实名认证企业认证
联系人:瞿建军手机:15162866820电话:
营业执照:已审核
经营模式: 生产加工-个体工商户所在地区:上海 嘉定区家家通积分:870分
扫一扫,进入手机微商铺

详细参数
品牌德汝电缆型号Derul56000
护套材质高强度耐磨聚氨酯护套芯数3-12
拉伸强度200KG使用温度-20℃至85℃
电线最大外径35mm标称截面10mm215mm225mm2
绝缘厚度1.5mm产品认证CE,ISO9001
特殊用途功能化导体材质铜
型式圆形软硬软
加工定制是产地上海
颜色黑色 灰色 黄色 其他

产品详情
【UGF盾构机专用卷筒电缆】使用场合:
UGF盾构机专用卷筒电缆用 途: 交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。
【UGF盾构机专用卷筒电缆】使用特性: 电缆的额定电压为6kv;
UGF盾构机专用卷筒电缆的长期工作温度为+65℃。
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
UGF-10KV橡胶电缆350+116规格盾构机电缆
主线芯 地线芯
UGF 3×6+1×6 840.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
UGF3×10+1×10 840.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
UGF 3×16+1×16 1260.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
UGF 3×25+1×16 1960.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78
UGF3×35+1×16 2760.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554
UGF-10KV橡胶电缆350+116规格盾构机电缆
【盾构机电缆】技术性能:
20℃时导体直流电阻
成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。
成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间,应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。
UGF-10KV橡胶电缆350+116规格盾构机电缆
照明电路里的两根电线,一根叫火线,英文简写L(LIVE WIRE),一般为红色或黄色或绿色;另一根则叫零线,英文简写N(NEUTRAL WIRE),一般为蓝色或黄色;此外还有地线E(EARTH WIRE),一般为黄绿色或黑色。
【盾构机电缆】
本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。
使用特性
3.1电缆导体最高额定温度为90℃。
3.2短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
3.3电缆允许最低环境温度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4电缆允许最小弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。

UGF盾构机专用卷筒电缆 相关资源

温馨提示

还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!