通风除尘、洁净技术及防排烟暖通空调HV幽C 2011年第41卷增刊1 343高层建筑防排烟系统常见问题及对策 北京建工京精大房工程建设监理公司陈连明 摘要通过多年高层建筑的防排烟系统工程的施工监理,发现设计和施工存在一定的问题,深入分析其造成原因,并对处理这些问题的方法及对策提出一些看法和建议。 关键词高层建筑防排烟系统 自然排烟 O引言 高层建筑防排烟系统是保证人民生命财产安 全不可缺少的消防安全设施之一,防排烟系统主要 依据GB 50016--2006(建筑设计防火规范》(以下 简称《建规》)和GB 50045--956高层民用建筑设计 防火规范》(以下简称《高规》)的相关规定进行设 计。一些监理人员对防排烟设施的结构、作用、性 能缺乏了解,对国家规范标准理解不够透彻,再加 之《建规》和《高规》中有关排烟系统的规定较粗糙、 含糊不清、不全面,仅提出指令性要求,无法满足实 际需求,往往导致监理工程师在实际监理工作中难 以贯彻执行。 1防排烟系统构成及作用简介 1.1系统构成 高层建筑防、排烟两大系统是重要的消防设施 之一,系统主要包括:防烟楼梯间及前室、消防电梯 前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设 置的防烟设施,地下室、内走道、中庭、无窗或设有 固定窗房间等部位设置的排烟设施,防烟分区之间 的挡烟垂壁等设施。防排烟设施主要分为两种形 式:一种是机械加压送风的防烟设施或机械排烟设 施;另一种是可开启外窗的自然排烟设施。 1.2系统作用 防烟系统的作用是:建筑内一旦发生烟火灾 情,能有效地把烟气控制在划定的防烟区域范围 内,不让它扩大蔓延到其他区域,减少建筑内大面 积的受灾,能减小救人救灾的难度;排烟系统的作 用是:建筑内一旦发生烟火灾情,能迅速启动,及时 把烟气排出建筑外,使疏散人员不被烟火所困,减 少人员的伤亡和财产损失,为救人救火创造有利的 条件。 笔者在参与工程监理验收时,时常发现高层建 筑防排烟系统存在以下几方面问题。 2设计中防排烟系统存在的主要问题 2.1 防烟分区不按规范要求设置挡烟设施 有相当一部分工程,尤其是大型商场设置机械 排烟的部位未按规范要求,在吊顶下设置挡烟垂 壁,有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施,但 排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近 顶棚的墙面上,而是设在梁的下面,有的梁净高小 于500 mm,又没有设挡烟垂壁,不符合防烟分区 要求。 2.2正压送风系统与自然排烟设施重复设置 对于建筑高度超过50 rfl的一类公共建筑和 建筑高度超过100 m的居住建筑,按《高规》要求, 宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位既 采用了自然排烟又设置了机械加压送风系统,导致 火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时 开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效 2.3自然排烟窗达不到规范要求 2.3.1 自然排烟口、窗选型和布置不正确 排烟口应设置在顶棚上或靠近墙的上部,目前 陈连明.男。