三通阀一般安装在最常用,末端最小,白天消耗冷量最多的房间(如客厅)。如果安装在一个不常用的区域,冷冻水总是从该区域带走一部分冷量,导致常用区域冷量不足。在设计时一般会设定一个使用系数来选择较小的主机,此时不能所有的末端都带三通阀,这样将造成机组输出到每个末端的水流量(即冷量)都不够。末端全部关闭时,三通阀所能够通过的水量是否满足机组热交换的要求,不能满足,将造成进出水温差过大,导致机组低水温报警(注意:此时不是水流量报警)水管路系统长度离主机近的部分,风机盘管采用电通二通阀,远的机组则采用电动三通阀控制,此时可节省压差旁通阀,水系统的旁通设计一个空调末端。
在空调系统中,在风盘的回水管路上安装电动二通阀,电动三通阀混合安装,防止所有二通阀门关闭时,系统水断路。
选择经常使用的某个风盘不接阀,不接阀会有以下问题:房间温度控制不精准,舒适度不如二通阀或三通阀控制的房间;风盘外壳易结露,易发霉,结露严重时产生的凝结水还会损坏客户吊顶。