每个地方燃气验收标准不一样,我们这边是可以放在一个厨房里的。
这个是天然气管道的一些标准,可以作为参考:
天然气管道与电表、配电盘、配电箱的水平净距不小于300mm,不允许交叉;天然气管道与插座、开关水平净距不小于150mm,不允许交叉。天然气管道与明装的排水、热水管道水平净距不小于100mm,垂直净距不小于20mm,天然气管道与水池边水平净距不应小于200mm,天然气管道与金属烟道的垂直净距不小于300mm,天然气管道与其它管道交叉垂直净距小于20mm时应采取增加管件或煨弯躲过,天然气管道与明装的绝缘电线或电缆水平净距不得小于250mm,交叉净距不小于100mm,球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。