监理单位见证检验。 检验方法:用驻波比测试仪测量检查。 11.3.7 塔顶放大器的安装位置、固定方式及防护方式应符合设计要求和相关技术标准 的规定,并牢固可靠。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:对照设计文件观察检查。 一般项目 11.3.8 天馈线避雷地线接地体与连接线(如扁钢)等焊接处应做防腐处理。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 11.3.9 天线安装的所有紧固件应有平垫圈和弹簧垫圈。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 11. 4 GSM-R 系统线路建筑 主控项目 11.4.1 漏泄同轴电缆(LCX)进场验收应符合下列要求: 1、数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2、合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 、LCX 无压扁、护套损伤、表面严重划伤等缺陷。 4、与连接器匹配。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 11. 4.2 LCX 下列单盘电气特性应符合设计要求和相关技术标准的规定: 1、交流特性 特性阻抗、电压驻波比、标称祸合损耗、传输衰减等。 2、直流特性 内、外导体直流电阻、绝缘介电强度、最小绝缘电阻等。 检验数量:施工单位全部检查。