采用变频技术,泵和风机普遍可节 1)锅炉房辅机系统的节能改造。 电30%~40%。此外,炉排电机采用变频调速装置, 上海节能 46 SHANGHAI ENERGY CONSERVATION 年第 期2010 6 S hanghai Energy Conservation 节能管理上海节能 也可根据需要控制炉排的速度,从而达到最佳燃烧 为了实现锅炉房节能降耗的指标,按一定的管 工况,以提高锅炉的热效率,同时可减少一氧化碳、 理原理和方法进行计划、组织、协调、控制,使锅炉 二氧化硫等的排放,以保护环境。采用实时计算机 房系统内部的各种要素(人、财、物、时间、事件、信 全程控制管理,有效利用了能源,节能率可达7% 息等)朝着节能降耗的目标, 相互协调高效运转的 左右。 过程,称为锅炉房节能降耗综合管理。其内容主要 2)锅炉房热力管道系统的节能改造。 包括燃料的合理供应,锅炉、管网和用热设备的运 热力管道系统是锅炉房与热用户连接的桥梁, 行调度,管理人员、司炉人员的技能培训,运行班组 节能潜力很大,对其实施隔热保温、定期检修,能取 间的节能考核,各种节能管理法规的宣传贯彻,锅 得明显的节能效果。采用热力管道直埋技术,能有 炉房专业化管理模式的实施推行等。 效降低基础投资和运行费用,直埋敷设与地沟敷设 1)锅炉房燃料计量考核节能管理。 比较,不仅具有节省用地、方便施工、减少工程投资 锅炉房燃料管理的目的是节约能源,合理使用 和维护工作量小的优点,同时由于采用导热系数极 燃料,其核心是进行燃料量和质的管理,以便于司 小的聚氨酯硬质泡沫塑料作保温材料,热损失大大 炉人员能够根据燃料品质的差异合理进行燃烧调 低于地沟敷设。对于架空和地沟敷设的供热管道, 节,不仅对提高燃烧效率有较明显的作用,还为管 也应使用新型保温材料。此外,必须重视对法兰、阀 理者开展能效考核提供基础数据。燃料管理包括: 门及各类管道附件采取的保温措施,以降低整个供 燃料的进厂验收,涉及按购货单据核对进厂燃料的 热管网的热损失。“跑冒滴漏”是供热管网的老问 品质、过秤并记录入帐;燃料的分区存放,涉及按燃 题,不仅直接影响锅炉房的效能,也威胁到锅炉房 料的种类、价格及进厂日期分区存放并标明燃料特 的安全运行,因此,必须提高供热管网的日常维护 性;燃料品质的调整,涉及对不同煤种进行混配并 保养和定期检修的质量,这对提高锅炉房的效率起 对水分、颗粒度等进行调整;燃料消耗的计量,涉及 着重要的作用。 对每台锅炉和每个班组分别计量,按燃料种类记录 3)锅炉房工质回收系统的节能改造。 消耗情况,做到能耗有指标,单耗有比较,以便开展 蒸汽经过用热设备后生成的冷凝水水质好,且 节能评比。 温度可达60-100℃,但90% 以上在用工业锅炉的 2)锅炉房设备、管网和热用户平衡调节运行 用户未对冷凝水进行回收,而当废水排掉了。若能 管理。 对凝结水采用多区段过滤附加锅内加药法进行综 通常一个热力管网要连接多个热用户,尽管设 合回收利用,不仅减轻了水处理的负荷,节省了水 计采取了管径调整和阀门控制等许多措施进行水 处理费用,同时提高了给水温度,降低了燃料耗量, 力平衡计算,但还是难以满足规范规定的压差平衡 通常给水温度每提高6℃,可节约燃料1%。从已有 标准。为了克服了供热管网始端用户过热、末端用 的冷凝水回收案例来看,节能可达 10%~12%。为 户不热的弊病,.近年来锅炉房设备、管网和热用户 降低锅炉排污热损失,应加强锅炉给水品质控制, 之间采用平衡调节运行管理的技术,即在热力管网 并尽可能减少锅炉排污量,同时应采取措施回收排 上安装平衡阀或自力式流量控制器,实现热力管网 污热量。锅炉房热力系统的排污量应控制在5% 以 的水力平衡,以保证每个热用户的热媒流量能在计 下,最好为2%左右。此外,可采用加装排污扩容器 算工况下运行,从而有效地降低了锅炉房设备、管 及换热器来回收部分排污热量,以起到节能降耗的 网和热用户的运行能耗。 作用。 3)加强锅炉房的人员管理,重视节能培训,实2.3 锅炉房节能降耗的综合管理 行经济考核。 上海节能 SHANGHAI ENERGY CONSERVATION 47 年第 期2010 6 S hanghai Energy Conservation 上海节能 节能管理锅炉房管理人员和司炉人员的技术水平对锅 3 结束语 炉运行效率起到重要作用,应对锅炉房管理人员和 锅炉房节能降耗是一个综合工程,仍有许多 司炉人员进行强化培训,帮助他们熟悉掌握系统和 工作要做。锅炉房节能降耗的可行措施可从锅炉 设备功能,以提高他们专业知识和技能,使系统和 设备、锅炉辅机、热力管道和锅炉房管理等多方面 设备在最佳状态下工作;应实行合理的考核奖惩, 进行,如设备的节能改造与选用新型节能锅炉,采 开展运行班组间的节能竞赛,以提高他们的节能意 用变频调节和自动控制技术,加强热力管道的保 识和责任心。 温和维护,推广热力管道直埋式技术,对凝结水、 4)锅炉房实现专业化委托管理。 排污水进行综合处理提高回收率,加强锅炉房节 锅炉房实现专业化委托管理是指通过建立完 能降耗综合管理,包括燃料的合理供应、锅炉管网 善的现代设备要素和设备合理配置,为锅炉房提供 和用热设备的运行调度、对管理人员司炉人员进 专业化管理的模式。这种管理模式以现代设备资源 行技能培训、开展运行班组间的节能考核、推行锅 的优化组合和有效运行,为社会提供保障,以促进 炉房专业化管理模式等内容,上述措施是锅炉房 现代设备管理由企业自主管理向全社会专业化委 大幅度节能降耗的根本保证。本文尤为推荐锅炉 托管理转化。锅炉房专业化委托管理,能充分发挥 房专业化委托管理模式,该模式能充分发挥优化 优化资源配置中的基础作用,更有利于实现现代设 资源配置的基础作用,更有利于实现现代设备管 备管理的规范化、标准化。积极鼓励和促进便捷的 理的规范化、标准化,有望成为现代锅炉房节能降 专业化委托管理服务,是促进锅炉房系统节约能 耗的新途径。 源、减少污染的有效途径。如某市有4t/h 以上燃煤 锅炉 1500 台,平均热效率不足65% ,全年耗煤 参考文献: 300 万吨以上。通过调研发现,企业对锅炉运行的 [1] 上海市质量技术监督局特种设备监察处 管理水平直接影响着锅炉热效率,司炉人员操作水 《工业锅炉节能技术》 平的差异,可使锅炉热效率相差3%~10%。若企业 上海科学普及出版社 2008.9 实现专业化委托管理,在专业技术人员的高水平管 [2] 朱传标 周华 《新编工业锅炉基础》 上 理和操作下,锅炉热效率达到75% 以上,节能效果 海科学普及出版社 2007.10 显著。再如上海某企业能源中心锅炉房采用专业化 [3]