1 关于消防火灾报警及控制系统中排烟风机控制原理 关于消防火灾报警及控制系统中排烟风机控制原理 【摘要】当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 【关键词】排烟风机;控制原理图;设计 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1 控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制;6.3.1.3 显示火灾报警、故障报警部位; 现针对我公司联合主厂房的排烟风机的控制情况作如下阐述: 厂房内配置情况如下:排烟风机 8 台,每台排烟风机配电动风阀一台,280℃排烟防火阀一台。 使用情况如下:3 台风机安装在洁净间内,5 台风机安装大厂房内。正常使用时要求将与排烟风机连锁动作的电动风阀关闭,保证车间内的洁净度,在发生火灾时排烟风阀先 2 开启,然后排烟风机开启,保证厂房内烟雾顺利排出。当排烟防火阀处的烟气温度达到 280℃ 时排烟防火阀熔断关闭,同时连锁关闭风机。排烟防火阀在一定的时间内要能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,起隔烟阻火作用。 设计院给出的二次原理图如下: 图 1 图纸要求:先开电动风阀,延时 15s 再开排烟风机,关机反之,常规情况下转换开关打到连锁状态。 风机工作情况如下: 手动控制: 转换开关打到手动位置,合电动风阀启动按钮 2SF,则kA1 带电,通过 kA1 点常开触点保持,然后合排烟风机手动控制按钮 3SF 开启风机,则 kM 带电,排烟风机开启。 断开 3SS,kM 失电,排烟风机停止。断开 2SS ,kA1失电,电动风阀停止。 连锁控制: 首先转换开关打到连锁位置,合本地风机控制箱 Fk 内启动按钮,则 kA1 带电,通过 kA1 常开触点保持,kA1 常开触点闭合,kT 带电,达到设定的延时后 kT 闭合,则 kM 带电,风机开启。 合本地风机控制箱 Fk 内停止按钮,则 kA1 失电, kA1常开触点断开,kT 失电,则 kM 失电,排烟风机停止。 kA1延时断开触点在设定的时间到达后闭合,电动风阀停止。 3 消防外控启动信号来时,触点 k 闭合,kA 线圈带电,kA常开触点闭合,消防外控回路接通,则 kA1 带电,通过 kA1常开触点保持,kA1 常开触点闭合,kT 带电,达到设定的延时后 kT 闭合,则 kM 带电,风机开启。 当消防控制室应急手动旋钮 SF 闭合时,kA 线圈带电,kA 常开触点闭合,消防外控回路接通,则 kA1 带电,通过kA1 常开触点保持,kA1 常开触点闭合,kT 带电,达到设定的延时后 kT 闭合,则 kM 带电,风机开启。 在这就出现了一个问题:当消防外控信号断开时 kA 失电但由于有 kA1 自保持触点的存在,排烟风机不会停止运行。消防控制室应急按钮同样如此。 我查阅了相关的图集 05D11 《火灾报警与控制》,在272-288 页介绍了多种排烟风机的控制电路图。仔细研究这些图纸,我发现所有的自控状态,均不能实现远控停止。经过反复试验,我把线路进行了如下修改: 图 2 在新的控制回路中我们将 kA 增加了一对当操作器件被释放时延时闭合的动断触点,并将控制室内钥匙式控制按钮变更为启动按钮一只,停止按钮一只,并各增加常开触点一对。 这里我们不再讨论现场手动及连锁控制,仅讨论在控制室内远程控制风机的启停。 消防外控启动信号来时,触点 k 闭合,kA 线圈带电,kA 4 常开触点闭合,消防外控回路接通,则 kA1 带电,通过 kA1常开触点保持,kA1 常开触点闭合,kT 带电,达到设定的延时后 kT 闭合,则 kM 带电,风机开启。 消防外控停止信号来时,触点 k 断开,kA 线圈失电,kA常开触点断开,但由于 kA1 的自保持功能, kA1 不会失电。但在 kA 上增加的一对当操作器件被释放时延时闭合的动断触点闭合,再此延时时间内,kA1 线圈失电,kT 失电,kM 失电,排烟风机停止。 kA1 延时断开触点在设定的时间到达后闭合,电动风阀停止。 至此,我们实现了消防外控信号的启动和停止功能。然后我们再来看看应急旋钮的功能。 当消防控制室应急按钮 SF 打到闭合时,应急控制回路导通,则 kA1 带电,通过 kA1 常开触点保持,kA1 常开触点闭合,kT 带电,达到设定的延时后 kT 闭合,此时由于在风机联动控制回路中串入了直接接电源的 SF 常开触点,所以此时无论转换开关在任何位置,则 kM 带电,风机开启。 当消防控制室应急按钮旋钮 ST 断开时, kA1、线圈同时失电,排烟风机停止。 kA1 延时断开触点在设定的时间到达后闭合,电动风阀停止。 所以应急控制按钮也可以实现启动停止功能。 通过修改我厂房内排烟风机符合了《建筑防火设计规范》及《火灾自动报警系统设计规范》中关于消防设备功能 5 的要求。