经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,
则该线理论能承受的最大功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。
三相电中的电功率的计算公式:
1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】
注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。