漏电保护器跳闸
漏电保护器不具有短路过流保护功,个别的空开具有漏电保护功能同时也有过流短路保护,下面小编为大家介绍漏电保护器接上零线火线跳闸什么原因?如何解决跳闸?
漏电保护器接上零线火线跳闸什么原因
漏电保护器一接上零线,火线就跳闸,首先我们可以确定漏电保护器本身没有问题,那么就还有两种原因会造成漏电保护器跳闸,一是家里电器有问题;二是家里线路有问题,可能存在短路,漏电。
先来说说如何检查家用电器的问题:
首先说明,如果你接上零线后,没有带任何负载,那么就不存在家用电器的问题,如果接有负载,那么就需要检查负载电器的问题;
我们可以把所有的电器都拔掉电源,看看漏电保护器是否还跳闸,如果不跳闸,就说明家用电器存在问题;如果还是跳闸,那么就不是家用电器的原因,我们就需要检查线路。
再来说说如何检查线路存在的问题:
排除了电器的问题以后,就只有可能是线路的问题,线路引起漏电保护器跳闸有两种原因,分别是短路和漏电;
线路短路我们可以使用万用表来进行检查,非常的简单,我们首先是断开电源,然后使用万用表的蜂鸣档来测量,蜂鸣档可以检测线路的通断,具体操作是把万用表调至蜂鸣档,然后用万用表的黑色表针和红色表针分别接触火线和零线,如果万用表发出蜂鸣声,那么线路是通路,也就是短路,如果没有反应,那么就不存在短路,检测完成后就可以做出相应的处理了;
线路漏电,检查时有两种常用方法,那就是可以选择万用表也可以选择摇表,个人建议使用摇表更为准确,具体操作是断开电源,将漏电保护器下口出线拆下来,然后用摇表摇测每一根火线、零线、地线线间绝缘,以及线对地的绝缘,找到哪根电线的绝缘不合格就可以了,然后就需要√不合格的电线进行处理。
热销漏电保护器:
暂无点评,快来抢头排吧!
发布评论: