这是该配电房无功总电量的指数,该指数1237.42减去上一抄表日的无功总电量的指数再乘以4000(计量倍率),就表示该配电房这一阶段的无功总电量。
知道了无功总电量有什么用呢?它可以结合有功总电量计算出这一抄表阶段的平均功率因数。
图6
图6所示,有功总电量:352420,无功总电量:89800。
则有功功率(P)=352420度/(24小时×30天)=489.5KW
无功功率(Q)=89800度/(24小时×30天)=124.7KW
将以上数值带入公式:功率因数=有功功率(P)/视在功率(S)=P/
计算得出:功率因数为0.97。与图6所示一致。
知道了功率因数就可以依据力调标准0.85和力调系数-1.1查表计算得出力调电费-13093.43元。这个-13093.43元就是该配电房因使用了无功电容补偿柜使得功率因数提高而减少的电费,也是一种奖励。
图7 图8
图7显示:有功、峰、电量的指数。 图8显示:有功、谷、电量的指数。 用图1中的有功、总、电量的指数减去“峰电量”和“谷电量”的指数就是“平电量”的指数。
图9 图10
图9和图10显示了年、月、日和时、分、秒。 以上对10KV高压计量柜电表的显示数据进行了详细的解读,期望对大家有所帮助。