官塘至琼海 V 110KV 线路改造工程 拆除原 V 110kV 官琼线路工程专项施工方案 海南威特送变电工程有限公司 官塘至琼海 110KV 线路改造工程项目部 2010 年 02 月 审批: 审核: 编制 目 录 一、工程概况 ...................................................................................................................................... - 3 - 二、施工组织机构 .............................................................................................................................. - 3 - 三、施工内容 ........................................................................................................................................... 4 四、施工顺序及施工方法 ................................................................................................................... - 5 - 五、停电前施工现场准备 ................................................................................................................... - 7 - 六、放紧线安装质量标准 ................................................................................................................... - 7 - 七、安全施工保证措施....................................................................................................................... - 8 - 八、工程施工质量保证措施 ............................................................................................................... - 9 - 九、环境保护及文明施工措施 ........................................................................................................... - 9 - 十、拆、架线施工作业危险点及其控制措施 ................................................................................. - 11 - 十一、应急预案 ................................................................................................................................ - 13 - 一、 工程概况 工程名称:琼海官塘至琼海 110 千伏线路重建工程 建设单位:琼海供电局 运行单位:琼海供电局 设计单位:海南电力设计研究院 监理单位:福建省宏闽电力工程监理有限公司 施工单位:海南威特送变电工程有限公司 : 工程规模:重建琼海官塘至琼海 110kV 线路工程起于官塘 220kV 站 110kV出线间隔,止于 110kV 琼海站 110kV 进线间隔,线路全长为 6.237 千米,由于官塘站至N6塔已经改造,本次改造范围从N6至琼海站,长度为5.271千米,新建铁塔 21 基,导线彩用 JL/LB1A-240/40 铝包钢芯铝绞线。 二、 施工组织机构 本工程施工量大,工作点多、面广,停电时间有限。本方案施工组织机构及职能如下: 1、 工程项目部:负责停电架线施工组织,施工技术方案编制,停电计划落实,施工现场管理及协调。项目部安全、质检、物供部门负责本部门现场管理、指导、协调工作。 