检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。 而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用: 1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流; 2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。 而JN15-10所说的事检修接地开关。一般快速接地开关是用在110KV的GIS高压上。 接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。 快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用: 1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流; 2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。 断路器和快速接地开关的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。 1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧快速接地开关,以达到快速灭弧的作用。 2、快速接地开关的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下: (1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧; (2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生; (3)装设于故障相的快速接地开关动作接地,潜供电弧熄灭; (4)快速接地开关断开; (5)重合闸动作开关重合。