当出现了电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳时不要慌张,按照步骤来解决就可以了:
跳闸后首先看一下空气开关上口的电压是否正常,电压不正常那就不用合闸,直到电压正常为止,也可以找供电局解决;
如果电压没有问题,接下来我们就要检查空气开关的接线,把空气开关的所有接线螺母都重新检查紧固一遍,杜绝电线虚接的情况;
最后检查家里的空气开关是否配置正确,如果家里的开关额定电流大于电表下口空气开关的额定电流,建议大家把家里的开关更换,这样使用是有安全隐患的;也可以减少家用电器的同时使用数量,例如电表下口的空气开关是40A,那么家用电器同时使用的功率尽量控制在8500W以内。
总结:电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳时是过载,电压波动太大,电线虚接三个可能的原因造成的,这里给大家分享了具体的解决步骤,大家可以据此来一步步进行。
编辑推荐:
电工之家出品,新手福利书,全彩图实物接线+微视频学电工2本图书全国包邮价138元,需要的老铁加小编微信:ha7777110直接下单.
微视频学电工,扫码学习
全彩实物接线图:
备注:
1,地址一定要打字出来,方便复制排单号
2,快递默认发邮政,发货以后给单号
3,需要交流的,私聊小编进交流群
4,人太多不一对一解答问题
5,关注本公众号送1600G++电工资料
6,推荐有奖,推荐其他朋友购买请另行告知我