加漂白粉 户内水缸 粗滤池 引水沟 沉沙池 水窖 4. 2. 2. 7. 集雨水窖供水工程 集雨水窖是山区居住分散、 无水源地区解决人畜饮水困难的一种好办法, 缺水地区不仅解决人畜饮水困难。 水窖贮水解决人蓄引水困难是巧家缺水地区群众广泛采用的一种给水方式。 其主要工程特点是相对造价低(在该供水区相对采用管道供水措施)。 结构简单, 施工简便; 能充分利用当地建筑材料和农民剩余劳动力, 管理以独立个体农户为单位, 维持系统运行的管理措施容易落实。 水质随贮水时间增加, 感官性壮及一般化学指标基本达到国家引水卫生标准。 细菌学指标经加氯消毒后可达到饮水卫生标准。 水在水窖内存留时间长达五六个月, 水温低于地表 12℃左右, 窖内水温变化在 4℃左右, 稳定的水温为稳定的水质提供了条件。 水源收集、 过滤过程中, 大肠菌群会偏多, 水窖水必须经常消毒。 水窖供水是以一个独户为一个供水系统, 一般贮水区到用水点10—20 米, 每户 4-8 人不等。 一、 水窖的取水方式 取用水源分别为雨水, 间隙泉水, 山溪沟水. 其给水流程根据各地水源条件采用以下几种方式: 1、 水源为间隙泉水 2、 水源为山溪沟水 3、 水源为雨水: 取水设施水窖 户内水缸 加 漂 白 取水工程措施根据水源情况分别采用不同的取水构筑物。 1、 以雨水为水源采用自然坡面和屋面收集雨水时。 集雨面积按下式计算: 1000p2) w——年供水量(m P——保证率为 90%时的年降水量(mm) k1——面积利用系数(人工集流面取 1. 05-1. 1, 自然坡面取 1. 1-1. 2) φ ——年集雨效率(可查村镇供水技术规范) 参照下表: φ .1wkF = 式中: F——集雨面积(m3/a) 不同类型集流面在不同降雨地区的集雨效率 集流面材料 年降雨量(mm) 250~500 500~1000 1000~1800 水泥瓦屋顶 65%~80% 70%~85% 80%~90% 烧瓦屋顶 40%~55% 45%~60% 50%~65% 水泥土 40%~55% 45%~60% 50%~65% 混凝土 75%~85% 75%~90% 80%~90% 裸露塑料膜 85%~92% 85%~92% 85%~92% 自然坡面 8%~15% 15%~30% 30%~50% 2、 山溪沟水, 间隙泉水采用沟渠或管引方式输水。 二、 水窖沉沙池与粗滤池 1、 沉沙池 沉沙池根据水源含砂情况设置长 0. 8-1. 5m, 宽 0. 8m, 深 0. 5m 的简易坑塘沉沙 2、 粗滤池 粗滤池主要是除去水中较粗粒径沙粒和动植物的残骸。 采用滤速v=0. 2L/s, 可满足本地区较大降雨时滤水量要求。 三、 贮水池及水处理措施 集雨设施 粗滤池 水窖 加 漂 白户内水缸 (一)、 贮水池 1、 贮水池设计纵坡 1%, 断面面积 5. 57m水池长度按式计算: L=W/5. 57(m) (L——水窖长度, W—贮水量) 2、 水池池壁采用 C20 砼浇筑, 挡水墙(封堵墙) 为 M7. 5 浆砌毛石沙浆抹面, 池内壁(迎水面) 进行 5 层防水处理。 3、 为使水窖运行期功能完善, 水窖设进水管、 溢流管、 通风管,输水管, 进入孔设施。 4、 进水管: 进水管进口中心点与滤池集水沟底高差大于 0. 5m,采用 φ 25 塑料管可满足 0. 2L/s 输水量要求。 2, 蓄水断面积 5. 0 m2, (二)、 引水与消毒卫生措施 1、 引水管: 引水管取水口设置于池内底版以上 20-40cm 处, 选用 PE15-20 塑料管。 2、 饮用水消毒根据本地区近年对已建水窖水质检验分析结果 (贮水池内中上层水质较为优良), 采用户内水缸每日投药一次消毒。 水缸容积为 0. 15-0. 5m3, 每日投入 0. 5%漂白粉溶液每 m30. 8L 投放。 四、 工程设计 巧家县药山镇发拉村张加文农户一家, 有人口 5 人, 牲畜 3 头。