ICS13.220.20　C　81　中华人民共和国国家标准GB　25506—2010　消防控制室通用技术要求　General　technical　requirement　of　the　fire　control　center　2011-01-10　发布　2011-07-01　实施　中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局　中国国家标准化管理委员会发布　GB　xxxx-200X　I　目次前言II　1　范围　1　2　规范性引用文件　1　3　一般要求　1　4　资料和管理要求　2　5　控制和显示要求　3　6　消防控制室图形显示装置的信息记录要求　6　7　信息传输要求　6　附录　A(规范性附录)建筑消防设施运行状态信息„7　附录　B　(规范性附录)消防安全管理信息„8　GB　xxxx-200X　II　前言本标准的第　4、5、6、7　章内容为强制性,其余为推荐性。　本标准的附录　A、附录　B　为规范性附录。　本标准由中华人民共和国公安部提出。　本标准由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会　(SAC/TC113/SC6)　归口。　本标准负责起草单位:公安部沈阳消防研究所。　本标准参加起草单位:辽宁省公安消防总队、浙江省公安消防总队、西安盛赛尔电子有限　公司、海湾安全技术有限公司、上海市松江电子仪器厂、北京利达华信电子有限公司、北京狮　岛消防电子有限公司、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司、南京消防器材股份有限公司、中　国中安消防安全工程有限公司、北京利华消防工程公司。　本标准主要起草人:丁宏军、马恒、潘刚、沈纹、屈励、张颖琮、刘阿芳、赵庆平、马辛、　宇平。　本标准为首次发布。　GB　xxxx-200X　1　消防控制室通用技术要求　1　范围　本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置　的信息记录要求、信息传输要求。　本标准适用于GB　50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或　消防控制中心。未设置消防控制室的建筑,在设置本标准涉及的自动消防系统时,亦应执行本　标准的相关要求。　2　规范性引用文件　下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随　后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达　成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日