(十一)、 国家、建设部、盐城市有关行政法规、部门规章、文 三、准备工作(一)、掌握并熟悉监理项目的电气设计说明、系统图、平面布置图等电 相关的建筑结构图纸。(二)、参加图纸会审,对设计中的遗漏、系统、平面布置图、主材选用 是否符合技术要求,经济合理,设计深度是否达到施工要求,使用功能是否 完善等提出质疑,并要求有关部门做出修改。 (三)、审查安装单位施工组织设计和施工方案,必须是切实可行的施工 技术措施。 (四)、检查准备使用的各种主材(电线保护管、导线、线盒、开关等) 是否符合技术标准和质量要求。 (五)、检查施工单位有关安装人员是否具备安装资质(有上岗证)。 (六)、在正式施工前向相关工程人员做好技术交底工作。 四、施工间段要求 (一)、避雷系统的接地线、引下线焊接隐蔽前必须经过有关单位到场验 收。利用结构柱内主筋做避雷针引下线时,一定要把焊接的两根对角主筋用 10 标志标识出来,进行自下而上的贯通焊接,以确保做到可靠连接。 (二)、电气安装工程中使用的主材必须三证齐全,并经检查合格后方可 使用。 (三)、暗配管施工隐蔽前必须由有关单位到场验收签字。不应出现管路 阻塞断裂、管盒不正等。管子和钢筋或钢筋网片应牢固绑扎,管接头及盒位 两端加强绑固。管子进盒时,应加护口,并封堵好管口及盒。 (四)、配电箱的箱体尺寸应掌握好,预留洞时位置准确,上下垂直,配 管位置准确,以免造成进出管的差位,而破坏箱体,在配电箱安装中,超过 1m的配电箱洞口上要安置钢筋混凝土过梁 ,不得用钢筋砖过梁代替。 (五)、各类电气箱盒,如开关、插座盒等应尽量随砌筑而嵌入,避免后 期因凿洞下盒,致使用一段时间后出现松动。插座、开关盒、接线盒等均有 固定的敲落孔,线管进盒要从敲落孔正确引入,不得破坏其它面,并要求加 护口。插座、开关等电气设备安装面板时,应选择合适的螺丝,使面板安装 牢固。 五、质量评定 保证项目、基本项目按GBJ303-88。其中导线间和导线对地间绝缘电阻 必须〉0.5Ω 。接地电阻测试结果应符合设计要求。 主要设备的允许偏差项目见下表: 11 允许偏差(mm) 1.5 并列安装高差0.5 同一场所高差 面板垂直度0.5 6D 管子只有一个弯 4D 管子有两个弯以上 6D 0.1D2b 6b 6b 10d10d 聚氯乙烯电力电缆 控制电缆 扁钢 圆钢 圆钢和扁钢 垂直度明开关插座