在特殊场所安 装接地极时,如果深度达不到 2m 时应在接地极周围放置食盐 8kg、 木碳约30kg 并加入水,用以降低接地电阻。如果用2 根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π?.5m,以减少大地的流散电阻。 在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极 不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免 接地电阻过大.. 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢沿直线打入地下离地 面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢将4根角钢串联焊接在一起。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化 钠,埋入紫铜板。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室 在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电 工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允 许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时, 必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆 除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴 绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压, 后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线 时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不 准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设 备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25 平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止 用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器 或开关。