一、 给排水管材 给排水管材分为金属管和非金属管 1金属管:现在推行的室外金属管有钢管和给水球墨铸铁管。 1.1钢管:钢管分为无缝钢管和焊接钢管。焊接钢管分为螺旋缝焊接(自动埋弧焊接和高频焊接)和直焊接钢管(普通直焊接和不锈焊接钢管),无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷轧(冷拔)管,冷轧的最大公称直径为200,热轧为600。镀锌钢管是在钢管表面做镀锌处理,内外表面都有镀锌层,起到耐腐蚀的作用,镀锌钢管可以是焊接的也可以是无缝的。 1.2 给排水铸铁管:按材质分为给水灰口铸铁管和给水球墨铸铁管(强度高、韧性强、密封性能能强、抗腐蚀能力强、施工安装方便)。其优点是能承受较大的工作压力,耐腐蚀,价格便宜,管内壁涂沥青较光滑;缺点是质硬而脆,重量大,施工困难,公称直径从75至1500.铸铁管的接头通常有承插式,法兰式以及柔性接口三种。 2非金属管:钢筋混凝土管,石棉水泥管,玻璃钢管,塑料管(PE PVC-U 苯乙烯ABS)。 2.1 PE管:按材料不同分为PE63级PE80级PE100级PE112级,目前后三种应用广泛,由于63级承压较低所以很少用于给水管材。也分为高密度HDPE型管(刚度强、拉伸强度高、软化温度高,脆性增强、柔韧性下降、抗应力开裂下降)和中密度MDPE型管。PE管优点有⑴卫生条件好。PE无毒不含重金属添加剂,不结垢不滋生细菌⑵柔韧性好抗冲击性强度高,耐强震扭曲⑶独特的电容焊接和热熔对接接口强度高于管材本体,保证了接口的安全可靠。连接方式主要电热熔、热熔对接焊和热熔承插链接。管道敷设可采用直埋方式施工或插入管敷设(主要用于旧管道改造中的插入新管,省去打开挖)。 2.2 PVC-U管:不导电不导热,阻燃,突出用于高腐蚀性水质的管道输送,质量和经济效果达到最佳,施工方便安全。主要连接方式有承插式链接、粘结剂连接。是我国目前用量最大,设计施工最成熟的一种管道。 2.3 ABS:耐腐蚀性极强、耐撞击性极强,能在强大外力的撞击下,材质不破裂,韧性强。用于高标砖的水质管道输送,质量和经济效果达到最佳。连接方式主要有冷胶溶接法。 PPR管:热熔连接。具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。