专业资料 第一章.编制依据 1.1 施工图纸 *******提供的******院设计的施图纸。 序号 1 图纸名称 图 纸 编 号 出图日期 备 注 2 3 3 5 1.2 主要规程、规范 工程测量规范GB50026-2007 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 地下工程防水技术规范GB50108-2008 钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130-90 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-2006 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2003 钢筋焊接网混凝土结构技术规程JGJ114-2003 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程JGJ115-2006 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2006 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008 电子信息系统机房施工及验收规范GB50462-2008 建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005 屋面工程技术规范GB50345-2004 自流平地面工程技术规程JGJ/T175-2009 塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008 建筑陶瓷薄板应用技术规程JGJ/T172-2009 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 压型钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造06J925-2 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 民用建筑工程室内环境污染控制规范(2006年版)GB50325-2001 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005 气体灭火系统施工及验收规范GB50263—2005 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281—2006 建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343—2004 安全防范工程技术规范GB50348—2004 固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB50498—2009 既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129—2000 公共建筑节能改造技术规范JGJ176—2009 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10—95 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82—91 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107—2003 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ109—96 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范GB50404—2007 建筑工程冬期施工规程JGJ104—97 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080—2002 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081—2002 早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15—2008 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27—2001 混凝土用水标准JGJ63—2006 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70—2009 普通混凝土配合比设计规程JGJ55—2000 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98—2000 