从图中可以看到,红圈的部分导线被掐断了,没有接线,很显然1P空开是多余的。通过左侧来看,共出现两个问题点。第一点,保险丝熔断是什么原因?第二点,保险丝换完了,负荷侧还能有电,那么在没换之前呢
具体分析一下:
先说说第一个问题,为什么不使用漏电保护器或断路器呢?保险丝的时代已经一去不复返了,漏保和断路器具有短路、过载、漏电等保护功能,而且操作不知道要比保险丝方便多少倍。所以,强烈要求你更换成漏保或空开。
第二个问题,保险丝换完了,不合闸底部还有电,不知道所测得的电压是多少。如果你以前一直都是正常使用,从来没出现过这种情况,可是在这次保险丝爆了后才出现的,这就说明,保险丝在熔断的瞬间,产生了铅丝氧化物,氧化物附着在螺旋保险的陶瓷上,和电源火线接触,出现导电现象。不然,就是火线装反了,当然这种几率很小。
暂且借这张不相干的插座短路图片,说一下铜氧化物。
改善建议:
1、用螺丝刀或细砂纸稍作打磨,清楚碳化物;
2、检查电源布线情况,准确判断出火线是否接在负荷侧,如果是的话,将火线改接在上端的电源侧。
3、将螺旋保险拆除,换成漏保或断路器。
下一篇:没有了
看过《保险丝上好不合闸也通电是怎么回事》的人还看了以下文章