32 制冷技术 Refrigeration 电容量100 千伏安及以上的非普工业用户的电度 电价。具体的分时电价时段划分如表 所示。福建省所执行的分时电价电费,根据行业的 不同而不同。大工业用户和非普工业用户的高 峰、低谷电价分别在平时段电价的基础上上浮和 下浮 50% 趸售用户高峰、低谷电价分别在平时段电价的基础上上浮和下浮 20% 厦门市分时电价执行情况厦门市采用的分时电价时段的划分与福建省 的相同,但对分时电价收费和应用范围进行了调 为厦门市2010 20日起执行的 电价。 20日起执行) Timeshare electricity price FromNovember 20,2010) Tab. 非工业普通工业 大工业 非普工业冰蓄冷空调用电 电压等级( kV) 高峰时段( kWh)低谷时段( kWh)平峰时段( kWh)容量基价( kVA)10 108. 89 38. 25 73. 62 35 105. 89 37. 35 71. 62 26 35 87. 17 30. 91 59. 04 26 10 90. 17 31. 91 61. 04 26 10 73. 62 38. 35 73. 62 75.62 39. 35 75. 62 根据表 的厦门市电价,高峰时段与低谷时段的电价相差 倍。制冷装置运行时,通过合理安排生产时间,增加夜间( 低谷) 时段的运行时 间,减少高峰时段的运行时间,利用冷藏品蓄冷, 就可以减少电费,提高制冷装置经济效益。 本文以厦门市某典型冷冻厂实际用电负荷为 例,计算不同运行方案的运行电费,分析制冷系统 运行的最优化策略。 该厂平时主要有 号机组(型号均为 8ASJ17) 号机组(612. 运行,根据其2010 12日—18 日电表记录的电力负荷情况, 统计结果如表 所示。根据现场调研,7 月份为该厂全年用电高峰 期。根据实际运行记录,这一周每日平均运行 12. 厦门市某冷冻厂2010 18日的平均有功功率(kW) Tab. Averageactive power observedrefrigeration plant Xiamenfrom July 12 kW)星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 总平均 运行时间 kW12. 257个小时,平均有功功率为 257kW。