15kw电机,用多大的电缆线?三相铜芯6-8平方毫米国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流2.5平方毫米(16A~25A)4平方毫
星三角接触器选型问题这两个图中的KM1KM2KM3分别选多大的接触器15KW的电机主要想知道左图中的KM1中流过的电流是30A还是30/1.732=16AKM1=KM2吗电流跟右图中的KM2KM3选型时这两种接法接触器的大小一样吗KM1在正
220V/1.5KW发热管有多大电流用多大接触器熔断器单相的电流=功率/电压,1500/220=6,82A,选用CJX1-09接触器就可以了,熔断器10A的够了.
110KW电机用多大的电缆380V用铜芯3*240电缆
110kw电机电压380v用多大的电缆110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损.
220v,20kw电机用多大线你最好是三相分配平衡三相分配平衡用6平方的就可以了如果不分配平衡就这样用要16平方的线我说的都是铜线
三相3KW电机用多大平方的线合适?一般都用2.5的就可以了
接触器总吸和,按热继才断开1.5kw的冷却电机,用的25A的接触器,2.5-4A的热继,当电机启动后,接触器就一直吸和不断开,按热继才能断开,请问这是什么原因?按照你的说法首先可以确认不是接触器的问题,因为接触器可以正常吸合,也可以正常断开
37KW的电机.星三角启动.应选多大的铜电线?多大的接触器,断路器,热继电器?25平的电线.16平的会不会太小了?是不是也是100A的接触器跟断路器?热继电器70A的?我不太确定.求高手指导、具体说下你们是怎么选的、16平线正好,我干太多了
690V200KW电机的额定工作电流是多少选多大的断路器和接触器(多大电压对应的电流)690V200KW电机的额定工作电流大约是:209A断路器选用:330A、选用耐压1000v以上接触器选用:300A较好、选用耐压1000v以上
132kw电机用多大电缆线?电机132+10kw;请问用多大电缆线?按照铜芯线计算.132+10kw,电流约280A如果线路长度在100米以内,可用95平方铜芯线线损约4.7KW,占3.3%超过200米,线损约9.5K