双控开关电路原理图解 (点击:2841) 鼎翔暖通 2007-11-12 08:41:51 发表于搜狐焦点家居-装修总论坛-长春装修集采论坛 所谓双控开关,是由两个独立的单刀双掷开关组合来实现的,现在市场上几乎每个品牌和系列的开关都有单极和双极的,那个双极的就是我们这里用的。 从上面的图上可以看出无论你拨动哪个开关(K1 或 K2),整个电路的状态都会切换(连通和断开),这就实现了任何一个开关都可以随时打开或关掉所 控制的灯,这就是双控。同样,三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点,用到了一个双刀双掷 开关: 三控开关的连接也比较复杂,用两个接线排(下面那两个东西)接成模块,做上标记,用的时候只需要把每根线接到相应的端子上就可以了。 最常用的还是双控开关,而且多数情况下是把原有的一个单控开关改成双控,下图就是这种情况: 单控开关改为双控开关的接线图: 稍微解释一下:图中 A、B 就是原有线路中的开关线,把原有的单极开关(K)拿掉,换上双极开关(K1),通过走线槽由这个原有的开关盒(K1)过 3 根线到新的开关盒(K2),图中 A、B 两根线不必区分,也就是说哪根是 A 哪根是 B 无所谓,双极开关中的两个极(K1、K2 中垂直方向并排的那两组开关 端子)也不必区分。 双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。 现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。 双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的时候是这样的, 控制灯具,在施工规范上是这样规定的,灯具控制 L 相线也就是我们常说的控制火线, 在控制开关的面板上,加上一根回路线的是,双控开关,加上两个回路,三个控制点的可以三控,这种情况主要是在楼梯上用。 双控开关、三控开关及日光灯接线图 (2007-03-27 09:48:21) 转载 双控开关接线图 三控开关接线图 日光灯接线图 日光灯的原理 简单的日光灯电路由灯管、启辉器和镇流器等组成,如上图所示。日光灯管的内壁涂有一层荧光物质,管两端装有灯丝电极,灯丝上涂有受热后易发射 电子的氧化物,管内充有稀薄的惰性气体和水银蒸气。镇流器是一个带有铁心的电感线圈。启辉器由一个辉光管(管内由固定触头和倒 U 形双金属片构成) 和一个小容量的电容组成,装在一个圆柱形的外壳内。 当接通电源时,由于灯管没有点燃,启辉器的辉光管上(管内的固定触头与倒 U 形双金属片之间)因承受了220V 的电源电压而辉光放电,使倒 U 形双金 属片受热弯曲而与固定触头接触,电流通过镇流器及灯管两端的灯丝及启辉器构成回路。灯丝因有电流(启动电流)流过被加热而发射电子。同时,启辉 器中的倒 U 形双金属片由于辉光放电结束而冷却, 与固定触头分离, 使电路突然断开。 在此瞬间, 镇流器产生的较高感应电压与电源电压一齐 (约400--600V) 加在灯管的两端,迫使管内发生弧光放电而发光。灯管点燃后,由于镇流器的限流作用,使得灯管两端的电压较低(30W 灯管约100V 左右),而启辉器与 灯管并联,较低的电压不能使启辉器再次动作。 日光灯镇流器的作用 日光灯镇流器是指电感式镇流器,它起着以下三个作用: ⑴ 启动过程中,限制预热电流,防止预热电流过大而烧毁灯丝,而又保证灯丝具有热电发射能力。 ⑵ 建立脉冲高电势。启辉器两个电极跳开瞬间,在灯管两端就建立了脉冲高电势,使灯管点燃。 ⑶ 稳定工作电流,保持稳定放电。 迷你型遥控开关灯具遥控开关的接线方法(图) 220伏迷你遥控开关常用于控制各种灯具和小电器方面。 主要特色是小巧, 容易安装, 摆放位置也灵活, 适合家居使用。