惠保安任海燕 电气主接线主要是指在电力系统中,传送功率和正常运行等要求标示高压电气设备之间相互关系电路。包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方 式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。 对电厂而言,主接线在设计时就依据容量、规模及其在电力系统中的地位,从可靠性、灵活性和方便性、经济性、等方面,经比较后确定。 (二)灵活性:系统应能灵活地适应不同的工作情况,部分设备检修或工作状态发生改变时,能够通过切换开关的方式,不中断向用户供电。 (三)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理减少占地面积,节省投资。 单母线分段接线是将一段母线通过断路器分为两段,具有接线简单,投资少,操作方便等优点:缺点是母线故障或检修时会造成部分回路停电。 双母线接线是将电源线、工作线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。 此方式比单母线供电可靠性大,能轮流检修母线而不中断工带你,当其中一组母线发生故障时,只需将故障母线上的回路切换到另一组母线,即可迅速恢复供电;其缺点是配电 装置的构架及占地面积、投资费用都增加:在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作;当 母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,不适宜大型发电厂和变电站。 双母线带旁路接线是在双母线接线的基础上,增设一条旁路母线,具有双母线接线的优点,但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也增加保护及自动化系统、的复 杂化,投资费用大,为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5 个回路以上时,才会增设专 用的旁路断路器,出线少于5 个回路时,则宜采用母联兼旁路或旁路兼母联的方式 双母线分段带旁路接线是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,具有双母线带旁路的优点,但投资较大,占用设备间隔多,一般有如下原因才采用此种接线 方式: (1)设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器: (2)设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。 (五)3/2(4/3)断路器接线 3/2(4/3)断路器接线是在每3(4)个断路器中间送出2 (3)回回路,通常仅用于500kV及 以上(或重要220kV)电网的母线上。它的优点有: (2)检修操作方便,当一组母线停运时,回路不需要切换,任何一台断路器检修,各回路不需切换; 终端变电所接近负荷中心,电能分配给用户或下级配电所。