由于分界开关的额定电流一般为 630 A, 电流互感器最大变流比选择 600/5,即按客户用电变压器总容量不超过 8 000 kVA 选配。 当客户的用电总容量超过8 000 kVA 时,一般采用专线供电方式,不再采用客户分界开关的 10 kV 公用线路供电方式。3涌流保护定值设置和整定计算由于第五代控制器保护定值设置实现方法依然采用拨码开关方式,一般为 10—20 位拨码。速断倍数、过流定值、速断延时、过流延时、合闸延时、过流保护投退等根据调整精度和范围要求不同采用 2 位、4 位或者 5位拨码开关实现每一项功能。 例如速断倍数设置采用2 位拨码, 每位拨码有 0,1 两个位置, 可实现 4 种组合,分别可代表 2,3,4,8 等整定倍数;再如过电流延时设置, 采用 4 位拨码, 可获得 16 种组合, 实现从 40ms—5 s 的延时整定选择。