国际电工委员会( IEC )统一规定分为: TT 系统、 TN 系统、 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C TN-C-S系统。下面将各种供电系统进行介绍。 (一)工程供电的基本方式 IEC规定,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 系统,分述如下。 TT方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也TT系统。第一个符号 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载 的所有接地均称为保护接地。 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保 护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电 设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保 TT系统不宜在380/220V 供电系统中应用。 TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的施工单位是采用 TT 系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用接 地保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 分开,其特点是:a.共用接地线与工作零线没有电的联系;b.正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;c. TT 系统 适用于用电设备容量小且很分散的场合。 TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金 属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下。 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大,是TT 系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断, 低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统 优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分 TN-S等两种。 TN-C方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线, 可用 NPE 表示。这种供电系统的特点如下。 1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所 以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。 2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。 3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 4)TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除, 否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只 能让漏电保护器的上侧有重复接地。 TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V 负载)情况。 TN-S方式供电系统 它是把工作零线 和专用保护线PE 严格分开的供电系 统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。 2)工作零线只用作单相照明负载回路。 3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。 4)干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但 是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。