观察壁挂炉压力表,在暖气运行的情况下,如果压力大于2bar了,可以给壁挂炉泄压。这次依旧要关闭壁挂炉,到正下面操作。
1、首先关闭自来水进水阀门
2、打开热水龙头或淋浴喷头
3、逆时针旋转注水/补水阀一周(如下图),并观察小松鼠壁挂炉面板水压表的指针位置,水会从采暖系统经过补水阀通道倒流到热水出口,如果水压表指针回到1.5bar以下时,顺时针旋转关闭注水/补水阀。
4、关闭热水龙头,开启自来水进水阀门(保持自来水进水阀门成打开状态),结束泄压。