第五节 端子排设计 图9-3 普通端子图9-4 连接端子 一、端子排的种类与用途接线端子是二次接线不可缺少的配件,各种 接线端子的组合称为端子排。控制屏与继电 器屏使用以下几种端子: 图9-3 普通端子 图9-4 连接端子 普通端子的结构如图9-3所示。普通端子用以连接屏内设备与屏外设备,也可与连接端子相连。 其结构如图9-4所示。B1-4型连接端子的绝缘件上有一缺口,与B1-1型配合使用。 试验端子用于需要带电测量电流的电流互感器二次回路及有特殊测量要求的某些回路。利用此端子可在不使电路开路的情况下接入或拆除仪表。 图9-5 试验端子图9-6 特殊端子 4.连接试验端子(B1-3型)连接试验端子是具有连接与试验双重作用的 端子,一般与B1-2配合使用。 5.终端端子(B1-5型) 终端端子安装在端子排的两端及不同安装单 位的端子排之间,用以固定端子排。 6.标准端子(B1-6型) 供直接连接屏内外导线用。 7.特殊端子(B1-7型) 图9-5 试验端子 图9-6 特殊端子 1.应使运行、检修、调试方便,适当地照顾设备与端子排相对应,尽可能节省材料。 1.交流电流回路(不包括自动调整励磁装置的电流回路),按每组电流互感器分组,同一保护方式的电流回路一般排在一起。由上至下的顺 序是:按字母U、V、W、N排列,按数字由小到大排列。如U411, V411,W411,N411;U412,V412……。 2.交流电压回路(不包括自动调整励磁装置的电压回路),按每组电压互感器分组。同一保护方式的电压回路一般排在一起。字母和数字由 上到下的排列和电流回路的表示方式一样。如U611,V600,W611; U613,W613……。 3.信号回路,按预告、位置、事故信号分组。先是信号正电源701,再其他数字,最后负电源 702。如排列次序 701、901、903、…… 951、 953……730、732…… 94、194、294……702。 图9-7 端子排表示方法示意图 图9-7端子排表示方法示意图 4.控制回路,先按各组熔断器分组。每组里先排正极回路(单号),数字由小到大,再排负极回路,数字由大至小,结尾是负电源,如101,103,133……142、140……102;201、203……202;……。 1.每个安装单位的端子排上部应该是熔断器(一般为R1型),它和端子排之间应用终端端