家用电表运行时出现较大的响声有以下几个原因:
1、电表安装不稳固,电表没有紧贴底板或底板不稳固,引起电表振动。
2、电表内电磁等元器件有松动,如电磁线圈或铁心松动,引起电表振动。
3、电表安装的垂直度,倾斜度不符合要求,引起电表振动。
4、电表的负荷较大,使用的用电器较多,通过电表内部电流线圈的电流较大,从而产生较大的电磁感应,在线圈铁芯中产生较大的感应电动势,进而是线圈的骨架产生了电磁震动。
5、转动部件的上下轴承孔过大或缺少润滑油等。
处理方法:
1、按常规来讲,家用电表运行时间超过三年,就应该拆洗,加注润滑油。转动部件的上、下轴承缺油,是引起“吱吱”响声的主要原因。加润滑油时,不能加得太多,否则就会流到其他部位。
2、对于其他响声,应视具体情况加以处理。若由于电磁振动而引起机械零件的共振,声音很微弱时则可不必去修理。若声音较大,应检查铁芯叠片有无松动,各个机械零件及电磁元件有无松动,按原样把松动的零件重新加以紧固后,即可消除共振噪声。
3、如果电能表内发出的声音是机械碰撞声,则就应检查各零件间的配合情况是否有异常,中间有无异物或零件破损。对于因异物导致的碰撞声,只要清除杂物即可,对于破损的零件,只要更换新的零件和调整装配位置就行了。