内容简介　住宅小区配变电容量计算　立即下载　浏览数:320　人们的生活越来越好,这使得人们不再只满足于有电可用,而是追求用电的舒适以及安全。因此,我们一方面要特别注意在设计住宅电气安装图的时候要秉承严谨、科学的态度工作,另一方面还要对开展安装的设计工　作做到质量达标。现在市场上用电设备可谓是五花八门,数目也日趋庞大,这也使得电气安装技术比以往更加繁琐、复杂。因此,相关人员更要了解更多的住宅电器安装技术,才能适应社会发展变化的需求。　一、住宅设计中在电气安全方面存在的问题　1.1　室内配电盘摆放没有正确位置　室内照明配电箱为便于使用控制,一般都设计在室内门口附近。但现在由于门厅已　查看详情　浏览数:3403　回复数:6　注:因根号属于特殊字符,所以根号下的式子采用了例如　A=√￣　b+c的形式,表示A等于根号下b+c。　一、常用的需要系数负荷计算方法　1、用电设备组的计算负荷(三相):　有功计算负荷　Pjs=Kx·Pe(Kw);　无功计算负荷　Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);　视在功率计算负荷　Sjs=√￣Pjs2+　Qjs2(KVA);　计算电流　Ijs=Sjs/√￣3·Ux·Cosψ(A)。　式中:Pe　---　用电设备组额定容量(Kw);　Cosψ　---　电网或供电的功　查看详情　浏览数:92　建筑电气设计一般是跟着建筑的整体设计走,基本步骤如下:　1.估算建筑用电负荷量,决定电房和强弱电间分布位置,面积大小,电源主进线的方向,电压等级等　2.初步设计图　3.预算图　4.扩大初步设计图(报建图)　5.招标图　6.施工图　7.竣工图(这个一般由施工单位负责)　到报建图阶段还是比较简单的,只要有主干走向,有系统图就行,关键是弄清楚低压配电的母线分段设计,开关及变压器的数量和容量,要然后按做图阶段,一步步细化下去,画各个楼层的照明、动力平面图,配电箱接线图直到施工图纸的深度就可以了。　&n　查看详情　某建筑大学毕设_住宅区电气设计含设计说明　本次设计的对象是锦州临安小区1#楼的电气系统设计,设计内容包含强电与弱电系统。锦州临安小区1#楼建筑主体高度为96.5米,建筑层数为32层,属于一类高层住宅。本工程共分3个户型,一梯六户。　本次电气设计包括强电和弱电两大部分,强电部分包括输配电线路设计、防雷接地设计、照明及插座设计。输配电线路设计包括输配电系统设计及一层干线的设计;防雷设计包括屋顶防雷设计及基础接地部分的设计;照明设计分为:住宅照明设计、公共照明设计、应急照明设计,设计中采用单位容量法进行照度计算;插座设计是根据其用途选择适合其用途的插座,然后进行插座的容量计算。弱　立即下载　学员数　6044　好评率　98%　学员数　520　好评率　98%　设计说明　1.　本工程电源电压为三相四线方式380/220V,一路进线引入,采用电缆进户方式,室外直埋,埋深距室外地面800MM,进户穿钢管保护.　2.　住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱2.　住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱均设于楼梯间内.电度表箱暗装在底边距地300mm的墙上,进户开关箱及单元开关箱暗装在底边距地1.5米的墙上.　3.　住宅用户配电箱暗设于各住户方厅内墙上底距地1.8米.　4.　住宅每户设备容量按4KW计算.　5.　商服采用集中计量方式.配电箱均暗装在底边距地1.5米的墙上.&nbs　立即下载　设计说明1.　本工程电源电压为三相四线方式380/220V,分三路进线引入,采用电缆进户方式,室外直埋,埋深距室外地面800MM,进户穿钢管保护.　2.　住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱2.　住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱均设于楼梯间内.电度表箱暗装在底边距地300mm的墙上,进户开关箱及单元开关箱暗装在底边距地1.5米的墙上.　3.　住宅用户配电箱暗设于各住户方厅内墙上底距地1.8米.　4.　住宅每户设备容量按4KW计算.　5.　商服采用集中计量方式.配电箱均暗装在底边距地1.5米的墙上.　立即下载　设计说明　1.　本工程电源电压为三相四线方式380/220V,分二路进线引入,采用电缆进户方式,室外直埋,埋深距室外地面800MM,进户穿钢管保护.　2.　住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱均设于楼梯间内.电度表箱暗装在底边距地300mm的墙上,进户开关箱及单元开关箱暗装在底边距地1.5米的墙上.　3.　住宅用户配电箱暗设于各住户方厅内墙上底距地1.8米.　4.　住宅每户设备容量按4KW计算.　5.　商服采用集中计量方式.配电箱均暗装在底边距地1.5米的墙上.　6.　配线及线路敷设:　(1)住宅:&nbs　立即下载　浏览数:136　三相不平衡负荷的计算原则单相负荷尽量平均分配到三相上。　当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据　不包括三相电力变压器容量的选配　。　当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。　三相负荷总容量　(WP1~WP4):　35+25+2.2+3=65.2KW　单相负荷总容量(WP5~WP6):　0.6+0.　查看详情　浏览数:662　第一部分:负荷计算的目的1、是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。　2、确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面。　3、确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。　4、确定整个建筑物的计算负荷,合理选择变压器容量。　5、确定当地供电部门规定的补偿电容的容量。　6、确定线路损耗及电能损耗。　第二部分:负荷计算方法1、单位指标法　2、需要系数法　第三部分:高层住宅楼负荷计算实例　(来源:筑龙电气;感谢作者的分享,如　查看详情　浏览数:545　【摘要】　随着经济的发展和人民生活水平的极大提高以及城市人口的不断增长,各类家用电器逐渐增多。如何满足家居的需要,为业主提供一个舒适安全的生活空间,是电气设计人员的责任。本文就关于高层住宅电气设计实践中的一些问题,如住宅用电负荷的预测及变配电系统、变配电所的设置、住宅进户线及电气设计进行了初步探讨。希望提供既能完善住宅使用功能,又能满足一定时期发展的住宅供电系统。　【关键词】住宅　电气设计　供电系统　住宅的电气设计是住宅设计的一个重要组成部分,他对于住宅建筑的美观、实现住宅建筑的使用功能、保障居住者的生命财产安全、　查看详情　浏览数:843　1