监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量检查。 一般项目 15.3.3 缆线保护槽、管敷设应符合下列要求: 1 预埋金属线槽要求 1)在建筑物中预埋线槽,宜按层设置,每一路由进出同一过路盒的预埋线槽均 不应超过 3 根。 2)线槽直埋长度超过 30 m 或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒;过线盒 盖应能开启,并与地面齐平,盒盖应能防水与防灰。过线盒和接线盒应能抗压。 3)从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间连接时,缆 线应用软管保护。 2 预埋暗管要求 1)预埋在墙体中的暗管外径不宜超过 50 mm,楼板中暗管外径不宜超过 25~,室 外管道进人建筑物的最大管径不宜超过 100 mm 2)直线布管每 30 m 处应设置过线盒;有转弯的管段长度超过 20 m 时,应设置管线过 线盒装置;有 2 个弯时,不宜超过 15 m 应设置过线盒。 3)预埋暗管的转弯角度应大于 900,在路径上每根暗管的转弯角不得多于 2 个,并不 应有 S 弯。暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的 6 倍,如暗管外径大于 50 mm 时,不应 小于 10 倍。 3 非预埋式缆线桥架和线槽要求 1)缆线桥架底部应高于地面 2.2 m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于 300mm。 2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为 1.5 m-3 m 垂直敷设时固定在建筑物结构体 上的间距宜小于 2 m,距地面 1. 8 m 以下部分应加盖金属盖板。 3)直线段缆线桥架每超过 15 m 一 30 m 或跨越建筑物变形缝时,应设置仲缩补偿装 置。 4)金属线槽敷设时,在线槽接头处、每间距 3 m 处、离开线槽两段出口 0. 5 m 处、 转弯处,应设置支架或吊架。 5)塑料线槽的槽底固定点距离宜为 1 m 6)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,应采取防火措施。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量检查。 15.4 综合布线缆线布放 主控项目 15.4.1 综合布线系统线缆及材料、附件等进场验收应符合本标准第 4.2.1,5.3. 1 条的 相关要求。 15.4.2 各类配线部件应完整,安装就位,标志齐全。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 15.4.3 缆线敷设应符合下列要求: 1 缆线的布放应平顺整齐,不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不要受外力的挤压 和损伤。 2 缆线两端应贴有标签,标明编号等必要的信息。标签应选用不易损坏的材料。 3 缆线余量符合相关技术标准的要求。 4 缆线的弯曲半径 l)非屏蔽 4 对对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的 4 倍。 2)主干对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的 10 倍。 3)2 芯或 4 芯水平光缆的弯曲半径应大于 25~;其他芯数的水平光缆、主干光缆 和室外光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的 10 倍。 5 缆线间的最小净距 l)对绞电缆与电力电缆应分开布放,并应符合表 15.4.3 一 l 的规定。 表 15.4.3 一 1 对绞电缆与电力电缆最小净距 条件 最小净距(mm) 380V <2 kVA 对纹电缆与电力电缆 平行敷设 有一方在接地的金属 槽道或钢管中 双方均在接地的金属 槽道或钢管中② 注:①当 38oV 电力电缆的负荷容量小于 2 kvA,双方都在接地的线槽中,且平行 长度不大于 10 口时,最小净距可为 10 mm。 ②双方都在接地的线槽中系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。 2)综合布线电缆与配电箱、 变电室、 电梯机房、 空调机房之间最小净距宜符合表 15 4.3 一 2 的规定。 表 15.4.3-2 综合布线电缆与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房最小净距 10① 80 150 70 150 300 30 380V 2 kVA~5kVA 300 380V >5kVA 600 名称 配电箱 最小净距 1 变电室 电梯机房 空调机房 2 2 2 3)建筑物内光电缆暗管敷设与其他管线最小净距应符合表 15.4.3-3 的规定。 表 15.4.3-3 建筑物内光电缆暗管敷设与其他管线的最小净距 管线种类 避雷引下线 保护地线 热力管(不包封) 热力管(包封) 给水管 煤气管 压缩空气管 平行净距(mm) 1000 50 500 300 150 300 150 垂直交叉净距(mm) 300 20 500 300 20 20 20 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量检查。 一般项目 15.4.4 在缆线桥架和线槽内敷设缆线应符合下列要求: 1 密封线槽内敷设缆线应顺直,尽量不交叉;在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎 固定。 2 缆线桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔 1.5 m 处应固定在缆线桥架 的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每隔 5m 一 10 m 处应固定。 3 在水平、垂直桥架中敷设缆线时,应进行绑扎。