1、用真空泵抽真空的操作方法及步骤:关闭系统与外界相通的阀门(如充注阀,放空气阀等),打开系统内部所有连通的阀门。
2、旋下排气阀的旁通孔螺塞,打开旁通孔道,并将真空泵接上。
3、启动真空泵进行抽气,系统中的空气很难抽尽,为了达到一定的真空度,抽真空要分数次进行,其间隔为10min左右,以使系统内的压力均衡。氨系统抽真空的剩余压力应小于7.9kPa(60mmHg);氟利昂系统的剩余压力应小于1.3kPa(10mmHg)。
4、真空度达标后,先关闭旁通孔道,再停真空泵,并拆下抽气管,旋上排气阀旁通孔螺塞。
5、抽真空后应保持24h,系统内升压不超过670Pa(5mmHg)为合格。若压力上升较快,则应及时查明原因并加以消除。