2014年 12 月 31 日, 国网江西上栗县供电公司青年志愿者们来到 “海萍希望书屋” 援建点——小学, 开展 “新年点亮微心愿” 活动, 对特困家庭儿童展开心愿征集, 并帮助他们实现愿望。—福田边塘(钟桦)定值整定保护配合28 农 电 专 递农 电 专 递农村电工2015年第 23 卷第 3 期择 5.5 A 最接近 5.7 A 的计算值; 过流动作延时 0.3 s即 300 ms,查阅涌流控制器的过流延时设置,有此延时级差可供选择。分界开关涌流保护最后整定值为:电流速断 8 倍,0 s;过电流 5.5 A,过流动作延时 0.3 s。保护的上下级配合关系: 电流速断上级 3 300 A,下级 1 600 A;电流速断延时均为 0 s;过电流上级 650A,下级 220 A;过流延时上级 0.6 s,下级 0.3 s。 部分区域电网设备故障时两处保护的电流速断在时间上不配合是正常情况,可靠上级线路重合闸补救,其他保护定值均达到上下级完美配合的条件。