下列关于模拟喷放试验要求中,错误的是( )
A.采用干粉灭火剂和自动启动方式
B.干粉用量不少于设计用量的30%
C.当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
D.试验时应保证出口压力小于设计压力
第3题: 下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是( )。
A.常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1.5m
B.对于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于5℃时,需要采取防冻设施
C.当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.7m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳
D.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m
第4题: 下列有关消火栓箱的分类正确的是( )。
A.按箱门形式可分为:明装式、暗装式、半暗装式
B.按水带的安置可分为:左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式
C.按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型
D.按安装方式可分为:挂置式、卷盘式、卷置式、托架式
第5题: 水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不低于( )℃。
A.1
B.2
C.3
D.4
第6题: 水泵接合器的安装要求正确的是( )。
A.水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m
B.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
C.墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方
D.地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径
E.水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
一级注册消防工程师培训
注册消防考试网专注于消防工程师考试培训服务,本着为学员负责的原则,在满足学员学习理论知识的前提下,提供在线做题、考试资讯及资料下载,为更专业的培训服务不断努力。