漏电保护器就是触电,短路自动跳闸,断电的保护装置
漏电保护器一般是两(火,零)进两(火,零)出。接好以后只要正常用电不跳闸,试验按钮能跳闸就没问题,不必考虑其它出口。接着过流保护器。
你先把所有的负载开关全部关闭,在合闸,然后依次照明、换气、风暖1、风暖2等送电,没问题后在依次关闭,例如:把照明打开,过会如果不跳闸的话,把照明开关关闭。在开换气依次类推!哪个开关送电跳闸就是哪个负载有问题
你先把所有的负载开关全部关闭,在合闸,然后依次照明、换气、风暖1、风暖2等送电,没问题后在依次关闭,例如:把照明打开,过会如果不跳闸的话,把照明开关关闭。在开换气依次类推!哪个开关送电跳闸就是哪个负载有问题
你先把所有的负载开关全部关闭,在合闸,然后依次照明、换气、风暖1、风暖2等送电,没问题后在依次关闭,例如:把照明打开,过会如果不跳闸的话,把照明开关关闭。在开换气依次类推!哪个开关送电跳闸就是哪个负载有问题
不可,那就不是跳闸了例如少电视,电器了。所以不建议,其次可以用万能表检测哪里的问题
漏电保护器电线破了铜线漏出来了会跳闸吗