由于绝大多数的房间空调器基本上是采用大温差、机器露点送风,当送风温度低于新风和回风混合点对应的露点温度时,冷凝水就会产生。这部分冷凝水在重力的作用下落入蒸发器接水盘,通过排水管排至室外。
一方面由于冷凝水来源于蒸发器表面,其温度低,而且对于湿负荷大的环境,冷凝水量相当可观,直接排走造成能源的浪费;另一方面冷凝水的直接排放造成了对环境的污染,特别是多层住宅无冷凝水管道时,各户排出的冷凝水不仅影响建筑物的立面。
而且易引发邻里矛盾。因此利用并处理好冷凝水显得十分必要。
(1)根据国家统计局工交司的统计数据,2000年1~12月全国房间空调器累计销量1776.4万台,按全国房间空调器保有量4000万台计算,运用此项技术在理论上可多产生冷量1.164GW。减少功耗704MW,节能效果十分明显。另外设备改装的成本低,安装和制造简单,便于使用和推广。
(2)应该对空调冷凝水含有的热量加以合理利用。将其用来冷却冷凝器简单易行,总体效果明显。
(3)冷凝水的生成量存在地域差别,总的趋势是南方大于北方、东部大于西部。这与分体式空调器分布密度趋势相同。因此相对而言利用这部分能量所产生的效益南方大于北方、东部强于西部。
(4)冷凝水的冷却作用使压缩比减小,排气温度降低,有利于延长机组的使用寿命。
(5)解决了夏季空调“滴水”的问题,改善了环境
参考资料:百度百科--冷凝水