在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30ma,动作时间在0.1s之内的漏电断路器.对于水中的电器设备,应安装动作电流为6- l0ma,动作时间在us之内的漏电断路器.对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于
24v,就应安装动作电流为15ma以下,动作时间在us之内的漏电断路器.对电压为220v或380v的固定电气设备,当外壳接地电阻在500以下时,单机可安装动作电流为30ma,动作时间在0.19
之内的漏电断路器.对额定电流在100a以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50100ma的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500ma的漏电断路器.