一、框架式玻璃幕墙的层间防火设计:
当建筑主体结构有窗槛墙时,玻璃幕墙的水平防烟带应设在窗槛墙上端与幕墙结构之间。
当建筑主体结构没有窗槛墙时,玻璃幕墙的水平防烟带应设在结构梁上端与幕墙结构之间。并在楼板外沿设置耐火极限不低于1小时、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。
以上两种形式都是将水平防烟带设置在与幕墙相邻的主体结构上端。当一层建筑着火时必然导致同层的幕墙玻璃全部破坏。考虑卷焰效应相邻上一玻璃也将损坏,将水平防烟带设置在结构上端才能保证有害气体不会在短时间内窜入上一层建筑。
如果将水平防烟带设置在主体结构的下端如图三所示,在建筑遇火时由于A、B两块玻璃会在短时间内破坏。有害气体将通过幕墙与主体结构间的缝隙C窜入上一层建筑。这样的设计虽然表面上满足了幕墙防火规定却达不到建筑防火要求。
对于没有窗槛墙的建筑主体结构,在楼板外沿设置耐火极限不低于1小时、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙,是出于卷焰效应的考虑。由于普通建筑层间结构约为0.6m小于一般民用建筑遇火的卷焰半径(1.2m)。增加0.8m的不燃烧实体裙墙后这一距离约为1.4m,大于卷焰半径。如果不设置0.8m的不燃烧实体裙墙,。在建筑遇火时A、B两块玻璃会在短时间内破坏。有害气体将从B玻璃的破损处窜入上一层建筑。
二、单元式玻璃幕墙的层间防火设计:
由于单元式玻璃幕墙的安装要求,采用单元式玻璃幕墙的建筑主体结构一般没有窗槛墙。层间防火宜采用图二方式。
三、点式玻璃幕墙与层间防火:
点式幕墙的玻璃多采用钢化白玻,玻璃透光率较高;而其支撑杆件较为复杂。不易设置水平防烟带,即便设置了水平防烟带也会对幕墙的外视效果产生极大的破坏。因此不建议使用跨越防火分区的点式玻璃幕墙。