我家情况是这样的,就厨房插座没电,其他的都没问题今天在开一个冰箱的情况下,配电箱里面的总闸忽然就给断了然后我只能在把控制厨房插座的那开关打下来的情况下总闸才能合上去前不久也发生过一次这种情况,但是后来不知道我是怎么弄了下又好了有没人教教我怎么弄啊没分了好人一生平安,先谢谢了 我家厨房插座是4平方的线,现在我一个六口得插座上要插冰箱,和插微波炉,我想问下,这个插座上可以同时插冰箱和微波炉吗,要是冰箱和微波炉同时使用,不会超出负荷吧

“只能在把控制厨房插座的那开关打下来的情况下总闸才能合上去”,这个说明是厨房插座有短路,很可能是内部的接线脱落造成的,拉掉总闸后,拆下插座检查接线,如果的确有脱落,重新接一下即可。如果不是插座问题,就是线上面有护套损坏,火线和零线相碰短路,找到短路的地方重新接线。 如果您家用的 16A 的 插座 用的是 4平方的线就不行了 一般家用 照明的 1平方的 家用 插座的是2平方的 只有空调 烟机 热水器这种 大功率的才会用4平方的 所以 综上 是没问题的 希望我的能帮助您 记得给一个答案最佳哦

家里厨房插座插电热水壶或者冰箱就跳闸,插电饭煲就没事,换客厅插座插热水壶就不跳

很多都是长期使用接触不好,包括空开或漏保触点或接头,一般都会发热,要不看看开关有没脏了漏电,空开漏保性能不良可能性较大。

厨房插座按不上洞怎么堵好看贴什么呢

插座、底盒都是标准件,怎么可能面板盖不住底盒,除非切割瓷砖时切坏了。
找一块100*100mm、厚约1mm的装饰板,中间挖一82*82mm的孔,在拧螺铨处挖一缺 口,盖在底盒上再装插座面板就行。

电闸合不上,漏电保护器没弹出来,所有插座上的电器都拔了,还是合不上闸

把电闸合上去马上跳下来,所有电器都拔下来也不行,一合上电闸就跳下来,这1 你可以将电闸下面的其中的一条电线拔下来看看还跳不跳了,如果还是跳闸

控制厨房插座的空气开关合不上,求助!

从你说的情况看 你的蓝线应该是火线 ,(蓝线拆下,可以合上)你的接线口有一个内部短路了首先你检查一下进线口的火线与零线的颜色是不是蓝色的是火线。不能以颜色为准,有的施工方不负责任,乱用颜色接线,造成用户判断失误,你遇到的可能就是这种情况

总闸开关合上,卫生间分闸合不上,但卫生间灯可以亮

卫生间的开关不知道是单极的还是双极的。没有合闸卫生间的电正常,说明电路已经导通,而合闸跳闸说明线路漏电或者短路。建议将卫生间的分闸线断开,合总闸看海有电没有。有,则证明线路的其中某一点接错或者靠接到其他线路上了 没有了,说明开关坏掉了。

家里厨房插座一插整栋楼都跳闸了

本人电工帮楼主分析下,最可能你这电锅已经短路,查下外围线是否有裸露的铜丝,或把功率调小再尝试下,再跳是短路!再一个,你家空开好跳,是因为你家用电器工作多电流大,建议换个电流大的空开!楼主用胶水沾,很危险…不能起安全保护作用!就简单说这么多吧!说多不想打字,希望能够帮到您把。

为什么厨房插座开关一开,厨卫漏电插座开关就跳了

就是短路了。找电工检查吧。

厨房插座安装的时候正常带电,过段时间后未使用电器用万用表测试,显示火线零线短路,厨房空开合不上,怎么回事

走的是暗线吧,既然当时试验时插座可以用不跳闸,证明插座一系列都没有问题应该是正常的,你查查有没有装灯,灯上的开关,你将所有开关盒都打开,将所有的开关进线都拆掉,然后再用万用表插进插头看看有没有短路,没有就OK了,问题在灯线路上,然后就一个一个灯的查吧,应该能解决

厨房插座高度是多少厨房插座的高度注意什么

厨房中用电是比较多的的一个场所,因为厨房中的电器多,所以需要用到的插座就会比较多,所以插座的安装就显得特别的重要。插座安装高度也是很重要,只有合适的高度才会让插座得到更好利用。接下来,我们就一起来了解下厨房插座高度是多少?厨房插座的高度注意什么?
厨房插座高度是多少?
1、抽油烟机:一般来说是距地面2100毫米左右取油烟机的中间。
2、微波炉:一般来说是距地面2000毫米,插上一般就不拔下来了,要美观一些。
3、消毒柜:一般来说是距地面2000毫米,插上一般就不拔下来了,要美观一些。
4、电饭煲、小烤箱、榨果汁机、电水壶、电磁炉、电饼铛等电器的插座:一般选用5孔的,带地线,一般来说是距地面1200毫米左右。
5、烤箱:一般来说是距地面500毫米左右。
6、冰箱:一般来

漏电保护器跳闸,家里洗衣机一开就跳闸··我洗衣机是插在卫生间插座上的··把洗衣机挪到厨房插座插上就不跳闸`

可能是卫生间的空间的空气太潮湿了,而漏电保护器又太灵敏导致跳闸,建议你换一个容量稍微比原来大一点的漏电保护器,问题可解决。

家里厨房插座都没电了,在上海哪里可以找电工上门修

先找到开关箱,应该是厨房插座那一路跳闸了,推上试一试。如果推不上,那就要叫电工来查找了,问题不会很大。

刚装的电插座为什么一插电热壶就掉闸

1.电脑和电热壶放一起行吗?
------严重的不行!
2.电脑和电热壶(1500W)放一起(用同一个插座,插座用铜线)行吗?
------不行!当电脑正在工作时,插拔电热壶的电源线插头会产生火花,干扰电脑正常运行,同时在通断1500W大功率的电热壶时,电压电流会瞬间降低或升高,引起电脑机或烧坏电子元器件
3.再加点其他的比如电视行不?
------不行!因为电热壶滚开的水蒸气会影响电脑、电视的绝缘体,水蒸气会引起电路板上密集的线路漏电或短路