管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN与相应产品规格对照表。
管路编号
(1) 当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时,宜进行编号。
(2) 建筑物穿越楼层的立管,其数量超过1根时宜进行编号。
(3) 在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过1个时,宜进行编号。编号方法为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。
(4) 当给排水机电设备的数量超过1台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。
管路编号
给水引入(排水排出)管编号表示方法
建筑给排水施工图的主要内容
建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统图(轴测图)、施工详图等组成。
室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。
平面布置图
给水、排水平面图主要表达给水、排水管线和设备的平面布置情况。
根据建筑规划,在设计图纸中,用水设备的种类、数量、位置,均要作出给水和排水平面布置;各种功能管道、管道附件、卫生器具、用水设备,如消火栓箱、喷头等,均应用各种图例表示;各种横干管、立管、支管的管径、坡度等,均应标出。平面图上管道都用单线绘出,沿墙敷设时不注管道距墙面的距离。
系统图
系统图,也称“轴测图”,其绘法取水平、轴测、垂直方向,完全与平面布置图比例相同。系统图上应标明管道的管径、坡度,标出支管与立管的连接处,以及管道各种附件的安装标高,标高的±0.00应与建筑图一致。系统图上各种立管的编号应与平面布置图相一致。系统图均应按给水、排水、热水等各系统单独绘制,以便于施工安装和概预算应用。
施工详图
凡平面布置图、系统图中局部构造因受图面比例限制而表达不完善或无法表达的,