关键词\ue003 污水处理站\ue004 生物膜 SBR复合工艺\ue004 设计要\ue003 本文介绍了生物膜 SBR复合工艺在岭澳二期核电站生活污水处理站中的设计\ue002 该工艺处理效果好、 运行稳定、 布置!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!技术平台髸 2009 年第 7 期科技经济市场生物膜 SBR 复合工艺\ue002 工艺流程图如下\ue00344.1 工艺概述原污水经管道收集后流入格栅井\ue002经转鼓超细格栅去除较小悬浮物后的污水流入调节池\ue002 调节池中设潜水泵\ue002 根据生物膜SBR 复合工艺的运行要求控制运行状况\ue002生化池运行过程分进水曝气、 沉淀、 滗水、 闲置四个阶段\ue002 并形成重复循环\ue002 当生化池处于闲置后期时\ue002 调节池内潜水泵运行将污水提升至生化池\ue002 生化池采用多点布气\ue002根据工艺需要通过控制某格的曝气量可形成 A/O工艺的推流流态\ue002 经碳化、 硝化、 反硝化生物反应过程\ue002 降解污水中 COD、 NH3- N等污染物\ue002处理后出水经滗水泵滗入重力式纤维球过滤器\ue002 去除污水中细小悬浮物\ue002 过滤水大部分自流入大亚湾海域\ue002 少部分自流入清水池\ue002 通过加二氧化氯消毒后\ue002由管道泵提升用作绿化回用。纤维球过滤器反冲洗水排至竖流式静态沉淀池\ue002 上清液回流至调节池。由于采用了生物膜法\ue002 系统内剩余污泥量很少\ue002生化池中少量剩余污泥定期排至竖流沉淀池及竖流式静态沉淀池反冲洗排水底泥定期用 20 塑料桶密封后或吸粪车运至就近污水处理厂脱水处理\ue002因此该工艺不设污泥脱水处理装置。4.2 转鼓超细格栅本项目不设初沉池\ue002为减少污水中悬浮物对后续设备工艺的不良影响\ue002 本污水处理站采用运行可靠性高\ue002 不易出故障\ue002 管理简单但价格较高的全不锈钢转鼓式楔型筛网细格栅机\ue002一用一备\ue002 栅距为 1mm\ue002 处理水量 65m3/h\ue002 栅渣自动收集后集中外运\ue002 该细格栅较之传统的回转式细格栅处理效率提高 30%\ue002 且能截留丝状悬浮物及直径 1mm以上的无机杂质\ue002 能有效地降低后段生物处理负荷。4.3 调节池沉淀调节池净尺寸为 L×B\ue001H=15\ue00210\ue0032.0m\ue002调节池内设两台潜水泵\ue002 库房备用一台\ue002 共三台潜水泵。为防止污泥沉降,在沉淀调节池中设置预曝气,与生物膜 SBR 池采用同一风机。4.4 生物膜 SBR 池生物膜 SBR 池分为两个独立的单元\ue002 每个独立单元的净尺寸 L\ue004B\ue005H=10\ue0063\ue0074.5m\ue002每个工