格力空调接线颜色从室内机引向室外机有两股导线,一股是信号线(黄、绿、蓝、白、棕、黑);依次顺序是:(蓝、黑、紫、橙)另一股为压缩机及风机控制线(蓝、黑、棕)。压缩机工作时,蓝红两根线上有220V电压;风机工作时,蓝黑两根线上有220V电压;制热时,线路上220V公共端蓝线和信号线上绿线间有220V电压,电磁换向阀才会动作,四通阀改变系统制冷剂的流向,实现制热。