三措两案 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术措施和施工方案、应急预案 工程名称: #3机给水泵汽轮机 A、B侧排汽蝶阀检修 承包方编制人: 承包方审核人: 发包方审核人: 发包方技术负责人: 发包方安监负责人: 发包方批准人: 编制日期: 03月 31日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 目 目 录 录 一、工程概况 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 二、组织措施 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 三、技术措施 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 四、安全措施 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 五、施工方案 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 六、应急预案 ------------------------------------------ 错误! 未定义书签。 一、 工程概况 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 三百门电厂厂址位于广东省饶平县东南部的柘林镇,处在大埕湾与柘林湾之间;距饶平县城(黄冈镇)约 22km,南面距离南澳岛 10km。厂址位于柘林镇南面 3km 处的旗头山与大肚山之间。厂址西南-西面为旗头山(最高约 115.6m)(国家高程基准,下同),北面为围海造地形成的柘林围,遍布养殖鱼塘及盐田,东面为大肚山,东-南面临海,本电厂共建有:一期 2 台 600MW 燃煤机组、二期 2台 1000MW 燃煤机组,总装机容量 3200MW。此次检修为:#3机给水泵汽轮机 A\B侧排汽蝶阀检修。 本次#3 机给水泵汽轮机 A\B 侧排汽蝶阀检修所需的人员、工器具的供应、技术储备和技术支持,由广东拓奇电力检修公司提供;所需耗材、备品备件由电厂设备部提供;为确保本工程项目的顺利进行,特制订安全三措计划。 编制依据:大唐国际潮州发电有限责任公司提供的工程图纸;施工有关规范、规定和标准;施工现场实际勘察情况。 施工工期目标:本工程工期为 10天。 工程质量目标:依照检修作业指导书和有关设备出厂技术文件,施工图纸,监理及业主要求,保证质量措施。 安全施工目标:本工程施工保证不发生人身轻伤及以上事故,杜绝火灾、重大设备事故。 二、 组织措施 为了该工程高质量的按期完工,我公司特成立以下组织: 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1. 管阀负责人:唐劲松 2. 班长:卓忠清 3. 技术员:林泽丰 4. 安全员:蔡德葵 5. 质量员:赵保国 6. 班组成员名单:黄振雄、林文发、罗钰贤、李军、龙发文等 7. 工程工期: 03月 31日——— 04月 09日 8、 进厂工作计划: 1.本公司各维护点及工程部参与此次潮电检修人员 10 个工作日内入厂。 2.入厂后,全体人员在到厂安监主管部门报到,参加安全学习和考试。 3.在办好各项进厂手续后,全体参加本次检修人员应积极参加电厂组织的进厂培训,熟悉和执行电厂的各项管理系统;了解电厂生产工作流程 ;掌握对工作负责人的考试上岗执行程序,检修工作票、动火工作票的工作流程,尽快熟悉工作现场和设备,开展维护前一切准备工作。 9 、工作任务: 本次检修为:大唐集团潮州发电厂#3 机给水泵汽轮机 A、B侧排汽蝶阀检修。 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 三、技术措施 根据本次工程项目的特点,为确保工程顺利进行,我公司将采取以下技术措施: 1. 检修管理 1. 在规定的时间内严格按照电厂设备缺陷管理标准规定,履行相关程序,详细填写设备检修记录。同时接受电厂设备管理部门和安全监察部门考核。 2. 检修中保证做到三不落地:工具、零件、材料不落地。 3. 检修现场预先铺设检修垫皮,实行工器具、零部件、架杆、架板等的定置摆放管理,做到“三整齐”即工具、零件、材料摆放整齐。 4. 管线的摆放、导线的布置必须整齐、规范。 5. 就地需要进行零件的加工、切割必须在地面上或格栅板上加设铺垫设施,防止地板和格栅板损坏。 6. 所有的工器具、零部件、拆下和待装的设备不准直接放置在装饰地板上和格栅板上,必须分开整齐摆放在铺设的检修垫皮上。 7. 检修四不准: \uf06c 不准在地面上拖拉物件;工器具、零件、材料等物品的运送必须采取搬运措施。 \uf06c 不准损坏设备保温的外观;当要进行搭设脚手架、起吊物 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 品等工作时,不得捆绑在保温管道上。 \uf06c 不准损坏公共设施(包括电梯、电话、电源、插座、设备的介质流向标志、阀门的编号牌等)及草坪绿篱。 \uf06c 不准在工作现场吸烟。 8. 检修三净:开工时、检修中、收工后现场必须保持干净。 9. 拆卸的废弃物必须做到随拆随清。 10. 检修作业中不得将油、水、灰直接排放在地面上,以防造成环境污染。 11. 需要在格栅板上进行拆装工作时,必须铺垫防漏设施。 12. 检修产生的垃圾自行组织清运,不得在机房外堆放,防止造成堵塞或污染。 13. 员工仪表一统一:所有工作人员的服装标识要统一、整齐、规范。 14. 现场检修用备品备件、结构性材料由电厂提供。检修工作中需要的备品备件由维护方依据需要提出申请,报电厂审核并批准后报物质部门购买,电厂开出库单,维护方领出使用。对于更换下来的零部件要交回电厂库房存放并核对清楚,同时建立备品备件及消耗品的使用台帐,以备核查; 15. 负责所有现场将用到的检修临时电源、临时照明。 16. 检修方应将合同内设备和系统分工落实责任到人,并报甲方备案。 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 2. 技术要求 \uf06c 见检修作业指导书和质量监督计划表。 \uf06c 检修工作结束后,场地干净无遗留物,设备整洁。 \uf06c 设备检修完成后保证一次性启动成功,试运合格。 四、安全措施 1、安全目标 1) 不发生人身未遂或轻伤及以上事故; 2) 不发生人员责任造成的设备异常及以上事故; 2 安全措施 为确保检修的顺利完成,防止人身事故发生,制定如下措施,要求在工作中认真贯彻执行。 1) 当地技术监督部门对起重行车全面检验,每年一次。无超期。检修前责任专业填写《行车吊装前检查记录卡》,应检查行车性能,确信行车刹车系统良好,钢丝绳无损伤,合格后方可进行,必要时应进行全负荷试吊。 2) 参加施工的人员必须经过安监部门的“三级”教育,熟知《电业安全工作规程》的有关内容,并经考试合格后才能参加施工。 3) 必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,工作负责人在布置、检查和总结工作的同时,要布置、检查和总结安全工作,认真做到安全工作的三同时;开工前要办理好工作票,采取必要可靠的安全措施,工作负责人和施工组全体人员一起到施工现场进 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 行安全交底签名,认真做好安全危险点分析工作;确认无误后才能开始工作。 4) 现场工器具必须有有效的检验合格证,经相关部门检查,确认方可使用。 5) 穿戴合适的劳动保护用品,高处作业必须系好安全带,安全带挂在牢固的点上并高挂低用,安全帽的防护绳必须系在下颚处,不准戴没有防护绳及不符合标准的安全帽。 6) 起重工器具、经检查试验合格后方可使用,制定检查表,发现问题及时处理,真正做到不伤害她人、不伤害自己、不被她人伤害。 7) 起重搬运工作要有专人统一指挥,指挥人员应由经专业技术培训取得合格证的人员担任,起吊重物绑扎牢固,起重机具严禁超载,起重区域下方设置警示带并派专人监护。 8) 施工中上、下交叉作业多,要采取必要可行的安全措施或错开作业时间,避免交叉作业伤人。高处作业时的工器具、零配件物品要用绳子或工具袋传递。 9) 施工现场要有足够亮度的照明,照明灯具应固定在绝缘的物体上。 10) 施工现场拆除的围栏、走梯、平台,及时设置牢固的临时围栏并标示警示牌,工作结束后要及时恢复原状。 11) 施工中使用的电动工器具要装设合格的漏电保护器,防止触 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 电伤人。 12) 严禁在易燃易爆物品附近动火,工作现场不许吸烟,防止发生火灾,现场物品摆放在适当的位置,防止阻塞交通;施工现场在必要的部位装设醒目的警告牌。 13) 动火作业应办理相关手续,现场配齐必要的安全检测设备和消防器材,明确专(兼)职消防人员或消防队进行现场监护。 14) 容器内作业应严格执行工器具、封堵物登记表,作好防止中毒、窒息、中暑等安全措施, 15) 每日收工前或工作后要检查现场,清点人员和工器具,确认无误后方可离开工作现场。 3 有限空间作业安全措施 1 进入小机排汽管道必须制定施工的组织措施、技术措施、安全措施、施工方案和事故应急救援预案。 2 工作负责人必须组织工作班成员学习施工“三措两案”,交代现场危险因素及安全措施。 3 准备好现场应急所需物资,全部人员能够正确使用。 4 确认#3 机给水泵汽轮机汽侧管道消压为零,水放尽。