当装备漏电,电流 IE自接地体流入地下时,泄电设备对地电压为 UE,对地电压曲线呈双曲线外形。当人在 a处触及泄电设备外壳,其接触电压为其手与脚之间的电位差。人的脚在 a处对地电压为 Ua,人的手由于触及泄电设备,所以人的手对地电压与泄电设备对地电压相同,即为 UE,如许在 a处人所承受的打仗电压 UC= UE- Ua。通常,按人体脱离设备0.8m 考虑,在忽略人的双脚下面泥土的流散电阻的情况下接触电压与打仗电动势相等。实际上,人脚下面泥土的流散电阻总是存在,以致打仗电压总是比接触电动势要低一些,也就是比直接从对地电压曲线上取的电位差要低。掩护接地的作用1、三相三线中性点不接地系统中的电气设备若没有接纳保护接地,当电气设备一相绝缘破坏漏电使金属外壳带电时,操作职员误触及漏电设备,故障电流将通过人体和线路对地绝缘阻抗组成回路,如下图所示。绝缘阻抗是绝缘电阻和分布电容的并联组合,其接地电流的巨细与线路绝缘的好坏、分布电容的巨细及电网对地电压的高低成正比。线路的绝缘越坏,对地分布电容越大、电压越高、触电的危险性越大。若泄电设备已采取保护接地措施时,妨碍电流将会通过接地体流散,流过人体的电流仅是全部接地电流中的一部分。掩护接地原理在两条通路中,电流的分配关系可表现为:Ir/I′e=Re/RrIe=I′e+Ir式中Ir———流经人体的电流;I′e———流经接地体的电流;Re———接地电阻;Rr———人体电阻;Ie———接地电流。从式中可以看出,接地电阻 Re 越小,流过人体的电流 I也越小。因此,只要控制接地电阻值在肯定范围内,就能减轻人身触电的伤害。所以,保证最小的接地电阻是很紧张的,在电气设备施工和运行时期内,均应包管接地电阻不大于设计或规程所划定的接地电阻值,否则是不能充实起到保护作用的。2、三相四线制中性点直接接地系统中的电气设备如不接纳保护接地或接零的措施,一旦电气设备泄电,人体误触及漏电设备外壳时,加在人体的打仗电压为相电压 (220V),接地短路电流通过人体电阻 Rr与变压器事情接地电阻 RN组成串联电路,通过人体的接地电流畅为:Ir=URr+RN式中 Ir———流经人体的电流;U———泄电设备外壳对地电压 (220V);Rr———人体电阻;RN———变压器中性点接地电阻。变压器中性点的事情接地电阻,一般规定在 4Ω 以下,如人体电阻取 800Ω,则通过人体的电