在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,如果按照A相、B相、C相的顺序进行排列,他们两两之间构成的角度都会是固定的2n/3。而三相不平衡就是指相量大小及角度的不一致。其中2n/3的数值即表示三相不平衡度。 根据我国目前执行的GB/T 15543—1995《三相电压允许不平衡度》规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,同时规定了短时的不平衡度不得超过4%,其中短时允许值的概念是指任何时刻均不得超过规定的限制值,以保证继电保护和自动装置发出正确动作。对接入公共连接点的每个用户引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%。 根据国网公司权威文件中《配电网运维规程》最新规定,配电变压器的负荷不平衡度应符合:Yyn0接线变压器负荷不平衡度不大于15%,零线电流不大于变压器额定电流的25%;Dyn11接线变压器负荷不平衡度不大于25%,零线电流不大于变压器额定电流的40%。 为了使三相不平衡度达到正常允许值,电能质量综合治理装置是出色的选择。电能质量综合治理装置专业调节三相电流不平衡,同时兼备无功补偿和谐波治理功能,安装后可以让三相不平衡度轻松达标。 本文转自南德电气(www.zjnad.com),已获得作者授权。