选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
分享
精彩问答
11KW电机不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,接触器在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你的空开选择小了些,在启动过程因为电压,负载等原因的影响下,可能躲不过22*7的启动电流,造成启动失败,热继电器大了没意义,小了会频繁动作也容易损坏。当然如果是轻载,你的热继电器可以选择小些。
你选的断路器、接触器过小,电机在直接启动过程中会因电流大造成启动失败,而热继电器又选得过大,起不到对电机的保护作用。建议选择断路器在50A左右,接触器在40A左右,而热继电器可选用20-32A,如JR36-20 20-32A,希望能给你帮助。
您可能感兴趣的主题
一个交流接触器,一个热继电器,加一个电接点智能压力表怎么接线压力表是智能的,不需要中间继电器的那种,还有,
断路器不也有过负荷保护吗?热继电器也有过负荷保护,功能上不是重了吗? 加热继电器是用来做过载保护的。 电
我测的是相电流,不是线电流,那热继电器一般整定为线电流的多少倍了? 热继电器整定电流设定 热继电
JR36系列热继电器 95 96 是长闭 97 98 有什么用 热继电器的常闭接点(95、96)多是应用
热继电器的英文名称 thermorelay 参见有道词典:http://dict.youdao.com
一台长期工作的三相交流异步电动机额定功率是13KW额定电压是380V额定电流是25.电动机需要选择怎样型号
为了让热继电器正常工作需要什么条件 对于热继电器的使用条件,没有什么特殊的要求。可以注意以下几点: 一般
3KW电机配多大的热继电器,电机电流多大?有没有计算公式的啊? 谢谢 3kw国标电机Z小电流6.3A 一
既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?而装有热继电器是否可以不装熔断器?两者的作用有什么不同
马达是7.5KW的选用了16~24A的热继电器,分别是16、18、20、22、24A,请问应该怎样调节?如
最新主题
分享到X您尚未登录
会员登录
账号:
密码:
扫码登录手机号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
手机号:
验证码:获取验证码
扫码登录账号密码登录
X您尚未登录
扫码登录
手机号登录账号密码登录
仪器网(www.yiqi.com)--仪器拼音域名网址,简单,易懂,好记,可信; 符合仪器用户的记忆和使用习惯,是仪器选型采购的专业平台。
销售电话: 400 822 6768企业销售咨询: 021-68559399021-68551566VIP会员售后QQ: 83550177VIP会员销售QQ: 65884322
网站售后: 021-50353779综合业务QQ: 11694366免费企业会员售后QQ: 932545765展会合作QQ: 784540580仪器求购QQ: 61224355
若仪器网内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi