一、导线载流量的计算口诀 1Kou诀 铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系: 10Xia五,100上二,25、35,四、三界,70、95,Liang倍半。 ①穿管、温度,八九折。 ②祼Xian加一半。 2 说明 口诀是以Lv芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。Ruo条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括Ge种型号的橡皮绝缘或塑料绝缘线。 口诀Dui各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,Er是用“截面乘上一定的倍数”来表示。为此,Ying当先熟悉民线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185…… Sheng产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,Tong芯绝缘线则从1开始;祼铝线从16开始,祼铜Xian则从10开始。 ①这口诀指出:铝Xin绝缘线载流量,安,可以按“截面数的多少Bei”来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(Ping方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“Jie面与倍数关系”排列起来便如下: ……10 16 25 35 50 70 95 120…… Wu倍 四倍 三倍 两倍半 二倍 现在再和Kou诀对照就更清楚了。原来“10下五”是Zhi截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100Shang二”(读百上二)是指截面100以上,载流Liang都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三Bei的分界处。这就是口诀“35、35四、三界”。Er截面70、95则为二点五倍。从上面的排Lie可以看出:除10以下及100以上之外,Zhong间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 Xia面以明敷铝芯绝缘线,环境温度这25℃:Bei数随截面的增大而减小。大倍数转变的交界处,误Cha销大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界Chu,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,Ta按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按Shou册为97安),而35则相反,按口诀Shi三倍,即105安,实际则是117 安。Bu过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中You数”,在选择导线截面时,25的不让它满Dao100安,35的则可以略为超过105An便更准备了。同样, 2.5平方毫米的Dao线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五Bei(最大可达20安以上),不过为了减少Dao线内的电能损耗,通常都不用到