配电柜的作用和原理一般高压配电柜的组成分为:高压进线柜/PT计量柜/避雷柜/母联柜/变 压器柜/出线柜/电容补偿柜 高压进线柜就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经 过进线柜又分给各个用电设备或变压器。 高压计量柜 就是计算用电量的 电能计量柜柜门 要用铅封锁 由电业局铅封 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线 柜一般禁止同时闭合 电容补偿柜 :补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提 供配电运行数据。 变压器柜:内装一台20 或50KVA 的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。 因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关) 出线柜: 电源从此柜输出,一般 具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可 以根据被保护设备的需要来配置)。 PT 柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内 部主要安装电压互感器 PT、隔离刀、熔断器和避雷器等,通过电压互感器为操作系统提供 100v 左右工作电源 通常这高压配电柜是采用直流电源控制的,就是高压配电柜的二 次控制回路电源等级为-220V(直流220V),而直流屏就是供给它电源的 1、PC 是动力控制Power control 的缩写,PC 柜通常是指动力控制母线(如380V 汽机段) 上的一个间隔,该柜可能包含一个至多个负荷开关,也可能是进线开关柜或是进线PT 2、PT是电压互感器Potential transformer 的缩写,顾名思义,PT 柜是指电压互感器所在 的间隔,它可以是PC 段上的PT 柜,也可以是6kV 或发电机出口、变压器等处的PT PT的作用是测量电压,为正常运行提供参考。 柜是380V间隔,就是380V 母线,可以对外供380V PT柜是测量母线电压的间隔。PT 是个设备,叫电压互感器,专门测电压大小的。