通过l。 3层次转换动作时间上的配合, 可以有效地排除非持续性断电引起的误动作。只要设定了上述的延时, 同时也解决了“自复”过程的关联性影响。 由上表可以看出, 在各种情形下1。 3层中最多只有一层转换动作, 因为上层的“自复” 只会造成下层的非持续性断电。 设定了配合延时则下层不会动作, 所以“自复” 时不会影响其它层。对母线或变压器故障的情况, 在故障排除后若采取手控自动复位, 对下层的影响与“自复” 相同。 若采取完全手动复位操作, 操作间隔时间超过所设定的延时时, 则会导致下层转换误动作。5结束语电源转换的上下级配合问题固然存在。 由于第1. 3层的转换影响面广. 转换容量大。 配合性误动作虽不会对系统造成明显损害, 但也会有不利影响,更会损耗设备的使用寿命, 应该引起足够重视。 通过简单的动作延时配合设定, 即可使此类误动作得以避免。 在各层次的转换设备及其控制器选择上, 应选用技术成熟、 功能齐备、 延时可调的专用标准化定型产品, 建议选用微电脑控制器。 这样可使系统更加完善。 运行更加可靠。