上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
影响电缆载流量的内部因素
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1。增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2。采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3。采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
影响电缆载流量的外部因素
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1。合理排列,加大线缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2。敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2。5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A