对于第三类压力容器、移动式压力容 器以及有特殊要求的压力容器,必须查明材质。 对于已进行过此项检查,并且已作出明确处理 的,不再重复检查o 2.检查主要受压元件材质是否劣化,可以根据具体 情况,采用硬度测定、化学分析、金相检验或者光 谱分析等,予以确定 对无法进行内部检查的压力容器,应当采用可靠检测技术(例如内窥 镜、声发射、超声检测等)从外部检测 内表面缺陷 紧固件检查对主螺栓应当逐个清洗,检查其 损伤和裂纹情况,必要时进行无损检 测。重点检查螺纹及过渡部位有无环 向裂纹。 强度校核