桥架的安装位置应根据设计图。但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注。因此,必须根据工程实际情况确定。一般应掌握以下原则、应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合以下几点要求:
水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。
桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。
吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。
多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。
在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。
在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有园弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其园弧宜一致。
水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。