前言:在消防考试里,各种消防设施的设置条件和场所犹如长相神态相似的多胞胎,令人目不暇接、眼花缭乱,记住这个忘了哪个,好不容易都记住了,又混在一起了,是众多考生头疼不已的大问题!为此,本人特将消防设施各种设置情况收集汇总整理在一起,区别多胞胎最好的办法就是多看看他们,每天与他们朝夕相处,时间久了,日子长了,就会发现,他们的区别其实很大很大。。。一.哪些场所应设置环形消防车道?
1.高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。(建规7.1.2)
2.高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(建规7.1.3)
二.市政给水管网环状与枝状设置情况
1.设市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网
2.当城镇人口\ufe642.5万人时,可为枝状管网
三.室外消防给水环状.枝状设置情况
1.室外消防给水采用两路消防供水时,宜布置成环状
2.室外消防给水采用一路消防供水时,宜布置成枝状
四.室外消火栓采用一路供水情况
1.室外消火栓一般采用两路消防供水
2.当室外消火栓设计流量≦20L/S时,除h\ufe6554m住宅外,可采用一路消防供水
五.室内消火栓系统环状.枝状设置情况
1.室内消火栓系统管网应布置成环状
2.水规8.1.2条:
①向2座或2座以上建筑供水
②向2种或2种以上水灭火系统供水
③向2个及2个以上报警阀控制的自动水灭火系统供水
④采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统
符合以上任一条时,布置成环状
3.除第2条外,当室外消火栓设计流量≦20L/S,且室内消火栓≦10个时,可布置成枝状
六.消防水泵可不设置备用泵的情况
1.建筑高度h\ufe6454m住宅
2.建筑室外消防给水设计流量≦25L/S
3.建筑室内消防给水设计流量≦10L/S
七.设置消防