在测接地精密电阻时,有些因素造成接地精密电阻不准确:
1、地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。
2、测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。
3、辅助接地极精密电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地精密电阻。
4、测试夹与接地测量点接触精密电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
5、干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。
6、仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。
7、仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。
接地精密电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。
标准接地精密电阻的规范要求:
1、独立的防雷保护接地精密电阻应小于等于10欧
2、独立的安全保护接地精密电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地精密电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地精密电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地精密电阻一般要求小于等于100欧。
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地精密电阻1欧。
避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地精密电阻和防静电接地精密电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地精密电阻比静电接地精密电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下。低压电气设备保护接地精密电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地精密电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地精密电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地精密电阻不大于4Ω,重复接地精密电阻不大于10Ω。若土壤精密电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地精密电阻的目的。
防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
深铭易购是国内领先的电子元器件采购商城,商城主要销售电子元器件产品有电阻、电容、芯片、储存器、驱动器、晶体管、二极管等。深铭易购与数百家国内外原厂、授权分销商、供应商建立了长期采购供求关系,商城共有数十万电子元器件商品类目,为上千万企业和个人提供电子元器件/电子元件批发交易服务,购买压敏电阻元器件就上深铭易购电子元器件采购网。