微信用户求助:三相电机工作时不热,但是线路烧坏了是什么原因?
由于题主没有配发相关的图片,不知道线烧毁的情况是怎么样的?但是我感觉不外乎有以下几点原因:即短路、线径过细、接触不良或有其它明火点燃所致。
根据上述所列的几种原因,做一下具体的分析
一、电缆线绝缘强度不够:
电缆线在使用的过程中,也会受到使用条件的限制,比如环境潮湿或者是温度过高,都会导致电缆线过热,当达到一定程度后,就会发生绝缘层破损短路以至于烧坏。
二、电缆接线端子螺丝松脱:
如果接线端子松脱,会导致接线头与端子似接非接,时间长了容易出现氧化现象,致使电缆过热烧毁。
三、电缆线敷设距离太远或线径选择与电机实际功率不相匹配:
距离太远导致线路压降太大,电流增高,时间长了电缆线老化。另外一点,就是线径太细了,导不开电流,也会导致线路烧毁。但是,在这种情况下,电机会出现温度过高的现象,与题主的描述不相符,所以,这一点只能作为参考,出现故障的几率不大。
四、受外力作用,导致电缆短路:
电缆线路受到伤害,里面的绝缘层出现破损,发生两相或三相导线短路。
五、电缆使用环境温度过高:
电缆使用环境温度过高,会使电缆阻值增加过热,烧毁电缆。
六、多根电缆在同一根钢管里敷设,互相之间产生涡流:
所说的涡流,就是电磁感应效应所造成,也就是说,导体与导体之间互相产生磁场,磁场是由分布均匀的磁力线现象存在,导体切割磁力线而产生循环涡流,使电缆过热。