问题299:斜屋面屋脊处喷淋管道应设连通管和排气阀,这个有规范规定吗?
回答:自动喷水灭火系统的排气阀,通常分为两种情况:
1、湿式系统中,为了使系统管道在充水时不存留空气、排除平时积气的排气阀,这类排气阀应设在其负责区段管道的最高点,实际应用中往往没有严格要求,可设置在配水干管最高处。
2、干式系统和预作用系统中,为了迅速排空管网空气,满足配水管道充水时间要求,应在管网每个区域最高位设置快速排气阀,这类排气阀通常应设置在每层或每区域管网最高处,在满足配水管道充水时间的前提下,排气阀的设置位置,可依实际需要适当调整。
3、斜屋面屋脊处喷淋管道是否设置排气阀,可依以上2项原则确定。
4、现行规范没有连通管的相关要求。
问题298:消防水泵的流量测试装置管径如何确定,是《消水规》图示中的DN65吗?
回答:流量计接口须适应流量计要求(口径及前后管道长度等),规范图示中,预留DN65接口的方式不妥,流量检测装置的管径,宜在流速≤5m/s的情况下,依消防水量要求确定。
问题297:干式下垂型喷头必须接在配水支管上吗?能否通过一个短立管接在配水支管上?设计上有具体规范要求吗?
回答:干式下垂型喷头主要应用在干式系统和预作用系统中,其功能是阻止水进入短立管,因此干式下垂型喷头必须接入配水支管,如加短立管,则干式下垂型喷头形同虚设。
问题296:怎样计算气雾式防火卷帘的用水量?需要独立的消防水泵和消防供水系统吗?是否可以从消火栓或自动喷水系统取水?
回答:水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘由厂家成套提供,其用水量的计算相对简单,以厂家的产品资料和检验报告(型式试验)为准,依据厂家的布水强度和保护面积即可计算出用水量,需要说明的是,厂家资料的布水强度需和检验报告(型式试验)一致。
通常情况下,这类防火卷帘的用水量少,不需要单独设置消防水泵等供水系统,在复核流量和水量等均满足要求的条件下,可以和其他系统共用消防用水,考虑特级防火卷帘的耐火极限不小于3h,可能消火栓系统较为合适,具体仍应复核确定。
具体要求,可参系列专题:防火卷帘!
问题295:业主要求将防护冷却系统保护的防火卷帘改为气雾式防火卷帘,这是一种什么卷帘?关于气雾式防火卷帘的设计,有图集规范可以查询吗?
回答:
气雾式防火卷帘也称