减压阀能减静压吗,答案是可以减静压。
但是要看是哪种减压阀,这才是最关键的。不是所有的减压阀都可以减静压的。
静压是什么意思呢?就是减压阀进口端有压力,出口端的介质没有流动,被使用和消耗情况下,(简单说,减压阀出口端,加上截止阀,然后关闭截止阀。)减压阀出口端压力是不变的,也就是出口压力不会上升。
动压是减压阀出口端介质正常流动,使用,消耗。进口端高压介质经过减压阀后,变为低压,介质保持正常流动状态,这时保持的出口端压力为动压。
比如家里水表后安装的支管减压阀,白天用水时保持室内压力稳定,这时是减动压。晚上睡觉时我们不会用水,减压阀仍然保持室内水压稳定,不会压力升高,造成用水设备损坏。这就是减静压。所以它既可以减动压,也可以减静压。
能减静压的减压阀一般都可以减动压的。反之,能减动压的减压阀不一定能减静压。
为什么有的减压阀可以减动压,有的减压阀可以减静压呢?
因为它们的阀芯密封面是不一样的,比如Y43H先导活塞式蒸汽减压阀,其阀芯为金属硬密封,虽然经过研磨,但是只是在主阀弹簧的作用力和介质压力下作用下,其关闭状态时任然会有介质泄漏到出口,造成在阀后在没有介质流动时,压力缓慢上升。所以国家标准GB12244规定:金属对金属密封出口压力升值小于0.2MPa/min。即每分钟2公斤压力。弹性密封的升压为零。
而对于支管减压阀,YK43X/F先导活塞式气体减压阀,Y42X/F薄膜式减压阀,各种氧气,乙炔,丙烷减压器等,其阀芯密封都是采用弹性密封,橡胶,四氟,对位聚苯PPL。PEEK等弹性密封材料。