40A接触器、60A热继电器、100A空开、6平方电线。 最佳答案:40A接触器、60A热继电器、100A空开、6平方电线。
空开选100A的,接触器选80A的,热继电器选53/85的,再根据实际电流略微调整。该电动机260KVA以上变压器上可以直接启动。 最佳答案:空开选100A的,接触器选80A的,热继电器选53/85的,再根据实际电流略微调整。该电动机260KVA以上变压器上可以直接启动。
按照3相异步电机的计算方法(每千瓦2A),选择整定电流在45A左右即可,热继选取范围可为电机额定电流的1-1.5倍 最佳答案:按照3相异步电机的计算方法(每千瓦2A),选择整定电流在45A左右即可,热继选取范围可为电机额定电流的1-1.5倍
0.55--0.75KW以下的电机,用5--10的接触器就行啦!热继电器选用JR16-20/3D,热元件额定电流值为1.6A,额定电流调节范围:1.0--1.3--1.6A.就可以了。 最佳答案:0.55--0.75KW以下的电机,用5--10的接触器就行啦!热继电器选用JR16-20/3D,热元件额定电流值为1.6A,额定电流调节范围:1.0--1.3--1.6A.就可以了。
15 KW电机额定运行电流30A左右选用40A空气关30A热继电器若用星三角启用40A接触器做三角形运行两20A接触器做启 最佳答案:15 KW电机额定运行电流30A左右选用40A空气关30A热继电器若用星三角启用40A接触器做三角形运行两20A接触器做启
电机额定电流:T (A),适配断路器额定电流:1.2~2 x T(A)交流接触:1.5xT (A)热继电器:1.1~1.3xT (A) 最佳答案:电机额定电流:T (A),适配断路器额定电流:1.2~2 x T(A)交流接触:1.5xT (A)热继电器:1.1~1.3xT (A)
三相电动机,接触器启动,接触器的选择是电动机额定电流的2-3倍,热过载保护器的选择是额定电流的1.2倍,空开的原则是3-4倍。你下面的15+2.2……同时 最佳答案:三相电动机,接触器启动,接触器的选择是电动机额定电流的2-3倍,热过载保护器的选择是额定电流的1.2倍,空开的原则是3-4倍。你下面的15+2.2……同时
1个回答 - 回答时间:2018年8月30日-104 答案:三相电动机,