防火巡查 一、判断题 1、消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡 视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理不安 全隐患并及时处置紧急事件的活动。 () 2、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公共聚集场所在营业期间应每一 小时巡查一次。 () 3、防火巡查人员在交接班 3 可以一次性填写在岗巡查记录表。 () 4、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,当场处置的,应 当立即报告。发现初起火灾应当及时扑救并立即报警。 () 5、火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的 化学能。 () 6、常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝 热压缩、化学反应放热等七类。 () 7、绝大多数明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热 压缩、化学反应放热等七类。 () 8、明火焰是发生燃烧反应的裸露之火,明火不但具有很大的激发能量和高温, 而且燃烧反应生成的自由基,还会诱发可燃物质的连锁反应。 () 9、在一般条件下,只要明火焰与可燃物接触,经过一定延迟时间便会点燃可燃 物。 () 10、 当明火焰与爆炸性混合气体接触时,气体分子会因火焰中的自由基和离子的 碰撞及火焰的高温而引发链锁反应,瞬间导致燃烧或爆炸。 () 11、 当明火焰与爆炸性混合气体接触时,气体分子会因火焰中的自由基和离子的 碰撞及火焰的高温引发连锁反应,瞬间导致燃烧或爆炸。 () 12、 对于储存易燃物品的仓库, 应有醒目的 “禁止烟火” 等安全标志, 严禁吸烟、 入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。 () 13、高温物体是指在一定环境中,能够向可燃物传递热量,并导致可燃物着火的 具有较高温度的物体。 () 14 、汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达 150~200℃。因此,在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应 保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。 () 15。煤炉烟囱、蒸气机车烟囱、船舶烟囱及汽车和拖拉机排气管飞出的火星一般 处于无焰燃烧状态, 温度可达 350℃以上, 若与易燃的棉、 麻、 纸张及可燃气体、 蒸气、粉尘等接触便有点燃危险。 () 16、气焊气割作业时产生的熔渣,温度可达 2500℃。 () 17、电焊作业时产生的熔渣,温度要超过 2000℃。 () 18、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不 容易冷却,也就越容易点燃周围的可燃物。 () 19 、 60W 灯泡可达 137~180 ℃, 100W 灯泡可达 170~216 ℃, 200W 灯泡可达 154~296℃。 () 20、1000W 的碘钨灯的石英玻璃管表面温度可高达 500~800℃。 () 21、400W 的高压汞灯玻璃壳表面温度可达 180~250℃。 () 22、无焰燃烧的烟头是一种常见的引火源,一般能点燃沉积状态的可燃粉尘、纸 张、可燃纤维、二硫化碳蒸气及乙醚蒸气等。 () 23、 一般烧煤的炉灶烟囱表面温度在接近炉灶处可超过 500℃,在烟囱垂直伸到 平房屋顶天棚处,烟囱表面温度往往也能达到 400℃左右。如与可燃物长时间接 触,可以阴燃方式点燃致灾。 () 24、汽车、拖拉机、柴油发电机等运输或动力工具的发动机是一个温度很高的热 源。发动机燃烧室内的温度一般可达 2000℃,在排气口处,温度一般还可能高 达 150~200℃,可以点燃某些易燃物质。 () 25、使用气焊气割、喷灯进行安装或维修作业时,应遵守规章制度办理动火证, 危险场所备好灭火器材,确认安全无误后才能动火。 () 26、烘烤、熬炼、蒸馏使用明火加热炉时,应用砖砌实体墙完全隔开。烟道、烟 囱等部位与可燃建筑结构应用耐火材料隔离,操作人员不必临场监护。 () 27、在动火焊接检修设备是,应办理动火证。动火前应撤除或遮盖焊接点下方和 周围可燃物品和设备,以防焊接飞散出的熔渣点燃可燃物。 () 28、在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等依然物品储存场所时,应保证路面清洁, 防止排气管高温表面点燃易燃物品。 () 29、电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,具有很大的 能量。 () 30、由于电火花温度高达上千度,极易点燃可燃物而酿成火灾。 () 31、在爆炸危险场所,可向地面洒水或喷水蒸气等,通过增湿法防止电介质物料 带静电。该场所相对湿度一般应大于 65%。 () 32、对直击雷采用避雷针、避雷线、避雷网等,引导雷电进入大地,使建筑物、 设备、物资及人员免遭雷击,预防火灾爆炸事故的发生。 () 33、 对雷电感应, 应采取将建筑物内的金属设备与管道以及结构钢筋等予以接地 的措施,以防放电火花引起火灾爆炸事故。 () 34、对雷电侵入波应采用阀型避雷器、管型避雷器、保护间隙避雷器、进户线接 地等保护装置,预防电气设备因雷电侵入波影响造成过电压,避免击毁设备,防 止火灾爆炸事故,保证电气设备的正常运行。 () 35、 太阳光线和其他一些光源的光线会引发某些自由基连锁反应, 如氢气与氯气、 乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其他强光(如镁条燃烧发出的光)的照射 会发生爆炸。 () 36、绝热压缩点燃是指气体在急剧快速压缩时,气体温度会骤然升高,当温度超 过可燃物自燃点时,发生的点燃现象。 () 37、 氢气与氯气、 乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其他强光的照射会发生 爆炸。 () 38、办公室内用电设备如空调、电脑、打印机等,避免长时间待机,严禁私自增 大功率用电设备,下班要切断用电设备电源。 () 39、疏散楼梯间可为:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外辅助楼梯间。 () 40、一般来讲,建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出 口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。对超高层建筑还需 设置避难层和直升飞机停机坪等。 () 41、在有易燃物品的场所,照明灯下方不应堆放易燃物品;在散发可燃气体和可 燃蒸汽的场所,应用防爆照明灯具。 () 42、 疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出 口等安全出口的室内走道。 () 43、建筑面积大于 300 ㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动 房间等部位,需设置应急照明。 () 44、疏散指示灯在火警时自动点亮,起到疏散人员作用。 () 45、供消防车取水的天然水源和消防水池,应设有消防车道。 () 46、 消防车通道、 扑救作业场地及其下面的管道和暗沟应承受大型消防车的压力。 () 47、可燃气体甲、乙、丙类液体的管道可以穿过防火墙。 () 48、居住建筑楼梯间内可敷设可燃气体管道和设置可燃气体记量表。 () 49、 防火分隔物是指在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑物内部空间分隔成 若干较小防火空间的物体。常见防火分隔物有防火门、防火墙、防火卷帘、防火 水幕带、防火阀和排烟防火阀等。 () 50、防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热 性要求的卷帘。 () 51、防火门按其结构形式可分为:常开防火门,常闭防火门。 () 52、 防火窗是指在一定时间内, 连同框架能满足耐火稳定性耐火完整性和耐火完 整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。 () 53、防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、耐火完整性和隔 热性要求的卷帘。 () 54、防火墙上不应开设门窗洞口,必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关 闭的防火甲级门窗。 () 55、耐火极限不低于 1.5h 的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区 间的防火墙上。 建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油汽锅炉 房,变压器室、中间储油间等。 () 56、耐火极限不低于 1.0h 的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通道向前室的门, 高层建筑封闭楼梯间的门以及消防梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。 () 57、耐火极限不低于 0.5h 的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向 井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。 () 58、敞开防火门火灾时,通过疏散人员关闭,形成常闭防火门。 () 59、 设置在疏散走道上的防火门卷帘, 应在卷帘两侧设置启闭装置, 并具有手动、 自动和机械控制功能。 () 二、选择题(四选一) 1、单位的防火巡查工作一般由 (A)保安(C)消防安全责任人 _负责。 (B)当日消防值班员(D)消防安全管理人 2、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位,下列哪一项 不是消防巡查的部位。 (A)配电室(B)厨房(C)消防控制室(D)操场 3、不属于防火巡查人员的工作任务有。 (A)及时纠正违章行为 (B)妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当及时报告 (C)制定整改措施整改火灾隐患 (D)发现初期火灾及时扑救并立即报警 4.