主体结构验收
尊敬的各位领导、专家:您们好!
非常感谢大家在百忙之中抽出宝贵时间,莅临万顺高尔夫公寓人防工程主体结构验收工作。在此,我首先代表湖北远大建设集团有限公司向各位领导表示热烈欢迎和衷心感谢!下面,我把本工程的基本概况、施工管理及质量控制情况、自评情况向各位领导作一简要汇报:
一、概况
1、工程概况
1.1、工程名称:万顺高尔夫公寓人防工程
1.2、建设地点:空港经济区中环路与春晓路交口
1.3、建设单位:天津万顺滨海房地产开发有限公司
1.4、人防区域实设总建筑面积:7636㎡
1.5、建筑分类:平时地下汽车停车库、设备用房;战时人防地下室。
1.6、人防设计等级和战时使用功能:战时甲类核6、常6级二等人员掩蔽部,战时甲类核6、常6级移动式人防柴油发电站。
1.7、主要结构类型:钢筋混凝土结构
1.8、设计合理使用年限:50年
1.9、建筑层数和建筑高度:地下一层,层高为4.050M,顶标高-0.90米。
1.10、防水等级和抗渗等级:有种植土的顶板防水等级为一级,其它防水等级为二级;抗渗等级P6。
2、人防设计
2.1、本工程为附建式人防,平时为地下汽车停车库和设备用房,战时为甲类核6、常6级二等人员掩蔽部和甲类核6、常6级移动式人防柴油发电站。
2.2、本工程设计为4个防护单元,1个人防发电站。
防护单元一:建筑面积1994㎡,掩蔽面积1300㎡,掩蔽人数1300人,设有4个抗暴单元,实际疏散宽度3.900M。
防护单元二:建筑面积1999㎡,掩蔽面积1300㎡,掩蔽人数1300人,设有5个抗暴单元,实际疏散宽度3.900M。
防护单元三:建筑面积1762㎡,掩蔽面积1160㎡,掩蔽人数1160人,设有4个抗暴单元,实际疏散宽度3.900M。
防护单元四:建筑面积1738㎡,掩蔽面积1145㎡,掩蔽人数1145人,设有4个抗暴单元,实际疏散宽度3.900M。
防护单元五(战时甲类核6、常6级移动式人防柴油发电站):建筑面积143㎡,发动机功率:120KW。
每个防护单元内设建筑面积小于500㎡的抗爆单元;并按要求设置抗暴挡墙,抗爆单元间抗爆挡墙、隔墙采用最薄处不小于500mm厚,用高度不小于1800mm的粗砂袋堆垒成分隔。按疏散要求每个防护单元设计有两个以上人员出入口,战时主要出入口,设有简易洗消与排风系统,可直通室外。另一出入口为次要出入口,设有除尘室、滤毒室、进风机室、防化通信值班室、战时配电室。每个口都均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口都设有防爆波活门,室内进风口处防爆波活门外侧设置防堵塞铁栅。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,防护密闭门外侧设1.00m×1. 00m×1. 00m的战时染毒集水井。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。人防临空墙厚度均不小于300mm,人防门选用防护密闭门、密闭门、防爆波活门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道
不得穿越人防顶板、底板、外墙及口部,凡人防需要的管道、孔洞须按人防要求设置防护密闭措施。人防出入口均设防倒塌。
2.3、战时通风方式有三种:清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风。
2.4、战时生活给水利用战时水箱,通过水泵或手摇泵将水送到各个口部及旱厕,供战后口部及旱厕冲洗。战时饮用给水利用战时饮用水箱,由人员直接在饮用水箱通过水嘴饮用。
2.5、战时排水,战时人员掩蔽部利用其单元内的平时集水井和排水设备集中于战后排出战时生活污废水。二等人员掩蔽所洗消废水通过防爆地漏收集排到染毒井,利用移动式潜污泵战后排出洗消废水。
2.6、战时供电分二路引入:一路由平时电源引入,一路由战时区域电站引入。
2.l 工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等);
2.2 业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》;
2.3《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002、《钢筋混凝土双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》93RFM-13、《钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》97RFM、《防空地下室建筑设计》07F J01~03、《人民防空工程防护设备选用图集》RF J01-2008等现行国家、行业、地方法规及施工技术规范、标准、图集。
2.4 GB/T19001:2000、GB/T24001:1996标准和GB/T28001:2001规范及企业质量、环境、职业健康安全三合一管理体系文件。
