户外箱体大多处于一个半密封的状态,当启动加热除湿势必会使柜内乃柜体温度升高于外界环境产生一定温差,当加热除湿工作停止后,户外高温空气通过散热孔与电缆沟进入柜内后与高温柜体接触时会在柜壁迅速凝结成水珠。至此当水珠饱和会滴落在柜内带电设备,引发不可预料的安全隐患。后者除湿器,我以GC-8060T为代表的智能排水型除湿器为例,其工作方式是:
“GC-8060T”是利用半导体制冷片的通电特性,通电产生一面冷端,一面热端,在风扇的带动下散热同时也带动空间内的高湿空气在装置内风道系统内流通,当高湿空气与有较大温差的冷凝板接触时会讯速凝结成水珠,当水珠饱和后会落入盛水槽中,再通过装置外置排水管导出箱体。
重点:带加热功能除湿器其除湿原理是,当柜内温度较大高于80%RH时,加热负载会自行启动辅助除湿。当柜内湿度过大已经形成凝露时,通过加热合柜内温度上升,蒸发柜内凝露水珠使之融过空气,再通过除湿装置冷凝成水排出柜休。
赞0