【判断题】　A.　正确　B.　错误　参考答案:　D　复制　纠错　举一反三　【简答题】选择热继电器时,主要根据所保护的电动机的　来确定热继电器的规格。　【单选题】热继电器使用时,需要将热继电器的常闭触头串联在(　)中。　A.　照明电路　B.　控制电路　C.　主电路　D.　指示电路　【单选题】热继电器的符号是()　A.　FU　B.　SB　C.　KH　D.　QS　【单选题】当原设备中所用的热继电器已经损坏无法修复,而又无相同型号的热继电器,需更换其他型号的热继电器来代替对,必须考虑的因素有　___　。　1热继电器的使用场合;2最低动作电流的倍数;3整定电流的动作时间;4主回路的电压　等级;　5热继电器的复位方式;6热继电器的相数和触点数　_____　。　A.　【判断题】热继电器的整定电流是热继电器长期不动作的最大电流值。　A.　正确　B.　错误　【判断题】热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而动作的最小电流。()　A.　正确　B.　错误　【单选题】热继电器是()元件。　A.　短路保护　B.　弱磁保护　C.　过载保护　D.　极限保护　【判断题】热继电器的连接导线太粗会使热继电器出现不动作。(　√　)　A.　正确　B.　错误　【简答题】画出热继电器的符号并叙述热继电器的作用、主要结构。　【单选题】热继电器是(　)元件。　A.　短路保护　B.　弱磁保护　C.　过载保护　D.　极限保护　【单选题】选择热继电器是根据()选择热继电器热元件的额定电流,热继电器额定电流>电动机的额定电流。　A.　电动机的额定电流　B.　电动机的启动电流　C.　电动机的最小电流　D.　交流接触器的触点电流　【判断题】热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而不动作的最大电流。　A.　正确　B.　错误　【判断题】只要流经热继电器的电流超过其整定电流值,热继电器会立即动作。　A.　正确　B.　错误　【简答题】热继电器的优点?　【多选题】热继电器由(　)组成　。　A.　发热元件　B.　动作机构　C.　触头　D.　整定装置　【简答题】热继电器出线端的连接导线应选择合适。线过细,热继电器可能　若导线太粗,热继电器可能　。　【单选题】热继电器的关键部件是()。　A.　动作机构　B.　复位按　C.　双金属片　D.　触头系统　【简答题】说明热继电器的作用。　写出热继电器的文字和图形符号。　【单选题】热继电器的铭牌是:　A.　FU　B.　FR　C.　JR　D.　RJ　【单选题】热继电器的型号是()。　A.　JR16C-20/3D　B.　D　2　-5-50　C.　CJ　10　-10A　【简答题】热继电器的整定电流是热继电器长期不动作的最大电流值。()　【单选题】下列电工常用符号()是热继电器。　A.　R　B.　RY　C.　RJ　【简答题】热继电器的额定电流是指热继电器的热元件()允许通过的电流值。　【单选题】如果热继电器出线端的连接导线过细,会导致热继电器()。　A.　过热烧断　B.　滞后动作　C.　提前动作　D.　正常工作　【多选题】热继电器由(　)组成　。　A.　触头　B.　热元件　C.　动作机构　【单选题】热继电器所在回路出现过载时会使热继电器最可能出现()现象　A.　跳开　B.　不动作　C.　热元件烧坏　【简答题】热继电器的整定电流值是指热继电器()而不动作时的()电流值。　【单选题】热继电器中安秒特性曲线中t对于热继电器而言表示()。　A.　工作的时间　B.　在指定电流下维持正常工作的时间　C.　在指定电流下主触头动作的延时时间　D.　在指定电流下主触头动作的时间　【单选题】热继电器的连接导线太粗会使热继电器出现()。　A.　误动作;　B.　不动作;　C.　热元件烧坏;　D.　控制电路不通。　【判断题】热继电器因过载动作后,若再次启动电动机,必须使热继电器复位(　)　A.　正确　B.　错误　【简答题】何谓热继电器?　【单选题】热继电器的符号是　。　A.　A:KM　B.　B:FR　C.　C:M　D.　D　QS　【判断题】热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而动作的最小电流　A.　正确　B.　错误　【单选题】热继电器的连接导线太粗会使热继电器出现()　A.　误动作;　B.　不动作　;　C.　热元件烧坏;　D.　控制电路不通。　【单选题】热继电器作(　)用。　A.　短路保护　B.　隔离保护　C.　过电压保护　D.　过电流保护　【判断题】热继电器通过额定电流时,热继电器长期不动作。　A.　正确　B.　错误　【简答题】热继电器的定义?　【简答题】15　热继电器有何作用?如何选用热继电器?在实际使用中应注意哪些问题?　【判断题】热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而不动作的最大电流。　A.　正确　B.　错误　【单选题】选择热继电器是根据()选择热继电器热元件的额定电流,热继电器额定电流>电动机的额定电流。　A.　电动机的额定电流　B.　电动机的启动电流　C.　电动机的最小电流　D.　交流接触器的触点电流　【单选题】热继电器的符号是()　A.　SB　B.　FR　C.　FU　D.　KT　【判断题】当热继电器通过1.2倍的整流电流时,热继电器在5min内动作。　A.　正确　B.　错误　【单选题】如果热继电器出线端的连接导线过细,会导致热继电器(　)　A.　提前动作　B.　滞后动作　C.　热烧毁　【简答题】怎样选择热继电器?　【单选题】热继电器在动作以后,在______时,热继电器会被复位　A.　热继电器复位方式为自动　B.　热继电器复位方式为手动　C.　电机电流小于过载设定的电流　D.　系统断电后重新再供电　【判断题】热继电器通过额定电流时,热继电器长期不动作。　