变频器 安装后调试的好与坏决定了变频器的使用寿命、应用效果以及运行 的稳定性等。 2.1 熟悉控制盘 (1)将变频器的接地端子接地。 (2)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 (3)检查变频器显示窗的出厂显示是否正常如果不正确应复位。 (4)熟悉变频器的操作键。 (5)变频器的控制盘见图1,面板功能键说明见表1 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 键盘名称用途 ACT 实际信号显示或查看故障记 PAR参数设置模式 FUNC 功能模式 DRIVE 传动选择模式 停机3(EF) 激活给定数值设置 反转令驱动器反向运行 6(RESET) 故障复位 7(LOC/REM) 本地控制/ 远程控制 127128 129 130 液晶显示屏上可以显示4 行,每行20 个字符。在启动时,语言 通过参数 99.01 进行选择。 该控制盘适用于所有的ACS800 系列, 单箭头键、双箭头键和ENTER 用途取决于控制盘的操作模式。 2.2 变频器的空载通电前的检验 (1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上; (2)将变频器的接地端子接地; (3)确认变频器名牌标签的电压频率等级与电网的是否相吻合,无 误后送 (4)运行变频器到50hz,测试变频器u、v、w三相输出电压平衡;(5)断电完全没显示后,接上电机线。 2.3 参数调试步骤 变频器的参数首先要设置电机的基本额定参数,要综合考虑变 频器的工作电流,变频器容量选择应本着变频器额定电流大于电动 机额定电流的原则来选。 (1)根据电动机的铭牌上额定电压、电流、转速、功率等设置 99.5~99.9 参数,也可以通过CDP312 控制盘的FUNC 功能键由启 动向导的英文提示一步步进行参数设定,参数设定好后,即可作电 机的辨识运行。 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 99.10参数应选择 ID MAGN;在电机与其驱动的设备分离时, 为了保证最好的控制精度,99.10 参数应选择STANDARD。 (3)采用励磁辨识(IDMAGNETISATION)是应选择本地控制 LOC, REF键进行激活。手动打开抱闸