不知道多少人有同感,家里的卫生间总有一股臭味。许多房子表面看着不错,但卫生间的通风不太好,如果再遇上下水管道设计存在问题,地漏反味儿是常有的事,如果遇到阴天下雨,反味儿可能会更严重。
怎么解决呢?
要不就狠狠心,把厕所拆了重新安装下水管道来防臭,不过大部分人都会选择另一种成本更低的方法——安装防臭地漏。
这次我们购买了 4 种类型的「防臭地漏芯」,外加 1 种「防臭地漏盖」,来进行评测,看看究竟哪种效果更好。
为了让实验效果更加直观,我们特意模拟制作了一套“下水管道”(透明亚克力管),并安装好「防臭地漏芯」或「防臭地漏盖」,做“防臭烟雾实验”。
在下水管道中点燃 1 根香烟,1 分钟后拿出并封住管口,如此可以将香烟释放的颗粒物和 VOC 密封在“下水管道”中,以模拟下水管道中存在的“气溶胶”和“异味”,这也是防臭地漏商家经常摆在商品详情页的“防臭烟雾实验”。
气溶胶溢出实验
没有防臭措施
在没有做任何防臭措施的情况下,实验地漏溢出的气溶胶颗粒中,PM2.5(可入肺颗粒物)的浓度非常高,最高足足达到了 1.88 mg/m³(1880 μg/m³),这比国标中规定的「严重污染限值」还高了 7 倍之多。
* 依据国标《环境空气质量指数(AQI)技术规定》HJ 633-2012,当PM2.5>250 ug/m³时,空气质量指数达到“严重污染”类别。
很明显,这种情况下,要是再没有防臭措施是肯定不行的,先测试「防臭地漏盖」的效果。
安装「防臭地漏盖」
我们实验时发现,「防臭地漏盖」的密封效果比较差,如果不小心踢到一下、碰到一下,就很容易出现一些缝隙。
这时拿颗粒物检测仪一测,溢出来的 PM2.5 浓度居然还有 0.104 mg/m³,而且很远就能闻到漏出来的香烟味。
这样的「防臭地漏盖」,还不如在地漏上放块毛巾或者地垫,效果可能会更好。
溢出来的 PM2.5 浓度下降到了 0.104 mg/m³
安装「防臭地漏芯」
最后,我们把结构上更加严丝合缝的「防臭地漏芯」,分别安装了一遍,发现效果果然更好了。
地漏口的 PM2.5 浓度维持在 0.024 mg/m³ 左右,下水道的气溶胶颗粒几乎没有溢出。
地漏口的 PM2.5 浓度基本上和环境背景值一样
气溶胶防溢出