答案:X 敷设充油电缆时应有专人监护被牵引的首端,防止其撞在托馄上而发生渗油。() 答案:V GIS 电缆终端头的结构与开敞式电缆终端的结构基木相同,但结构尺寸比开敞式电缆终端人 得多。 电容器充电后,移去直流电源,把电流表接到电容器的两端,则指针会来回摆动。()答案:X 在3〜10kV的电力系统屮,人多数釆用屮性点不直接接地的运行方式。只有当单相接地电流 大于30A 时,才采用中性点经消弧线圈接地方式运行。() 答案:』 电力系统中高次谐波冇什么危害? 答案:电力系统中出现的高次谐波,不仅对于各种电器设备会引起电的与热的各种危害,而 使用接插件的电缆分支箱主要技术参数有哪些?答案:(1)额定电压;(1 (10)潮湿试验。(0.5 写出粘性纸电缆、充气电缆、充汕电缆、交联聚乙烯电缆在直流频电压作川卜-采取川的电场强度。 答案:粘性油纸电缆:直流场强为26〜25kV/mm;交流场强为4kV/mm; (1.5 充气电缆:直流场强为30〜45kV/mm;交流场强为2〜4kV/mm; (1.5 交流场强为10〜15kV/mm;(1.5 交联聚乙烯电缆:直流场强为20kV/mm;交流场强为4kV/mm(1.5 试解释边缘应或尖端效应?答案:导体表面的电场强度与其表面电荷密度成正比。(2 分)在导体边缘或尖端由于曲率 半径最小, 表面电荷密度最人,电场强度高,容易发生局部放电,这种现象称为边缘效应或 尖端效应。(4 330kV铅包充油电缆例行试验项忖冇哪些?答案:(1)导线直流电阻;(1 为防止电缆火灾,可采取哪些安全措施?答案:(1)实施阻燃防护或阻止延燃。