电线中BV、BLV、BVVB、BVR、RVV、VV、VLV、KVV是什么意思?电缆中YJV、YJY、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42是什么意思?下面小编就来介绍下电线电缆符号及意义、常用的电缆符号正确表示方法?
一、电线符号是什么意思
1)B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
T就是铜芯的代码(一般省略不写)
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘。
2)护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的较安全。我们最常用的“护套线”,一层白色聚氯乙烯护套,里面套着几根BV线。这种线一般是铜芯导线,除了导线外面有一层绝缘层外,导线外面还有一层保护层。
常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、BVVB这几种型号。护套线可分为硬护套线和软护套线两种。根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般的是多芯,扁的一般是单芯。
3)YJV是什么电缆(YJV电缆含义)
【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
Y----聚乙烯 J-----交联 V----聚氯乙烯护套
【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【规格】1.5平方到240平方不等
【颜色】黑色
【铜质】国标无氧铜(紫铜)
【护套】聚氯乙烯PVC
【标准】本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。
【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用
【一般额定电压】(U0/U)0.6/1---26/35kv
【使用特性】
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
4)yc是什么电缆
YC橡套电缆全称重型通用橡套软电缆,是橡套线的一 种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备,或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。
Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。
YC电缆型号: JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A(LGJ)
YC电缆内主要为多芯电缆,常用的有2芯、3芯、4芯、5芯,铜芯的面积0.75到几十平方不等。
5)什么是bvv线?
bvv电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。
字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。
BVV与BV线的区别就是BVV比BV就多一层护套。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。其标称截面从0.75-10平方共分0.75;1.0;1.5;2.5;4;6;10;七种规格。
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
二、电缆常识:
电缆通用符号表示的含义:
1)ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
2)用途,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
3)绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,
4)导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。
5)内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。
常用的电缆型号名称及使用用途
常用阻燃电缆、耐火电缆等特殊电缆型号名称和使用用途
注:X-表示常规的电缆型号。 例如低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。