简要描述:
ZC-YJV62 26/35KV 1*630高压电缆是我公司主要产品电力电缆,预制分支电缆,矿用电缆,橡套电缆,硅橡胶电缆,特种电缆等,61个系列,230个品种,其中35KV交联聚乙烯电缆
免费咨询:0550-7046995
ZC-YJV62 26/35KV 1*630高压电缆产品使用特性:
1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。
3)线芯短路时(zui长持续5S)温度不得超过250℃
4)电缆敷设时的zui小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
ZC-YJV62 26/35KV 1*630高压电缆型号、名称及使用范围

型号名称使用范围
铜芯铝芯
YJVYJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下
YJYJYLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在有外界压力作用的场所
YJV23YJLV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆固定敷设在常有外力作用的场所
YJV32YJLV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV33YJLV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆固定敷设在要求能承受拉力的场所

技术参数:

型号芯数额定电压 U0/U KV
导电线芯标称截面(mm2)
YJLV
YJV
YJLY
YJY125-50025-50035-50050-300
YJLV32
YJV32
YJLY32
JYY32125-50025-50035-50050-300
YJLV42
YJV42
YJLV43
YJV43125-50025-50035-50050-300
YJLV
YJV
YJLY
YJY325-30025-30035-300-
YJLV22
YJV22
YJLV23
YJV23325-30025-30035-300-
YJLV32
YJV32
YJLV33
YJV33325-30025-30035-300