分闸过程中防跳继电器K A 另外一对常开触点也吸合, 接通防跳继电器电压线圈K A ( V )。 如果此时合闸回路有故障也处于接通状态, 正操作电源+ W C也被接通, 防跳继电器电压线圈K A ( V )就会吸合并且自保持, 另外一对常闭触点断开将合闸回路打开,断路器便不能再合闸, 从而保证在合分闸回路同时带电时, 断路器分闸后不能马上再合闸, 起到防跳保护作用。 此时断路器只分闸一次。1. 2断路器处于分闸状态时防跳回路的动作过程断路器处于分闸状态时, 手动合闸, 正操作电源+ W C 接通到合闸回路。 断路器马上合闸。 如果此时有短路事故。 或者分闸回路发生故障, 正操作电源+ W C 接通到分闸回路, 断路器会马上又分闸。