25、10KV 带电作业时人身与带电体的安全距离0.4 26、电桥电源电压太低,将导致测量灵敏度降低,相对的测量误差增大。()27、进行避雷器电导电流试验时,采用硅堆整流,,正极或负极接试品的效果是一样的。 28、进行直流耐压试验时,一般是将硅堆的负极接试品。()29、用电阻杆定相时,存在着电阻杆受潮,危机人身安全问题。() 30、普阀型避雷器的工频放电电压愈高,它的保护性能就愈好。(X) 三、填空:(30 1、带电的导体跟不带电的导体接触时,静电荷将发生,若跟大地接触,则导体 上的静电荷将全部 答:移动移至大地 2、两个正弦交流电的相位差为零称为 相位,如果相位差为180,则称为 3、介质的绝缘电阻随温度升高而,金属材料的电阻随温度升高而 答:降低 增加 4、在电场及不均匀的空气隙中,放入薄片固体绝缘材料,即所谓的 ,在一定的 条件下可以显著 间隙的击穿电压。 5、当测量电流时,通常要求电流表的内阻越 越好,当测量电压时,要求电压表的 内阻越 越好。 6、变压器套管的与绕组的 ,由于接触不良会引起直流电阻的增加。 答:导电杆 连接位臵 7、测量变压器变比常用的方法有 答:双电压表变比电桥 8、避雷器受潮后将会导致绝缘电阻 和泄漏电流 答:降低 增大 9、在理想的纯电容电路中,电压和电流的相位关系上,通过电容器的电流 电压 答:超前 90 10、在电场力的作用下,电荷的 形成电流规定 的方向为电流的方向。 答:定向移动 正电荷移动 11、变压器铁心应在 情况下运行 答:一点接地 12、变压器的绝缘电阻随温度增加而 答:减小 13、高压电气设备绝缘的泄漏电流随温度的增加而 答:增加 14、在直流半波整流线路中,高压硅堆的最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的倍数 15、进行直流泄漏或直流耐压试验结束后,应对试品进行放电,放电的最好方式是答:通过电阻放电 16、绝缘试验时,tgδ随温度增加而 答:增加 17、现场预试中,使用电桥测tgδ%,变压器本体用 接线,变压器的电容套管 接线答:正接线 反接线 18、几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的 选取 答:最低值 19、影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是 答:油中含杂质或水分 20、影响变压器直流电阻测量结果的是答:上层油温 21、六氟化硫气体因具有 惰性,而且 作用良好,因此适用于开断高电