零线 的选择要大于相线截 这种诊断方法简单易行, 首先将配电变压器进行完全停电, 把低压主 面积 的50%以上, 满足机械强度的要求。 零线尽量不要有接头, 如果不可避 干输电线路分成三部分,断开最后一段过桥线以及所有的分支线, 处理好 其接头要严格按照工艺要求连接。同时, 铝导线连接应用铜铝线夹。绝缘后, 然后送电检查零线带电是否还存在, 如果零线还是带电, 再断开 线夹规格应于导线截面相符,在入配电箱的主路线需要分支时,不宜将多 段部分以及其分支过桥线, 再次检查零线是否带电, 如果仍然带电, 继续 根分支零线捆成一体,应采用零线端子排进行分接。 零线端子排应与零导 找前段。查出主干段输电线路部分带电故障后,用同样的方法排查分支输 所用材料相同,不同时,应采用铜铝过渡措施。 电线路。直到查到故障点为止。 分段排除法费效率较低,费时费力。 3.3 相四线低压供电系统中零线不得装设熔断器2.2 分相法故障诊断 零线熔断器发生熔断, 会导致单相电器因电压升高而 烧坏, 因此零线 分相法排除零线带电故障是对对变压器低压部分逐一分相进行停电 上不得 安装开关及熔断器。同时在断开三相四线 制电路时,应先断开相 判定故障相。首先, 将万用表调到交流电压档,把测量的一根端线接在 线,后断开零线,接线时顺序应相反。 带电零线,另一根进行接地,然后逐一对变压器的低压端 三相进3.4 中性点的接地电阻必须合格 行停电,那一相在停电时, 零线带电状况消失, 则判定此相线出现故障。这 经常摇测接地装置, 一般低压中性点直接接地系统中, 100kVA 以上 种方法能够判定故障相,但查找不出故障点, 一般只作为零线带电查找措 变压器接地电阻值4Ω ,楼头配电箱接地电阻值10Ω .超过相关标准 施提供判断依据。 按照要求整改。同时加强对零线的维护, 定期检查 和紧固变压器中性点 2.3 电压法故障诊断 螺栓, 避免出现零线接触不良现象。 同时为了确保接 零保护的安全可靠和 电压法故障诊断就是利用万用表对带电零线进行测量,通过测得的 减少零 线断落后的负荷中性点位移量, 低压配电线路在干线或分支终端处 电压数值判定故障点。 首先, 在输电线路主线上以及各个分支点上将万用 以及沿线每隔一公里处, 零线应重复接地。 低压进户线在进入大型建筑处, 表红线 (火线)端靠在带电的零线上, 另一端黑线进行接