一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 这个世界上,还有酱紫的工种,别人搞建设,他们专门搞破坏。砌的好好的墙,偏偏要开槽。 整体挺累,工资却不高,干活不少,却没人喜欢。 废话说完,进入正题。有个水电工跑过来说,还是要打洞。 因为跑好的暗线,穿线穿不过去。 我晕…… 那堵在哪里了?怎么开洞?他憋了半天没说出来。 首先要找到堵住的位置 查堵住的位置,有两种方法: 第一种,简单测量 找根钢丝穿进去,直到穿不动为止,然后拔出来。测量长度。 对照线管位置在墙上测量。 这种方法有个前提,一定要准确的知道跑暗线的位置。 如果暗线的位置拿不准,那就用第二种方法。 第二种方法:神器帮忙 需要酱紫的一个神器: 他叫电工穿线测堵仪,方法不讲了,节约时间,按说明书来。 如果堵住的位置是拐弯的地方 要分两种情况: 第一种,不一定是真堵,可以钓鱼。 对电工都会钓鱼,钢丝从两头穿,让他们在弯管的地方相遇,一根不动一根转。 两根钢丝谈恋爱,总有勾在一起的时候。 第二种情况,遇到了二百五的电工,采用了成品的弯头 神仙姐姐都没办法,开洞! 如果是直管的位置堵住了 也分两种情况。 第一种,管子破了,混凝土进去了。 还愣着干什么,赶紧开洞啊! 第二种,小石子、碎块堵住的。 在一头连接吸尘器,另一头放个棉线。 吸尘器可以把渣子吸出来,还能把棉线吸进去。然后用棉线带钢丝,用钢丝带电线。 在现场施工的朋友都知道,不管是钢管还是PVC管在预埋过程中管路都是通的,但在穿线的时候或多或少总有一些穿不过线的,穿线管路堵塞的现象。在后期处理线管不通的故障中往往很麻烦甚至对结构存在不同程度的破坏。 那么我们该怎样控制呢? 先来看看做好的效果图,如下: 具体应该这样做: 第一、做好材料进场质量检查尤其是管壁的厚度; 第二、做好焊管预埋前扫管以及防腐工作; 第三、做好预埋固定及防护,必须做好管口和线盒的封堵; 第四、混凝土浇筑或砌体结束后一定要详细检查封堵是否完好; 第五、做好与其他工种的配合协调工作,这点很重要。 总之在施工现场,除做好自身该做的事外,同时还要积极配合其他工种的工作,搞好多方关系,要不然管路堵塞事小,耽误进度就是麻烦事了。 首先对于电线穿线最好有2名经验丰富的电工师傅,这样一个拉线,一个送线,协同合作下,能够大大提高穿线的效率。 其次电线穿线时候,电工师傅们也会借助一些辅助工具,这样穿起来会事半功倍。