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52—2006 混凝土外加剂应用技术规范GB50119—2003 水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T50448—2008 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14—2004 蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17—2008 轻骨料混凝土技术规程JGJ51—2002 建筑玻璃应用技术规程JGJ113~2009 建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157—2008 砌体工程现场检测技术标准GB/T50315—2000 建筑结构检测技术标准GB/T50344—2004 建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353—2005 建筑基坑工程监测技术规范GB50497—2009 …… 坡屋面建筑构造. 00J202-1 建筑坡屋面构造. 00SJ202 建筑坡屋面构造. 00SJ202(一) 楼地面建筑构造01(03)J304. 建筑幕墙胶缝构造图集. 01BY101 坡屋面建筑构造(有檩体系) 楼地面建筑构造01J304 压型板图集. 01J925-1 钢梯2003年局部修改版 WORD 完美格式 01J202-2. 02(03)J401 下载可编辑 专业资料 阳光板图集. 02BGP03 钢结构标准图集檩条墙梁分册. 02DT-102 砌体结构构造详图(混凝土空心小型砌块). 02G01-2 钢筋混凝土结构构造详图. 墙下条形基础02G03 钢筋混凝土过梁. 02G05 钢筋混凝土住宅楼梯. 02G06 室外工程. 02J003exe 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造02J102-1 框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造. 02J102-2 外墙外保温建筑构造(一). 02J121-1 地沟及盖板. 02J331 钢梯. 02J401 电梯 自动扶梯 自动人行道. 02J404-1 02G02 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 第二章 2.1 总体概况 1 2 3 4 6 7 工程名称 工程建设地点 建筑面积 建设单位名称 设计单位: 质量标准 工程概况 8 工期要求 2.2、建筑概况 2.2.1总图布置 本工程位于*******,新建********框架结构 2.2.2.建筑层数:主体单层,局部2层 建筑高度: 结构形式: 本工程的抗震烈度等级为八级,设计年限为50年。 2.2.3、建筑防火设计类别:丁类仓库 2.2.4、防水、防潮: 室内防水 卫生间等楼地面采用(聚合物水泥基)防水涂料,厚度为2.0mm。 2.2.5、屋面工程: 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水做法合理使用年限15年。 屋面做法采用单层压型钢板复合保温屋面, 其技术要求详见 《国标06j925-2》 做法标号屋2,固定方式为60度直立缝锁边连接 2.2.6、墙体工程 本工程外墙围护均采用彩色压型板复合保温板中间加75mm厚超细玻璃棉 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 保温层。 厕所围护墙体采用240厚页岩砖砌筑; 仓库与仓库之间、仓库与辅助房之间的内墙为240厚页岩砖砌筑。 部分内隔墙为加气混凝土砌块墙 。 2.2.7、门窗工程: 本工程门窗均为铝合金窗。 门窗玻璃的选用应按 《建筑玻璃应用技术规程》 和 《建筑安全玻璃管理规定》 。 1.5平米的玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地玻璃。玻璃幕墙及外门 应采用安全玻璃。公共建筑出入口,门厅等部位的玻璃应采用安全玻璃。室内 隔断,浴室围护和屏风应采用安全玻璃。易遭受撞击,冲击而造成人体伤,外 门应采用安全玻璃。 卫生间、淋浴间玻璃内贴遮光膜或采用内磨砂玻璃。 2.2.8、内装修:详见二次装修图纸 。 1.凡有地漏的房间应认真做好防水处理 ,地漏周围做缓坡坡向地漏。 2.窗下墙顶高低于层建筑标高800处,及外窗800以下无横撑处,须加1050高 护栏;展厅及办公区可根据内装修图纸制作。 3.土建单位应根据护栏的制作要求做好预留预埋。 2.2.9、室外工程: 外装修设计和做法索引见立面图及外墙详图。 台阶、坡道、散水等细部做法见首层平面图。 2.3、结构概况 本工程为门式钢架轻型房屋钢结构,局部夹层,基础为独立柱基。