发布人:周丽卿 中铁二十四局浙赣线电气化改造工程 东迹江大桥QC小组 目录一、前言…………………………………………………………2 二、小组概况……………………………………………………3 三、课题选择……………………………………………………4 四、现状调查……………………………………………………5 五、设定目标……………………………………………………7 六、目标论证……………………………………………………8 七、原因分析……………………………………………………8 八、要因确认……………………………………………………9 九、对策计划……………………………………………………10 十、按对策实施…………………………………………………11 十一、效果检查…………………………………………………14 十二、巩固措施…………………………………………………15 十三、回顾与下一步打算………………………………………15 规范铁道工程施工用电 前言中华人民共和国第九届全国代表大会常务委员会第二十次会议于2002年6月29日通过《中华人民共和国安全生产法》,自2002年11月1日起正式实施。至此,国家已把安全生产纳入法制化管理轨道。 近几年来,安全生产事故频频发生,中铁二十四局领导非常重视,作为专业化施工的铁路工程,存在工期短、机械化程度高、临时用电量大等到特点。且施工时,现场各种安全措施大多不健全,现场安全管理往往被忽视,临时用电安全为铁路工程安全生产的隐患所在。 东迹江大桥是本标段内开工最早的一座大桥,它为左线绕行而新建单线大桥,项目部要求坚持样板收引路,以点带面,保证本工程一次验收合格。该工程坚持推广应用“四新”成果,在施工中积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,被列为中铁二十四局科技示范工程。为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,确保铁路施工安全,公司成立QC小组,规范了施工现场临时用电。 小组概况 小组名称	中铁二十四局浙赣线电气化改造工程东迹江大桥QC小组	小组登记号	小组类型	攻关型	活动时间	2004年6月25日至2005年1月25日	活动频次	每周3次	小组成员	序号	姓名	学历	职务	任务分工	1	邓国强	大专	项目经理	项目经理	2	芮昌南	中专	助工	技术负责	3	饶贞容	大专	工程师	安质负责	4	马伟	大专	技术员	现场管理	5	代大国	高中	工人	作业队长	6	母小波	中专	工人	现场管理	7	周丽卿	中专	技术员	资料文整	技术顾问	1	魏立发	大专	工程师/公司经理	技术顾问	2	姚吉江	大专	工程师/安质室主任	技术指导	3	李永茂	大专	助工	技术指导	二、选题理由 1、据福建省安全生产管理局调查统计在建筑施工企业中发生事故的原因有下列几个方面。 序号	事故原因	所占百分率(%)	1	触电事故	45.5	2	物体打击	17	3	高处坠落	11.5	4	机械伤害	7	5	坍塌事故	6	6	其它事故	13	合计	100	由图中可以看出,触电事故为建筑施工企业的多发事故,是施工中存在的主要安全事故。 2、铁路工程施工特点为:工期短、机械化程度高、施工用电量大等特点,开工前往往各种条件都不易具备,临时施工用电不被重视也不易规范。 3、《安全生产法》的颁布与实施,把施工临时用电管理纳入法制化的轨道。 4、施工中临时用电是公司例年安全管理的薄弱环节。 三、小组活动目标 2004年7月份QC小组对公司的各个项目部安全检查记录统计如下表: 季度	工程名称	施工用电分项得分	备注	1	武汉至九江第五标段项目部	72	南京栖霞山隧道改建工程项目部	66	2	京福高速公路连接线三标段项目部	82	衢州浙赣线电气化改造工程第十一标段项目部	88	3	南京栖霞山隧道改建工程项目部	72	武汉至九江第五标段项目部	75	通过各个项目部施工用电得分分析:项目部安全检查中施工临时用电得分较低,各项目部平均为75分,也有个别工程施工用电较好,可达90分。