填空题　断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生()现象。　您可能感兴趣的试卷　你可能感兴趣的试题　42005年某500kV变电站某线路出口CVT精度试验时,发现三相CVT精度都不合格,检查后发现由于500kVCVT有三节组成,基建安装时未按照铭牌装配。为避免出现此类现象,应在安装时积极落实哪项反措条款?5北京某变电站某相气体电流互感器安装时,气体充至额定压力后,立即进行微水试验,测试结果为80μL/L,而第二天进行老炼试验前又进行微水测试,发现微水含量达到550μL/L。为什么会出现此类现象,为避免此类现象发生,应落实哪项反措条款?6　电厂升压站某相倒立式电流互感器检修后运行中发生爆炸,对相邻电流互感器进行油色谱分析,发现乙炔和总烃均严重超标,对邻相互感器解体后发现末屏连线较细,有磨损和放电的痕迹。请问,为避免出现此类事故,应该落实哪些反措条款?