在卫生间墙角安装一根110下水管,用砖把管子包好,马桶和正常马桶一样装

显示全部

蹲便器在修房子还没有装蹲便器的时候,有预留一个排污口 有的是300MM的,有的是400MM的(预留口中心到还没有装修前的墙壁距离

显示全部

卫生器具安装1适用范围 适用于一般民用和公共建筑卫生洁具安装工程。 2 引用标准 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》 2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》 3 术语 3.1 排水系统 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程中所产生的污水、废水及时排放出去的网络。 3.2 管道配件 管道与管道或与设备连接用的各种零、配件的统称。 3.3 固定支架 限制管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 3.4 阻火圈 由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套圈。 3.5 排水支管 只连接一个卫生器具的排水管。 3.6 排水横管 指连接2个或2个以上卫生器具排水支管的水平排水管。 4 材料要求 4.1 卫生洁具 4.1.1按照发包方及监理的要求进行统一采购,并进行进场报验。 4.1.2卫生洁具应有出厂合格证,外表光洁、无裂纹、颜色一致。 4.1.3 成排安装的卫生洁具应进行现场排样,对照各个器具的规格、大小、颜色等,均应统一无误差。

4.2 卫生洁具配件 4.2.1卫生洁具配件应有出厂合格证及北京市建委颁发的节水型卫生洁具配件合格证。 4.2.2洁具配件的外表光滑,电镀层光泽均匀,螺纹整齐清晰。 4.2.3所有与卫生器具连接的供水软管应符合供水压力要求。 5 主要机具 5.1工具: 压力案、套丝板、台虎钳、管钳、錾子、手锯、活扳手、手锤、螺丝刀等 5.2 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮锯等 5.3 其他:线坠、水平尺、钢卷尺、白线等 6作业条件 6.1室内排水系统管路已经施工完毕,连接卫生洁具的排水管道甩口已经做到位,甩口的位置、标高符合安装要求。 6.2房间内需要做防水的部位已经完成进行防水施工的准备工作。 6.3已向施工队伍进行技术、质量、安全交底。 6.4卫生间的隔墙已经施工,或者隔墙线已经标注完毕。 7 操作工艺 7.1蹲便器安装 7.1.1清扫安装蹲便器的地面,在安装位置划出蹲便器的中心线和排出口的中心线。在多层及高层建筑中,安装时可以使用统一的模板、模具。 7.1.2蹲便器的存水弯在卫生间地面进行防水施工前安装到位,将存水弯的进口中心对准蹲便器的排出口中心,并将带有承口的短管接至地面以上120mm。 7.1.3 将胶皮碗套在蹲便器的进水口上,套正、套实。采用成品不锈钢喉箍或者14号铜丝绑扎牢固。(铜丝应绑扎两道,同时应保证铜丝不压结在一条线上,铜丝拧紧要错位90度。)将排水管的承口内抹油灰,蹲便器下面满铺白灰膏,将蹲便器排水口插入排水管的承口内。 7.1.4 用水平尺对蹲便器进行横向、纵向的找平、找正。蹲便器的进水口应对准预先划好的中心线。 7.1.5 在蹲便器两侧用红机砖砌好,将蹲便器排水口与排水管承口连接处的油灰压实、抹光。 7.1.6 将蹲便器排水口临时封堵。 7.2 高水箱安装

谢谢采纳

显示全部
枝枝0627
回答数:1731| 被采纳数:5