故确立本次QC活动的活动目标为:规范施工临时用电,确保施工用电专项得分90分以上。 四、目标可行性论证 五、现状调查 10月10日公司安技部针对铁路工程的施工特点对东迹江大桥工地进行了安全专项检查,对工地的施工用电进行了重点检查和考评,发现存在较多的施工用电问题。安全考评表中,施工用电检查评分表只达到了75分,存在桩基施工用电安全隐患较多,QC小组通过对各种隐患点进行收集,整理出临电系统各环节存在不合格点调查表。 临电不合格点调查表 序号	内容	检查点	不合格点	不合格累计	百分率(%)	1	施工电箱	30	15	15	50	2	用电系统	20	10	25	83.3	3	照明用电	20	2	27	90	4	用电管理	20	2	29	96.7	5	其它方面	20	1	30	100	合计	100	30	不合格率	30%	制表人:周丽卿 制表日期:2004年10月12日 对调查表进行分析做出排列图。 施工用电不合格点排列图制图 制图人:周丽卿 日期:2004年10月12日 从排列图可以看出,桩基施工用电存在的主要问题是配电箱和开关箱不符合规范,配电系统和配电线路不符合规范两个方面。 六、原因分析 针对桩基施工用电存在的两个主要问题,小组运用鱼刺图进行分析。	制图: 周丽卿 鱼刺图一 制图日期:2004年10月14日 制图: 周丽卿 鱼刺图二 制图日期:2004年10月14日七、要因确认 针对系统图分析的15种用电末端因素,利用要因确认表进行逐一论证。要因确认表序号	末端因素	分析与与验证	确认方法	要因确认	1	对施工人员缺少安全教育	加强安全教育,宣传安全用电知识,可以增强施工人员的安全意识	调查分析	非	2	临电管理人员责任心不强	可以对临电管理人员加强管理,制订奖罚措施,可以加强责任心。	调查分析	非	3	照明线两处接头绑扎不密实	电工重新包扎密实就可以使用,不是要因。	调查分析	非	4	重复接地线径小	线径小当设备漏电,通过人体的电流较大,但不是很危险,可以通过更换较粗的接地线来免除危险,不是要因。	现场验证	非	5	配电箱内用空气开关作总开关	桩基施工电流较大,空气开关断开时无明显可见分断,易发生触电事故。	现场验证	是	6	配电箱回路无标识	对配电箱内的每一回路,标明用电设备名称,避免不熟悉的施工人员误操作。	现场验证	非	7	电焊机二次接线头大于二个	通过通过减少接线头个数,不影响安全施工。	现场验证	非	8	开关箱漏保技术参数不符合规范	施工现场漏保额定动作电流过大,超出规范要求,对施工人员的安全造成安全隐患。	现场验证	是	9	施工电缆不易架空	机械设备多,机械移动大,但可以通过电缆架空和埋地相接合的方法来符合施工要求。	现场验证	非	10	电箱箱体泥水多	箱体泥水多,箱体锁易坏,但不影响安全施工。	现场验证	非	11	桩机配电箱部分锈蚀	桩机配电箱使用时间较长,但还没有达到更换的时候,不影响安全施工。	现场验证	非	12	无专用保护零线	施工现场采用TN-S系统,使用四芯线,无专用保护零线,易产生中性点偏致电压,导致安全事故。	现场验证	是	13	部分电箱无锁	施工现场少部分箱有门无锁,换锁,不是要因。	现场验证	非	制表人:张伦 要因确认表 制表日期:2004年10月14日 在要因确认表中,我们找出了开关箱漏保技术参数不符合规范、配电箱内用空气开关作总开关、无专用保护零线3条因素为影响用电安全的主要因素。 八、制定对策 针对要因,10月14日QC小组邀请公司经理魏立发、安质室主任姚吉等江同志参加会议。在会议上小组进行了激烈的讨论,对于可以采取多种方案进行整改的要因,集思广义,择优而行。 讨论1 针对要因:无专用保护零线 现场原施工用电为四芯电缆(三相四线),没有设置专用保护零线(PE)。按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,外接电源为中性点直接接地的施工现场必须采用三相五线制(TN-S系统),接线系统图如图一所示。 小组根据系统图并结合实际情况提出三种拟定整改方案。 