家控制阳台上,灯的空气开关总是跳闸

不全面的其 实 。您可以根据自己的实际情况和要求上网站去查一下就什么都应该清楚了:此意见仅供参考哈。 注意,靠别人告诉您的都是不详细

插座式空气开关总跳闸是怎么回事

最有可能是你家空气开关太小了,只能管一个36W电灯。但最有可能就是开关坏了

一组开关跳闸把的电器都拔掉墙上插座也查没发现推上的漏开开关就跳咋办拆下开关下这

你只要检查这一线路上(房间)的插座有没有问题,如果都没有问题,那么再检查线路的接法有没有接错,试试看。插座断电但插座内部接线还是没有断开的,你的插座都是两根导线的?没有带接地线?三眼插座都没有的吗?如果有三眼插座,是不是零线与接地线换错位置了?

家里卧室的分闸空气开关总是跳闸是什麽原因啊,

你把室内的电器全部关掉?如果没变化,空开是不会跳闸的(除非坏掉),看看电表读数变化怎样,合上这个空开电流不过载,更换空开

家里的空气开关跳闸后能推上,但依然没有电

旁边有一个很小的按钮,那是保险。先按一下保险按钮(很小的),在推开关就可以了

家里空气开关跳闸,推上去后发现灯坏了

你这个问题应该是灯的控制线接地短路,或者灯头发生短路。 建议检查一下灯的控制线,当灯的控制线接地时,接地电阻比较大的情况下,就会出现你说的这种情况。空气开关跳闸后,合闸后正常工作,但工作一会后就又会跳闸。

空气开关跳闸后,合上也没有电是怎么回事

检查一下上一级空开是否也跳闸了,即空开上触头是否有电?如有,可能是脱扣器卡簧坏了,一般打开盖子观察一下修好既可,要不换新的!

空气开关跳闸全部推上去后家里的3个空调没电了

首先应该确定总开关容量是否大于空调的空气开关容量,如果小于,可以直接更换大一级的总开关,另外如果是属于漏电开关,那应该检查空调是否有接地情况,排除这些问题以后,建议把总开关加大,如果是单台小于1.5匹的空调,空调分开关建议安装32A的就可以了。
【空调安装时对电源线和地线的要求】
为了空调器安全运行,为了防止意外事故发生,安装空调器对电源和地线都有具体要求。
(1)目前空调器产品大多为单相电源,工作电流较大。所以一定要使用专用动力线,不能
使用照明线,否则大电流会使电线过热烧毁,甚至引起火灾。若有多台空调器并联运行时,更要配以足够截面积的电源线,同时还要注意电路上三相负载的平衡问题。
(2)安装空调器必须可靠接地。目前,新建楼房一般都安装了公共接地线,或由

空气开关跳闸,头几次推不上去,后能推上去,但过一两天又跳了

空气开关没有漏电保护功能,跳闸
检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路。
跳闸说明是开关自身性能不稳定引起的跳闸。
开关使用时间久了,都会有这个问题。我认为是开关损坏的可能性比较大,更换一个问题就解决了。
建议用排除法,把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原因不稳定导致的跳闸。

空气开关跳闸后推上去没电

去1楼计量箱合上就好了,总闸跳了

空气开关跳闸, 家里厨卫对应的空气开关跳闸,以前不是这样的,

首先电热水壶一千瓦,加上电蒸锅就是一千六百瓦了,还有冰箱等东西,你的空气开关负载过大会跳闸的,你可以把电热水器插在卫生间,把电热水壶插在客厅的插座上毕竟只是用来烧水喝嘛,这样做对保护你家里的线路有好处,毕竟负载过大线路容易发热的,如果你不想这么干的话,可以把你家里的空气开关换成个32A的,这在空气开关上面都有型号自己选,我是专门安装室内线路的,楼主的分挣定了啊 首先电热水壶一千瓦,加上电蒸锅就是一千六百瓦了,还有冰箱等东西,你的空气开关负载过大会跳闸的,你可以把电热水器插在卫生间,把电热水壶插在客厅的插座上毕竟只是用来烧水喝嘛,这样做对保护你家里的线路有益处,毕竟负载过大线路容易发热的,如果你不想这么干的话,可以把你家里的空气开关换成个32A的,这在空气开关上面都有型号自己选,我是专

家里空气开关跳闸了,再推上就没电了是什么原因

跳闸是因为某个部位漏电或短路,这时候你没有检查就强推上去就会造成瞬间大电流烧坏保险。 建议拉下电闸,检查线路是否老化有短路的地方,然后更换保险

空气开关跳闸后推不上去

根据你的描述可以看出你家的12台电脑就有1500W以上的功率,再加上照明用电等也要近3000W的用电,对应的空气开关必须达到16A或20A,最多25A,否则就起不到保险作用了; 跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸。 由于你拔掉部分电脑后可以合上闸,说明整个通路没有短路。那么不拔电脑合不上闸,原因就是你的电脑都没有切断开关电源,当你合闸的瞬间每个电脑的开关电源和节能灯、日光灯的变压器或镇流器都会产生数倍于额定电流的励磁电流,你看这瞬间数十安的励磁电流空气开关怎能受得了呢? 最后建议你安装一个20A优质的空气开关,多用几个带开关的排插分别插电脑,万一遇到跳闸必须关断所有排插,等合闸以后再分

空气开关跳闸了之后,为什么推上去不来电

先把手柄向下压到位,然后在推上去。就可以了。 有个小凸的按扭按下去才能通电,那是测试空气开关好坏的。
http://www.17house.com/sp/zhihu/24/1365444422062381.htm 家里的空气开关跳闸后能推上,但依然没有电