3.1.4 压力流与重力流 水头损失:流体克服流动阻力所消耗的 机械能 1.舍维列夫公式 2.海曾-威廉公式 3.柯尔勃洛克-怀特公式 4. 巴甫洛夫斯基公式 5.曼宁公式 3.2.2 沿程水头损失计算公式的比较与选用 巴甫洛夫斯基公式适用范围广,计算精度也较高,特别是对于较粗糙的管道,管道水流状态仍保持较准确的计算结果,最佳适用范围为1.0≤e≤5.0mm; 曼宁公式亦适用于较粗糙的管道,最佳适用范围为0.5≤e≤4.0mm; 海曾-威廉公式则适用于较光滑的管道,特别是当e≤0.25mm(CW≥130)时,该公式较其它公式有较高的计算精度; 舍维列夫公式在1.0≤e≤1.5mm之间给出了令人满意的结果,对旧金属管道较适用,但对管壁光滑或特别粗糙的管道是不适用的。 3.2.3 局部水头损失计算 3.2.4 水头损失公式的指数形式 2.局部水头损失公式的指数形式: 3.3 非满流管渠水力计算 非满流管渠水力计算基本公式 3.4.1 串联或并联管道的简化 1.串联 第3章结束 管道的水力等效简化 当并联管道直径相同时,有: 3.4.2 沿线均匀出流的简化 干管配水情况 假设沿线出流是均匀的,则管道的任一断面上的流量 沿程水头损失 * * 第3章 给水排水管网水力学基础 -管渠稳定流方程 第3章 给水排水管网水力学基础 --管渠稳定流方程 谢才公式: (m) 式中 hf――沿程水头损失,m;v――过水断面平均流速,m/s; C――谢才系数; l――管渠长度,m; R――过水断面水力半径,即断面面积除以湿周,m, 对于圆管满流R=0.25D(D为直径)。 圆管满流-达西公式: (m) 式中 D管段直径,m; g重力加速度,m/s2; λ沿程阻力系数, 。 管渠水力计算公式 舍维列夫(Ф.А.Шевелев)公式 海曾-威廉(Hazen-Williams)公式 巴甫洛夫斯基(Н.Н.Павловский)公式 曼宁(Manning)公式:y=1/6 水头损失公式的指数形式 式中 k、n、m指数公式参数; a――比阻,即单位管长的摩阻系数; sf ――摩阻系数。 3.1 给排水管网水流特征 3.1.1 流态特征 3.1.2 恒定流与非恒定流 水量变化-非恒定流(复杂)-按恒定流计算 3.1.3 均匀流与非均匀流 水流参数往往随时间和空间变化-非均匀流 1.压力流:hf∝n、l、v;与H、I无关(压能克服水流阻力) 2.重力流:靠水的位能克服 3.1.5 水流的水头与水头损失 水头是指单位重量的流体所具有的机械能。 H=Z+P/γ+v2/2g 3.2 管渠水头损失计算 3.2.1 沿程水头损失计算 管渠沿程水头损失用谢才公式 圆管满流,沿程水头损失也可以用达西公式表示: C、λ与水流流态有关,一般采用经验公式或半经验公式计算。