动合触头被粘合,原因有二: (1)与之并联的 RC 支路元件可能损坏,或者断线,灭弧能力下降,使KD 动合触头分断时可能被粘合住; (2) 外接的 K 容量过大.因K容量大时,线圈中贮存的磁场能量就大,当超过 PLC 输出接点的 分断能力时进行分断,PLC 输出继电器的动合触头有可能被粘合住. 不管上述何种原因,均可采取下列方法: 图2交流接触器线圈并联电容器 当PLC 的输出端接交流接触器时, 可在接触器线圈两端并联一个电容器 (或电容器加电阻) , 如图 2 所示.当KD 线圈断电,动触头动断时,K 的线圈 CI 形成振荡回路,线圈中贮存的 磁场能量可通过 RI 和CI 构成的回路释放,能减弱 K 线圈回路断开时产生的电弧强度,可 避免继电器动触头在分断时被粘住.例如,我们在调速设备中用 PLC 控制接触器 CJ10-10, 额定电流 10A,线圈电压 220V,对PLC 的输出继电器而言负载过大,因而,经常出现 K 不 能分闸的故障现象. 后来我们在 K 两端并联一个 0.1uF 左右的电容器, 不能分闸的故障立即 被排除. 图3直流继电器线圈反并联二极管 当PLC 的输出端接直流继电器 KD 时,流过线圈的电流为直流,为排除不能分闸的故障, 可在线圈两端并联一个二极管,如图 3 所示.当KD 断电,它的动触头动断图 3 直流继电器 线圈反并联二极管时,K 中的电流通过二极管 VD 续流,能降低 K 线圈断电时产生的高电 压,有利于灭弧,避免 PLC 的输出接点被粘住. 总之,只要对故障正确分析,故障现象很快就被排除.