SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。
当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了,不及时处理,就会出现事故。
扩展资料:
SF6断路器性能特点
阻塞效应
充分发挥气流的吹弧效果,灭弧室体积小、结构简单、开断电流大、燃弧时间短,开断电容或电感电流无重燃或无复燃,过电压低。
电气寿命长
50kA满容量连续开断可达19次,累计开断电流可达4200kA,检修周期长,适于频繁操作。
绝缘水平高
六氟化硫气体在0.3MPa气压时,通过了各种绝缘试验并有较大裕度。累计开断电流3000kA以后,在0.3MPa气压下每个断口还可耐受工频电压250kV达1 min,将六氟化硫气体减至零表压仍可耐受工频电压166.4kV5 min。
密封性能好
六氟化硫气体含水量低;灭弧室、电阻和支柱分成独立气隔,现场安装时不用打开,安装好后用自动接头连通;安装检修方便,并可防止脏物和水分进入断路器内部。
自我保护
液压机构内的信号缸可实现对断路器的自我保护:有密度继电器监视六氟化硫气体泄漏;有压力开关和安全阀监视液压机构压力,保护液压系统安全。液压机构采用了可防止 "失压慢分"的阀系统,本体上就可进行机构闭锁,保证运行安全。控制回路中采用了两套分闸电磁铁和防跳保护,保证操作准确无误。
操作功率小
机构工作缸与灭弧动触头的传动比为1:1,机构特性稳定。机构特性稳定性可达3000次,机构寿命研究试验做到10000次,操作噪声小于90dB。
参考资料:百度百科-六氟化硫断路器