顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因,解释起来含含糊糊。本人就越级跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学习。
第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。
一般DZ系列的空气开关分励脱扣时间是t