一、工程概况
交口县入城天然气管网工程于2011年11月25日开工建设,至今,历经5个月的建设期,目前基本具备通气条件,定于近期投产试运营。
为确保项目投产的顺利,需在近期组织施工单位、设备供货商、监理单位、设计代表和政府监督等组成的投产前联合验收组对场站、线路进行拉网式检查。此次检查分为工艺、设备、电气仪表、自控系统、建筑工程和公用工程、安全等6个组,对整个线路的所有专业工程进行系统检查。
二、交工验收
1、目的:检查建设工程项目的完整性,设备功能的有效性。查找隐患,及时整改,以保证安全投产。
2、依据:工程施工及验收标准、规范。主要是:
《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006
《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》 GB50540-2009
《油气输送管道穿越工程设计规范》 GB50423-2007
《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》 SYJ 4006-90
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-92
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-96
《自动化仪表工程施工及验收规范》 Q/SY XQ19
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GB 50093-2002
《建设工程文件归档整理规范》 GB/T 50238-2001
其他相关标准规范
3、方法:徒步踏勘、现场观察、手动检验、电动调试。
4、验收组织:
三、成立验收工作组和任务分工
1、工程质量验收组:
组长:×××
副组长:×××五个,每个验收组一个组长
成员:各参建单位 监理单位 设计单位 锅检单位
供货单位 项目分部 市场项目部 安全物资部
运行单位 交口项目分部
各参建单位:江苏天力建设有限公司、太原理工博视无损检测有限公司(检测单位)和钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所(阴保单位)若干
①线路组:组长:×××
成员:各参建单位 监理单位 设计单位 锅检单位
供货单位 运行单位 项目分部 市场项目部 安全物资部
②场站土建、装修组
组长:×××
成员:各参建单位 监理单位 设计单位 锅检单位 供货单位 运行单位 项目分部 市场项目部 安全物资部
③工艺、设备组
组长:×××
成员:各参建单位 监理单位 设计单位 锅检单位 供货单位 运行单位 项目分部 市场项目部 安全物资部
④电气、仪表、自控组
组长:×××
成员:各参建单位 监理单位 设计单位 锅检单位 供货单位 运行单位 项目分部 市场项目部 安全物资部
任务:对整个工程全线进行检查,不留死角,对发现的问题进行分类汇总,责任落实到单位、到人,限期责令相关单位整改,确保项目投运前整个工程达到国家相关规范的要求。
⑤工程资料验收组:
组长:×××
成员:×××、××× 各参建单位 监理单位 设计单位
2、验收内容:
交口县入城天然气管网工程及配套的输气场站、建筑工程、工艺管道和设备安装工程、电气安装、仪表安装工程、阴极保护工程。
a)线路全长12km;
b)场站2座;
验收内容具体情况如下:
2.1管道线路工程部分:
输气管道线路工程:
2.1.1管线位置和走向是否符合设计图纸的要求(改线段没有图纸)。
2.1.2线路保护构筑物等设施如灰土挡土墙(陡坎挡土墙、灰土截水墙)型式、尺寸符合设计要求,截水墙坡面圆滑,密实度是否满足要求。包括因设计变更而增加的水工保护构筑物的数量,经过完工近一年提出是否需要进行修补;
2.1.3标志桩、转角桩、里程桩等埋设位置、数量、方向进行目视、量侧检查是否符合设计要求,如有丢失对数量进行统计;
2.1.4阴极保护测试桩安装的数量和位置是否符合设计要求,经过完工一年后检查测试桩是否有损坏,并对数量进行统计;
2.1.5阀门安装、管件安装数量、位置、方向与设计图纸或施工联络单或工程变更单进行核对,手动操作其灵活与否,指示盘的指示是否正确无误,是否存在漏气现象,是否符合相关规范的要求;
2.1.6施工结束后施工承包商地貌恢复情况,检查地貌恢复合格证是否齐全完整。
2.1.7 穿越工程;铁路、公路、河流等单出图穿越工程施工验收,该段穿越得位置、长度等与设计文件或施工联络单核对,检查是否符合设计要求及施工验收规范的要求;
2.2场站土建、装修组
2.2.1站场围墙涂漆及墙面平整是否符合要求;
2.2.2站场大门安装是否符合要求。
2.2.3场区道路是否平整,路牙石是否符合要求。
2.2.4站内工艺设备基础与设计图纸核对数量和位置是否符合要求。
2.2.5工艺区竖向是否符合要求。
2.2.6站控室安装是否符合要求。
2.2.7室内是否平整。
2.2.8屋面防水、市内装修、室内外给水、排水、采暖等是否符合设计要求。
2.2.9其他图纸上的项目等。
2.3工艺、设备组
进出站区、过滤分离区、计量调压区为撬装成套供货,放空区四部分进行检查,检查内容包括:
2.3.1工艺管道安装各区域管线是否满足站场流程需要,是否符合设计图纸要求;对存在问题的管线是否进行整改处理.
