临时用电配电箱的基本要求 一、 必须采用 TN--S 系统(三相五线制) 二、 必须采用三级配电二级保护 三、 必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、 一级箱必须设置重复接地并与 PE 线连通 五、 二、 三级箱的末端箱必须设置重复接在并与 PE 线连通 六、 所有设备的金金属外壳必须与 PE 线连通 七、 二、 三级箱门上应书写上几级箱, 什么地方用, 应有电工的姓名和电话。 八、 所有配线必须分色。 开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、 所有配电箱必须 安装牢固, 且应有防雨措施 十、 一级配电箱箱门上必须设有电压表、 电流表、 电压转换开关 十一、 一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、 应有防雨、 防鼠、 防雷、 防火、 通风、 照明等到措施 2、 应配备 2 只以上干粉灭火器 3、 所有地面必须捕设绝缘垫 4、 室内应比室外高 200MM 以上 5、 配电箱应比地面高 200MM 以上 6、 配电箱与墙壁的净距正面应大于 1500MM; 背面应大于 800MM; 则面应大于 1000MM 7、 配电室的净高应不小于 3000MM 8、 配电室门必须向外开, 空气对流, 排气扇齐全、 防鼠网、 必须采用防火门。 十二、 配电箱的材质要求 1、 一级箱: ①箱体的板材厚度≥1. 5mm ②规格: 宽 1000mm 厚 400mm 高 1500mm ③为前后双开门 2、 二级箱: ①箱体的板材厚度≥1. 2mm (室外型) ②规格: 宽 1000mm 厚 250mm 高 1500mm ③为前双开门 3、 三级箱: ①箱体的板材厚度≥1. 0mm (室外型) ②规格: 宽 500mm 厚 150mm 高 650mm ③单开门 十三、 配电箱内电器元器件的设置要求 1、 一级箱: ①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA, 动作时间应≤0. 2S) ④接地、 接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、 二级箱: ①透明空气开关 ②漏电开关 (动作电流应≤100mA, 动作时间应≤0. 1S) ③接地、 接零排 ④接线端子 3、 三级箱: ①透明空气开关或刀开关 ②漏电开关(动作电流应≤30mA, 动作时间应≤0. 1S) ③接地、 接零排 ④接线端子 十四、 配电箱内电器元器件的安装要求 1、 元器件间的距离: ①上下应≥100mm ②左右应≥30mm 2、 元器件与箱体间的距离: ①上下应≥200mm ②左右应≥100mm 3、 所有开关应有编号及用途 4、 箱内应有接线图