三相电机地线怎么接?这里分享一个三相电机地线的接线图,三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,三相电机要接三相电源线,而没有零线。
三相电机地线的接线图
如图:
三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。
外壳接地的作用:防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。
但是,变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。
案例:一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。
因此,变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。
在TN-S系统中,电动机等电气设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。
三相电机的接线方法:
1、表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。
2、Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。