管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 2 页 共 17 页 目 录 1 编制依据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 管道水压范围、 执行标准适用范围及工程特点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 监理工作内容及工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 监理控制要点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 监理工作的方法及控制措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. 1 监理工作方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. 2 检查方法及处理措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 监理旁站计划和相关要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7 强制性条文执行和相关要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 HYG-GCHYE-GQP-***—2011管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 3 页 共 17 页 1 编制依据 GB50319-2000《建设工程监理规范》 DL/T 5434-2009《电力建设工程监理规范》 GEM-002《海阳核电项目一期常规岛、 BOP 及送出工程监理规划》 DL/T5210. 5 -2009《电力建设施工质量验收及评价规程》(第 5 部分-管道及系统) DL/T5031-1994《电力建设施工及验收技术规范》 管道篇 DL/T1025-2006《核电厂金属技术监督规程》 DL/T438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T1113-2009《火力发电厂管道支吊架验收规程》 DL/T612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》 中压力容器及压力管道部分 DL/T647-2004《电站锅炉压力容器检验规程》 中压力容器及压力管道部分 GB50235-1997《工业金属管道施工及验收规范》 DL/T889-2004 电力建设热力设备化学监督导则 HGQP-102《监理实施细则编制、 审批管理》 《电力建设施工及验收技术规范 第 4 部分: 电厂化学》 DL/T 5190. 4-2004 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-1995 DL/T1117-2009《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》 DL/T1118-2009《核电厂常规岛焊接技术监督规程》 设计图纸以及其中标明的相关的标准和施工验收规范、 规程。 HYG-GCHYE-GQP-***—2011管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 4 页 共 17 页 2 管道水压范围、 执行标准适用范围及工程特点 2. 1. 管道水压试验适用范围: 金属管道的全部承重结构、 承压部件、 各种元、 部件以及参加水压试验的主蒸汽、再热蒸汽、 主给水等管道系统, 水压用临时上水和升压用设备系统以及水压试验的工作环境、 技术管理等。 2. 2. 水压试验执行标准适用范围: 2. 3. 1. 热网管道、 主蒸汽、 再热蒸汽、 主给水及凝结水等热力系统金属管道水压试验要求按 DL/T5031-1994《电力建设施工及验收技术规范》 管道篇、 DL/T5210. 5 -2009《电力建设施工质量验收及评价规程》( 第 5 部分- 管道及系统)、DL/T647-2004《电站锅炉压力容器检验规程》、 DL/T612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》、 DL/T889-2004 电力建设热力设备化学监督导则中有关管道、压力容器水压试验有关规定及图纸设计要求标准执行; 主蒸汽、 再热蒸汽的管道系统经 100%无损探伤合格后, 可替代水压试验 2. 3. 2. 焊接及金属水压前检查执行相应的焊接及金属检测标准 2. 3. 3. 厂区地下管道及其它中低压管道按 GB50235-1997《工业金属管道施工及验收规范》 及图纸设计要求执行 2. 3. 4. 所有验收资料执行 DL/T5210. 5 -2009《电力建设施工质量验收及评价规程》(第5 部分-管道及系统) 有关表式 2. 3. 管道水压试验工程特点: 2. 3. 1. 水压前检查管道及与管道相连接的设备(压力容器、 阀门、 支吊架、 泵及水压用临时管道及设备) 是否全部施工完毕, 施工质量是否符合标准要求, 水压前各项条件是否已具备; 2. 3. 2. 水压过程中通过监督、 检查和见证水压试验情况验证管道及相关系统严密性和强度性能指标是否满足设计要求 2. 3. 3. 水压后控制废水排放是否达环保要求, 管道保养是否良好。 HYG-GCHYE-GQP-***—2011管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 5 页 共 17 页 3 监理工作内容及工作流程 3. 1. 监理工作内容 3. 1. 1. 水压前检查内容: 3. 1. 1. 1设备供货合同中规定的国内或国外制造厂标准、 图纸及设备出厂证明书和安装技术手册 3. 1. 1. 2设计院文件和图纸及管道图纸会检记录; 1) 设计及其他技术资料齐全, 施工图纸已经会审 3. 1. 1. 3管道及设备监造报告 1) 管子、 管件及管道附件的制造质量及选用应符合现行国家或行业(或专业)技术标准 3. 1. 1. 4管子、 管件、 阀门等元件合格证明书; 1) 管子、 管件、 管道附件及阀门必须具有制造厂的合格证明书, 有关指标应符合现行国家或行业技术标准。 2) 管子、 管件、 管道附件及阀门, 在使用前应按设计要求核对其规格、 材质及技术参数。 3) 管子、 管件、 管道附件及阀门, 在使用前应进行外观检查, 其表面要求为: 无裂纹、 缩孔、 夹渣、 粘砂、 折叠、 漏焊、 重皮等缺陷; 表面应光滑, 不允许有尖锐划痕; 凹陷深度不得超过 1. 5mm, 凹陷最大尺寸不应大于管子周长的 5%, 且不大 于 40mm。 4) 中、 低合金钢管子、 管件、 管道附件及阀门, 在使用前应逐件进行光谱复查并作出材质标记。 5) 设计压力大于或等于 1. 6MPa 的管道, 施工前对所使用的管子还应确认下列项目符合现行国家或行业技术标准: HYG-GCHYE-GQP-***—2011管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 6 页 共 17 页 化学成分分析结果; 力学性能试验结果(抗拉强度、 屈服强度、 延伸率) ; 管壁厚度大于或等于 12mm 的高压合金钢管子冲击韧性试验结果; 合金钢管的热处理状态说明或金相分析结果。 6) 设计压力大于 0. 1MPa 的有缝管子, 使用前应检查其焊缝检验报告。 7) 管子表面的划痕、 凹坑、 腐蚀等局部缺陷应作检查鉴定。 8) 凡经处理后的管壁厚度不应小于直管计算壁厚, 并作记录及提交检验报告。 9) 用于高压管道的中、低合金钢管子应进行不少于 3 个断面的测厚检验并作记录。 10) 检验合格的钢管应按材质、 规格分别放置, 妥善保管, 防止锈蚀。 11) 中、 高压管道, 施工前对所使用的管件应确认下列项目符合现行国家或行业技术标准: 化学成分分析结果; 合金钢管件的热处理状态说明或金相分析结果; 高压管件的无损探伤结果。 12) 法兰密封面应光洁, 不得有径向沟槽, 且不得有气孔、 裂纹、 毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。 13) 带有凹凸面或凹凸环的法兰应自然嵌合, 凸面的高度不得小于凹槽的深度。 14) 法兰端面上连接螺栓的支承部位应与法兰接合面平行, 以保证法兰连接时端面受力均匀。 15) 法兰使用前, 应按设计图纸校核各部尺寸, 并与待连接的设备上的法兰进行核对, 以保证正确地连接。 3. 1. 1. 5管材及设备材质复查检验报告 1) 执行 DL/T1025-2006《核电厂金属技术监督规程》 有关标准要求 2) DL/T438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》 3. 1. 1. 6阀门检验试验记录; HYG-GCHYE-GQP-***—2011管道水压前检查及管道水压监理实施细则 第 7 页 共 17 页 1) 各类阀门安装前宜进行下列检查: 填料用料是否符合设计要求, 填装方法是否正确。 填料密封处的阀杆有无腐蚀; 开关是否灵活, 指示是否正确; 铸造阀门外观无明显制造缺陷。