1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地,应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带点测量:用万用表250V交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地,指针显示电压高于30-50V之间时,换用交流50V档,如果电源确认高于30V,属于漏电,低于30V,属于正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或者火线与火线)之间漏电测量:关闭断开所有用电器,测量火线和零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
【扩展资料】