首先把线全部断开,这样有六个头、把每相的两个头短接在一起(拧到一起也可)这样就只有三个头了,编上1、2、3的号,用500V的摇表分别摇出:(1、2) (2、3) (1、3) 这样三组数据这就是整个电动机的三相间的绝缘电阻了,一般来说如果正常的话三相间的绝缘都应在500V以上或无穷大。另外注意的就是用摇表测量的时候接在摇表上的那两根线与电动机之间保持隔开和悬空状态。测量的值与湿度大小也有差异。
把其中两相的两个头短接在一起并接地,把摇表的L端接入另一相、E端和那两个头同时也接地。这样摇出来的数据就是那一相对地的绝缘,摇那一相另外两相端接在一起接地就行了!
分别把(U1、U2) (V1、V2) (W1、W2)短接在一起(两头拧在一起) 这样就出来U 、V 、W 三个头。如摇U时将V和W短接在一起并接地,摇表的L端接在U头,E端接地。这样摇出来的就是U头这相线圈的对地绝缘电阻,以此类推摇V时将U和W短接并接地,摇W时将U和V短接并接地。这样摇出来就是这个电机三相线圈分别对地的绝缘电阻。