冷水机组工作原理及四大部件介绍
冷水机组,根据其结构分为风冷式冷水机和水冷式冷水机,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
从其工作原理不难看看出,压缩机、冷凝器、蒸发器都是冷水机制冷循环中非常重要的一部分,那么,除此之外,冷水机组还有哪些重要部件呢?
冷水机组四大部件
1、压缩机:
压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
2、蒸发器:
在冷水机具体的操作中,蒸发器是被做成用铜管一圈一圈盘起来,并且做一个标配的水箱,把这个盘管固定在水箱,这样铜管里的制冷剂R22就可以吸收水的热量。此时,再在水箱里放上接感温探头,在PLC电路板有温度显示功能,就可以探测到水箱里水的温度了。而这种蒸发器一般称之为水箱盘管式蒸发器,主要用于水冷箱式冷水机和风冷箱式冷水机。
3、冷凝器:
冷凝器的主要目的就是让制冷剂R22把吸收的热量散失掉。在现实使用中通常有两种方法,一种是利用冷水机专用风户扇进行散热,一种是利用冷却塔进行循环散热。利用风扇散热的我们称之为风冷式冷水机,风扇放置在铜管附近,开机后风扇对着铜管吹,那么铜管里R22吸收的热量就会散失在空气里。利用冷却水塔散热的称之为水冷式冷水机,采用的就是一直源源不断提供的常水通到壳管式冷凝器里,这个壳管式冷凝器就是一个简单的换热装置,它一边可以走R22,一边可以走水,有交接面,这样的话,常水就可以把R22的热量带走,达到R22冷凝的效果。
4、膨胀阀:
膨胀阀在冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备在安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经势力膨胀阀时节流降压,变成低温低压制冷剂湿蒸气进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸收,而达到制冷降温的目的。