一LSQWRF100/A 故障代码 1 机组可恢复性保护 当机组出现可恢复性保护时机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后线控操作器上闪烁显示故障代码。 表 6.1 故障原因 故障代码 Pr01 Pr02 Pr03 Pr07 Pr08 进入条件 恢复条件 模块 T 外管①传感器损坏 模块 T 外管②传感器损坏 模块 T 外管③传感器损坏 制冷防冻结保护 制热超温保护 传感器短路或断路 传感器短路或断路 传感器短路或断路 模块 T 出水≤【EP01】 模块 T 出水≥【EP04】 维修或更换 维修或更换 维修或更换 T 出水≥【EP01】+3℃ T 出水<【EP04】-10℃ 2 系统可恢复性保护 当空调系统出现可恢复性时整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后系统将恢复正常运行。 表 6.2 故障原因 外环境温度损坏 冬季防冻保护 故障代码 Po01 Po06 进入条件 恢复条件 传感器短路或断路 T 总回水/ T 总出水≤【EP07】+3℃ 维修或更换 T 总回水/ T 总出水≥【EP07】+6℃ 3 机组严重保护 机组出现严重故障保护后在线控操作器上出现故障代码停相应机组其它正常机组继续运行。故障机组停机后不能恢复运行除非人工操作复位故障状态。 表 6.3 故障原因 1#压缩机过载 2#压缩机过载 3#压缩机过载 1#压缩机压力过高 2#压缩机压力过高 3#压缩机压力过高 水流开关断开 模块出水温度传感器坏 1#压缩机压力过低 2#压缩机压力过低 故障代码 Er01 进入条件 恢复条件 1#过载开关断开【EC06】 2#过载开关断开【EC06】 3#过载开关断开【EC06】 1#高压开关断开【EC06】 2#高压开关断开【EC06】 3#高压开关断开【EC06】 水流开关断开【EC07】秒 模块出水传感器短路或断路 1#低压开关断开【EC06】 2#低压开关断开【EC06】 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 按复位键复位 维修更换传感器 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 Er02 Er03 Er04 Er05 Er06 Er07 Er08 Er11 Er12 海尔空调电子有限公司—技术规格书 Er13 3#低压开关断开【EC06】 Er18 相序开关断开【EC06】 Er17 外风机断开【EC06】 1 3#压缩机压力过低 模块相序开关断开 外风机保护 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 开关正常后按复位键 4 系统严重故障保护 出现系统严重故障保护后所有机组停机等待检查。 表 6.4 故障原因 通讯故障 故障代码 Eo00 Eo01 进入条件 恢复条件 通讯不正常 传感器短路或断路 传感器短路或断路 主模块相序开关断开 主模块水流开关断开 通讯电路正常 维修更换传感器 维修更换传感器 按复位键复位 按复位键复位 系统总回水温度传感器损坏 系统总出水温度传感器损坏 主模块相序开关断开 主模块水流开关断开 5 通讯故障 Eo02 Eo03 Eo04 出现系统严重故障保护后所有机组停机等待检查。 表 6.5 故障原因 通讯故障 二变频户式水机故障 故障代码说明 E1 判断条件定速电流26.5A 或定速制冷时 T 盘温64℃ 故障处理停定速压机为严重故障 故障恢复T 盘温51℃,持续 30 秒恢复 E2 判断条件变频电流20A 或变频制冷时 T 盘温64℃ 故障处理停变频压机过电流保护为严重故障 故障恢复T 盘温51℃,持续 30 秒恢复 E3 判断条件室外机连续 60 秒测量室外变频盘管温度传感器开路或短路 故障代码 Eo00 进入条件 通讯不正常 保护措施 线控器报警 恢复条件 通讯电路正常 定频压机过载保护电控指示灯闪烁 1 变频压机过载保护电控指示灯闪烁 2 变频系统盘管温度传感器故障电控指示灯闪烁 3 故障处理停变频压缩机 故障恢复该故障为不可恢复故障更换温传恢复 E4 判断条件室外机连续 5 秒测量室外定频系统排气温传开路或短路或 T 排气110℃持续 1 分钟 故障处理停定频压缩机 故障恢复该故障为不可恢复故障更换温传且 T 排气<90℃恢复 E5 辅机流量开关故障室外主板指示灯闪烁 8辅机闪烁 2 判断条件水泵开启后连续 30 秒流量开关为开路状态 定频系统排气温度过高或温传故障室外主板指示灯闪烁 10 海尔空调电子有限公司—技术规格书 2 故障处理停水泵、定速压机、变频压机 故障恢复该故障为不可恢复故障必须断电排除故障后重启 E6 室外环境温度传感器故障电控指示灯闪烁 12 判断条件室外机连续 60 秒测量环境温传开路或短路。 