说到压力表损毁的情况, 由于压力表前有缓冲管, 压力表如果选择正确, 对事故压力也有一个抵受力, 如果水击会对压力造成损坏, 那么系统就应该进行治理了(如果能够从噪音等判断水击的程度, 那么其实水击情况已经是十分严重了), 只损坏一两个低值的压力表, 而能够预防系统的毁灭性损失, 我觉得是否值得。 不足之处, 希望大家指正。 我是做采暖热水设计的, 我们一般是这样做的 1 、 软接, 在泵的进、 出口都要设置 2、 泵前止回阀, 一般安装在泵前管道的底部, 一般称为底阀, 设置底阀便于泵子的再启动 3、 我们的泵后顺序为: 泵、 软接、 压力表、 止回?.. 2 中现在一般水泵都尽量采用自灌形式, 如果是这种形式, 那么是不需要安装底阀的, 安装了底阀, 增大了阻力, 反而对水泵的吸水不利, 只安装喇叭口即可。 如果是非自灌形式时,则应该安装底阀。 3.要请楼上解释为什么要安装如此多的压力表, 每一个压力表的作用是什么。 因为如果部分压力表, 因为每一个元件的接点都是一个容易发生漏水等情况的高发区, 所以无论从经济或技术的角度上, 如果效果相同的情况下, 能合并就应该合并, 既节省投资, 又减少故障点,何乐而不为。 如果光从理论上分析, 这三个压力表的作用都是相近或者可以互相代替的。 对于 2 中的底阀, 主要是针对泵安装位置较高而采取的补救措施, 平时尽量将泵安装在低位。 3、 主要是我们采用的水泵一般都是离心式的, 并且水泵扬程参照设计管道阻力, 在多数情况下, 水泵扬程要大于系统阻力的, 这就需要调节水泵出口阀门, 导致阀门有较大的压差,而我们是需要阀门前后的实际压力值的, 所以需要在阀门前后安装压力表, 另一方面, 为减小水泵启动时过负荷的影响, 需要水泵在出口阀门关闭的情况下启动, 需要读取压力值。 至于软接与止回阀之间的压力表, 大多数情况下不安装, 偶尔因为系统的布置, 需要泵充水启动, 此时的压力表接口作为补水口。 不好意思, 我认为还是有些需要说明的, 楼上的千万不要认为我和你过不去, 只是希望对学术上的问题讨论得透彻一点, 大家都能得知识上的增长。 首先, 用阀门调节压力的做法是不可取的, 因为如果要调节到阀门前后压力表都能够看出压差, 那么水泵的扬程就与实际的需要相差太大了(除非你采用的压力表精度很高, 但在一般的工程中, 并不会这样采用),