通过比较新旧规程可知,新国标根据冰区的不同,提高了分裂导线断线张力的与最大使用张力的百分比,且为了提高地线支架的承载能力,规定所有杆塔的地线断线张力均为 100 \ufe6a最大使用张力。4.2 不均匀冰工况一般位于冰区线路需验算不均匀冰荷载,可分为覆冰不均匀和脱冰不均匀两种。 前者由于受线路各段所处地形、高程、风速、风向的影响,而在覆冰过程中产生前后档导地线同期差别较大的冰棱,使杆塔受到很大的纵向弯矩;后者则是在冰凌融化阶段, 因线路前后档各相导线和地线不同期脱冰,使杆...