佛山菱电变频实业有限公司 风管内机空调控制系统功能说明 佛山菱电变频 1 1/ \uf0d8 工作指示灯亮,表示停止状态,室温显示。 \uf0d8 按“运行/停止”键,指示灯熄灭,开始工作(液晶屏相关内容显示) ,如以前已设定了操作板上的设定参数,则按设定的内容运行,如此前未设定参数,则系统按“自动”模式运行. \uf0d8 再按“运行/停止”键,则停止工作,指示灯亮,除室温显示外的其它内容熄灭。 2 \uf0d8 按“模式”键,工作模式的选择按:自动 → 制冷 → 制热 → 除湿 依次循环。 \uf0d8 室内机运行的模式与室外机当前运行的模式不一致, 室内机处于等待状态, 设定的模式闪动。 \uf0d8 按“△”或“▽”键一次,室温设定值加或减 1℃,上电室温默认值为 24℃, 温度调节范围为:18℃~30℃; \uf0d8 按风速键设定风速按:自动风 → 高风 → 中风 → 低风 依次切换; 风管内机空调控制系统功能说明 佛山菱电变频 2 \uf0d8 除湿模式只有低风; \uf0d8 在制热模式时,按“电加热”键,可设定电加热;退出制热模式或关机,会自动取消电加热; \uf0d8 同时按“定时”及“设定”键 2 秒后进入时钟调整。 \uf0d8 “AM” (上午)或“PM” (下午)闪动,按时间“△”或“▽”键“AM”与“PM”切换,按“设定”键确认后显示小时的 2 位数字闪动,按时间“△”或“▽”键选定小时值,再按“设定”键确认后,显示分钟的 2 位数字闪动,按时间“△”或“▽”键选定分钟值,按“设定”键或不按键延时 5 秒钟后确认设定时间, “时间”字符显示。 \uf0d8 按“定时”键, “定时开”闪动,按“设定”及“△” “▽”键设定定时开的时间,再按“定时”键, “定时关”闪动,按“设定” “△” “▽”键设定定时关时间,在“定时开”或“定时关”闪动时按“清除”键则可取消“定时开”或“定时关”操作。 \uf0d8 设定了“定时开”或“定时关”后,机器自动按设定的时间定时开机或定时关机。 \uf0d8 若出现故障,控制器则显示故障代码, “故障”字符点亮,分钟 2 位显示故障代码。 \uf0d8 故障代码表: 二、 代码 故障说明 EO1 室内盘管传感器故障 EO2 室温传感器故障 EO4 缺氟故障 E08 室内机接收信号错误(30 秒) E14 线控器与室内机通讯故障 风管内机空调控制系统功能说明 佛山菱电变频 3 1 模式自动选择如下: 室内温度 模式 55℃时,外风机关;当室内盘管温度50℃