消防流量 开关的设定值,首先不能太灵敏了,因为在冲洗水箱的时候,不用启动泵,所以流量设定值要大 于冲洗水箱的流量;但是流量设定值又不能太小了,当火警喷水之后,在这个流量下一定必须要 启动泵。根据以上要求,消防设备对流量开关的设定值要求非常高,并非一般的流量开关可以满 GE-328F消防管道专用流量开关在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压 力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关,解决了普通靶式流量开关的缺点。 GE-328F 消防系统专用流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值,完全符合消防标准要求的流 量设定值。 此外,一些廉价的流量开关采用黄铜材质,波纹管构造,水电部件不能完全隔离,随着时间的推 移,流量开关会发生锈蚀现象,以至于在该发出开关信号的时候不能工作,此类流量开关是万万 不能用在消防设备上面的,否则不出事还好,一出事将会造成重大事故。