1, 设备发热量怎么计算

计算步骤首先收集“所需数据”列表中要求的信息。然后根据下面的数据定义进行发热量计算,并将结果填写到“发热量分类汇总”列表中。将各分类汇总项相加,得到总发热量。数据定义IT设备总负载功率(W)所有IT设备电源输入功率之和。电源系统额定功率UPS系统的额定功率。如果使用了冗余系统,请勿包括冗余UPS的功率。 数据中心或网络机房散热量计算案例某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW。在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。

2, 怎么根据设备发热量计算通风换气次数

1、煤的高位发热量计算公式为:Qgr,ad=Qb,ad-95Sb,ad-aQb,ad式中:Qgr——分析煤样的高位发热量,J/g;Qb,ad——分析煤样的弹筒发热量,J/gSb,ad——由弹筒洗液测得的煤的硫含量,%95——煤中每1%(0.01g)硫的校正值,J/ga——硝酸校正系数2、煤的低位发热量计算公式为:Qnet,ad=Qgr,ad-0.206Had-0.023Mad式中:Qnet,ad——分析煤样的低位发热量,J/g;Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;Had——分析煤样氢含量,%;Mad——分析煤样水分,%焦炭、煤炭高位发热量原理煤炭的发热量在氧弹热量计中进行测定。