现在的烟感温感分为智能编码和非编码型,智能编码的能向主机直接反馈地址信号(主机需要知道哪里发生火情),非编码的不能直接反馈地址信号通常做法是接输入模块模块都是能够编码的这样主机就能接受到地址信号。例如现在的地下室的温感常用的是非编码的只要把每个分区的温感接到一个输入模块上,主机只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点。而地上的烟感用途不同需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多模块,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮编码消火栓启泵按钮编码电话有些设备无法直接输出输入信号比如压力开关防火阀水流指示器信号阀等这些只能有电流输出没有编码信号。这时需要用输入模块,设备输出电源到输入模块模块输出信号到主机。输出模块是主机需要联动设备时主机只能直接控制输出编码模块,模块再输出电源带动需要联动的设备。