《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸 《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。 《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表: 表3 管径(有保温层按保温层的外径计算) 介质名称标识 流向箭头色环宽度 外径59mm以下 150mm宽,绕管道一周 50mm宽,绕管道一周 外径60-159mm 150mm宽,绕管道一周 150mm宽,绕管道一周 外径160mm-250mm 150mm-300mm宽,绕管道一周 150mm宽,绕管道一周 外径250mm-500 mm 300mm-600mm宽,绕管道一周 150mm宽,绕管道一周 外径500mm以上 600mm-1200mm宽,绕管道一周 150mm宽,绕管道一周 管道色环中的字母、数字、箭头最小外形尺寸,应以能清楚观察识别的原则来确定 5.2《ANSI AB1-2007》对应的管道色环尺寸 新管道可以按照《ANSI AB1-2007》标准制作管道色环,老管道或表面有污垢的管道不建议使用这种方案,因为介质名称标识是直接粘贴在管道表面的,如果管道表面不光滑或者不清洁是粘贴不牢的,所以建议还是采用《GB7231-2003》的绕管道一周自粘方法制作,而且在中国的企业原则上还是执行中国的标准。 《ANSI AB1-2007》对应的管道色环尺寸如下表: 表4 管径(有保温层按保温层的外径计算) 介质名称标识 流向箭头色环宽度 外径59mm以下 40mm×200mm 30mm 外径60-159mm 60mm×300mm 50mm 外径160mm-250mm 100mm×600mm 100mm 外径250mm-500 mm 150mm×800mm 100mm 外径500mm-700 mm 300mm×900mm 120 mm 外径700mm以上 400mm×1200mm 150 mm管道内的物质,凡属于GB13690