排查这种问题,一般都是分段排查!
信号隔离器,比较多的使用是用于现场仪表当输入,然后信号隔离器一变二,一路去到显示仪表,一路去到PLC。--这种配置应该是使用的最多的情况!
你说的PLC到隔离器没有输出,感觉像是把PLC的输出信号,经过隔离器,再次送出到现场的调节设备。这种应用也有,在某些需要防爆的场合这样的使用也比较多!
这里还是紧扣你的问题,PLC到隔离器没有输出,就认为是PLC的AO 输出到隔离器,然后隔离器的输出无信号!---那么最有可能的就是要么PLC AO点坏了,要么隔离出问题了!
1.先排查PLC的AO是否有问题?
需要查看一下图纸,或者看一下PLC的硬件配置以及程序,看看PLC输出的是电压信号,还是电流信号。最好是程序里边能强制PLC的AO 能输出最大值,比如20mA的电流信号,或者10V的电压信号,如果这里测量的信号都正常,那么PLC这里就没有问题!
如果PLC不能正常输出电压或者电流,那么这个通道的硬件应该是出问题了,就需要使用其他的备用通道!
2.确定了PLC AO通道无问题后,就要来看隔离器是否能正常工作了?
信号隔离器,顾名思义,其实主要功能就是信号的隔离,一变二或者把输入的4-20mA的电流信号变成1-5V的电压信号,算是辅助功能!因此信号隔离器,肯定是有输入端和输出端的。而且,它自身需要一个工作电源,才能保证信号的转化!
信号隔离器输出端没有输出,可能是输入端没有输入,也可以是隔离器坏了,也可能是没有供电!
上边的步骤已经确保PLC AO能正确的输出信号,如果此时信号隔离器还不能有信号输出,那么首先要检查一下隔离器的供电开关或者保险是否是好的,隔离器的工作指示灯是否正常!
如果隔离器的供电是正常的,输入是正常的就是没输出,那么建议更换一个新的隔离器,看看是否能够正常输出,如果是,那就证明之前的隔离器硬件损坏了!---这里还要注意一种情况,就是你的PLC如果此时输出的是0V,那么隔离器也是0V,所以在检查的时候,有必要保证PLC的AO输出一个便于测试的值!
经过PLC到隔离器的每种可能的分别检查和测试,应该能检查出来问题的所在了。如果,你是看后续的执行机构没有动作,那么就要再检查一下隔离器到执行机构的线路是否有问题,隔离器送到执行机构的端子处是否有正常的电压或者电流,如果都正常,那么就是执行机构损坏或者卡主了!