一、直流锅炉的工作原理直流锅炉的工作原理, 如图8-5 所示。由于流动阻力,工质的压力 p沿受热管长度逐渐减少;由于工质不断吸热,工质的焓值 h 、比体积、比体积v 和温度t 沿受热管长度逐渐增加(蒸发段t 略有下降 )。在给水泵压头的作用下,工质顺序一次通过加热、蒸发和过热受热面,进口工质为水,出口工质为过热蒸汽。在给水泵压头的作用下,工质顺序一次通过加热、蒸发和过热受热面,进口工质为水,出口工质为过热蒸汽。按照循环倍率的定义,直流锅炉的循环倍率 K = 1,即在稳定流动时给水流量应等于蒸发量。,即在稳定流动时给水流量应等于蒸发量。