个人资料
腾瑞换热机组
博客等级:
博客积分:0博客访问:10,772关注人气:2获赠金笔:0支赠出金笔:0支荣誉徽章:
相关博文
谁看过这篇博文
加载中…

板式换热器

板式换热器是目前市场上很重要的换热设备,应用范围广,但是在使用过程中也会出现问题,比如漏水问题。那么遇到这个问题该如何处理呢?
我们首先来了解下漏水的原因:
(1)第一个方面的主要原因在于板式换热器出现夹紧尺寸不到位的现象,这样很容易引起换热器发生渗流,因为各处尺寸不均匀或是夹紧松动的时候内部的液体很容易往外流。
(2)其中有部分密封垫出现脱离了密封槽的状况,很可能是密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。
(3)当然也不乏一些板式换热器在使用的过程中出现板片渗漏,变形,组装错位造成跑垫现象时有发生。在板片密封槽部位或是二道密封区经常出现板片开裂的状况,这些都是引起板式换热器渗漏的主要原因。
处理方法:将板式换热器拆开重新装,如果每次都是相同的两片之间漏水,如果更换胶垫后,还是这里漏水,有可能板片变形了。这样的话,应该考虑换一个新的板片。
在平时的使用中,还应注意做好维护保养工作,定期做相应的检修工作,发现问题及时处理,避免产生更大的损失。