怎么接线求图,电热管是一根一根的

把6根电热管一端全部连接在一起,不需要出线。再把电热管的另一端1,2相连出一根线,3.4出一根线。5.6出一根线,把这3根线接到380的电压就可以了。这就是Y型接法。(1)根电热管的一端接在一起后接零线,两电热管的另一端分别接两相线例如U、V,这样两相线的电流和零线电流一样大,可以减小零线电流(比简单并联),也即省了 导线。(2)6根电热管220V连接380v怎么接线求图,电热管是一根一根的。(3)把6根电热管一端全部连接在一起,不需要出线。再把电热管的另一端1,2相连出一根线,3.4出一根线。5.6出一根线,把这3根线接到380的电压就可以了。这就是Y型接法。(4)电加热管接线图看看加热器穿额定电压。如果是220V的,星形接法。如果是380V的,三角形接法。星形接法就是三个加热器每个加热器取一头接在一起,余下的三个加热器的另外三个头,分别接三相电源的三条线上。(5)9根电热管220V的接380V用星接可以参考下图接法:每3根电热管并联在一起,共得到三组。 然后把三组的尾接到一起, 三组的头各自引出接380V电源的三相火线。实际上是相当于把3根埂热管并联在一起当作三相电机中的一个绕组,9个电热管接好后相当于一个星形接法的三相电机。星形接法:三相电机的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。星形接法的三相电,当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。加热管是发热体普通的电线外皮受热后绝缘容易硬化脱落,容易发生故障。电线与加热管连接处最好用接线端子,以保证接触良好不易发热。电线尽量远离发热管,接头附近的电线应穿一段耐热套管或者瓷管保护,防止发热后绝缘损坏。380V的加热管也可以接到220V的电源上使用,只是功率变小加热很慢。好多加热设备采用三相供电,三组加热管接成星形不用零线,每根管上的电压实际也是220V。如果接成三角接法则每根管上的电压是380V。(7)电热管接线图 5根220v接3805根不行,你再加一根一样的吧,,把6根管的一端连在一起,,,另外一端两根管接一根380火线,总共3根火线,如果有零线的话建议零线接水箱外壳和6根管连在一起的那根线。,,漏电空开是必须有的。(8)4根电热管220V电压按图联接可成功!相关概念
加热管
加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它具有结构简单,热效率高,机械强度好,对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热,同时也适应低溶点的金属加热溶化(铅、锌、锡、巴氏合金)。
电源
电源是将其它形式的能转换成电能的装置。 电源自“磁生电”原理,由 水力、风力、 海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。 常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。