日立故障代码 日立空调故障代码 日立 KFR-25×2GW、BPMT 一拖二 显示内容 故障原因 定时灯 5 秒闪/一次 过冷或过热保护 定时灯 5 秒闪/二次室外机强制运行 定时灯 5 秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯 5 秒闪/四次室内外异常 定时灯 5 秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯 5 秒闪/十一次 EEPROM 数据错 日立 KFR-50LW/BPMT 变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭 灭亮 灭正常运行 亮 灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时 LD303 亮,说明 室外电路正常。 日立 5P 空调故障代码 01:室内保护装置动作,室内基板 PCN1,CN16,CN20。 02:室外保护装置动作,室外基板 PCN2,PCN4。 03: 信号异常(室内/室外), 室内基板: CN2, 室外基板: PCN1, PCN3, CN4,CN7,CN8。 05:相位异常 ,室外基板:CN9。 08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 20:压缩机排气热敏电阻异常。 22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 38:室外保护回路异常。 41:制冷过负载。 42:制热过负载 日立 KFR-25×2GW、BPMT 一拖二 H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行 1 分钟 以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 H16 室外 CT 断线异常 断线 10/40 秒、周波数 H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 H23 室内热交换器温度传感器 A 异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止) H24 室内热交换器温度传感器 B 异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 周波数、风量固定 H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁 OFF 时候的通电 周波数、 风量限制、空气清洁停止 H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 周波数、 风量固定 H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟周波数、风量固定 H30 排放温度传感器异常 S 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 周波 数、风量固定 H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40 秒 连续 5 秒钟 周波数、 风量固定 H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定 H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30 分钟内连续发生两 次H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记 忆号码(不出现异常标士 H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有 记忆号码(不出现异常标士 F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30 分钟内连续发生 四次 F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30 分钟内连续发生四次 F90 PFC 保护 断线过电压温度过高 电压、10/40 秒10 分钟内连 续发生 4 次F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流 10/40 秒20 分钟内连 续发生 2 次F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20 分钟内连 续发生 4 次 日立 KFR-50