常见答案:(哪种更合适?)
如何识别电流互感器?
第一个答案
对于高压电流互感器:电流互感器只能在次级电路中具有较小的阻抗,因此在正常操作中容易发生短路,声音非常小,并且在发生故障时声音更响。接地应良好,电容式电流互感器初级绕组的端子引线应可靠接地。油浸式变压器不应漏油。另外,当电流互感器的次级绕组或回路短路时,电流表和功率表显示为零; 当电流互感器二次回路断开时,故障点端子将突破火灾。
进行以下测量:
1.绕组绝缘电阻;
2.媒体损失; 测量值应符合相关规定
第二个答案
1,外观:电流互感器外壳,绝缘,线圈等都有老化,触电,烧毁等痕迹。以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查。
2,初级线圈路径,不能破碎。
3,次级线圈路径,不能断开。
4,初级线圈和次级线圈无法接入。
5.用500V兆欧表检查绝缘电阻。初级线圈和次级线圈与外壳的绝缘大于0.38MΩ。
6,使用电流钳形表监测电流比是否正确。(主要是检查线圈内是否存在局部短路)。
作者——MAXGE
翻译:手工制造DIY