1　溶解氧断崖式降低实例检测发现生物反应系统好氧池溶解氧浓度突然收稿日期:2020-05-21作者简介:罗鹏飞(1980-),男,山西省五台县人,高级工程师,现从事水处理系统工艺主管工作。 第 5期 好氧池溶解氧下降原因分析及应对措施降低,随即增开一台鼓风机,由两台鼓风机同时工作,加大好氧池的曝气量,并向好氧池补充生产水,溶解氧浓度具体情况见表 1。表 1　东、西两个系统好氧池溶解氧浓度变化情况时间溶解氧浓度/(mg·L-1 )东 1 东 2 东 3 东 4 西 1 西 2 西 3 西 4第 1天 08:00 3.1 3.5 3.8 3.0 3.0 3.4 3.5 3.114:00 1.3 1.6 1.7 2.1 0.9 0.7 0.8 0.520:00 1.3 0.8 0.6 2.0 1.1 0.6 0.4 0.5第 2天 02:00 1.2 1.0 0.6 1.4 1.0 1.0 0.8 1.108:00 0.9 0.7 2.3 4.2 3.8 2.4 2.5 4.914:00 2.0 2.9 4.2 4.4 4.2 3.9 4.5 4.0　　由表 1可见,好氧池内溶解氧浓度受某些因素干扰逐渐降到最低值,增开一台鼓风机补充生产水后溶解氧浓度又逐步恢复到正常值。好氧池溶解氧浓度降低后,好氧微生物正常的代谢活动就会下降,进而使其处理污染物能力受到影响 [2] 。生物反应系统处理污水的能力降低,生物反应系统出水端的COD、氨氮浓度升高,超过了工业水出水排放标准 [3] 。随着好氧池溶解氧浓度恢复正常,生物反应系统出水端 COD、氨氮浓度降低至控制标准之内。时隔 4个月后生物反应系统好氧池再次发生溶解氧浓度断崖式降低至 01mg/L以下,出水指标 COD浓度升高至 250mg/L、氨氮浓度升高至 45mg/L的现象。2　溶解氧下降原因分析2.1　生产操作生物反应系统日常的操作控制指标主要有曝气量、污泥回流量、总氮回流量、各种污水的进水量及各种药剂的投加量。好氧池溶解氧浓度断崖式下降前,岗位职工没有特殊操作,各运行设备没有减少或增加启停台数,曝气量、污泥回流量、总氮回流量、各种污水的进水量和各种药剂投加量都没有明显变化,因此这两次好氧池溶解氧浓度的断崖式降低不是操作原因造成的。检修更换东、西两个系统曝气总阀,好氧池停止曝气 4h,好氧池的溶解氧浓度也只降低至 1mg/L,更换曝气总阀开始曝气后溶解氧浓度稳步上升,曝气 1h后,好氧池各个池体内的溶解氧浓度达到2~5mg/L的控制指标。而这两次好氧池溶解氧浓度断崖式下降后,加大曝气量,溶解氧浓度不能在短时间内提升起来,这说明生产操作中曝气量不足不是这两次好氧池溶解氧浓度断崖式下降的原因。2.2　总盐浓度我们从好氧池取一桶泥水混合物约 15kg,用压缩空气曝气,溶解氧稳定在 35mg/L,向桶里逐渐投加氯化钠固体至 500g以上,桶里的溶解氧浓度只降低至 32mg/L,而且溶解氧浓度保持稳定,不继续下降。这说明,总盐浓度高只造成溶解氧浓度小幅度下降,并不能造成好氧池溶解氧浓度断崖式下降。2.3　好氧池中微生物代谢焦化废水中含有一定量的有机物,事故状态和非正常工况下,可能有大量的有机物进入焦化废水中,这些有机物废液有粗苯、洗油、甲醇废液、剩余氨水等。