市民来电咨询:车库是否可以安装港华燃气。
答:1)根据《城镇燃气设计规范》(GB50028—93)规定,安装燃气的房间净高不得低于2.2m,燃气应安装在通风良好的厨房内,利用卧室的套间或用户单独使用的走廊作厨房时,应设门并与卧室隔开;安装热水器房间净高应大于2.4m。2)车库与厨房的用处是两个不同的概念,车库是供业主放车辆及杂物的,开发商在设计时对车库的高度、面积及通风都达不到国家规定的相关燃气安全管理规范的要求。 3)小区内燃气管道都是由专业设计院设计的,若重新改造势必影响整个小区的外观、统一管理、消防要求;而且改造到车库也易造成邻里之间的矛盾。因此,为了客户安全使用管道燃气,我们不主张车库改装及使用管道燃气。
但在实际工作过程中,有客户反映所在小区车库是汽车库,面积很大,层高、通风等均达到安全规范要求,鉴于此,今年6月13日,泰州市市政公用事业管理局、泰州市公安消防支队、泰州市房产管理局联合发出泰市政[2011]5号文,以文件形式规范了车库改装的相关细则,
大致流程为:客户取得小区物业管理的书面同意函(没有物管的小区可由居委会发函) 客户持同意函到港华客户中心登记,港华派员上门勘察,如符合安全要求,由客户交设计费,到设计院设计,设计院出图后客户持图纸至消防支队审核备案,消防同意后,至港华交纳安装费,港华安排进场施工。