最新回答

1、要根据电压的高低(大小)来决定。要是家用220伏的电压,30千瓦大约是60安的电流,30000/.
就要用35平方的铜线;220=136A。
要是380伏的三相负载,使用16平方铜线足矣,30千瓦的负载 (3天前 )
2、220伏的电压:30000/(220×0.8×0.85)=200A,建议50mm²铜线。
380伏的电压:30000/(√3×380×0.8×0.85)≈ 67A,建议16mm²铜线 (3天前 )
3、短距离30KW用导线BV--10mm2,电缆VV-4X6mm2;
长距离适当都放大一档。 (4天前 )
4、铜线380v用3x6平方!220v用16平方!
铝线380v用3x8平方!220v用22平方! (4天前 )
5、要有电压等级,电缆铺设方式和距离,环境温度,设备型号等详细参数才能准确计算 (4天前 )
6、铜电缆的话16平方足够,铝电缆25平方。 (4天前 )
7、要根据电压的高低(大小)来决定。要是家用220伏的电压,30千瓦大约是60安的电流,30000/.
就要用35平方的铜线;220=136A。
要是380伏的三相负载,使用16平方铜线足矣,30千瓦的负载 (4天前 )
扩展回答

30千瓦熔锡炉要多少平方电线

30千瓦额定电流约60A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择16平方的铜芯电缆。
16平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约94A。

30千瓦需要多少平方的电线

30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。 如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。

380V30千瓦要用几平方的电线

三相380V30千瓦用10平方的铜芯线就可以了

30平方米的客厅用多少千瓦的空调插板电线用多少平方的铜线

35平方的客厅一般用3匹的柜机,至于用的线的话,按照实际功率计算的话2.5已经足够了,但考虑到空调的启动的那个因素,一般还是用4的比较多

120个千瓦要用多少平方的电线

如果是对称三相120千瓦的电流是214.7A左右,可选用95平方铜线,因为95平方铜线的截流量是257A,可放心使用。(计算公式可查电工手册就知道了)
对称三相电流=功率/(电压×根号3×Cosφ)
=120000÷558.79
= 214.7A。

40千瓦的发电机需要配多少平方的配电线10个平方的配电线能带动30个动力的电机嘛

朋友,如果供电距离不超过100米,那么你使用25平方的铜芯线就足够了。10平方的配电线带30KW的电动机稍微小了,要采用16平方的才可以啊。

电工专家好,4平方电线30米长,即七楼到一楼接电.可以带多少千瓦电损有影响大吗谢谢

4千瓦左右,线路较短不用考虑线损

2千瓦的电器需要用多少平方的电线

500000000000000000000000w

78千瓦需要用多少平方的电线

需要参照多大电压的电路
500v电压,电流为156A,需不低于95平的铜芯线
380v电压,电流为205A,需不低于120平的铜芯线
220v电压,电流为355A,需不低于275平的铜芯线
向左转|向右转

30千瓦的功率,需要多大平方的线

25平方的指三相电机

十平方电线用多少千瓦

10平方的铜线安全载流65安,在380v下可以在24千瓦,在220v下可以12.2千瓦,以上是理论值。实际应用时要有相应的减少20%左右。

1.5平方电线能带多少千瓦

1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。
根据口诀,1.5平方铝线其安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此其对应的功率为:P=UI=0.22x13.5=3kW(按单相市电计算)。
如果是1.5平方铜线,其安全载流量相当于2.5平方铝线的安全载流量。2.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即2.5x9=22.5A。因此1.5平方铜线的安全载流量为22.5A,其对应的功率为:
P=UI=0.22x22.5=5kW(按单相市电计算)。

1平方铜电线多少千瓦

1平方铜线可以承受7.5A电流,大约1600瓦。 1平方铝线可以承受5A电流,大约1100瓦。电缆选择的原则是【简单算法】: 10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十) 高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内) 裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2) 以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推

2平方的电线能带多少千瓦

可以带2200w的负载
1、一般的1平方毫米的按带5A的电流计算,那两平方毫米的话,就是带10A的电流,
2、电源电压220v那负载功率是220*10=2200w
3、如果传输距离比较远的话,带载功率还要减小一些。