第五代产品是在第四代产品基础上,增加过流定值整定等功能, 使其保护更完善, 整定配合更方便。 综上所述,在涌流保护选型方面,建议选择最新的第五代涌流控制器, 能够设置的项目应包括: 速断倍数、过流定值、速断延时、过流延时、合闸延时、过流保护投退等。2分界开关内置电流互感器变流比选择由于涌流控制器的电流速断保护整定值以电流互感器的二次额定电流(5 A)为倍数整定,则选择合适的电流互感器变流比要兼顾客户现有负荷、 将来负荷增长及电流保护整定需要。 分界开关内置电流互感器一般提供 3 个变流比抽头,可选择 3 种变流比组合,例如100-200-300/5 配置, 即可根据需要通过抽头选择100/5,200/5,300/5 共 3 种变流比。 根据山东省诸城市电网实践经验, 以客户变压器总容量或者客户用电设备总容量确定分界开关电流互感器变流比是比较合理的方法,具体选择见表 1。