机电安装施工流程及要求,一文带你了解 机电安装的施工中有各种设备,在施工的流程中可能会出现各种的问题,所以应该要考虑相关的施工流程与要求,并且采取保护措施,并悬挂警示牌,防止损坏。那么机电安装施工流程及要求是什么呢 一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准 1.1按设计图纸并根据厂家资料、尺寸误差要求制作盘底座。 1.2立盘的工艺标准应符合设备厂家要求。 1.2.1盘、台底座连接接地地网、盘、台接地采用接地箱单点接地。 1.2.2盘、台立好盘后,必须包好防止盘内进灰尘,运行中烧坏卡件。 二、电缆桥架施工工艺控制标准 2.1、根据设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。 2.2、支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定。在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆。电缆支架应有明显接地且接地良好。 2.3、电缆支托架固定螺栓穿向应统一、横平竖直,同一层的托臂在同一水平面,其高低差不超过±5mm。图片点击下载2.5T机电技术精品资料库! 三、电缆敷设及接线施工工艺控制标准 3.1、电缆预埋管埋设 3.1.1采购国标镀锌钢管,压制弯头时采用专用液压弯管机,保证电缆预埋管弯管质量。 3.1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋设施工,避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量。 3.1.3电缆预埋管埋设除了按图施工,还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位,避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。 3.1.4电缆预埋管埋设高度应基本一致,垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外,同一行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置,整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致,采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设。 3.2、电缆敷设 3.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划,电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设,最好能绘出走向断面图,即通过某一点有多少电缆通过。同一通道内的电缆应避免交叉。 3.2.2根据规程规范高低电力电缆,强电、弱电控制电缆按由上而下配置。 3.2.3电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度。电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500mm,交叉时应大于200mm,无法达到时,应采取隔热保护措施。