不可以的,如果接反可能会造成电机反转,导致机器故障,譬如风机无风或水泵不出水。
如果接完以后发现上述现象只要切断电源,任意调换其中两根火线即可。
在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。
零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
拓展资料:
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有
的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。
零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。