工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。在电气设备上工作,应填写工作票。
工作票制度适用于运用中的发电厂、变电站、高、低压配电室电气设备上工作的一切人员。所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
工作票制度如下:
一、填用工作票方式有二种:第一种工作票和第二种工作票(见附表)
二、填用第一种工作票的工作:
1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
三、填用第二种工作票的工作:
1、带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
3、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5、在低压电机回路上以及低压电机所带机械等设备检修需停电者;
6、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
四、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入工作记录簿中。
五、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。
六、事故抢修工作可不用工作票,但应记入工作记录簿内,在开始工作前必须按保证安全的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
七、线路、用户检修班或基建施工单位在发电厂、变电站或配电室进行工作时,必须由所在单位(发电厂、变电站、配电室)签发工作票并履行工作许可手续。
八、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。
九、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理。工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。
十、