从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
1、连接管漏
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,这时在其折点处易出现漏点。
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点。
2、室内机漏
室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏;三是室内机U型管的底部泄漏,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图1所示。
该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接
3、室外机漏
室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏;四是冷凝器内漏,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
二、空调管路漏点的查找方法
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。