一、三相四线电表正确的接线方式如下图;
三相三线电表接线图互感式
三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:
P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC
但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和电流都不对称的情况下,电能表则不能正确测量。
二、如何判断电表接线是否正确呢?
首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
1、未经TV,经TA接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式:
(1)测量相电压,判断是否存在断相。
U1N=220 V U2N=220V U3N=220V
注:不近似或不等于220V的为断线相。
(2)测量各相与参考点(Uu)的电压,判断哪相是U相。
U1u= U2u= U3u=
(3)注:①0V为U相;②其他两相近似或等于380V,
注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为120度或相隔两相夹角为240度均为正相序;反之类推)。
(4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。
I1= I2= I3=
注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A;
②同时出现短路与断相,应从TA二次接线端子处测量((此处相序永远正确),如哪相电流为0A,则就是哪相电流断路
三、三相三线电能表错误接线方式?
1、对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。
2、采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。
3、有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能。
四、错误的接线电表运行方式如下:
1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;