1、接线图
2、判断步骤和方法
(1)测量u12、u32、u13的电压值,正常情况下,为100v左右(如果出现一组线电压在173v左右,则说明一组电压极性反接);测量i1、i2的电流值,根据负荷情况判定二次电流的大小。
(2)测量u12/i1,u32/i2,u12/u32的相位角。u12超前于u32的角度为300°则为正相序;u12超前于u32的角度为60°,则为逆相序。
(3)可用相序表测量电压相序,以验证最终分析判定的结果是否和测量结果一致。
(4)绘制向量图,根据相位角判定错误接线类型
(5)计算更正系数和退补电量
(6)更正接线
例1:某三相三线用户,现场测量u12=102.6v,u13=103.8v,
u23=103.2v,电流1.3a,www.diangon.com负载为感性小于30°,u12u32夹角302°,u12i1夹角168°,u32i2夹角284°,分析错误接线方式,错误接线期间抄见电量为-10000kwh,计算更正系数和退补电量,并改正接线。
解:
1、判断电压相序
由于u12u32夹角302°,因此接入电能表的电压为正相序。
2、绘制向量图:
由于是正相序,因此按照u1-u2-u3顺序绘制,然后在向量图确定u12,u32的位置。根据u12/i1,u32/i2的夹角在向量图上绘制i1/i2,然后根据负载相位角,判定i1和i2接入的电流相别。
如下图:
因此接入电能表的第一元件电压为uca,电流为ia;第二元件电压为uba,电流接入-ic。
更正系数kg计算:
退补电量w=w(kg-1)=-50000(-2.24-1)=162000kwh
如果w大于0,则客户应向供电部门补电量,
如果w小于0,供电部门应向客户退电量。
本题由于162000kwh大于0,因此是少计量了,客户应向供电部门退电量。
注:抄见电量为负值,说明电能表反转,因为最终的功率表达式p'是负功率,因此电能表反转,只是针对机械电能表,多功能电能表将计入另外一个方向的电量。
例2:某三相三线用户,现场测量u12=101.6v,u13=101.8v,
u23=101.2v,i1=1.3a,i2=1.32a,负载为感性小于45°,u12u32夹