三只电流互感器的K1分别接三只电流表的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线:
1.电流表的选择:
(1)电流表的量程应按计算电流(或按正常的最大负荷电流)的1.5倍左右选取。负荷电流应经常指示在电流表满刻度值的1/3 – 3/4范围内为宜;
(2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号。
2.电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为5A)。电流互感器与电流表的变比应相同,极性不能反接,K2端应接地或接零;一次电流按负荷电流的1.5倍选,精度等级为一级(为接线方便,尽可能选用母线式(穿芯式)例如:LMZ – 0.5) 。
3.二次线的选择:选用截面不小于2.5mm2的绝缘铜导线,中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固。
(一次线按照一次电流或者负荷电流选择)
4.电流互感器可选用LMZ型穿芯式电流互感器
例:某一计算电流为510A的线路,试为其选择电流表、电流互感器、二次线。
解:①选电流表:510×1.5=765(A)可选用量程为750A的电流表(例如采用59L23—750A的方形电流表)。
②选电流互感器 可选用750/5的电流互感器(例LMZ0.5-750/5的电流互感器)
③选二次线可选用BV-2.5的绝缘铜线。
电流知识
1.星形接法电路中线电流等于相电流。
2.三角形接法电流中线电流等于 倍相电流。
3.根据设备功率P大小计算额定电流;
三相电动机 1KW≈2A
单相220V用电 1KW≈4.5A
单相380V用电 1KW≈2.5A
电流互感器使用中二次为什么不可以开路?
电流互感器在使用中是一台串联接法的变压器。它的一次绕组始终流过被测电流,该电流会在互感器的铁芯中产生一个磁通,这个磁通又会在二次绕组中感应出一个电流。二次电流也会在铁芯中产生一个磁通,假如工作中的电流互感器二次开路,此时二次电流为零,铁芯中的磁通完全由一次电流产生,当一次电流足够大时,由于没有二次磁通的去磁作用,其数值会大大增加,以致造成铁芯的磁饱和,并会使铁芯发热,严重时会烧毁电流互感器。另外,由于二次绕组开路,过高的磁通变化率会在二次绕组两端产生高压电,可能破坏二次绕组的绝缘,也会危及人身及设备安全。