要清楚它跳闸是什么原因,首先我们来了解它的原理: 漏电保护开关的动作原理是: 在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一 个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢 量和为零, 就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形 成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 漏电将火线\零线同时穿过一个 O 型磁环作为初级,次级用 N 匝输出去推动一 个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进 等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地 电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定 的差值就推动电磁机构脱开主回路.