§3.2 常用电气主接线方式和特点 §3.2.1 单母线接线 §3.2.2 单母线分段接线 §3.2.3 双母线接线 §3.2.4 桥式接线 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 小结 §3.2 常用电气主接线方式和特点 §3.2.1 单母线接线 1、定义:P50图3.3(a) 2、 优点:接线简单、清晰。使用的电气设备少,投资少。 3、 缺点:电源、母线或连接于母线上的任何一个隔离开关 发生故障,影响全部符合供电。 4、 特点:只有一条会流母线。 返回 §3.2 常用电气主接线方式和特点 §3.2.2 单母线分段接线 1、 定义:P50图3.3(b) 2、 优点:可提高供电的可靠性、灵活性。 3、 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必 须断开接着该分段上的全部电源和出线—造成该段单回 线供电用户停电。 返回 §3.2.3 双母线接线 1. 普通双母线接线 (1) 定义: P50图3.4 (2) 优点:供电可靠性强,调度、扩建、检修方便。 (3) 缺点:供配电的构架及占地面积、投资增加,易发生 误操作,不易实现自动化,母线发生故障,短时间内切除 的电源及线路多。 2. 双母线带旁路母接线 (1) 定义: P50图3.4 (2) 优点:设备检修仍能向负荷供电。 (3) 缺点:费用增加,易发生误操作,不易实现自动化,以微 型计算机自动化取代。 返回 §3.2.4 桥式接线 1、分类: 内桥式、外桥式接线 2、 定义: P52图3.5 3、 使用条件:线路上只有2台变压器和2路输电线时,使 用断路器较多。 4、 特点: (1)内桥式----35KV及以上,电源线路长,变压器不经 常操作。 (2)外桥式----35KV及以上,电源线路短,变压器经常 操作。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV