电缆安装工程量计算公式: L=∑ (水平长度+垂直长度+各种预留 长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。 根据 《全国统一安装工程预算工程量计算规则》 GYDGZ-201-2000) ( 规定,其中各种预留长度为: 1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 (即公式后半段的系数) 2、电缆进入建筑物 2m 3、电缆进入沟内或吊架时上(下) 1.5m 4、变电所进线、出线 1.5m 5、电力电缆终端头 1.5m 6、 电缆中间接头盒 端各 2m 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等 8、高压开关柜及低压配电盘、箱 9、电缆至电动机 0.5m 10、厂用变压器 预留从地坪算起 3m 预留盘面的半周长 预留盘下进出线 2m 预留从电机接线盒起 预留检修余量最小值两 预留检修余量最小值 预留规范规定最小值 预留规范规定最小值 预留规范规定最小值 预留电缆全长的 2.5% 11、电缆绕过梁柱等增加长度 12、电梯电缆与电缆架固定点 每处 0.5m 按实计算 预留规范规定最小值 电缆的预留的长度是电缆敷设长度的组成部分, 应计入度量的电 缆长度工程量之内。 如果在计算电缆敷设长度时,忽略了各种预留长度的增加, 就有 可能造成敷设施工时电缆长度不够, 或者电缆使用后进行检修时 因无余量而无法操作。