湿定子电机泵 1)电机 与屏蔽式主泵相同,AP 1000 湿定子主泵电机也是立式、水冷式鼠笼式感应电动机。但未采用屏 蔽套保护定子和转子,而是采用了由绝缘线包裹导电铜线的湿定子电机。该电机由于取消了屏蔽套, 使得磁损大为减少。此外,湿定子主泵昀冷却回路采用外置热交换器冷却回路直接冷却定子。由外置 热交换器冷却后的反应堆冷却剂由电机转子下部进入,并由一辅助叶轮驱动冷却剂循环,冷却剂轴向 流经定子腔室,带出热量,通过外置热交换器后得到冷却。这样的冷却结构避免了热点的出现。 2)飞轮 APlooO 湿定子主泵的作用也是满足在惰转期间的冷却剂流量的要求。该类型主泵只有一个飞轮, 位于电机部件与水力部件之间。飞轮结构为不锈钢底座嵌入钨合金外加盖板的形式。飞轮与泵轴采用 端面联接形式。 3)轴承 湿定子主泵也采用滑动轴承,用输送介质来润滑。主泵装有4 个轴承,其中3 个为径向轴承, 个为推力轴承。具体安装位置如图2所示。KSB 公司目前已对试验泵进行了6500 轴承磨损小于10um,认为可以满足60年的使用要求。 主泵国产化现状核主泵作为反应堆安全运行的心脏,要求具有绝对的可靠性。