2.3.2阀门、设备安装数量、位置、方向是否正确,阀门开启和关闭操作是否灵活,对验收前部分锈蚀的阀门是否经过润滑处理,加机油增加丝杠润滑和防锈,是否加注密封脂处理合格,指示盘指示是否正确,横平竖直。多台的,是否在一条线上;
2.3.3管线焊接外观质量是否符合该线号焊接工艺规程的要求;用焊道尺检查是否不低于母材,有无咬边等缺陷。
2.3.4管线涂漆防腐的颜色和厚度通过检漏仪检查是否符合设计要求;
2.3.5阀门、法兰连接螺栓是否整齐、紧固,通气进行试验是否有泄漏情况,螺栓头高出螺母2~3扣,对有锈蚀的螺栓是否进行了处理;
2.3.6图纸和规范上要求的其他相关内容。
2.4电气、仪表、自控组
2.4.1检查设备安装是否符合图纸要求,盘、柜安装是否整齐划一,盘面垂直度和水平度是否符合要求,现场卫生是否经过处理,盘面是否整洁,有无掉漆、掉瓷现象;
2.4.2布线架是否平稳,接线排列是否整齐、有序,电缆安装是否符合设计、规范要求;
2.4.3防雷接地系统是否符合规范要求,等电位连接是否达到标准。
2.4.4检查电气、仪表设备、仪表保护管、金属软管和防爆扰性管安装是否正确,是否牢固,使用接地摇表测量接地电阻是否符合要求,用万用表测量接线状况是否良好,仪表电动执行机构安装是否满足设计和规范要求。检查分线箱、接线盒、穿线盒等的密封是否符合要求。
2.4.5对室内照明进行检查,室内电气接线和控制是否满足设计要求。
2.4.6图纸和规范上要求的其他相关内容。
2.5工程资料验收组
任务:根据竣工资料验收细则、办法,对各个参加单位的竣工资料进行全面的检查和验收。保证项目所有的资料真实可靠,并符合省档案局关于工程竣工资料验收的相关规定。
四、对验收中提出的问题的整改安排
1、对验收中提出的问题要分类确定责任单位,限期整改完成,排出整改工期计划。
2、组织人员对验收整改后的工程进行再次验收,直到符合设计和规范要求。
3、具体落实仍有验收组负责落实。
五、其他工作
(1)消防验收工作
由×××负责,×××配合协调县消防队对交口门站和石口乡临时调压站进行验收,并在项目投运前取得该消防队关于同意投产试运行的批复。
(2)安监验收工作
由×××负责,×××配合协调省安监局对该项目进行验收,并在项目投运前取得该局同意投产试运行的批复。
六、组织收集各个参建单位在投产试运行前对该项目的质量评估报告
1、设计单位对该工程的质量评估报告
2、监理单位对该工程的质量评估报告
3、锅监所对该工程的质量监督检查报告
4、各个施工单位对各自所施工工程的质量评价报告
5、消防单位对场站消防验收的意见
6、省安监局对项目投运的意见
6、当地的气象局对场站的防雷接地的验收评价报告(已取得)
7、建设单位对该工程的质量评估报告
上述各个单位对该工程的质量应作出符合设计和规范要求,具备投产条件的结论后,实施项目投产方案。