门禁系统的施工布线主要包括以下几种: 1、门禁控制器到读卡器之间的4芯信号线和2芯电源线(距离近一般可以用8芯网线代替),建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中二芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线和蜂鸣器线),数据线 Data1 / Data0互为双绞,线径建议0.5平方毫米以上,最长不可以超过100米,屏蔽线接控制器的GND ; 2、门禁控制器到电磁锁之间的2芯电源线,电源线线径建议在RVV2*1.0平方毫米以上,如果超过50米用更粗的线,或者多股并联,或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米; 3、门禁控制器到开门按钮之间的2芯控制线,建议选用线径在RVV2*1.0平方毫米以上的电源线。
在一些客户特殊需求的场合其他设备可以选择使用:门磁、红外传感器、消防联动、声光报警器等。