绕组温度的测量干式变压器测量高低压绕组之间通道内的温度作为绕组温度;油浸变压器测量顶层与底层油温度,其平均值作为绕组温度。
测量电流的选取测量电流不得大于被试绕组额定电流的15%;测量电流应按照仪器规定的测量电阻的范围选取;变压器直流电阻测试仪:5A 1mΩ—4Ω10A 0.2mΩ—2Ω20A 0.1mΩ—1Ω
绕组电阻测量按照第7条连接试验线路,采用助磁法时,应使助磁绕组与被试绕组的同名端的电流方向一致。合仪器电源开关,依据产品技术条件按9.2条按方式键选取测量电流,按启动键测量绕组电阻,测量结果稳定后记录绕组电阻值,按复位键放电完毕后测量结束。
判断准则1.油浸电力变压器对于110kV以下产品,容量在1600kVA及以下的变压器,直流电阻不平衡率相为4%,线为2%;容量在2000kVA及以上的变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%。对于110kV以上产品,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%。2.干式电力变压器容量在2500kVA及以下的配电变压器,直流电阻不平衡率相为4%,线为2%;容量在630kVA及以上的电力变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。3.直流电阻不平衡率直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算;如果由于线材及引线结构等原因使直流电阻不平衡率超过规定时,除应在出厂试验记录中记录出实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的出厂实测值进行较,其偏差应不大于2%。
试验应在10℃~40℃环境温度,湿度小于85%下进行
干式变压器在恒定的环境温度下静止的时间,不应少于3小时
油浸式变压器注油后,至少3小时不励磁,顶层与底层油温之差小于5℃