油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量1、兆欧表的选用及检查? 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝 对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min 表针指向无限大( 对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0” (零),说明兆欧表正常; 缘电阻的名称:高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;绝缘电阻合格值的 标准是: 吸收比R60/R15(遥测中60 秒与15 秒时绝缘电阻的比值),在10〜30C 时应为13 —次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。变压器绝缘电阻与测试时温度的关系温度C 1020304050607080 一次对二次及地 4503002001309060 40 25 二次对地M 10最低值M 600300150804324138良好值M 90045022512064361912变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻 “升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”吸收比:R20 二RtXIOt-20/40 温度每升高 100C, RtX2/3 倍。温度每降低 100C, RtXl. 于10兆欧。 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。 (1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端1U、IV、 1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳) 铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管 的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表端; 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引岀端2U, 2V、2W、 N用裸铜线短接。以备接兆欧表端;将一次绕组三相引出端1U、IV、1W及地(壳)用 裸铜线短 接后,接在兆欧表端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二 缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表端。(2)准备工作组织准备: 填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3)确定工作负责人和监护人;4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。