确定是否外线停电 确 定 是双路停 电 还是单路停电 手动将停电线路高压进线柜开关分闸 手动将各高压出线柜开关分闸 手动将停电线路高压出线柜开关分别分闸 时刻观察高压进线柜是否来电 合 高 压 母 联 柜 开关 分别合上 1 或 2号变 13 或14 号变等高压出线柜开关 分别合上各低压进线柜开关 先合上 1 号或 2 号高压进线柜开关 再合上 1 号或 2 号高压出线柜开关 合上 1 号变或 2 号变低压进线开关 合上 1 号变与 2号变低压母联柜分别合上 13、 14、 5、6、 7、 8、 3、 4、 1 或 2号高压出线柜开关 分别合上 3 号变、 4 号变低压进线柜开关 检查各开关柜是否跳闸 请示领导同意可试合闸一次 合闸不成功, 经领导同 意可用 低 压母联带 报告领导请专业人员检修 断开 1 号变与 2号变低压母联柜 恢复 1 号变、 2号变分列运行 1 号配电房突然停电应急处理流程图 配电工发现停电 是 否 是 是 单路停电 双路停电 打电话给供电局咨询 非短暂停电并请示领导 是