A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 2、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,共浇注混凝土范围应比翼环直径大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内。 3、表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产,定货时请注明通径、管外径、墙厚。1、本图尺寸均以毫米来计。　　2、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。3、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。　　4、套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径( D6 )大 200mm ,而且必须将套管浇固于墙内。　　5、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径( D6 ) 200mm　　6、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 应另行计算。　　7、套管部件焊接材料,用 A3 材料制作, T42 焊接。