由地至顶。这种玄关是为了阻拦视线而设的。这种设计的注意事项是: 1、你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设

室外消火栓安装高度

如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m

某影剧院观众厅面积1000平方米 ,设有室内消火栓,最少配多大的灭火器,多少具,最好有能说明规范依据

根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005,第7.3.3条,歌舞娱乐放映游艺场所...最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3KS/U
Q=1.3X0.9X1000/50=23.4=24A
严重危险级每具取3A以上
按磷酸铵盐干粉灭火器,灭火剂充装量为5Kg灭火级别是3A,即MF/ABC5
24/3=8具

店面有个消火栓该怎么装饰

看位置
如果在结构柱上,可以包起来,做成暗门拉开的。
在墙上,建议别整了。。。

室内消火栓布置

【配电房旁边能否装消火栓】 不能取消。以免必要时没的急救。 【室内消火栓该怎么布置才合理】 室内消火栓是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设施,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,不论单层、多层或高层建筑,均应保证相邻消火栓的充实水柱同时到达室内的任何部位,(高度小于24m且体积小于5000m³的坪台可采用一只水枪的充实水柱到达室内任何部位)。 高层工业建筑、高架仓库、甲乙类厂房和高层民用建筑室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层建筑包括高层民用建筑的裙房,室内消火栓的间距不应超过50m。 消防电梯前室应设消火栓,但不计入消火栓的数量内。冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间。 室内消火栓给水管道的设置、室内消火栓栓口压力及室内消火栓的安装要求应按《建规》、《高规》的有关

室内消火栓的间距怎么确定

关于室内消火栓的布置,民用建筑常用的规范规定如下: 《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m; 条文介绍:5 消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9 室内消火栓

室内消火栓的口径一般是多少

室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓

室内消火栓的位置能改吗

绝对不能私自改动,房屋在投入使用前必须要通过消防验收,所有的消防设施都有备案。如果必须要改动,那得联系当初做评估和验收的单位,多花点钱,事情能解决的

室内消火栓双双箱入箱支管的规范

1.设置双栓是有规定的。 《建筑设计防火规范》规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。 你们所住的楼是宿舍楼还是住宅楼,如果是宿舍楼是不许设双栓,应设单栓。 2.双栓接法有几种,见04S202图集。一类是从总立管上接出一根DN80横管,再在DN80管上接出两根DN65入箱接消火栓,还有一种一根DN80从总立管上接出后入箱接双栓头。 3.消火栓管径是在消防流量一定时通过控制流速(不大于2.5m/s)来确定的。 你看一下你建筑室内消防流量是多少,查水力计算表,看其流速是否超过2.5m/s。

室内消火栓稳压设备

试着回答你的我问题:室内消火栓稳压设备的名称:XQB2-0.3DL-III;消防栓稳压设备的名称如果是国产泵大概是汉语拼音的缩写字头,这个最准确的答案是要问生产厂家的含义。消防稳压罐:SQL800-0.6 ;前面是厂家对这个稳压罐系列的缩写命名,0.6应该是罐体容积,具体单位要问厂家。消防稳压泵:SLS50-160 Q=5.0L/S H=30m N=3Kw;前面是厂家对稳压泵的缩写命名 Q是流量是5.0立方/秒,H是扬程为30米,也就是说这个泵能把水打到30米高,N是功率为3千瓦。 室内消火栓稳压设备:
1、室内消火栓稳压装置属于液体变容式机械,主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。
2、室内消火栓稳压装置包括接在缸体上的输出直管,设置在输出直管内的凸环,输出直管的一

装饰时,建筑内消火栓怎么办

不能改动!!而且放在明处,不能用东西装饰。 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别;建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;距室外消火栓2米范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。按照您所表述的应该是室内消火栓,因您所指的固定设施范畴表述不清楚,一般情况下,按照您给消火栓前留1.5m的空间是可以正常操作使用消火栓的,但还是应具体问题具体分析,根据消火栓周围的平面、立面布置整体考虑,大前提还是必须确保消火栓位置明显且易于操作。

消火栓可以安装装饰柱内吗

消火栓箱可以暗装的,消火栓箱装饰门有明显标志就可以。配合装饰的消防箱一般都这么处理。开一个门方便立管检修,考虑的也周全。

一平方米的房子是多大的房子

最小为70平米的房子就能隔出三室一厅的房屋来,原来早期80年代到90年代那时的单位自建房屋中,就已经有很多70平米的小三房一厅存在了,只是特别的小,尤其是每一间房都只能摆放一张一米五以下的床后就没有多大的空间,还有厨房、卫生间都特别的小,客厅也没有现在的房屋客厅大,所以那时在客厅摆个21寸的彩电都是显得特别的大。目前到二十一世纪后,居住者对房屋本身的要求有各种各样的形式,需求的功能也越来越多,因此现在想隔套三室一厅的房屋最好也要有90平米以上才够用的。

住宅楼厨房有规定需设置地漏吗

找个根据自己情况来定的。一般房屋里边需要四个地漏,厨房一个,阳台一个,卫生间一个,沐浴区一个。厨房和卫生间必须使用防臭地漏,建议使用松花地漏,防臭效果挺好的。沐浴区使用排水量大的地漏,阳台使用普通地漏就可以。

跪求瓷砖厂所需设备

二手不好,机器老是坏

填充墙需设置腰梁的要求是什么

图纸设计没有明确规定,不用设置腰梁和窗台梁; 没有强制性条文; 层高超过4米,在砌墙时中间设置一道圈梁。

设置屋顶消火栓的目的是什么

试验和检查用。(设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋面顶上设置试验和检查用的消火栓。高层建筑的屋顶应设有一个装有压力显示装置的检查用消火栓。)
设置屋顶消火栓的目的有二:一是可以扑灭屋顶电梯机房或者通风设施的火灾,二是作为检测楼内消火栓水压效果的试压试射消火栓使用。
这样的设置是为了能够居高临下尽快控制火势扑灭火灾。