煤矿机电设备完好标准(电气设备)(部分 通用部分·紧固件·· 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。·· 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母有防松装置。·· 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件紧固后螺孔须留有大于倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径但铸铁、铜、铝件不就小于螺栓直径的倍。·· 螺母紧固后螺栓螺纹应露出螺母~个螺距不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。·· 紧固在护圈内的螺栓或螺母其上端面不得得超出护圈高度并需用专用工具才能松、紧。·隔爆性能·· 隔爆结合面(I类)的间隙、直径差或最小有效长度(宽度)必须符合表的规定。快动式门或盖的隔爆结合面的最小有效长度须不小于mm。·· 操纵杆直径(d)与隔爆接合面长度(宽度)应符合表的规定。·· 隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时轴与轴孔配合的最小单边间隙须不少于mm用滚动轴承结构时轴与轴孔的最大单边间隙须不大于表规定最大间隙值的。·· 隔爆接合面的表面粗糙度不大于Ra 操纵杆的表面粗糙度不大于Ra。·· 螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于级螺距不小于mm螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度应符合表的规定。·· 隔爆接合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。·· 隔爆接合面的缺陷或机械伤痕将其伤痕两侧高于表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定:a 隔爆面上对局部出现的直径不大于mm、深度不大于mm的砂眼在每cm的隔爆面上不得超过个。b 产生的机械伤痕宽度与深度不大于mm投影长度不超过接合面有效长度的。c 个别较大的伤痕深度不超过mm无伤距离相加不小于相应容积规定的接合面长度。·· 隔爆接合面不得有锈蚀及油漆应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹用棉纱擦净后留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹用手摸无感觉者仍算合格。·· 用螺栓固定的隔爆接合面其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。·· 观察窗孔胶封及透明度良好无破损、无裂纹。·· 凡不符合任意一条者即认为该设备失去隔爆性能称为失爆不得评为完好设备。· 接线··进线嘴连接紧固密封良好并应符合下列规定:a密封圈材质须用邵尔氏硬度为~度的橡胶制造并按规定进行老化处理b接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的%。c密封圈内径与电缆外径差不大于mm密封圈外径与进线装置内径差应符合表的规定密封圈宽度应大于电缆外径的倍但必须大于mm厚度应大于电缆外径的倍但必须大于mm(mm的橡套电缆例外)。密封圈无破损、不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其他物体。d低压隔爆开关引入铠装电缆时密封圈应全部在电缆铅皮上。e电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般为~mm。如电缆粗穿不进时可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。f低压隔爆开关空间的接线嘴应用密封圈及厚度不小于mm的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格压叠式线嘴用手幌不动为合格。钢垫板应置于密封圈的外面其直径与进线装置内径差应符合表的规定。高压隔爆开关空间的接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板堵封压紧其隔爆结合面的间隙应符合表的规定。g高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后应用绝缘胶灌至电缆三叉以上。h 一个电缆引入装置只连接一条电缆。一个进线嘴只能有一个密封圈。e凡不符合上述规定之一者即为失爆不得评为完好设备。··接线装置齐全、完整、紧固导电良好并符合下列要求:a 绝缘座完整无裂纹b 接线螺栓和螺母的螺纹无损伤无放电痕迹接线零件齐全有卡爪、弹簧垫、背帽等c 接线整齐无毛刺卡爪不压绝缘胶皮或其他绝缘物也不得压或接触屏蔽层d 接线盒内导线的电气间隙和爬电距离应符合GB《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“e”》的规定e 隔爆开关的电源、负荷引入装置不得颠倒使用。·· 固定电气设备接线应符合下列要求:a 设备引入(出)线的终端线头应用线鼻子或过渡接头接线b 导线连接牢固可靠接头温度不得超过导线温度。·· 电缆的连接除应符合《煤矿安全规程》的规定外应符合下列要求:a电缆芯线的连接严禁绑扎应采用压接或焊接。连接后的接头电阻应大于同长度芯线电阻的倍其抗拉强度不应小于原芯线的%。不同材质芯线的连接应采用过渡接头其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的倍。b高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料户内可采用环氧树脂干封。