导线的载流量受导体截面积,环境温度,敷设方式,导体材料等因素的影响,载流量的计算比较复杂,一般可以查电工手册,还可以通过载流量口诀估算导体的载流量。
导线实物图
1.载流量的内容
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
解释:①二点五下乘以九,意思是2.5平方毫米及以下的型号铝线,载流量的值等于横截面积(mm)×9,例如2.5平方毫米铝线载流量是2.5×9=22.5(A)。
②往上减一顺号走,从4平方毫米往上到25平方毫米铝线载流量分别是:4×8 6×7 10×6 16×5 25×4
③三十五乘三点五,意思是35平方毫米铝线载流量是35×3.5=122.5(A)。
④双双成组减点五,意思是说三十五平方毫米以后型号的铝线,50平方毫米和70平方毫米一组载流量用截面积×3,95平方毫米和120平方毫米铝线载流量用截面积×2.5,150平方毫米和185平方毫米铝线载流量用截面积×2
⑤条件有变加折算,高温九折铜升级,穿管根数二三四,八七六折满载流。