常见 的尾水管型式为弯肘形,其由直锥管、弯肘段和水平扩散段三部分组成。 主轴。主轴是水轮机的主要部件之一,它的一端于发电机连接,另一端接水轮机转轮。它的作用是将水轮机的旋转机械能传递给发电机,从而带动发电机转 子旋转。此外,主轴还承受转轮轴向水推力和转动部件的重量。 主轴密封。主轴密封是用以减少主轴与固定部件之间漏水的装置,是水轮机正常工作的重要保护装置。 水轮机导轴承。导轴承是保持主轴中心位置,并承受径向力的轴承。水轮机导轴承的主要作用是承受机组运行中主轴传来的径向力和振摆力,约束主轴 轴线位置。导轴承在结构布置上应尽量靠近转轮,以缩短转轮至轴承距离,保证主 轴和转轮运行稳定性和可靠性。按润滑介质不同,水轮机导轴承可分为水润滑和 油润滑两种。 另外水轮机还具有补气装置和真空破坏阀等部件,在此不再一一阐述其作用。 发电机的基本知识水电站中的发电机都为同步电机(以下发电机均指同步发电机),它把原动机 的旋转机械能转变为电能,通过输电线路等设备送往用户。 众所周知,导线切割磁力线能产生感应电动势,将导线连成闭合回路,就有 电流流过,同步发电机就是利用电磁感应原理将机械能转变为电能的。 如图2-1 所示为同步发电机示意图。