铜线电流计算方法:10A以下每平方5A;50A以下每平方4A;100A以下每平方3A;100A以上每平方2A。计算:P=1.732UI*0.8;算得I=45.58A。
一般铜线安全计算方法
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量ー一28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量一-35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量一一65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量ー120A。
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满栽流。