我们知道,按照规定家庭布线时,一般火线采用红色,零线采用淡蓝色,保护接地只能采用黄绿双色线,灯位线就没有什么硬性的规定,可以用黄色也可以绿色等,但为了防止混淆,红色蓝色不做灯位线使用。
但实际中,并不能保证每个安装人员都能完全按照这些要求去做,就像交通信号灯“红灯停,绿灯行”,却总是会有人去闯红灯一样,我们不能盲目的根据线的颜色去辨别火零地,而是要用手中的工具亲自去测量一下才行。
我分享一个最近遇到的一件事情,一个同事告诉我,她家有个灯一开,总开关就会跳,鉴于她家总开关是不带漏电的,我判断应该是发生了短路。她告诉我,她家那个灯是刚换的LED灯,之前的不亮了,她老公买了一个新的换上。换上之后就开始跳闸,开始怀疑灯是坏的拿去换,可在人家店里试了又没事,想让我去看看怎么回事。去了之后,捋了捋线就发现问题所在了,她那个房间是装了一个灯,但安了一个双开,而且灯位线也上去了两根,一根黄色,另一根用的蓝色,蓝色那根就是原来的灯用的控制线,黄色的空着没用。她老公应该是稍微知道点用电常识知道零线一般用蓝色,在把灯接回去的时候,直接把蓝色的线都给连到了一起,黄色线做了灯位线,所以造成了短路。
在这里就是想提醒朋友们,虽然有规定,但实际情况不是绝对的。在操作时,一定用工具实际去测量一下,切不可单凭颜色去判断火零线,如果自己弄不准还是找个专业的电工去做,就好比我遇到的这个例子,有经验的师傅,根据管路出口也能确定出那根蓝色线的作用,而不会贸然去接造成短路。电是危险的,如果你没十足把握,还是交给更专业的人去做!