目前市场上板式换热器是应用较广泛的换热设备,但是由于使用时间久了,在使用过程中也会出现问题,比如漏水问题。那么遇到这个问题该如何处理呢?赛盈暖通环保做为湖南区域的板式换热器生产厂家之一,结合自己多年的实操经验,给大家分享一下板式热交换器漏水的原因和解决方法。
我们首先来了解下漏水的原因:
(1)原因是在于板式换热器出现夹紧尺寸不到位的现象,这样很容易引起换热器发生渗流,因为各处尺寸不均匀或是夹紧松动的时候内部的液体很容易往外流。
(2)其中有部分密封垫出现脱离了密封槽的状况,很可能是密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。
(3)当然也不乏一些板式换热器在使用的过程中出现板片渗漏,变形,组装错位造成跑垫现象时有发生。在板片密封槽部位或是二道密封区经常出现板片开裂的状况,这些都是引起板式换热器渗漏的主要原因。
当出现以上漏水的原因,我们的
处理方法:将板式换热器拆开重新装,如果每次都是相同的两片之间漏水,如果更换胶垫后,还是这里漏水,有可能板片变形了。这样的话,应该考虑换一个新的板片。
湖南赛盈暖通环保有限公司温馨提示:在平时的使用中,还应注意做好维护保养工作,定期做相应的检修工作,发现问题及时处理,避免产生更大的损失,希望能帮到大家。