诚信务实,致达卓成 材料、设备是建筑工程的基础,通常在设计中规定或在合同中约定。尚无 国家和行业标准的材料和设备,则应 在合同中约定,或在施工方案中明确, 并得到监理或建设单位的同意或确认。 没有国家、行业标准的材料和设备, 应该有地方或企业标准,应符合地方 或企业标准中的质量要求。 对于技术指标落后或质量存在较大问题的材料、设备明令禁止使用。 诚信务实,致达卓成 材料和设备的进场验收是把好材料合格关的重要环节,进场验收通常可分 三个步骤: 1、对其品种、规格、包装、外观和尺寸等“可视质量”进行检查验收, 并应经监理工程师或建设单位代表核 准,形成相应质量记录; 诚信务实,致达卓成 2、对质量证明文件的检查并纳入工程技术档案; 3、对于建筑工程效果影响较大的部分材料和设备应实施抽样复验,复验数 量、频率和参数应控制到最少,主要 针对那些直接影响节能效果的材料、 设备的部分参数。 列举一下几个: 诚信务实,致达卓成 照明灯具 应提供产品出厂合格证、说明书及包含灯具效率、镇流器能效限定值、照明设 备、谐波含量的性能检测报告。 灯具出光口 形式 保护罩(玻璃或塑料)格栅 格栅或透 透明磨砂、棱 荧光灯灯具75% 65% 55% 60% 高强度气体放电灯灯具 75% 60%60% 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 诚信务实,致达卓成 管道、阀门、绝热材料 1.进场验收时,除核查材料、设备外观质量外,必须对其质量证明文件和 技术资料进行核查。主要是质量合格 证明文件,中文说明书及相关性能检 测报告,进口材料、设备还要按规定 应有出入境检验证明。 诚信务实,致达卓成 2.管材应有合格证。成品风管应有技术 性能参数和出厂性能检测报告,若无出厂 检测报告,则除需检查加工工艺外,还应 对进入现场风管进行强度和严密性试验, 试验应全部合格。 诚信务实,致达卓成 3.阀门、仪表合格证及技能性术参 数应符合设计要求。 4.绝热材料应有合格证、材质检测 报告、防火等级检测报告(检测报 告必须在有效期内)。 诚信务实,致达卓成 镀锌钢管材料质量控制标准 质量证明书上应标明:A.厂名、B.管的型式.规格.级别.、C.金属名称、 D.标准编号 (或合同号)、E.管各项试验结果(包括 参考性指标)、F.技术监督部门印记、G. 发货日期、数量收货单位等 诚信务实,致达卓成 1.游标卡尺是比