6KV 及以上电缆在屏蔽中金属护套端部电场集 中,场强较高,必须采取有效措施减缓电场集中。常用的方法有胀铅、制作应力锥,施加应 力带、应力管等措施。 第四条:依照能源部教育司培训电力电缆技工教材,给出了制作 35KV 及以下电缆终端 头及接头的关键剥切尺寸。 第五条:制作塑料绝缘电缆终端和接头必须除去部分半导体电屏蔽层,依照塑料绝缘电 缆半导体电屏的的形式,提出了不同的除去方法。对包带石墨屏蔽层必须使用溶剂如丙酮、 三氯乙烯等,擦抹时应从高压端部往接地点向单向擦,不要往复擦拭,幸免把导电粉末带向 高电位。 第六条:三芯油质电缆终端及接头的制作关键是部分保留统包绝缘,扮弯芯线时,不得 损伤纸绝缘,绕包附加绝缘、灌注填充油绝缘材料时应尽量消除线芯分支处的气隙。 第七条:为了确保制作充油电缆终端及接头的施工质量,包绕附加绝 缘时应保持一 定油不间断的从绝缘内部渗出,幸免潮气进入和减少包绕时外来污染,因此不应完全关闭压 力油箱,渗出的油及时排出,可提高终端内油质的质量。 第八条:三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层和铠装层不得中断,幸免非正常运行 时产生感应电动势而发生放电的现象。 第九条:三芯塑料绝缘电缆日趋普遍,其铜带屏蔽和钢铠在塑料护套之内,端部必须良 好的接地。否则当三相电流不平衡时,铠装层因感应电动势可能产生放电现象,严峻时可能 烧毁护层。因此钢铠必须良好的接地。铜屏蔽和钢铠可分开接地,便于实验检查护层,亦可 同时接地。 第十条:运行经验表明,中、低压终端头和接头故障大部分是因为密封不良,潮气侵入 绝缘所致,电缆终端和接头的封堵密封式确保质量的另一关键。塑料护套的采纳日趋普遍, 其密封处理最好采纳两种以上的方法,效果更佳。如用胶粘剂,密封后外包自粘橡胶带绑扎 包紧。 “[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划 别详