A.　正确　B.　错误　【简答题】什么是热继电器?　【判断题】热继电器的整定电流是指热继电器连续工作时而动作的最小电流。　A.　正确　B.　错误　【判断题】热继电器的额定电流就是热继电器的整定电流。　A.　正确　B.　错误　【单选题】当原设备中所用的热继电器已经损坏无法修复,而又无相同型号的热继电器,需更换其他型号的热继电器来代替对,必须考虑的因素有　___　。　1热继电器的使用场合;2最低动作电流的倍数;3整定电流的动作时间;4主回路的电压　等级;　5热继电器的复位方式;6热继电器的相数和触点数　_____　。　参考解析:　刷刷题为你提供热继电器的发热元件并联在主电路中的答案解析　知识点:　欢迎编辑补充　刷刷题　shuashuati.com　为你提供【热继电器的发热元件并联在主电路中】题目的知识点　最新题目　【单选题】1.　设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(单选题】2.　装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。　【单选题】4.　《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏　【单选题】6.　进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%),　SF6气体密度小于()μL/L。　【单选题】8.　SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为(　),联系检修人员处理。　【单选题】11.　在SF6断路器开关室(　)应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好　【单选题】12.　当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系(　)处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。　【单选题】13.　断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格　【单选题】14.　《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展(　),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。　【单选题】19.　GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。　【单选题】21.　充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。　【单选题】22.　GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。　【单选题】25.　GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(单选题】29.　气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具　【单选题】30.　GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。　【单选题】31.　回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由(　)处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。　【单选题】48.　若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。　【单选题】50.　SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔(　)年检测1次。　【单选题】51.　室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于(　)%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L　(或6g/m3)。　【单选题】57.　进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。　【单选题】66.　相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的(　)。　【单选题】78.　《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是(　)。　【单选题】93.　湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其(　),最终导致(　)变化的原理而实现测量湿度的目的。　【单选题】98.　六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备(　)运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。　【单选题】100.　《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是(　)。　题目纠错　0　发布　客服电话:18911528997　公司地址:　北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼2层206-266　