正负零标高相 当于绝对标高 26.600m。 2.3.1、设计技术参数 建筑结构的安全等级:二级;对应结构重要性系数为:1.0; 基本风压:0.45KN/㎡; 基本血压:0.40KN/㎡ 抗震设防烈度:8 度,0.20g,设计地震分组第一组; 建筑抗震设防类别:丙类,抗震等级:三级。 该建筑场地天然沉积的地基土不会发生地震液化,建筑场地类别为Ⅲ类, 标准冻深 0.8m,地面粗糙度 B 类; 地基基础设计等级为丙级; WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 结构设计使用年限:50 年 2.3.2、给使用部位的均布活荷载标准值 夹层办公楼面活荷载:2.00kn/㎡ 屋面活荷载:0.5kn/㎡,钢架设计按 0.4kn/㎡ 室内地面堆载不大于 60Kpa 室外平台地面堆载不大于 20Kpa。 2.3.3、基础 基础肥槽回填采用 2:8 灰土分层夯实,回填土不得使用淤泥、耕土、冻土、 膨胀性图、生活垃圾等有机含量大于 5%的土,回填土压实系数要求不小于 0.95。 2.3.4、结构材料 本工程中承重构件钢材分别采用 Q235-B.Z、Q345-B.Z; 混凝土强度等级:基础垫层 C15,构造柱、过梁、填充墙圈梁 C20,其余均为 C30。 钢筋:HPB300,HRB335,HRB400 混凝土保护层:基础 40;挡土墙 35;基础梁 35;基础短柱 35 2.4、电气工程 2.4.1 本工程主要内容包括 : 低压 380V/220V 照明和动力配电、设备配电、综合布线、火灾自动报警及联 动控制、防雷接地系统。 2.4.2、电源和计量方式 负荷等级:除消防负荷按二级负荷要求供电、其它按三级负荷要求供电,安 全指示灯自带电源。 电源,引自本建筑内变配电室。 计量:在配电室低压柜设计量 2.4.3、低压配电系统 配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重 要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电 方式。 二级负荷:采用双电源供电,在末端互投 本工程所有配电箱、控制箱均为非标产品,由生产厂家根据设计要求,完成 原理图、系统图、盘面布置图、设备材料表,交设计院审核、签字后,方可订货、 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 加工 2.4.4.设备选型及安装 : 1.电力,照明配电箱为钢制定型产品,落地式采用 10#槽钢做底座,挂墙式,箱 底距地 1.4 米暗装. 2.插座均为安全型,插座一般安装高度距地 0.3 米;开关距地 1.3 米;特殊要 求见图例标注. 3.灯具型号规格安装方式及位置,在容量不超过本图所注明的范围之内 ,可 根据现场情况进行调整. 4.荧光灯采用电子镇流器式荧光灯,COSC≥0.9. 5.插座回路均加 PE 线,平面图中不再表示。 6.一类灯具的外露可导电部分应可靠接地,平面图中不再表示。 7.气体放电灯均带电容无功补偿装置,COSC≥0.9。采用节能型电感镇流器, 采用高效灯具。 8.自动门、电动门、风机盘管回路均带 PE 保护线,平面图中不再表示。 9.插座采用漏电电流保护器,动作电流为 30 毫安,动作时间不超过 0.1 秒. 10.设计照度为:普通办公室 300lx,功率密度值 11W/m,车间 300lx,功率密度 值 11W/m. 11.应急照明应强起,开关选用双控开关。 2.4.5.线路敷设及导线选择 : AA 柜至各照明箱,电力箱的电力线路采用 YJV 型电缆穿钢管沿地面、墙、吊 顶内暗敷,其它电力,照明线路采用 BV-500V 铜芯塑料电线穿钢管暗敷设在地面、吊顶内、墙内,屋顶电力线路 沿屋面敷设时采用穿钢管沿屋面明敷。 应急照明的钢管应刷防火涂料.消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并 应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度 不应小于 30mm。明敷时,应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护 措施。消防用电的配电线路, 在汽车库内敷设,当采用防火电缆时,应敷设在耐火极限不小于 1.00h 的防 火线槽内。爆炸危险场所的线路敷设 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设.在爆炸性气体环境内, 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的 额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于 500V.