C1　引言　在申请预审核时应提交的技术文件,包括下列全部或部分资料。　C2概述　电梯安装者、所有者和(或)用户的名称和地址;　电梯安装地点;　电梯型号、额定载重量、额定速度及乘客人数;　电梯行程、服务层站数;　轿厢和对重(或平衡重)的质量;　进入机房和滑轮间(如有)的通道型式(见6.2)。　C3　技术说明和平面图　为了了解安装情况所必须的平面图和截面图,包括机房、滑轮间和设备间的内容。　这些资料不必包括结构的详细资料,但是它们应包括检查是否符合本标准所必须的资料,尤其　是下列内容;　井道顶部和底坑内的净空(见5.7.1、5.7.2、5.7.3.3);　井道下方存在的任何可进入的空间(见5.5);　进入底坑的通道(见5.7.3.2);　当同一井道内装有多台电梯时,相邻电梯间的防护措施(见5.6);　固定件的预留孔;　机房的位置和主要尺寸,　以及电梯驱动主机和主要部件的布置图,　曳引轮或卷筒的尺寸,　通风孔,　对建筑物和底坑底部的反作用力;　进入机房的通道(见6.3.3);　滑轮间(如有)的位置和主要尺寸,滑轮的位置和尺寸;　滑轮间其他设备的位置;　进入滑轮间的通道(见6.4.3);　层门的布置和主要尺寸(见7.3),如果层门都相同,且标明相邻层门地坎间的距离时,则无须标出　全部层门;　检修门、检修活板门和井道安全门的布置和尺寸(见5.2.2);　轿厢及其入口的尺寸(见8.1、8.2):　地坎和轿门至井道内表面的距离(见11.2.1、11.2.2);　轿门和层门关闭后之间的水平距离(见11.2.3);　悬挂装置的主要参数:安全系数、钢丝绳(数量、直径、结构、破断载荷)、链条(型号、结构、节距、破断载荷)、补偿绳(如有);　安全系数的计算(见附录N);　限速器绳和(或)安全绳的主要参数:直径、结构、破断载荷、安全系数;　导轨的尺寸和验算,及其摩擦面的尺寸和状况(拉制、轧制、磨削);　线性蓄能型缓冲器的尺寸及验算。　C4　电气原理图　电气原理图包括:　a)动力电路;和b)连接电气安全装置的电路。　这些图均应清晰,并宜用GB/T　4728所规定的符号。　C5　合格证书　应提供安全部件型式试验合格证书复印件.以及其他相关部件合格证书复印件(钢丝绳、链条、防　爆装置、玻璃等)。　GB　7588-2003　49　附录D(标准的附录)　交付使用前的检验　电梯交付使用前的检验应包括下列