75KW水泵Y / 启动 时间大约需要10秒,75KW风机Y / 启动 时间大约需要60秒,而根据以上公式计算的时间是21秒,依据何在?
公式不太合理,应当根据实际
看看转换时电机的电流是不是已经刚好在最小值
如果在最小值,这个时间就是转换时间
漏电开关的选择,就要精心选择上下级额定漏电动作电流和上下级漏电动作时间。在进行选择时,应遵循以下原则进行:末端线路上(开关箱内)的漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn值选用30mA;上级漏电保护电器的IΔn1值必须是下级IΔn2的一倍,即IΔn1≥2IΔn2;我国漏电保护器产品执行标准(GB6829)规定:在漏电电流为IΔn时,直接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.1s,间接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.2s。因此末端保护的漏电保护器应选用直接接触保护用的,额定动作时间要≤0.2s,上一级的漏电保护器额定动作时间要增加延时0.2s才不致引起误动作。