我们的纯水生产要求电导率12MΩ.CM,我们曾经遇到期这样的情况.混床出水正常,但经过过滤器后出水就达不到要求,即1μ和0.2μ过滤器和紫外线杀菌到供水口处纯水电导率下降.不知道都有哪些原因造成电导率下降.请大家帮我一下,谢了
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3)
只看楼主我要回复
管道污染、终端滤芯都会造成水质下降。
来自 PC回复举报
赞同0
谢谢你的指点。但是我说的现象不是总出现。有时候有,有时候走走又好了。如果说污染应如何确定是哪一类的污染,是哪部分。
来自 PC回复举报
赞同0
管道二次污染,最可能的是过滤器上累积的杂质超过一定程度后开始脱落
来自 PC回复举报
赞同0