第10 章:电气装 置;第10.2.2 条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、 保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于 4Ω 。第10.2.3 条:液化受有气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻 不应大于 10Ω 。第10.3.1 条:地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管 道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应 大于 30Ω 。10.3.4 条:防静电装置的接地电阻应小于 100Ω 。 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 依据 GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2 条:防雷接地装置的冲 击接地电阻应小于 10Ω 。第6.10.3 条:静电接地体的接地电阻应小于 100Ω 。 第7.2