一、高、低压系统区分有困难时,有以下两种情况: 1.高、低压系统无法分开的某些制冷机组,如离心式制冷机组; 2.高、低压系统虽然能分开,但由于高、低压系统之间的分隔阀门较少或存在微量内泄, 保压时高压系统的压力降超出规定值,而又查不出外泄现象。 根据上述情况,规定保压可统一在低压系统试验压力下进行。 二、气密性试验的结果是以试验前后的压力降作为评定的依据。压力降计算公式的意义是 扣除温度变化影响后的实际泄漏压力降,即将试验结束时的实际压力值,换算成试验开始 时的温度下的压力,与试验开始时的压力之差即为其压力降。压力降应不大于试验压力的 1%是参照有关技术资料和施工的经验提出的。 第2.6.5 系统抽真空的目的,一是为了进一步检查系统的严密性,二是为充灌制冷剂做准备,并消除系统中的水分。许多单位对系统抽真空后的剩余压力,氟里昂系统应小于 40mmHg,而氨系统应小于60mmHg,有的设备技术文件也有放宽至110mmHg 的。抽真空 保持的时间也不尽相同,但最短一般也超过24h 所以条文中不作具体规定,而按设备技术 文件的要求进行。 第2.6.6 条、第2.6.7 此两条为氨系统克氨检漏及充灌制冷剂的具体要求。是在原规范的基础上结合多年的施工经验修订的,以便指导正确地进行充氨检漏和充灌制冷剂,防止发 生质量和安全事故。 第2.6.8 在原规范的基础上将制冷系统负荷试运转应具备的条件和检查项目作了明确规定,为负荷试运转能顺利地进行做好准备。 第2.6.9 本条基本接负荷试运转的先后程序排列,对有关的技术要求和检查项目作了明确规定,其中第四款为制冷设备安装工程负荷试运转到什么程度的规定,即能够在最小外 加负荷下,使温度降至设计或设备技术文件规定温度为止。因为其他试验如满负荷降温, 制冷机的产冷量、降低速度等为制造和设计性能,不属本规范的范围。对有多台压缩机组 组成的制冷系统,试运转降温过程中,每台机组均应经过试运转。 第2.6.10 试运转结束后应处理的事项,为下次制冷设备运转或投人使用做好准备。