这里列出美的空调故障代码大全供大家参考 美的中央空调故障代码——中央空调故障大全 美的 U 系列单元式空调冷媒追加量的计算(单管长≥5 米) 液侧配管直径 Lm 管长相当的冷媒追加量 φ19.1 室外机节流 0.145kg/m×L 室内机节流 0.290kg/m×(L-5) φ15.9 室外机节流 0.095kg/m×L 室内机节流 0.190kg/m×(L-5) φ12.7 室外机节流 0.060kg/m×L 室内机节流 0.115kg/m×(L-5) φ9.5 室外机节流 0.030kg/m×L 室内机节流 0.065kg/m×(L-5) φ6.4 室外机节流 0.015kg/m×L 室内机节流 0.030kg/m×(L-5) 美的中央空调分体式水机故障代码 美的中央空调整体式水机故障代码 E0 水流检测故障 E0 水流检测故障(第三次) E1 相序错误 E1 电源相序故障 E2 室内外机通信故障 E2 通讯故障 E3 回水温度传感器故障 E3 总出水温差传感器故障 E4 室外环境温度传感器故障 E4 壳管换热器出水温度传感器故障 E5 出水温度传感器故障 E5 冷凝器 A 管温传感器故障 E6 冷凝器管温传感器故障 E6 冷凝器 B 管温传感器故障 E7 板换温度传感器故障 1 E7 室外环境温度传感器故障 E8 板换温度传感器故障 2 E8 系统 A 为数码压缩机排气温度传感器故障 E9 数码压缩机排气(线控器显示 E4) E9 水流检测故障 P0 系统电流保护 EA 主机检测到从机台数减少 P1 高压保护 EB 壳管换热器防冻温度传感器故障 P2 低压保护 EC 线控器未找到在线的模块单元 P3 排气温度保护 ED 线控器与模块通讯数据错误 P4 进出水温差保护 EE 线控器与计算机通讯错误 P5 系统冷凝器高温保护 EF 壳管换热器防冻温度传感器故障 P6 板换低温保护 P0 系统 A 高压保护或排气温度保护 Pb 系统防冻结保护 P1 系统 A 低压保护 P8 进出水温差保护 P2 系统 B 高压保护或排气温度保护 P3 系统 B 低压保护 P4 系统 A 电流保护 P5 系统 B 电流保护 P6 系统 A 冷凝器高温保护 P7 系统 B 冷凝器高温保护 P8 系统 A 为数码压缩机时排气温度保护 Pb 系统防冻结保护 PC 数码排气温度高于 125 度保护 PE 蒸发器制冷低温防冻保护 美的中央空调水系统 代码 故障现象 原因 E0 水流故障检测 水泵故障 水流开关故障 水路系统堵塞 水路系统中有空气 循环水量不足 E1 相序错误 三相电源相序错误 三相电源缺相 E2 室内外机通讯故障 线控器连接线接触不良或松动 E3 回水温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E4 室外环境温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E5 出水温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E6 冷凝器管温传感器故障 传感器坏或接头松脱 E7 板换温度传感器故障 1 传感器坏或接头松脱 E8 板换温度传感器故障 2 传感器坏或接头松脱 E9 数码压缩机排气(线控器显示 E4) 出风口有异物 冷凝器翅片脏污 外界环境温度高 冷凝风扇故障 循环水量少(制热) 冷媒充注多 环境温暖太高(制冷) P0 系统电流保护 压缩机电机不良 线路接触不良 供电电压不良 P1 高压保护 高压开关坏掉或接触不良 P2 低压保护 低压开关坏掉或接触不良 P3 排气温度保护 同 E9 P4 进出水温差保护 进、出水感温包坏掉 P5 系统冷凝器高温保护 室外环境温度过高 室外通风散热不良 