地暖系统安装好,打压回填后,客户突然跑来说要返工,因为钢丝网只铺了一层,他在网上看到有人说必须铺两层。
然后你跟客户解释你做了多少家了都是这样安装的,没有问题,客户根本不听,还斥责你地暖做得一点都不专业。
那么,地暖安装时,到底要不要铺设钢丝网?铺设一层,还是两层?
其实,不铺、铺一层、铺两层,都有可能。
地暖钢丝网铺装有两种方式,一种是铺在管材底部,一种是铺在管材上方。
钢丝网铺在管材底部,是为了固定地暖管材,让安装更牢固,由于钢丝网的网格间距一致,地暖盘管间距更加规范;此外,钢丝网也为保温板起到了承重的作用。
钢丝网铺在管材上方,则是为了保护地暖管材、增加地面的承重能力,对地暖的有效传热也非常有益,同时防止地面回填层因温度收缩出现小裂缝。
那么,钢丝网是不是必须的呢?
管材底部的钢丝网在两种情况下可以不必铺设
1.采用干式地暖时,地暖管是卡进铝板模块中,不用钢丝网;
2.采用蘑菇板铺设地暖,地暖管也是卡在管槽中,不用钢丝网。
除了以上两种情况外,采用卡钉固定地暖管时,也可以不用钢丝网(当然铺上更好)。卡钉是目前较为便捷的安装方法,卡钉要钉穿反射膜,会对底部保温有轻微影响,不过这种影响可以忽略不计。
铺在管材上方的钢丝网也有一种情况下是可以不必铺设:
采用干式地暖时,铝板模块上方直接铺设地板,无需回填。
不过,在实际施工中,为了省人工、省材料,管材上方的钢丝网很少铺设。
总的来说,钢丝网是否铺设,很多安装公司和用户都认为,铺上当然更好。
另外,对于地暖系统,还有一点就是:
地暖管的选择很重要!
其实在整个地暖系统中,相比壁挂炉、辅料人工的费用,地暖管是很小的一部分。地暖管并不贵,安全无疑要放在首位。
作为隐蔽工程的地暖管,不像家居电器一样不喜欢了可以随意更换,设备无法使用只是小问题,漏水引发的问题才最难办!
关于地暖:“地暖”是最有温度的媒体平台,致力于为制冷供暖、空气治理、水处理企业及行业从业人员提供最新鲜、最快捷、最全面的信息资讯;同时向大家分享最实用、最前沿的行业技术知识。返回搜狐,查看更多