在很多朋友看来电线穿管是一个很简单的工作,并不需要太多的专业知识。可大家不知道的是电线穿管是有很多技巧及要求的。为了帮助大家正确理解电线穿管。下面,小编就向您详细的介绍一下电线穿管的技巧及规范,有兴趣的朋友一起来了解一下吧!
1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线根数较少时,例如2~3根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯错开排列在带线上,用绑线缠绕扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
3、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:额定电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路;但管内的导线总数不应多于8根。
4、导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定;截面积为50mm2的导线为30m;截面积为70mm2的导线为20m,截面积在180~240mm2之间的导线为18m。
5、导线穿完剪断导线时,导线的预留长度应按以下4种情况考虑:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。出户导线的预留长度应为1.5m。公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
电线穿管后要进行绝缘测试,进行绝缘电阻测试时应选用适合电压等级的兆欧表。电气器具未安装前进行线路绝缘遥测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。遥测应将干线和支线分开,一人遥测,一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜。电气器具全部安装完在送电前进行遥测时,应先将线路上的开关,刀闸,仪表,设备等用开关全部置于断开位置,遥测方法同上,确认绝缘遥测无误后再进行送电试运行。