7.8.7 设施维护标志 设施维护标志管理应符合下列要求 消防设施所使用的标志分为”使用”、 ”故障”、”检修”、”停用”四类; 医院应根据消防设施的状态及消防设施的特点 ,使用符合实 际的标志; 医院应根据消防设施的状态及时调整标志 ,并做好记录; 医院应米取措施确保标志的完好,不得任意变动导致标志的 损毁、迁移和错挂。 7.9 供氧站安全管理 7.9.1 供氧站应实行 24 小时值班制度,明确岗位消防安全责 专业人员严格执行安全操作规程,由专业公司实时系统设 备的维修保养。 当用氧部位发生火灾时,供氧站值班人员应在消防控制中心值 班人员确 认火灾且人员疏散完毕后立即切断氧气供应装置。 7.9.2 供氧站内的氧气空瓶和实瓶应分开存放 ,不得存放任何 可燃、易燃物品。 7.9.3 应由专业人员负责瓶装氧气的运输 ;氧气灌装应由专职 人员操作,不应在供氧站内灌装氧气袋。 7.9.4 供氧站与热源、 火源和易燃易爆场所的距离应符合国家 相关建筑防火设计规范、 标准的规定。 7.9.5 供氧站应设超压排放安全阀 ,开启压力应高于工作压力 0.02Mpa,回座压力应低于最高工作压力 0.03Mpa。 7.9.6 欠压报警装置必须采用本质安全型电路。