1、检测方法
测量截面应选择在气流较均匀的直管段上,并距上游局部阻力管件4-5倍管径以上,距下游局部阻力管件2倍管径以上的位置,如图1所示。测量所选截面上各点的速度,一般采用毕托管和微压计,毕托管的直管必须垂直管壁,毕托管的测头应正对气流方向且与风管的轴线平行,检测位置如图1-2所示。
2. 测点布置
1) 矩形风管:将矩形风管断面划分为若干个接近正方形的面积相等的小断面,面积一般不大于0.05m2,且边长<220mm为宜(虚线分格),测点位于各个小断面的中心,测点的位置和数量取决于风管断面的形状和尺寸,如图3
2) 圆形风管:将圆形风管断面划分为若干个面积相等的同心圆环,测点布置在各圆环面积等分线上,且应在相互垂直的两直径上布置两个或四个测孔。圆形断面测点数的确定及布置方法见图4
3. 测量仪表
1) 风量、风压测量仪表:毕托管和微压计,当动压小于10Pa时,风量测量推荐用热电风速计或数字式风速计。
2 ) 大气压力测量仪表:大气压力计。
4. 测量步骤
1) 检查系统和机组是否正常运行,并调整到检测状态;
2) 确定风量测量的具体位置以及测点的数目和布置方法;
3) 依据仪表的操作规程,调整测试用仪表到测量状态;
4) 逐点进行测量,每点宜进行2次以上测量。
5) 当采用毕托管测量时,毕托管的直管必须垂直管壁,毕托管的测头应正对气流方向且与风管的轴线平行,测量过程中,应保证毕托管与微压计的连接软管通畅无漏气;
6)记录所测空气温度和当时的大气压力。
5. 数据处理
1) 采用毕托管测量时,按下述方法计算机组或系统的风量
平均动压,一般情况下,可取各测点的算术平均值作为平均动压。当各测点数据变化较大时,应依据下式,按均方根计算动压的平均值:
断面平均风速,断面风速按下式计算:
机组或系统实测风量,机组或系统实测风量按下式计算:
标准风量的计算,对于有明确要求时,可按下式将实测风量换成标准空气状态下的风量
2) 采用热电风速计或数字式风速计测量风量时,断面平均风速为各测点风速测量值的平均值,实测风量和标准风量的计算方法与毕托管测量计算方法相同。