在装空调时经常遇到因线细而不制冷,请教多大的空调用多粗的线径是铜线还是铝线,4---5台50柜机能用多粗线径,铜线还是铝线????
最好两台一线,4平方OK
按日立公司的标准:导线的允许电流应大于空调的额定电流1.3倍。
铜芯线 铝芯线 额定电流(A)
根据经验,10平方毫米以下的铜芯电线,其每平方毫米可承受5A的电流。50平方毫米以下为3A。50平方毫米以上为每平方毫米2A。这样配线压降最小,也最经济实惠。
不能只说线径而忽视了长度。
空调制冷量与导线长度和直径的对应关系(日立公司推荐)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
制冷量(W) 2640 3800 4700 7000 线径 mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
导线长度m 最长7.6 最长6.1 ---- ---- 1.6
最长12.2 最长9.1 最长 7.6 最长 6.1 2.0
最长19.8 最长15.2 最长 12.2 最长 9.1 2.6
最长30.5 最长24.4 最长16.8 最长13.7 3.2
最长55 最长41 最长32 最长23.8 4.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
不仅仅是线径、长度
你们有没有想过铜线的质量
一卷2。5正规铜线(100米)电阻是1欧
一卷2。5不正规的铜线(约90米)电阻可达2。3欧
你们用的是那种线呢
一般不用铝线用铜线,按1平方2。5A电流计算
太浪费了吧!
根据多年的经验 我用线的标准按每平方毫米一个单位 铜4安铝3安 铁是铝的一半
暗埋是架空的75%
2.5平方电线可以承受25安的电流你一下就 知道呀用多少呀。
不要用铜线和铝线相接!这样会发热的!要用铜就全用全铜!呵呵经验
以上不敢苟同,有"线损"的,"压降"也不可避免,除非是变频机
还要补充:离变压器的远近,供电总路的长短,制热总功率(电辅比压机功率大得多),,供电总路用电总量.......都是要考虑的因素.
^考虑
铜的线径=总功率\额定电压*5 8M以上加0.5平方 铝=W\U3.5
一般1平方铜线可以承受10A,正常情况下按1平方铜线4A为好