说说为何 R22 系统不需要抽真空,R410 则必须。。。。 为什么 r410 系统必须抽真空? 1. r410 试非共沸制冷剂,是两种制冷剂按照 1:1 混合而成的,处于气态时,比例就会改变。原因很简单, 因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外排法和内排法。排气法都是用气态 吹空气,内排和外排都将改变冷媒比例。 2. r410 压缩机使用醚油润滑。醚油对水汽有较强的吸收,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质, 其结果是可想而知的。而r22 系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,更不会产生别的物质。 出于以上原因,r410 系统必须抽真空安装。而r22 系统根本不存在上述问题,所以从空调性能角度出发, 安装时 应尽可能采用可靠的排空方式,也就是排气法。相比较而言,采用外排法不受排气时间限制,因此推荐外 排法。虽然 r22 对臭氧的破坏很弱,但还是有温室效应,因而国家或厂家在提到这几种排空方式是都是说, “为保护环境,建议采用抽真空“。但对空调确实没有影响的。 下面再说一下现阶段,强迫安装工采用抽真空的危害: 1.抽真空对设备的要求较高。要有能达到-755mmhg 以下的真空泵+止回阀+真空表(至少能分辨-740 还是 -755,这种表的价格要几千米)+可靠的管路(现阶段所使用的管路都是高压管路,是加氟、检压用的, 不能满足真空状态下的低泄漏要求)等。这些设备是必需的,配备不全或性能缩水,其结果不是损坏空调 就是排空不完全。 2.抽真空要求操作规范。国内目前在空调安装领域,多还是一些农民工。相对来说,受教育程度不高,没 有坚实的理论基础。再加上对他们的层层剥削克扣,他们的工作量大,收入低,工作积极性不高。