三肯变频器压力设定方法 压力变送器控制模式 二接线式: 3KW/2 恒压变频供水调试参数 SAMCO-VM05 变频器参数 指令码 功能名称 数据内容 编号 Cd 000 监视器显示选择 1.频率,6.压力 001 运行指令选择 2.外部端子 007 上限频率 50HZ 008 下限频率 20HZ 071 电机控制模式选择 3.内置 PID 控制模式 120 模拟输入切换(PID、扰动、节 5.外部模拟 IRF(4~20mA) 能、设定频率增益功能兼用 122 PID 控制比例增益 10 123 PID 控制积分增益 2 124 PID 控制微分增益 160 供水选件的模式选择(选购件) 9 161-164 使用电机的设定 M1-M4 0.未使用,1.使用 169 上限频率持续时间 0.3 分钟 170 下限频率持续时间 0.3 分钟 175 压力指令 0.3MPa 依对方需要设定 176 模拟反馈偏压 0.0MPa 4mA(Cd120=5)时的压力值 177 模拟反馈增益压力 1.0MPa 20mA(Cd120=5)时的压力值 178 上限压力值 0.5MPa 依对方需要设定 179 下限压力值 0.1MPa 依对方需要设定 185 定时泵切换时间 24 小时 依对方需要设定 630 输入端子 DI1 定义 1.FR 正转,2.RR 反转 674 继电器接点输出选择 9.电子热敏器预报信号 远传压力表控制模式: 一拖四压力设定方式 SAMCO-VM05 变频器参数 指令码 功能名称 数据内容 编号 Cd 000 监视器显示选择 1.频率,6.压力 001 运行指令选择 2.外部端子 019 加速时间 123 减速时间 007 上限频率 50HZ 008 下限频率 20HZ 055 选择 50 071 电机控制模式选择 3.内置 PID 控制模式 120 模拟输入切换=1 (压力表反馈为 0—5V) 122 PID 控制比例增益 1.0 123 PID 控制积分增益 0.5 125 如果压力波动很大,适当调节。 160 选件的模式选择(选购件) 9 161-164 使用电机的设定 M1-M4 0.未使用,1.使用 169 上限频率持续时间 0.3 分钟 170 下限频率持续时间 0.3 分钟 175 压力指令 0.3MPa 依对方需要设定 176 模拟反馈偏压 0.0MPa 4mA(Cd120=5)时的压力值 177 模拟反馈增益压力 1.0MPa (压力表的最大值) 178 上限压力值 0.5MPa 依对方需要设定 179 下限压力值 0.1MPa 依对方需要设定 180 一般不设置,可调节压力变化的快慢 185 定时换时间 24 小时 依对方需要设定 630 输入端子 DI1 定义 1.FR 正转,2.RR 反转 674 继电器接点输出选择 9.电子热敏器预报信号 压力表接线 +V1 接压力表的高端,VIF1 接压力表的中间抽头,ACM 接压力表的低端。 注意:1 有时候压力变化太快时候,容易产生过电流,适当下调 CD120=1.0 和CD123=0.5 有时,可降低一下上限频率 CD007=50HZ 2 当压力表波动很大时候,可适当上调 CD125.