过滤水之前先使用该技术会减少堵塞—这种堵塞引起下游过滤的维护问题。溶气气浮对去除水藻、不需要的颜色、在处理过的原水中不容易沉淀的较轻的粒子特别有用。因为较重的粒子,如泥沙、泥土不容易漂浮到水面,所以溶气气浮处理非常浑浊的水的效果不佳。开始时,化学凝聚剂,如铁盐、铝盐或聚合物被添加到原水,以促进颗粒互相结合。凝聚剂的作用方式为引起化学反应,消除让粒子互相排斥的负电荷。
然后在絮凝程序中缓慢搅拌凝聚剂-原水混合料。波动的水使粒子互相碰撞并凝聚成较大且更易去除的凝块,或“絮凝物”。
絮凝的水收集到水箱内,然后注入大量细小、加压的气泡。这些气泡的作用是把粒子凝块或絮凝物推到水面,然后撇去。溶气气浮是替代沉降的方法,以恰好相反的方法完成类似的作用—把污染物团块推到水面,而不是沉淀到水底。
絮凝-氯化
在凝聚-絮凝后再用氯化的系统已经作为使用点技术,特别是为了在发展中国家使用而开发。
该技术使用装有粉末状硫酸亚铁(常用的絮凝剂)和次氯酸钙(常用的消毒剂)的小包。用户打开小包,把内容物添加到装了大约10公升水的未密封水桶,搅拌5分钟,让固体沉淀到桶底,用棉布把水过滤到另一个容器,等20分钟,让氯消毒水。
把粒子去除和消毒组合在一起的结果,即使是非常浑浊的水,细菌、病毒和原生动物的去除率也很高。有充分的证据表明该系统在各个地区显著降低了腹泄性疾病的发生。也有证据表明絮凝工序会帮助去除砷,不过,这些系统不足以取代高质量集中式水处理(可以使用后者时)。
石灰软化
石灰软化主要是用来“软化”水,也就是从水中移除钙和镁矿物盐。不过其他有害的毒素,如氡和砷也会被去除。虽然并无共识,但有些研究表明石灰软化对去除贾第虫有效。
硬水是常见的情形,会引起许多问题。用户通常因为肥皂无法起泡沫而发现硬水问题,不过,硬水也会在热水加热器、锅炉和热水管造成结垢(“水垢”)。由于这种不便,许多水处理设施利用石灰软化把硬水软化,以供消费者使用。在利用石灰软化之前,管理员必须决定需要使用软化化学。对于地下水源,这项任务相对而言比较简单,因为其的组成成分较固定不变。但是,地表水,的水质变化很大,可能需要经常改变软化化学品的混合比率。
石灰软化的工序是:当水进入悬浮澄清池时,把石灰和碳酸钠(有时)添加到水中。这会提高pH(也就是增加碱度),使碳酸纳沉淀。接着