活动 部件宜采用挠性连接。接受容器应按本规范第 4.7.1 条的要求进行。 4.7.4 粉尘采用气流输送时,管道应采用导电材料,除应符合本规范第 4.3 节的要求外,管段法兰 必须跨接并接地。 4.7.5 在粉尘分离器中,所有导体部件,包括过滤器支撑柱头、框架,应进行等电位连接并接地。 4.7.6 大型料仓内部不应有突出的接地导体,如设置料位报警器等必须采取防静电燃爆措施。料仓 顶部进料口和排风口,应与仓顶取平。 4.8 气体与蒸汽的喷出设备 4.8.1 在气体与蒸汽的喷出设备上,所有的导体部件应进行等电位连接并接地。 4.8.2 用蒸汽(或气体)清洗储罐等设备时,喷射器应与被喷物以及周围的金属体等电位连接并进 行接地。