土豪家当我没有说话 。由于三相系统需要做三相电压平衡,是个有点麻烦的问题。家里有三相入户的记得详细跟电工沟通一下,楼猪能力有限,就不扯这个了。
空开有很多对应的设备参数的,通常的有短路分断能力、限流等级(能量限制级别)、磁脱扣和热过载脱扣等,我简单说说,有兴趣的同学可以自行去了解。需要注意的是热过载脱扣电流参数,简单说就是空开跳闸的额定电流,如C63A的空开,那就是63A电流跳闸的,这个参数对于家庭回路的电流有极大的意义,关系到回路上所接的电器的功率、关系到导线选取的粗细。低压空开电流应当配合导线截面积选取,不能随意加大。建议的数值如下:
1.5平方毫米,10A
2.5平方毫米,16A,20A
4平方毫米,20A,25A,32A
6平方毫米,25A,32A,40A
10平方毫米,40A,50A,63A
16平方毫米,63A,80A,100A
标粗体是建议匹配的空开额定电流(热磁脱扣标定电流)匹配数值,国内品牌低压断路器精度差,建议选择相对保守的电流;国际大牌的断路器,可以选择大一些。千万不要选取小导线,然后配置电流大的空开,否则导线都烧掉了,空开还没听跳闸!千万要注意!!2.5平方毫米的导线千万不能选用超过20A的空开,在长时间使用的电气,如多人使用的电热水器,哪怕2.5平方的导线已经满足其用电需求,但考虑到其长时间近乎满负荷工作,应该往高一级别的导线选取!这点在选择导线大小的时候,大家要跟电工沟通好!