电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

Q2:低压用户电压高,变压器如何调档

若变压器电源侧为10kv的电压等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。

Q3:什么是隔离变压器它与电压变压器有什么不同

你对变压器的本质没有搞清楚。 所谓理想变压器,其实就是忽略了变压器本身的功率损耗,所以有等式: p输入=p输出 上式表示的含义是:变压器原线圈的输入功率决定于副线圈的输出功率。
对不理想的变压器,也是同样的道理,只不过上面的等式变为: p输入=p输出+p损耗 好了,现在不考虑不理想的变压器,只看理想变压器。 当副线圈的匝数增加时,根据变压器的公式: u1/u2=n1/n2 可知当n2增加时,副线圈的输出电压变大,而副线圈电路中的电阻不变,所以电流增加,则副线圈的输出功率p=u2i2,当i2增加时,输出功率变大。
由于理想变压器有功率等式: p输入=p输出 所以p输入也增大,而原线圈的电压(发电机绕组线圈产生的电压)不变,所以p输入=u1i1,当p输入增大时,原线圈中的电流也增大。 所以你的错误在于你认为原线圈中的电流不变是不对的。

Q4:有载调压变压器 调档前与调档后高低压侧是电压关系?

错误,高压侧的电压不变时,调高或调低档位,“调档前 高压侧电压与低压侧电压之积等于调档后高压侧电压与低压侧电压之积” 积肯定不相等。

Q5:变压器是怎样实现变压的?变压器为什么能变电压,而不能变频率?

变压器的一次侧在铁芯产生磁场,磁场使二次侧产生电流,也就形成了电压,一,二次侧圈数比决定了二次侧电压的大小。 一次侧一秒钟在铁芯上正负交变的次数(频率)和二次侧感应到的次数是一样的,所以不能改变频率。

Q6:1000KV变压器低压侧电压低,高压调档该是1档还是3档

老兄你的变压器电压也太高了,1000KV?不会是10KV吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。

Q7:变压器调档至10500后电压还高怎么办

这是系统问题了。可与所在供电部门联系,由大网调整。

Q8:电压高变压器的档位怎么调

答案如下: 首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。 其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。? 最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。我们平常常见的电力变压器一般都是由10千伏变380伏的,这种变压器的调压由高? 中?? 低三个挡位构成,分别是10.5?千伏 10千伏和9.5千伏。调压时视低压侧电压而定,若送至低压用电器的电压较低,则调至高挡位,反之则相反。三相低压用电器额定电压一般为380伏。 扩展资料:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。(资料来源:百度百科:变压器)