均压设计应满足下列要求:　2　1　S　H　P　/　T　G　0　0　2　-　6　-　2:　2　0　1　9　a　)　均压网的外缘应闭合,　外缘各角应做成圆弧形,　圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半,　均压　网内应敷设水平均压带,　埋设深度宜采用0.　6m~0.　8m;　b　)　均压网的设计应以网内的接触电位差和网外的跨步电位差作为设计的安全标准。接触电位差　和跨步电位差允许值规定如下:　1　)　在有效接地短路电流系统中,　当电网发生单相接地或同点两相接地故障时,　产生的接触电　位差、　跨步电位差不应超过下列数值:　Ej　=　1　7　4+0.　1　7　ρ　b　t　　3)　Ek　=　1　7　4+0.　1　7　ρ　b　t　　4)　式中:　Ej　—　—　—接触电位差允许值(　V)　;　Ek　—　—　—跨步电位差允许值(　V)　;　ρ　b　—　—　—人脚站立处地表面的土壤电阻率(　Ω·m)　;　t　—　—　—接地短路故障的持续时间,　与接地装置热稳定校验的接地故障等效持续时间取相　同值(　s　)　。　2　)　在非直接接地短路电流系统中,　当发生单相接地故障时,　电力设备接地装置的接触电位　差、　跨步电位差不应超过下列数值:　Ej　=5　0+0.　0　5　ρ　b　　5)　Ek　=5　0+0.　2　ρ　b　　6)　9.　2.　4　接地装置应满足下列规定:　a　)　接地网应至少用两根接地干线连接,　构成整个工程的接地系统。接地干线间宜相距较远,　干线　宜采用截面不小于5　0mm×6mm　的扁钢或直径不小于2　0mm　的圆钢。　b　)　接地的自然接地体可选择如下材料:　1　)　与水或潮湿土壤相接触的水工建筑物的钢筋混凝土的表层钢筋;　2　)　压力钢管、　尾水椎管和尾水管金属里衬;　3　)　各种闸门、　拦污栅的金属结构;　4　)　建筑物的金属板桩、　钢筋笼;　5　)　埋设地中的供水用钢管;　6　)　金属井管等。　c　)　水平敷设的接地体可采用圆钢、　扁钢;　垂直敷设的可采用角钢、　圆钢和钢管。垂直接地体的长　度宜为2.　5m~3.　0m,　埋设深度宜为0.　6m~0.　8m。　d　)　接地线与接地体的连接宜采用焊接;　接地线与电力设备的连接可用螺栓连接或焊接。　e　)　直接接地或经消弧线圈接地的主变压器、　发电机的中性点与接地体或接地干线连接,　应采用单　独的接地线。变压器中性点接地时,