三相电机:用1档测三相绕组的电阻值,正常应三相阻值雷同,相间没短路,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1MΩ/kV(绝缘电阻用兆欧表丈量较准确)。 假如是380v的应选择500v的兆欧表每分钟120转的转速丈量,对地电阻大于1兆欧可以用,正常是靠近无穷大的。 福禄克万用表 电机丈量电阻前要放电吗?万用表和摇表分别怎么测呢? 测线圈电阻只有一种环境需要放电:单相电机的主绕组开路,就是不通。在这种环境下给电机通电断开后会在电容内里蓄上电,电压从0到220V,此时必须将电机的两根引线短接一下。 万用表一般丈量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高拦截(20M)也可以测绝缘电阻,但是由于万用表电压不高,测量结果会有偏差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却泄电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。 380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1、V1、W1、W2、U2和V2,测线圈电阻是否均衡用万用表低阻档(200Ω)分别丈量U1与U2、V1与V2、W1与W2,绝缘用摇表测三相相互之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。 220V电机的接线柱有多种:有6线的,有4线的,有3线的,有直接2线的。
测量电机的对地绝缘电阻和想见绝缘电阻 常用兆欧表 不宜用什么表
主要选择合适的电压等级就可。常用品级500V、1000V、2500V,电压品级选用与电机绕组额定电压有关。一般电机绕组额定电压低于500V的,选500V兆欧表,高于500V且低于3300V的,选1000V兆欧表,高于3300V的,选2500V兆欧表。