接地的种类有五种。
(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为
工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接
地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点
或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线
为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为
保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。
(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金
属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人
身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等
与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。
(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而
设置的接地心
l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险
影响而设置的接地。
(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.
屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口
77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?
作者