昌乐站的西门子 PLC 输出为继电器形式其本机 I/O 接口满足控制要求 无扩展模块 工作电源为 AC220V。 由于计算机默认支持 RS232 通讯而场站中使用的变送器传感器默认支持 RS485 通讯方式基于 RS485 通讯的众多优点所以采用这种通讯方式时除在编程上有所不同外在硬件在还应加上 RS232—422/485 转换器。 RS232—422/485 转换器双绞线连接 结合输气场站输配气生产需要和生产调度管理中对数据分析的需要 天然气场站 SCADA 系统具备八项功能流量计实时数据查看、工艺系统参数查看、操作权限交换、开关阀操作、组分设定、趋势曲线查询、实时报警查看、历史报警查看。同时实现了调控中心对各个站场的远程监控操作。 (1)流量计实时数据查看 通过人机交互界面工艺流程图 可以查看与现场各支路流量计同步的实时数据 瞬时流量 总累计流量。 方便了天然气输气站员工在控制室观察天然气流速合理控制速度保证计划的完成。 (2)工艺系统参数查看 通过人机交互界面工艺流程图可以查看工艺区设备运行参数包括天然气输配流配流程中各主要节点的压力、温度、差压、压力容器运行压力等通过该功能可以随时掌握天然气输气场站运行工况保证运行安全平稳。 (3)操作权限交换 通过人机交互界面操作权限交换功能模块可以在不同用户之间登录不同人员具有的操作权限不同例如 场站操作工人和计量管理人员在使用时登录相 对应的帐户获得不同的操作功能计量管理人员不具备设备操作权限防止对场站工艺设备误操作降低了安全风险场站操作工人不具备天然气组分参数修改权限这样就保证了计量贸易的公平性。 (4)开关阀操作 天然气输气站操作工人或者中心调度人员 在需要对工艺阀门设备进行远程状态改变时通过该功能模块远程发出操作指令改变工艺流程区阀门状态避免了现场操作的安全风险。 (5)组分设定 天然气输气站计量管理人员 在天然气组分改变时需要修正计量仪表中组分值是不需要在工艺区现场修改可以在控制室或者控制中心远程修改避免了去现场操作的安全风险。 (6)趋势曲线查询 通过该模块查询功能 可以在一定时间范围内了解工艺参数变化趋势掌握参数的变化规律可以对生产工况运行进行细致的分析为科学生产提供决策依据 同时通过趋势曲线可以发现运行过程中的异常情况及时纠正不合理的运行工况避免生产事故。 (7)实时报警查看 通过该模块 在发生报警的时候进行查看可以了解到哪个工艺设备出现异常 异常的状况是什么 异常值是多少 可以立刻采取有效措施 排除异常状况保证设备平稳运行。 (8)历史报警查看 通过该模块在技术人员第一时间不能到达现场处理报警的时候进行查看 可以了解到哪个工艺设备出现异常异常的状况是什么异常值是多少可以立刻采取有效措施排除异常状况保证设备平稳运行。 总的来说SCADA 系统降低了安全风险、节约了人工成本。