9.0.6 de 110mm 横管上清扫口的管径应与横管管径相同。清扫口应设置在便于检修的位置。 9.0.7 底层埋地横管上接出安装在地面上的清扫口顶面必须与地面做平。 9.0.8 设置在管道井内的立管和设置在吊顶内的横管,在其检查口或清扫口位置应设检修门。 分享知识成就自我!