防雷接地工程施工要符合哪些要求?
1、埋设深度要符合设计规定
在施工之前防雷接地工程公司会根据实际勘察情况设计出施工图纸和规范文件,那么在施工过程中接地体在顶面埋设深度方面就要满足设计的规定要求。并且,使用的接地体要保持垂直姿态进行配置,而且还要对相应部位提前做好防腐方面的处理措施。
2、接地体的间距要符合要求
在防雷接地工程施工过程中对于所使用的垂直接地体、水平接地体都要进行良好的规划,接地体之间的间隔距离要符合设计时拟定好的方案,如果在设计时没有明确的支出间距大小,那么要按照一般性规定让接地体的间距均大于五米。
3、接地线要做好保护措施
接地线的质量决定了防雷的效果,所以防雷接地工程施工时,使用的接地线应该做好防机械损伤保护以及化学腐蚀性保护措施,如果需要安装在公路时铁路等地方时,还应该使用管材或角钢等设施进行保护,如果需要接地线穿过墙体或地坪时则要在其外部装上保护套。
防雷接地工程施工工艺
一、建筑防雷接地工程工艺流程:
施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试。
二、基本知识:
1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。
2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。
3、引下线敷设方式分为明设和暗设。
4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。
三、要求:
1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。
2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。
3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。
4、接地线搭接符合要求。
四、下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法:
1、室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m²。
2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。
3、利用底板钢筋网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于