度14℃~24℃,湿度45%~60%RH.这一标准要求的制定是在综合考虑了我国的国民经济条件和气候条件,在尽可能有利于档案制成材料的保存和限制档案霉腐菌的生长繁殖的环境要求下制定的。
温湿度的自动监测和记录,企业应配置温湿度自动监测系统,通过对库房环境温湿度的自动监测和采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。
系统应由管理主机、测点终端、运行等组成,通过主服务器实时显示和监测各监测点的温湿度状况,至少每5秒钟要更新一次测点,至少每30分钟自动记录一次温湿度的实际数值。系统测定温湿度的准确度应符合:温度±0.5℃,相对湿度±3%。