做热水循坏的几个点
热水管路尽量短(热源至用水点的管路);对称结构回水管路一般做同程;非对称结构回水管路做异程加平衡阀。建议走管方式一
题主所画的四层楼为非对称结构,建议保持现在的布管,加平衡阀调节水力平衡。这种方式成本高,需要一定的专业度。
建议走管方式二
还有一种做串联,一条热水管从第一个用水点一直串到最后一个点也就是@aeastchen画的那种。只有一条管路,就不存在水力平衡的问题。优点是管路简单,随便来个水电都会做。缺点是热水管路太长,如果保温做的不好,远端用水点10可能水不够热。
题主要求是秒出热水,应该是每个用水点秒出热水,建议用方式一。