7.9.7 汇流排间及液氧库房应通风良好,室内氧气浓 度应小于23%,液氧的加注、 排气等管口应直通室外,室内应禁止 有可燃气体、放液、液体管线穿过,室内电器线路均应穿金属管 保护,其开 关应设置在室外。 7.9.8 汇流排上的气瓶总数目数不得超过 20 瓶,使用后空瓶必 须留有0.1Mpa 的以上的余压。 7.9.9 氧气瓶应符合避热、 禁油、防撞击等规定,应注意检查 瓶体有无 油污,仪表应注有”禁油”、 ”氧气”标识;擦除氧气钢 瓶油污应米用四氯化 7.9.10液压罐及其辅助设备单独接地 ,接地电阻不应大于 10 7.10输氧管道管理 7.10.1 氧气管道的材料应采用不锈钢管、 脱氧铜管或纯铜管, 无超过规定的机械损伤及可见的严重锈蚀现象。 7.10.2 不锈钢管采用氯弧焊接,焊丝采用HOCr18Ni19;铜管采 钎焊,钎料选用HIAgCu30-25 或强度与气密性满足要求的 其它钎料。 7.10.3 氧气管道严禁与导电线路、 电缆共架敷设,严禁与导电 线路、电缆交叉接触,以防漏电火花击穿管道。 7.10.4 氧气管道不应与燃气、 燃油管共架敷设,必须共架时氧 气管道 宜布置在其它管道的外侧及燃油管道的上面 ,并应保持大于 0.5m的管距,共架部分管道不得有阀门及连接接头。 7.10.5 氧气管道禁止暗埋在建筑结构内或敷设在不设检查门 的管井内,其敷设的管井应通风良好;禁止氧气管道与供电线路敷设在同一 管井内。 7.10.6 氧气管道穿过墙壁或地板时,应敷设在套管内,并应用 石棉或 者其它不然材料将套管间隙填实 ,在套管内的管段不得有焊 缝及连接街头。 7.10.7 氧气管道应单独接地,不得和其它设备共用接地装置 导静电接地 装置两个接地点的距离不应大于 25m,接地电阻不应大 于10Q ,当每对法兰或螺纹接头间电阻超值超过 0.03Q时,应设跨 接导线;接地装置每年雨季之前应检查一次。 7.10.8 氧气管道与支吊架接触处,应做防静电腐蚀绝缘处理。 7.11 用氧部位安全管理 7.11.1 高压氧舱及手术室、 病房等用氧部位,应明确岗位消防 安全责任制,严格执行安全操作规程。 7.11.2 应及时更换氧气瓶,不应在病房内寄存;输氧结束后应 关闭好 阀门,将氧气钢瓶撤出病房存放在专用氧气瓶库内。 7.11.3 采用管道供氧时,应定期检查氧气管道的接口、 面罩等, 供养终端压力不宜低于 0.2Mpa;其快速接头插座和氧气湿化器、 呼吸器等医疗器械的气体插头之间应插拔灵活、 气密性好,发现 漏气应及时修复或更换。 7.11.4 使用高压气瓶时,如果氧气瓶的压力在 1min 后下降 5000Kpa 以上,表明有严重漏气现象需立即处理。 7.11.5 对输氧管道消毒不得使用酒精等有机溶剂 ,可选用 0.1 %的洁尔灭消毒剂水溶液。 7.11.6 严禁在高压氧舱内使用强电,舱内电气设备的工作压力 不得大于 24v;舱内必须敷设的电缆、 电线均应经高压绝缘试验并 穿金属管保护,接头必须按规定焊接并相互错开。 7.11.7 严禁在高压氧舱内设置熔断器、 继电器、 转换开关、 镇流器、 电气及动力控制器和有感应线圈的电铃等可能产生电火 花的电气元件;除通讯及信号传感元件外,不得设置任何电器。 7.11.8 因治疗确需进高压氧舱的电器必须能够承受舱压 在舱外配备电流过载保护装置;纯氧氧舱进舱电气设备总功率不应大于 0.5W。 7.11.9 除婴儿氧舱外,高压氧舱必须设人体静电接地装置 静电接地装置;高压氧舱接地装置的接地电阻不应大于4Q。