有关24v电磁阀的接线图,一根24V的信号传输线接入控制系统,一般都是DC电流,两种电磁阀线圈的接线方法,供大家参考。

24v电磁阀的接线图

电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。
这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。用一根24V的信号传输线接入控制系统就行一般都是DC电流。
24VDC电磁阀接线
电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管和一个电阻,交换正负极接线都可以使电磁阀正常工作。
疑惑:当回路断开的时候,电磁阀内会产生一个的反向自感电势,这个电压会影响控制电路的触点(如果是无源触点的话影响应该会更大)。因此这个二极管和电阻作用应该很大,如何接线?
两种电磁阀线圈:
电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。
追问:
我插入了一张图片,你看一下,怎样接线最好说明原因
追答:
按图应该是B、D 端接正极,A、C 端接负极。电磁阀线圈在断开电源的瞬间,线圈中产生一个与原电动势方向相反的电动势,此时发光二极管顺向释放电流,降低自感电动势的电压,起到保护控制电路的触点的作用。串接在发光二极管回路的电阻起到限流作用来保护发光二极管的。
追问:
按照你说的接法,B + ,A - 时,电磁阀通电时候发光二极管 不亮;断电时发光二极管 亮。
D + ,C - 时,电磁阀通电的时候发光二极管 亮;断电时发光二极管不亮。
这样行不行?
追答:
按图应该是A、D 端接正极,B、C 端接负极,此时发光二极管起到工作指示作用。如要真正要起到保护控制电路的触点的作用的话需要另并接续流二极管的。如汽缸电磁阀的话直接用(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极),如液压电磁阀等大功率的话建议按图是A、D 端接正极,B、C 端接负极另加并接续流二极管的。
追问:
当电磁阀接的是继电器输出的PLC,那应该问题不大,A、D + ,B、C - 或调过来应该问题不大;但是如果PLC是晶体管输出的话,是不是要B、C接正了?
你上面说的续流二极管是哪种二极管?(整理:电工天下)
追答:
一般PLC是晶体管输出的端口感性负载最大是12W/DC24V,控制小型汽缸电磁阀的话直接用即可(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极);如果控制的感性负载大于12W/DC24V,建议用继电器输出的PLC,电磁阀线圈另加并接续流二极管的。一般选用IN54系列二极管即可。见下附参数
1N5401 硅整流二极管 100V,3A,
1N5402 硅整流二极管 200V,3A,
1N5403 硅整流二极管 300V,3A,
1N5404 硅整流二极管 400V,3A,
1N5405 硅整流二极管 500V,3A,
1N5406 硅整流二极管 600V,3A,
1N5407 硅整流二极管 800V,3A,
1N5408 硅整流二极管 1000V,3A,
附,24V液压电磁阀如何接线?
两相的直接接就可以了,三相的只需接零线跟火线。
液压电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到电磁阀。
特点:
1、外漏堵绝,内漏易控,使用安全。
2、系统简单,便于维护,价格低廉。
3、动作快速,功率微小,外形轻巧。