三、工程质量控制
在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工,严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过各栋号长、技术员、施工员、质量员的共同努力己顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准。
4.1 分部分项工程质量情况
4.1.1 执行设计文件,规范质量控制:根据规划文件,确定建筑物位置、定位、放线,严格按照设计图纸、图纸变更及图纸会审纪要进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,积极参加图纸会审,根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。以设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量控制、施工技术资料(质量依据)控制。
4.1.2 原材料质量控制:工程使用的钢筋、水泥、焊条、钢筋连接件、人防门、消防防火通风材料设备及其他辅助材料均有产品合格证、出厂合格证、检验报告。所检材料均由监理公司监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。
4.1.3钢筋工程质量:基础、主体钢筋工程各分项工程的钢筋规格、间距、制作均符合设计和施工规范要求,钢筋工程绑扎质量、锚固长度、搭接长度,钢筋连接、钢筋绑扎、骨架几何尺寸等均达到钢筋工程验收标准,特别注重人防拉钩、吊钩、门框角部加强筋、套管洞口加强筋等,做到无误之后,请监理复查,进行隐蔽工程验收,最后报人防质量监督站验收。
4.1.4模板工程:本工程模板采用多层胶合模板,在安装过程中严格按照人防要求全部采用对拉止水螺杆,对跨度不小于4m的梁、板,其模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
4.1.5孔口防护工程:人防设备由天津市博宇人防器材有限公司提供,并派专业技术人员在现场指导,人防门门框安装完成后必须经项目部、监理公司进行隐蔽验收后,方可进入下一道工序施工。防护门框出厂合格证1份。
4.1.6 混凝土工程质量:基础、主体工程混凝土采用商品砼,混凝土结构实体振捣密实、表面平整,砼体的几何尺寸正确,无蜂窝麻面、露筋等现象,符合设计要求。经实测实量和检测,人防工程剪力墙结构墙、梁、板的混凝土强度等级,混凝土配合比、坍落度均符合设计及施工规范要求。同条件试块、标养试块、600℃·d强度均通过试验评定,达到合格标准。基础主体工程(包括基坑验槽)均通过建设单位、设计、设计及监理单位验收,评定为合格。
4.1.7 电气工程:防雷接地系统的连接采用电焊连接,焊接点焊缝饱满,无夹渣、气孔等。穿线管预埋按图施工,连接紧密,管口光滑,护口齐全,设置正确,配电箱进出线墙上均有标识。
4.1.8 给排水工程:管道预留洞均预埋钢性防水套管,标高、口径等均符合设计要求。
4.1.9 通风工程:风道穿墙四周全部按规范进行封堵。
4.2 工程结构实体检测情况
本工程按技术规范要求对混凝土结构安全的重要部位进行了结构实体检验,检验内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、人防门框安装质量检测、钢筋间距扫描、构件截面尺寸,混凝土强度检验共140组,全部合格,钢筋保护层厚度共检验95处,
抽检的防护单元及人防电站主体维护结构梁类构件钢筋保护层厚度合格率 93%,板类构件钢筋保护层厚度合格率 94%;且梁、板类构件钢筋保护层厚度最大偏差不大于规定允许偏差的1.5 倍,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中的规定检测结果判为合格。依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)及《人民防空工程施工及验收规定》GB50134-2004 规定,对本人防工程防护密闭门门框、密闭门门框安装质量进行检测。
四、资料整编情况
本人防工程检验批的质量验收记录完整,质量控制资料完整、有效。资料整编详
细情况如下:
钢筋原材材质证明文件100份,钢筋原材料进场复试报告121份,全部合格;商
品混凝土出厂合格证书28份,同条件拆模混凝土试件取样17组,合格17组,混凝土评定合格;600度同条件混凝土试件取样28组,合格28组;混凝土评定合格;砼抗压标准养护试件取样116组,合格116组;临界22组,合格22组;同条件转标养22组,合格22组;抗渗17组,合格17组;混凝土评定合格;钢筋机械连接取样复试9组,合格9组;钢筋电渣压力焊取样复试24组,合格24组,隐蔽工程验收记录123份,门框墙制作分项验收记录95份,水电安装工程的预埋达到人防施工的验收规范要求,防爆地漏共52个,厂家资质、产品合格证、检验报告等资料齐全正确,施工质量防护设计及规范要求。
