1mm2的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?
例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?
①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
④对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
⑤对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A)
4 平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16 平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积的允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积的允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)
〖举例说明〗
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有