150比5互感器最大能接多大千瓦?
三相四线电路每千瓦约2个电流,150A约75千w,大约可接75KW的用电设备。
200千瓦配150比5电流互感器5A电表有影响吗?
200比5的互感器应配5安培的电度表。依据是200比5的电流互感器的意义是,当一次侧电流为200安培时二次侧电流为5安,且二次电流在互感器额定电流为10%-120%范围内,和一次电流的比值是线性的;电度计量检定规程也要求检定电度表时要使电度表在功率因素在0.5-1,负荷电流在10%-120%时,保证电度表的误差在规定范围内。为了满足互感器和电度表的配套要求,保持电度表在规定范围的线性计量,电度表只能选5安培。
三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的?
互感器150比5是30倍的,电表1.5(6)中的6是最大电流,也就是实际主线电流180A三相功率,不考虑功率因数,根3UI1.732*380*180118KWH只比你的109差一点了,所以是小了,换200比5的互感器就行了
150/5电流互感器最大负荷功率是多少?
10KV,150/5的电流互感器的最大电流是150A,能载多少KW.h说不定,因为KW.h记的是有功电度数,而150A里面有有功电流,有无功电流,要看负荷的功率因数,功率因数不同,能带的有功负荷也不同,用的电度数也不一样。功率因数为0.9时,P=2338KW.
150比5的互感器穿心2次,配单项电能表使用。用电总功率是50千瓦。这样行不行?互感器是不是超负荷了?
单相用电总功率50千瓦,其工作电流将近230A,不可以使用150比5的电流互感器,会导致电流互感器超负荷运行。应该选用250/5的电流互感器,只需穿心一次。