2、 项目部总工:胡 友(负责施工现场全面管理工作) 3、 施工现场总负责人:陈 飞(负责施工现场管理) 4、 停、送电负责人:陈洪杰 5、 安全负责人:李建辉、张才利、陈育军、伍人仲 6、 技术负责人:陈贻旺、刘桂平、袁 勇 7、 质量负责人:秦吉峰、李成贵、马传权、王 智 8、 材 料 员:杨 峰、陈顺杰 施工内容 2 2 、施工进度计划表 本工程施工进度计划见【附表一】 附表一、海南寰岛置业发展有限公司变配电安装工程施工进度计划表 序号 任务 工期(单位:天) 计划开始时间 计划完工时间 合同签订 2011 年 5 月 10 日之前 1 施工图纸深化设计 3 2011.05.11 2011.05.13 2 前期准备 7 2011.05.14 2011.05.20 3 电缆沟工程 10 2011.05.21 2011.05.31 4 拆除工程 10 2011.06.01 2011.06.10 5 电缆敷设工程 10 2011.06.11 2011.06.20 6 杆塔架设工程 8 2011.06.21 2011.06.28 7 顶管工程 7 2011.06.29 2011.07.05 8 验收调试 5 2011.07.06 2011.07.10 总工期 60 编制单位:海南威特送变电 三、 停电计划及停电施工进度计划 根据本工程的施工任务,需要停电二个月方可完成本工程过渡施工任务,停电施工进度计划如下: 停电计划:2008 年 6 月 1 日—8 月 31 日期间(连续三个月)。 停、送电负责人:陈洪杰(13876381635) 注:精心组织,科学施工,争取二个月停电日内完成 110kV 官塘-琼海线路工程的改造任务。 四、 施工顺序及施工方法 1、鉴于本工程跨越带电线路及民屋的情况,施工前特作如下准备工作: (1)实施拆旧前,施工负责人必须提前到施工现场了解线路径走向并熟悉周围环境 (2)对导线、水泥杆及铁塔拆除放倒时有可能伤及的民房农田等必须事先与当事人沟通协商以免影响施工进度。 2.为了减少停电施工对用户的影响,本工程施工时计划停电三个月,所跨越 10KV 线计划停电(具体停电时间及范围见停电计划申请表)。 (1)拆除原杆线耐张杆时跨超 10kV 线路(停电施工)。先在杆上悬挂一组滑轮,使用绳子穿过滑轮绑住导线,绳子的另一端延伸至地面由人工牵引,利用手拉葫芦紧导线后,剪掉导线,松掉手拉葫芦直至导线不再受力。退除手拉葫芦,人工地面控制绳子将导线落下。为避免落下导线伤及 10KV 线路和,可在所跨越 10KV 线路的位置断开落下导线往两边回收。 (2)拆除直线杆时,如拆除9#—10#直线杆跨超35KV龙阳线(停电施工),先将 9#—10#杆上的导线松脱固定金具,让导线自然下垂,在 8#、11#杆欲剪掉导线的方向打好临时拉线后,其拆除方法同上。 (3)跨越 35KV 线路停电施工完成后,整条线路的拆除不需再停 35KV 线路,部份跨越 380V 低压的线路,导线拆除时需停所跨越低压线路的变压器,具体跨越部份需要停的变压器详见施工计划表格及现场拆除具体情况而定。 (4)导线拆除落下碰至民房时,在民房一侧断开导线往回收,以减少收回导线时对民房的损伤。 (5)金具拆除采用杆上挂滑轮人工地面放下的办法。 3、整条线路导线及金具拆除完后,可进行拆除水泥杆及铁塔,铁塔拆除利用吊车整体起吊,水泥杆的拆除可依地形情况实行吊车拆除或人工拆除放倒。 (1)水泥杆所处位置能进吊车的统一使用吊车放倒的方法: ①先人工在被吊水泥杆的上半部栓好钢丝绳,吊车起臂牵引钢丝绳至水泥杆稍许受力,人工击锤杆表面混凝土直至露筋。 ②使用炔气枪割断所露钢筋后,吊车整体起吊放倒。 (2)吊车末能到位起吊的水泥杆采用人工倒杆。 ①在杆的上半部位拴好两条绳子,当做倒杆的控制倾倒方向的拉力作用。 ②事先定好倒杆位置,倒杆位置的四周障碍物必须清理以免被损坏。 ③于水泥杆倾倒方向的反方向击锤水泥杆表面混凝土,呈喇叭口状。 ④人工牵引拉控制绳,使用炔气割枪割断喇叭口处钢筋后,拉倒水泥杆。 五、 停电前施工现场准备 1、 停电架线档设计安装材料检验合格进场,安装材料的型号、规格满足本工程设计规定,数量满足停电架线段安装需要; 2、 施工班组进场工器具检查 100%合格进场,机械和数量满足架线段施工需要(施工班组施工机具配置表附后); 3、 施工班组在停电前一天完成本任务段施工现场布设(带电线路一侧停电后布设),施工现场布设完善和工作质量必须是 100%合格; 4、 停电前主要工作: 1) 施工技术交底(施工方案要点,安装质量标准,安全施工规定,其他注意事项); 2) 主要技术工种人员熟悉自己工作内容,各工种上下工序配合要点; 3) 对进场安装材料质量及数量和施工布设再次检查、完善。 六、 放紧线安装质量标准 1、 两个跨越档内不允许有导、地线接头(及修补); 2、 导地线弧垂不得有正偏差,负差≤2.5%; 导地线相间弧垂偏差≤200mm; 同相子导线间弧垂偏差≤100mm。 3、耐张压接管压后尺寸符合《验规》要求,压后弯曲≤2%,外观质量优良。 4、附件安装:跳线呈悬链自然下垂,横担下沿至弧垂最低点距离为 2.5m。 防震锤安装:一律从线出口算起,安装距离误差≤±30mm。 