一,时间与耗电量的计算方法: 1.注意观察宣传手册上的参数,例如.SKF-1.5X/A,制热水量(L/h)100L,额定 输入功率(W)1180,意思就是说,在国标检测条件下,一个小时能够产生 100L 的热水(水温从 15°加热到 55°,温差为 40°) ,环境温度以及水温变动,都 会影响这些参数变动,国标工况仅供参考; 2.耗电量中的度数就是千瓦时,国标工况下, SKF-1.5X/A 额定输入功率为 1180W, 1.180 千瓦*1 小时=1.18 度电。也就是说,产生 100L 热水需要时间为 1 小时,需 要电量为 1.18 度电; 3.以此类推,SKF-1.5X/A 加热 150L 热水需要时间为 150/100*1=1.5 小时,需 要电量为 1.180*1.5=1.77 度电; 二,商用机时间与耗电量计算: 1.以 3P 机器为例:在国标检测条件下,一个小时能够产生 240L 的热水(水温 从 15°加热到 55°,温差为 40°) ,环境温度以及水温变动,都会影响这些参 数变动,国标工况仅供参考;1 吨为 1000L,需要时间为 1000/240=4.167 小时。 2.耗电量:额定功率 2.45 千瓦*4.167 小时=10.2 度电 三,其他计算方法: 1.假如加热 10 吨水,水温度从 20°加热到 50°,需要多少热量,以及用我们 的机器怎么计算用电量: 水加热需要热量=1.163*温差 (°) *水量 (L ) =1.163* (50-20) *10000=348900W, 用一台 3P 机器加热这些热水需要时间: 看参数表格, 3P 额定小时制热量为 11200W, 那么需要时间为 348900/11200=31.15 小时, 两台需要时间为 31.15/2=15.57 小时,以此类推; 用一台 5P 机器去加热这些热水需要时间: 看 参 数 表 格 , 5P 额 定 小 时 额 定 制 热 量 为 19000W , 那 么 需 要 时 间 为 348900/19000=18.36 小时, 两台需要时间为 18.36/2=9.18 小时,以此类推; 四,以上计算方法的参数依据仅仅在国标,实验室测试所得,当环境温度变动, 水温变动,机器制热水量以及功率都会变动;仅供参考;具体问题具体分析。 低温工况以及水温偏低的情况下,需要时间就会增加,耗电量就会增加;相反, 环境温度高,自来水温高,耗电量相应减小;时间减小;