电缆的载流量与它的敷设方式和环境温度有关。BV25铜电缆在明敷时温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是138A,129A,119A,109A.穿钢管时:两根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是107A,100A,92A,84A)三根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是9,88A,82A,7)四根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是8,79A,73A,67A).穿塑料管时:两根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是9,88A,82A,7)三根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是8,79A,73A,67A)四根单芯(温度分别是25度,30度,35度,40度时,载流量分别是7,70A,64A,59A).希望我的回答可以帮助到你。

3米电线可以负载5000w的电流吗

您好,3米电线不可以负载5000w的电流。电线使用标准是家装电线规格一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电线规格范围。希望我的回答可以帮到你!

谁知道3000w电热水器40l加热多长时间

可以大致计算出来。设自来水温度20度,加热设定温度65度,初次加热时间是 1小时。自来水温度越低,设定加热温度越高,加热时间越长。

我家有3000W电器要用多大的电线电流才够过呢!