山东物流集团清恒能源有限公司 22 十八、转运车(集装管束)突发故障应急处置方案 程中发现拖车上的阀门及管路有漏气现象时,立即停止卸气,先关闭拖车排气总阀,后关闭卸气柱进气总阀,检查漏点并做出标记;如果是单 瓶排气阀或管路故障,关闭其他瓶组阀,放空软管中的天然气,卸下软管,上报 专业人员进行修理,视情况大小报公司处理。 2、如果阀门、管路(断裂/开焊)泄漏严重,立即通知全站人员,做好火灾 预防扑救准备,将拖车拖出站(场站处在闹市区的,不建议将拖车拖出站外)加 强警戒,迅速上报。 3、在对事故阀门或管道进行修复时,一定要等放空后压力为零时,再拆开 气路管汇或阀门,修复后一定要用氮气按相关规定进行置换、试压,确保无误后 方可投入使用。 4、站内停放的拖车瓶组防爆片爆破后,应立即查出泄漏瓶组,关闭瓶组所 有阀门,接上地线至车上固定接地点,通知全站人员在现场值守,疏散方圆 50m 所有无关人员,严禁一切火源,按火灾预案做好扑救准备,在确保不会引起 火灾 的情况下,迅速上报,快速处置。 山东物流集团清恒能源有限公司 23 场站常见故障及事故应急处置方案 十九、转运车辆支腿故障应急处置方案 1、日常车辆进站时要认真检查转运车支腿定位销是否存在,是否完好,如 有丢失或损坏,立即上报,及时补充更换。 2、牵引车头撞板(连接)、脱板(分离)时要远离车板,以防支腿故障,运 转车辆伤及人身。 3、站内应常备吊车司机电话,若车板倒塌,应拨打电话请求支援(须30 以上吊车)。4、如支腿发生故障,导致转运车板倒塌或倾斜时,应立即检查车板瓶组是 否有漏气现象,在倒塌车板周围用警戒线围住,禁止人员围观,按照相应应急处 置方案处理。 5、瓶组如正常,只是转运车板倒塌或倾斜,应立即取来枕木(站内提前准 备好 10 块,40cm40cm10cm 枕木,两具 20 吨千斤顶)千斤顶,在支腿故障 搭枕木将槽车支撑固定(不会继续下沉),然后在支腿故障处附近搭(50cm—100cm)高枕木放千斤顶将车板顶平,在另一处搭枕木到平车高度,或开车头 板(碰板过程中,要注意枕木墩和千斤顶倒塌伤人),同时上报领导事故的原因 和处理措施,及时派人检修转运车板支腿。 山东物流集团清恒能源有限公司 24 场站常见故障及事故应急处置方案 二十、压缩机(子站)安全阀启跳应急处置方案 1、安全阀启跳后,放空管会出现强烈的放散现象,此