短路容 量是指电力系统在规定的运行方式下,关注点三相短路时的视在功 率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电 流与短路处的额定电压的乘积。设计院在设计一套装置时,电气上主 要的把握就是考虑各级母线关合电流的等级,也就是考虑电网短路电 流及发电机反馈电流的条件下,发生故障时断路器的分断能力。随着 规模的扩大,包括设备规模和供电规模的扩大,采用 6kV 电压等级时, 往往能导致最大短路电流超过 40kA,也就是需要采用 50kA 等级的断 路器。 选择断路器时,用最大短路容量 设计院在设计一套装置时,电 气上主要的把握就是考虑各级母线关合电流的等级,也就是考虑电网 5 最新资料欢迎阅读 短路电流及发电机反馈电流的条件下,发生故障时断路器的分断能 力。接触比较多 的钢厂和石化,其供电方式一般是将 110kV 电压经 三绕组变压器后送到各处。历史悠久一点的厂大都采用 6kV 电压等 级,这是因为开始的设备大都采用 6kV 电压等级。随着规模的扩大, 包括设备规模和供电规模的扩大,采用 6kV 电压等级时,往往能导致 最大短路电流超过 40kA,也就是需要采用 50kA 等级的断路器。而 50kA 断路器的成本要比 40kA 的高的多,所以开关器件选型困难。现在新 上的系统或改造的系统,都是 10kV 的电压等级,其主要原因就在于 此。 6