更新大金空调故障代码大全-大金空调故障代码排查-大金空调故障代码表资料大全 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:	2018更新大金空调故障代码大全,大金空调故障代码排查,大金空调故障代码表资料大全 聚信口碑网汇总新版大金空调故障代码,大金空调故障代码解释排除,大金空调故障代码大全,大金空调故障代码详细并且准确,大家耐心看的话可以达到专业大金空调维修工的级别,小故障基本不需要请人,自己根据大金空调故障解释调试排除。 一、大金故障代码(内机) 2 大金空调显示A0-----保护装置动作 大金空调显示A1-----室内机P板不良 大金空调显示A2-----风扇连锁器动作 大金空调显示A3-----排水水位异常. 大金空调显示A4-----热交换(1)温度异常 大金空调显示A5-----热交换(2)温度异常 大金空调显示A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. 大金空调显示A7----- 风向调整电动机堵转 大金空调显示A8----A大金空调显示C输入过电流 大金空调显示A9-----电子膨胀阀异常 大金空调显示AA-----加热器过热 大金空调显示A大金空调显示H-----错误或着赃污 大金空调显示AC-----空负载运作 大金空调显示AJ----容量设定不良 大金空调显示A大金空调显示E----给水不足 大金空调显示AF-----加湿器错误 大金空调显示C0-----传感器异常 大金空调显示C1---空白 大金空调显示C2----空白 大金空调显示C3----排水水位传感器异常 大金空调显示C4-----热交换(1)温度异常 大金空调显示C5-----热交换(2)温度异常 大金空调显示C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 大金空调显示C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 大金空调显示C8----大金空调显示A大金空调显示C输入电流传感器异常 大金空调显示C9----吸入空气温度传感器异常 大金空调显示C大金空调显示A---吹出空气温度传感器异常 大金空调显示C大金空调显示H----空白 大金空调显示CC----湿度传感器异常 大金空调显示CJ----温度传感器异常 大金空调显示C大金空调显示E----辐射传感器异常 大金空调显示CF----高压压力开关不良 3 二、大金室外机故障代码 4 大金空调显示E0----保护装置动作 大金空调显示E1----室外机P板不良 大金空调显示E2----空白 大金空调显示E3----高压压力 大金空调显示E4---低压压力 大金空调显示E5----压缩机电动机过负荷 大金空调显示E6----压缩机电动机过电流堵转 大金空调显示E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 大金空调显示E8-----大金空调显示A大金空调显示C输入过电流 大金空调显示E9----电子膨胀阀错误 大金空调显示E大金空调显示A----空白 大金空调显示E大金空调显示H----泵过电流堵转 大金空调显示E大金空调显示C----水温异常 大金空调显示EJ----现场追加保护装置动作 大金空调显示E大金空调显示E----排水水位异常 大金空调显示EF----畜热单元异常 大金空调显示H0----传感器异常 大金空调显示H1----空气温度传感器异常 大金空调显示H2----电源传感器异常 大金空调显示H3----高压压力开关不良 大金空调显示H4----低压压力开关不良 大金空调显示H5----压缩机电动机过负荷传感器 大金空调显示H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 大金空调显示H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 大金空调显示H8----大金空调显示A大金空调显示C输入过电流传感器异常 大金空调显示H9----室外温度传感器异常 大金空调显示H大金空调显示A----吹出空气温度传感器异常 大金空调显示H大金空调显示H----泵过电流连锁检测用传感器异常 大金空调显示H大金空调显示C----水温传感器异常 大金空调显示HJ----空白 大金空调显示H大金空调显示E----排水水位传感器异常 大金空调显示HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作 F1----NO.1系统保护装置动作 F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常 F4----空白 F5----空白 F6----热交(1)温度异常 F7----空白 F8----空白 F9----空白 F大金空调显示A----吐出压力异常 F大金空调显示H----油温异常 F大金空调显示C----吸入压力异常 FJ----空白 F大金空调显示E---油压异常 FF----油面异常 J0----制冷温度传感器异常 J1----压力传感器异常 J2----电流传感器异常 J3----排出管温度传感器异常 J4----低压相当饱和温度传感器异常 J5----吸入管温度传感器异常 J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常 J8----夜管温度传感器异常 J9----气管温度传感器异常 J大金空调显示A----排出压力传感器异常 J大金空调显示H----油温传感器异常 J大金空调显示C----吸入压力传感器异常 JJ----空白 J大金空调显示E----油压传感器异常 JF----油面传感器异常 大金空调显示L0----INV系统不良或 INV保护装置动作 大金空调显示L1----空白 大金空调显示L2----空白 大金空调显示L3----开关箱内温度上升 大金空调显示L4---散热风扇(功率管)温度上升 大金空调显示L5----D大金空调显示C输出过电流 大金空调显示L6----大金空调显示A大金空调显示C输出过电流 大金空调显示L7----空调机总和输入过电流 大金空调显示L8----电子热敏电阻 大金空调显示L9----失速防止 大金空调显示L大金空调显示A----功率管异常 大金空调显示L大金空调显示H----空白 大金空调显示L大金空调显示C----INV-(室外机)间运送不良 大金空调显示LJ----空白 大金空调显示L大金空调显示E----空白 大金空调显示LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机) P1----缺相,三相不平衡 P2----空白 P3----开关箱内温度上升传感器不良 