LNG储罐厂家:河南泓阳国标制造,LNG储罐规格:5-200立方,LNG储罐价格优惠咨询
LNG储罐在充注LNG之前,或因需要进行内部检修而停止使用之后,应对储罐进行净 化处理。净化的目的是要用惰性气体将储罐内的空气或天然气置换出来,避免形成天然气与空气的爆炸性混合气体。这种净化处理也称“惰化”。惰化用的气体通常采用氮气或二氧化碳。 LNG储罐的内部压力必须控制在允许的范围之内,罐内压力过高或出现负压,对储罐来说 都是潜在的危险。影响储罐压力的因素很多,诸如热量进入引起液体的蒸发、充注期间液体的闪蒸、大气压下降或错误操作,都可能引起罐内压力上升。另外,在以非常快的速度进行排液或抽气、充注的液体温度过低时,也有可能使罐内形成负压。LNG储罐应具有罐内压力控制装置,以确保罐内压力处于允许范围之内。除此之外,储罐还必须配备有压力安全阀和真空安全阀。压力安全阀防止储罐出现超压,真空安全阀能感受当地的大气压,以判断罐内是否出现真空,产生负压。LNG储罐的压力安全阀和真空安全阀与罐体之间还需设置有一个手动开关的截止阀,以便安全阀的检修。安全排气装置还应充分考虑在火灾情况下如何进行安全排放。对于双层壁结构的储罐,为了防止内罐损坏内LNG泄漏至内、外罐壁之间的绝热层,外罐必须设置有足够的安全排气装置。排气通道的截面积需要根据储罐容量来确定,NFPA 59A规定不得少于0.0034cm2/kg,但不超过2000cm2;外罐安全排放装置的工作压力不得超过外罐的设计内压和内罐的设计外压中的任何一个压力。
相关产品:LNG储罐厂家 , 5-200立方LNG储罐价格 , 河南泓阳国标制造
PDFDOC