灭火器是由人操作的能在其自身内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出实施灭火的器具。 干粉灭火器是目前使用最普遍的灭火器,其有两种类型。一种是碳酸氢钠 干粉灭火器,又叫 BC 类干粉灭火器,用于灭液体、气体火灾。另一种是磷酸铵 盐干粉灭火器,又叫ABC 类干粉灭火器,可灭固体、液体、气体火灾,应用范围 较广。 干粉灭火剂的粉雾与火焰接触、混合时,发生一系列物理、化学作用,对 有焰燃烧及表面燃烧进行灭火。同时,干粉灭火剂可以降低残存火焰对燃烧表面 的热辐射,并能吸收火焰的部分热量,灭火时分解产生的二氧化碳、水蒸汽等对 燃烧区内的氧浓度又有稀释作用。 干粉灭火器主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾, 常用于加油站、汽车库、实验室、变配电室、煤气站、液化气站、油库、船舶、 车辆、工矿企业及公共建筑等场所。 手提式干粉灭火器使用方法 手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前 先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。使用时应先拔下保险销,如 有喷射软管的需一只手握住其喷嘴(没有软管的,可扶住灭火器的底圈), 另一只手提起灭火器并用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。 干粉灭火器在喷射过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。 干粉灭火器扑救可燃,易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至 把火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接 对准液面喷射,防止射流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火 困难。 干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,操作者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷, 使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面上,直至将火焰全部扑灭。