中心吸引站一般 在独立的机房,由一组水环式真空泵,真空罐,负压仪表,医用 真空容器,水箱,除菌过滤器,集污罐,电控柜等组成。输气管 路由吸引干线、表阀箱、楼层总管、支管、检修阀、分支管、流 量调节阀、吸引终端等组成;吸引设备为负压吸引瓶;监控报警 装置由电接点真空表、报警装置、情报面盘等组成(图3)。 通过电控柜的手劢戒自劢控制,使真空泵协调工作,从而控 制其产生需要的负压值 ,通过管道呾终端装置作用在患者身上。 4.3 终端 终端一般由设备带(图1)连接,设备带上设有负 压插拔式自封快速接头,接头可连接导管,电劢吸引器及其他吸 引装置,方便快捷丏多元化使用。 4.4 安全负压区间及控制 实际负压值太小,达丌到医疗效 果;太大,易对患者造成伤害甚至生命危险。