2015年5月 液化石油气做为最常见的液化可燃气体,不论其泄漏还是着火,均具有非常大的危险液化石油气做为最常见的液化可燃气体,不论其泄漏还是着火,均具有非常大的危险性,处理这类事故,对消防员来说,是一项性,处理这类事故,对消防员来说,是一项十分复杂、艰巨、困难的灭火救援行动。 主要内容一、液化石油气的性质二、液化石油气泄漏的部位一、液化石油气的性质二、液化石油气泄漏的部位三、液化石油气泄漏事故的处置四、典型案例分析三、液化石油气泄漏事故的处置四、典型案例分析 1979年12月18日,吉林市煤气公司液化气厂一球罐上环带焊接处裂开一大口子,造成液化气泄漏后遇明火发生爆炸和火灾事故,共死34人(受伤的群众住1979年12月18日,吉林市煤气公司液化气厂一球罐上环带焊接处裂开一大口子,造成液化气泄漏后遇明火发生爆炸和火灾事故,共死34人(受伤的群众住院后又死7人),伤58人,造成直接经济损失539万元,院后又死7人),伤58人,造成直接经济损失539万元,另外还烧毁树苗329万株,烧死马4匹,烧毁机动车辆12台,15kg的钢瓶被引爆损失三千多只,造成3个变电所,48个工厂断电停产26小时,造成间接损失89万余元。另外还烧毁树苗329万株,烧死马4匹,烧毁机动车辆12台,15kg的钢瓶被引爆损失三千多只,造成3个变电所,48个工厂断电停产26小时,造成间接损失89万余元。 1988年4月15日,天津煤气公司液化石油气北仓罐站由于职工违章操作,造成大量液相液化气从气瓶阀口高速喷出,同时产生静电放电,引起液化石1988年4月15日,天津煤气公司液化石油气北仓罐站由于职工违章操作,造成大量液相液化气从气瓶阀口高速喷出,同时产生静电放电,引起液化石油气气体爆炸起火事故。爆炸发生后,由于灌瓶间油气气体爆炸起火事故。爆炸发生后,由于灌瓶间的气瓶也相继引爆,使瓶体残骸四处飞落,最远点达230m,同时将储罐区四号罐引爆,消防部门经过68小时奋力扑救,才将大火扑灭。的气瓶也相继引爆,使瓶体残骸四处飞落,最远点达230m,同时将储罐区四号罐引爆,消防部门经过68小时奋力扑救,才将大火扑灭。 1998年3月5日,西安市煤气公司液化石油气管理所一贮量为400 m1998年3月5日,西安市煤气公司液化石油气管理所一贮量为400 m3 的11号球形贮罐,由于下部排污阀上部法兰密封局部失效导致大量的液化石油气泄漏,上部法兰密封局部失效导致大量的液化石油气泄漏,泄漏的气体迅速扩散并突然闪爆引发火灾,共造成11人死亡,31人受伤。全体参战人员经过90小时奋力扑救,才将大火扑灭。泄漏的气体迅速扩散并突然闪爆引发火灾,共造成11人死亡,31人受伤。全体参战人员经过90小时奋力扑救,才将大火扑灭。 1998年7月13日,由武昌开往昆明的1913次货运列车,在湘黔线贵州段朝阳坝二号隧道内发生颠覆,1998年7月13日,由武昌开往昆明的1913次货运列车,在湘黔线贵州段朝阳坝二号隧道内发生颠覆,引起槽车内的液化石油气发生泄漏、燃烧、爆炸事引起槽车内的液化石油气发生泄漏、燃烧、爆炸事故,造成了6人死亡,50余人受伤,铁路中断近21天。 2004年3月29日,中海石油有限公司天然气分离厂的液化石油气储罐在检修时,误将温度表卸下,导致储罐泄漏。葫芦岛市消防支队调动19台消防车、126名消2004年3月29日,中海石油有限公司天然气分离厂的液化石油气储罐在检修时,误将温度表卸下,导致储罐泄漏。葫芦岛市消防支队调动19台消防车、126名消防官兵投入战斗,在长达8h的抢险过程中,参战消防官防官兵投入战斗,在长达8h的抢险过程中,参战消防官兵冒着爆炸、起火、冻伤的危险生命,在当日15时09分堵漏成功,避免了一起恶性爆炸事故,保护了油气分离厂及周边设施和群众的安全。兵冒着爆炸、起火、冻伤的危险生命,在当日15时09分堵漏成功,避免了一起恶性爆炸事故,保护了油气分离厂及周边设施和群众的安全。 