如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏我告诉你如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的 阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5 兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接 在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后, 在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3 根接线柱即可,阻值不得低 于0.5 兆欧】。 将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇 表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M 左右为合格。 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄, 得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K 以上为合格。 四、用摇表测电机的电阻,判断电机的好坏 要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相 绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常 (阻值最低不得低于0.5 兆欧)。3.如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值 ,把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱(注意不要同时接两根,要分开接),测完之后,在把摇表线分别对调测量其他两相的绕组(测相间的过程 只测上边或者下边3 根接线柱即可,阻值不得低于0.5 兆欧)。 将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手 柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M 左右为合格。 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的 读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K 以上为合格。 五、使用注意事项 1.测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有较大电容的设备(如电容器、 变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可 进行。 2.摇表应水平放置,经开路、短路试验,证实摇表完好,方可进行测量。 3.摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。 4.摇表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用 手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。 5.被测物表面应擦拭干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。 6.用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 7.摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘 护套;摇表的线路端“L”应接设备的被测相,接地端“E”应接设备外壳及设备的非被测相, 屏蔽端“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 8.测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀,120r/min 为宜;保持稳定转速1min 后,取读数, 以便躲开吸收电流的影响。 9.测试过程中两手不得同时接触两根线。 10.雷电时,严禁测试线路绝缘。