47、防爆开关为什么由子口转盖雪撬式变成长方体? 因为长方体产生的爆炸压力最小。 48、写出防爆型、增安型、本安型电气设备的标志符号。 防爆型:EXdI、增安型:ExeI、本安型:ExiaI、ExibI。 49、什么叫本安型(安全火花型)电路? 本安型即本质安全型,即电路产生的电火花能量比较小,达不到点爆瓦斯所需要的最小能量 0.28mJ。 50、什么叫超前切断电路? 超前切断电路一是指超瓦斯煤尘引爆之前,因为点燃瓦斯和煤尘最短的时间不少于 5ms,一 般快速切断电系统的断电时间为2.5--3ms,二是超电气故障前,如电缆短路,我们在未形成 短路故障前把电源切断。 51、KYGG-2Z、BGP23-6/D、PB 系列,DW80 系列、QC83 系列、DKZB-400/1140、DQZBH-300/1140 各表示什么? KYGG-2Z:矿用高压真空配电箱。 BFP23-6/D:矿用高压防炸真空配电箱。PB 系列:高压 防炸配电箱。 DW80 系列:低压馈电开关。 DQZBH-300/1140:真空磁力启动器。 52、馈电开关和磁力启动器在电路上各起什么作用? 馈电开关起电能分配的作用,磁力启动器控制具体的设备。 53、矿用变电器与地面的变压器有什么区别? 两点:一是矿用变压器没有油枕;二是地面变压器用绝缘子接线,矿用变压器用接线盒接线。 54、KSGZY 表示什么?它由哪几个部分组成?有什么作用? 表示移动变电站,由高压隔爆开关箱(6KV 电源进线控制开关)、隔爆干式变压器、低压(1140V) 隔爆开关箱(有过流和漏电保护装置)组成。为综采设备供电。 55、矿用电缆有哪几种? 有铠装电缆,橡套电缆和塑料电缆。 56、铠装电缆的铠装层分哪两种?简述纸绝缘铠装电缆结构。 分钢丝和钢带铠装。线芯裹上用油浸渍过的牛皮纸作为相绝缘,三根相线间填上一些黄麻填 料,再用油浸牛皮纸把三根相线裹起来形成统包绝缘,然后用铅皮或铝皮做成内护层套上, 再在内护层上涂沥青后粘上麻绳,最后用钢丝或钢带裹上。 57、铠装电缆的内护层起什么作用? 一是起密封作用,防水份进入缆芯;二是可做接地保护。 58、铠装电缆用在那些场所?下井电缆至少要几根? 电所到采区变电所的电缆。至少要两根。 59、橡套电缆至少几根线芯?线芯为什么材料?UCP3x50+1x25+6x4 表示什么? 根,三根相线,一根接地线;铜芯;表示采掘用橡套屏蔽电缆,三根主芯线截面为50平方, 一根接地线的截面为25 平方,6 根控制线的截面为4 平方。 60、什么叫阻燃(不延燃)电缆? 阻燃电缆护套采用氯丁橡胶,其燃烧时产生的氯化氢气体比空气重,形成白雾将火焰包起来与 空气隔绝,将火焰很快熄灭。适合在易燃易爆的场所使用。 61、什么叫橡套屏蔽电缆?它用在什么样的矿井? 橡套屏蔽电缆每根相线绝缘外面裹着一层由半导体橡胶做的屏蔽层,接地线芯外外面只有屏 蔽层,没有绝缘层,这样任一主芯线绝缘破坏,漏电电流通过屏蔽层传到接地线芯,形成接 地故障,使检漏继电器动作,切断电源。这既可防止漏电火花或短路电弧引起的瓦斯煤尘爆 炸,又可防止引起电气火灾。它适合高沼气矿井。 62、写出常用电线电缆的截面(平方毫米) 0.5、1、1.5、2、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、180。 63、什么叫风电闭锁?在80 开关上怎么实现? 先通风后掘进,停风时掘进电源也同时切断。将控制局扇的80 开关C3 触点串接到掘进电源 开关的线圈回路中。 