空调一般用几平方的电线

,3匹以下线的话,2.5平方应够了,如3匹以上用4平方线

懂行的告知下空调用多粗的电线

如果是三相电空调使用2.5平方铜线,两相使用4平方铜线。

空调用很细的电线会怎么样

个人建议不要用很细的电线,空调属于高功率的家用电器,而电线电路中是存在电阻的,所以如果用很细的线,当空调启动的时候,电流流过电线,因为电阻的原因产生热量,如果电线太细,很容易就会把电线给烧坏,轻则就断电,如果处理不好的话会漏电,所以建议买质量过关的电线比较安全

谁能说说空调用多大的电线

空调电源线最好用铜线,不要用铝线,原则上是越粗越好,具体要用多粗的铜线,要根据这两台空调的总功率来确定。 2匹可用2.5平方毫米的铜线; 3匹可用4平方毫米的铜线; 4到5匹可用6平方毫米的铜线。

水电装修客厅空调和卧室空调需要几平方的电线

客厅空调用4m电线,房间空调用2点5的电线###根据空调的功率大小来选择的3匹一下的用2.5的就可以了###四平方的线,如果不嫌钱多,六平方的也可以###4平方就够了,注意要品牌厂家。###一般需要4平方

中央空调一般用几平方的电线

,3匹以下线的话,2.5平方应够了,如3匹以上最好用4平方线 6平方就够了哦

空调用几平方的电线

3p空调输入功率约2200W,运转电流约10安,用大于3平方的铜芯电线即可。 2.5的铜芯线哈!

空调用几平方电线

1.5匹机 可用BV铜线2.5平方 3匹机BV铜线4 平方 5匹机用BV铜6平方

三十匹空调用几平方的电线

每匹按八百瓦计算,三十匹是二十四千瓦.三相电每千瓦按二个电流算就是四十八个电流.铜线每平方毫米按五安算,十平方毫米就是五十安.足够用了.

3匹空调用几平方的电线

3匹空调的制冷功率是2400瓦左右,额定电流10A,制热加电辅热的情况下电流16A左右,用2.5平方的铜线就可以

大空调加大2匹空调用几平方电线

如果长期使用,单相的用10平方毫米铜线,三相的用2.5平方铜线,线不会发热,是最经济的布线方式。 临时用电可以使用:是单相的用6平方,380V的用2.5平方就可以了。

1.5P空调用几平方电线

1.5P空调额定功率一般3500-4000W,2.5平方线带4000W一般没太大问题,考虑到启动电流加倍(时间短,通常并不会引起电线发热),但为了保险起见,建议你用4平方线,在夏天用电负荷特别大的时候,不会又跳闸等现象,安全性更有保障。另,知名第三方监理公司杭州旭尧监理,在他们电路规划中,(家用中央空调)室内机机使用4平线,外机使用6平线已是规范标准。

大三P空调用几平方电线

所谓大3匹指制冷量在7000-7200W的空调,以较耗电的、能效比4-5级的格力KFR-72LW/***N4(或5)为例:输入电功率2.580-2.850KW之间,运行电流11.7-12.5A之间;但在冬季若使用电热辅助功能,其制热总电流约21.6A。市面上适用的线材规格只有2.5mm、4mm等,如果兼顾取暖的,应选4mm截面积的线材,否则取2.5mm截面积的足矣。
大3匹空调有使用三相四线电源的型号,如KFR-72LW/E(72516L)A-J4;380V~电源的制冷运行电流只有4.9A(制热9.7),选用的线材可以更小(1.5-2.5mm).
因为启动时间很短,启动电流对负载线的影响可忽略不计。仅供参考

房子改水电家用照明电用几平方为好,空调用几平方,插座一般用几平方的电线

家用照明般用1.5平方米,空调布专线4平方米足够2匹的柜机,插座2.5足够

5匹美的空调用几平方的线

如果是三相电源的,一般2.5--4平方的就可以了.

一般家用空调用电线几平方合适

2P以下和3P三相电的用2.5平方的就可以,3P单相电的用4平方的。
http://www.17house.com/sp/zhihu/69/1363884877066310.htm 空调用几平方的电线