由于三相供电系统发作单相接地后使中性点发作位移,接地的这一相变成对地电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也曾经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功用现相反了,即零线变前线,前线变零线。你说的电机我觉得应该是单相电机,由于假如是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即使是运转中缺相也会发热严重,带载才能降落,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电压还是220v,所以电机可以正常启动带载而不受影响。电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变前线,前线变零线而已,电压也是220v,所以等不但不会爆掉,反而可以正常点亮。要是上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就费事了,由于单相电机自身的额定电压是220v,接地后本来一零一火的接线变成了两根前线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的。要是电灯也变成加380v电压时,应该霎时亮度大增,然后灯丝会由于过压而疾速烧断。
变压器接地线要是有电的话应该是变压器接地线接地状况不好,存在有较大的接地电阻或者痛快曾经断开了,同时还存在三相不均衡的现象而形成的。
灯泡不亮为什么验电笔测试零线与火线都带电?
该现象看起来令人费解,有的初级电工错误的理解为火线与零线都亮是因为火线与零线电位相同,所以灯泡不亮。其实真正的原因是因为零线发生了断线,由于没有回路形成灯泡不会亮。当照明线路的零线发生断线时,用验电笔测试火线显然有电;测试所谓的零线时(零线的断点到灯泡零线与灯座的连接点),由于所谓的零线实际上变成了与火线和灯泡的串联。用验电笔测试所谓的零线时,是火线,所谓的零线,电笔、人体和大地构成串联回路,灯泡的电阻与电笔的电阻相比可以忽略,220V的电压几乎全部加在电笔和人体上,因此电笔的氖泡发光,并且亮度接近于电笔直接测试220V火线时的亮度。