1KV及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。 1kV以上架空线路,宜选用防腐钢芯铝绞线。 6.2.6配电线路宜采用全塑电缆明敷设。在I类和H类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设方式或 电缆沟敷设方式。 6.2.7腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。 6.2.8密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。 6.2.9重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。 0重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。 6.3特别潮湿环境 1在特别潮湿的环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。 6.3.2电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。 3移动式电动工具和手提式电动工具,	应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。	长期停用的电动工具, 使用前应测绝缘。 6.3 .4行灯电压不应超过12V。 6.3.5潮湿坏境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。 7照明 7.0 .1照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。 7.0.2照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安 装的照明灯具不得低于3m。 安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。 7.0.3现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并 应分开敷设;穿过墙壁时应套绝缘管。 7.0 .4照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂有金属构架上。在脚手架上安装临时 照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。 7.0.5照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。 7.0.6使用行灯应符合下列要求: 7.0.6. 1电压不得起过36V。 7.0.6.2在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。 7.0.6.3行灯应有保护罩。 7.0.6. 4行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。 7.0.6.5行灯的电源线应采用橡套软电缆。 7.0.6.6行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器一、二次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接 地或接零措施。 7.0.7严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。 7.0.8变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方,不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、 配电柜除外)。 7.0.9照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于3 0 0 mm ;聚光灯、碘钨灯 等高热灯具不宜小于5 0 0 mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。 8安全技术管理 8.0 .1供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确 管理机构与专业班组的职责。 8. 0. 2用电单位应建立、健全供用电设施的运行及维护操作规定;	运行及维护人员必须学习这些操作规定, 熟悉本单位的供用电系统。