(1)变压器空载合闸时,会产生很大的励磁涌流,其值可达额定电流的6~8倍,励磁涌流可在绕组中产生很大的电磁力,通过合闸试验,可检查变压器绕组的机械强度。通过合闸试验,也可以检查继电保护的定值、变压器高压侧熔丝容量的选取是否合格。 (2)在电网上切除空载变压器时,会产生操作过电压,其幅值可达额定相电压的3~4.5倍,对变压器绕组的绝缘也是一个威胁。通过拉闸试验,可以检查绕组的绝缘状况。 一般新产品变压器要做 5次冲击合闸次数,大修后的变压器要做 3次冲击合闸试验,合格后方能送电。配电变压器可以除外。