七、 安全施工保证措施 1、严格执行国家《电力建设安全工作规程》,在施工中严格执行《跨越电力线路架线施工规程》KL5106-1999 相关规定,严格执行停电架线作业规定,严禁“三违”作业(即违章作业、违章指挥、违犯施工现场劳动纪律)。 2、未经安全培训考试合格和未参加施工技术交底人员不得参加停电施工,专业工种人员持证上岗。 3、每天开工前,对现场布设和重要施工器具严格检查,查出不合格器械立即清退出施工现场。起重器具在施工过程中随时检查,安全稳患排除后方可继续施工。起重器具严禁以小代大,以弱代强使用。 4、停送电联系人严格执行“两票”制度。现场负责人和施工队负责人接到停电通知后先登塔杆验电(停电联系人监护),确认已停电后在停电线路大小号塔外侧装设接地线短路,停电线路挂好接地线后施工负责人方可组织施工作业。 5、停电期内,当天工作必须在当日完成,并拆除跨线施工布设,经停送电联系人和施工负责人现场检查,确认被跨越线上无遗留物,施工人员已撤离后才能拆除接地线。接地线拆除后应视为该线路已经带电,严禁人员上杆塔。 八、 工程施工质量保证措施 1、严格按照本工程设计图纸,设计文件规定质量标准施工,安装质量必须符合《验规》相关规定和设计规定。 2、开工前进行施工技术交底,施工人员必须明确本工种,本工序施工工艺要求和质量标准,上道工序不合格下道工序不准施工,认真执行工序质量自检、互检、专检制度。 3、进场安装材料经质检合格后方可进场。 4、导地线展放出口设质检员把关,发现出厂质量缺陷线段应立即清除缺陷段线材,有超出《验收规范要求规定》允许范围材料严禁安装。 5、重要、关键项目的安装经质检人员检验合格才可投入安装,专职质检员对蔽工程施工过程实行旁站监控,检测合格后才安装。 6、对被跨电力线路质量措施: 1)渡线施工过程中尽可能不发生施工线(器具)直压被跨线。施工过程中因意外发生压线,应派专人到故障点检查并排除质量隐患。 2)完成渡线架线施工作业全部工作项后,派专人检查被跨线路导、地线,确认本次施工未损伤被跨线路后方可撤场。 九、 环境保护及文明施工措施 1 1 、文明施工措施 1、凡进入施工现场作业,施工人员必须符合“三统一”要求; 2、施工现场布置合理,材料、工机具堆放有序; 3、工机具库房清洁整齐,帐、物、卡相符; 4、施工驻地干净、卫生、被子叠放整齐,衣服勤换勤洗; 5、做好施工现场围蔽及危险警示标志; 6、要办好宣传栏,制定严明制度,精心组织、文明施工,提高施工质量,保证一次成优率。 2 2 、环境保护措施 1、通道砍伐及放紧线施工中尽量减小通道砍伐宽度,一般不允许超过4m,放紧线能够翻越的树木不准砍伐;对不影响线路运行安全的果树,风景林,施工时采取搭架的方式跨越,不准砍伐;保证对树木植被的破坏减小到最低程度。 2、对材料的临时卸点要严格控制范围,选择合理的布置方案,力求占地最少,搬运距离最近,对环境造成的污染最小,对受影响部分场地应及时清理并恢复原貌;放引线施工场地的开辟要因地制宜,不能滥占耕地、林地,施工完毕要认真清理,对废弃的油类和废余材料要妥善处置,对原来的田埂、水渠、道路等要恢复原状或按设计要求作改道。 3、白色垃圾应严格按公司质量安全卫生环保条例进行处理,产生应立即进行回收处理,不允许在施工结束后统一处理。现场废弃的水泥袋、编制袋、塑料制品、线绳等杂物,不许乱丢弃,应及时清理回收。 4、施工完毕后,派专人进行清理施工过程遗留的废弃物。 7、严禁在林区、果园吸烟,且严格控制火种上山,设立明确禁烟标志,做好禁烟宣传,切实做好防火工作。 9、在施工现场宿留人员,不得乱扔废弃物,不应随地大小便,不应有大的喧闹,搞好环境卫生,以保护环境的卫生和安静。 十、 拆、 架线施工作业危险点及其控制措施 序号 危 险 点 控 制 措 施 1 杆塔缺件、螺栓紧固不好 架线施工前对架线段的铁塔缺件要补全,螺栓紧固好。队长要派人认真检查,做到心中有数。 2 架线前有的杆塔没安装接地 架线前的各队认真检查一遍,把没安装接地塔号记下,派专人把接地按要求安装好后才能架线。 3 架线前没进行安全技术交底 架线前对各施工队进行认真的安全技术交底。不进行安全技术交底工作,施工人员有权拒绝施工。 4 架线前对使用的工器具不认真检查 1、施工队架线前应派人到库领工器具时要认真检查,仓库要有工具出库检查记录并签字; 2、现场施工人员使用工器具时要认真检查,不合格严禁使用。 5 架线前对通信设备不认真检查 放导引绳、放紧线时的通信要畅通,旗号要明确,如有一处不通,停止放紧线,不许用通信设备进行说笑、闲谈。 6 挂瓷瓶子时施工人员在垂直下方作业 安全监护人随时提醒大家不得在吊物下停留或通过,防止物体打击。 7 进入施工现场不戴安全帽 进入施工现场人员一律戴安全帽系好帽绳,施工现场不戴安全帽停止工作,罚款。 8 挂瓷瓶子时塔上人员不系安全带及安全绳 高处作业人员必须系好安全带及安全绳,安全带必须拴在牢固的构件上,应随时检查安全带安全绳是否拴牢。 9 放线、地线滑车使用前不做外观检查,没有关门保险 检查时,严禁使用没有关门保险滑车。 10 ...