1,安装不良如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。2,漏电保护器本身有问题用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器。3,漏电保护器与负载不匹配负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。4,负载或线路漏电、短路如果是负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要断掉有故障的电器电源,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。5,电源进线电压过高这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。