100米电线损耗多少
100平米农村平房的平房大概要用8-9盘线。进户线建议用10平方毫米的塑铜线。灯线用1.5mm2的三卷,插板用2.5mm2的四卷,大空调和厨房和进户主线用4mm2的就够的。装修的时候看一下工人有没有绕线,比如能串联的他给你并联了。
大概总是在4卷2.5的4卷1.5的半卷4平方的接地1卷,这是最保守的数量了主要是看你线路多不多。###电线看你要走几组线了!每个卧室单独走空调线3股线(4平进线.2.5平回线.1.5平地线,注也有用4平走回线的看你自己要求了)每个地方的灯线(2股1.5平)插坐(2股2.5平的1.5平)双控3股线厕所6股线(浴霸集成吊顶,以后5股线就可以了)厨房:插座线一组,灯线一组,冰箱看个人要求要不要走单独走一组线了!
电线损耗怎么计算
供电损耗要看供电线路的情况,比如没农改的地方是18%,农改了的农村是10%,小区是5%,但是现在很多地方都以实际的线损指标为标准,比如有的地区一年的平均线损是7%,那就是7%或更低。
1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。
3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
4、三相不平衡时,按最大电流计算。
这篇文章已经告诉了大家100米电线损耗是多少,如果是农村的平房的话,大概需要八到九盘线,进户线建议大家用十平方毫米的塑铜线,不过,文章里给出的大家只是一个推荐,我们可以采取这个建议,也可以作为一个参考建议来选择,同时,也看了一下电线损耗怎么计算的公式。