以上几个液化气泄漏、燃烧、爆炸事故的共同特点是: 火灾发生突然,猛烈,往往伴随着剧烈的物理和化学爆炸,造成人员伤亡和建筑物的损坏;火灾发生突然,猛烈,往往伴随着剧烈的物理和化学爆炸,造成人员伤亡和建筑物的损坏; 火灾或爆炸往往由于泄漏引起; 液化石油气火灾多发生于储存、运输和使用过程中。 一、液化石油气的组成和性质(一)组成主要成分: C(一)组成主要成分: C3H8、C3H6、C4H10、C4H8(二)理化特性液化石油气是一种无色、透明、低毒、有特殊气味的物质,在压力容器内是液体,在常温常压下呈气态,液态液化石油气比水轻,气态液化石油气比空气重。液化石油气是一种无色、透明、低毒、有特殊气味的物质,在压力容器内是液体,在常温常压下呈气态,液态液化石油气比水轻,气态液化石油气比空气重。 1、燃烧爆炸性闪点低(-77~-108℃);1、燃烧爆炸性闪点低(-77~-108℃);闪点是指在规定的试验条件下,油品蒸汽与空气的混合气体,接近火焰,闪出火花并立即熄灭时的最低温度。闪点是指在规定的试验条件下,油品蒸汽与空气的混合气体,接近火焰,闪出火花并立即熄灭时的最低温度。(三)危险性特征引燃能量小(0.26mJ左右);液化石油气的电阻率大,当从容器、设备、管道中喷出时,极易因摩擦产生静电,产生放电火花,引起可燃气体燃烧或爆炸。液化石油气中含有杂质越多,流速越快,产生的静电荷越多。引燃能量小(0.26mJ左右);液化石油气的电阻率大,当从容器、设备、管道中喷出时,极易因摩擦产生静电,产生放电火花,引起可燃气体燃烧或爆炸。液化石油气中含有杂质越多,流速越快,产生的静电荷越多。 (一)物理性爆炸在常温下液态体积大约占贮罐容积的85%。如果贮罐接触热源,当温度升高到60℃时贮罐内就完全充满了液态,罐体膨在常温下液态体积大约占贮罐容积的85%。如果贮罐接触热源,当温度升高到60℃时贮罐内就完全充满了液态,罐体膨爆炸形式胀力将直接作用于罐壁,这时温度每升高1℃,压力就急剧增大2~3MPa。胀力将直接作用于罐壁,这时温度每升高1℃,压力就急剧增大2~3MPa。(二)化学性爆炸泄漏后形成爆炸性混合气体,遇火源产生爆炸。(三)连锁式爆炸化学性爆炸和物理性爆炸交织在一起的爆炸。 2、受热膨胀性液化石油气温度每升高1℃,体积膨胀约0.3~0.4%,气压增大约0.02~0.03MPa;受热汽化,体积膨胀250-300倍。2、受热膨胀性液化石油气温度每升高1℃,体积膨胀约0.3~0.4%,气压增大约0.02~0.03MPa;受热汽化,体积膨胀250-300倍。问:1吨液化石油气泄漏,可以形成多大体积的爆炸问:1吨液化石油气泄漏,可以形成多大体积的爆炸性气体(液化气密度约为0.5kg/L)?1吨液化石油气大约2m3的液体体积,汽化后体积膨胀按250倍计算,则气体的体积为500m的液体体积,汽化后体积膨胀按250倍计算,则气体的体积为500m3,与空气按1.5%的比例混合,则形成33333m,与空气按1.5%的比例混合,则形成33333m3的爆炸性气体。如果泄漏后的液化石油气笼罩在1m高的地面,则在33333m的爆炸性气体。如果泄漏后的液化石油气笼罩在1m高的地面,则在33333m2的范围内均具有爆炸的危险。的范围内均具有爆炸的危险。 33、气体泄漏的流散性与潜伏性由于液化石油气比重大,当容器受到破坏而发生破裂时,液化石油气向外泄漏,并迅速向四周扩散,沉降至地面,在风力比较小的情况下,沉降至地面的液化石油气将由于液化石油气比重大,当容器受到破坏而发生破裂时,液化石油气向外泄漏,并迅速向四周扩散,沉降至地面,在风力比较小的情况下,沉降至地面的液化石油气将随风飘至很远的地带,有的则积聚在地面的空隙、坑沟、下水道或建筑物空间内潜伏下来。随风飘至很远的地带,有的则积聚在地面的空隙、坑沟、下水道或建筑物空间内潜伏下来。