细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂),粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜添加氟利昂,粗管结霜的话清理下就好了。1、该是空调有漏氟的地方,建议找维修人员细查一下。2、是室内机过滤网堵住了。可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查内机过滤网是否堵了。3、空调运转全部正常 ,但外机与内机连接的大铜管结霜导致制冷效果差或者不制冷。原因氟太多,或者室内机进风不畅。室内机进风不畅大部分是过滤网堵死不通风,清理过滤网就可以,也有很多是室内机蒸发器背面很脏,堵死,需要拆下蒸发器清洗。室内蒸发器别看表面,要看背面是不是脏,将蒸发器拆开才能看到。如果室内进风无问题,那就是氟多了,放氟。4、空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。5、调不制冷,细铜管严重结霜,但有时开机半小时后又制冷正常空调移机或生活中,铜管受压迫,制冷媒氟利昂循环不畅。也有可能是蒸发器问题,需要现场观察检测。