塑料管材与传统金属管道 相比,具有自重轻、 耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、 改善生活环境、使 用寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要 的位置,形成一 种势不可当的发展趋势。 塑料管特点及应用 〔一〕 聚丙烯管(PPR) (1)在现在建筑安装工程中,采暖和给水用的大多是 PPR 管 材(件) 。其优点是安装方便 快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐 蚀、保温性能好、寿命长等优点。 管径比公称直径大一号。如PPR32 就相当于 DN25, PPR63 就相当于 DN50.管径具体分为 DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN63、DN75、 DN90、DN110.管件种类繁多三通、 弯头、管箍、变径、管堵、管卡、支架、吊架。分冷 热水管,冷水管为带绿色条管,热水管 为带红色条管。阀门有 PPR 的球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、有外为 PPR 材料内为铜芯的。 (2)管道的连接方式有焊接、热熔和螺纹连接等方式。PPR 管用热熔连接最为可靠,操作 方便,气密性好,接口强度高。管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清 除管道及附件上的灰尘及异物。当机器红灯亮起并稳定后,对准要连接的管道(件)DN〈50 热熔深度为 1-2MM, DN 〈110 热熔深度为 2-4MM.连接时, 无旋转地把管端插入加热套内, 达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与 管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头 处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。管材 和管件加热时, 应防止加热过度, 使厚度变薄。 管材在管配件内变形。 在热熔插管和校 正时, 严禁旋转。操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。将加热后的管材和管件 垂直对准 推进时用力要轻,防止弯头弯曲。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷 却时间,冷 却到一定程度后方可松手。当PP-R 管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件 的PP-R 管作 为过渡,该管件与 PP-R 管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具 的五金配件连接 时,采用螺纹连接,宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。如拖布池上接 水龙头,就在其上 PPR 管末端安