对于导线截面积与载流量的计算,要注意以下一点:
一般情况下,作为铜导线载流量导线的安全载流量来说,它是根据所允许的线芯冷却条件、敷设条件和最高温度这些因素来确定的;一般情况下铜导线的安全载流量是5~8A/mm2,而铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
很多人,对于对高压电缆载流量会提出以下两种与之相关的质疑:
1、同样截面的电缆,高压电缆和普通电缆载流量是不是一样的呢?
对于这个问题,就要考虑到高压电缆组成材质的一些特殊的性能了:
高压电缆由于其绝缘等级较高,外部的胶片较厚,散热性与低压电缆相比,差一些。所以同样截面积的高压电缆载流量与普通电缆相比,是略微小一点的。
2、为什么高压侧进变压器的电缆只要YJV—8.7/10 3×95 ,然而经过变压器变压之后,有的低压侧出线变成了YJV22—4×180+1×95,低压侧的电缆截面积与高压侧的相比,反而大一些呢?
这个从理论上来讲,变压器的输入功率与输出功率是相等的。学过物理的都知道功率的计算公式P=UI,由于高压侧电压要高,所以通过电流自然小一点,低压侧电压低,所以通过电流自然大一些。要是设计合理的话,如果高压侧用的是95的电缆,低压侧用的是4X180的电缆!根据公式可以看出两侧的电流比大概是1:9,电压比是9:1!低压是400伏,高压则是3600伏,容量大概是1兆千伏安左右。更多关于10kv高压电缆载流量知识请关注电百科,盗载必究。