计算剩余污泥量的四种公式一、不考虑悬浮物的公式《水处理工程师手册》P329。 1、活性污泥泥龄和剩余污泥量准确地应按下式计算: (2)、活性污泥泥龄(SRT): 活性污泥系统内的总活性污泥量/每天从系统内排除的活性污泥量 SRT =(Ma+Mc+MR)/(Mw+Me) Ma——为曝气池内的活性污泥量; Mc——为二沉池内污泥量; MR——为回流系统的污泥量; Mw——为每天排放的剩余污泥量(kgss/d); Me——为二沉池出水每天带走的污泥量。 上式为最准确的计算公式,在实际运行管理中,常根据不同的情况,采用不 同的近似计算公式。 当不考虑回流系统和二沉池时,上述公式可简化为: SRT =Ma/Mw (2)、剩余污泥量(Mw)Mw= Ma/SRT= SRT Xa Xa-曝气池悬浮固体浓度(mg/L);2、行业标准: 中国工程建设标准化协会标准(CECS149:2003《城市污水生物脱氮除磷处 理设计规范》 SiXi ft bh ftYh bh Yh SeSi 其中:W——剩余污泥量(kg/d)Q——进水流量(m Si\Se——反应池进、出水BOD5浓度(mg/l); f——污泥产率修正系数,由试验确定;无试验条件时,取0.8~0.9. ft——温度修正系数,取1.072 (t-15) t——温度();kde——反硝化速率,kgNO3-N/(kgMLSSd);通过试验确定,无试验条件,20时kde 值可采用0.03~0.06 kgNO3-N/(kgMLSSd);并用4.0.4-3 进行温度校正。 即kde(t)=kde(20)1.8 t-20 ——反应池进水悬浮固体中不可水解/降解的悬浮固体比例,无测定条件时,取0.6; bh——异氧菌内源衰减系数(d -1 ),取0.08; d——反应设计污泥龄值(d);Xi——反应池进水中悬浮固体浓度(mg/L); 3、《污水处理新技术》 -Ce)Q50%=aQ(Lj-Lch) -bVNw+( -Ce)