一般情况下 90 度弯管比 120 度弯管阻力大,每 一 90 度弯管扬程损失约 0.5~1 米,每 20 米管道的阻力可使扬程损失约 1 米。此外,有部 分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。 其他因素的影响 (1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能 会锈死。 (2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。 (3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。 (4)闸阀或止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。 (5)出口管道的卸漏也会影响提水量。