最新回答

0.5平方的电线能承受多少瓦?一般铜线电流密度取6A/mm²。0.5平方铜芯线截流量是 6A×0.5=3A,3A×220V=660W。。
3天前

一平方电线能承受多少千瓦电线哟哪些规格

如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。 1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。###为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5/mm2. 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定. 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等. 220*8=1760=1.76千瓦安全情况下较大能带1.76千瓦.

想知道一平方电线能承受多少千瓦

三相电动机额定电流数值约等于两倍电机功率数.如电机20千瓦其额定电流数值约 等于2x20=40安.再对照上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值 单相电路另算220伏.1千瓦约4安多点.也和功率因数有关

05平方电线电流最大能承受多少

这个没有计算公式,都靠查表,1mm2铜线。明敷载流16A,随着导线的加粗,每平方载流量急速下降,90平方导线,每平方载流2.7A,300平方导线,平均每平方载流1.7A。仅供参考,希望可以帮助到你。

四个平方的电线能承受多少功率

4平方的电线最多可承受功率380V供电设备10KW,220V单线供电4KW。距离不超过15米。4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

平方是4个的电线能承受多大的电流

220V单相交流电路中,可带负载功率如下: 4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw; 4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率: 4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W; 4mm2铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W; 在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时功率.

想知道4平方电线能承受多少瓦

1、220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。2、在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

10个平方的电线可以承受多大的功率

10平方的单芯铜电缆载流量是8,若电压是220V,则承受的功率是: 220V X 8 = 18.7KW

15平方电线电流能承受多大的

一般1.5可以承受9A左右的电流,铜线栽流是铝线的1.5-2倍,绿绿家园回答是正确的,用电关键是要安全,考虑以后增加电器,线径大一点没有坏处,太大也没有必要,要看您做什么用途了,口诀是.十下6,十上4,百上3,铝线减半,这是保险的安全,1.5只要不超过10A就没有问题,不知道我说的清不清楚,没有明白怪我说不清,您可以再问我,希望能帮到您,对了口诀后面的数是系数,1.5*6=9,2.5*6=15

4平方电线能承受这些电器吗

4平方的电线能承受的功率大概在5000多W###4500W 没有问题的。呵呵###长时间的一起工作是不行的!再说你洗衣机不可能整天开着吧!4平方,这用两个空调是足够了!但是这样放线有违常理,应该是一个房间一条线,另外每个空调单独一路线。还有就是你那个空开是多大的?至少要32A的###空调应该单走线的。另外,4平方的电线也分几种,如果是纯铜芯的负载就大一些。###也不是不可以,没甚大影响

想知道一般的楼板,也就是瓷砖0.5x0.5米的规格能够承受多大的垂直拉力或者给下瓷砖破坏的计算公式,

这 计算你这个干什么用呢

0.5平方的电线能承受多少瓦

0.5平方的电线能承受多少瓦?一般铜线电流密度取6A/mm²。0.5平方铜芯线截流量是 6A×0.5=3A,3A×220V=660W。

一平方的电线能承受多少瓦

1平方 5A 220V能带1100W 380V能带1900W

1平方电线能承受多少瓦

这取决天线材材质和供电电压。
如果是铜线,220伏时2000瓦。铝线1200瓦。

2.5平方电线能承受多少瓦

2.5平方铜线单芯空气敷设可以承载20A电流,只能这样给你说了,电压等级不同,承载的功率就不同,比如电压是10V,那就只10×20=200W,如果电压是220V,那就是220×20=4400W。

16平方的BVR国标铜芯电线能承受多少千瓦的电力

三相400V电压可以承载35千瓦负载。大概能承受70A电流。经验公式:每平方2.5KW。

25平方的电线可以承受多少瓦

25平方毫米铜电源线的安全载流量-120A。
25平方铜线可负荷功率:
单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW
三相电:P=1.732*380*120*0.8=63183W≈63KW

四平方铜电线能承受多少千瓦的用电器

四平方铜线,荷载电流27A左右,如果是220单相电可以承受5.5千瓦用电器,如果是380V三相电可以承受10千瓦用电器。
计算数据如下:27X220=5940W,考虑到损耗,可以承受5.5KW。
27X380=10260W, 所以可以承受10KW一下用电器。
这里只考虑了纯用电率,公式 P=U X I P(功率) U(电压) I(电流)

10平方亳米铝电线能承受多少千瓦的负荷

如果单相220可以10千瓦,3相380可以20KW(动力),17kw(非动力)

4平方铜芯电线能承受多少瓦,它的公式怎么算呀!

1平方安全电流是5A!4平方是20A,用在220的话,220乘20等4400瓦,最大4400!过大电线发热!甚至烧毁!

铝芯电线25平方的能承受多少千瓦啊

其他3路,每路还能接14-15台电脑(每台300W左右)。
http://www.17house.com/sp/zhihu/14/1372676125067405.htm 0.5平方的电线能承受多少瓦