4平方铜线可以承载一个2四一个1.5四空调吗?这类问题是电工作业中的经典计算问题,今天就借助于这个问题来看看铜线载流量和空调工作电流时如何计算的!
一,首先来看一下2匹和1.5匹空调的工作电流。
“匹”指的是空调制冷时的电功率,1匹约为800W。所以2匹空调的制冷功率为1600W左右,1.5匹空调的制冷功率为1200W左右。
根据公式P=UI可知,在220V环境下,2匹空调制冷时的工作电流为7.3A;1.5匹空调制冷时的工作电流为5.5A。
空调制热的过程中,还要涉及到电辅热——电辅热的功率常见800W(空调实际的制热功率会比制冷功率略小,我们只做简单计算,所以忽略这点差距),那么空调制热时的电流就是:2匹——7.3A+3.6A(电辅热工作电流)≈11A;1匹——5.5+3.6≈9A。
4平方铜线做干线,下面同时负载2匹和1.5匹空调,则干路电流为11A+9A=20A——受到各种因素影响,实际电流会在20A上下浮动。
二,来看一下4平方铜线的载流量。
4平方铜线的额定载流量,在国标《GB/T 4706.1-2005》中有明确规定,为25~32A——国标中允许误差,因此这个规定数值是一个区间。
因此,只要是合格的4平方电线,它的额定载流量就不会低于25A。