高压柜综保显示控制回路断线,断路器合闸按钮也合不上怎么处理?
1、检查控制回路供电是否正常 2、查抄控制回路熔丝是否齐备 3、检查控制指示继电器是否齐备(发出错误信号)
控制回路断线有什么危害.. 是开关不能操作了吗? 在断线情况下综合保护装置能保护跳开吗?
控制回路断线的话有可憨会触电,假如你的开关是在回路内里的肯定是不能操纵额,断线的话氛围开关类的保护是不会跳开的。hsr210综合保护测控装置控制回路断线怎么查
这个故障显示的内容,大概是控制回路熔断器熔断造成的。详细的原因,还要打开原理图,从原理上找。至于正常运行的开关打出控制回路断线开关会跳吗?这还要看控制原理图,只作用于报警的,固然不会跳闸。 一般不是新建的变电站,上新的高科技保护装置都是在原来旧的体系的基础上改造的。假如是这样,新旧体系的原理图往往不能很好地举行修改。特别是新体系的图纸不够完备,会给运行维护造成很大的贫苦。建议变电站保护装置更新改造工程,肯定要把好图纸提供移交这一关。在改革之前,先把改革图纸设计完善,甲乙双方充实认可后再实施改革工程。竣工后,再交竣工图。
高压开关柜报二次控制回路断线告警应该如何处理?
这种情况很多时候是发出报警的控制器外部某个设置没接大概是接头松动接触不良,检察控制器说明书找出会引发这种报警的几个接点逐个清除。
控制回路断线有哪几种现象?
主电路指示正常事情,有的控制无效。