本资料为水电排管穿线安装施工工艺 16页 水电工艺标准 一.水电排管穿线的施工工艺要求 1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3.使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接
立即下载
浏览数:338
管内穿线施工工艺流程 1选择导线 (1)应根据设计图纸要求,正确选择导线规格,型号及数量。 (2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用绿黄双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿、红色为相线。 (3)穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450V。 2扫管 (1)清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水浮锈等杂物。 (2)清扫管路的方法:将布条两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 扫管 线管 3穿带线 (1
查看详情
浏览数:42
管内穿线施工工艺流程 1选择导线 (1)应根据设计图纸要求,正确选择导线规格,型号及数量。 (2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用绿黄双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿、红色为相线。 (3)穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450V。 2扫管 (1)清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水浮锈等杂物。 (2)清扫管路的方法:将布条两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 扫管 &n
查看详情
浏览数:1603回复数:12
资料目录 1、施工准备 2、施工顺序 3、注意事项 4、钢管敷设 5、成品保护 6、质量通病