SMⅠ~Ⅲ型属于空气内、外分级混合相结合的旋流燃烧器,与其类似的有美国能源和环境研究所 (EER) 开发的DMB燃烧器,见图5-64。主燃烧器虽然有内、外二次风和一次风,但它们提供的过量空气系数之和只有0.7,燃料燃尽所需的剩余空气从燃烧器周围的喷口以 “三次风” 的形式喷入炉膛,使炉内的过量空气系数达到1.2。使用该燃烧器,预期的锅炉NOx排放量为322 ~333mg/m。(2) SM-Ⅳ型燃烧器。SM-Ⅳ型燃烧器为纯内部分级混合结构,去掉了燃烧器周围的分级风喷口,其结构见图5-65。它与DS型燃烧器大体相似,区别之处为: ①齿环稳燃器可沿轴向移动,改变一次风出口截面,适应不同煤质燃烧的要求;②燃烧器一次风煤粉通道前的弯头装有阻力棒,它代替了DS型燃烧器一次风通道内的旋流叶片。风粉气流通过弯头时,受阻力棒的漫反射作用,煤粉分布趋于均匀。据介绍,SM-Ⅳ型燃烧器既可燃用烟煤,也可燃用褐煤。对于烟煤,NOx排放量可降低到250~350mg/m; 对于褐煤,NOx排放量可以降低到200mg/m。上海杨树浦电厂525t/h锅炉采用了SM-Ⅳ型燃烧器。燃用煤质为Aar为26%~33%、Mar为8%~10%、Var为18%~23%、Qar,net为17.25~21.10MJ/kg,设有炉膛上部二次风,要求NOx排放量低于600mg/m。