室外冷凝盘管脏污 P6 板换低温保护 板换侧壁感温包坏掉 Pb 系统防冻结保护 循环水量不足 传感器故障 冷媒充注过多 环境温度太低(制冷) P8 进出水温差保护(一个小时内三次) 同 P4 原因 处理 水泵故障 检查水泵,修理或更换 水流开关故障 检查水流开关,修理或更换 水路系统堵塞 检查水系统,清洗过滤器 水路系统中有空气 排除空气 循环水量不足 检查水系统并调整 三相电源相序错误 对调其中任意两相的电源接线 三相电源缺相 检查供电电源及电源线 线控器连接线接触不良或松动 更换连接线或重新接线 传感器坏或接头松脱 更换传感器或检查传感器连接是否松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 出风口有异物 清除异物,使排风通畅 冷凝器翅片脏污 清洗冷凝器 外界环境温度高 加遮阳设施 冷凝风扇故障 检查室外电机和风机运行情况 循环水量少(制热) 检查水系统并调整 冷媒充注多 减少冷媒充注量 环境温暖太高(制冷) 调节室外风机,修理或更换 压缩机电机不良 检查压缩机,修理或更换 线路接触不良 检查线路并排除不良 供电电压不良 检查并修理电源 高压开关坏掉或接触不良 更换高压开关,更换排气温控器,清洗管路两端 低压开关坏掉或接触不良 更换低压开关,检查管路,追加冷媒 同 E9 同 E9 进、出水感温包坏掉 更换感温包或固定好感温包 室外环境温度过高 加遮阳装置 室外通风散热不良 检查、清除遮挡物 室外冷凝盘管脏污 清洗冷凝器 板换侧壁感温包坏掉 更换感温包,清洗水侧换热器或管路 循环水量不足 检查水系统并作出调整 传感器故障 更换传感器 冷媒充注过多 减少冷媒充注量 环境温度太低(制冷) 调节室外的风机,加大室外风量 同 P4 同 P4 美的中央空调 R22 冷媒故障和保护代码 空调器故障和保护 EF 其他保护 PF 其他保护 EE 水位检查故障 PE 保留 ED 室外机故障保护 PD 保留 EC 清洗故障(预留) PC 保留 EB 变频模块保护(预留) PB 保留 EA 压缩机过流(四次) PA 保留 E9 主板与显示板通讯故障 P9 保留 E8 风速检测失控(预留) P8 压缩机过流 E7 EEPROM(预留) P7 电源过欠压保护 E6 过流检测错(预留) P6 排气低压保护 E5 T3 或 T4 传感器故障 P5 排气高压保护 E4 T2B 传感器故障 P4 排气管温度保护 E3 T2A 传感器故障 P3 压缩机温度保护 E2 T1 传感器故障 P2 冷凝器高温保护 E1 室内外通讯故障 P1 防冷风或化霜保护 E0 相续错或缺相(预留) P0 蒸发器湿度保护 网络故障 03# 集中监控器与计算机(网关)通讯故障 02# 集中监控器与功能模块通讯故障 01# 集中监控器与网络接口模块通讯故障 00# 网络接口与主控板通讯故障 美的中央空调 R410 冷媒故障和保护代码 空调器故障和保护 EF 其他保护 PF 其他保护 EE 水位检查保护 PE 保留 ED 室外机故障保护 PD 保留 EC 清洗故障(预留) PC 保留 EB 变频模块保护(预留) PB 保留 EA 压缩机过流(四次) PA 保留 E9 主板与显示板通讯故障 P9 保留 E8 风速检测失控(预留) P8 压缩机过流 E7 EEPROM(预留) P7 电源过欠压保护 E6 过流检测错(预留) P6 排气低压保护 E5 T3 或 T4 传感器故障 P5 排气高压保护 E4 T2B 传感器故障 P4 排气管温度保护 E3 T2A 传感器故障 P3 压缩机温度保护 E2 T1 传感器故障 P2 冷凝器高温保护 E1 室内外通讯故障 P1 防冷风或化霜保护 E0 相续错或缺相(预留) P0 蒸发器湿度保护 网络故障 03# 集中监控器与计算机(网关)