当本质安全系统电路的 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 导体与其它非本质安全系统电路的导体接触时, 应采取适当预防措施。不应使接触点处产生电弧或电流增大、产生静电或电 磁感应。 2.4.5.弱电: 1.电视干线由厂区 CATV 系统的总配线箱引来,电视系统干线采用 SKYV-75-9 穿 SC25 钢管沿地面,墙暗敷引至.电视系统支线采用 SKYV-75-5 穿 SC15 钢管沿墙, 地面,吊顶内暗敷. 2.电视系统分配器采用暗装. 安装高度为距地:1.8 米. 3.电视插座安装高度为距地:0.3 米或地面安装。 4.电话插座安装高度为距地:0.3 米或地面安装。 5.信息插座安装高度为距地:0.3 米或地面安装。 2.4.6.接地与接地型式: 1.本工程为 TN-C-S 接地系统,在第一个配电箱以后电源工作零线和保护接 地线分开,由配电室引来 PEN.等电位接地线与接地线(PE)可靠连接. 2.本工程做总等电位连接,不带电的金属壳体,管道 ,支架等都应与接地装 置做等电位联结. 施工做法见 02D501-2<<等电位联结安装>>.淋浴间进行局部等 电位联结。油漆车间应作局部等电位,不带电的金属壳体,管道 ,支架等都应与 接地装置做等电位联结 3.本工程防雷利用金属屋面板及钢屋架本身,防雷引下线利用钢柱,金属屋 面板的规格应满足规范要求, 辅房局部混凝土屋板部分采用￠10 镀锌园钢做避雷 带,避雷网规格不大于 20 米 x20 米或 24 米 x16 米,按三类防雷设置并与金属钢 屋架就近相连。屋顶的设备就近与避雷网相连,突出屋面的非金属构筑物加避雷 带,在建筑物四角钢柱距地 0.5 米处焊接处遥测接点,详见图中标柱。屋顶防雷 安装方式参见国标图集。 4.本工程采用共用接地系统,利用独立基础之间采用 40x4 镀锌扁钢连接, 作为接地体的一部分,埋深不小于 1 米。钢结构基础做接地装置,接地电阻要求 小于等于 1 欧姆。 2.5、给排水工程 2.5.1. 工程范围 包括室内生活给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统及手提灭火器配 置。 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 2.5.2.给水系统: (一).给水系统: 本工程由库区给水管网作为给水水源,管网供水压力满足本建筑使用要求, 给水总引入管上设水表计量。 (二)生活热水系统 卫生间洗脸盆处设置电热水器,每处预留电源 1.5kw,电热水器必须带有保 证使用安全的装置。 2.5.3.排水系统 (一) 雨水 1.本工程雨水系统边跨及雨篷雨水采用重力流内排水系统。中间跨屋面采用 虹吸式雨水排放系统,收集雨水至市政雨水系统。 2.管材采用高密度聚乙烯 HDPE 管材,连接方式采用热熔连接,安装采用虹吸 专用固定系统。 3.按设计规范要求,在适当位置做溢流措施。雨水管出户接入检查井前,放 大管径作泄压处理。 4.重现期 P=50 年,P5=7.68L/S.100m2。 (二)污水 1.排水采用分质分流体制,生活污水排至室外污水管线,须经化粪池处理后, 方可排至室外污水干管. 含油废水须经隔油器或隔油池处理后,方可排至室外污 水干管。 2.立管检查口安装高度高于设计地面 1m,地漏顶标高低于设计地面 1cm,清扫 口顶标高与设计地面平. 立管与底部出户水平管连接处采用 2 个 45D 弯头方法安 装。 4. 铸铁排水横管除注明外 , 均采用坡度 :i=0.03. UPVC 管采用通用坡度 i=0.026。 2.5.4、消防系统 1、本工程为******,主要有仓库和办公用房组成;建筑防火设计类别为丁类 仓库;耐火等级为二级,本建筑体积大于 50000 m3,根据规范,骑士歪消防用水 为 45L/S,室内消防用水量为 10L/S.火灾延续时间为 3h 一次火灾消火栓系统用 水量为 594 m3;自喷系统用水量 93L/S,火灾延续时间 1h,一次火灾自喷系统用 水量为 335 m3。本建筑一次火灾所需全部用水量为 929m3。 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 2、消防水源:库区消防水源为消防水池,设在消防泵房外,其有效容积以室 内、外消火栓及自喷用水量最大的 8#仓库为设计依据,消防水池储水量为 3 小时 室内、外消火栓及 1 小时自喷用水量,有效容积大于 929 m3 3. 室内消火栓箱内配备:单栓按 91SB3-给/107 页(乙型)安装,箱体厚度为 160mm。消火栓 DN65,水枪 D19,水龙带 L=25m。 4. 室内消火栓用水量为 15L/S.供水压力不小于 0.40MPa. 5. 室外消火栓用水量为 25L/S.由单体周边市政给水管网及消防设施直供。 2.5.5.管材: 1.给水管道: 室内明装给水管为衬塑热镀锌钢管,管径不大于 50mm 时螺纹 连接,大于 50mm 时沟槽式连接。 2.