当三相三 心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相 d11220/110/LVkVYN d11330/220/LVkVYN d11330/110/LVkVYN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 www.pw0.cn 国内60与35kV 的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV 变压器采用YNd11 接法,与220/69/10kV 变压 器用YN,yn0,d11 法,这二个60kV输电系统相差30 电气角。 当220/110/35kV 变压器采用YN,yn0,d11 接法, 110/35/10kV 变压器采用 YN, yn0,d11 接法,以上两个 35kV 输电系统电压相量也差30电气角。 所以,决定60 35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压 求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV 绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也 无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 国内10、6、3 0.4kV输电与配电系统相量也有两 种相位。