房间的受 照空间特征 用一个“室空间比”(room cabin rate,缩写为 RCR)的参数来表征。 如图 8-12 所示,一个房间按受照的情况下不同,可分为三个空间:最上面为顶 棚空间,工作面以下为地板空间,中间部分则称为室空间。对于装设吸顶灯或 嵌入式 灯具的房间,没有顶棚空间;而工作面为地面的房间,则无地板空间。 室空间比 RCR=5hRC(l+b)/lb: 公式中 hRC,代表室空间高度; l,代表房间的长度; b,代表房间的宽度。 根据墙壁、顶棚的反射系数(参看表 8-1)及室空间比 RCR,就可以从相应的灯具 利用系数表中查出其利用系数。 3、按利用系数法计算工作面上的平均照度 由于灯具在使用期间,光源本身的光效要逐渐降低,灯具也要陈旧脏污,被照场 所的墙壁和顶棚也有污损的可能,从而使工作面上的光通量有所减少,所以在计算工 作面上的实际平均照度时,应计入一个小于 1 的“减光系数” 因此工作面上实际的平 。 均照度为 Eav=uKnφ/A 公式中: u,代表利用系数; K,代表减光系数(亦称维护系数),参考值如表 8-3 所列; n,代表灯的盏数; φ,代表每盏灯发出的光通量; A,代表受照房间面积。 为了对照度的量有一个感性的认识, 下面举一例进行计算, 一只 100W 的白炽灯, 其发出的总光通量约为 1200Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该 光源 1m 和 5m 处的光照度值可分别按下列步骤求得: 半径为 1m 的半球面积为 2π ×1^2=6.28 m2, 距光源 1m 处的光照度值为:1200Lm/6.28 m2=191Lux。 同理, 半径为 5m 的半球面积为:2π×5^2=157 m2, 距光源 5m 处的光照度值为: 1200L m/157 m2=7.64Lux。 生活场所中照度的标准 确定照度的原则 应根据工作、生产的特点和作业对视觉的要求确定照度;对于公共建筑还要根据 其用途考虑各种特殊要求,如商场除要求工作面适当的水平照度外,还要有足够的空 间亮度,给顾客一种明亮感和兴奋感,不同商品销售区,要求不同照度,以渲染促销 重点商品;又如宾馆等建筑,常常运用照明来营造一种气氛,所使用的照度以至色表, 就有特殊要求;象体育竞赛场馆,更需要很高的垂直面照度或半柱面照度,以满足彩 色电视转播的要求和观众观看的清晰和舒适感。 确定照度的依据 (一) 识别对象的大小,即作业的精细程度; (二) 对比度,即识别对象的亮度和所在背景亮度之差异,两者亮度之差越小, 则对比度越小,就越难看清楚,因此需要更高照度; (三) 其他因素:视觉的连续性(长时间观看) ,识别速度,识别目标处于静止 或运动状态,视距大小,视看者的年龄等。 照度对工作、生产的影响 (一) 工业生产场所的照度将对产品的质量、差错率、废品率、工伤事故率有 一定影响; (二) 办公室、阅览、金融工作场地等的照度,对工作效率、阅读效率有很大 关系; (三) 以上两类视觉场所的照度不足,连续工作时会引起视觉疲劳,长时期将 导致人眼视力下降以及头晕等心理或生理不适; (四) 商场照度,除看清商品细部和质地外,还有激发顾客购买欲望,促进销 售的作用。 下表中所列的是几种不同工作情况下的标准照度值: 工作性质或场所 照度(勒克司) 夏季中午在太阳能直接照射下 100,000 没有太阳的室外 10,000-1000 明朗夏天的室内 500-100 细小精致的工作(如修理钟表、雕刻制板、制图等) 100 使用危险性的小的带刃工具(削刀、钻、旋刀)的工作 100 在工作台上作细小精致的工作(如用缝纫机缝纫、书写等) 75 阅读、观看各种仪器所示的读数,纺织 50 走廊 10 楼梯 8 在满月底下 0.2 一般而言,居家空间到底适用何种光源,除依据室内的整体规划外,也应考虑用 电之效率及各场所所需之应有照度。每一不同使用目的的场所,均有其合适的照度来 配合。例如:起居间所需之照明照度为 150-300Lux;一般书房照度为 100Lux,但 阅读时所需之照明照度则为 600Lux,所以最好再使用台灯作为局部照明。 场所 书房、办公室 客厅(不阅读书报) 浴厕、更衣室 餐桌 走廊、楼梯 电梯、走道 车库、仓储 照度(Lux) 500-1000 150-300 200-500 300-500 35-75 100-200 30-75 一般情况:夏日阳光下为 100000LUX;阴天室外为 10000LUX;室内日光灯为 1 00LUX;距 60W 台灯 60cm 桌面为 300LUX;电视台演播室为 1000LUX;黄昏室内 为 10LUX;夜间路灯为 0.1LUX;烛光(20cm 远处)10~15LUX。 照度参考表 1 天气 照度(LUX) 晴天 30000~300000 阴天 3000 日出日落 300 月圆 0.3~0.03 星光 0.0002~0.00002 阴暗夜晚 0.003~0.0007 照度参考表 2 室内场所 照度 LUX 生产车间 10~500 办公室 30~50 餐厅 10~30 走廊 5~10 停车场 1~5 室内刚能辨别人脸的轮廓,照度为 20LX,下棋打牌的照度为 150LX,看小说约 需 250LX,即 25 瓦白炽灯离书 30-50 厘米,书写约需要 500LX,即 40 瓦白炽灯离 书 30-50 厘米,看电视约需 30LX,用一支 3 瓦的小灯放在视线之外就行了。 保持合适的照度,对提高工作和学习效率都有很大的好处;在过于强烈或过于阴 暗的光线照射下工作学习,对眼睛都是有害的。 光通量 luminous flux 光通量指人眼所能感觉到的辐射能量,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和 该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波 长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。 例如,当波长为 555×10-9 米的绿光与波长为 650×10-9 米的红光辐射功率相等 时,前者的光通量为后者的 10 倍。 光通量的单位为“流明” 光通量通常用 Φ 来表示,在理论上其功率可用瓦特来度 。 量,但因视觉对此尚与光色有关。所以度量单位采用,依标准光源及正常视力另定之 “流明”来度量光通量。