空调加氟加粗管还是细管

加粗管。
快速充氟操作
1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3、充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
4、试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
5、停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
新机安装快速排空气
1、把与内外机连接的四个喇叭口拧紧,先把外机的高压管(小管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧。
再把外机低压管(大管子)朝下的螺帽拧开,有个象自行车气门芯的顶针按住空气就会排出,大概10秒,手指稍微有点感觉冷就停。装上螺帽拧紧,然后再把外机低压管(大管子)的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧。
2、还有一种办法把外机低压管(大管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧,外机的高压管(小管子)喇叭口先不要拧的太紧,让空气从喇叭口处排出,手指稍微有点感觉冷就停,装上螺帽拧紧,空气就排掉了。

空调加氟必须从粗管加

空调在加热过程中是压缩机-- -冷凝器(室内冷凝冷却)-- -辅助毛细管-- -过滤器-- -蒸发器(室外吸热蒸发);
在制冷中,它是压缩机——冷凝器——过滤器——毛细管——蒸发器——吸热蒸发器。
厚管(低压管)与室内换热器直接连接,薄管(高压管)通过过滤器和毛细管与室内换热器连接。
空调采暖是制冷的逆向过程;
按这样的流量看,空调加热时加氟,加到室内冷凝器去了吗?在制冷过程中,可以直接从厚管中加入氟直接添加到压缩机中,对吗?

空调加氟后为什么细管比粗管冷

空调制冷流程里有一个环节叫"节流",制冷剂只有通过节流降压才能以较低的蒸发温度参与制冷----完成降温的任务.
1P,1.5P的小空调的节流毛细管是设在外机的,出了修理阀的制冷剂已可以蒸发制冷了,为了限制冷剂过早参与制冷(还没进入室内机),小铜管起到限制冷剂汽化的作用(换大管它就能大量制冷了,浪费),但冷剂已开始吸热了,所以小铜管也要加保温套,这就是你发现小管冷的原因.
粗管是回气管,空调机正常时它也应该是凉的并有冷凝水,如果空调机正常运行一段时间后粗管还没冷凝水,可能是制冷剂不足了.

空调加氟从粗管加还是从细管加,压力是多少、、、

空调加氟从粗管的加液孔加入,压力在4.5到5.5KG。
空调需要加氟的几种情况:
1、使用超过5年以上的;
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
4、夏天外机风扇排风不热的;
5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
7、夏季高压管(细管)结霜的;
8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
10、空调有泄漏点的;
11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
空调加氟从粗管加还是从细管加,压力是多少、、、、空调加氟在粗管还是细,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!