有没有从电网断开的负载设备接在电网上,这时候就相当于一个导线连在电源火线和零线的插孔。因为你的零线断路,所以量2个孔都带电。
只要开关一开,验电笔测试接地线时灯就会微亮,是不是感应电啊,怎么查找问题在哪呀
验电笔是接到火线上才会亮,地线上是不会亮的 它是靠人体当导体形成电容来亮灯的
如何正确使用高压验电笔
一、高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器一般以辉光作为指示信号。新式高压验电器,也有靠音响或语言作为指示的。高压验电器由金属工作触头、小氖泡、电容器、手柄等组成。验电器是保证在全部停电或部分停电的电气设备上工作人员安全的重要技术措施之一。
二、正确使用高压验电笔的方法:
1、 投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
2、 使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。
3、 在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
4、 验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
5、 对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
6、 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
7、 在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
8、 验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发也音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出62616964757a686964616fe58685e5aeb931333363373666错误的信号。
9、 验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
10、 验电完备后,应立即进行接地操作,验电后回故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。
高压验电笔如何正确使用
1):使用高压验电器时必须注意其额定电压与被检验电气设备的电压等级