关于集合式电容器有两个问题需　要注意:一是为避免大容量集合式电容器发生相间短路故　障时造成严重事故,容量超过5000	kvar的集合式电容器必　须做成三相分体结构,即一相一台。二是集合式电容器的　引出套管外绝缘爬电比距必须≥3.5	cm/kV(相对于系统　最高运行电压),以保证其绝缘强度。　箱式电容器是在集合式电容器基础上发展起来的一种　63　RURAL　ELECTRIFICATION　Experiences　经验点滴　2011年第02期　总第285期　电容器,与集合式电容器的不同之处是内部单元电容器没　有外壳,直接浸入绝缘油中,外壳大油箱采用波纹油箱或　带金属膨胀器,与外部大气完全隔离。同集合式电容器相　比,外壳体积和内部含油量进一步减少,以西安电力电容　器厂3000	kvar产品为例,箱式电容器比集合式电容器外壳　体积减少59.1%,重量减少60.6%。由于材料油量减少,　价格比集合式电容器要低。缺点是内部元件发生故障由内　丝切除后,会对大油箱内的绝缘油造成污染。国外只有日　本生产和使用,这类产品代表着今后的发展方向。　2.2　断路器的选择　对电容器组断路器的主要要求是:分闸时发生重击　穿,合闸时不应有明显弹跳。目前,6~10	kV电压等级主　要采用少油断路器和真空断路器。真空断路器的优点是耐　频繁操作,灭弧室不需要检修,不存在渗漏油的问题,因　此存在一种倾向:即全部采用真空断路器。但是真空断路　器由于存在开断后重燃问题,运行中已经多次造成事故,　即使是进口真空断路器也发生过这种事故。而少油断路器　具有切除电容器不重燃的优点,东北电力公司对少油断路　器触头进行改造后,可以连续操作1000次不检修不换油,　解决了少油断路器不耐频繁操作的问题。因此,6~10	kV　电容器组断路器应与变电站出线断路器选型一致,不必全　部采用真空断路器。35	kV电容器组断路器自然是SF6断路　器占绝对优势。　2.3　串联电抗器　设计部门在进行电容器组设计时,一般总是配置6%　的串联电抗器,这样既增加了设备投资,又不一定能起到　好的作用。据对某电网3个220	kV变电站、24个110	kV变　电站、18个35	kV变电站的谐波实测结果表明,仅有3个变　电站3次谐波含量偏高,4个变电站5次谐波含量偏高,分　别需要配置4.5%和12%的