放水门全开,确认工作票所列的安全措施已全部执行 5 #3 机给水泵汽轮机 A、B 停运,无出现大量蒸汽进入管道的可能 6 小机排汽管道人孔门打开,在人孔门处加装轴流风机强制通风,如间隔时间较长后再次进入时也需先强制通风。 7 在进入小机排汽管道工作前,必须确认内部温度降到 50℃以下,疏水扩容器温度也在 50℃以下,辅助蒸汽等隔绝严密,无大量蒸汽突然进入管道的风险。 8 确认工作班成员身体状态良好,进入小机排汽管道内人数不超过 3 人,管道外必须有 2 人监护,有可靠的联系方式。严禁擅自增加工作班成员。 9 进入管道前,工作人员必须戴好口罩、手套,把袖口和裤脚扎好,配戴好安全带,禁止携带火种和易燃物。 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 10 进出小机排汽管道,严格履行登记手续。 11 管道内照明不足,使用 12V 防爆安全行灯。 12 进入管道内工作,必要时应在管道内部搭设脚手架并铺设薄铁皮。 13 工作人员安全带必须挂差速器上,差速器挂在管道内部支架上或挂在脚手架上。必须保证高挂低用。 14 如在管道内湿度偏大,工作人员有可能体力不支时,应缩短在内部工作时间,及时休息。 15 工作中断期间,清点人数,关闭管道人孔门,并贴上封条。 16 工作结束,清点人数,检查内部无遗留杂物后封闭管道人孔门。 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 4、危险因素与控制措施 工程名称:#3 机给水泵汽轮机 A\B 侧排汽蝶阀检修 日期: 03 月 31 日 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 控制措施 1 使 用 电 动工 具 、 照明 触电、机械伤人 触电事故,人身事故 1、使用电源线、电焊线不应有裸露部分,必要时铺设绝缘垫;在油箱内工作时,须使用 12V 的防爆灯,并使用漏电保护器。电动工具应合格有效,防护完好,作业过程中应正确使用; 2、砂轮机使用前必须检查砂轮片,应无裂纹等缺陷。砂轮片磨损到原半径的三分之一时必须更换。砂轮机必须装有用钢板制成,有足够强度的防护罩。砂轮的固定应使用法兰盘,且法兰盘的直径大于砂轮直径的三分之一。固定式砂轮机磨削产生的火花应向下;移动式砂轮机磨削时产生的火花应向远离使用者方向。使用砂轮机时,禁止撞击,禁止用砂轮的侧面磨削,不准站在砂轮机的正面操作,严禁两人同时使用一个砂轮机。操作人员应戴合格的防护眼镜。 2 高处作业 高空坠落、落物伤人 高处坠落、落物伤害 1、高处作业应采取搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台等措施,防止工作人员发生坠落。脚手架搭设牢固,经专业人员验收合格。高空作业必须系好安全带,将其挂在牢固的构架上,高挂低用; 2、高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。 3、在进行高处工作时,不准在工作地点的下面通行或逗 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 工程名称:#3 机给水泵汽轮机 A\B 侧排汽蝶阀检修 日期: 03 月 31 日 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 控制措施 留,工作地点下面应有围栏或装设其它保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,应采取防止工具和器材掉落的措施。不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 4、人字梯应具有坚固的绞链和限制开度的拉链。严禁将梯子架设在不稳固的支持物上使用。在通道上使用梯子时,应设监护人或设置临时围栏;放在门前使用时,必须采取防止门突然开启的措施。在梯子上工作时应使用工具袋;物件应用绳子传递,不准从梯上或梯下互相抛递。禁止在悬吊式的脚手架上搭放梯子进行工作。 3 电、火焊作业 触电、火灾、烫伤 触电事故、火灾、人身伤害 1、使用电源线、电焊线不应有裸露部分,必要时铺设绝缘垫; 2、焊机使用双线回路,不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其它物体上进行焊接。在梯子上只能进行短时不繁重的焊接工作,禁止登在梯子的最高梯阶上进行焊接工作。 3、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其它沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。工作间断、结束时仔细检查有无遗留火种。 4、运到现场的氧气...