10 临时用电安全防护10.1 配电系统必须实行分级配电,既分为总电箱与照明电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。各级配电箱开关箱的安装和内部配置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器注册用途。各类配电箱开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体内外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。10.2 独立的配电系统必须按标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电器设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护,在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择必须符合规定。用应符合国家标准的有关规定,工具的电源、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调整,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应专人负责。11 机电工程安全措施11.1消防、给排水工程11.1.1参加施工的工人,要熟悉本工程的安全操作规程,在操作时,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。11.1.2正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚作业,在无防护设施的高空施工时必须系安全带。11.1.3 现场堆放管子时严禁超高,不准上人踩踏。11.1.4做好消防保卫工作,施工人员严格执行消防保卫制度。11.2 电器工程11.2.1参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程,在操作时,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。11.2.2正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系好安全带。11.2.3使用电气焊要持证上岗,并清理好周围易燃易爆物品,配备好消防器材,并设专人看火。11.2.4 乙块瓶、氧气瓶应保持相应的安全距离,两瓶的间距不得小于10米。11.2.5 电器设备及线路绝缘必须良好,设备必须有可靠的接地保护并有保险丝或漏电保护。11.2.6 在使用手提配电箱、流动照明灯具、手持电动工具的电源线及负载线不得采用塑料线和普通橡皮线,必须使用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆线,照明灯具必须使用安全电压,一切电缆不得落地,必须将线吊起或挂在安全的位置。11.2.7线路上禁止带负荷接断电,禁止带电操作。11.2.8熔化焊锡,工具要干燥、防止爆溅。11.2.9管子穿线时,不要对着管口吹气、呼叫,防止带线弹力伤人,穿管线时应配合好,以免挤手。12 现场消防安全措施12.1认真贯彻中华人民共和国消防条例,坚持预防为主、消防结合,加强现场施工人员的消防意识教育。12.2施工现场设专人负责防火工作,配备消防器材和消防设施,经常检查,发现隐患及时上报处理,现场施工作业,设备等堆放不得占用或者堵塞消防道路。12.3严格执行现场用火制度,电、气焊用火前须办理用火证,并设专人看火,配备消防器具。12.4施工中消防管道,设施和其他工程发生冲突时施工人员不得擅自处理更改,应及时请示上级和设计单位,经批准后方可更改。12.5仓库、现场执行24小时消防值班制度,配备足够消防器不准设置火炉,不准吸烟,不准点灯和蜡烛,不准任意拉电线,不准无关人员入库。12.6施工人员严格执行现场消防制度及上级有关规定。13“三高”季节安全措施13.1 整作息时间,尽量利用早、晚时间抓紧施工,中午天气炎热让工人休息。13.2 购置好一定数量的消暑降温药发放工人手中。13.3 教育工人遵守施工现场各项规章制度,不得违章蛮干。13.4 改善伙食,及搞好食堂的卫生工作,并做好宿舍通风和卫生工作。让工人吃好、休息好,使工人达到有充沛的精力投入到生产中去。13.5 严密做好施工现场的安全防护工作,使工人在安全的环境下进行作业。14雨季施工安全技术措施雨季施工主要用作好防雨、防风、防腐、防电、防汛等工作。14.1 基础工程应开设排水沟、基槽雨后积水应设置防护栏或警告标志,超过1米深的基槽应设支撑。14.2 一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接口。15安全技术措施交底制度15.1 工程开工前,工程技术负责人要将工程概况,施工方法,安全技术措施等情况向全体职工进行交底。165.2 分项、分部工程施工前,生产经理、安全员向各工长进行安全技术措施交底。15.3 两个以上工种配合施工时,生产经理、安全员要按工程进度定期或不定期的向有关工长进行交叉作业的安全交底。15.4 施工工种安全技术交底分部、分项工程施工前,施工负责人向相应工种工长进行安全技术交底。在施工现场,存在以下工种:钢筋工、混凝土工、架子工、普通工、瓦工、抹灰工、木工、油漆工、防水工、电工、电焊工、气焊工、机械维修工、土方机械司机、起重机司机、运输车辆司机、中小型机械操作工。15.5 分部分项工程施工安全技术交底分部、分项工程施工前,技术员在技术交底中,必须包括各分部、分项工程的安全技术措施。施工负责人针对生产任务特点,向施工负责人必须另行进行安全技术措施交底。 13