机、室内机、室外机、家用挂机,还有一些通用的故障代码,总之就是很全面,【不收藏别说自己是修空调的】。认真看完吧!

大金空调常见故障代码

大金故障代码 ——E1 排气管温度过高
大金故障代码 ——E2 压缩机过电流
大金故障代码——E3 电源相序错误
大金故障代码——E4 系统压力过高
大金故障代码——E5 系统压力过低
大金故障代码——E6 防冻结保护
提示:以上这些故障代码不是适用每一台大金空调的,大金空调有上百个型号,还要看是普通空调还是变频空调或者是中央空调等等,这些都要了解清楚,不然这个出现的大金空调故障代码就不一定对了哦,下面为大家附上各个型号的大金空调故障代码,供大家参阅。网上最全的大金空调故障代码,一定要收藏哦。下图是大金中央空调墙壁遥控器的面板显示内容对应的含义, 明确对应出故障代码显示在哪个位置。

大金空调其它故障代码

3开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
31
环境温度传感器异常
2
32
外气温度传感器异常
3
33
供气温度传感器异常
4
34
回气温度传感器异常
5
35
外气温度传感器异常
6
36
遥控器温度传感器异常
7
3A
漏水传感器1异常
8
3H
漏水传感器2异常
9
3C
疑露传感器异常

4开头大金中央空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
40
加湿阀异常
2
41
冷水阀异常
3
42
热水阀异常
4
43
冷水热交故障
5
44
热水热交故障

大金空调故障代码--VRV

A开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
A0
外部保护装置动作
2
A1
室内P板不良
3
A2
风扇连锁故障
4
A3
冷疑水位异常
5
A4
热交(1)温度异常
6
A5
热交(2)温度异常
7
A6
风扇马达锁住.过载或过电流.堵
8
A7
风向调节电动机故障
9
A8
AC输入过流
10
A9
电子膨胀阀故障
11
AA
加热器过热
12
AH
风气清洁装置故障
13
AJ
(室内)容量设定错误
14
AE
给水不足
15
AF
加湿器异常

C开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
C0
传感器异常
2
C3
排水传感器异常
3
C4
热交(1)(液管)热敏电阻异常
4
C5
热交(2)(液管)热敏电阻异常
5
C6
风扇马达锁住.过载检测传感器异常
6
C7
风摆马达传感器异常
7
C8
AC输入过流传感器异常
8
C9
吸气处热敏电阻异常
9
CA
排所处热敏电阻异常
10
CH
脏污传感器异常
11
CC
温度传感器异常
12
CJ
遥控器温度传感器异常
13
CE
辐射传感器异常
14
CF
高压开关故障

大金空调故障代码--VRV室外机

E开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
E0
保护装置动作
2
E1
室外机P板不良
3
E3
离压开关动作
4
E4
低压开关异常
5
E5
变频压缩机马达过载
6
E6
标准压缩机马达过电流
7
E7
风机马达过载或过电流
8
E8
AC输入过流
9
E9
电子膨胀阀故障
10
EH
水泵马达过电流
11
EC
水温异常
12
EJ
(追加)保护装置异常
13
EE
排水异常
14
EF
冰蓄热装置故障

H开头大金中央空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
H0
传感器故障
2
H1
空气温度热敏电阻故障
3
H2
电源传感器故障
4
H3
高压开关异常
5
H4
低压开关异常
6
H5
压缩机马达过载传感器异常
7
H6
压缩机马达过电流传感器异常
8
H7
风机马达过载或过电流传感器异常
9
H8
AC输入过电流传感器异常
10
H9
室外风气热敏电阻异常
11
HA
空气吹出热敏电阻异常
12
HH
水泵马达过电流传感器异常
13
HC
水位传感器异常
14
HE
排水传感器异常
15
HF
冰蓄热装置报故障(报警)

F开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
F0
NO1和NO2共同保护装置动作
2
F1
NO1保护装置动作
3
F2
NO2保护装置动作
4
F3
排水管温度异常
5
F6
热交(1)温度异常
6
FA
排除压力异常
7
FH
油温异常
8
FC
吸入压力异常
9
FE
油压异常
10
FF
油位异常

J开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
J0
冷煤温度传感器异常
2
J1
压力传感器异常
3
J2
电流传感器异常
4
J3
排出管热敏电阻异常
5
J4
低压相当饱和温度异常
6
J5
吸入管热敏电阻异常
7
J6
热交(1)热敏电阻异常
8
J7
热交(2)热敏电阻异常
9
J8
均油管或液管热敏电阻异常
10
J9
双管热交排出口或气管热敏电阻异常
11
JA
排出管压力传感器异常
12
JH
油温传感器异常
13
JC
吸入管压力传感器异常
14
JE
油压传感器异常
15
JF
油位传感器异常

L开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
L0
变频系统故障
2
L3
开关箱内温度上升
3
L4
散热片温度过高.变频器不能冷却
4
L5
压缩机马达绝缘短路,变频板故障
5
L6
压缩机马达接地或短路
6
L7
所有输入设置过电流
7
L8
压缩机过电流.压缩机马达电线短路
8
L9
(启动)失控防止.压缩机锁住等
9
LA
功率晶体管异常
10
LC
变频器和室外控制单元联系故障

