作者:admin　直埋电缆不宜多于8根,同一路径电缆数量不足20根时,宜采用电缆沟敷设,当电缆多于20根时宜采用电缆隧道敷设,电缆隧道长度大于20M时,两端应设出口,两个出口大于75M时,应增加出口。人孔井直径不于0.7M。　电缆隧道或电缆沟的接地扁钢是全程通长敷设　我们通常把电缆沟叫做你说的隧道吧!电缆井一般都是放置电缆中转用分线盒的地方。　电缆在电缆沟或隧道内敷设标准:13、电缆遂道内应有照明,其电压不应超过36V,否则应采取安全措施?　单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。　1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。　2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。传统角铁支架生产过程耗能大、工序多、周期长,并且产品质量无法保证。　济南市塑胶油墨厂地址　济南附近有生产塑料瓶的厂子吗?　