下水管太长可以把下水管锯掉一段再安装伸缩节.
无设计要求时,管道超过2米时应设置伸缩节,伸缩节间距最大不得超过4米.安装在立管上,层高小于4米的,应每层都设置,层高大于4米时,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸长量确定.还有就是伸缩节应该安装在靠近水流汇合管件处,如排水支管在楼板下时,伸缩节应加在靠近支管管件的下方.排水支管在楼板上时,伸缩节应加在靠近支管管件的上方.光是立管没支管的话任何位置都可以.
1、先准备好要接的管件和专用PVC胶,把直管据成相应的尺寸,注意加上插入管件的部分尺寸.2、在直管向上插入管件的部分抹胶.3、将直管向上插入管件粘牢.4、最后将直管直接插入下面的管件,不用抹胶,这样的接法下水管还可调节.5、看粘好的管件,注意三通与返水弯连结最好中间不要露管,这样可最大限度的降低三通的高度,下水管件接的越低,排水越通畅.
为了密封性能需要涂胶水,
管道伸缩节安装标准和使用要求:1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求. 2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介
室内pvc排水管安装每层设置.三通底部间隔伸缩长度,一般20-30cm安装伸缩节,无三通时安装于检查口上端或2米高处.
安装在立管三通或四通下面,也有的是安装在地面里和地面平齐.详情见PVC室内外排水安装图集.