镇流器上接零火都没有问题的,都会亮的~~~你说的是开关上接火线吧?开关上如果控制零线的话会引起灯管闪烁,(尤其是晚上特别明显)。原因是:因为开关控制的零线,当开关断开时,只是切断了零线与供电电源系统的总零线的连接,由于民用电系统的零线是接地的,断开开关也就是将零线与接地端断开了,使零线与依然带电的火线成了等电位状态,也就是零线和火线之间没有了电压,带由于火线依然带电日光灯镇流器内等电子元件也会又感应电存在的,但由于电压较低不足以使日光灯点亮,所以就会出现闪烁的现象。