漏电开关的接法:相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左零右火,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。测试:一般按试验按钮就足以检测是否漏电了,漏电保护器的原理是检测交流电从火线到零线的一进一出电流是否一致来判断是否动作跳闸的。这里有安全的测试方法,但前提是家里有地线:找个三脚插座,在L(标准的电工走法L火线)符号上连个电阻,电容(串联),另一端连接到地线标示脚上。由于电流经地线走了,漏电保护器检测到的火线入的电流大于零线回来的电流,所以动作,跳闸!电容可用风扇上的电容,电阻选个10欧姆以上的1瓦电阻,做完后把电阻和电容的结头用绝缘胶布包好。参考资料来源:百度百科-漏电开关

4, 总闸开关63a漏电保护开关需要多少p的?

可以选择2P63A或者1P+N63A的漏电保护器。安装漏电保护器可以起到漏电保护。但要注意2点。