分体式控 制器显示 屏安装在 柜体门上。 自投自复 智能控制器 欠压延时,自投自复, 自投不自复, 互为备用, 消防DC24V 发电起动信号 常备用优先 选择等为默 认功能。 消防控制回路电压 默认: 消防DC24V 如需: AC230V 需要注明 控制器功能 安装方式 操作方式 监测功能 转换方式 自带功能 常备用转换延时 双分延时 系统类型设置 一体式, 分体面板嵌入式 手动、自动、双分 手动、自动、双分自投自复 自投不自复 互为备用常备用优选择 消防分断、发电机起动信号、脱扣报警0s~999s用户可自行设定 1s~10s用户可自行设定 1、1#市电2#市电2、1#市电2#发电、3、1#发电2#市电 全国统一客服热线: 400 898 1166 www.chinapeople.com 063 RDQH系列双电源自动转换开关 智能型一体式和分体式 RDQH双电源自动转换开关,一体式与分体式的区别:一体式的控制器与开关整体连在一起, 分体的把控制器面板用连接线连接安装在柜 体门上。控制器尺寸功能一体与分体的一致。 设置 复位 OFF 常用电源 备用电源 常用电源 备用电源 备用 合闸 备用 故障 常用 合闸 常用 故障 设置 运行 自动 消防 延时 通讯 设置 复位 OFF 常用电源 备用电源 常用电源 备用电源 备用 合闸 备用 故障 常用 合闸 常用 故障 设置 运行 自动 消防 延时 通讯 控制器界面功能简介 正常状态: 用电源相电压循环控制显示 动作状态: 显示延时时间倒计 此时延时灯亮)