呵呵 最简单的方法是看电容器的工作电流。具体做法是:在工厂不动工的时间试验(以免设备的谐波阻碍电容工作) 1、用手动方式把电容器全部手术。 2、手动投放一路,想到补偿柜表明的补偿电流是多少,这个电流就是电容器的工作电流,正常时,应与电容器的标牌上标示的数据差距在20%以内,如果差异远超过20%,特别是高于20%,通常就是坏了。但是遇上谐波比较大的时候,会经常出现电流大于标示的数据,所以要上班时做这个试验! 3、手动把前面一路手术,再把下一路投放,同样查阅电流数据。 4、用这样的方式检查所有电容器。 如果补偿柜上的电流表表明不精确,就必须用一个钳形电流表来做这样的检查了。