电源线的零线和火线都有电是零线断了。正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
扩展资料
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。
有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
参考资料来源:百度百科-零线