水泵和电机联轴器的找正、对中方法、泵对中的重要性泵和电机的联轴器所连接的两根轴的旋转中心应严格的同心联轴器在安装时必须精确地找正、对中否则将会在联轴器上引起很大的应力并将严重地影响轴、轴承和轴上其他零件的正常工作甚至引起整台机器和基础的振动或损坏等。因此泵和电机联轴器的找正是安装和检修过程中很重要的工作环节之一。、联轴器找正是偏移情况的分析在安装新泵时对于联轴器端面与轴线之间的垂直度可以不作检查但安装旧泵时一定要仔细地检查发现不垂直时要调整垂直后再进行找正。一般情况下可能遇到的有以下四种情形。)S=Sa=a两半靠背轮端面是处于既平行又同心的正确位置这时两轴线必须位于一条直线上。)S=Saa两半靠背轮端面平行但轴线不同心这时两轴线之间有平行的径向位移e=(aa)。)SSa=a两半靠背轮端面虽然同心但不平行两轴线之间有角向位移α。)SSaa两半靠背轮端面既不同心又不平行两轴线之间既有径向位移e又有角向位移α。