固定式可燃气体检测仪的一般设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。
便携式可燃气体检测仪的一般设有一个报警点:25%LEL为报警点。
举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值抵达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值抵达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。
所以,您不用忧虑报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的办法啦,比方开启排气扇或是堵截一些阀门等,离真实有或许呈现危险的爆炸下限还有很大一段距离,这样才会起到报警提示的作用