补光灯(为 时关闭来调节温室中二氧化碳的浓度)变量一览表 采集变量名 变量类型 功能 温度 1/0 实型 显示温室温度 湿度 I/O实型 显示温室湿度 二氧化碳浓度 实型显示温室二氧化碳浓度 光照 I/O实型 显示温室内的光照强度 控制变量名 变量类型 功能 天窗 闪存离散 对温室进行降温 喷灌系统 内存离散 对温室进行喷灌及降温 循环风机 闪存离散 对温室通风较低温度与湿度 内存离散对温室增加湿度 加热系统 内存离散 对温室进行升温 遮阳网 内存离散 对温室光照的控制 二氧化碳増施系统 闪存离散 对温室二氧化碳浓度控制 内存离散对温室光照强度控制 程序流程图及控制源程序程序流程图 控制系统运行流程如图厮示。 当温度高于上线值时, 判断天窗是够打开 若没有打开,使天窗打开 倘若原本天窗就打开了,温度还是很高这 当温度低于下限值时, 判断天窗是否已经打开 若天窗己打开,现关闭天窗以保温 倘若先前天窗就关闭以无法保温,那现在 当温室中湿度大于某上限值了 判断天窗是否 打开,若没有打开 这是打7T*天窗降低湿度 Else t-J 控制系统运行流程 控制源程序: 1、温室中温度的控制程序 \\本站点\天窗==1){\\本站点\天窗=0;} else {\\本站点\加热系统=1;} 开启已经订好的吋间值得加热系统 温室屮湿度的控制程序if(\\本站 点\湿度〉x if(\\本站点\天窗==0){\\木站点\天窗=1; 环风机来降低湿度了当检测到照度大于上限值R吋, 倘若遮阳网打幵着, 这时关闭遮阳网,遮挡阳光减少照度 倘若遮阳网关着,照度仍大这时关闭补光灯 如果检测 到照度小于下限值G的吋候 如果遮阳网关闭着, 这时候打开遮阳网以增加照度的强度 如果遮阳网打幵着照度还是不够(比如阴天吧),这时打开补光灯来增加照度的强度 工程无法实现,而i配置模块不能操之过急,需要我们对整个系统非常了解之 再配置,这样配置起来就容易的多。3、在做动画连接的时候应用BIT和B1TSET函数出现错误,后来杳阅技术文档解 本次实验的收获、体会及建议通过本次课程设计中使我应用组态王做设计的能力大幅度的提高。