一般规定,三相电线颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,代表的是火线,蓝色为零线,黄绿相间的线代表为地线。
火线(红。黄、绿)零线(蓝)地线(黄绿相间)
接线时黄、绿、红接火线,蓝色接零线,黄绿相间的线接到PE保护线上或者接到设备外壳上(外壳已与地网连接)。有时四线颜色区分不太明显时,三根截面一样的为火线,截面稍小的为零线。你说的变压器也许是控制回路的电源,如是380V,接到任意两根火线上;如是220V,则接一根火线,一根零线。
实际操作 安全为上红色是火线,蓝色是零线,黄色或黄白相间的是地线。相线一般是黄、绿、红,保护中性线(PEN线)是黑色,保护线(PE线)是黄绿双色线,保护线在任何情况下都严禁作相线使用。
根据《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001 16.1.4条规定:
“配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线”
根据规范,可以得出:保护线(PE)即地线必须(强制性规定)用黄绿双色线,零线用蓝色,(不是强制性规定,在条件许可时,匀应选择蓝色线),相线不使用蓝色即为红、黄、绿色。(相线颜色还未一致起来,不同公司可能规定不一样。下面用颜色方式可以参考。