典型案例:某市有人晚上将液化石油气残液倒入公共厕所,次日造成有人在厕所吸烟引起爆炸,将一名成年男子和一名小学生炸伤。某市有人晚上将液化石油气残液倒入公共厕所,次日造成有人在厕所吸烟引起爆炸,将一名成年男子和一名小学生炸伤。 4、吸热冻伤性液化气泄漏后,由液态急剧减压气化,从四周的环境中大量吸热,结晶冻冰,造成低温。4、吸热冻伤性液化气泄漏后,由液态急剧减压气化,从四周的环境中大量吸热,结晶冻冰,造成低温。跑漏的液体直接喷射在金屑容器、管线上,会造跑漏的液体直接喷射在金屑容器、管线上,会造跑漏的液体直接喷射在金屑容器、管线上,会造跑漏的液体直接喷射在金屑容器、管线上,会造成容器、管线的裂,若直接喷射到人体上,就有可能造成冻伤。成容器、管线的裂,若直接喷射到人体上,就有可能造成冻伤。 典型案例:某单位液化石油气站,在清洗液化石油气储罐玻璃板液位计时,由于丝堵滑丝,大量液化石油气液体某单位液化石油气站,在清洗液化石油气储罐玻璃板液位计时,由于丝堵滑丝,大量液化石油气液体从丝扣处喷出,该站站长石某,试图用手去堵漏,结果双手严重冻伤,后双膝一软,跪在泄漏的液滩中,被人救起,双膝也严重冻伤,住院治疗一月方愈。从丝扣处喷出,该站站长石某,试图用手去堵漏,结果双手严重冻伤,后双膝一软,跪在泄漏的液滩中,被人救起,双膝也严重冻伤,住院治疗一月方愈。 5、毒害性>1% 呕吐、头痛≥10%5分钟使人麻醉5、毒害性>1% 呕吐、头痛≥10%5分钟使人麻醉HH液化石油气中含有H22SS,对人的神经系统危害极大。典型案例:西安“3.5”液化石油气泄漏事故中,参与堵漏的职工曾经多次被液化石油气熏昏迷。液化石油气泄漏事故中,参与堵漏的职工曾经多次被液化石油气熏昏迷。 (一)阀门阀门法兰的密封垫片易老化、开裂等而泄漏。(二)管线(一)阀门阀门法兰的密封垫片易老化、开裂等而泄漏。(二)管线管线因材质薄弱或受震动、撞击等出现裂缝泄漏。管线因材质薄弱或受震动、撞击等出现裂缝泄漏。(三)贮罐根部贮罐根部因材质问题或其它原因出现裂缝泄漏。(四)贮罐上部内部超压或受高温烘烤急剧增压而在顶部撕裂。(三)贮罐根部贮罐根部因材质问题或其它原因出现裂缝泄漏。(四)贮罐上部内部超压或受高温烘烤急剧增压而在顶部撕裂。 (一)设定警戒区1、测定扩散范围(1)仪器测定(一)设定警戒区1、测定扩散范围(1)仪器测定(22)观察确定)观察确定(22)观察确定)观察确定(3)理论计算(3)理论计算 2、设置警戒标志3、设立警戒岗哨2、设置警戒标志3、设立警戒岗哨 (二)消除火种,疏散群众1、消除火种消除一切明火、电火、静电火花、撞击摩擦火花等。1、消除火种消除一切明火、电火、静电火花、撞击摩擦火花等。(1)发出危险警报,动员群众熄火;发出危险警报,动员群众熄火;(1)发出危险警报,动员群众熄火;发出危险警报,动员群众熄火;(2)通知电业部门切断电源;(3)禁止车辆通行;(4)控制人员携带火种;(5)消除静电。(2)通知电业部门切断电源;(3)禁止车辆通行;(4)控制人员携带火种;(5)消除静电。 22、疏散群众(1)建立安全区;(2)确定疏散路线;(1)建立安全区;(2)确定疏散路线;(33)有效组织疏散。)有效组织疏散。(33)有效组织疏散。)有效组织疏散。 (三)采取措施,制止泄漏1、关阀制漏2、注水制漏3、冻结制漏1、关阀制漏2、注水制漏3、冻结制漏4、其他堵漏方法如:塞楔堵漏、气垫堵漏、胶粘堵漏和卡箍堵漏等。5、制作堵漏工具4、其他堵漏方法如:塞楔堵漏、气垫堵漏、胶粘堵漏和卡箍堵漏等。5、制作堵漏工具 (四)驱散气云,消除隐患在堵漏工作展开和完成的同时,要对事故现场内所形成的液化气云,予以稀释驱散,彻底消除火险隐患。1、水雾驱散法在堵漏工作展开和完成的同时,要对事故现场内所形成的液化气云,予以稀释驱散,彻底消除火险隐患。