子分部工程质量评定情况如下:
1.模板分项:共计验收检验批 56个。
2.钢筋分项:共计验收检验批56个。
3.混凝土分项:共计验收检验批28个。
4.现浇结构分项:共计验收检验批28个。以上检验批及分项工程经监理公司验收评定,全部合格。
五、综合结论
本人防主体工程已完成合同规定的全部内容,我公司在对工程质量进行了严格检
查评定后,确认该工程符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件、施工规范和合同要求,各分部分项工程质量均达到合格标准,资料齐全、正确、完整、有效,施工质量自检合格,具备验收条件。
湖北远大建设集团有限公司高尔夫项目部
20xx年9月5日
第二篇:人防地下室主体结构验收自评报告 3200字
安徽省地税局数据处理中心人防工程
( 主体结构)
自
评
报
告
安徽三建工程有限公司
20xx年元月10日
一、工程概况
安徽省地税局数据处理中心工程位于合肥市望湖城美和路与大众4S店相邻处。建设单位为安徽省地方税务局,设计单位为安徽省城乡规划设计研究院,勘察单位为安徽省建设工程勘察设计院,监理单位为合肥工大建设建设监理有限责任公司,施工单位为安徽三建工程有限公司。
本工程地下一层,地上七层,框架结构。总建筑面积8154㎡,地上面积:6915㎡,地下室面积:1239㎡,建筑总高度30m,地下室层高为4.9m,一层、三层至五层层高为4.8m,二层、六层、七层层高为3.6m。
本工程建筑物为二类建筑,耐火等级为二级。抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度值为0.10g,地震分组为第一组;场地类别为Ⅱ类(特征周期0.35s)。安全等级为二级, 框架抗震等级为一级。建筑物抗震设防分类为重点设防类丙类,结构设计使用年限为50年,屋面防水等级二级。基础采用筏板基础,基础设计等级为乙级,防水等级为二级。
本工程地下室为人防地下室,平时功能为停车库,战时为一个核6B级二等物资库,人防建筑面积为712㎡。战时为一个防护单元。二口为战时主要出入口,兼人员出入口,设有密闭通道。一口为战时次要出入口,主要是物资出入口。
本工程防水等级为二级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C40防水混凝土,其抗渗等级为P6,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料三遍,其厚度为2㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧 1000宽范围内分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。
本工程仅为一个防火分区。设备用房(配电室、排风机房等)设有甲级防火门。设有机械排烟、火灾自动报警、自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。工程装修材料均选用非燃烧建筑材料。凡穿防火墙的管线周围均用防火材料填塞密实。战时人防内只允许贮存丙、丁、戊类物品。
人防门选用防护密闭门、密闭门,甲级防火门和乙级防火门;内墙喷乳白色环保型高弹性涂料;地面为细石混凝土面层;顶棚做法为板底抹灰平顶,喷乳白色环保型高弹性涂料。
二、施工及竣工验收依据
1、由安徽省城乡规划设计研究院设计的本工程人防地下室施工图纸;
2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单、甲方函文;
3、施工合同约定的工程质量目标;
4、施工组织设计;
5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范;
6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;
8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;
9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
11、《工程测量规范》GB50026-93;
12、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010;
13、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001;
14、《建筑地面工程施工质量验收统一标准》GB50209-2002;
15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001;
