针对造绝缘穿刺线夹故障原因析, 笔者认为,应从加强施工细节管理来消除安全隐患,防 范事故发生。 高低压电网混用绝缘穿刺线夹的故障原因和防范由于高压绝缘导线绝缘层比低压绝缘导线绝 缘层厚,不能把高压绝缘穿刺线夹用在低压网上,也 不能把低压绝缘穿刺线夹用在高压网上。 如果把低 压绝缘穿刺线夹误用到高压绝缘导线上, 由于高压绝 缘导线绝缘层厚,低压绝缘穿刺线夹穿刺针短,刺入导 线深度不够造搭处触不良, 后果是烧坏线夹 或烧断导线。 反来如果把高压绝缘穿刺线夹误用到 低压绝缘导线上,由于低压绝缘导线绝缘层薄,高压绝 缘穿刺线夹穿刺针长,刺入导线深度太深,会降低低 压绝缘导线机械强度,后果是导线被卡断。 防范措施是, 根据搭导线和主干导线规格型 号选择好相对应绝缘穿刺线夹, 对高低压绝缘穿刺 线夹开保存,防止误拿误用;或者建议生产厂家把高 低压线夹用明显颜色区开来, 如红色表示高压绝 缘穿刺线夹,蓝色表示低压绝缘穿刺线夹,这样能防止 混用,也有利于验收时及时发现问题。同时也不能小 规格绝缘穿刺线夹用于大规格绝缘导线上, 或大规格 绝缘穿刺线夹用于小规格绝缘导线上。 这样会引起 触不良、甚至不通或者直导线卡断。 旧绝缘穿刺线夹再次使用的故障原因和防范绝缘穿刺线夹力矩螺母由里外两层组, 外层 力矩螺母只是夹紧线夹用。 在两根导线搭时随 着螺母拧紧, 穿刺线夹等刺针穿导线绝缘层后 碰到导线金属体,其针头会受到阻力而变形变钝,达到 设计好预定值时外层力矩螺母断开, 这样螺杆上 只剩里层螺母。 里层力矩螺母是在拆卸绝缘穿刺线 如果第二次再使用就无法保证两根导线刚好紧密触,造导触不良发热烧坏线夹或导线, 也有可能太松了不通或太紧了卡断导线。 防范措施是,增强施工人员责任心,不能因为怕麻 烦不办理材料领用手续, 在线路维修时随便拿几个旧 绝缘穿刺线夹使用。 也要防止不良施工人员用旧绝缘 穿刺线夹充当新线夹, 所以我们要严把工程开工前 材料质量验收关,绝不允许其蒙骗关。加强旧材料 管理, 不要以为旧线夹没有回收价值就随便让施工人 员自行处理, 对每次拆下绝缘穿刺线夹一定按数量 及时收回到旧材料仓库处理。 不用专用力矩扳手造成故障的原因和防范由于绝缘穿刺线夹穿刺针比较细, 一定要使用 专用力矩扳手匀速地夹紧绝缘穿刺线夹, 在线夹与导 线触到位后,力矩螺母自断裂脱离,这样夹紧后 触良好紧密且不会卡伤导线。 如果使用其他普通扳手 (如活络扳手)进行施工,就会由于用力不均匀,弄歪穿 刺针,拧紧螺丝提前断裂或不断裂等,造触不良或 者直把导线卡伤卡断。 防范措施是,绝缘穿刺线夹安装前,应将绝缘穿刺 线夹表面污秽物清除干净。绝缘层表面不平整、破碎 不得使用,导线弯曲应捋直后再使用。施工人员每 次施工一定要检查工具, 确保携带了绝缘穿刺线夹专 用力矩扳手, 也可以要求绝缘穿刺线夹厂家随每箱产 品里附带上一相应规格专用力矩扳手, 以防止工 作人员因缺少工具随便用普通扳手替代。 同时施工中 我们供企业人员要加强管理,随时督促规范工艺。 只要在使用中,工作人员做到仔细、专心、负责,就 可以大大减少绝缘穿刺线夹事故隐患, 发挥出绝缘穿 刺线夹安全耐用优势, 使其为网建设中极具性 价比、使用方便快捷气材料。 2014-12-11 收稿 (315480)国网浙江余姚市供电公司 国网甘肃高台县供电公司鼓励各工会小组充分利用节假日自行组织开展贴近实际、小型多样的文体活动,每月坚持进行一项,进一步激发了职工的工作热情。 注意施工细节29 客户分界开关涌流保护的定值整定及保护配合 作者: 作者单位:李志全,隋东阳,刘玉民(262200,国网山东诸城市供电公司), 李源舟(116011,国网辽宁大连供电公 刊名:农村电工 英文刊名: Rural Electrician 2015(3)引用本文格式:李志全.隋东阳.刘玉民.李源舟 客户分界开关涌流保护的定值整定及保护配合[期刊论文]-农村电工 2015(3)