. 1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系 统?根据背景资料分析其原因。 答:本系统属于闭水系统。 因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网,两者这间通过 热力站交换热量。所以应该是闭式系统。 2.指出图4 中、、、、的设备名称。 答:是板式换热器 是温控阀 是补水泵 是过滤器 是循环水泵 3.补充事件一中设备基础的复验项目。 答:设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量,基础的高 程,地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。 请说明理由。?公司还需要征得哪方的同意B 事件三中4. 公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去,需土建 结构设计部门重新进行设计验算。 5.结合事件二和事件四,说明A 公司和B 公司的违规之处。 答:违规之处: 将主体工程转由其他施工单位实施(有独立法人资格); 公司未在施工现场设立项目管理机构施工资料一栏均填写B 公司 所以可以认定:A 公司将工程交给独立法人资格的B 公司完成, 属于违 法分包。.