工厂供电在工厂中有着很大的主导地位,一个工厂如果没有电能的输送,工厂将会陷入无法工作的状态,所以我们要从工厂供电各个方面去做好电源输送工作,熟悉各种电力调配准则;下面就由小编带大家了解一下工厂供电时电压的一个选择问题;主要问题有以下三点:

(一)工厂供电电压的选择

工厂供电的电压主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。由于在同一输送功率和输送距离条件下,供电电压越高,则线路电流约小,从而使线路导线或电缆截面积越小,可减少线路的投资和有色金属消耗量。各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离见表1-3
《供电营业规则》规定:供电企业(指供电电网)供电的额定电压,低压有单相220,三相380V;高压有10KV、35KV、110KV、220KV。并规定:除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压应逐步过渡到上述额定电压。如果用户需要的电压等级不在上列范围,则应自行采用变压措施解决。用户需要的电压等级在110千伏以上时,其受电装置应作为终端变电所设计,其方案需要经过省电网经营企业审批。

(二)工厂高压配电电压的选择

工厂供电系统的高压配电电压主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。
工厂采用的高压通常为10千伏。如果工厂拥有相当数量的6千伏用电设备,或者供电电源电压。如果不是上述情况,或者6千伏用电设备不多时,则应仍用10千伏作为高压配电电压,而少数6千伏用电设备则通过专用10/6.3千伏变压器单独供电。3千伏不能作为高压配电电压。如果工厂有3千伏用电设备,则应通过10/6.3千伏变压器单独供电。
如果当地电网供电电压为35KV,而厂区环境条件又允许采用35千伏架空线路和较经济的35千伏电气设备时,则可考虑采用35千伏作为高压配电电压深入工厂各车间负荷中心,并经车间变电所直接降级为低压用电设备所需的电压。
这种高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,大大简化供电系统接线,节约投资和有色金属,降低电能损耗和电压损耗,提高供电质量,因此有一定的推广价值。但必须考虑厂区要有满足35千伏架空线路深入各车间负荷中心的“安全走廊”,以确保安全。

(三)工厂低压配电电压的选择