答:大电流接地系统的接地电阻,应符合i?<2000V/J,当J>4000A时,可取尺 <0. 5f)。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合i?<125VAT,当用于 1000V以上设备时,接地电阻只<250V/I,但任何情况下都不应大于ion。式中,只为考虑到季节变化的最大接地电阻,J为计算用的接地短路电流,A。独立避雷针的接地电阻一般不大于25Q;安装在架构上的避雷针,其集中接地电阻一般 不大于1QH。