排水:排水采用 UPVC 管(设内螺旋) ,粘连接。 3.生活给水系统:埋地部分采用给水铸铁管 , 采用管件或柔性橡胶连接。 4.消火栓系统管道采用热镀锌钢管, 沟槽连接, 公称压力 1.0MPa . 2.5.6.阀门及附件: 1.生活系统:DN<50 采用截止阀(铜制),DN>50 采用闸阀.消防系统采用蝶阀 或闸阀(见图) 。 2. 排水附件:地漏采用铸铁制镀铬篦子地漏, 地漏及各器具存水弯的水封 深度不小于 50mm。管底部要采用两个 45d 弯头与水平排水管连接, 参照华北标 "91SB2-108". 3.卫生器具:卫生器具的选型均为节能型,洗脸盆、 蹲式大便器及小便器均 为感应式阀门,坐便器一次冲水量不得大于 6 升 。 2.5.7.管道安装,支架,吊架,保温及防腐与敷设: 1.管道明装. 2.立管下端均需加设支架或支墩. 3.管道穿卫生间楼板处设钢套管,套管高于地面 5cm,并有防水措施.管道穿 外墙时,应预埋刚性防水套管,做法见 91SB3-1-107 图集。 4.室内金属管,管道表面清洁后,刷银粉两道.消火栓系统管道表面清洁后, 刷红色防腐漆两道. 5.防结露保温材料选用难燃聚乙烯(氧指数>32)外加保护壳,厚度 1cm. 热 水系统保温材料选用橡塑制品,保温厚度为 25mm。 6.管道穿越防火分隔及楼板时,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实 , WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 应在管道穿越处设固定支架。 2.6、采暖、通风空调工程 2.6.1、采暖 1、本工程在办公室、控制室、卫生间及消防泵房等房间内设置电暖气采暖, 本设计根据采暖负荷预留电源插座。 2、电暖气按照 DLSB 型考虑设计条件, ,挂墙安装,安装高度为距地 150mm。 3、建议选用带用自动温控以及可靠的过热保护装置的电暖气产品, 2.6.2、通风、排烟设计 1、排烟形式采用自然排烟。利用建筑外窗和外门排烟。 2、风机控制除特殊说明外,均采用分组就地控制。 3、减震:风机选用低噪音设备,风机安装支架采用弹性连接措施以减少震 动。 4、风管采用镀锌钢板加工制作,厚度及做法详见通用图集 91SB6-1,软接头 采用不然材料加工制作。 5、风机安装与外墙表面齐平,墙内支架固定, 2.5.3、空调设计 办公室、控制室等按冷暖分体空调预留电源插座,图中为示意安装位置,具 体位置详见电施图。 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 第三章、施工部署 3.1、项目部组织机构 3.1.1、 项目领导层 本工程将建立以项目经理为核心的项目经理部领导班子,实行项目经理负 责制。以合同管理和成本控制为主要内容,以科学的系统管理和先进技术为手 段的承包管理机制,选精干的人员组成合格的项目班子进驻现场。建立严格的 经济责任制和按劳分配制度体系,优化项目施工组织设计,采用先进的施工技 术与方法,科学的制定进度控制计划。项目经理部在公司职能部门的监督与控 制下,充分发挥企业总体优势,严格按照公司制定的质量保证体系来运作,形 成全面质量管理为中心环节,以专业管理的科学的体制,科学组织施工,实行 目标管理,以此实现我公司质量方针和质量目标,履行工程合同的权利与义务, 确保合同工期,以及对业主的承诺。 项目经理部在公司的控制与协调下进行本工程的施工管理,全面实施项目 法组织施工生产。同时,公司工程部根据工程施工状况进行生产资源调配,技 术部为工程提供可靠的技术保证及负责工程质量检验与验评工作,材料部为工 程提供优质的材料设备供应保障。 我公司将根据本工程的规模、特点、工期等综合因素委派项目经理、项目 副经理、技术主管、现场设计、材料主管、质量安全主管和后勤主管;并选派 承担施工任务的施工处,确定施工主管,组成工程项目部指挥班子,同时订立 项目经理部职能。 (1)项目经理:代表企业法人,对本工程全面负责。并协调与公司之间、 与业主之间及横向单位之间的关系。其职能为负责项目经理部的全面工作,组 织协调部门之间、项目经理部与施工队之间的关系。 (2)现场经理:协助项目经理主持现场日常工作,保障工程顺利实施,指 导工程预决算、合同履行、资金运作、成本核算、劳动组织分配、进度计划、 日报审核等事宜。 (3)后勤主管:协助项目经理主持财务、行政、后勤保障、生活安排等方 面的工作。 (4)质量安全主管:负责施工质量及材料质量检验、技术复核、质量验收、 质量评定、质量资料的安全动态管理。 (5)技术主管:主要职责是施工监督、技术指导、技术资料汇总。主要负 WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 责施工程序及工艺、技术管理、施工组织设计、施工质量审核等工作。 (6)施工主管:主要负责工程的施工组织调度,劳动力分配,材料需要量 计划及施工进度控制。 (7)材料采购主管:负责工程材料采购供给。 