众所周知水泵在输送系统中相当于心脏的作用,给液体的流动提供源源不断的动力。在系统中还有一个辅助装置,起到控制液体的流量大小,流动走向,排除空气,防止液体倒流等等,这个装置的...
众所周知水泵在输送系统中相当于心脏的作用,给液体的流动提供源源不断的动力。在系统中还有一个辅助装置,起到控制液体的流量大小,流动走向,排除空气,防止液体倒流等等,这个装置的名称叫做阀门。下面我们来讲一下阀门的种类以及在管道线路中所安装的具体位置。
按照使用功能来分,阀门可以分为:闸阀,截止阀,止回阀,最小流量阀,排气阀,底阀,稳压阀等。
一、底阀。底阀的材质主要有铸铁、铸钢、不锈钢三种,它的作用是保持进水管道内的水不会流失,通常安装在水泵进水管的底部,当首次吸水成功后水泵可以不用灌引水了,不过首先需要保持底阀的密封性能够好。底阀吸水的位置由网状组成,还可以起到过滤杂质和杂物的作用。
二、闸阀。闸阀的作用是控制水流量的大小,分为塑料、铸铁、铸钢、不锈钢四种材质。安装位置通常是在水泵的出口管道上,它的位置从水泵出发在止回阀与水泵直接,这样就不用承担停机后水力下压产生的力量,不会影响到它好的的密封性。水泵排空气时阀门关闭形成封闭的空间,当有多条管道时,通过打开、关闭阀门,控制液体的走向,输送到需要的位置。在系统需要同性能时,通过调整阀门打开程度来控制流量大小。
三、止回阀。如名所是,是防止液体倒流的,同时承担远距离,高位液体倒流时产生的冲击力,保护水泵及密封。材质有铸铁、铸钢、不锈钢等,安装位置在水泵的出口管道上,从水泵出发为水泵、闸阀、止回阀,在最前面,受力位置。
四、截止阀。这个阀门名字很明确,截断的意思,彻底切断水源。快速开关,起到断流作用。
五、最小流量阀。是用来控制流量的一个装置,在一些系统工况有不同的需要,流量的大小有一定范围要求,最小流量阀便可以很好的满足,控制液体的流量,它可以调整大小非常方便。安装位置是水泵的出口管道上。
六、排气阀。很简单,是用来给系统排出空气的,一般体积不大,位置是在管道的高点,把空气排出干净后好抽水。
七、稳压阀。这个阀的作用是用来保证系统内压力的,由于各个生产系统要求不同,需要保持一定压力才能正常生产,稳压阀很好的起到了这个作用。当压力小时,它是关闭的,知道压力值到达;当压力够了,它将打开释放多余的压力。安装位置一般在出水管道上
长沙水泵厂为您推荐水泵配套用阀门有哪些?位置应该如何装?,更多新更新的内容尽在长沙水泵厂有限公司官网,同时你还可以了解水泵知识其他信息或浏览新闻中心。