1、按杆塔的用途来分类:
2、按杆塔外形和导线布置型式来分类:
3、按杆塔材料和结构来分类:
G-钢筋混凝土电杆
T-自立式铁塔
X-拉线式铁塔
然后按照杆塔的荷重不同来分级,按照横担对地面的高度来定呼称高。
举个栗子:220NBT1-33就是:220kV自立式耐张猫头型铁塔,第一级呼称高33米。
那么什么样型式的杆塔用在什么地方呢?
一、选择原则
1、应充分了解拟建输电线路的情况。包括导线和地线的规格、气象条件、导线和地线的安全系数、铁塔的设计档距、地形条件、线路所经过的地质概括、运输条件、加工和施工提交、运行维护条件、才来的来源和价格。
2、掌握杆塔的优缺点。最常比较的首先是直线形杆塔和耐张型杆塔的区别。
1)直线型杆塔,又称中间杆塔,主要用于线路直线段上,以悬垂绝缘子串或棒式绝缘子支持导线。正常运行情况下,直线型杆塔仅承受导线、地线、绝缘子和金具等垂直荷载以及横向水平风荷载,不承受顺线路方向张力。只有在因某种原因发生断线时,纵向产生不平衡拉力,绝缘子串偏斜,直线型杆塔才承受不平衡张力。下图是正常情况下和断线时杆塔的变化:
2)需要承受更大的顺线路方向的拉力时,会采用耐张型杆塔。耐张型杆塔主要用于线路直线或5度以内线路转角处,以耐张式绝缘子串支持导线;在线路较长的直线段上,可以加强线路纵向强度,限制线路事故范围。如上图所示两端杆塔就是耐张型杆塔。
3、考虑不同用途。除了正常的悬吊线路的杆塔以外,有这么四种杆塔需要特别选定塔型:
1)换位杆塔。根据规定,在中性点直接接地(注1)的电力网中,长度超过100km的输电线路均应换位,换位循环长度不宜大于200km。前面说过,换位是为了平衡不对称电流(注2)。下图中明显可以看出线路换位的情况。
2)转角杆塔。用于改变线路方向时,需设立转角杆塔。在特殊情况下,直线型杆塔和耐张型杆塔可设计成5度以下的小转角,超过5度以下必须按转角杆塔设计。
3)终端杆塔。设置在靠近发电厂或变电站的第一座杆塔,用来承受杆塔一侧的水平拉力。它必须是耐张型杆塔。
4)跨越杆塔。当线路跨越江河、山谷、铁路、公路、通信线路及其它输电线路时所采用的杆塔,档距一般在1000m以上,高度一般在100m以上。下图是皖电东送跨越长江的画面。
4、杆塔