3.1.2 项目管理层 由各专业工长和内务管理人员组成, 负责各项工作的具体实施。 在本工程中, 计划成立以下专业班组: (1) 泥工组:负责工程的砼浇筑、砖墙砌筑与抹灰,石材及墙地砖铺贴等。 (2) 木工班组:负责结构工程的模板支设、装修工程的木质制安、吊顶等 施工。 (3) 钢筋班组:负责钢筋工程的加工制作与安装。 (4) 管 道 班:负责给排水工程的预留预埋以及安装工作。 (5) 电 工 班:负责电气工程的预留预埋以及安装工作。 (6) 架 子 组:负责结构、装修阶段期间的架子搭设工作。 (7) 油漆班组:负责工程的饰面涂料、细木油漆。 (8) 钢结构安装班组:负责钢结构的制作、安装。 3.1.3 项目作业层 施工作业层是在施工过程中的实际操作人员,是施工质量、进度、安全、文 明施工的最直接的保证者。故我公司选择作业层操作人员的原则为:具有良好 的质量、安全意识;具有较高的技术等级;具有相关工程施工经验的人员。 4 项目部组织框架图 工程项目部组织机构图 项目经理 技术负总工 现场经理 施 工 员 安 全 员 质 量 员 测 量 放 线 电 气 施 工 员 下载可编辑 水 暖 施 工 员 预 算 员 资 料 员 材 料 员 WORD 完美格式 专业资料 3.2、施工部署 3.2.1、基本原则及主要施工阶段工期控制 (1)根据本工程的特点,本着先主后次,先外后内,在基础施工阶段,即 进行钢结构的订购加工工作,季节性施工合理安排湿作业等基本原则进行部署。 在钢结构安装阶段,加大人力、物力的投入,注重设计、加工、组装质量,以 主线控制工期,为装饰设备安装工程创造施工条件。 3.2.2、主要施工阶段工期控制 (1)基础及主体钢结构:控制在约 3 个半月完成;即 2012 年 5 月 1 日正 式开工,2012 年 8 月 15 日完成。 (2)二次结构及地面工程:工期控制在约 2 个月,2012 年 9 月 30 日完成。 (3)屋面、外墙板工程:2012 年 10 月 10 日前完成。 (4)装饰工程:2012 年 10 月 25 日前完成。 (4)工程 2012 年 11 月 1 日竣工 3.2.3、工程主要施工方案选择 垂直及水平运输机械 (1)吊车 50 吨两台,25 吨两台用于钢结构吊装。 (3)结构、装修工程采用钢管脚手架。结构施工做外防护,进行装修后, 做装修脚手架。 (4)砼工程:砼均采用商混泵送施工。 (5)土方工程:采机械开挖。 工程施工组织计划流程图见下页: WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 工程施工组织计划流程图: 项目开始 下达编制质量计划指令 组织编制质量计划 报主管部门、监理审批填写审批 修改 填 写 书 面 同意吗? 变 更 单, 说 打印后,交现场工程师、监理工程师,另交 主管部门存档。 明 原 因 及 变 更 内容。 严格按计划组织施工,并做好执行记录 执行中是否需要变更? WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 3.3、施工现场平面布置 1、现场平面整体规划 为满足施工需要,施工现场拟在南侧设钢筋加工、堆放区,木材加工区、 架设工具区等设在现场道路中部北侧,工人生活区安排在拟建建筑西侧路 南,现场办公区设在现场西侧,值班室等设在现场大门口附近。其他房间 如库房、垃圾站等设置在施工现场南侧,洗车池设置在工地入口处。 2、现场机械设备定位 现场钢结构吊装选择 50 吨吊车两台。 3.4、施工现场临时用水布置 3.4.1、水源基本情况 施工现场从市政管网接入Φ150 给水管, 作为施工生产、 生活以及消防用水, 供水压力为 0.2Mpa。 3.4.2、现场临时给水方式 在施工现场门口设临时给水。 1)采用院内给水管网直接供水,供施工现场的生产和生活用水。 3.4.3、现场消防用水方案 1)在场内四周共设置 5 个地上消火栓以覆盖整个施工现场。 3.4.4、施工用水量计算 Q1=k1∑GiNi*k2/3600=k1∑qi 其中:k1---未预计施工用水系数,取 k1=1.1 Gi---用水工序的小时工作量 Ni---用水指标 k2---不均匀系数 1.5 项 目 Gi 23.1m3/h 115.5m2/h 125m3/h Ni 300L/m3 5L/m2 250L/m3 qi 2.9L/S 0.24L/S 1.3L/S 混凝土养护 模板冲洗 砌筑工程 Q1=k1∑qi=4.9L/S WORD 完美格式 下载可编辑 专业资料 3.4.5、施工现场生活用水量 Q2=p1*N3*K4/(t*8*250)=0.28L/S 其中:p1---高峰昼夜人数,预计 250 人/日 N3---生活用水定额,取 40L/人.班 K4---不均衡系数,取 1.3 t---每天工作班数,取 t=2 3.4.6、施工消防用水量 Q5=25L/S 总用水量 ∵Q1+Q2=4.9+0.65=5.5L/S Q5=25L/S ∴(Q1+Q2)