多大功率用多大电线电缆怎么算? 卖电线电缆时经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户, 当然现在都希望节约成本, 这就需要运算正确。请问这怎么算比较准确呢?既让客户节省资金,又满足他的正常使 用 。还有多大的电焊机用多大的焊把线怎么算呢? 一般铜线安全 计算方法 是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出, 而是 “截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增 大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流量约为截面数的 9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’ 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即4×8、 6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数 关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数 的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。