控制柜的安装应遵循维修方便、巡视安全的原则,按图样规定的位置施工。如图样没有规定,则应根据机房面积、安装形式作合理的安排。为了防止机房积水,控制柜在安装时最好稳固在高约100~150mrn的水泥墩子上。稳固控制柜时,一般先用砖块把控制柜垫到需要的高度,然后敷设电线管或电线槽,待电线管或电线槽敷设完毕后,再浇灌水泥墩子,把控制柜稳固在水泥墩子上。
控制柜在安装时应满足以下要求:
(1)与门、窗保持足够的距离,门、窗与控制柜的正面距离应不小于1000mm。
(2)控制柜成排安装,且其宽度超过5m时,两端应留有出入通道,通道宽度应不小于600mm。
(3)控制柜与机房内机械设备的安装距离不宜小于500mm。
(4)控制柜安装后的垂直度偏差应不大于3/1000 。