1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算, 下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的 BLV 线电流可以承载线径的五倍~! (比如: 6 平方毫米 BLV 线可以承载 30A 的电流) 一百平方毫米以上的 BLV 线电流承载线径的二倍。 25mm2 和35mm2 的BLV 电流承载在 4 倍和 3 倍的分割线。 70mm2 和95mm2 的电流容量是线径的 2.5 倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说 BV-10mm2 按照 BLV-16mm2 的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是 PVC 管,算出的电流要乘上 0.8 的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上 0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上 0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘 0.9 在乘 0.7 或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘 0.85 在乘 0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个 0.9 的系数,但是也要看环 境,打到 85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的 YJV 电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直 埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋 敷设。 > 24) & 0xff;
return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id);
}">电线电缆电流运 算 你这种提问法是不对的,导线没有 2、3、8mm2 规格的,而且你 也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于 2003 年之前 的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀: “十下五,百上二,二五 三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不 知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是 10mm2 以下的铝芯 线每平方毫米按 5A 计算,举例:环境温度在 35 摄氏度以下 4mm2 的
______________________________________________________________________________________________________________ 电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦 2 个安培的电流~!是最通用的, 里面包括了抛出的电流容量。