监理单位抽检 20%。 检验方法:用 OTDR 检测光缆;用直流电桥、500 V 兆欧表、电容辊合测试仪等检测 电缆。 4.2.3 光电缆敷设应符合下列要求: 1 敷设径路符合设计要求。 2 占用的槽道和位置符合设计要求。 3 槽道内摆放顺直自然。 4 槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 5 管道和人(手)孔敷设光电缆要求 1)管孔运用符合设计要求; 2)同一根光电缆所占各段管道的管孔保持一致; 3)光电缆在人(手)孔铁架上的排列顺序与光电缆管孔运用相适应,在人(手)孔 内避免光电缆相互交越、交叉或阻碍空闲管孔的孔口。 6 穿越或引下用的防护管的位置、材质、管长和埋设深度符合设计要求和相关技术 标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。