污水处理厂宣传标语( 精选多篇) 第一篇:污水处理厂 污水处理厂建设费用概算 一、污水处理厂占地 50 亩,执行河南省土地片地价 34320 元/亩(50亩×34320 元=171.6 万元),共计 171.6 万元;报批土地费用 45680 元/亩(50 亩×45680 元=228.4 万元),共计 228.4 万元;合计 400 万元; 二、污水管网总计 17 公里(管径 1.2 米),需开挖地段 12 公里,每米造价 1500 元(12014 米×1500 元=1800 万元),合计 1800 万元;需顶管地段 5 公里,每米造价 2014 元(5000 米×2014 元=1000 万元),合计 1000 万元;两项总计 2800 万元; 三、污水管网需建设窨井 325 个,每个造价 2500 元(2500 元×325个=81.25 万元),合计 81.25 万元; 四、日处理能力 4 万吨污水处理厂建设费用概算为 8000 万元(其中包括基础设施、机械设备安装、电力设施); 五、设计费用按工程总造价的 10‰计算(8000 万元×10‰=110 万元),需要 110 万元(包括地质勘探费用); 六、监理费用按工程总造价的 8‰计算(8000 万元×8‰=90 万元)需要 90 万元; 七、地面附属物补偿概算需 20 万元; 八、污水管网管径为 1.2 米,需开挖地段 12 公里,工作范围 15 米,(12014 米×15 米=18 万平方米=270 亩),按两季赔产、赔青费、复 耕费,3000 元/亩(270 亩×3000 元=81 万元),合计 81 万元; 九、污水管网需开挖地段 12 公里,需设置 200 个窨井,每个窨井占地 6 平方米(200×6=1200 平方米=1.8 亩),按每年赔产 2014 元/亩(1.8 亩×2014 元=3600 元),一年需赔 3600 元。 十、以上总计 11582.61 万元 朱村、南衙土地出让成本价 1、群众补偿费:2.97 万元/亩 2、社保基金:0.462 万元/亩 3 土地开垦费:0.867 万元/亩 4、新增建设用地使用费:0.933 万元/亩 5、耕地占用税:1.467 万元/亩 6 征地管理费:0.16 万元/亩 7 出让土地交易契税:0.44 万元/亩 第二篇:某污水处理厂 巡回检查制度 1)巡回检查的内容: ① 设备、电气、仪表、管道、法兰、构筑物等有无泄漏,有无异常的振动、声响; ② 设备运行、润滑是否良好; ③ 工艺指标、各项参数的变化是否在允许范围,是否应进行调整或处理; ④ 设备、电气、仪表、安全设施等运行或使用有无异常现象; 2)巡回检查的要求: ① 操作人员必须定时、定人,按工艺流程作认真仔细的巡回检查; ② 巡回检查中发现异常情况,应及时处理,若遇重大问题,不能自行解决的,则必须尽快上报领导,在征得领导同意后,方可离开现场,并将发生的情况作详细记录。 ③ 若遇异常情况,须跟踪观察,详细做好记录,并向下一班值班人员作交待,以免酿成重大事故。 ④ 做记录时,要求真实、准确、清晰,保持记录本的整洁。 ⑤ 巡回检查间隔时间规定为 1 小时,即每 1 小时现场巡检一次。 交接班制度 1)接班人员应提前 15 分钟到达生产岗位,进行班前检查,重要部位、重点设备必须在交接班前了解清楚。进行集中交接班,听取交班人员介绍上班生产情况及工艺指标的执行情况,同时接受本班生产任务。 2)交班人员对重要部位、重点设备、重要的生产数据、工器具及岗位面貌等方面应做到: ① 班中生产情况、趋势变化情况要及时记录、交待清楚; ② 存在的问题,采取的措施和处理进展情况,岗位所属设备运行情况、阀门、管线有无泄漏及消除情况,要记录并交待清楚; ③ 事故处理及隐患应该记录并交待清楚; ④ 上级指示要记录并交待清楚; ⑤ 岗位应清扫干净,工器具齐全,桌椅、电话、电筒等应完好并 整齐摆放,损坏公物应作记录,并向接班人员交待清楚。 3)接班人员到岗位检查完毕,交接班双方人员确认无问题时,接班人员签字认可,交班人员方可离开岗位。 4)接班时发生异常情况,应以交班人员为主,接班人员为辅进行处理,待异常情况处理完毕做好相应记录,再进行交接班。 5)为使生产安全、稳定、连续运行,有下述情况均不得交接班: ① 工艺指标、重点电气、设备、关键仪表的控制不合要求不交接班; ② 设备运行、检修情况等记录,交待不清楚,不交接班; ③ 应消除的缺陷、隐患没有消除不得交接班; ④ 报表、记录不真实、不签名、岗位清洁卫生未做、物品摆放不合格,损坏公物未记录,不交接班。 运行人员交接班制度 1)两班交接时,对本班进出水情况、工艺状况、设备运行状况、现场卫生、工器具及上级布置任务要用口头或用文字交待清楚,特殊情况还须特殊交待。 2)两班交接时,接班者未到,交班者不得离岗;迟到或矿工者按公司相关规定执行。