反馈24V故障24V输入电压不正常,要求直流 21-28V
24V低于21V(检查线路压降、线路电流,U=I * R)
反馈10K电阻接触不良或者未接(检查电阻)
反馈端窜高电压(断开反馈端进行检查,查线,注意交流高压窜入)
设备损坏(更换设备)
输出故障1. 检查常开输出端子电压,要求在直流13V-48V之间
2. 检查启动后负载是否还处在动作状态,如:风阀类设备
3. 设备损坏(更换设备)
联动模块无动作检查联动模式:手动、自动模式(检查是否处于自动状态)
检查编程是否有误(单点手动启动试验,检查设备能否动作)
检查模块是否处于故障状态(故障查询菜单,先排查故障)
检查模块是否登录(登录结果中进行查询)
设备损坏(更换设备)