扩展回答

配电箱里插座闸跳闸后合不上闸,我把家里所有的电器撤掉还不行,把总开关关掉后可以合上闸 请问原因谢谢

按照你的描述还有你给出的这个漏保的型号应该进行如下检测: 第一步检测,先把插座闸下口线全部拆下检测闸是否正常 第二步,当检测闸正常没问题的情况下,该怀疑插座线路或者插座面板本身是否有异常了。这个检测可能就麻烦了。 首先插座外观检测,看遍该回路下所有插座是否存在,面板烧灼,变形等异常模样,假如有那么这个面板的嫌疑最大,先从他入手。拆下面板,将线头独立包起绝缘后,合闸看是否可以。假如能合那可能就是他的问题,更换新的就行! 《还有一种漏电保护器,在跳闸后会有一个凸起的按钮,必须把按钮按下复位后,才可以再次合闸,否则无法合闸。我不清楚你家的是否是这种》他比你给出图片的这种除了共同的黄色试验按钮《T》之外,还多一个复位按钮,一般是蓝色!