3 第三章 危险化学品储存单位管理要求及审核要点
3.1 危险化学品储存基本要求:
3.1.1 危险化学品的储存方式三种:
——1)隔离贮存:在同一房间或者同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离;非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式(仅限于非禁忌物料,禁忌物料不可使用该种贮存方式);
——2)隔开贮存:在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的贮存方式
——3)分离贮存:在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式;(易燃易爆化学品采用分离贮存)
3.1.2 储存的危险化学品应有明显的标志,标志应符合GB 13690-2009《化学品分类和危险性公示 通则》
3.1.3储存危险化学品的仓库必须专业知识的技术人员;( 另:储存剧毒化学品、易制爆化学品,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员,其库房及场所应设专人管理;管理人员必须配备可靠的个人防护用品)
3.1.4 危险化学品存储要求:
——a)爆炸品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放;
——b)危险品不得与禁忌化学品混合存放,灭火方法不同的危险化学品不能同库存放;
——c)储存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑;
3.2 危险化学品储存设备设施和存储管理(存储和使用单位仓库的管理要求);
3.2.1 根据存放物品的火灾危险性,危险化学品的存储设施(仓库)分为甲、乙、丙、丁、戊类,甲级仓库的危险等级最高;
3.2.2 储存有火灾、爆炸性质危险化学品的仓库内,其电气设备和照明灯具要符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB500580-2014 )的要求;
3.2.3 贮存易燃、易爆危险化学品的建筑,必须安装避雷设备;设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上的防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,与防雷点感应的接地装置亦可合并设置;
3.2.4 有毒物品不能接近酸类物质放置;贮存危险化学品的建筑必须按照通风设备,贮存剧毒物品的仓库应安装机械通风排毒设备;贮存危险化学品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置;
3.2.5 盛装液化气体的容器,属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查;
3.2.6 出入