空调的电线选择要看电流,看电流,看电流!
为什么看电流呢?因为导线的线径大小决定了载流量的大小,就是说多大的电线能承受多大的电流。
而用电器的用电大小都是通过电流形式来表现出来的。
回到主题,一台1.5匹的空调电流大概在5安左右,一般空调外机铭牌上都标有的。没有的话或者用钳表测量,或者查相应匹数的电流数据经验表。
10台空调就是50安左右,启动的时候电流大概大三倍,又不可能所有的空调同时启动。
25平方的铜线根据电工口诀“十下五,百上二,二五,三五四三界”可知,25平方的铜线相当于35平方铝线,就是一个平方承受3安,35×3=105安电流。所以选择25平方的铜线来用在这10台空调上是一种浪费。
10平方铜线等于16平方铝线的安全载流量,口诀中没有提及16平方铝线的载流量,我们可以推算,大概介于10平方和25平方之间,也就是电流在50安到100安之间,这个载流量正好符合10台空调的运行电流。
经过计算,10台空调用10平方铜线或者16平方的铝线合适。
一点五匹空调正常工常时电流在五安左右。十一台也就不到六十安电流,制热时稍高些,十六平方铜芯线可以长期稳定通过八十安到九十安电流(这里受地区气温影响,海南八十安,北方九十安)。