工业推拉门的设计方法 摘要:工业推拉门是一种沿着上下轨道水平移动的大门,可设计成 单扇、双扇或多扇。本文主要介绍工业推拉门的结构形式、受力分析 及运动方式。推拉门可设计成上承重或下承重两种形式 ,根据洞口的 实际情况确定。门体自身的重量由上下轨道来承载 ,风荷载由门体、 导轮及上下轨道来承载,所以强度的计算是工业推拉门设计的关键。 关键词:工业推拉门 上下轨道 水平移动 门体 风荷载 本文介绍的工业推拉门是主要适用于厂房、 仓库等场合的中小型 推拉门。推拉门由于不占用厂房内部空间,具有结构简单、运行平稳、 安全可靠等优点,是目前应用较广泛的工业门之一。 1 工业推拉门结构 本文介绍的工业推拉门为下承重方式的推拉门 ,主要由四部分组 成:上导向系统、门体系统、下承重系统、密封系统(见图 1 推拉门结 构图)。 1.1 上导向系统 上导向系统由上轨道和上导轮组成。 设计上轨道时应考虑门体的 大小以及当地的风压情况,上轨道应具有一定的强度来承受作用在门 体上的风荷载,通常采用方管或槽钢等型材焊接在洞口悬挑梁上,型材 抗弯强度高,能承受较大的风荷载。 上导轮固定在门体顶横梁上,在上轨道内作水平运动。上导轮应 运转灵活,保证推拉门在行进的过程中畅通无阻。建议在上导轮内部 镶嵌密封轴承,防止灰尘进入影响上导轮转动,同时可延长上导轮的使 用寿命。上导轮除起到导向的作用外,还承受门扇传递过来的风荷载。 1.2 门体系统 1.2.1 门体骨架设计 门体骨架的设计是工业推拉门设计的重点 ,风荷载直接作用在门 体上,骨架的强度则决定了门体的变形情况,所以要对骨架的强度进行 受力分析。按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 的规定,考虑风 荷载的体型系数、风压高度变化系数、阵风系数 ,同时要考虑局部风 压体形系数的影响,利用有限元建模对门体骨架进行受力分析,保证门 体强度、钢度和稳定性。门体骨架在最大风压作用下的挠度要求 ≤L/400(L 为门体高度)。 门体骨架的材料通常采用碳素结构钢 ,根据门体的大小、受力分 析情况,同时考虑外饰板的铺设方式,采用合适的型钢材料焊接而成。 当门体面积较大时,为了运输方便,门体骨架也可设计成螺栓连接的形 式,设计的要点是螺接方便、可靠,保证螺接处强度要求。 1.2.2 门体外饰板设计 工业推拉门的应用环境一般要求保温性能良好 p 下轨道采用轻 轨铺设,上下轨道的中心线处于平行状态,这样可保证门体平稳运行。 下承重轮在轻轨上滚动,带动门体一起运行,下承重轮应转动灵活。 1.4 密封系统 门体与门框之间、门体与门体之间均应有良好的密封。密封材料 宜采用优质橡胶和优质尼龙毛刷密封。侧密封宜采用到位密封 ,即只 有当门体到位时,密封系统才与另一门体或墙体相搭接,避免全过程重 合接触门体,从而防止划伤门体外饰板。 2 电器部分 2.1 驱动系统 驱动方式可采用电机直接带动链轮 ,再由链轮、链条带动下承重 轮转动,从而实现门体的运行。驱动机构应设计有专业离合器,当停电 或电器部分故障时,采用手动方式开关大门。 驱动系统安装在门体骨架内,在相应位置应设有检修口,检修口应 密封良好且便于拆卸维修。 2.2 控制系统 2.2.1 控制系统功能 控制系统应能实现以下功能:(1)双集电器供电方式。采用双集电 器供电,增加了系统的可靠性。大大降低了由于集电器接触不良造成 的拉弧、缺相、接触不可靠等故障现象。 (2)互锁。当大门中设有人 员疏散小门时,小门与大门互锁。即当疏散小门开启时,大门将自行锁 闭(大门不能移动)。(3)设置过位安全保护功能。 2.2.2 控制方式 门体操作盒上安装有三个操作按钮。 三个按钮分别是“开门”、 “关门”和“急停”。当操作者按下对应的移动按钮时,门体将执行相应的移 动动作。对应的按钮释放后,门体自动缓慢停止。 3 结语 工业推拉门的尺寸规格可根据洞口的尺寸及当地的基本风压进 行设计,关键是门体骨架的受力分析,设计时应根据实际情况设计出合 理、安全且美观的工业大门。 参考文献 [1] [2] [3] 建筑结构荷载.GB50009-2001[S]. 钢结构设计规范.GBJ50017-2003[S]. 建筑设计防火规范.GBJ16-87[S].