一、10kv变压器的额定运行方式
1、变压器电压变化的允许范围
当电压低于变压器的额定电压时,对变压器没有大的影响,只要降低变压器的出力;
当电压高于变压器的额定电压时,变压器铁芯损耗和无功损失增加,并且对变压器绝缘产生一定的影响。
电压偏差±5%范围。变压器一次电压在额定值的±5%内,二次侧就可以带额定出力运行。
2、10kv变压器的发热和冷却
绕组和铁芯中的电能损耗全部转化为热量,使变压器的各部分温度升高,各部分的温度升高并不均匀。
散热过程:热量从绕组和铁芯传到变压器油中,热油的热量经散热器传到周围空气中。
散热过程的特点:铁芯、高压绕组、低压绕组产生的热量全部传给油;在整个发热散热过程中,各部分温差较大,绕组的温度*高;大容量变压器损耗大、发热量大,需要采用强迫油循环风冷或强迫油循环水冷,更大容量的采用导向冷却,在高低压绕组内部设置一定的油路,可大大提高散热效率。
10KV变压器是多少千瓦2113。
高压侧5261或低压侧的额定电流不同4102,变1653压器的容量也不同。
10KV的变压器有100KVA的、有200KVA、有300KVA等多种型号的。
变压器容量一般不说是多少千瓦,用KVA表示。
VA=W,KVA=KW,其实意思基本相同,只是说法不同。
一般情况下,高压相同,体积越大的变压器,容量越大。
(1)变压器宽面推进时,低压侧应向外。变压器窄面推进时,储油柜侧向外,便于带电巡视检查。
(2)室内变压器外壳,距门不应小于1.Om,距墙不应小于0.8rno
(3) 35kV及以上的变压器,距门应不小于2m,距墙应不小于1.5mo
(4)变压器室设有操作用的开关时,在操作方向上应留有1.2m以上的操作宽度。
(5)变压器采用地面下通风时,室内地面高度一般比室外地面高出1.1mo
(6)变压器室不能开窗户,通风口应采用百叶窗罩铁丝纱,变压器室应用铁门,采用木质门应包铁皮,变压器巡视小门应开在变压器室的门上或侧面的墙上。