如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?
或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线?
回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U ×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查一下手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
根据:功率P=电压U ×电流I =220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安
查下面手册可知,要用6平方毫米的导线
答:要用6平方毫米的导线
500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――22A
2.5平方毫米――30A
4平方毫米――39A
6平方毫米――51A
10平方毫米――70A
16平方毫米――98A
铜芯电线:铜芯线截面积、允许长期电流
2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积、允许长期电流
2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)..
6平方毫米( 25A~32A)
电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5
导线截面积与载流量的计算
1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
[关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A