天然气管道安装注意事项有哪些
注意事项: 1、燃气发电机组机房应远离明火区域; 2、燃气发电机组机房应宽敞、明亮且要求安装换气扇以保证良好的通风; 3、燃气发电机组安装时底盘与地基应用平垫铁找平。接触面积应在60%以上,且分布均匀; 4、室内安装照明、开关、线路及其电器应采用防爆措施,且固定牢固; 5、燃气发电机组机房内应符合消防要求,配备灭火器等消防器械; 6、燃气发电机组机房内安装可燃气体报警装置,可燃气体泄露时能及时发现; 7、60kw以下单台燃气发动机燃气管路的外部主要管道内径应不小于2吋,靠近发动机的部分内径应不小于1吋!60kw以上燃气发电机组则分别是3吋和两吋。且必须安装燃气阀门(不锈钢球阀)、型放水阀、防回火装置,燃气管路焊接完成应清理焊渣(用高压空气); 8、燃气必须脱硫、脱水、除尘,其中含流量≤0.25Nm3,氢气≤10%; 燃气发电机组优点 燃气发电机组具有输出功率范围广,启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点,一般它们具有以下四个优点: 一、发电质量好 由于发电机组工作时只有旋转运动,电调反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,在突加空减50%和75%负载时,机组运行非常稳定,优于柴油发电机组的电气性能指标。 二、启动性能好,启动成功率高 从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。 三、噪声低振动小 由于燃汽轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组。 四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源 诸如:瓦斯气,桔梗气,沼气等,以它们为燃料的发电机组不仅运行可靠,成本低,而且能变废为宝,不会产生污染。