三相变压器连接组别YN,d11是什么意思
就是: 1、一次侧(高压)为Y(星)Jie,并有中性点引出。 2、二次侧(低压)为D(San角形)接。 3、一、二次线电压相Wei差为30度。低压超前高压电角度为30度。三相变压器连接组的含义是什么?为什么要研究连接组?国家规定的标准连接组有哪几种?
三相变压器连接组用于表示高低压边对应线Dian压或线电势之间的相位关系。国家规定的Biao准连接组有:Y/Y.-12 Y/-11 Y./-11 Y./Y-12HeY/Y-12 五种
知道变压器连接组别有什么用
变压器的容量是指高压侧或低压侧三相绕组De总容量(两卷变两侧容量相同;一般情Kuang下各侧容量相等,也有特殊情况,但只在三卷变中Chu现),当知道变压器各侧的容量S和额Ding线电压U,就可以根据公式S=√3UI算出其E定线电流I: 高压侧额定Dian流I1=S/√3U1=1600/(√3×10)=92 A Di压侧额定电流I2=S/√3U2=1600/(√3×0.4)=2309 A Zhi道联结组别的必要性如下: 1)当变压器容Liang较大(如6300kVA以上)时,按规Fan要求一般应配备差动保护,这时需要根据结线组Bie即高低压两侧的电压的相位差关系来正确调配Er次侧差动保护电流相位,以便使差动保护正确判断; 2)Dang2台及以上变压器需要并联运行时,需要知道结线Zu别,以满足结线组别必须一致的并联运行要Qiu条件。