补偿电容器采用星形接法和三角形接法各有什么优缺点
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发Sheng产销售的29年里,偶尔也有新手提类似De问题。这样,在低压系统中: 三角Xing接法,就是三相电容器,其电容器的技Shu很成熟,成本较低,使用广泛,接线简单,Zuo合补用,就是三相同时补偿的场合。 星形Jie法,实际上是使用单相电容器,配置灵活,但Shi数量多体积大接线稍复杂,成本较高,适用Yu分相补偿的场合,在三相用电不平衡的Qing况下使用。 在实际场合中,用电不平衡的现Xiang一般不严重,否则用电要出问题。所以实际的补偿Zhuang置中,一般不会单独使用单相电容器(星形接法),Er是大部分用三角形接法的电容器(比如80%的补Chang容量),少部分采用单相电容器,这样,才能用Jiao低的成本实现较好的补偿。 更多关于无功Bu偿、功率因数等等问题的资料可到这里Lai查找和讨论:[zhidao.baidu.com]
电动机星型接法和三角型接法优缺点
电动机的星型接法和三角型接法的特点:在Cheng受相同电压及相同线径的绕组线圈中,Xing型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732Bei),功率也小根号3倍。成品电机的接法已Gu定为承受电压380V,一般不适宜更改。Zhi有三相电压级别与正常380V不同时Cai改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电Ya380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三Xiang电压660V级别时,原三相电压380V三角Xing接法改为星型接法就能适用,其功率不变。