高压电缆外皮破损处理方法
当高压电缆发生破损后,首先要在确认电缆内部没有受到损伤的前提下,然后再对电缆进行修补,否则电缆护套修补的实际意义不大。电缆的修补一定要及时,否则时间一长外部的水分和潮气进入,将会影响电缆的正常使用寿命。
高压电缆的绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。
用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,损伤严重部位不得少于5层,修补长度为需要修补部位的两端各外伸20mm。也可以用专用的绝缘护罩将导线的绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封好。
在同一档距内,单根绝缘导线绝缘层的损伤修补部不宜超过3处。剥离导线的绝缘层和半导体层时应使用专用的切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯应有45°倒角。所有绝缘线的接点端头、接头和绝缘导线的切口部位都必须进行绝缘封护,不得有导线、接头裸露,防止进水。
需要注意的事项:
电缆放线过程破损部位具有随机性,要减少相应方面的投入和快速解决问题,一个很关键的问题是电缆敷设过程人员的配备数量必须足够,而且采用正规的电缆专业敷设设备进行正规放线,避免和减少电缆放线过程中出现护套破损的现象。在电缆运行过程中,要加强对电缆沿线的维护和巡检。
电缆的现场修补所用的一些工具和材料必须准备充分,塑料焊枪是必备的,高压绝缘胶带,防水胶带和塑料绝缘和护套剥切下来的皮子,等密封材料,也必须准备,因为电缆绝缘护套材料主要分为交联聚乙烯,聚乙烯,聚氯乙烯等材料。