诚信务实,致达卓成 1..建筑电气工程检查的重点部位:屋面、顶层、技术层、标准层、吊顶内、电气井 道、多功能厅、会议室、走廊、办公室、客房、底层大厅、地下室、机房、泵房、配电 室、车库、防雷测试点、室外照明等。 2检查的项目有:防雷接地、保护接地、设备安装、电气配管配线桥架安装、电缆敷设 、盘柜安装、配电箱安装、开关插座安装、 灯具安装、电机接线等。 诚信务实,致达卓成 3.检查总体要求,宏观要求应作到布置合理、排列整齐、安装牢固、支架到位、油 漆良好、接地可靠、标识清楚,微观质量 要求做精工细做、亮点突出、有创新、有 特色。 4电气管线和其他专业相互配合、统一布置、合理安排、协调一致,可以和其他专业共 用支架敷设管线。同一走向的管路应集中 敷设,走向合理、排列整齐、横平竖直、 间距均匀、安装牢固、接地良好。 诚信务实,致达卓成 5.减少交叉、跨越合理、层次清楚,跨越应小管让大管、有压力的让无压力;层次清楚 留有间距、留有保温厚度;电气管线桥架不 宜在水管下面、气桥架不应靠近热力管线。 6.做好予埋予留预制工作,暗敷设在地坪、混凝土楼板、剪力墙内的电气管线应敷设在 两层钢筋中间,绑扎牢固接地良好,尽量走 两点最近的路线,尽量减少弯头减少交叉重 叠,弯头不小于管径的8倍。多根管道集中排 列应留有间隙。箱合应塞紧接头应严密防止 漏浆堵塞管路 诚信务实,致达卓成 现场实例相片 诚信务实,致达卓成 避雷引下线隐蔽 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 KBG管楼板内隐蔽 诚信务实,致达卓成 施工过程中的G管 诚信务实,致达卓成 施工过程中的G管 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 诚信务实,致达卓成 总之,希望各位刚步入社会的莘莘 学子通过不断学习积累,尽快熟悉建筑 安装方面常用的规范,学会识图,并将 学到安装专业和监理知识应用于实际建 筑工程,从发现问题入手,将发现问题 及时反馈给有经验项目监理人员,将质 量等问题消除与萌芽状态,为自己将来 发展奠定良好基础,为公司和社会发展 贡献自己微薄之力。 诚信务实,致达卓成 教你写字 下面是赠送的PPT模板不需要朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 诚信务实,致达卓成 感恩 父母 诚信务实