乐清市旭开电气有限公司0577-61778321 13777730876 项目 单位 数据 额定电压 KV 12 额定功率 Hz 50 额定电流 1600200 2500 3150 额定短路耐受电流 KA 40 50 额定峰值耐受电流 KA 100 125 额定短时持续时间 额定绝缘水平工频耐受电压 KV 极间,极对地42 断开口49 雷电冲击耐受电压(峰值) KV 极间,极对地75 断开口85 外形安装尺寸 型号 GN22-12/1600-2000255 305 527 490 50 GN22-12/2500-3150 262 325 538 494 60 型号 GN22-12C/1600-2000537 255 305 807 580 GN22-12C/2500-3150 539 267.5 330 880 630 概述 GN22-12(C)型隔离开关适用于三相交流50Hz,额定电压12KV 的户内装置。供高压设备的有电压 列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。使用环境条件 海拔:不超过1000m; 周围空气温度:-30 +40; 周围环境相对湿度:日平均不大于95%; 月平均值不大于90%。地震强度不超过8 安全场所:没有火灾,易燃,易爆,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。