在 2005 年 春检 中将该 避雷 器 由水 源 1 号杆 塔 上 移 , 安 装 于变 压器小室内, 并接于水源变 10 kV 母线上 , 避雷器接地 与 变压器 接地 相连 。 水源变 10 kV 侧避雷器采用 FS8— 10 型 阀式避雷 器 , 10 kV 线路通道地形复杂 , 局部恶劣气候时有发生, 加之阀式避雷器通流能力差 , 多次动作后阀片烧损等弱 点, 已成为 10 kV 线路过电压保护的薄弱环节 , 根据上 述选型原则选 型, 在 2005 年春检 中更换为 HY 5WS1 — 17/ 5o硅橡胶外套无间隙金属氧化锌避雷器。 收稿 日期 : 2006 —03 —20 ( 责任 编辑韩 小 宁) 式中: Q 为基坑总涌水量 , m。 / d; K 为渗透系数, m/ d; G 为地下 水位 至 不 透 水层 深 度 , m; D 为 承压 含 水 层 的厚 度 , m; R 为抽水影响半径 , m; ro 为矩形基坑区域折算半 径 , m ; h。 为地 下水位 至基坑 底距 离 , m; A h 为降水 后地 下水位至基坑底的安全距离 , 推荐△ ^= 0. 5~1 m。 ( 5)每根井点管的最大进水量 q: q 一 12 0 × 丌× r管 × L × 式中: r管为井点管半径; L 为井点滤管段长度 。 ( 6) 井点数 n: n= Q/ q 囝 4实施效果 经过对沙漠地质条件下基坑的采取多管井轻型井 点降水的施工方法 , 取得了较好的实施效果 , 正常情况 下经过 24~48 h 降水 , 均能达到基础施 工的作业要 求 , 特殊情况 下( 当基坑周 围有河流或农 村耕地 回灌 时) , 采取增加抽水设备及采取井点降水配合污水泵进 行降水 , 也能达到施工要求 。这种方法简单有效 , 施工 效率 较高 , 同 时大量 节省 了施工 费用 。 收稿 日期 : 2006 —03—20 ( 责任编辑申光艳) 维普资讯 http://www.cqvip.com