水流指示器根据构造可分为插片式及触点式两种形式
水流指示器接信号输入模块,接两总线,与水流指示器信号也是两根线连接,不需要24V联动电源线
水流指示器接信号输入模块,接两总线,与水流指示器信号也是两根线连接,不需要24V联动电源线
消防自动喷淋系统中的信号阀和水流指示器都是只采用报警线,不需要联动线的,也就是报警信号线,因为是采用输入模块监管的,不需要控制动作,只是动作后的反馈而已
一根公共,一根开,一根关。消防系统信号蝶阀是常开状态,所以把信号蝶阀开到位,用万用表测出通的2根线,即是模块的控制线,把这2根线接入输入模块就好了。
接信号线的话,只接公共点和常开这两个端子。如果要电源的话,dc24v+&92; _,直流24Vdc24v+接电源正极,“-”接电源负极。

消防水流指示器的线怎么接

这个水流指示器需要连接报警线即可,不分正负极的。消防水流指示器使用输入模块,只需要信号二总线,布线时敷设2芯线缆即可。