空调系统产生冷凝水主要有两个地方:一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。1.空调主机产生冷凝水的原因
当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
冷凝水的处理:在冷凝水盘处接冷凝水管将冷凝水就近排到合适的地方。
室外主机冷凝水管安装:
大型机组一般放平地或楼顶,对排水要求不高,做好基座即可。
小型家用主机可用排水管引到合适的地方。
2.空调末端产生冷凝水的原因
空调末端与室内空气进行换热冷却除湿空气,因空调末端壁面温度低于室内空气露点温度,室内空气所含有的水蒸气就会在空调末端壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到空调末端下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
冷凝水的处理:空调末端冷凝水的处理在空调水系统里有专门的冷凝水系统将空调末端产生的冷凝水排出。
室内冷凝水管安装:
1:100的斜率(即每一米的管长需要1公分的落差,),保证冷凝水能够顺利排出
间隔0.8-1米之间安装支撑
支撑与冷凝水管之间增加护套
间隔3米增加一个排气孔,排气孔出口应水平或向下,防止灰尘进入积聚,引起水堵
管上做好标识
(正确做法)
(正确做法)
管路不能对冲
对于有提升泵或高度足够的室内机,应增加止回弯
冷凝水管需做好保温,保温棉之间的缝隙要用胶水粘好
对于室内机或小型主机的冷凝水排放应注意的一下问题:
一、应该将冷凝水管接在离排水沟比较近的地方,方便快捷,这样有利于冷凝水的收集,可以把收集的水浇花或者其他的事情;
二、有些空调安装比较高的楼层,这时候应该注意排水管不能随便使冷凝水流向下一楼层的窗户上或者阳台上。
当然,安装总有存在不完美的时候,有时候没有达到要求安装就会导致泄露,空调冷凝水的泄漏涉及两个方面:一、室外主机冷凝水的泄漏,二、室内机冷凝水的泄漏。
室外主机冷凝水的泄露
主机一般安装在室外平地或楼顶,这种地方的排水要求一