总闸是380v漏电,跳闸的是2p32的空开(正常使用一段时间后),刚开始判断是过载保护或者空开坏了,换个同级空开,依然跳闸,换了2p63的空开,会越级跳闸,总漏电跳了。 客户让重新

总闸是380v漏电,跳闸的是2p32的空开(正常使用一段时间后),刚开始判断是过载保护或者空开坏了,换个同级空开,依然跳闸,换了2p63的空开,会越级跳闸,总漏电跳了。 客户让重新做的配电箱,总闸用上空开,分闸用上漏电。还是这一路(换上40A漏电),正常使用一段时间后就跳闸。
1:首先钳形电流表测量这一路的电流,确定是否是电流大过空开的额定或者接近了额定容量。一定要判断好是过流跳闸还是漏电跳闸。
2:开关类型与负荷类型是否相同,空开D类适用电机类电感负载。C类用于照明灯电阻类负载。
3:调换这一路供电火线零线位置,合闸使用一段时间。看看是否跳闸,如果不跳,就是这条线路上以前的火线存在漏电。
4:准备500V摇表,直接测量这一路的火线和零线的对地绝缘电阻,需要断开负载,零线火线各自独立。
5:本人遇到过交流接触器触点损伤造成分支漏电空开和总漏电空开跳闸的情况,参考一下。