氟利昂是最主要的制冷剂,假如没有了氟利昂,就相当于空调失去了制冷的功用。
空调收氟,简略来说便是要把空调中的氟利昂回收了。咱们关于这个收氟会有必定的概念,但是关于它的过程就不是很了解了。
为了能够让咱们对空调收氟有一个进一步的了解,我就在这里为咱们讲一下关于空调收氟的知识吧。
工具/原料
10寸活扳手两把;内六角扳手一套;钳子一把;十字和一字螺丝刀各一把;预备几个塑料代(包管头用)
一般空调收、放氟操作步骤:
安装的时候还有开阀门排空具体如下:把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
1、用活口扳手拧下空调外机两个氟利昂管道封口螺母。
2、用内六角扳手将细管内的螺母拧紧。
3、打开空调内机,开制冷模式。如果是冬天移机是无法打开制冷模式的,需要将空调内机内的温控探头泡到热水里。这样就能打开制冷模式了。空调收氟必须在制冷模式下操作。下图既是温控探头。
4、空调在制冷模式下运行2分钟后,用内六角扳手拧紧外机粗管内的螺母。收氟就完成了。
5、之后就可以拆内机与外机之间连接的电线移机了。根据具体情况可以选择从内机或者外机拆除电线。
注意事项