虽然冷水机用在工业中大多行业,可能大家对水冷式冷水机原理不是很了解,下面就水冷式冷水机的工作原理及制冷原理讲解一下。
水冷式冷水机的工作原理:
水冷式冷水机是利用水箱盘管式或壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(属于水冷却)。
水冷式冷水机制冷系统原理包括以下几个方面:
1.压缩机原理及作用:
压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
2.冷凝器原理及作用:
在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质水带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。
3.热力膨胀阀原理及作用:
热力膨胀阀在制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。
4.贮液器原理及作用:
贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。
5.干燥过滤器原理及作用:
在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在制冷系统中必须安装干燥过滤器。。
7.蒸发器原理及作用:
蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
8.制冷剂原理及作用:
在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R22或R407C(环保型)作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
了解了水冷式冷水机原理后,冷水机使用过程出现的问题根据部件原理判断解决。遇到不能解决的问题,打电话给冷水机厂家,派售后人员解决。

康士捷制冷机组厂家

电话:0512-50339231
手机:18936116792