电气设备摇表测绝缘参考标准值 序 设备名 号称 所选兆欧表 验收标准 备注 1. 绝缘电阻值自行规定,若在相近试验重要条件(温度、湿度)下,绝缘 1 发电机 定子 2500V兆欧表(0~10000 MΩ) 电阻值不小于历年正常值的1/3,否则应查明原因 2.各相或各分支绝缘电阻值的差值不大于最小值的100% 3. 吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0 2 发电机 1000V兆 欧 表 (规 程) ;500V 绝缘电阻值在室温下一般不低于0.5MΩ 转子 兆欧表(实际) 1. 绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次试验结果比较不应有显著变化 测量:低对高及 3 变压器 Un< 1000V者用1000V或2500V 兆 欧 表 ; ≥ 1000V 用 2500V 兆 欧 2. 吸收比(10-30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5 3. 不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算:R2=R1×1.5(t1-t2)/10,式中 地;高对低及 地;高及低对地 (额定容量在 表( 1.5级以上,0~10000MΩ) R1、R2分别为t1、t2时的绝缘电阻值 15000kVA及以上 电力变才测) 1. 额定电压3000V以下者,常温下绝缘电阻应≥0.5MΩ 额 定 容 量 500kW Un<3kV者用1000V兆欧表,≥ 2. 额定电压3000V以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的 及以上者应测吸 4 电动机 3kV者用2500V兆欧表;转子用 绝缘电阻≥1 MΩ/kV;投运前常温下(包括电缆)的绝缘电阻≥1 MΩ/kV 收比 500V兆欧表 3. 转子绕组绝缘电阻≥0.5MΩ 4. 500kW及以上者应测吸收比且吸收比不低于1.3 5 电流互 一次用2500V兆欧表;二次及末 1. 感器 屏用1000V或2500V兆欧表 2. 3. 一次对二次及地绝缘电阻应≥2500MΩ 二次之间及地应≥500MΩ 绕组绝缘电阻与初始值及历次值比较应无显著变化 测量绕组及末屏 的绝缘电阻 6 电磁式 电压互 感器 一次用2500V兆欧表;二次及末 屏用1000V或2500V兆欧表 自行规定 7 电容式 电压互 一 次 用2500V兆 欧 表 ; 二 次用 1000V或2500V兆欧表;极间用 1. 2. 感器 2500V兆欧表 3. 4. 一、二次绕组间绝缘电阻应≥1000MΩ 一次绕组对铁芯应≥500MΩ 二次绕组对铁芯应≥100MΩ 极间绝缘电阻≥5000MΩ 8 氧化锌 避雷器 Un≤35kV者用2500V兆欧表;> 35kV用5000V兆欧表 1. 2. 3. 额定电压35kV以下者不应低于1000MΩ 额定电压35kV以上者不应低于2500MΩ 底座绝缘应不低于50MΩ 1. 整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 测量断路器主回 9 真空断 一次回路用2500V兆欧表;二次 2. 断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于:额定电压低于 路对地、相间、 路器 回路用1000V兆欧表 24kV者,大修后不应低于1000MΩ,运行中不应低于300MΩ 断口及二次回路 3. 二次回路的绝缘电阻不应低于2MΩ 10 隔离开 关 有机材料支持绝缘子及提升杆 用2500V兆 欧 表 ; 控 制 回 路用 1000V兆欧表 1. 有机材料支持绝缘子及提升杆:额定电压小于24kV的有机材料传动提 升杆的绝缘电阻:大修后不应低于1000MΩ,运行中不应低于300MΩ 2. 控制回路:绝缘电阻值不低于2MΩ 用兆欧表测量胶 合元件分层绝缘 电阻 整体测量采用2500V兆欧表;控 1. 整体绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测量结果相比较无明显变 11 GIS 制和辅助回路测量采用1000V兆 化 欧表 2. 控制和辅助回路绝缘电阻值不低于2MΩ 12 一般母 线 2500V兆欧表 不应低于1MΩ/kV 13 离相封 闭母线 2500V兆欧表 额定电压为15kV及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小 于50MΩ 1. 主绝缘电阻测量值无明确规定标准值,一般不小于下值(长度为500 米,温度为20℃时绝缘参考值,当长度大于500米时其标准值可降低。): 主 绝 缘 测 量 : 0.6/1kV 电 缆 用 额定电压3kV及以下者不低于200MΩ,额定电压10kV者不低于300MΩ, 14 电力电 缆 1000V兆欧表;0.6/kV以上电缆 用 2500V 兆 欧 表 ( 6/6kV 及 以 上 20~25kV者不低于600MΩ 2. 外护套绝缘电阻值不应低于0.5MΩ/kV。当每千米的绝缘电阻低于0.5M 电缆也可用5000V兆欧表) Ω时,应根据要求判断外护套是否进水 3. 内初层绝缘电阻值不应低于0.5MΩ/kV。当每千米的绝缘电阻低于0.5M Ω时,应根据要求判断内衬层是否进水