家邻居安装三相电,在不在的时候把电线安装在家房子上,是不是电网公司的责任

可以要求整改

三相电线颜色都是什么样的

三相电线的颜色分别是:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法,A,B,C,L1,L2,L3,U,V,W,顺序都是一样。

三相四线电线常见的型号有哪些

常用电缆型号有:铜芯,ZRYJV或ZRYJV22铠装,ZRYJLV或ZRYJLV22铠装 。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

家盖厨房西面墙盖在一家打的潜水泵井面上,影响么怎样化解

不净,不管是去接别人的墙或其他肯定影响。已经形成哪来化解、还是别人接你的都视为不纯、或气外泄。易生杂气!厨房也是你的房子?只有拆除

三相电空调插座为什么有五个孔

指的是380伏商用中央空调,不是家用220伏空调,五孔是3火1零1地…有3个孔是相线,有1个孔是中线,还有1个孔是安全地线。

220伏电线与三相电潜水泵的三相电线如何接

一根接零线,一根接火线,剩下一根,串联电容后并联于火线。顺便说一下,三相电机改为单相使用,输出功率降降低40%左右。要注意潜水泵过载

三相电线怎么可以接出220伏的电压

一楼的胡说什么呢? 懂个一半就回答不要胡说! 保护接地线不允许当做零线来使用的 如果非要2根线接出220V至少我没想到什么方法 如果是3根线。则采用星型连接方式,可以得到220V电压,前提是每个用电器额定电流和额定电压都相等。 这种方法最好只用在接入照明用的灯泡上,而且还必须3个灯泡同时使用,不能使用单相电动机。因为电动机实际功率是不确定的

如何接三相插头的电线

红是火线,黄是地线,蓝是零线.

家用三相潜水泵和两相自吸泵优缺点

潜水泵(水泵)是靠水轮旋转产生离心力带上来的,前提是你必须满足泵体里有足够的水才能上水的。
自吸泵(泥浆泵)是靠两个‘碗型’橡胶块对扣着、虹吸式抽水,对扣着的胶块里边有正反两个逆止阀,电机旋转时是有个偏心轴带动虹吸阀舒张来实现泵谁的。
自吸泵、原来用在吸泥浆用的,它的特点是不易堵色。

三相220伏发电机十千瓦电流要多少平方电线

三相发电机应是三相四线制发电机,线电压是380V、相电压是220V。
计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=10000/380/1.732/0.9≈16.9A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:16.9×(1+20%)≈20.3A;可以用选用2.5mm²的铜芯塑料绝缘导线、它的安全载流量32A,即:BV-5×2.5。

三相四线插座如何接出220V的电

你这是三相四极插座,带地不带零,按规范是不能火对地的,特别是前级有漏保,那更不能接.最好找到零线来配对,这里找不到,往前面找,肯定有.大不了找到重复接地处接零线.
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三

220三相电到插座怎么接

使用单相220v插座.可取三相中任一相作为火线,再接上零线.即可.若使用三相(380v)电插座.得用四孔(三相四线)插座.并与负载(插头)的零线及相序,相对应.
220是两相电,要接三相电就从三相电任一相抽接一根线,另接一根零线
220是两项电,只接左右火线和零线.380是三项电,需要接中间的地线
准确的说220V是单相电源,
“左零右火中接地”

怎样把三相电线接成两相的

国电三相电是380V,也就是相与相电压是380V,通俗的讲,三根线的任意二根之间的电压都是380V,.要想得到220V电压,三根线中的任意一根对地电压都是220V,.不过一线一地电力部门是不允许的。

四根电线怎么接三相插头

你说的情况是三相四线制一般接三相就可以了,如果是空调必须接4根不然报故障,国产一般不会报,再就是你描述可能不清楚,一般绿分全绿和黄绿两种,黄绿无条件就是地线可以不接,假如你不会分最好还是用电笔测测可以分出那三根是火线,你说的颜色应该蓝黑褐是火线,绿的应该是地线。最终还是测量准确以防烧坏电器。

三相电电线底下住人合适吗

380v的电压,离4米没问题!
http://www.17house.com/sp/zhihu/54/1372861821067972.htm 220伏电线与三相电潜水泵的三相电线如何接