WDZ电缆是低烟无卤阻燃(ABC级)电缆,WDZN电缆是低烟无卤阻燃耐火电缆;关键区别就是说WDZN电缆电导体绕包一层云母带使其具备点燃状况下维持一切正常插电一段时间;下边就来详细介绍下低烟无卤阻燃电缆型号规格及他们中间的区别有什么?
一、WDZ电缆
电缆编号前边 WDZ电缆的是低烟无卤阻燃电缆,比如WDZ-YJV;阻燃ZR级别分成三级(A、B、C级)比如WDZA-YJV(A级阻燃低烟无卤阻燃电缆铜线化学交联绝缘层电力工程电缆)。
该电缆依照GB/T 12706-2002或IEC 60502规范机构生产制造,还可按客户规定的别的规范生产制造。其阻燃特性按GB/T18380.3-2001标准分为A、B、C三种不一样的阻燃类型,A级类型的阻燃特性最优化。
阻燃型电缆型号规格:在通用型电力工程电缆型号规格前面ZA、ZB、ZC。
阻燃A类就是指:电缆安裝在实验钢梯上令其总容积中实验含有非金属材质为7L/m,供火時间为40分鐘,电缆点燃终止后,擦水试件,测出试件较大碳化范畴不可高过气炉底端2.5m
阻燃B类就是指:电缆安裝在实验钢梯上令其总容积中实验含有非金属材质为3.5L/m,供火時间为40分鐘,电缆点燃终止后,擦水试件,测出试件较大碳化范畴不可高过气炉底端2.5m
阻燃C类就是指:电缆安裝在实验钢梯上令其总容积中实验含有非金属材质为1.5L/m,供火時间为20分鐘,电缆点燃终止后,擦水试件,测出试件较大碳化范畴不可高过气炉底端2.5m
WDZ阻燃电缆
二、WDZN电缆
低烟无卤阻燃耐火电缆编号表达以下,W:无卤;D:低烟;Z:阻燃;N:防火;比如WDZN-YJV;防火型电缆的防火特性应合乎GB/119216.21-2003。
耐火电缆就是指在火苗点燃状况下可以维持一定時间安全性运作的电缆。国家行业标准GB12666.6(等IEC331)将防火实验分A、B二种级別,A级火焰的温度950~1000℃,不断供火時间90min,B级火焰的温度750~800℃,不断供火時间90 min,全部实验期内,试件应承担商品要求的额定电流值。
WDZN耐火电缆
三、WDZ电缆与WDZN电缆区别(阻燃电缆与耐火电缆区别)
1、WDZ与WDZN电缆关键的区别就是说WDZN耐火电缆电导体绕包一层云母带,使电缆具备点燃状况下维持一切正常插电一段时间。
2、WDZ阻燃电缆的关键特性是电缆不容易起火或起火延迟燃仅局限性在一定范围之内,适用电缆铺设聚集程度较的发电厂、地铁站、隧道施工、多层建筑、大中型厂矿企业、油气田、媒矿等场地。
3、WDZN耐火电缆的关键特性是电缆除开能在一切正常的工作中标准下传送电力工程外,电缆在起火点燃时仍能维持一定時间的一切正常运作,适用核电厂、地铁站、隧道施工、多层建筑等与消防安全和消防安全救生设备相关的地区。
4、耐火电缆与阻燃电缆的基本原理不一样:含卤电缆阻燃基本原理是靠卤素的阻燃效用,无卤电缆阻燃基本原理是靠溶解水减少溫度来灭掉火焙;耐火电缆是靠防火层中黑云母原材料的防火、耐高温的特点,确保电缆在火灾事故时也工作中一切正常。
5、WDZ电缆比WDZN电缆价钱稍低10~20%。这一看各家电缆厂加工工艺和成本费价钱不一,以电缆厂最后价格为标准。