对交接班中发生的问题,如设备发生故障等,应双方留下来待问题解决后方可交接班。 3)两班交接时,如交接不清,隐瞒隐患而造成人员伤亡、设备损坏、生产受影响者,由交班人承担责任。 4)交、接班人员须认真填写交接班记录。 (9)压滤机管理制度 压滤机主要承担剩余污泥浓缩和脱水系统的生产运行工作。 1)压滤机要落实专人负责,所有运行人员必须进行培训,确保所有运行人员都能熟悉且能熟练掌握压滤机的操作。 2)压滤机在工作过程中,必须有两人以上在现场操作,确保安全。操作人员要尽量站在压滤机的正面,避免站在压滤机的侧面。 4)压滤机挤压出的泥饼和散落到地面上的泥饼要尽快铲到污泥桶内,挤压出的污水保证流回集水池重新进行处理。 5)压滤机工作完毕后,要打扫好地面,保证压滤机周围的清洁卫生。 办公室制度 1)准时上下班,注重礼节礼貌。 2)上班时着装整齐,仪表整洁,戴好工作牌。 3)不在办公区域内进食任何食品。 4)不大声喧哗,不随意串岗、不擅自离岗。 5)不利用上班时间做工作外的事情。 6)室内办公用品整洁,摆放有序。 7)地面干净无杂物,门窗清洁,玻璃明亮,窗帘洁净。 8)墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐,墙壁无涂抹痕迹,无蜘蛛网,无污渍。 9)桌椅、茶几、柜体干净,无杂物堆放,茶具洁净,纸篓经常清理。 10)下班后关好门窗,关闭电源,打扫室内卫生,保持桌面干净。 来宾参观接待制度 参观方式 1)贵宾参观:政府首长、社会名流以及国外各大企业负责人经公司允准来污水处理厂参观者。 2)普通参观:一般客户或业务有关人员来污水处理厂参观者。 3)临时参观:因业务需要临时决定来污水处理厂参观者。 接待方式 1)贵宾参观:由公司领导陪同,按公司安排方式招待。 2)普通参观:以烟茶招待,公司安排人员陪同。 3)临时参观:同普通参观。 参观规则 1)所有参观均由公司安排后,提前通知所涉人员,做好相关接待工作。 2)未经核准的参观人员,一律拒绝参观,擅自率领参观人员参观者,按泄露商业机密论。 3)参观人员除特准者外,一律婉拒拍照,并由陪同参观人员委婉说明。 会议制度 污水处理厂每周开一次周例会(每周一早上),污水处理厂内所有人员全部参加。 会议内容: 1)传达厂内决议,分析上周工作情况,合理、科学安排工作; 2)了解运行情况,布置本周运行任务,解决运行存在的问题; 3)组织学习各项管理制度、专业知识,部门安全教育。 (14)员工着装管理制度 1)为树立和保持污水处理厂良好的社会形象,进一步规范化管理,污水处理厂所有员工应按本规定的要求着装。 2)员工在上班时间内,应注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方、整洁。 3)员工在上班期间统一穿公司的工作服。 4)员工违反本规定的,除通报批评外,每次罚款 50 元;一个月连续违反三次以上的,扣发当月奖金。 第三篇:污水处理厂 一.污水处理厂的污水处理基本流程图: (一)污水厂整体流程图: 鼓风机房 ↓ 进水→粗格栅→细格栅→提升泵站→沉砂池→厌养池→氧化沟→二 沉池→出水 ↑ ↓ 外运填埋←脱水机房← 回流泵房 (二)污泥处理工艺流程: 剩余排泥→污泥泵→浓缩脱水机→带式传输机 ↑ 一体化加药装置→加药泵 浓缩脱水机系统包括浓缩脱水机、污水泵、一体溶解加药装置、计量泵、电磁计 量计、清水泵、空压机和输送机等设备。 1) 污泥浓缩池:浓缩池的类型、基本原理、构造、运行方式、设计尺寸、形状、 构造及附属设施、设计参数及运转参数。 2) 脱水间:平面布置及工艺尺寸、进出污泥含水率、污泥量、电耗及成本、滤 机参数(带宽、干泥负荷、污泥过流率、混凝剂耗量等)。 二. 污水处理厂的结构组成部分: (一) 格栅 污水处理工程中格栅间内安装的主要设备是格栅机,它用来 拦截、清除污水中的 漂浮物。格栅机分粗格栅和细格栅两类,形式也多种多样。 但其工作原理都是通 过栅条拦截污水中的漂浮物,当栅条上拦截的漂浮物过多以 至影响到格栅过水时, 启动机械装置清除栅条上的漂浮物,就这样循环往复。 (二)污水提升泵房 进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后 被污水泵提升至沉砂 池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相 当大的比例,这与污 水流量和要提升的扬程有关。 (三)沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于 泵站前、倒虹管前, 以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以 减轻沉淀池负荷及 改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、 曝气沉砂池、多尔 沉砂池和钟式沉砂池。 沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及 曝气沉砂池的曝气 系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。 (四)初次沉淀池 初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二 级污水处理厂的预 处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是 ss 和部分 bod5,可改善生物 处理构筑物的运行条件并降低其 bod5 负荷。初沉池包括平流沉淀 池,辐流沉淀池和 竖流沉淀池。 初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机, 刮泥撇渣机,吸泥泵 等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。 (五) 生物处理池 生物处理池是污水处理工程中最重要的处理构筑物,为污 水的生物处理提供 场所和条件。 在本次参观的 a/a/o 处理工艺中,把生物处理池划分为厌 氧、缺氧、好氧三 个区。由于每个区的工艺条件不同,生长的微生物种类也不完 全一样,使每个区 的处理功能不一样,通过这些不同的功能组合,达到除磷脱氮 的处理目的。虽然 厌氧、缺氧区可以去除一部分 bod、cod,但好氧区的去除能力 更为突出。好氧区 好氧菌群数量的多少与其处理效果有着直接的关系。好氧菌数 量偏少,对有机污 染物的降解作用进行得不充分,处理效果当然不会好;数量偏 大时,好氧区中的 需氧量也会随之增大,造成能源的浪费。了解好氧菌群在好氧 区的数量并使之维 持在一个合适的范围内,对生产管理者而言是一个重要的问 题。活性污泥是一种 絮状污泥,其主要组成部分就是微生物——好氧菌。所以污泥 浓度间接反映了好 氧菌的数量。在好氧区设置污泥浓度计是非常必要的。它不仅 使管理者能直观地 了解好氧菌的生长情况,也为回流污泥量的确定提供了依据。 需要在好氧区设置 的另一个重要仪表是溶解氧。从好氧区进行的一个重要反应— 硝化反应的方程式 看:nh4++2o2→no3-+2h++h2o+能量,好氧区有无足够的氧, 与硝化反应能否完 成至关重要,同时氧还是好氧菌能否正常生活的一个关键因 素。通过在好氧区设 置溶解氧仪,生产管理者或计算机控制系统可据此调节供氧量 使之保持在一个合 理范围内。理论上,厌氧区溶解氧值应保持为零,缺氧区溶解 氧应≤0.2mg/l, 好氧区则在 0.2 至 0.5 mg/l 之间。在生物处理池的进水和出水 处设置 bod、cod、 nh 等仪表,可直接观察其处理效果。 (六)二次沉淀池 二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂 浮物的去除上,能耗比 较低。 (七) 污泥浓缩池 作用:通过污泥重力沉淀降低污泥含水率和减少污泥体积。 工艺参数:进水含水率 99.7%,出水含水率:92%,污泥固体 负荷 85.20kg/㎡.d (八)污泥脱水机房 作用:用离心式脱水机使固液分开,使污泥进一步减容,便 于污泥的最终处理。 工艺参数:进泥量:200t/天,进泥含水率:92%,出泥含水 率:80% (九) 其它部分仪表 进水处需要测量的参数一般有:ss、do、ph、水温、 流量等。检测仪表的安 装部位在格栅与沉砂池之间。 出水处需要测量的参数一般有:ss、do、余氯等。 三. 污水处理总结: 污水处理是能源密集(energy intensity)型的综合 技术。一段时期以来, 能耗大、运行费用高一定程度上阻碍了我国城市污水处理 厂的建设,建成的一 些处理厂也因能耗原因处于停产和半停产状态。在今后相 当长的一段时期内, 能耗问题将成为城市污水处理的瓶颈。能否解决耗污水厂 的能耗问题,合理 进行能源分配,已经成为决定污水处理厂运行效益好坏的 关键因素。能耗是否 较低,也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因 素,开发能效较高的污 水处理技术,合理设计及运行污水处理厂,必将是未来污 水处理厂设计和运行 的必由之路。 利用一下午的时间,我们在老师的带领下对唐山市北郊污水厂进行了参观实训。通过这次实 地参观的形式不仅是我们对污水处理及水处理等技术有了初步的认知,而且也加深了对自己专业 的认识。特别是开阔了自己的眼界,也更加让我们感到了学习的重要性,技术的重要性,同时也 使自己对今后自身未来的发展方向有了明确的目标。 通过这次实训,让我对我们的专业有了深入了解,明确了未来工作的方向和工作任务。这样 在我以后的学习中更容易抓住重点,学好专业知识。