铁工具房应有醒目、 可靠的按地保护措施。 工机具器具 使用不当 人身伤害 设备损坏 1. 用前进行型号、外观检查,坏的进行更换维修。严禁“以 小代大”,严禁超负荷使用。 2. 正确操作、使用工器具。 电动器具的使用 电动器机具外壳、手柄破损和电缆 或欠线损坏;使用不当 人身伤害 设备损坏 1. 对漏电保护装置进行检查,确认完好; 2. 使用时须戴好绝缘手套或站在绝缘垫上; 3. 电动工具开关应置于操作人员伸手可及的位置; 4. 使用时禁止调整、擦试 用电管理 3 序号 作业活动 危险点/危险源 危害结果 控制措施 备注 施工电源布置 施工电源设施布置不规范 人身伤害 设备损坏 1.临时配电间、盘、箱布置合理。 2.临时配电间、盘、箱全部检修完好合格,符合安全要求。 3.临时配电间、盘、箱统一着色,喷“有电危险”明显标 志。 4.电缆埋地敷设时,设直埋电缆标志牌,横过马路时,必 须穿保护管套。 5.各配电间、盘、箱全部配锁。 6.便携式电源盘等,必须按要求装设漏电保安器。 7.做好接地保护。 8.严禁私拉、乱接电源。 安装维护不当 人身伤害 施工用电安装维护,由合格电工担任。 操作不按规定 人身伤害 在操作及使用中必须遵守《安装》中相关规定。 用电操作 施工停电操作无措施 人身伤害 参见 中停电作业的相关规定。 设施不全 光线不足 照明 位置不当 人身伤害 1. 配齐照明设施,保持照明设施完好,并根据工程需要及 时调整;黑暗走廊、过道必须装设照明。 2. 设计照明时,考虑不使亮度突然变化;照明应照度足够, 满足夜间施工和人员通行安全的要求;在光度突然变化 的地方,不放置障碍物,不设置台阶。 3. 保证照明线路走径合理,线杆稳固可靠,导线应有尽有 瓷瓶支撑,导线对地距离不小于 ; 4. 临时照明线路应相对固定,且不得接近热源或直接绑挂 在金属构件上。 制度不全 建立健全防火责任制和各项规章制度。 消防管理 消防设施,标志不齐全 人身伤害 设备损坏 火灾 1. 各办公区、生活区、项目工地、材料站、施工队驻地, 按规定配备消防器材。 2. 保证防火重点部位有消防水,消防通道畅通,消防设施、 标志齐全、完好; 3. 消防设施定期检查试验。 4 序号 作业活动 危险点/危险源 危害结果 控制措施 备注 消防管理 禁烟区,防火重点部位管理不当 1、禁火区域、部位设立明显、远东的禁