防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的, 应当 (A)立即强制执行 (B)记录备案 (C)立即报告 (D)保存现状,以后再说 5、常见的火源有七种类型,无焰燃烧的火星属于。 (A)明火焰 (B)高温物体 (C)撞击与摩擦 (D)电火花 6、常见的火源有七种类型,白炽灯属于。 (A)高温物体 (B)明火焰 (C)电火花 (D)光线照射与聚焦 7、常见的火源有七种类型,电炉属于。 (A)化学反应放热 (B)电火花 (C)高温物体 (D)明火焰 8、常见的火源有七种类型,焊割作业的金属熔渣属于 _。 (A)明火焰(B)高温物体(C)化学反应放热(D)电火花 9、常见的火源有七种类型,电熨斗属于 _。 (A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花。 。 10、常见的火源有七种类型,烟头属于 _。 (A)明火焰(B)高温物体(C)化学反应放热(D)电火花 11、常见的火源有七种类型,电器开关开启或关闭时发出的火花属于 (A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花 12、常见的火源有七种类型,电焊时的电弧属于 _。 _。 (A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花 13、常见的火源有七种类型,凸透镜与凹面镜属于 _ 。 (A)明火焰(B)化学反应放热(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦 14、常见的火源有七种类型,黄磷在空气中自燃属于 _。 (A)绝热压缩(B)化学反应放热(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦。 15、常见的火源有七种类型,金属钠在水面上燃烧属于 _。 (A)绝热压缩(B)化学反应放热(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦 16、下列属明火焰的是。 (A)焊割作业金属熔渣 (B)静电放电火花 (C)烟囱火星 (D)煤炉火焰 17、下列属于高温物体的是。 (A)气焊气割火焰 (B)焊割作业金属熔渣 (C)电焊时产生的电弧 (D)静电放电火花 18、石灰遇水产生的热能属于。 (A)高温物体 (B)化学反应放热 (C)明火焰 (D)绝热压缩 19、下面说法错误的是。 (A)雷击电弧属于明火焰 (B)电熨斗属于高温物体 (C)金属熔渣属于高温物体 (D)蜡烛火焰属于明火焰 20、绝大多数明火焰温度超过℃,而绝大多数可燃物的自然点均低于℃ (A)300 ,300 (B)500 , 500 (C)700 ,700 (D)800 ,800 21、燃烧的烟头是一种常见的引火源。 (A)有焰(B)无焰 (C)阴燃(D)自燃 22、 汽车排气管中飞出的无焰燃烧的火星具有引发火灾的危险性,需要采取相应 安全对策,下列说法不正确的是。 。 (A) 汽车进入火灾爆炸危险场所时, 排气管上应安装火星熄灭器 (俗称防火帽) (B)蒸汽机车进入火灾爆炸危险场所时,烟囱上应安设双层钢丝网、蒸汽喷管 等火星熄灭装置。 (C)蒸汽机车进入货场时,应停止清灰、防止炉渣飞散到易燃物品附近而造成 火灾。 (D)在码头及车站货场上装卸易燃物品时,对于来往船舶和机车烟囱飞出的火 星,由于距离远,不必在意。 23、在散发可燃气体和可燃蒸汽的场所,应选用照明灯具。 (A)防爆(B)防水 (C)防尘(D)防风 24、下列哪种情况不会产生电火花。 _ 。 (A)电气开关开启或关闭时(B)电路短路 (C)使用防爆手电筒(D)电器设备漏电 25、以下预防光线照射与聚焦成为火源的安全对策错误的是 (A)易燃易爆物品应严禁露天堆放,避免日光暴晒 (B)对某些易燃易爆容器采取洒水会降温和加设防晒棚措施,以防容器受热膨 胀破裂,导致火灾爆炸 (C)对可燃物品仓库和堆场,应注意日光聚焦点火现象,采取遮挡通风和冷却 降温等方法实施保护 (D)储存易燃易爆化学危险物品仓库的玻璃应涂白色或用普通玻璃 26、撞击和摩擦产生的火星通常能点燃。 (A)天然大理石粉(B)煤炭 (C)润滑油(D)易燃气体、蒸汽、粉尘与空气的爆炸性混合物 27、在易燃易爆场所,下面做法不正确的是 (A)使用铁质工具(B)使用铜质工具 (C)使用木质工具(D)不穿带钉鞋 28、在易燃易爆场所,防止撞击与摩擦应禁止的事项是 _。 _。 _。 (A)使用铁质工具(B)使用铜质工具 (C)使用木质工具(D)地面为不发火花地面 29、 在装卸搬运爆炸性物品、 氧化剂及有机过氧化物等对撞击和摩擦敏感度较高 的物品时,应 _,以防引起火灾和爆炸。 (A)轻拿轻放(B)撞击 (C)拖拉(D)翻滚 30、 在民用建筑中, 火源安全管理的防火巡查要点, 不包括下列哪一项。 (A)正常用火(B)违章使用大功率电气设备 (C)乱拉临时线路(D)违章储存易燃易爆化学危险品 31、在总配电室的防火巡查中,发现 (A)电源线破损 (B)插销、插座不符合消防规范 (C)电源开关、灯具不符合安全要求 (D)灭火器没有拜访在明显位置,且被覆盖、遮挡 32、在总配电室的防火巡查中,发现 施。 (A)电源线破损、老化(B)存放易燃易爆物品 (C)堆放过量杂物(D)灭火器被覆盖、遮挡 33、在库房的防火巡查中,发现 (A)未经批准擅自安装、使用电器 (B)没有严格按照防火要求,物品码放没有做到“五距” (C)消防通道、楼梯存放物品 (D)易燃易爆的化学物品没有单独存放 34、在库房的防火巡查中,发现,应当上报有关领导,制定限期改正措施。 (A)消防通道、楼梯存放物品 (B)灯具安装不符合消防规范 _,应当告知危害,协助当场改正。 _应当上报有关领导,制定限期改正措 _应当告知危害,协助当场改正。 _。 (C)灭火器被覆盖、遮挡,应当上报有关领导,制定限期 (D)灭火器没有摆放在明显的位置 35、在库房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正的 是 _。 (A)插销、插座不符合消防规范 (B)电源线破损 (C)消防通道、楼梯是否存放物品 (D)电源开关、灯具不符合安全要求 36、在餐厅及厨房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场 改正的是 _。 (A)燃气阀门被遮挡、封堵、不能正常开启、关闭 (B)插销、插座不符合消防规范 (C)消防通道有物品码放、被封堵 (D)电源开关、灯具不符合安全要求 37、在餐厅及厨房的防火巡查中,发现 (A)使用电器有超载现象 (B)点锅后炉灶没有人看守 (C)烟道内的油垢过多 (D)没有配备石棉毯等简易灭火器材 38、在餐厅及厨房的防火巡查中,发现 措施。 (A)油炸食品时,锅内的油超过 2/3 (B)消防通道有物品码放、被封堵 (C)燃气阀门被遮挡、封堵,不能正常开启、关闭 (D)灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪作他用 39、在餐厅及厨房的防火巡查中,发现 措施。 _应当上报有关领导,制定限期改正 _应当上报有关领导,制定限期改正 _应当告知危害,协助当场改正。 (A)通道内摆放杂物(B)点锅后灶台无人看守 (C)烟道内的油垢过多(D)油炸食品时,锅内的油超过 2/3 40、洗衣房的火源管理主要体现在。 (A)电气线路和设备(B)烟头 (C)煤气灶(D)燃气锅炉 41、在洗衣房的防火巡查中,发现 (A)随意增加电器设备 (B)排风管道粉尘过多,没有定期清洗 (C)灯具、电源开关不符合安全要求 (D)插座、插销不符合消防规范,应当现场改正。 42、在锅炉房的防火巡查中,发现 _,应当告知危害,协助当场改正。 _应当告知危害,协助当场改正 (A)灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪作他用 (B)燃气阀门不能正常开启、关闭 (C)电源线破损 (D)燃气阀门被封堵、遮挡,是否定期保养 43、锅炉房的防火巡查中,发现,应当上报有关领导,制定限期改正措施。 (A)灭火器被挪作他用(B)人员离开后没有及时关闭电源 (C)灭火器没摆放在明星位置(D)燃气阀门不能正常开启 44、在锅炉房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正 的是_。 (A)灭火器没有摆放在明显位置,或被覆盖、遮挡、挪作他用 (B)可燃气体探测器没有定期保养、测试 (C)可燃气体探测器不灵敏,被杂物遮挡 (D)电源开关、灯具不符合安全要求 45、在员工宿舍的防火巡查中,发现 _,应当告知危害,协助当场改正。 (A)通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求 (B)疏散指示标志、应急照明灯具不是灵敏好用 (C)禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置 (D)在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品 46、员工宿舍的防火巡查中,发现,应当上报有关领导,制定限期改正措施。 (A)疏散通道、安全出口被杂物堵塞 (B)在楼道内燃放烟花、爆竹 (C)违规使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备 (D)疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用 47、在员工宿舍的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改 正的是 _。 (A)电源线破损 (B)插座、插销不符合消防规范 (C)电源开关、灯具不符合安全要求 (D)违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备 48、 在办公室的防火巡查中, 填写巡查记录表告知危害之后, 应当上报有关领导, 制定限期改正措施的是。 (A)插排(插座)超负荷使用 (B)人员下班后没有关闭电源 (C)存放易燃易爆和大量可燃物 (D)电源开关、灯具不符合安全要求 49、 在办公室的防火巡查中, 发现 (A)灯具、电源开关存在破损 (B)存放易燃易爆物品 (C)垃圾没有及时清理 (D)人员下班后没有关闭电源 50、在办公室的防火巡查中,发现 _,应当告知危害,协助当场改正。 _,应当上报有关领导, 制定限期改正措施。 (A)人员下班后没有关闭电源 (B)灯具存在破损 (C)电源开关存破损 (D)电源线存在破损和老化 51、在理发室、美容院的防火巡查中,发现 正。 (A)电源线破损 (B)插座、插销不符合消防规范 (C)灯具、电源开关不符合安全要求 (D)存放摩丝、发胶等易燃易爆和大量可燃物 52、在理发师,美容院的防火巡查中,发现,应当上报有关领导,制定限期改正 措施。 (A)人员下班未关闭电源(B)插排超负荷使用 (C)存放易燃易爆物品(D)电源老化、有异味 53、在外租商店的防火巡查中,发现 (A)经营过量易燃易爆危险品 (B)电源线破损 (C)灯具、电源开关不符合安全要求 (D)电气线路有超负荷现象 54、在外租商店的防火巡查中,发现 措施。 (A)灭火器被遮盖。遮挡 (B)灭火器没有摆放在明显位置 (C)插座、插销不符合消防规范 (D)消防通道有物品码放,被封堵 55、在外租商店的防火巡查中,发现 正措施。 _,应当上报有关领导,制定限期改 _,应当上报有关领导,制定限期改正 _ ,应当告知危害,协助当场改正。 _,应当告知危害,协助当场改 (A)电气线路存在超负荷现象 (B)灭火器摆位置不正确 (C)消防通道有物品码放,被封堵 (D)有经营过量依然易爆危险品问题 56、 在地下停车场的防火巡查中, 发现 (A)消防警示标志不醒目、被遮挡 (B)疏散指示灯未能工作正常,外观有破损 (C)有修车、加油、充电现象 (D)应急照明未能工作正常,外观有破损 57、在地下停车场的防火巡查中,发现 改正措施 (A)车道堵塞、不顺畅 (B)有修车、加油、充电现象 (C)灭火器配置不充足,外观不清洁,码放不正确 (D)消防警示标志不醒目、被遮挡 58、在施工现场的防火巡查中,发现 措施。 (A)在建设工程内设置宿舍 (B)施工现场内有吸烟现象 (C)在建设工程内使用液化石油气 (D)施工作业用火时没有领取用火证。 59、在施工现场的防火巡查中,发现 (A)施工作业用火时没有领取用火证 (B)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道 (C)建设工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料 (D)施工现场使用安全网、围网和保温材料等是易燃或可燃的 _,应当告知危害,协助当场改正。 _,应当上报有关领导,制定限期改正 _,应当上报有关领导,制定限期 _, 应当告知危害, 协助当场改正。 60、在施工现场的防火巡查中,发现 (A)施工现场内有吸烟现象 (B)在建设工程内设置宿舍 _,应当告知危险,协助当场改正。 (C)没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料 (D)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道 61、在施工现场的防火巡查中,发现 措施。 (A)施工作业用火时没有领取用火证 (B)施工现场有吸烟现象 (C)宿舍内使用电炉 (D)施工现场使用的安全网是可燃材料 62、在消防控制室的防火巡查中,发现_ 正措施。 (A)插座、插销不符合消防规范 (B)存放易燃易爆和大量可燃物 (C)私自增加电器设备和接拉临时电源线 (D)没有 24 小时专人值班,每班不少于 2 人 63、在消防控制室的防火巡查中,发现_ (A)消防控制室没有应急照明系统 (B)插座、插销不符合消防规范 (C)灯具、电源不符合安全要求 (D)没有 2 人以上专人值班 64、在消防控制室的防火巡查中,发现 正措施。 (A)值班人员脱岗 (B)电源线破损 (C)擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 _,应当上报有关领导,制定限期改 ,应当告知危害,协助当场改正。 ,应当上报有关领导,制定限期改 _,应当上报有关领导,制定限期改正 (D)没有认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表 65、在消控制检查中,发现,应当告知危害,协助当场改正。 (A)消防控制室没有应急照明系统 (B)电源线破损 (C)灯具、电源不符合安全要求 (D)擅自关闭火灾自动报警系统 66、下列不属于安全疏散设施的是。 (A)应急照明灯(B)疏散走道 (C)防火门(D)安全出口 67、以下不属于安全疏散设施的是。 (A)应急照明灯和疏散指示标志(B)普通电梯 (C)疏散楼梯(D)应急广播及辅助救生设施 68、建筑物的安全疏散设施不包括。 (A)疏散楼梯和楼梯间 (B)疏散走道 (C)安全出口 (D)消火栓 69、建筑物的安全疏散设施包括。 (A)室内消火栓(B)火灾自动报警系统 (C)应急照明和疏散指示标志(D)自动喷水灭火系统 70、不是安全疏散设施的是。 (A)应急照明和疏散指示标志 (B)应急广播及辅助救生设施 (C)超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪 (D)建筑内的所有防火卷帘 71、不属于室内的竖向安全疏散通道的是。 (A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间 (C)防烟楼梯间(D)普通电梯 72、 是指建筑物内由墙体等维护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间 想通的楼梯间。 (A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间 (C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯 73、是指在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且 通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。 (A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间 (C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯 74、是指用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。 (A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间 (C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯 75、关于楼梯间的设置要求表述错误的是 _。 (A)楼梯间一般靠外墙设置,能天然采光和自然通风 (B)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道 (C)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 (D)楼梯间内可以敷设甲、乙、丙类液体管道 76、关于楼梯间的设置要求表述错误的是 (A)楼梯间不能靠外墙设置 (B)公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道 (C)居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表 (D)单元式住宅每个单元的疏散楼梯均因通至屋顶 77、关于疏散走道,说法正确的是。 (A)疏散走道允许堆放杂物 (B)疏散走道可以不设疏散指示标志 _。 (C)疏散走道可以设置屏风,只要是不燃烧体就行 (D)疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛等影响疏散的凸出物 78、下列安全出口的设置要求表述错误的是 _。 (A)民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼 层,其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5 米 (B)单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为 2 个 (C)高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安 全出口不少于两个 (D)高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于 5 米 79、民用建筑的每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻 2 个安全出口 最近边缘之间不应少于。 (A)4m (B)5m (C)6m (D)7m 80、电影院的安全出口疏散门的数量应计算确定,且不少于。 (A)1 个(B)2 个(C)3 个(D)4 个 81、 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全 出口不少于。 (A)1 个(B)2 个(C)3 个(D)4 个 82、对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查,下列说法不正确 的是 _。 (A)是否有可燃物、易燃物堆放堵塞 (B)是否有障碍物堆放,堵塞通道,影响疏散 (C)安全出口是否被锁闭 (D)安全疏散指示标志与应急照明是否正常 83、疏散走道的指示标志宜设置在疏散走道及其转角处距地面 m 以下的墙面上 (A)1.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)0.5 _米。 84、安全疏散走道中,安全疏散指示标志灯的间距不应大于 (A)5 (B)10 (C)20 (D)30 85、疏散走道内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 (A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0 。 _LX。 86、人员密集场所内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 (A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0 _LX。 _LX。 87、楼梯间内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 (A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0 88、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过 急照明。 (A)10 (B)15 (C)20 (D)30 。 _m 的内走道,应设置应 89、建筑面积大于 _㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活 动房间等部位,应设置应急照明。 (A)100 (B)200 (C)300 (D)400 90、高度超过 100m 的高层建筑中,应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做 备用电源,且它的连续供电时间不应少于 min。 (A)10 (B)20 (C)30 (D)40 91、关于在疏散走道和主要疏散路线设置灯光疏散指示标志说法不正确的是。 (A)总建筑面积超过 10000 ㎡的展览建筑 (B)总建筑面积超过 5000 ㎡的地上商店 (C)总建筑面积超过 500 ㎡的地下、半地下商场、歌舞娱乐放映游艺场所 (D)座位数超过 1500 个的电影院、剧院的疏散走道和主要疏散路线的地面上 92、疏散指示标志和疏散应急照明灯设置描述错误的是。 (A)疏散应急照明灯宜设置在墙面上或顶棚上 (B)安全出口标志宜设在出口顶部 (C)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1m 以下的墙面上 (D)走道疏散指示标志灯间距不应大于 15m 93、关于疏散指示标志与应急照明的巡查要的,下列说法不正确的是。 (A)疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 (B)疏散指示标志指示方向是否正确无误 (C)疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管 94、消防车道净宽度和净高度均不应小于。 (A)3m (B)3.5m (C)5m (D)4m 95、消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于 (A)4m (B)6m (C)5m (D)10m 96、单层、多层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场, 一般情况下回车场面积不应小于 (A)12m x 12m _。 (B) 15m x 15m (C) 18m x 18m (D) 21m x 21m 97、单层、多层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场, 供大型消防车使用时,回车场面积不应小于。 (A)12m x 12m (B) 15m x 15m (C) 18m x 18m (D) 21m x 21m 98、 高层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场,一般情 况下回车场面积不应小于 (A)12m x 12m _。 (B) 15m x 15m (C) 18m x 18m (D) 21m x 21m 99、当建筑物的沿街部分长度超过 m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。 (A)100 (B)150 (C)200 (D)220m m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。 (D)220m 100、当建筑物的总长度超过 (A)100 (B)150 (C)200 101、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟应能承受消防车的压 力。 (A)普通(B)小型(C)大型(D)轻型 102、关于消防车道的防火巡查要点,下列说法不正确的是。 (A)消防车道是否堆放物品、被锁闭、停放车辆等,影响畅通 (B)消防车道是否有挖坑、刨沟等行为,影响消防车辆通行 (C)消防车道下的管道和暗沟等,是否能承受消防车的压力 (D)消防车道上是否有搭建临时建筑等行为 103、下列不属于防火分隔物的是。 (A)防火门(B)防火卷帘(C)防排烟风机(D)排烟防火阀 104、下列不属于防火分隔物的是。 (A)防火墙(B)防火门(C)防火卷帘(D)防烟楼梯间 105、下列不属于防火分隔物的是。 (A)防火墙(B)防火水幕带(C)防火卷帘(D)排烟阀 106、下列不属于防火分隔物的是。 (A)防火墙(B)防火阀(C)防火涂料(D)防火卷帘 107、通常防火墙的类型不包含的是。 (A)内防火墙(B)外防火墙(C)室外独立墙(D)轻质隔墙 108、关于防火墙的要求。下列说法不正确的是。 (A)防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要 求 (B)防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为 3h (C)可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 (D)防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下,无须设置在建筑物的基础上 109、防火墙应为不燃烧体,其耐火极限定为。 (A)2h (B)3h (C)4h (D)5h 110、常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和功能。 (A)自检(B)复位(C)现场报警(D)信号反馈 111、常开防火门平时在防火门作用下处于开启状态。 (A)闭门器(B)顺序器(C)释放器(D)防火锁具 112、甲级防火门的耐火极限为不低于 (A)1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.6h 113、乙级防火门的耐火极限为不低于 (A)1.5h (B)1.2h (C)1.0h (D)0.6h _。 _。 114、丙级防火门的耐火极限为不低于。 (A)1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.5h 115、防火分区之间的墙上安装的门为 _。 (A)甲级防火门(B)乙级防火(C)丙级防火门(D)普通门 116、防烟楼梯间和通向前室的门应为 _。 (A)甲级防火门(B)乙级防火门(C)丙级防火门(D)普通门 117、高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为 _。 (A)甲级防火门(B)乙级防火(C)丙级防火门(D)普通门 118、下列部位需要安装甲级防火门的有。 (A)管道井的门(B)锅炉房的门 (C)高层民用建筑中的垃圾道前室的门(D)高层建筑封闭楼梯间的门 119、以下应安装甲级防火门的是。 (A)变压器室的门(B)消防电梯前室的门 (C)建筑物管道井的门(D)封闭楼梯间的门 120、关于防火门的巡查要点,下列说法不正确的是 (A)带闭门器的防火门是否能够自动关闭 (B)电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭 (C)为了方便,走廊中的常闭防火门可以开启,只要火灾发生时能够关闭就可 以 (D)防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、 隔烟作用 121、甲级防火窗的耐火极限为不低于 _。 _。 (A)1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.6h 122、乙级防火窗的耐火极限为不低于 _。 (A)1.5h (B)1.0h (C)0.9h (D)0.6h 123、丙级防火窗的耐火极限为不低于 _。 (A)1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.5h 124、活动窗扇的防火窗应具备关闭功能。 (A)手动(B)自动(C)手动和自动(D)电动 125、防火分区之间的墙上安装的防火窗其耐火极限为不低于。 (A)1.0h (B)2h (C)1.5h (D)0.5h 126、设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有、 手动和机械控制的功能。 (A)自动(B)电动(C)遥控(D)温控 127、当采用包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不 低于。 (A)1.5h (B)2h (C)2.5h (D)3h 128、下列不属于防火卷帘巡查要点的是。 (A)防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落 (B)防火卷帘控制面板、门体等组件是否完好无损 (C)防火卷帘是否处于正常升起状态 (D)防火卷帘是否具备自动、手动和机械控制功能 129、设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的设置启闭装置,并应具有自动、 手动和机械控制的功能。 (A)两侧(B)一侧(C)顶端(D)底部 130、关于防火卷帘的巡查要点,下列说法不正确的是 (A)防火卷帘是否处于正常升起状态 (B)防火卷帘控制面板、门体是否完好无损。 (C)防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损 (D)防火卷帘下是否堆放杂物,只要不是可燃物就可以不管 三、参考答案 (一)判断题 1√ 2× 3 × 4√ 5 × 6√ 7√ 8 √ 9√ 10√ 11√ 12 √ 13√ 14√ 15 √ 16 × _。 17√ 18√ 19√ 20√21√22√ 23× 24√25√ 26× 27√ 28√ 29√ 30√31 √32 √ 33 √ 34 √ 35 √ 36√ 37√ 38 √ 39 √ 40 √41 √ 42√ 43 √ 44× 45√ 46√ 47×48×49×50√51×52√53×54√55√56√57√58×59√ (二)选择题 1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.B 10.B 11.D 12.D 13.D 14.B 15.B 16.D 17.B 18.B 19.A 20.C 21.B 22.D 23.A 24.C 25.D 26.D 27.A 28.A 29.A 30.A 31.D 32.A 33.C 34.B 35.C 36.C 37.B 38.C 39.C 40.A 41.A 42.A 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.D 49.A 50.A 51.D 52.D 53.A 54.C 55.A 56.C 57.D 58.A 59.A 60.A 61.D 62.A 63.D 64.B 65.D 66.C 67.B 68.D 69.C 70.D 71.D 72.A 73.C 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.B 80.B 81.B 82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.D 88.C 89.C 90.C 91.A 92.D 93.C 94.D 95.C 96.A 97.C 98.B 99.B 100.D 101.C 102.C 103.C 104.D 105.D 106.C 107.D 108.D 109.B 110.D 111.C 112.A 113.C 114.D 115.A 116.B 117.C 118.B 119.A 120.C 121.A 122.B 123.D 124.C 125.C 126.A 127.D 128.D 129.A 130.D