导线横截面积负载电流计算方法 1马力=735瓦 电工配线按照电流量大小来选择电线类型和粗细,在我国220v标准电压下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50m㎡及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍;95、120m㎡导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。