当电力电缆输送电距离较远时就要考虑电缆电压的压降问题,不然等安装后发现设备无法启动造成损失;下面就来介绍下什么是电缆压降?哪些情况需要考虑电缆压降及电缆压降怎么计算?
一、什么是电缆压降?
电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简称压降。简单的说,负载两端的电势差(电位差)就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
例如,A点的电势(同0电位的电势差)是2V,B点的电势是8V,那么,A对B点来说,压降就是-6V,或者站在B点说A点压降就是6V。
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。 按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
二、哪些情况需要事先考虑电压降的问题?
1、较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓长线路一般是指电缆线路大于500米
2、对电压精度要求较高的场合也需要考虑压降。
3、电缆用于驱动中药的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备
4、如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时
三、如何计算电力线路的压降?
可以按以下步骤:
1.计算线路电流I
公式:I= P/1.732×U×cosθ
其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85
2 .计算线路电阻R
公式:R=ρ×L/S
其中:
ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入
L—线路长度,用“米”代入
S—电缆的标称截面
3.计算线路压降
公式:ΔU=I×R
线路电压降最简单最实用计算方式 线路压降计算公式:U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度 。
四、电压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃;
3、 电缆排列(单芯); S=2D
4、 功率因数: cosθ=0.8;
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降:
Vd=K x I x L x V0(v)
I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度 (m)
V0:表内电压(V/A.m)
K:三相四线 K=√3 单相 K=1
单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V