打开 WINCC 工程在 Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI ,右键单击 MPI ,在下拉菜单中,点击 New Driver Connection ,如图 1.7 所示,在弹出的 Connection properties 对话框中点击 Properties 按钮,弹出 Connection Parameter-MPI 属性对话框,如图 1.8 所示: 图 1.7 图 1.8 图 1.9 重要的参数如下所示: Station Address : MPI 端口地址 Rack Number : CPU 所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入 0 Slot Number : CPU 所处的槽号 注意:如果您是 S7-300 的 PLC ,那么该参数为 2 ,如果是 S7-400 的 PLC ,那么要根据 STEP7 项目中的 Hardware 软件查看 PLC 插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为 2 、 3 、 4 (主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。 6 .连接测试与通讯诊断 通过 WINCC 工具中的通道诊断程序 WinCC Channel Diagnosis 即可测试通讯是否建立。注意:此时 PLC 必须处于运行状态,老版本的 PLC 必须处于 RUN-P 或者 RUN 状态, WINCC 必须激活运行,根据图 1.9 所示的位置,进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立。如图 1.10 所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立。 图 1.10 图 1.11 至此 WINCC 使用 CP5611 通讯卡通过 MPI 连接 PLC 的过程完毕。 二. WINCC 使用 CP5611 通讯卡通过 PROFIBUS 连接 PLC 前提条件 I) 通过 CP5611 实现 PLC 系统与 WINCC6.0 通讯的前提条件是在安装有 WINCC 的计算机上安装 CP5611 通讯板卡 . II) 将所要连接的 PLC 的端口设置为 PROFIBUS 通讯协议,对于 MPI/DP 类型的端口尤其重要。 1 . STEP 7 硬件组态 使用 STEP 7 软件组态 PLC 的硬件信息,将相应的板卡在 Hardware 进行硬件组态,选择你将要连接 WINCC 的对应端口,如果