测漏电的方法
关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示无穷大,否则漏电。
2、带电
用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量
关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
1、用数字万用表测量漏电电压
用数字万用表的交流电压档测量电的漏电电压。
如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以插入),故插头的接地端被剪掉了。虽然插座有地线,但电烙铁未接地,故显示有漏电电压。
测试时,红表笔是通过一小段焊锡丝与一个螺丝连接,在生产线上这个螺丝是与插座的地线相连的。上图中,实测显示的漏电电压为42.51V。可见,未接地线的电烙铁在高温下其漏电电压还是较高的。
电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV。
上图为电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV,这个读数为交流电压档的干扰信号,数字是在不断跳变的。从图中可见,该调温烙铁插头的接地端被剪掉了。
2、用数字万用表测量漏电
用数字万用表交流电流档测量电烙铁的漏电电流。
用数字万用表测量用电设备的漏电电流时,要先将万用表调至交流电流档(若是非自动换量程的万用表,要将量程调至最小交流电流档)然后红黑表笔按上述方法连接,万用表显示的读数即为漏电电流。上图中,显示电烙铁的漏电电流为5.4μA。
万用表测漏电注意事项
1、在使用万用表之前,应先进行“调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上;
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测