水泥屋顶安装说明 技术要求:1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定;2、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量;3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm;4、 安装必须水平;5、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;6、 所有屋顶风管都要作好防水处理;7、 四角必须加支撑架。送风弯管规格说明1、 为保证送风阻力最小,从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外,遵从风力集中在风管3米处左右,风力、风压形成急流不断冲激风管,碰撞产生噪音的原现,在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施,即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径,大大加强了消音的面积,减少风压冲激风管的原动力。环保空调底架及防震说明防震安装方式:1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震,在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。2、 防震脚中心距890*890必须准确,以防底盘长时间运行变形。 换气次数 对于环保空调就是水空调的一种,又称节能环保空调,如今很多车间厂房都运用到了,为了能更好的实惠节能环保,一台环保水空调换气几次是比较合适的呢?下面为大家列出了环保水空调换气次数的参考,愿对大家有所帮助.