跨接表识,弯曲度一致: 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。 至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 跨接线压线处细部做法,如下: 注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。 螺栓的个数;压接位置,如下: 破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下: 错误的压接,顺序不对,如下: 重要房间桥架的接地,如下: 母线防火泥封堵: 电井内桥架接地及表识,如下: 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。 注意转弯处支架的设置。 配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下: 三通变径使用合理,如下: 桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下: 桥架提早做在上,如下: 漂亮的桥架支墩,如下: 注意点: 梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。 以上便是关于电缆桥架安装规范(图文解析)的介绍,大家在安装电缆桥架的时候可以参照以上图文解析,希望能帮助到大家。