64、画出煤矿深井供电系统方框图。哪一个环节不需要专门的峒室?工作面配电点的设备经 常挪动,无需专门峒室。 65、井下供电采用什么系统? 变压器中性点不接地系统。 66、什么叫触电?分哪两种情况?人体安全电流为多少毫安和多少mA.s?人体电阻在计算时 取多少? 触电:人体触及带电体。分电击和电伤,电击是指电流通过人体内部,造成人体内部组织的 损伤和破坏,电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面的烧伤。人体安全 电流为30mA、30mA.s,人体电阻取1 67、触电急救的基本知识。1.让触电者迅速离开电源,离开关近关开关,离开关远要用绝缘棒去挑,千万不要用手去拉, 如果高空触电,还要防止触电着掉下来摔伤。2.把触电者放在通风平坦的地方休息。3.如果 触电者发生休克,要做人工呼吸,如口对口,心脏按摩和牵手仰卧起做,做人工呼吸前,要 把伤员裤带衣领松开,呼吸道清理干净。4.千万不可打强心剂。 68、什么是井下三大保护? 接地保护、漏电保护、过流保护 69、什么叫接地?分哪几种?什么叫接地装置?一般用什么材料作接地材料? 接地:电气设备与大地作有效连接。分工作接地、重复接地、保护接地、保护接零、防雷接 地、防静电接地。接地极与接地线统称为接地装置。一般用镀锌的圆钢、扁钢作为接地线, 钢板或钢管作为接地极。70、接地电流在土壤中如何流?半径有多大?实际取多大?什么叫接地电阻? 以接地极为圆心向四周扩散,半径为20 米,实际取5 米,接地电阻是接地线、接地极、接地 极与土壤的接触电阻以及土壤电阻的总和。 71、画出接地网的示意图,并标出各部分名称。 72、什么叫保护接地?这对人身安全有什么好处? 电气设备的外壳与大地作有效连接。当人体触及带电外壳时,人体和接地电阻并联,人体电阻 是接地电阻的500 倍,绝大部分电流通过接地极流走,通过人体电流很小,人身安全受到保 73、在井下保护接地网中,什么是主接地极?接地电阻不能超过几欧姆?井下中央变电所的两个接地极叫主接地极,放在主副水仓中。除主接地极以外的接地极都叫 局部接地极。不得超过2 欧姆。 74、什么材料不可以做接地材料? 铝,一是机械强度低,二是燃烧时有很强的光热效应。 75、炮采工作可不可以设接地极?设备如何接地? 不可以。怕漏电电流引起雷管超前引爆。通过电缆接地线芯把外壳连在一起,引到炮采工作 面以外接地。 76、漏电分哪两种情况?各由什么原因引起的? 漏电分集中性漏电和分散性漏电,集中性漏电由绝缘损坏引起的,分散性漏电是由于绝缘老 化造成的。 77、漏电保护的原理。 漏电保护实际上是用一直流回路来监视交流电网对地的绝缘电阻。当ra、rb、rc 下降至危险 程度时,检漏继电器动作,其常开触点闭合,馈电开关中的漏电脱扣线圈带电,电磁铁吸合, 带动馈电开关跳闸,切断电源,实现漏电保护。 78、检漏继电器必须装在哪一台馈电开关上? 采区变电所低压总馈电开关上。 79、画出一台变压器三个配电点的采区供电系统图。 80、过电压分哪两种情况? 供电系统内部的操作过电压和大气过电压(雷电) 81、雷电分哪两种?各用什么保护? 雷电分直击雷和感应雷。直击雷用避雷针和避雷线保护,感应雷用避雷器保护。 82、阀型避雷器中的阀性电阻(阀片)有什么特点? 它是非线性电阻。工频电压下,电阻值非常大;雷电流通过时,电阻很小,这样雷电通过阀片 入地,不涌入变电所,从而使变电所内高低压电器受到保护。