该引线不宜与 PE 智能化楼宇内,电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍,避免会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。 这些干扰的产生或者是因为导 线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应。其主要来源是超高电压,大功率辐射电磁场, 自然雷击和静电放电。这些现象会 对用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰。因此对 这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干 的最佳保护方法。可将设备外壳与PE 线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与 PE 线可靠 连接;室内屏蔽也应多点与 PE 线可靠连接。防静电干扰也很重要。在洁净、干燥的房间内,人的 走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电。例如在相对湿度 10 20%的环境中人的 走步可 以积聚 3.5 的静电电压、如果没有良好的接地,不仅仅会产生对电子设备的干扰,甚至会将设备芯片击坏。将带静电物体或有可能产生静电的物体 ,通过导静电体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内 设施必须均与PE 线多点可靠连接。 智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应 10 Ω;独立的安全保护 接地电阻应 静电接地电阻一般要求100 能化楼宇的供电接地系统宜采用TN 系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体。统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线,利用总等电位和辅助等 电位的方式组 成一个完整的统一接地系统。通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。根据规范, 该系统与防雷接地系统共 用,其接地电阻应 Ω。在变配电所内设置总等电位铜排,该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接。另一端通过不同的连接端子分别与交流工作接地系统中的中性线连 接,与需要做安全保护接地的各 设备连 接,与防雷系统连接,与需做直流接地的电子设备的绝缘铜芯接地线连接。