应检查气 体继电器接线盒有无进水,端子箱内二次线有无 受潮,气体继电器引出电缆,有无被油严重腐蚀 。处理后将变压器投入运行。 直流接地变压器瓦斯保护动作分析 事故后检查发现,主变有载调压重瓦斯 保护触点引出线(01及015),在变压器端子 箱进口处外层绝缘磨损,因下雨,事故前015 线已接地。工作人员在找直流接地点时,又 将01线误碰端子箱外壳,相当于将重瓦斯触 点短接,造成重瓦斯保护误动跳闸。 变压器外部故障瓦斯保护动作分析 由于短路点很近,短路电流达30倍的额 定电流,电磁力增长近千倍。铁芯、绕组因 受到力矩的作用发生位移;导体在大电流作 用下迅速发热,变压器绕组伴随发热膨胀; 变压器油在短路电流的作用下产生出气体使 得体积增大。上述位移、膨胀等的综合结果 必然波及影响到油位并产生油流,当油流达 到气体继电器的定值时继电器动作。 变压器差动保护跳闸处理 哪些情况差动保护会动作? 检查? 差1动.变保护压范器围内外其部他故设障备有。无短同路时故瓦障斯,保其护他动线作路。有无保护 动电作流? 信回2号路.变。 不若平压差衡器动电及保流护增其整大套定会管不误当动引,。出保差线护动范电,围流各外回侧发路生接差故线动障若电时有,误流差,动外 部故障互时感会误器动以(内内部的故障一时次反设而可备能故不障动作。)。检查差动保护范围 内一次设备(包括 ? 3.保护整定或二次回路问题误动变作压。器在内)有无 故障现象。 检查? 变4压.差器以动及电差流动保互护感范器围内二所次有开一次路设或备短无任路何。故障迹象。 跳闸时,无表计指示冲击摆动,瓦斯保护没有动作,保护范围以 外无接地、短路故障。检查二次回路,是否因二次回路问题造成 误动作。二次回路工作,亦可能造成误动。 变压器差动保护跳闸处理 变压器差动保护跳闸后,应做如下检查和处理: 1.检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内 的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。 2.如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障, 应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路 是否有两点接地。 变压器差动保护跳闸处理 3.经检查以上无异常时,试送一次,试送后又跳闸 ,不得再送。 4.如果是因继电器或二次回路故障,直流两点接地 造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送 电后,再处理二次回路故障及直流接地。 5.差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时 ,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 案例:变压器差动保护误动 变压器差动保护误动分析 思考 变压器差动保护的不平衡电流是 怎样产生的? 变压器跳闸会造成哪些后果? ? 1.造成用户停电。 应设法用其他电源恢复用户 供电。 ? 2.使其他变压器过负荷。 ? 3.系统解列。 应立即设法在规定时间内消除过负荷: 1、增加变压器负荷侧发电机出力; 2、投入备用变压器; 3、改变运行方式转移变压器所带负荷; 应4、设对法该经变其压他器途的径受恢端复负系荷统实行限电。 并列。 变压器跳闸的原因多见以下几种: 变压器不能运行 ? 1.变压器内部故障; 变压器能否运行? ? 2.变压器的有关设备故障引起的,如差动保 护范围内的电流互感器、开关、刀闸、连 接线等故障; 变压器可以运行 ? 3.送出线路故障保护或开关拒动等引起的越 级跳闸; ? 4.继电保护误动作,人员误碰或误操作等。 误动(保护或开关等)误引碰起引的起变的压变器压开器关开跳关闸跳,闸查,值班调度 明原因并消除缺陷后,员恢应复立送即电恢。