如果是线路问题,会表现在两个方面,一个是电压低,一个是电压不稳。比如线路过长,线径过细,与负荷电流不匹配,如果负荷经常变动,就会造成电压不稳定

全部个回答

如果是线路问题,会表现在两个方面,一个是电压低,一个是电压不稳。
比如线路过长,线径过细,与负荷电流不匹配,如果负荷经常变动,就会造成电压不稳定。
这种情况如果有条件,可以单独拉一趟自己的专用线,不过如果距离变压器过远,这样做很不经济,并且电压只是有限的改善,不会完全消除不稳的现象,我想楼主除了向电力公司投诉之外,只能自己加装稳压器,最好是伺服式稳压器,允许输入电压范围比较广,输出稳定度高。
电压过低一般就以下2种情况为多:
1、线路过长,或过细,或是在用电线路末端,会造成电压下降;
2、用电负载过大,由于各用电户电器增加较多,所以变压器就显得容量不足,用电高峰时,电压就会降低。
供电电压不是一定要稳定在220V,在-10%~+7%之间都为合格,再说有的区域(尤其是农村)电力网早已不适应用电需求的急速上升
的形势,电网改造还有诸多困难。电压会低于这个标准。个人观点是能用就行,个别情况设法解决。
寒江之月 昨天5:45
电压不够有以下几种原因:①导线直径太小太长,解决方法当然是加粗铜芯回直径。②电度表电流不够答大,可要求供电部门置换足够大的电度表(我家里就是这样做,因为早期的电度表太太偏小,只是5A的!后经申请,供电部门已主动换到了40A(换大之后觉得更省电了)。③导线接口太多及插头插座接触不良,解决方法,接口可擦拭干净了用焊锡焊接,插座螺丝及各开关的螺丝要拧紧!失效时则要换掉插座或开关。
夏可兒雲卿 昨天9:43
沈阳埃弗顿 专业销售UPS电源,稳压器。
美妮宝贝 昨天23:46
如果是线路问题,会表现在两个方面,一个是电压低,一个是电压不稳。
比如专线路过长,线径过细属,与负荷电流不匹配,如果负荷经常变动,就会造成电压不稳定。
这种情况如果有条件,可以单独拉一趟自己的专用线,不过如果距离变压器过远,这样做很不经济,并且电压只是有限的改善,不会完全消除不稳的现象,我想楼主除了向电力公司投诉之外,只能自己加装稳压器,最好是伺服式稳压器,允许输入电压范围比较广,输出稳定度高。
嘟嘟的Daddy 昨天23:30

更多问题

如果是线路问题,会表现在两个方面,一个是电压低,一个是电压不稳。比如线路过长,线径过细,与负荷电流不匹配,如果负荷经常变动,就会造成电压不稳定
不一定。要看具体多少电压?看看说明书电压是否在其工作范围内?。最简易型的,一般是可以工作的,只是温度相对低一些。智能型的,因为内部有电子器件,电压太低则无法工作。
不一定。要看具体多少电压?看看说明书电压是否在其工作范围内?。最简易型的,一般是可以工作的,只是温度相对低一些。智能型的,因为内部有电子器件,电压太低则无法工作。
380V电压和220V电压接法:三相中任意一相与零线都可以分出来组成单相照明。 三相四线中三根相线(粗),一跟零线(细)!其中任两跟相线间是380V,任何一跟相线和零线间是220V,家中用的照明等民用电就是接一跟相线和零线!不用变压器直接接就行
380V电压和220V电压接法:三相中任意一相与零线都可以分出来组成单相照明。 三相四线中三根相线(粗),一跟零线(细)!其中任两跟相线间是380V,任何一跟相线和零线间是220V,家中用的照明等民用电就是接一跟相线和零线!不用变压器直接接就行
只要金属构件妥善接地就没问题应该不算是漏电,应该是三相负载不均匀,导致电源中性点发生了漂移。措施:
线路传输距离长,线缆截面小,同时使用的负荷多,电网电压质量低等诸多因素是农村电网吗?如果是,很难解决的。
线路传输距离长,线缆截面小,同时使用的负荷多,电网电压质量低等诸多因素是农村电网吗?如果是,很难解决的。
不知道是不是每个牌子接法不一样,我买的是这一款的,他们都有接法图,你看下,希望能帮上你。
有用220V电压的,也有用380V电压的。这个在购买时可以选择。如果别墅内接通了380v电压,最好购买使用380v电压的电梯。没开通380V电压,那就没得挑选了,只有买适配220伏的电梯了。
有用220V电压的,也有用380V电压的。这个在购买时可以选择。如果别墅内接通了380v电压,最好购买使用380v电压的电梯。没开通380V电压,那就没得挑选了,只有买适配220伏的电梯了。
因为你是用电笔测的,并且使用了不正确的方法测的,所以有这种错误的结果。而线路是正常的。
因为火线(相线)在电源端(变压器)是从变压器线圈引出的一条线,零线也是从变压器引出的一条线,只不过在三相四线的变压器回路里是三相线的绕组线圈的一个中心点(中性线),那么此零线和其它任何一根相线的电压在正常状态下都应该是220V(我国的电压标准);因为,在供电系统中,变压器的零线是接地的,所以从"现象"
因为火线(相线)在电源端(变压器)是从变压器线圈引出的一条线,零线也是从变压器引出的一条线,只不过在三相四线的变压器回路里是三相线的绕组线圈的一个中心点(中性线),那么此零线和其它任何一根相线的电压在正常状态下都应该是220V(我国的电压标准);因为,在供电系统中,变压器的零线是接地的,所以从"现象"
110电压是不变的,还是220V。日光灯电路没有变压,只是经过整流,电压还是220V家里的灯具用的是220V电压,但是灯管两侧电压都不到220V(除了白炽灯),因为一部分电压降落在整流器之类的限流装置上了。
插座的铜片张开了,接触不良。
空气开关不可能有变压的。还有380V是由两条不同相的火线才会有的
380v电压插座没有零线,外接改成220v电源, 改成单相220V电源如下: 1、单独从电源开关接一根零线和三相插座中的任意一根火线组成单相220V供电电源。 2、把三相插座中的接地线,改成零线后和任意一根火线组成单相220V供电电源。
正常。负载接在开关控制线与零线之间,开关断开时负载无电流、控制线与零线等位。此时用电压表测量相线与控制线间的电压,实质上是测量电压表内阻与负载电阻(或等效电阻)的分压值,因电压表内阻较大的缘故,读数会与市电输入电压接近。
如果设备内部可以使用48V电压,可以直接断开原设备的220V变48V的部分,直接接到内部使用。