1、套管
(1)若消防排烟管道穿墙、穿过楼板应加套管、管道焊接不应放置在套管内,穿墙套管长度不能小于墙厚度。
(2) 穿透地板套筒要比地板或地板高50毫米。
2、管道加固管道固定使用管道支架和防摇晃支架,还要满足以下要求:
(1) 管道直径大于50毫米或50毫米的水管或水管应至少安装一个防摇晃支架,并在管道长度较长或改变方向时添加防摇晃支架
(2) 一定要在两个相邻莲蓬头之间的管段上至少安装一个支架。如果莲蓬头间距小于1.8米,则可以设置分段
(3) 吊架、防摇晃支架应直接固定在建筑物上,安装位置应符合规格
3、安装消防管道
(1) 报警阀后管路不应有其他用水设施,应使用镀锌钢管或镀锌无缝钢管
(2) 要有自动喷水管道、坡向排水管或辅助排水管。湿系统主管道的坡度不能小于0.002度,卫浴、排水支管的坡度不能小于0.005度
(3) 所有水管或排水管的直径要大于25毫米
4、减压孔口和节流装置
要安装在直径大于50毫米的水平管段上孔板要安装在流动旋转下游一侧自身的段上,与弯头的距离不能小于设定段直径的两倍,节流管的长度不得小于1.0米
5、管道色标要区分消防排水干管、排水管道红色或红色环标记等管道。