组内容描述 组别 代码 中文名称 设定内容 出厂设定9901 语言选择 0=英文 1=中文 19902 应用宏选择 6=PID 7=PFC 15=SPFC 79905 电动机额定电压9906 电动机额定电流9908 电动机额定转速128 PID调节器1的给定值 供显示参考130 PID调节器1的反馈值 供显示参考1002 外控(EXT2)命令 6=DI6 61003 转动方向选择 1=FORWARD 正转 11102 外控1/外控2选择 7=EXT2 71106 外控2给定选择 19=PID输出 191401 继电器输出1 31=PFC 311402 继电器输出2 31=PFC 311403 继电器输出3 4=FAULT(故障) 41601 运行允许 2=DI2 21604 故障复位 7=START/STOP 72007 最小频率 25Hz 25Hz2008 最大频率 50Hz 50Hz2201 加减速曲线选择 0=未选择 02202 加速时间1 10S 10S2203 减速时间1 10S 10S2601 磁通优化 0=禁止 02605 U/F比 2=平方形 24001 PID增益 2.5 2.54002 积分时间 3.0S 3.0S4010 给定值选择 19=内部 194011 压力设定 100%=1.6MPA 现场需要4016 ACT1输入选择 1=AI1 14022 睡眠选择 7=内部 74023 睡眠频率 30Hz(根据恒压值可调) 30Hz4024 睡眠延时 60S 60S4025 睡眠唤醒偏差 4% 4%8115 辅泵起动1延时 5S-30S可调 30S8116 辅泵停止1延时 5S-30S可调 20S8117 辅泵数量 1 18118 自动切换间隔 12h 12h8119 自动切换范围 80% 80%8120 内部锁定 4=DI4 48123 PFC 1=PFC 18127 电机数量 2 222组限幅与保护加减速时间电机控制PID控制81组 PFC控制26组40组给定选择14组 继电器输出16组 系统控制20组要将变频器置于远程状态(LOC/REM)=REMACS510变频器参数设置表 KPK-299组 启动数据按电动机铭牌标称值运行数据 01组10组启动,停止指令输入11组 组内容描述 组别 代码 中文名称 设定内容 出厂设定9901 语言选择 0=英文 1=中文 19902 应用宏选择 6=PID 7=PFC 15=SPFC 79905 电动机额定电压9906 电动机额定电流9908 电动机额定转速128 PID调节器1的给定值 供显示参考130 PID调节器1的反馈值 供显示参考1002 外控(EXT2)命令 6=DI6 61003 转动方向选择 1=FORWARD 正转 11102 外控1/外控2选择 7=EXT2 71106 外控2给定选择 19=PID输出 191401 继电器输出1 31=PFC 311402 继电器输出2 31=PFC 311403 继电器输出3 4=FAULT(故障) 41601 运行允许 2=DI2 21604 故障复位 7=START/STOP 72007 最小频率 25Hz 25Hz2008 最大频率 50Hz 50Hz2201 加减速曲线选择 0=未选择 02202 加速时间1 10S 10S2203 减速时间1 10S 10S2601 磁通优化 0=禁止 02605 U/F比 2=平方形 24001 PID增益 2.5 2.54002 积分时间 3.0S 3.0S4010 给定值选择 19=内部 194011 压力设定 100%=1.6MPA 现场需要4016 ACT1输入选择 1=AI1 14022 睡眠选择 7=内部 74023 睡眠频率 30Hz(根据恒压值可调) 30Hz4024 睡眠延时 60S 60S4025 睡眠唤醒偏差 4% 4%8115 辅泵起动1延时 5S-30S可调 30S8116 辅泵停止1延时 5S-30S可调 20S8117 辅泵数量 1 18118 自动切换间隔 12h 12h8119 自动切换范围 80% 80%8120 内部锁定 4=DI4 48121 PID旁路 1 18123 PFC 2=SPFC 28127 电机数量 2 2电机控制 26组要将变频器置于远程状态(LOC/REM)=REMPID控制 40组PFC控制 81组系统控制 16组限幅与保护 20组加减速时间 22组启动,停止指令输入10组给定选择 11组继电器输出 14组ACS510变频器参数设置表(温控)启动数据 99组按电动机铭牌标称值运行数据 01组