在日常工作中,肯定会遇到各种各样的设备缺陷。不管是检修人员、运维人员,还是专业管理人员,都必须了解缺陷分级制度,并针对不同的情况采用相应的手段。Q/GDW 11024-2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》规定, 设备缺陷按严重程度和对安全运行造成的威胁大小,分为危急、严重、一般三个等级。
1、危急缺陷:危急缺陷指性质严重,情况危急,直接威胁安全运行的隐患,应当立即采取应急措施,并组织力量予以消除。属于危急缺陷的有:
a) 电子互感器(含采集单元)故障;
b) 合并单元故障;
c) 智能终端故障;
d) 过程层网络交换机故障;
e) 保护装置故障或异常退出;
f) 纵联保护通道异常,无法收发数据;
g) SV、 GOOSE 断链以及开入量异常变位,可能造成保护不正确动作;
h) 控制回路断线或控制回路直流消失;
i) 其它直接威胁安全运行的情况。
2、 严重缺陷:严重缺陷指设备缺陷情况严重,有恶化发展趋势,影响保护正确动作,对电网和电力设备安全构成威胁, 可能造成事故的缺陷。严重缺陷可在专业维护人员到达现场进行处理时再申请退出相应保护。缺陷未处理期间,现场运行人员应加强监视,保护有误动风险时应及时处置。