中频电炉是一种感应加热设备,把电能转换成热能的大功率电力电子感应加热装置,由主控主板、交流接触器、可控硅、平波电抗器、电热电容器、感应圈、水冷电缆及辅助装置等组成,
其中主要部件都需要例如可控硅、电抗器、感应器线圈、水冷电缆、电热电容器都需要水冷却。
蓝辉电炉认为冷却水就是中频电炉的血液,中频电炉的可控硅整流和可控硅逆变等大功率元器件必须在水冷条件下工作,平波电抗器和电热电容器也需要通水冷却。另外,中频电炉的炉体的感应器线圈工作时的电流可达几千安培,自身电阻的发热量,加热的坯料温度,决定了感应器线圈也必须通水冷却。由此看出中频电炉的循环水重要性。
1、中频电炉的内循环水:蓝辉电炉中频电炉的内循环水系统是设计了一个300L的全封闭水箱,加注的是纯净水,主要冷却中频电源柜,如铜排、电容等电气元件。通过紫铜管热交换器用外循环水对内循环水进行冷却,最热时保证内循环进水温度在35℃左右。内循环系统对水质有严格的要求,一般要求水的电导率低于10μS/cm,因此要求加入中频电炉内循环的冷却水必须是电导率、酸碱度合适的纯净水。由于中频电源柜中存在直流高压电,如果内循环水系统中电导率过高,直流高压电会通过水中的钠离子对铜管接头进行电腐蚀,从而造成中频电炉在使用中出现接头被腐蚀断裂的情况,水喷射而出,发生短路事故。
中频电炉内循环水的另一个功能是水冷风机水的来源,主要冷却整流、逆变部分的可控硅,从内部和外部同时散热,可使电源柜内保持在较低的温度,电源柜的水循环系统中,设计有循环水的循环泵,以内循环水作为风机水的来源,使电源柜内的温度常年保持在35℃左右,有利于发热元器件的散热,但有时会出现电源柜内温度低于水路循环水温度的现象,凝结水滴在管壁上。因此要在电源柜内放置干燥剂,并定期更换,可使柜内保持干燥的状态。
2、中频电炉的外循环水:蓝辉电炉再设计中频电炉的外循环水主要冷却感应器线圈和中频电炉的内循环水,采取蓝辉电炉的闭式冷却塔从水塔顶部通过管道向下喷洒,顶部有两个很大的抽风机,把空气抽出塔顶,从而利于空气流动,加速水的降温。在喷洒管道上方和下方都有曲折镂空的PVC胶做的散热板隔开,以增加水流的散热时间。设计成如此形状是因为双曲线形状有利于水和空气进行对流交换热量。即使在炎热的夏季,外循环进水温度保持在30℃以下。
蓝辉电炉小编认为中频电炉的循环水水温