连墙件应随脚手架逐层拆除,分段拆除的高度差不应大于两步。如因作业条件限制,出现高度差大于两步时,应增设连墙件加固。
检查与验收
一、对进入现场的钢管支架构配件的检查与验收规定:
1、应有钢管支架产品标识及产品质量合格证;
2、应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书;
3、当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。
二、模板支架应根据情况按进度分阶段进行检查和验收:
1、基础完工后及模板支架搭设前;
2、超过8m的高支模架搭设至一半高度后;
3、搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。
三、脚手架应根据情况按进度分阶段进行检查和验收:
1、基础完工后及脚手架搭设前;
2、首段高度达到6m时;
3、架体随施工进度逐层升高时;
4、搭设高度达到设计高度后。
四、对模板支架应重点检查和验收内容:
1、基础应符合设计要求,并应平整坚实,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定;
2、搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合本规程规定;
3、可调托座和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合设计限定要求;
4、水平杆扣接头与立杆连接盘的插销应击紧至所需插入深度的标志刻度。
五、对脚手架应重点检查和验收的内容:
1、搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,斜杆和钢管剪刀撑设置应符合本规程规定;
2、立杆基础不应有不均匀沉降,立杆可调底座与基础面的接触不应有松动和悬空现象;
3、连墙件设置应符合设计要求,应与主体结构、架体可靠连接;
4、外侧安全立网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固;
5、周转使用的支架构配件使用前应作外观检查,并应作记录;
6、搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。
六、模板支架和双排外脚手架验收后应形成记录。
安全管理与维护
一、模板支架和脚手架的搭设人员应持证上岗。
二、支架搭设作业人员应正确佩戴安全帽、安全带和防
20
滑鞋。
三、模板支架混凝土浇筑作业层上的施工荷载不应超过设计值。
四、混凝土浇筑过程中,应派专人在安全区域内观测模板支架的工作状态,发生异常时观测人员应及时报告施工负责人,情况紧急时施工人员应迅速撤离,并应进行相应加固处理。
五、模板支架及脚手架使用期间,不得擅自拆除架体结构杆件。如需拆除时,必须报请工程项目技术负责人以及总监理工程师同意,确定防控措施后方可实施。
六、严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。
七、拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。
八、高支模区域内,应设置安全警戒线,不得上下交叉作业。
九、在脚手架或模板支架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人监护。
十、模板支架及脚手架应与架空输电线路保持安全距离,工地临时用电线路架设及脚手架接地防雷击措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。