故障处理制冷时按 43℃运行制热时按 20℃运行 故障恢复该故障为不可恢复故障更换传感器恢复 E7 判断条件室外机连续 5 秒测量室外变频温传开路或短路. 变频系统排气温度传感器故障电控指示灯闪烁 4 故障处理停变频压机 故障恢复该故障为不可恢复故障更换温传恢复 E8 判断条件室外机接收到模块自动发出的模块故障信号 IPM 模块保护电控指示灯闪烁 5 故障处理停变频压机为严重故障 故障恢复3 分钟后自动恢复。 E9 判断条件变频系统160VVAC260V定频系统180VVAC260V 故障处理停变频或定速压缩机 室外机过压、欠压电控指示灯闪烁 6 故障恢复变频系统在 170250V、定频系统在 190250V,持续 30 秒后恢复 EA 判断条件T 排气110℃。 故障处理停变频压机 故障恢复T 排气90℃恢复。 Eb 判断条件出水温度传感器开路、短路、T 出水0℃或 T 出水85℃ 故障处理停水泵、定速压机、变频压机 变频系统排气温度过高故障电控指示灯闪烁 7 出水温度传感器故障电控指示灯闪烁 11辅机闪烁 7 故障恢复该故障为不可恢复故障更换温传恢复 Ec 判断条件室外机连续 60 秒测量室外盘管温传开路或短路 定频盘管温度传感器故障室外指示灯闪烁 9 故障处理停变频压机 故障恢复该故障为不可恢复故障更换传感器恢复 Ed 判断条件连续 20 秒接收不到辅机通讯 辅机通讯故障电控指示灯闪烁 13 故障处理停定速压机、停变频压机 故障恢复该故障为不可恢复故障排除通讯故障后恢复 EE 判断条件连续 30 秒室外机接收不到线控器通讯 故障处理系统无法正常运行 故障恢复排除通讯故障后恢复 EF 判断条件连续 60 秒线控器接收不到室外通讯 故障处理系统无法正常运行 故障恢复排除通讯故障后恢复 F0 定频系统低压保护电控指示灯闪烁 16 判断条件开机启动连续 30 秒内或压缩机启动后 7 分钟时低压开关处于断开保护状态 故障处理停定频压缩机为严重故障 故障恢复该故障为不可恢复故障系统检修排除漏点补充制冷剂后恢复 线控器通讯故障电控指示灯闪烁 14 室外机通讯故障 海尔空调电子有限公司—技术规格书 3 F1 定频系统高压保护电控指示灯闪烁 17 判断条件定频高压保护后泄荷阀得电 10 秒内高压开关不能恢复 故障处理停定频压缩机为严重故障 故障恢复见严重故障处理方法 F2 变频系统低压保护电控指示灯闪烁 18 判断条件开机启动连续 30 秒内或压缩机启动后 7 分钟时低压开关处于断开保护状态 故障处理变频压缩机不能启动运行为严重故障 故障恢复该故障为不可恢复故障系统检修排除漏点补充制冷剂后恢复 F3 变频系统高压保护电控指示灯闪烁 19 判断条件变频高压保护后以 2Hz/S 降频30 秒内高压开关不能恢复 故障处理停变频压缩机为严重故障 故障恢复见严重故障处理方法。 注严重故障处理方法 对于 E1、E2、E8、F0、F1、F2、F3 这 7 种严重故障如在 30 分钟内出现 3 次则判断为不可恢复故障必须断电才能重新启动或进行维修。 故障代码总汇 故障类型 代码显示 室外指示灯闪烁次数 定频压机过载保护 显示 E1 1 变频压机过载保护 显示 E2 2 室外变频盘管温度传感器故障 显示 E3 3 定频排气温度过高或温传故障 显示 E4 10 流量开关故障 显示 E5 8 室外环境温度传感器故障 显示 E6 12 变频排气温传故障 显示 E7 4 IMP 模块 显示 E8 5 室外机过压欠压 显示 E9 6 变频排气温度过高 显示 EA 7 出水温度传感器故障 显示 Eb 11 定频盘管传感器故障 显示 EC 9 辅机通讯故障 显示 Ed 13 线控器通讯故障 显示 EE 14 线控器与外板通讯故障 显示 EF 定频系统低压保护 显示 F0 16 定频系统高压保护 显示 F1 17 变频系统低压保护 显示 F2 18 变频系统高压保护 显示 F3 19 海尔空调电子有限公司—技术规格书 4 故障类型 温度传感器故障 排查路径 检查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 感温元件是否良好阻值变化正常。 检查氟系统运行情况 检查水路水温是否在正常范围 检查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 压力开关器件是否良好 外接压力表检查氟系统高低压力情况 冷媒过多或不足 检查供电电源电压是否正常 检查压机连线是否有松动 检查冷凝器热交换情况 机器运行环境温度通风是否良好 检查线控器与水泵箱接线端子排连线 检查室内外通讯连线 二LSQWRF65 模块故障 故障保护查看 长按 S 键进入故障查看如有保护故障出现LCD 显示警钟、模块代码和各模块的故障保护代号flow (水流)、11#压缩机高压 、21#压缩机低压 、31#压缩机过载 、41#冷凝风机过载 、52#压缩机高压 、62#压缩机低压 、72#压缩机过载 、82#冷凝风机过载 温度传感器故障时 LCD 显示模块代号、警钟和温度符号故障传感器的温度显示为空可参照 8.4 查看各路温度的状态。 常见故障及维修方法 解决措施 紧固接插端子 更换线体 更换传感器 排除系统故障 解决水路供水问题 紧固接插端子 更换线体 更换压力开关 排除氟系统问题 压力开关故障 压机过载故障 解决电源故障 紧固接插端 排除系统问题 保证良好运行环境 更换线控器 更换电脑板 通讯故障 故障 原因分析 排除方法 手操器不能开启 1主电源相序错误 2 主电源电压不符合要求。 3 手操器信号线连接不好。 1更改主电源相序。 2调节主电源电压。 3重新连好信号线 开机很长时间机组不启动 1温度设置过高 2出水温度传感器线接触不好或坏。 3 手操器设置为风盘连动实际未采用连动控制。 4控制线接触不好。 (5)试运转时间到 1调低温度。 2 压紧传感器连线或更换传感器。 3 取消手操器上的风盘连动设置。 4压紧控制线。 (5)取消试运转时间:同时按 M+S,在密码处输入 1234,按 S 确认 海尔空调电子有限公司—技术规格书 5 吸气压力过高 1热负荷过大 2膨胀阀开度过大 1降低负荷量 2更换膨胀阀 吸气压力过低 1制冷剂不足 2膨胀阀开度小 3管路或干燥过滤器阻塞 4蒸发器水温过低 5蒸发器结垢 1检查漏点加注制冷剂 2更换膨胀阀 3清洗管路调换干燥过滤器 4调整水量或检查负荷 5清洗水垢 1检查负荷过大原因追加容量 2重新调整温度设定 压缩机运转时间过长 或不停机 1负荷量过大 2温度调节过低 3制冷剂过少 3添加制冷剂 排气压力过高 1管路或干燥过滤器阻塞 2制冷剂过多或有不凝性气体 3冷凝器脏散热不好。 1清洗管路调换干燥过滤器 2排放多余制冷剂或存在的不凝性气体 3清洗冷凝器。 排气压力过低 1制冷剂不足 2压缩机故障 1加注制冷剂 2更换压缩机 近期各工贸故障现象及原因分析 1、 回气压力低、回气管有结霜现象 可能出现的原因 1系统漏氟检查是否有漏氟点如无则检查套管式换热器是否内漏注在隔年新开机时出现此情况更应注意  解决措施补漏或更换套管式换热器及整套系统件 2系统内脏热力膨胀阀堵塞现象为热力膨胀阀后结霜 。 解决措施更换热力膨胀阀及干燥过滤器 3系统内有水分可通过视液镜观察 热力膨胀阀冰堵现象为热力膨胀阀后结霜 4低压控制回路接线松动 解决措施控制线路压紧后故障消失,机组恢复正常运转 解决措施更换干燥过滤器 海尔空调电子有限公司—技术规格书 6 2、 机组不启动或主机控制系统突然断电 原因主电路进电有两项接触不良导致4 根共用一端子  解决措施重新压紧连线开机运行 3、 压缩机运行时产生较大振动噪声、发热量大无法正常运行 原因压缩机回液过多造成液击或系统内脏造成压缩机损坏。 (具体判别方法可参考后附压缩机常见故障分析) 解决措施更换压缩机 4、 A 系统 B 模块不运行 原因失去控制/控制回路 解决措施重新上电或电脑板刷新 5、 系统显示压缩机/风机过载 原因 控制线松动 解决措施拧紧控制线。 1、故障时的点检方法和处置办法 现 象 点 检 顺 序 处 置 内 容 海尔空调电子有限公司—技术规格书 7 漏电开关或开关跳闸 现 象 点 检 顺 序 处...