16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
17、《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-96;
18、《安徽三建工程有限公司施工工艺标准》Q/AHSJ×××-2003;
19、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;
20、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002。
三、工程施工情况
1、施工工期:
本工程于20xx年4月8日开工,人防地下室结构于20xx年8月18日封顶。
2、主要施工技术方案:
①、模板工程:
我项目部对模板系统根据工程的结构形式及特点进行了详细的设计,以确保施工时的安全。施工时采用满堂脚手架支撑,模板采用胶合板和90×40㎜木方,剪力墙采用带止水翼环的对拉螺栓加固,以确保混凝土结构几何尺寸不变形。每次模板安装前,先对标高、轴线、位置等对照图纸检查,确认无误后,才进行模板安装。安装完后,由项目部及现场监理工程师分别对模板标高、轴线、位置及支撑系统等进行检查,符合要求后,才进行下道工序的施工。
模板的安装及拆除严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002执行。
②、钢筋工程:
本工程钢筋选用A、B、C钢筋,框架柱钢筋直径?≥22的均采用直螺纹连接,其他直径钢筋采用电渣压力焊连接,梁板钢筋采用闪光对焊、绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请市质监站、市人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。
③、混凝土工程:
本工程混凝土采用合肥瑞悦工贸责任有限公司生产的混凝土。先施工基础底板,再施工地下室人防结构的竖向墙柱混凝土和地下室顶结构梁板、楼梯混凝土。
混凝土工程配合比设计、砼施工、外观质量、尺寸偏差,严格按《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002执行。
④、防水工程:
防水工程采用的防水材料均有产品合格证和性能检测报告,并且有现场取样的复检报告,与基层连接牢固,无脱层现象,施工时严格按《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002执行。
3、工程结构实体检测情况:
本工程按规范要求对混凝土结构安全的重要部位进行了结构实体检验,检验主要内容为混凝土强度,混凝土试件强度检验共8组,评定合格,混凝土强度检验均满足设计及规范要求。
本人防工程各分项工程均达到合格质量标准,观感质量一般。
四、进场材料检测
在施工过程中,所有进场材料报请监理工程师现场抽查,完善材料报
验程序,对须复检的材料,在监理工程师见证取样送安徽省建筑工程质量第二监督监测站和安徽新鑫建材检测有限公司检测,具体如下表:
试验情况统计表
五、隐蔽工程及分部分项工程验收
我项目部对隐蔽工程在自检合格的基础上,报请监理工程师进行复检,并填写隐蔽工程报验单。按相关规范对每分项工程进行自检、互检交接检、并报请监理工程师复查填写相应的自检记录。分部、分项、检验批工程经自检合格后,报监理公司复检,均合格。具体情况见下表:
六、结论
本工程于20xx年4月8日开工以来,在建设单位的大力支持下,由于强化了现场的质量管理,加之安徽三建工程有限公司的精心施工,以及合肥合肥工大建设监理有限公司的全程监控、跟班督导,本工程质量符合GB50300-2001标准和强制性条文规定,以及《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004的各项规定。符合工程勘察、设计文件的要求,没有涉及结构安全和使用功能的质量问题,能够提供满足质量检验的条件。
在工程施工过程中,我项目部施工技术资料与工程进度同步,反映真实,资料齐全,见下表:
1、质量控制资料核查情况
2、地基与基础结构有关安全及功能的结构实体检验,在监理工程师的
见证下组织实施,采用同条件养护的砼试块进行。
2.1 按照规范要求和试块留置计划留置标养试块,经28天标准养护后试压,检测强度值详见下表:
砼试块(标准养护)检验强度统计表
2.2 按照规范要求和试块留置计划留置同条件养护砼试块,当累计养护温度达到600℃?天时进行试压,检测强度值详见下表:
砼试块(同条件养护)检验强度统计表
本工程观感质量一般。无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺棱掉角、麻面等现象。
因此我项目部认为该地下室人防工程具备验收条件,质量达到合格标准,特申请建设单位组织各责任主体进行工程验收。
安徽三建工程有限公司
20xx年元月10日
+更多类似范文