P开头大金中央空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
P0
(蓄热)单元冷煤短缺
2
P1
电源电压不稳.缺相
3
P3
开关箱内温度上升传感器异常
4
P4
散热片温度传感器异常
5
P5
DC电流传感器异常
6
P6
AC或DC输出电流传感器异常
7
P7
总和输入电流传感器异常
8
PC
(室外)容量设定错误

大金空调系统故障代码

U开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
U0
冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降
2
U1
电压反相或缺相
3
U2
电源电压异常
4
U3
监察信号传输故障
5
U4
室内外机间或室外机和BS单元间联系故障
6
U5
遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误
7
U6
室内机间传送故障
8
U7
室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障
9
U8
主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合
10
U9
同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
11
UA
室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
12
UH
室外机控制线圈传送连接错误
13
UC
集中地址设置错误
14
UJ
附加设备传送错误
15
UE
室内机和集中控制装置传送故障
16
UF
室内.外检测动作故障,内-外传送不良

M开头大金空调故障代码

序号
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
1
M0
集中遥控器PC板故障
2
M1
PC板故障
3
M8
集中遥控器装置间传送不良
4
MA
集中遥控器装置组合不当
5
MC
集中遥控器地址设置错误

大金空调室内机故障代码

A1 PC板不良
A3 排水水位控制系统故障
A6 风扇马达锁住,过载
A9 电子膨胀阀驱动部件故障
C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良
E3 高压开关动作
E4 低压传感器动作
E9 电子膨胀阀驱动部件故障
F6 冷媒充填过量
H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障
J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障
J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障
J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

大金空调系统故障代码

U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U1 反相
U2 电源电压不足或瞬间停电
U3 未执行检查运转
U4 信号故障
U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8 大金空调维修主摇控器和副摇控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
UF 制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容
UH 系统故障,制冷剂系统地址未确定

大金空调故障代码

A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上。

大金KER-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码

显示内容 ——故障原因
E1 ——室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2——压缩机过电流
E3 ——电源电压异常
E4 ——制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 ——室外环温过低保护
E6 ——过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 ——RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 ——RTI、RT2、RT3温度传感器短路

大金KER--120LW/BP空调故障代码

显示代码 ——故障内容
E0—— 通信失败
E1—— 室外传感器开路.短路
E2 ——压缩机过载
E3 ——过电流
E4 ——IPM保护
E5—— 室外机管温过高
E6—— 排气温度过高
E7—— 过久压保护
E8—— 室内机传感器开路.短路

新品大金2005故障代码V系列空调故障代码

E1 ——排气管温度过高
E2 ——压缩机过电流
E3 ——电源相序错误
E4 ——系统压力过高
E5—— 系统压力过低
E6 ——防冻结保护

大金KER-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码

显示内容 ——故障原因
E1 ——室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 ——压缩机过电流
E3 ——电源电压异常
E4 ——制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5—— 室外环温过低保护
E6—— 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7—— RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8—— RTI、RT2、RT3温度传感器短路

大金KER-65GW/BPW变频(外)空调故障代码

LED1LED2LED3LED4故障原因
灭灭亮--室内温度传感器异常
灭灭亮亮室内外通讯故障
灭灭亮亮室内风机过热保护
灭亮灭灭室外温度传感器异常
灭亮灭亮外盘管温度过高保护
灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护
亮灭灭灭电源过欠压保护
亮灭灭亮过电流保护
亮灭亮亮总电流过载保护
亮亮亮灭过压或过载保护

显示内容 ——故障原因
电源——过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源——过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜——缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜——缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时——过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时-过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:
A——电源火线,
B——压控与热保护输入控制线(弱电地),
C——压缩机输出控制线(弱电地),
D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),
E——室外内机输出控制线(弱电地),
E——室外内机输出控制线(弱电地),
G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),
H——室外互感器输入控制线(直流信号)。

大金KER-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮亮闪室内外环温温度传感器异常
亮灭闪室内外管温温度传感器异常
闪闪闪水泵开关异常
亮闪亮通迅异常
亮闪灭过热保护
闪亮亮过冷保护
闪亮 闪 压缩机过流保护
闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护

大金ER-180、260/S风管机故障代码

大金50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E3 过电流
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高
E6 压缩机排气温度过高
E7 电压过高
E8 室内传感器开短路
E9 室内管温过高

异常号码表

1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
A1—— 室内机电路板不良
A3—— 排水水位异常大金空调维修
A6 ——室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 ——风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
AF—— ***异常
AH—— 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ—— 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4—— 热交换器温度感应器异常。
C9—— 吸入空气温度感应器异常。
CJ ——遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
E0—— 安全装置动作(室外机)
E1 ——室外机电路板不良(室外机)
E3—— 高压部分异常(室外机)
E4 ——低压部分异常(室外机)
E5 ————压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9—— 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 ——排气管温度异常(室外机)
H3 ——高压开关异常(室外机)
H4 ——低压开关异常(室外机)
H7 ——室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9—— 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J3 ——排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J5—— 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 ——热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)
L4—— 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却
L5 ——瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 ——电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 ——为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC—— 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 ——缺相(室外机)
P3 ——印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 ——散热片温度感应器异常(室外机)
PJ ——能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0 ——进气管温度异常
U1 ——反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2—— 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4—— UF 传送异常(室内机----室外机)