山东淄 (程春明) 博地区生产的高石英瓷就是运用了这个原理 但是,如果将石英渗入非烧结类的产品中(例如内墙 关于煤气热值低导致 砖坯料中)的确是可以提高白度的.因为这时坯体的气孔 煤气喷枪口冒“水滴”的答疑 率比较高,光线在产品表面的晶粒之间会产生漫散 因此,我们在EJ常的工作中会有这样的体会,哪怕是含铁量 问:我厂现有两组生产线,窑炉约160m。一组两次烧 很高的长石,在没有熔融之前都是白色的,在熔融后才会 成瓷片生产线,一组仿古砖生产线(釉面地砖)。自改烧水 变成很黑或者很红(颜色很差) 煤气后,煤气压力要求越来越大,最早瓷片投产时是8kPa 因此,通过在坯料中加入白度好的石英以求提高抛 烧成,当在仿古砖窑时加上改烧煤气后已经难以满足生 光砖白度其效果不明显,也不可取。 (孔海发) 产温度的要求。煤气站总压要求13kPa以上。有时还难以 升温。煤气内水分显得越来越重。喷枪上都开始出现“水 关于解决大规格聚晶微粉抛光砖 滴”现象,造成不镑钢煤气软管及球阀出现腐蚀结镑。难 边角起泡缺陷的答疑 以拆卸更换,使烧成越来越难以操作控制。为此。我们也 特地去佛山的厂家观察过。人家的煤气总压只需6kPa左问:我厂生产大规格的聚晶微粉抛光砖时,经常出现 右,而且煤气很干净,喷枪处根本没有“水滴”现象,烧成 很稳定,产品质量也很稳定。对比发现,我们厂的煤气站 (6)面枪的各喷枪煤气出气口的朝向必须杜绝采用 在当初建筑时因场地限制及成本考虑。就选在窑炉车间 “直接朝下式”,可选择“出气口侧出式”; 旁边,离烧仿古砖窑绚lOn、离烧瓷片窑绚25m;而我们考 (7)全面检查原管路内是否有焦油沉积而堵塞或管 察的佛山厂家的煤气站离窑炉有200多米远。请问。