有人设法把房屋所有的漏风的地方都封死,市场上的确有各种这样的产品卖。一个事实是,我们不可能住在密封的房子里,房屋需要一定程度的通风,否则人呼吸的氧气哪里补充?冬天暖炉燃烧的氧气哪里来?燃气炉燃烧的空气哪里来?厨房卫生间排风扇抽出去的风哪里补充?
所以对于房屋隔热我们很难拿出一个适合所有房屋标准。
8,墙面双回风通道(grill)使用错误
有的房子配置了双回风风道,这种配置有两个回风通道垂直安放在墙上。很多人不知道为什么会有这样的配置以及正确的设置方法。夏天房间上方空气热,下方空气冷,应该把上方的空气吸走制冷。所以正确的方法就是:夏天开启上方进风口关闭下方进风口,冬天关闭上方进风口开启下方进风口。不要两个风口都打开,更不能都关了。
9,温控器问题
温控器其实对空调不会有太大影响,设一个温度,空调运行后到达设定温度就停。
有的温控器太老,里面的温度计不准可能导致制空调运行不正常。
有的温控器安装位置不好,在一个凉快窜风的地方,它会误认为房间已经降到设定温度了,就把空调关了。常见的倒是温控器会被太阳光直射,导致一个相反的结果:它认为房间温度太高,不停制冷。
最近遇到更换了安省补贴的智能温控器,很多人觉得新温控器导致空调运行效果不好,房间不凉快。智能温控器有一个“Away Assist”设定,当长时间没有人靠近温控器或判断手机远离温控器时,温控器会认为家里没人而启动节能模式,节能模式通常会采用一个较高的温度(这个温度可以手动设定)以减少空调运行时间。“Away Assist”功能可以关闭,让空调严格按设定温度来工作。此外,安省补贴的智能温控器(Nest Thermostat E)是不支持风扇调速的。制冷需要的风力要大于取暖的风力,因为冷空气要比热空气重。
10,管道不通畅
包括管道里有脏东西,特别是出风口位置。
出风口(register)没打开。
暖炉进风口管道过滤网积尘太多,需要更换过滤网。
11,为取暖妥协
加拿大生活可以没有空调,但不能没有暖气,这是威胁生命的。因此取暖的优先级别要高于制冷。理论上取暖和制冷都有不同的管道安置,但家中用两套管道系统会带来更多问题,因此绝大多数房屋的取暖和制冷都共享一套管道系统。由于取暖优先的设置,房间内所有的出风口都采用了低位,实际上大多数出风口都在地面