日立FSG(FS3、FS5)系列空调故障代码
保护代码
为了适应温度变化等条件,通过保护控制来进行频率控制等操作,以防止异常情况。保护控制的起动条件如下文所示。
P01
保护控制:压比控制
起动条件:压力比≥9→频率降低,(Pd/(Ps+1.3))≤2.2→频率升高
Ps:压缩机吸气压力。
P02
保护控制:高压压力升高保护
起动条件:Pd≥2.35Mpa(23.5kgf/cm²G)→频率降低
Pd:压缩机排气压力。
P03
保护控制:电流保护
起动条件:变频器输出电流≥14A→频率降低
P05
保护控制:排气温度升高保护
起动条件:压缩机顶部温度高→频率升高(根据频率不同,最高温度不同)
P06
保护控制:低压压力降低保护
起动条件:低压降低→频率升高(根据周围环境不同,最低压力不同)
P07
保护控制:四通阀切换控制保护(用于450型及560型)
起动条件:切换时,P