三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。 星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。控制原理: 如下图所示:SB2为启动按钮,按下启动按钮启动KM1、KM3、KT(定时器)启动(星启动),一段时间后,KT(定时器),断开KM3,启动KM2(三角运行);