悬赏1元已结束
3、引下线敷设方式分为明设和暗设。4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。室外接地线必须为热中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。在三相四线网络中,如接有单相分支线并零线接地时。
最新问题
6 人参与回答
最佳回答
蔡	等1人赞同该回答
用镀锌扁铁焊一个长5--8米,宽2---5米的、80*80方格的网状接地极埋在地坪两米以下,如湿度大可浅一点,环境太干的话可在往周围撒两袋盐配电室门可以开启在卫生间中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。在三相四线网络中,如接有单相分支线并零线接地时。
青
青空·香烟批发网
x
僧僧	等1人赞同该回答
电井内扁铁暗敷还是明敷答:这个属于电井的竖向接地干线,这个还需要与相关的设备就近接地连接,所以是明敷设,有直接墙体敷设,还有桥架内敷设2020-10-29 12:42:4请问铜顶防雷接地怎么和扁铁连接圆顶屋面上要做铜顶,原先屋面结构内预留因屋面无法与柱子内主筋联接,现在采用如下图方案,请各位帮忙看看,行不行?厂房分。
蓝
蓝魔之泪
接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方.(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层).)水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm摘要一种适用于批量快速喷涂接地扁铁的工装,包括方形的平板,平板的下方两边对称装有两个以上垂直于平板所在平面的第一角铁,两个尺寸大小相同的盖板通过连接件活动连接在平板。
青
青空·香烟批发网
x
在接地线引向建筑物内的入口处,一般在建筑物外墙上标以黑色记号(一竖三横的接地符号) 希望我的回答认为从设备外壳接出的接地线(扁铁)应该立即埋入地下,再接入接地体。
倾
倾城·个人站长,xxxxb
H
Hit&R·五年seo技术,喜欢建站、研究排名优化技术,欢迎互撩!