主台下发的遥控命令包括控制轮次、告警时间、控制(限电)时间。遥控跳合闸功能如下:)终端执行主控站下达的延时跳闸命令。从接收到主站下发的命令开始倒计时倒计时结束终端输出跳闸信号。)终端执行主控站下达的立即跳闸或允许合闸命令。一接收到主站下发的命令终端就输出跳(合)闸信号。)终端按主控站下达的计划限电时间延时后自动允许合闸。如限电时间为表示不允许自动合闸。)终端在上电分钟之内继电器不动作但终端能够接收主台的控制命令。分钟后自动解除这种限制。)控制命令类型包括:遥控跳闸、合闸控制轮次为~轮各轮独立操作可对任一轮次或组合几个轮次进行跳闸和合闸动作。)遥控告警延时:某轮在跳闸或合闸动作前的告警时间范围~分钟限电时间为某轮跳闸后到允许自动合闸经过的时间范围~小时。)如终端处于保电状态则不执行遥控跳闸命令。)如某轮命令为跳闸则在遥控告警延时内一直告警告警延时结束时将该轮开关置为分在限电时间结束时将该轮开关重新置“合”如某轮命令为合闸则在遥控告警延时内一直告警告警延时结束时将该轮开关置为“合”。)终端自动记录命令下发时及跳闸后的负荷备查。当地闭环控制功率控制客户终端内部开关按负荷类别分为几个轮次功控投入时自动记录当前负荷值当负荷超过定值时终端按已投入的轮次顺序及延迟时间自动跳闸使其负荷下降到定值以下,并记录当前负荷值。当功率在定值以下剩下的轮次开关不再跳闸。功率控制包含时段功控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控。在时段控与厂休控、当前功率下浮控有效的情况下当前功率下浮控优先、营业报停控、厂休控次之、时段控优先级最低。实现以上功率控制时各类功率定值先要与保安定值比较如大于保安定值就按各自定值执行如小于保安定值就按保安定值执行如主台没有下发保安定值终端默认为通信规约中所支持的最大数。时段控当时段控投入后终端判断当前时间是否在投入的时段范围内如果属于投入范围自动记录当前功率值并比较当前功率与当前时间对应时段的功率定值若当前功率大于功率定值(含浮动部分)则终端开始告警投入的第一个轮次告警时间开始倒计时在告警时间结束时此轮开关跳闸。如当前功率还大于功率定值依次对后面的轮次告警时间倒计时、跳闸。如告警时间没有设置或小于分钟终端默认为分钟。跳闸结束后记录实际功率值并将两次记录值保存备查。确定时段功控的执行条件如下(必需具备以下所有条件):)功率定值需要设置且不为(保护的要求)比较功率定值与保安定值如功率定值小于保安定值以保安定值作为控制定值(保护的要求)。)功控轮次、时段必须投入如某些轮次不投入该轮不跳闸。)终端处于非保电状态。时段控不执行条件(只需符合以下一个条件即可):)终端处于保电状态。)功控解除。)终端时间出功控时段。)功控所有轮次解除。在满足下列任一条件的情况下可允许合闸:)功控解除。)所有轮次解除。)保电投入。)终端时钟出功控时段。时段控过零点自动合闸。厂休控制可将一周中的某一天或若干天选定为厂休日当厂休控投入后如果当前日期是厂休日终端时间到了厂休控限电开始时间终端自动比较当前功率与厂休日定值的大小如果当前功率大于厂休日定值则记录当前功率后终端开始告警厂休控延续时间倒计时并在告警时间结束时跳闸被投入的轮次跳闸结束后记录下实际功率并将记录保存上报在当日厂休控延续时间结束时合闸。厂休控的执行条件(必需具备以下所有条件):)厂休日功率定值需要设置且不为比较厂休日定值与保安定值如厂休定值小于保安定值以保安定值作为控制定值(保护的要求)。)终端时间处于厂休控时段。)厂休控投入。)功控轮次必须投入如某些轮次不投入该轮次不跳闸。)终端处于非保电。不执行厂休控条件(只需符合以下一个条件即可):)终端处于保电状态。)厂休控解除。)终端时间出厂休日控制时段。)解除功控轮次。厂休控过零点自动合闸。