关键词:防雷引下线 专设引下线 金属体引下线 平均间距
一、引言
笔者接触的电气工程设计中,建筑物防雷引下线的设置是个疑难问题。由于对规范的理解不同,导致不同设计人员的做法存在较大差异。有的设计人员干脆绕过规范,直接将《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》(以下简称《解析》)作为设计依据。细究《解析》相关内容,某些细节仍然值得商榷。本文拟就《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(以下简称《雷规》)、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008(以下简称《民规》)和《解析》中关于建筑物防雷引下线设置的规定和解释进行分析和比较。一孔之见,仅供参考;不妥之处,敬请批评指正。
本文对相关规范条文的引用中,只摘录与建筑物防雷引下线设置有关的内容。比如在引用《民规》关于防雷装置的规定中,防雷引下线设置后面关于冲击接地电阻值的要求,即略过不提。
二、防雷引下线分类
《雷规》第2.0.9 条:“引下线是用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体”。引下线分为两种,一种是专设引下线,一种是利用建筑物金属体的引下线(以下简称金属体引下线)。《雷规》条文说明第4.3.3条对于专设引下线的定义:“‘专设’指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体”。《民规》未对专设引下线的概念进线定义。
三、规范关于防雷引下线设置的规定
1、第一类防雷建筑物
《雷规》第4.2.1条第2款:“防直击雷应装设独立接闪杆或架空接闪线或网”。第4.2.1条第4 款:“独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的每根支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用金属杆塔或钢筋网作为引下线”。
《民规》第11.2.2 条:“根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,民用建筑物应划分为第二类和第三类防雷建筑物”。
2、第二类防雷建筑物
《雷规》第4.3.3条:“专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于18m”。
第4.3.5条:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引