冬季施工测温孔布置的原则和依据 主要依据《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104)及各地地方标准(各地资料填写范例里 有详细说明) 1、测温孔的形成 采用棒式温度计进行测温, 在各测温点设置孔洞, 为在混凝土中形成测温孔, 可用 PVC 管,直径 10~15 ㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用 10~12 钢筋短 棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可 读数。 2、测温孔的布置 一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位,易于受冻的部位,西北部或背阴处的地 方多设置。测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭。 3、梁测温孔布置位置 当每跨梁长度大于 4 米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点,两侧 0.15L 处各设置一点。 当每跨梁的长度小于 4 米时,测温孔应在梁两侧 0.25L 处各设置一点。梁上的测温点应垂直 于梁的轴线,孔深度为 10 ㎝~15 ㎝。 4、柱测温孔的布置 根据平面布置图在柱上设置测温孔,当柱高度大于 4 米时,测温孔设置 3 点,在柱中设置一 点(0.5H)在柱两端 0.15H 处各设置一点。当柱高度小于 4 米时,测温孔在柱中设置一点 (0.5H) ,在柱底部 0.15H 处设置一点。孔深为 10 ㎝~15 ㎝,并与柱面成倾斜角 30 度。 5、现浇楼板、底板 现浇楼板的测温孔布置应按纵横方向不大于 10 米(大面积可适当放宽)间距布置。每间房 间面积不大于 40 平方米,可设置测温孔一个。测温孔应垂直于板面,孔深为 10 ㎝~15 ㎝或 板厚的 1/3~1/2。 6、现浇混凝土板墙 墙最大宽度在 20 ㎝和 20 ㎝以内时,可单面设置测温点,测温孔深度为墙厚的 1/2 或 10 ㎝ ~15 ㎝。当墙厚度大于 20 ㎝时,要双面设置,孔深为墙厚度的 1/3 或 10 ㎝~15 ㎝。测温孔 与板墙成 30 度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不超过 5 米间距布置,每块墙的面 积小于 20 平方米时,每面可设置一个测温点。