阀盖与阀壳相对定位设计为阀壳主汽门止口内孔和平面,要求内孔和平面相对于阀座孔的垂直度和同轴度为0.05mm。
在历次维修主汽阀的过程中,由于人工清理阀盖止口平面时用油石和砂纸手工清理氧化皮。在长期多次清理中,导致止口平面变成弧形。阀盖止口平面变形后再与阀壳配合后导致阀壳定位面变形失去定位作用。阀头在无定位情况下,随阀盖固定位置任意变换,导致阀碟与阀座接触线位置不固定,无重复性断线。
而在历次检修时,检修工人检测工作不细致,未对止口平面进行检查,在技术检测上误判故障,导致故障未排除,并且错误地更换了大量合格的零件(此阀门更换了全部除阀体及阀盖外的全部内部套)。这不仅造成较大经济损失,而且延长了电厂机组检修周期。
因此,设备检修过程中,应对设备结构中的零部件进行全面检查,避免因检修疏忽遗漏,造成不必要的损失。