第一节 反应堆冷却剂泵概述 反应堆冷却剂泵—主泵 ? 主泵的功能:使冷却剂循环,带走核反 应产生的热量 ? 主泵的结构形式取决于:装置线图、反 应堆类型、工质的物性参数等 ? 根据反应堆类型,主泵分为:压水堆冷 却剂泵、沸水堆冷却剂泵、液态金属冷 却剂泵、重水堆冷却剂泵等 压水堆及重水堆冷却剂泵 图2-1 增压水反应堆冷却剂泵 图2-2 直联式反应堆冷却剂泵 特点:输送高温、高压、带强放射性 的水 要求:排量大、扬程低、中等比转数 核动力舰船用主泵的排量>900t/h 核电站用主泵的排量: 24000 t/h 主泵扬程: 30~120 m 安全可靠性 便于维修、辅助系统简单 足够的转动惯量 泄漏应尽量少 图2-3 泵壳可承受较高压力 的反应堆冷却剂泵 沸水反应堆冷却剂泵 之一 图2-4 沸水反应堆冷却剂泵 (驱动水泵) 之二 图2-5 沸水反应堆 带轴封的插入式泵 图2-6 沸水反应堆 带湿式转子电机的插入式泵 液态金属冷却反应堆冷却剂泵 图2-7 液态金属冷却反应堆冷却剂泵 ? 由密封形式,主泵分为屏蔽泵、轴 封泵 ? 屏蔽泵:零泄漏,但成本高,效率低 ? 轴封泵:初始投资低、易制造、效率高、 易维修(多用于核电站) 日本“陆奥”号核商船的主冷却剂泵-屏蔽 泵 图2-8 美核潜艇 Nautilus号 的主泵屏蔽泵 图2-9