所为短路就是火线和零线粘一块啦,你说是谁先给谁粘一块短路的,错在火线,谁让它有电呢,哈哈哈不论怎样一样的结果火零在粘一起才能叫短路呀。
2,查找短路点方法
先火线查起,从空开下把火线退出串联一个灯泡后在接上合闸送电,然后用感应验电笔,顺着火线往前查找,查到电笔报警声小啦,灯亮度暗的地方即为短路点,如果是明火可用卡表逐的测电流,无电流处即是短路点,查到后修复即可送电。
对于专业电工来说是非常简单的,一般只须一块万用表就可轻松解决。
电力安装一般都是严格按照国家标准要求用线,红色线是火线,蓝色线是零线。现在要判断零线还是火线短路,首先将接入的两根线接入端和用电端的接处脱开,将万用表档调至MΩ档(调至20MΩ)最佳,然后将红表笔与脱开线接触,黑表笔与地线相接,看上面表盘数字显示,量完一根,再用同相的方法量另一根,如果表盘上量红色线时显示0MΩ那说明火线短路,如果量蓝色线时显示0MΩ时,那么就说明零线短路。
如果没有万用表,用摇表也可简单的测出。