在智能大厦中, 因为系统采用计算机参与管理或使用计算机作为工作工具,所以其接地系 统宜采用单点接地并宜采 取等电位措施。单点接地是指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系 统。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端 子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。不允许把三 种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。实际上这是混合接地,这种接法既不安全又会 产生干 扰,现在的规范是不允许的。 交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能 与其它接地系统,如直流接地, 屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。 在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性 点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用 单相电源。 安全保护接地安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用 电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE 线连接起来,但严禁将 PE 智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地 的电气设备的绝缘损坏时,其 外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。如图 所示。在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的 电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容 构成通路,这两种情况都能造成人身触 如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,如图 所示。图中,Id=Id IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支 路的电流值与电阻的大小成反比,即Id——接地回路中的电流总值; Id ′——接地体流过的电流; IR ——流经人体的电流; rR ——人体的电阻; rd ——接地装置的接地电阻; 上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍,流过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接地电阻极小时, 流过人体的电流几乎等于零。 Id′。实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备 外壳对大地的电压是不高的。人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的 电压很低,不会有 危险。 加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措 施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。 一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输 出信息等一系列过程中都是通 过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。因此为了使其准确性高,稳 定性好,除了需要一个稳定的供电电 源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面的绝 缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。该引线不宜与 PE 智能化楼宇内,电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍,避免会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。 这些干扰的产生或者是因为导 线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应。其主要来源是超高电压,大功率辐射电磁场, 自然雷击和静电放电。这些现象会 对用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰。因此对 这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干 的最佳保护方法。可将设备外壳与PE 线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与 PE 线可靠 连接;室内屏蔽也应多点与 PE 线可靠连接。防静电干扰也很重要。在洁净、干燥的房间内,人的 走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电。例如在相对湿度 10 20%的环境中人的 走步可 以积聚 3.5 的静电电压、如果没有良好的接地,不仅仅会产生对电子设备的干扰,甚至会将设备芯片击坏。将带静电物体或有可能产生静电的物体 ,通过导静电体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内 设施必须均与PE 线多点可靠连接。 智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应 10 Ω;独立的安全保护 接地电阻应 静电接地电阻一般要求100 能化楼宇的供电接地系统宜采用TN 系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体。统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线,利用总等电位和辅助等 电位的方式组 成一个完整的统一接地系统。通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。根据规范, 该系统与防雷接地系统共 用,其接地电阻应 Ω。在变配电所内设置总等电位铜排,该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接。另一端通过不同的连接端子分别与交流工作接地系统中的中性线连 接,与需要做安全保护接地的各 设备连 接,与防雷系统连接,与需做直流接地的电子设备的绝缘铜芯接地线连接。