一般要求(1)充瓶操作人员和管理人员均必须执行《气瓶安全技术监察规程》和省、 市颁发的有关规定。 (2)充装操作人员应经过专业培训和当地市场监督管理局部门考核并取得 合格证书。 (3)操作人员应配备齐全必要的劳动保护用品。 充瓶前的检查(1)焊接气瓶不能用来充装高压气体; (2)检查气瓶是否是改装的,改装的气瓶不能充装。 (3)检查气瓶原始标志是否符合标准和规程规定,钢印是否清晰可辨。 (4)检查气瓶色标是否符合规定,是否有报废标志。 (5)检查气瓶外表面的颜色、字样、字色等标志是否符合GB7144《气瓶颜 色标志》的规定:对于氩气瓶漆色为灰色,字样:氩,字色:绿。 (6)检查气瓶安全附件是否齐全并符合技术要求。 (7)检查气瓶瓶体有无裂纹、严重腐蚀、明显变形、机械操作及其能影响 气瓶强度和安全使用的缺陷。 (8)检查充瓶系统的阀门、接头、充气软管及连接接头、充气卡具连接得 是否牢固、符合要求。 (9)检查充瓶系统压力表指针是否能复零位。 充瓶前的准备工作:(1)准备好数据采集器和必要的工具。 (2)将经检验符合充瓶要求的空瓶就位。 (3)打开充装台的全部阀门,打开低温液体泵的回气阀,对管道系统吹刷 置换2 分钟。 充装操作及注意事项: