消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的, 不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾 GST-LD-8300 输入模块和 GST-LD-8301 输入 /输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300 输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ 的终 端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个 4.7kΩ 的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2- 30 所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图 2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图 2- 31 所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 GST-LD-8301 型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个 4.7kΩ 的终 端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ 的终端电阻。模块为有源输出时,G 和 NG、V+、NO 应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个 4.7kΩ 的 终端电阻,并串联一个 IN4007 二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图 2- 33 (无源 常开检线输入)、图 2- 34 所示(无源常闭检线输入): 图 2- 33 图 2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图 2- 35(无源常开检线输入)、 2- 36 所示(无源常闭检线 图 输入): 图 2- 35