在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度。该制度是保证人身安全和防止误操作的主要措施。
操作票制度适用于运用中的发电厂、变电站、高、低压配电室电气设备上工作的一切人员。所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
操作票制度如下:
一、电气及其附属系统的倒闸操作,在正常情况下,均必须严格填写操作票(见附表)。执行操作的监护人和操作人必须明白操作的任务和目的。操作至少由两人进行,一人监护,另一人操作。倒闸操作前,应当考虑到可能发生的意外和后果,要做好一切思想准备。
二、操作票应统一编号、顺序使用。已执行的操作票,应保存于指定地点,装订成册,保存期为一年,以备检查。
三、每张票只能填写一个操作任务。操作票应按规定术语填写,填写操作任务应使用双重编号,操作项目可只写调度编号或设备编号。
四、操作票应按规定的操作顺序填写,一张操作票不能满足操作任务时,可用第二页接续使用,但应于后页操作任务中,注明“接××号”字样。
五、下列项目应填入操作票:
1、应拉合的断路器(开关)和隔离开关(刀闸),检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的分合状态。
2、检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的位置。(不包括对刚进行的操作效果的检查)
3、检查接地线是否拆除。(不包括对刚拆下的接地线的检查和对刚拉开的接地刀闸的检查)
4、检查负荷分配及电压情况。
5、检验是否确无电压、装拆接地线和所使用的地线的编号。
6、接通或断开控制回路或电压互感器回路的熔断器(保险)。
7、切换保护回路及转换开关的操作。
8、有载调压变压器调分头的操作。
六、操作项目的填写,原则上每项操作步骤,占用一行。
七、操作项目的拟定,原则上应以每个元件的操作(检查)行为为一项,分项操作的设备,则所有相别的操作应列为一项,并可不注操作的相别次序。
八、操作二次回路设备时,投入或取下控制回路的保险器,包括信号保险器(或小刀闸)应列为一项。
九、在设备上验电装设地线,并注明所装携带型地线编号,列为一个操作项目。如在×××侧(处)验明无电压后,在×××侧(处)挂××号地线。
十、操作票应保持票面整洁,字迹清晰。票面上没有使用的空格,应于最后操作项下面一格内注