一、电笔测火线零线都亮的原因
家中插座提供的电源是单相交流电,而电网是三相交流电,三相交流电在三相负载对称时零线电位才等于零。
虽然家庭用电线路安装时,通常都做到使接到三相电源的单相负载尽量平衡。
实际上,每个家庭的用电并不一定同时,用电量也是随着时间时时刻刻在变化的。
因此,零线的电位实际上很难做到完全为零,用测电笔测量时,零线和火线都发光。只不过有一个发光较亮,另外一个发光较暗。发光较暗的就是零线。
此外,由于布线时通常尽量做到三相平衡,因此,零线常常采用较细截面的导线,而且为了保证零线的强度,通常还可能采用电阻值较高的钢芯导线,因此一般零线电阻值较大,出现三相负载较大不对称时,零线路上的压降就较大,对地电位较高,也会出现测试零线时,电笔亮度较大的情况。
如果发生电力系统故障,或三相负载极端不平衡,则零线的电位有时也较高,此时两条线的发光情况就相对比较难于区别了。
二、电笔测火线、零线都会亮
先关掉空气开关,从空气开关接一条火线出来(接红色),我用的是双股线,之后打开空气开关,用电笔测火线会亮,这是正常的,可是另外一条线(蓝色)怎么也会亮,跟火线差不多亮,是否正常。最后如果将火线、零线都接上,测的话就正常了(火线亮,零线不亮),电器使用也正常。
线是新买的,不存在断没断
有个灯开关或者有个电器的开关控制了零线,火线没控制直接流经电器或者灯内形成回路,这样的情况很不安全,建议赶紧找电工查一下改正。
三、突然停电,电笔测试火线零线都亮。
问题:
我家2根电线接在电线杆2条主线上,一火线一零线。停电后测试2根线都亮。电器都没反应。我在网上也查了,有的说是零线断路,但零线怎么测也亮?
把所有电器、铡刀都断开了,只测试主线连接到铡刀之间的2根线也是都亮。
也有说短路了,但是线路怎么没烧呢?还有说零线上的是感应电,但是铜轴线有绝缘皮包裹的啊。
解答:
是零线断路了,火线经过用电器后通向零线不能回到供电变压器的零线那里,所以才两条线都带火线电位(电笔亮),因为没有回路,所以电器不可以工作。你要注意到火线通过用电器到零线的两个通路,第一:你家用电和别人家用电都是并联的,所以线路虽然断开你家的,但是别人家的不一定断开,第二,电表本身也是一个用电器,它内部也有火线到零线的通路。