版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
一、施工流程
熟悉图纸→定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支吊托架安装→桥架安装→保护接地安装→验收
二、施工工艺
1、熟悉图纸,根据机电各专业图纸通过机电综合管线平衡技术得到机电管线综合图,同一方向的桥架分层布置或采用综合支架。由此确定桥架始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。
2、预埋铁件或膨胀螺栓时,预埋铁件的自制加工不小于120mm×80mm×6mm,其锚固圆钢的直径不小于10mm。根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;
3、支、吊、托架安装。支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。
4、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。
5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN) 干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
三、注意要点
1、支架与吊架所用钢材平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。
2、固定支点间距一般不大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
3、支架与吊架安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架与建筑物有相同坡度。
4、当直线段钢制桥架超过30m,铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15m,设置伸缩缝,其连接采用伸缩连接板(伸缩板),伸缩节需要做明显的标志,伸缩板做可靠的接地。电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接用不小于4mm2镀锡编制铜网软线接地线。
建筑电气施工质量通病及正确做法(1)
为什么必须分清“保护接地”与“保护接零”?
变频器烧毁电机的案例你遇到过吗?为什么会烧毁,如何规避?
干货来了-建筑电气施工安装细部做法图文详解大全
二次回路图都懂了吗?3分钟帮你搞清楚!