1.冬季停止运行后应及时放掉设备内介质, 或采取其它的防冻措施, 避免冻坏设备。 2.设备若长期不使用, 应将夹紧螺栓放松到不小于1.15A 的尺寸, 使用时再按要求夹紧。 3.设备经常运行时, 在信号孔发现介质流出, 应及时进行分析, 如是 螺栓松动或是由于长期换热交换而伸长, 按要求重新夹紧, 但不得 过紧以免压坏, 如果是密封老化应予更换。 常见故障分析与排除故障现象 找出故障 原因分析 排除方法 渗漏: 接合部位渗漏:松开接合部 从外部检查,如查不出故 请拆开换热器,寻找故障 至接合部位1.2.3.4 1.接合部位有缝隙(腐蚀)。2.接合部位密封垫错位。 3.管受力使接合部位扭曲。 4.端片密封垫损坏或腐蚀。 1.换接合件2.固定好密封环 3.托起管子 4.换密封垫 渗漏:板片渗漏 标出两板片间渗漏区, 拆开 换热器确定渗漏部位(经过斑 渍)密封垫无损坏而逐渐松动, 见”原因分析”1-3 密封垫无错位情况下, 见”原因分 析”3-7 条可能会引起渗漏, 1.片组夹紧过头, 造成密封槽损坏。 2.密封垫错位。 3.片组夹紧过头, 支撑梁凹陷, 扭曲。4.没完全夹紧。 5.板片放置颠倒。 6.垫槽孔即双层密封区腐蚀。 7.密封垫有裂纹或磨损、 老化、 2.重新粘合密封垫3.换板片 4.重新夹紧 5.板片换向 6.换密封垫 指换热设备内的两种介质由于某种原因造成高压 侧介质向低压侧渗漏。监视 渗漏的方法是要经常对低压 侧的介质进行化验, 分的变化来判断。