补偿柜怎么配置

接上电源三相四线,电容柜没有负载是不能自动投入的,你要调到手动挡,然后一路一路的侧试每个都能正常吸合说明各元件都是正常的,要调到自动挡,就要把补偿器上的接到高压下面的母线上,要看你的用电功率来选择合适的互感器变比,互感器的取样也很重要,取样要看补偿器的电压是380V,还是220V,如是220V 取样是取供补偿器电源的那相火线。
低压电容补偿柜使用方法如下:
用电设备除性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如、变压器、等用电设备)这些感应负载,使供电源电压相位发生改变(即滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。
补偿原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量。而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理。
低压电容补偿柜的原理:
把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿。

电容补偿柜容量计算

理论上,补偿柜的总容量,其计算方法为:
1、先统计用电设备,把设备的自然功率因数、总负荷,等等统计出来再计算。此法准确,但是用户设备不易搞准确,何况工作时负荷也是变化的,所以这个数据,也只是最终校验设计的数据之一。
2、依照经验数据。一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。假设你的变压器是1600KVA,那么,补偿柜总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较合适,然后依据用电设备的特性,确定最终取值。如果设备会产生谐波,比如有变频器,那取值向大的方向偏。同时,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以建议你就取800Kvar吧。
同时,谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。