采用百分表测量(边面测量)法的详细程序
采用百分表(边和面)法校中泵和电机轴,必须遵循以下详述的程序。
其它的校中方法(反转百分表,激光)均可。这些方法允许最大校中误差见表1。
当泵和电机处于操作温度时,按本程序校中的百分表的读数等于或小于OO5mm的总读数时,就已经校中好。
安装
将两个百分表安装到泵侧联轴器轮毂X并接触电机侧联轴器轮毂Y。
2转动泵侧联轴器轮毂X检查表的安装。保证表与电机侧联轴器轮毂Y接触但表针没有到底。相应调整百分表。
测量
为确保百分表读数的准确性:
1通常一起转动两边联轴器保证表与联轴器一边Y的接触始终在同一点。这将去除由于联轴器一边Y的跳动引起的测量问题。
2在测量时应固定地脚螺栓,在调整时松开地脚螺栓。
3在调整期间转动电机时避免损坏表。
夹角校中
在操作温度时,如果表A(夹角测量表)在四个成90度的点的测量数总的变化不大于OO5mm(时说明夹角校中已经完成。
垂直校中(顶对底)
1零位百分表A处于联轴器轮毂Y的顶点(12点钟的位置)。
2转动百分表/联轴器轮毂到底部(6点时位置),观察表针并记录读数。
3反读——两边联轴器在底部比顶部分得更开,通过抬高轴端的电机脚(增加调整热片)或降低另一端的电机脚(减少调整热片)而进行校中。