属于严重缺陷的有:
a) 纵联保护通道衰耗增加,超过 3dB;纵联保护通道丢帧数明显异常;
b) 保护装置只发异常或告警信号,未闭锁保护;
c) 故障录波器、过程层网络分析仪装置故障、电源消失;
d) 操作箱指示灯不亮但未发控制回路断线;
e) 保护装置动作后报告不完整或无事故报告;
f) 就地信号正常,后台或中央信号不正常;
g) 无人值守站的保护信息通信中断;
h) 母线保护隔离开关辅助接点开入异常,但不影响母线保护正确动作;
i) 继电保护故障信息系统子站与主站、 子站与保护装置、 子站与一体化监控系统的通讯异常以及子站自检异常等;
j) 频繁出现又能自动复归的缺陷;
k) 其它可能影响保护正确动作的情况。
3、 一般缺陷:一般缺陷, 指上述危急、 严重缺陷以外的, 性质一般, 情况较轻, 保护能继续运行,对安全运行影响不大的缺陷。属于一般缺陷的有:
a) 保护装置时间不准确、时钟无法校准;
b) 保护屏上按钮接触不良;
c) 保护装置液晶显示屏异常;
d) 有人值守站的保护信息通信中断;
e) 能自动复归的偶然缺陷;
f) 其它对安全运行影响不大的缺陷。