拟定方案一 不使用原来的四芯线,另购置五芯电缆(三相五线制),PE线从配电房变压器工作接地线引出,接线图如图二所示。 拟定方案二 保留原来的四芯线,把工作零线改成PE线,PE线从配电房变压器工作接地线引出,作为动力线路。另外设置一条五芯线(三相五线制)作为施工照明和生活照明线路。接线图如图三、四所示。 拟定方案三 保留原有的三相四线,另外单独用一根绿/黄双色线从配电房变压器工作接地线处引出PE线作为专用保护零线。 QC小组成员通过查规范、实地调查、会议讨论等,对三种方案列表分析。 方案比较表方案	是否符合规范	费用	工期	使用效果	一	是	16860元	更换线路需要停工,需要时间5天。	符合使用标准	二	是	2460元	整改时间短,对电机线路只需改专用保护零线的接线头,对照明线路来说,可以利用白天时间整改。所以根本不需要占用多少施工时间。整改时间为2天。	动力设备线路和照明线路分开设置,有利于施工用电维修和管理。效果好。	三	否	700元	整改时间短,整改时间为1天。	违规不能使用	制表人: 制表日期:2004年10月15日 方案比较表 制表人:周丽卿 制表日期:2004年10月15日QC小组成员通过方案比较表对三种方案在是否符合规范、工期、费用、效果等方面进行讲座比较得出:拟定方案二既符合规范要求,又可节约成本、、减少整改时间,是最好的选择方案。 讨论2 针对要因:配电箱用空气开关作总开关 在本工程施工中,施工电流大,配电箱使用空气开关作为隔离开关。但使用空气开关分断电时不明显,易发生事故,危险性较大。福州市有关部门为此专门发过明文规定,不允许单独使用空气开关代替隔离开关。QC小组针对此种情况,按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中要求:总箱及分配电箱应装设总隔离开关及总熔断器(或总自动开关)。拟定四种整改方案见下表: 方案比较表方案	使用方法	符合 规范	效果	备注	1	普通闸刀开关	是	电流小100A可用	不适合大电流分配箱	2	空气开关	否	不好	无隔离开关	3	刀开关	否	不好	无熔断器	4	刀开关加空气开关	是	电流大于100A时好	符合规范要求	制表人:周丽卿 制表时间:2004 年10月15日 通过方案比较表可以得出:当配电箱使用总电流小于100A时,使用闸刀开关作为总开关即可以满足要求,当配电箱使用总电流大于100A时,使用闸刀开关不能满足电流需要(市场上闸刀开关的最大额定电流为100A),此时使用刀开关(起隔离开关的作用)加空气开关(起熔断器的作用)可以符合规范、满足使用要求。 结论 根据讨论结果,QC小组运用5W1H原则对要因进行分析制定对策表。对策表序号	要因	对策	目标	措施	地点	负责人	时间	1	无专用保护零线	采用TN-S系统,把动力线路和照明线路分开设置。	保证系统正常运行,设置专用保护零线。	1.把动力线路和照明线路分开设置,用原来的四芯线作为动力线路,其工作零线改为PE线,在接线处用绿/黄双色胶带绑扎作为PE线标记。 2.照明线路采用三芯线,为了避免三相不平衡,在接相线时,进行均匀分配各路相线。 3.在总电箱和动力分配箱、照明箱处做重复接地,其电阻值不大于4Ω。	施工 现场	马伟 芮昌南 饶贞容	2004年10月25日	2	开关箱漏保护技术参数不符合规范	更换符合要求的漏电保护器	漏保设置符合《建筑施工安全检查标准》规范要求	1.对桩机、搅拌机、水泵等潮湿环境下的漏保使用额定漏电动作电流小于15Ma,动作时间不大于0.1秒; 2.对电焊机、钢筋加工机械等漏保使用额定动作电流小于30Ma,动作时间不大于0.1秒; 3.派专人采购合格的漏电保护器。	施工 现场	马伟 饶贞容	2004年10月25日	3	配电箱内用空气开关作总开关	使用符合要求的总开关	开关设置符合《建筑施工安全检查标准》规范要求	1.使用电流大于100A以上的配电箱,总隔离开关采用刀开关加空气开关; 2.当使用电流小于100A的配电箱,使用相匹配的闸刀开关。	施工 现场	李永茂 饶贞容 芮昌南 马伟	2004年10月25日	制表人:周丽卿 制表日期:2004年10月16日