根据万师傅家电配送安装的师傅分享的安装步骤有如下内容:1、确定安装位置后,量空调器尺寸,并按要求开安装孔。如房屋已有空调器的预留孔和托架,应对预留孔检测,加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵死,则应打开两侧面以免吸风受阻。2、固定安装支架:将安装支架固定在预定位置,用水平仪检测并校验水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。取下面板及空气过滤网。3、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并注意此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水顺利排出。4、用水平仪检查空调器是否水平,否则空调器运转中会有异常噪音及振动,影响空调器零件位置偏移。5、再装上空气过滤网和面板并加以固定。检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时确定排水的走向,将水排入恰当位置。6、接地:以安全为重来,安装时应检测供给的电源插座是否有效接地。7、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转。
安装安装怎么步骤
自己安装空调的步骤是怎样的
空调安装的步骤1. 判断安装位置后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔:如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检测,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵塞,则应把两侧面打开以免吸风受阻。2.固定安装支架:将安装支架坚固地固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。3.取下面板及空气过滤网。4.取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来,然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平,并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并注意使空调器向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。5.用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会出现异常噪音及振动,会影响空调器的零部件的相对位置偏移。6.装上空气过滤网和面板并加以固定。7.检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。8.异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出,安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷;有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要注意对所发生的噪音进行处置;排水口必定要能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。9.接地:应以安全为重,安装时应对供给的电源插座进行检测,看是否已做到有效接地。10.试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不需要进行体系的调试,安装时仅需对声音、功效是否正常进行测验,进出风温差一般大于8℃可视为正常,还可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定;如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
安装怎样步骤空调
挂式空调拆装步骤是怎样的
用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;2.再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。3.内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。挂壁式空调:位置:通常称分体空调、不受安装位置的限制,更易与室内装饰的搭配。