P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良 P5----D大金空调显示C输出电流传感器不良 P6----大金空调显示A大金空调显示C或 D大金空调显示C输出电流传感器不良 P7----空调机总和输入电流传感器不良 P8----空白 P9----空白 P大金空调显示A----空白 P大金空调显示H----空白 P大金空调显示C----空白 PJ----室外机容量设定不良 P大金空调显示E----空白 PF---空白 5 三、大金系统故障代码 6 大金空调显示U0----制冷济不足 大金空调显示U1----反相 大金空调显示U2----电源异常 大金空调显示U3----传送不良 大金空调显示U4----室内/外机间传送不良 大金空调显示U5----室内/控制器间传送不良 大金空调显示U6----室内机间传送不良 大金空调显示U7----室外机间或畜热单元间传送不良 大金空调显示U8----控制器间传送不良 大金空调显示U9----其它系统传送不良 大金空调显示U大金空调显示A----现场设定不良 大金空调显示U大金空调显示H----制冷济充入过量 大金空调显示U大金空调显示C----地址设定不良 大金空调显示UJ----室内机与集中控制器传送不良 大金空调显示U大金空调显示E----室内机集中控制器间传送不良 大金空调显示UF---配线配管不一致 M0----空白 M1----集中控制P板设备异常 M2----空白 M3----空白 M4----空白 M5---空白 M6----空白 M7----空白 M8----与集中控制设备的通信不良 M9----空白 M大金空调显示A----连接集中设备不良 M大金空调显示H----空白 M大金空调显示C----集中控制设备地址重复 MJ----空白 M大金空调显示E---空白 MF---空白 7 四、大金其他故障代码 8 30---空白 31---环境湿度传感器异常 32----外部设备湿度传感器异常 33---供器温度传感器异常 34---环境温度传感器异常 35---外部设备温度传感器异常 36--- 遥控器温度传感器异常 37---空白 38---空白 39---空白 3A---漏水传感器(1)异常 3H---漏水传感器(2)异常 3C----凝露传感器异常 3J---空白 3E---空白 3F---空白 40---加湿阀异常 41---冷水阀异常 42---温水阀异常 43---冷水热交异常 44---温水热交异常 4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白 50---空白 51---供气风扇电动机过电流过负载 52---换气风扇电动机过电流过负荷 53--- 供气侧INV异常 54---换气侧INV异常 5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白 60---综合异常 61----P板不良 62----臭氧浓度异常 63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 65---室外气体温度传感器异常 66---空白 67---空白 68---高电压系统异常 69---空白 6A---当板系统异常 6H---门开关打开 6C----加湿元件更换 6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 6F----简单遥控器不良 没带压力表时检测压力传感器直流电压可以看到压力(PL) 低压压力(PH)高压压力 计算公式如下 R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/大金空调显示Cm2) 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/大金空调显示Cm2) R410A 高压=( 低压=( 9 五、检查热敏电阻的电阻值 10 温度: -20度电阻为211.0千欧姆 -15度电阻为150千欧姆 -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 0度67.2千欧姆 5度51.9千欧姆 10度40千欧姆 15度31.8千欧姆 20度25千欧姆 25度20千欧姆 30度16千欧姆 35度13千欧姆 40度10.6千欧姆 45度8.7千欧姆 50度7.2千欧姆 11 六、内机风扇马达插接件输出检查 12 1 检查插接件的连接 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚) 3检查马达控制电压(4-3插脚) 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚) 5检查旋转脉冲输入(4-1插脚) 1--- 旋转脉冲输入 2--- 旋转命令电压(1~5VD大金空调显示C)直流 3--- 马达控制电压(15VD大金空调显示C) 4--- P.0V(参考电位) 5--- 未使用 6--- 未使用 7--- 马达电源电压 13 八、制冷能力 14 R22型低压4千克---6千克 R410A低压6千克---10千克 R22型高压 15千克--21千克 R410A高压24千克--32千克 低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4 高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3 压缩机温度高于60度时压缩机保护 家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作, 变频/定频 15 九、电子膨胀阀的检查 16 1-3-6是否导通 2-4-5是否导通 1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆 十、压力传感器的检测 红———+5VDC(4)3--4电压 黑———GND(3) 1--3高压压力 绿———低压(2) 2--3低压压力 黑———高压(1) 十一、新冷煤表 计算公式以铜管液管为准,R410大金空调显示A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管 19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg 铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg, 铜管6.4/每米X0.022Kg 大金内机型尺寸,4M或3M机型.铜管为9.5/6.4>50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500