一、风阀不能联动
1、机械故障为风阀的执行机构器件卡死,动不了;
2、执行机构的线圈或行程开关损坏常闭端子不通;
3、控制模块损坏、隔离及24V电源线路故障和联动关系丢失;
4、线路接触不良或开路、断路、接地等线路故障;
二、部分风阀启动不稳定,有时打的开,有时打不开
一般最常见的是因为在联动时,24V电源由于部分设备动作拉低了电压或个别风阀机械故障不能动作但线圈一直在通电以及部分线路有对地阻值小,引起电压降,不能驱动设备动作,对线路进行修复,对24V电源输出电压进行上调(一般的开关电源输出电压为24V,对开关电源的电压微动调节开关进行调节,将输出电压调到27V左右)。
三、风口风量较小
1、查看防火阀是否关闭(有的项目防火阀未与风机联动);
2、是否是因为测试时风阀打开的太多,未关闭;
3、有的风机是双速电机,联动时一般启动的是高速运行,查看风机运行状态;
四、风机不能联动
1、风机控制箱和联动柜控制开关未打在自动状态;
2、有的风机联动关系为风阀打开后才能联动风机启动,在测试时风阀未打开;
3、24V电源线路或控制线路和开关接点接触不良、开路、断路、接地等线路故障;
3、控制模块或切换模块损坏及联动关系丢失;
五、为什么按照设计图纸施工的正压送风机,设计的风机风量符合规范要求,部分风口风速很小或者为0 m/s?
电梯前室、合用前室、楼梯间在低区,出现此现象除去风机本身的质量,一般都是由于风机安装在屋面,送风的风道为90°直角,风机起动后送风直接打到风道增大摩擦系数;竖向风道内壁风道内壁表面凹凸不平,抹灰不均匀或根本没有抹灰,造成摩擦系数较大,气密性较差,影响风速的流动;还有孔洞未封堵的现象;不开启的风阀关闭不严而漏风;风阀开启角度大致仅为45°— 60°左右,或只打开一半,造成送风量不足。
解决办法:增加设计的风量;风道转弯成为弧形;如果是采用土建风道,必须切实严格按照设计施工规范的要求施工好风道内壁的光滑性、做到随砌随抹并做好防渗处理,减少磨阻损失,并要做到密封性好,尽量减少额外漏风量,优先采用金属管道替代 土建风道。隐蔽工程必须要有专人检查,并有档案记录,并要有追究偷工减料的施工人员的有关责任制度。不开启风阀的叶片关闭严实。风阀开启角度必须90°。检查室外安装的排烟风机出入口,设置是否过小影响到气流通过。
六、送风阀或者排烟阀在模块动作,24伏电压到磁铁线圈,为什么不能开启?
1、24伏电源导线质量差或者线路过长,电阻大,降压严重力量不够不能动作。
2、机械卡死,电压到磁铁线圈不能动作,如果模块为持续信号,还会影响到其他风阀的动作。
3、送风阀或者排烟阀安装潮湿的环境中时,锈蚀和部件损坏的现象严重,造成防火阀门打不开,
解决办法:导线材质、导线直径一定要达到国家标准,线路过长时,在离现场方便的位置增设电源,采用质量较好的执行机械,并做好防腐措施(根据现场的温湿度定期打黄油)。