4.1 点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m。 2 探测器周围水平 0.5m 内,不应有遮挡物。 3 探测器至空调送风口最近边的水平距离, 不应小于 1.5m; 至多孔送风顶棚孔口的水平距离, 不应小于 0.5m。 4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中布置。点型感温火灾探测器的安装 间距,不应超过 10m;点型火灾感烟探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器距端墙的 距离,不应大于探测器安装间距的一半。 按保护面积 60 平米算下来半径不到五米,也就是说间距不到 10 米 《火灾自动报警系统设计规范》 烟感布置要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m; 2 探测器周围水平距离 0.5m 内,不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔 送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。 4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装 间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的 距离,不应大于安装间距的一半; 5 探测器至广播的水平距离,不应小于 0.1m; 6 探测器至灯具的水平距离,不应小于 0.2m; 7 探测器至喷头的水平距离,不应小于 0.3m; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于 1.5m。 如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在 30cm 左右就可以了 如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围 0.5m 内无遮挡物来考虑 了。 安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: 1)与照明灯具的水平净距不应小于 0.2m。 2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于 100W 的白炽灯等)的净距不应小于 0.5m。 3)距电风扇的净距不应小于 1.5m。 4)距不突出的扬声器净距不应小于 0.1m。 5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于 0.3m。 6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于 0.5m。 7)与防火门、防火卷帘的净距,一般为 1-2m。 查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表 2 感烟探测器的保护面积和保护半径上 面的详细的规定,距墙面积要不小于 500mm. 大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度 6m 内)、aXb≤80(高度 8m 以上 12m 以内),宽度不大于 3m 的走廊烟感的距离小于等于 15m,对独立房间烟感的保护面积为小 于等于 80 平方米。另外对大要 200mm 以上的梁要考虑梁的影响,对大于 600mm 的梁要分 别考虑两侧均满足保护面积的要求。 每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是 5.8 米(安 装间距为 9),以烟感为中心,以 5.8 米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊 距离间距不超过十五米就行。 温感保护半径为 4.4 米(安装间距 7 米),喷淋保护半径 1.8 米,烟感及温感连接线为双绞 阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于 12.5 米)也可用这线。 每个扬声器的额定功率不应小于 3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一 个扬声器的距离不大于 25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于 12.5m。 温湿度传感器: 根据《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 广播间距不超过 25 米就行,主要到时房间每处能听到即可。