监理单位见证试验。 检验方法:观察、试验检查。 16.4.3 时间显示设备性能和功能应符合下列要求: 1 当母钟发生故障时,时间显示设备能独立运行。 2 显示 1)数字显示方式:北京时间(年月日时分秒)。 2)发光强度:室内不小于 25 mcd,室外不小于 35 mcd,显示清晰。 3)指针显示方式:北京时间〔时分秒)。 3 具有故障告警功能,并能将故障告警信号送至接人的母钟及网管系统。 4 室内外显示设备的防护等级符合设计要求。 5 自走时累计误差符合设计要求和相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检加%。 检验方法:试验检查。 16.4.4 时间同步网功能应符合下列要求: 1 具备告警功能,设备面板、机架及列柜上具有准确的告警指示及音响信号,且 RS232 通信口上送出相应告警信息。 2 能通过人工或自动进行多时间源输人处理。 3 能正确判断和选择可用时间源。 4 能进行时延补偿。 5 能采用 NTP 客户端/服务器方式发播标准时间,NTP 协议功能检验正常。 检验数量:施工单位全部检查。