描述
三相四线电表不接零线电表会转吗
三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
分析如下:
1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;
2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;
3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。
4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;
5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。
三相四线制电表不接零线行不行
三相四线电表不接零线是不可以的。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
电表接零主要是给电压线圈一个稳定的电压,三相电表就是防止它的零点漂移。没有了零线,三组线圈就会因为各种参数的差异和电网电压的变化产生零点漂移。如果现在用的是A相线,而线圈电压比相电压低,那么计量就比实际的少。相反则多。
三相四线电度表不接零线会怎样
对于这个问题,其实拿来三相四线电度表的原理图看一下,就会一目了然。
上图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。
如上图,如果将10、11接线柱上的零线去掉的话,从图中可以看出,和电流线圈没有直接关系,但电压线圈将受到影响。电表内的电压线圈Y接点是不是偏移,与电表测量的负载是否平衡没一点关系,电表是一个单独的个体,这个