大方式下:基准值的选择,取Sj=1000MVA,Uj=6.3kV,则Ij=9.16kA,井下短路电流计算:一、35KV变电站电抗器处短路容量计算:Sd=Sj÷X*x=100÷1.926=51.9MVAX*xj=X*j∑+ X*jk=1.01+0.916=1.926X*j∑——电抗器前系统的总基准标么电抗X*j∑=100÷98.87=1.01X*jk——电抗器的基准标么电抗X*jk= Xk\ufe6a×Ij÷Ike=10\ufe6a×9.16÷1=0.916Xk\ufe6a——额定电抗10\ufe6aIke——电抗器额定电流Ike=1kA二、井下各变电所干变二次侧短路电流计算:1、1号中央变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.0472=7310A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.0895/8.72+0.0047=0.00588R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.179×0.5=0.0895Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.03/8.72+0.0377=0.047Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×0.5=0.03Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)2、五采三段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.051=6764A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.6981/8.72+0.0047=0.013R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.179×3.9=0.6981Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.234/8.72+0.0377=0.0499Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×3.9=0.234Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)3、五采四段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.052=6634A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.8234/8.72+0.0047=0.014R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.179×4.6=0.8234Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.276/8.72+0.0377=0.050Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×4.6=0.276Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)4、2号中央变电所干变二次侧两相短路电流:Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.047=7340A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.0715/8.72+0.0047=0.0056R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5=0.0715Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.03/8.72+0.0378=0.047Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×0.5=0.03Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0378Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)5、六采二段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.048=7187A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.3579/8.72+0.0047=0.0094R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5+0.179×1.6=0.3579Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.126/8.72+0.0377=0.048Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×2.1=0.126Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)6、六采四段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.05=6900A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.492/8.72+0.0047=0.0105R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5+0.179×2.35=0.492Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.171/8.72+0.0377=0.049Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×2.85=0.171Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)7、六采五段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.051=6764A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.7014/8.72+0.0047=0.013R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5+0.179×2.8=0.7014Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.198/8.72+0.0377=0.0495Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×3.3=0.198Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)8、六采六段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.0517=6673A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.6532/8.72+0.0047=0.0133R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5+0.179×3.25=0.6532Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.225/8.72+0.0377=0.05Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×3.75=0.225Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)9、六采七段变电所干变二次侧两相短路电流Id(2)=Ue÷2÷√(∑R)2+(∑X)2=690÷2÷0.0519=6647A∑R、∑X-----短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω∑R=R1/Kb2+Rb=0.7069/8.72+0.0047=0.014R1-----高压电缆的电阻值,ΩR1=0.143×0.5+0.179×3.55=0.7069Rb-----矿用变压器的电阻值,ΩRb=0.0047∑X=Xx+X1/ Kb2+Xb=0.0092+0.243/8.72+0.0377=0.0501Xx-----根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩXx=U22e /Sd=6902/51.9=0.0092Ue-----变压器二次侧的额定电压(690V)Sd—---电源一次侧母线上的短路容量,MVAX1-----高压电缆的电抗值,ΩX1=0.06×4.05=0.243Xb-----矿用变压器的电抗值,ΩXb=0.0377Kb-----矿用变压器的变压比(8.7)