北海市深蓝科技发展有限责任公司FKGA42-DJY 型电力负荷管理终端 使用说明书 http://WWW.bhshenlan.com.cn 第一章概述 1.1 产品概述-------------------------------------------------------1 1.2 执行标准-------------------------------------------------------1 第二章 主要技术指标及功能 2.1 技术参数-------------------------------------------------------4 2.2 主要功能-------------------------------------------------------4 2.3 扩展功能-------------------------------------------------------5 2.3.1 变压器监测防盗功能------------------------------- --5 第三章 安装 3.1 外形及安装尺寸----------------------------------------------5 3.2 通电检查-------------------------------------------------------6 第四章 运行及操作方法 4.1 终端面板及接线端子介绍----------------------------------6 4.1.1 终端面板介绍-------------------------------------------6 4.1.2 终端接线端子介绍-------------------------------------8 4.2 终端与主站连接在线指示---------------------------------11 4.2.1 终端在线指示------------------------------------------11 4.3 操作菜单------------------------------------------------------11 4.3.1 参数查询菜单------------------------------------------11 4.3.2 参数设置菜单------------------------------------------14 4.3.3 测量点数据菜单---------------------------------------15 4.3.4 终端管理操作菜单------------------------------------15 4.4 参数设置------------------------------------------------------17 4.4.1 测量点的配置------------------------------------------17 FKGA42-DJY型电力负荷管理终端使用说明 概述1.1 产品概述 FKGA42-DJY 型电力负荷管理终端是我公司自住研发、生产的新技术产品,采用了一系 列国内领先的微电子技术和最新的电子元器件、采用现代通信技术、支持并采用GPRS 公用 无线通信网络技术(支持多种远程通讯,如CDMA、光纤以太网等);是实现需求侧管理现代 化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,和电力负荷管理主站配合可实 现负荷的监测与控制,并能够实现自动抄表、计量设备监测和防窃电,以及各种负荷闭环控 制和异常告警功能,是电力营销计量自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品。本产品 适用于 3220/380V 低压配电网络及二次端电压为 3100V 的高压配电网络,可于户内或 户外(需另配防水箱)安装使用。 1.2 执行标准 终端中的所有电器元件均符合相应的国家标准或行业标准,并严格执行下列标准及规范 性文件: GB/T 2421 电工电子产品环境试验 部分:总则GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.9 电工电子产品环境试验 部分:试验方法试验Cb:设备用恒定 湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5169. 11 电工电子产品着火危险试验 试验方法 成品的灼热丝试验方法和导 GB/T12192—1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法 GB/T 12193 移动通信调频无线电话接收机测量方法 GB/T 16611—1996 数传电台通用规范 GB/T 16935.1—1997 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 GB/T17626. 11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626. 12 振荡波抗扰度试验 JB/T 6214-- 1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597—1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 DL/T790.31—2001 采用配电线载波的配电自动化 篇:频带和输出电平YD/T 1028 800 MHzCDMA 数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分 YD/T 1214 900/1800MHzTDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术 规范:移动台 Q/CSG 113013-2011 南方电网多功能电能表通信协议扩展协议 Q/CSG 11109002-2013 南方电网负荷管理终端技术规范 Q/CSG 11109004-2013 南方电网计量自动化终端上行通信规约 Q/CSG 11109006-2013 南方电网计量自动化终端外形结构规范 Q/GXD_XX-2012 电能计量自动化负控终端、配变监测自动化终端上行通信规约 Q/GXD_XX-2012 广西电网电力电子式电能表通信规约V3.0 广西电网公司电能计量自动化负控终端、配变监测自动化终端上行通信规约 主要技术指标及功能2.1 技术参数 项目 技术指标 上行通信通道 终端支持多种通信接口,可根据需要选取GPRS/CDMA/ GSM/3G 路RS485、1路USB、1 路RS232、1 路红外、4 路遥信、1 路门接点、2 备用、1路微功率无线通信、4 路遥控开/合双位置控制、1 路12V辅助输出 显示面板 点阵式LCD 显示屏,LED 背光,全中文菜单式操作 存储容量 256MB FLASH,32M SDRAM 时钟误差 时钟误差0.5s/d,断电连续运行10 年;主站对时误差2s 交流采样 电压测量精度0.5 级;电流测量精度0.5 级;有功测量精度0.5S/1 级;无功测 量精度1 级;频率范围505Hz;谐波误差5%计量功能 支持电量分时计量,计量正、反向有功,4 象限无功以及A、B、C 各项有功、 无功电量,支持最大需量分时计量等 正常工作电压 额定电压(130%)V FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 电磁兼容性能IEC61000-4-30-2008 工作环境条件 正常工作温度:-40~+75; 相对湿度:10~100%; 大气压力:63.0~108.0kPa(海拔4000m 及以下); 2.2 主要功能 1、计量功能 7、控制功能(功控、电控、遥控等) 2、数据采集 8、电能质量监测 3、数据处理与存储 9、事件记录 4、停电统计 10、告警功能 5、数据传输 11、本地功能 6、参数设置和查询 12、终端维护 2.3 扩展功能(选配) 2.3.1 变压器监测防盗功能 1、油温测量 5、红外报警 2、油位测量 6、图片摄影 3、位移测量 7、GSM 短信报警 4、振动测量 8、雷击事件记录 安装3.1 外形及安装尺寸 外形尺寸180*290*95,安装尺寸150*223(240)如下图: 三相四线终端输入为A、B、C 三相电压、N 线(其额定值为220V)和A、B、C 三相相电流 (其额定值为5A, 信号是从配变低压侧CT 的二次接入)。三相三线终端输入为A、B、C 三相 电压(接高压PT)、和A、C 相电流(其额定值为5A)。 3.2 通电检查 3.2.1 送电前必须详细检查接线是否正确、接线有无错漏或短路现象,接触点是否牢固;并 注意记下所安装CT 3.2.2记录终端地址码,不符合要求时现场修改。 FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 运行及操作方法4.1 终端面板及接线端子介绍 4.1.1 终端面板介绍 红外口可与掌上电脑通讯;“运行”指示灯:终端正常运行时,约2 秒闪一次; “告警”指示灯:当终端处于告警状态时,此灯亮; “485”指示灯:终端抄读其它多功能表数据时,此灯闪动; “485”指示灯:当终端作为多功能表正常通信时,此灯闪动; 在主界面按“确认”键进入菜单,在菜单界面按“确认”键是对所做的操作确认;“上” “下”“左”“右”为方向键,用来选择菜单功能、参数位置和修改参数等操作,按住按键 可连续修改;“取消”键是当对选项进行取消选择或者返回上一层菜单; “有功”指示灯: 有功电能脉冲输出指示灯(高电平脉冲);“无功”指示灯:无功电能脉冲输出。 远程通信(GPRS)模块指示灯:FKGA42-DJY 电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 电源NET 电源灯——模块上电指示灯,红色。灯亮时,表示模块上电;灯灭时,表示模块失 NET灯——网络状态指示灯。 灯——模块数据通信指示灯,红绿双色。红灯闪烁时,表示模块接收数据;绿灯闪烁时,表示模块发送数据。