国家环境保护标准另有规定的除外 运行要求71 填埋作业应分区、分单元进行,不运行作业面应及时覆盖。不得同时进行多作业面填埋 作业或者不分区全场敞开式作业。中间覆盖应形成一定的坡度。每天填埋作业结 束后,应对 作业面进行覆盖;特殊气象条件下应加强对作业面的覆盖。 72 填埋作业应采取雨污分流措施,减少渗滤液的产生量。73 生活垃圾填埋场运行期内,应控制堆体的坡度,确保填埋堆体的稳定性。 74 生活垃圾填埋场运行期内,应定期检测防渗衬层系统的完整性。当发现防渗衬层系统发 生渗漏时,应及时采取补救措施。 75 渗滤液深度大于3c 时,应及时采取有效疏导措施排除积存在填埋场内的渗滤液。 0m 76 及时查找原因,发现渗漏位置并采取补救措施,防止污染进一步扩散。77 生活垃圾填埋场运行期内,应定期并根据场地和气象情况随时进行防蚊蝇、灭鼠和除臭 工作。 78 生活垃圾填埋场运行期以及封场后期维护与管理期间,应建立运行情况记录制度,如实 记载有关 运行管理情况,主要包括生活垃圾处理、处置设备工艺控制参数,进入生活垃圾填 埋场处置 的非生活垃圾的来源、种类、数量、填埋位置,封场及后期维护与管理情况及环境 监测数据 等。运行情况记录薄应当按照国家有关档案管理等法律法规进行整理和保管。 封场及后期维护与管理要求 81 生活垃圾填埋场的封场系统应包括气体导排层、防渗层、而水导排层、最终覆土层、植10m0c 以上。 83 封场系统应控制坡度,以保证填埋堆体稳定,防止雨水侵蚀。84 封场系统的建设应与生态恢复相结合,并防止植物根系对封场土工膜的损害。85 进入后期维护与管理阶段的生活垃圾填埋场,应继续处理填埋场产生的渗滤液和 污染物排放控制要求91 水污染物排放控制要求911 生活垃圾填埋场应设置污水处理装置,生活垃圾渗滤液(含调节池废水)等污水经处 理并符合本标准规定的污染物 排放控制要求后,可直接排放。 91 现有和新建生活垃圾填埋场自 20 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值9121 规定浓度限值;()城市二级污水处理厂每日处理生活垃圾渗液总量不超过污水 处理量的 05,并不超过 城市二级污水处理厂额定的污水处理能力;()生活垃圾渗滤 液应均匀注入城市二级污水处理厂; 规定的水污染排放浓度限值。 91 根据环境保护工作的要求,在国土开发密度己经较高、环境承 载能力开始减弱,或环 境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区, 应严格控制生活垃圾填埋场的污染物排放行为, 在上述地区的 现有和新建生活垃圾填埋场自 20 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值92 甲烷排放控制要求921 生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施:当通过导气管道直接排放填埋气体时,导气管 排放口的甲烷的体积百分比不大于 生活垃圾填埋场在运行中应采取必要的措施防止恶臭物质的扩散。 在生活垃圾填埋场周 围环境敏感点方位的场界的恶臭 污染物浓度应符合 G154 B45 的规定。 94 生活垃圾转运站产生的渗滤液经收集后,可采用密闭法输送到城市污水处理厂处理、排 入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行 处理等方式。 排入设置城市污水处理厂的 排水管网的,应在转运站内对渗滤液进行处理, 规定浓度限值,其他 水污染物排放控制要求由企业与城镇污水处理 厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准。 排入环境水体或排入未设置污水处理厂的排水 管网的,应在转运站内对渗滤液进行处理并达 水污染物排放监测基本要求01 生活垃圾填埋场的水污染物排放口须按照《排污口规范化整治技术要求》(试行)011 建设, 设置符合 G/1521 BT56. 要求的污水排放口标志。 新建生活垃圾填埋场应按照《污染源自动监控管理办法》的规定,安装污染物排放 012 自动监控设备,并与环保部门的监控中心 联网,并保证设备正常运行。