一二三级配电箱各多少安?
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。
三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
扩展资料:
《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。
“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
一级箱的总开关为630安,分开关两个250安一个400安这样和总开关老是跳闸,分开关不跳闸有没有关?
总开关选型号偏小了,建议在用电高峰期测量一下总开关的实际工作电流,确定总开关的选型是否恰当。