背压阀工作原理:
背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。在泵排出冲程,液体顶开隔膜,通过背压阀;在泵的吸入冲程,在弹簧的作用下膜片关闭通道,使泵泵与背压阀之间保持一定的压力。在排液口低于溶药箱液位的系统中,当泵停止工作后,管路会形成虹吸管,液体有可能通过泵的单向阀,形成泄漏。所以必要在管路中安装一个背压阀,当泵流量为零时,自动关闭管路,使之不能形成虹吸管。
常用在计量泵出口瞬时压力可能会低于入口压力的系统上,一般情况下。泵出口压力低于0.3MPa或泵入口压力差低于0.3MPa便需安装背压阀。在泵与背压阀之间较好能安装有缓冲器,这样会显著提高背压阀的性能。缓冲器会平滑掉泵产生的大部分脉冲,是背压阀保持在常开状态,避免了背压阀随泵的冲程频繁的开启与关闭;隔膜会保持在平衡位置。缓冲器不但能明显的减轻背压阀运动部分的磨损,还能使管路内的液体以接近恒定的速度流动。
对于大多数计量泵,吸入管和排出管内的流速呈脉动波形,由于管内液体脉动产生的加速度,有时会使管路内液柱的惯性力所造成的压力超过泵的有效压差,则使单向阀提前开启或延后关闭,使液体自动流出,出现了实际排量大于理论排量的现象,这种现象被称为过流现象。
上海欢琪塑胶管道有限公司
联系人:王志刚
公司电话:***
公司传真:***
手机号码:***
电子邮箱:twhq29@163.com
QQ号码:584666911
公司网站:http://www.hqpvc.com