路灯照明压降我想一个一个灯的　计算　,　那　公式　是不是<<工业与民用配电设计手册>>第425页的接于线电压的单相负荷线路的几个平衡负荷电流距　2/Un/10　∑[(R’Cosø　+　X1’Sinø)IL],　而不是424页中三相平衡负荷线路中的几个平衡负荷电流距√3/Un/10　∑[(R’Cosø　+　X’Sinø)IL].那么接于线电压的单相负荷线路　如何理解,　就是路灯这种接法的形式?　比如配电室一趟低压出线回路到300米处的一个分支配电箱,主　电缆　压降　计算　按照400V算的话,从此处分支配电箱到现场设备控制箱的　电缆　压降要按380V算,不知道这样理解对不对?　我是煤矿搞供电设计的,矿上新上一套3300kv采煤设备,但我手头没有3300kv　电缆　的电阻R0、电抗X0的资料,求各为大侠有知道　电缆　电抗　计算公式　的望赐教以下,小弟不胜感激　今天做了一个项目。一个三级负荷的客梯。从楼层配电箱直接供电到电梯,想　计算　一下电压降我用了这个公司PL/CS　(技术措施275页有这个　公式　)但是不知道　L　的距离该怎么取?是取从配电室到电梯的距离,还是取从楼层配电箱到电梯的距离呢?这里请大家先不要说有没有必要　计算　电压降。请知道的朋友说一下。这个L怎么取因为技术措施上算照明的电压降是从照明配电箱到灯具末端的这段距离。所以我迷惑了　在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;在温度=75°C时　铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米　一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积　150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)　如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆　作负载30安培算　线路压降=30*0.328=9.84(伏)　如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)　具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,　计算　方法,　公式　就是这样。那么就是按照上述的　公式　制作出的　计算　小软件　自己编的,用于　计算　380V配电三相平衡交联　电缆　。　计算　方法为查表法,依据为《工业与民用配电设计手册》第三版,表9-79.仅供　计算　参考!　大家早上好,问个问题,低压出线柜一出线回路30KW,500M,　计算　压降,始端电压按400算还是380算?变压器低压侧电压可以调节380~400V之间。　也就是低压出线配到一级末端是380V就行是吗?然后再从一级末端到设备末端才是按380V下浮5%　,设备末端不低于361V?　我在做起重机供电系统电压降的　计算　,按《工厂供电》教材,可用(PR+QX)　计算　压降值。