微信用户求助:家里配电箱里空气开关,其中有一个电闸送不上去,其他都可以是怎么回事?
出现这种故障有两个方面的问题。
①表示这个分路空气断路器由于长期运行磨损或者断路器发热将断路器变形。
这种应用广泛的断路器,告别“原始"时代,采用磁吹式灭弧-开启保护新时代。电弧通过电磁力运动到棚板,进入栅板之后,电弧被分成许多串联电弧,在灭弧棚中,电弧电阻增大,电流减小,直至电路无法维持电弧,强迫电路断开。
端子的硬度和镀层厚度两个参数来衡量与含铜量和重量无关。精密计算磁线圈,磁吹灭弧区,磁线圈的圈数过多或者过少都会影响短路保护的效果。只有优质的灭弧系统才能到达迅速灭强,保障人生安全。
再来说一说自动动作原理:当被控线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当被控线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
②综合上述,估计提问者所说的估计是合不上闸的一路电路存在短路故障。