JTY-GF-FDO181C 型点型光电感烟火灾探测器
使用说明书
概述
JTY-GF-FDO181C 点型光电感烟火灾探测器采用光学传感器,运用光散射原理,提高了 对火灾产生烟雾粒子的探测能力,从而大大提高了对明火或者暗火的探测灵敏度,进而 及早探知火情。
特点
– 满足国家标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》
– 内置 CPU,信号接收后会经智能算法处理进行火灾识别
– 采用全新设计的感烟迷宫结构,火灾探测更可靠,更准确
– 非编址探测器,无需地址设定,无极性连接
– 特别适合对暗火或有烟雾产生的火焰进行早期探测报警
– 抗环境因素干扰能力强,包括粉尘、纤维、昆虫、潮湿、极端高温或低温、电磁干 扰、腐蚀性气体、振动、非火灾烟雾等
– 工作状态自动检测功能,当出现故障或者电压过低时,指示灯会提示用户
– 自动灰尘补偿及除尘提示,有效减少灰尘积累造成的火灾误报
– 报警灯 360。全方位可见
– 自带防尘罩,避免现场装修污染
应用
– 通过 FDCI183 中继模块与 FC18 控制器通讯,每个 FDCI183 最多可带 32 个非编址探 测器。
– 通过 FDCIO223-CN 中继模块与 FC720 控制器通讯,每个 FDCIO223-CN 最多可带
32 个非编址探测器。
– 通过 FDCIO223-CN 中继模块与 FS1120 控制器通讯,每个 FDCIO223-CN 最多可带
32 个非编址探测器。
指示灯
探测器本身带有指示灯,用来指示探测器的工作状态(见下表)
探测器状态指示灯状态
正常工作灭
故障每5s 单闪
灰尘提示(灰尘过多)每5s 双闪
报警常毛
安装
•简便快捷高质量的安装方式
工程施工时首先安装好接线底座,并完成布线。安装探测器时,只需将探测器插入 底座,进行顺时针旋转,直至探测器的定位标识与底座的定位标识对齐为止。拆卸 的时候,只需逆时针旋转,即可拆下。
备注:
•所有装修施工都完成之后才能安装探测器。
•请勿油漆
外形尺寸
接线图
维护
性能参数
订货信息