机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。该风机符合G045-95《高层民用建筑设计防火规范》标准的要求,能在烟气280摄氏度高温条件下连续运行30分钟,达到消防排烟之目的。150摄氏度下可长期运行。应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟 用途:广泛使用于高层民用建筑、宾馆、饭店、办公楼、厂矿企业车间、烘箱、地下车库及隧道等场合。风机配用高温电机,电机全封闭内置,并设有专门的电机冷却系统,保证电机在高温状态下正常安全地使用。经目标优化设计,本公司生产的HTF消防高温排烟风机,句有耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。 本系列风机有单速和双速两种型号,12种机号,双速风机通过配用双速电机,达到一机两用目的,即低速用于平时通排风,高速用于消防排烟。