罗克韦尔自动化　CENTERLINE　2500　电机控制中心　14　2500-SR002B-ZH-P　7.　将门锁旋转　¼　圈,可以锁定或打开门锁。门锁上箭头的头部应指向锁定位置。　8.　应为单元门提供可选的耐弧门锁。将门锁旋转　¼　圈,可以锁定或打开耐弧门锁。　K.　控制电源　1.　单元的控制电源应为以下一种规格:110　V　AC;115　V　AC;120　V　AC;220　V　AC;　24　V　DC　接线采用最小规格为　1.5　mm2　的导线。　L.　电源线　1.　电源线应采用铜线,额定工作温度为　90　°C　(194　°F),最小规格为　6　mm2　。　M.　通信网络　1.　每个　MCC　单元都应具备网络通信能力,以检索各单元数据和/或提供单元控制功　能。这包括　DOL、DOLR、FCB、SoftStart、VFD　和进线单元。　2.　MCC　内的每个单元都可不用借助工具直接抽出,包括通信网络连接。　3.　每个　MCC　都能使用客户首选的　EtherNet/IP、DeviceNet　或ControlNet　网络协议　进行通信。　4.　网络电缆应与母排室和动力电缆分开敷设。　5.　选择工业以太网配置时,应在　MCC　柜体中提供并安装管理型交换机。　6.　装运之前,应由　MCC　制造商预先配置每个　MCC　组的网络和节点分配并进行测试。　7.　装运　MCC　之前,应向客户提供所有网络配置数据。　8.　网络电缆敷设　a)　应使用厚实的外皮材料对网络通信电缆进行保护,以确保绝缘强度。不应要求　使用特殊的隔离、栅栏或内部导线管。　i.　用于干线的　DeviceNet　电缆应采用额定值为　8A　的1类扁平电缆。　ii.　用于将支线连接至　DeviceNet单元的　DeviceNet　电缆应采用额定值为　8　A　的1类圆形电缆。　iii.　在每个柜体中使用　600V　以太网电缆　(标配电缆槽)　和管理型交换机,从而　为MCC　的每个单元植入　EtherNet/IP　通信能力。　[项目编号]　[项目名称]　[日期]　[项目地点]　CENTERLINE　2500　电机控制中心　罗克韦尔自动化　2500-SR002B-ZH-P　15　9.　网络电缆布局　a)　网络电缆应通过控制与网络走线槽以及顶部的水平走线槽进行敷设。　b)　对于　EtherNet/IP　网络,具有网络连接的每个