、风管吊杆间距表圆形风管直径或矩形风管大边长的尺寸 水平风管间距 垂直风管间距 400mm 4m 4m 1000mm 3m 5m1000mm 2m 2m 、为了确保法兰连接的严密性垫料不得漏于风管内侧或外侧 螺栓穿行方向应求一致 紧固时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度 再整体吊装 或将风管放在施工台上逐节连接。安装防火阀或消声器时 各大边如超过300mm时 应单设吊架。 、风口安装位置、防火阀检修口等处不得设置吊杆为了便于操作和检修 风口安装位置正确 外露部分平整美观排列整齐一致。 3、风机安装 风机就位前按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土、杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。 整体安装的风机搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承盖的吊环上。