压力容器安全管 理情况检查的主要内容如下: (一)压力容器的安全管理规章制度和安全操作规程,运行记录是否齐全、真实,查阅压 力容器台账(或者账册)与实际是否相符; (二)压力容器图样、使用登记证、产品质 量证明书、使用说明书、监督检验证书、历 年检验报告以及维修、改造资料等建档资料 是否齐全并且符合要求; (三)压力容器作业人员是否持证上岗; (四)上次检验、检查报告中所提出的问题 是否解决。 进行压力容器本体及运行状况检查时,除非检查人员认为必要,一般可 以不拆保温层。 压力容器本体及运行状况的检查主要包括以下内容: (一)压力容器的铭牌、漆色、标志及喷涂 的使用证号码是否符合有关规定; (二)压力容器的本体、接口(阀门、管路)部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等; (三)外表面有无腐蚀,有无异常结霜、结 (五)检漏孔、信号孔有我漏液、漏气,检漏孔是否畅通; (六)压力容器与相邻管道或者构件有无异 常振动、响声或者相互摩擦; (七)支承或者支座有无损坏,基础有无下沉、倾斜、开裂、紧固螺栓是否齐全、完 (八)排放(疏水、排污)装置是否完好;(九)运行期间是否有超压、超温、超量等现 (十)罐体有接地装置的,检查接地装置是否符合要求; (十一)安全状况等级为4级的压力容器的监 控措施执行情况和有无异常情况; (十二)快开门式压力容器安全联锁装置是否 符合要求。 安全附件的检验包括对压力表、液位计、测温仪表、爆破片装置、安 全阀的检查和校验(其中安全阀校验 要求见附件三)。 压力表1、压力表的年度检查,至少包括以下内容: (1)压力表的选型; (2)压力表的定期检修维护制度,检定有效期及 其封印; (3)压力表外观、精度等级、量程、表盘直径; (4)在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者 针形阀的位置、开启标记及锁紧装置; (5)同一系统上各压力表的读数是否一致。 压力表2、年度检查时,凡发现以下情况之一的,要 求使用单位限期改正并且采取有效措施确保 改正期间的安全,如果逾期仍未改正的,应 当暂停该压力容器使用: (1)选型错误; (2)表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不 (3)封印损坏或者超过检定有效期限:(4)表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动; (5)指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重; (6)通旋塞或者针形阀开启标记不清或者锁 紧装置损坏。 液位计(1)液位计的定期检修维护制度; (2)液位计外观及附件; (3)寒冷地区室外使用或者盛装0以 下介质的液位计选型; (4)用于易燃、毒性程度为极度、高度 危害介质的液化气体压力容器时,液位 计的防止泄漏保护装置。 液位计2、检查时,凡发现以下情况之一的,要求 使用单位限期改正并且采取有效措施确保改 正期间的安全,如果逾期仍未改正应当暂停 该压力容器使用; (1)超过规定的检定、检修期限 (2)玻璃板(管)有裂纹、破碎; (4)出现假液位;(5)液位计指示模糊不清; (6)选型错误; (7)防止泄漏的保护装置损坏。 测温仪表1、测温仪表的年度检查,至少包括以 下内容; (1)测温仪表的定期检定和检修制度。 (2)测温仪表的量程与其检测的温度范 围的匹配情况; (3)测温仪表及其二次仪表的外观。 测温仪表2、年度检查时,凡发现以下情况之一的, 要求使用单位限期改正并且采取有效措施确 保改正期间的安全,如果逾期仍未改正则该 压力容器暂停使用; (1)超过规定的检定、检修期限; (2)仪表及其防护装置破损; (3)仪表量程选择错误。 爆破片装置1、爆破片装置的年度检查,至少包括以 下内容: (1)检查爆破片是否超过产品说明书规定的 使用期限; (2)检查爆破片的安装方向是否正确,核实 铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要 爆破片装置(3)爆破片单独作泄压装置的,检查爆破片 和容器间的截止阀是否处于全开状态,铅封是 否完好; 1—爆破片;2—截止阀 爆破片装置(4)爆破片和安全阀串联使用,如果爆破片 装在安全阀的进口侧,应当检查爆破片和安全 阀之间装设的压力表有无压力显示,打开截止 阀检查有无气体排出; 1—爆破片2—截止阀3—压力表4—安全阀 爆破片装置(5)爆破片和安全阀串联使用,如果爆破片 装在安全阀的出口侧,应当检查爆破片和安全 阀之间装设的压力表有无压力显示,如果有压 力显示应当打开截止阀,检查能否顺利疏水、 排气。 1—爆破片 2—截止阀 3—压力表 4—安全阀 爆破片装置(6)爆破片和安全阀并联使用(图4)时, 检查爆破片与容器间装设的截止阀是否处于全 开状态,铅封是否完好。 1—爆破片 2—截止阀 3—安全阀 爆破片装置2、年度检查时,凡发现以下情况之一的,要求使用 单位限期更换爆破片装置并且采取有效措施确保更换 期的安全,如果逾期仍未更换测该压力容器暂停使 (1)爆破片超过规定使用期限的;(2)爆破片安装方向错误的; (3)爆破片装置标定的爆破压力、温度和运行要求不 (4)使用中超过标定爆破压力而未爆破的;(5)爆破片装在安全阀进口侧与安全阀串联使用时, 爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀 打开后有气体漏出的; (6)爆破片装置泄漏的。 爆破片装置3、爆破片单独作泄压装置或者爆破片 与安全阀并联使用的压力容器进行年度 检查时,如果发现爆破片和容器间的截 止阀未处于全开状态或者铅封损坏时, 要求使用单位限期改正并且采取有效措 施确保改正期间的安全,如果逾期仍未 改正则该压力容器暂停使用。 安全阀