(一)安装要求1.灯具及配件应齐全,应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。2.安装灯具的墙面吊顶上的固定件的承载力应与灯具的重量相匹配。3.吊灯应装有挂线盒,每只挂线盒只可装一套吊灯。吊灯表面必须绝缘良好,不得有接头,导线截面不得小于0.4平方毫米。在挂线盒内的接线应采取防止线头受力使灯具跌落的措施。重量超过1千克的灯具应设置吊链,当吊灯灯具重量超过3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓方式固定。吊链灯的灯线不应受到拉力,灯线应与吊链编叉在一起。4.以白炽灯作光源的吸顶灯具不得直接安装在可燃构件上;灯泡不得紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。白炽灯的功率不得超过灯具所允许使用的最大功率。5.荧光灯作光源时,镇流器应装在相线上,在灯具上应有防止灯脚脱落外壳,且在灯盒内应留有余量,巨型灯具的边框与顶棚的装饰直线平行,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。6.螺口灯头相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上,灯头的绝缘外壳应完整、无破损和漏电现象。7.固定花灯的吊钩,其直径不应小于灯具挂钩,且灯的直径最小不得小于6毫米。2(二)几种灯具的安装方法1.吊灯:吊灯安装在混凝土顶面上时,可采用预埋件、穿透螺栓及胀管螺栓紧固。安装时可视灯具的主题和重量来决定所采用胀管螺栓的规格,但最小不宜小于M6(毫米),多头吊灯不宜小于M8(毫米),螺栓数量至少要少2枚。轻型自攻胀管螺丝不能采用。2.吸顶灯:吸顶灯有圆形、方形或矩形底座(底盘),底座大小不等。灯具底座可以用胀管螺栓紧固,也可以用木螺丝在预埋木砖上紧固。如果灯座底座直径超过100毫米,必须用2枚螺钉。灯具底座安装如果采用预埋螺栓、穿透螺栓,其螺栓直径不得小于6毫米。灯具在底台上固定可采用木螺丝,木螺丝的数量不应少于灯具给定的安装孔数。 3.壁灯:壁灯根据底座的构造可采用底台或不用底台。用底台时应先固定底台,然后再将壁灯固定在底台上。底台一般用木板自制,木板厚度应大于15毫米,表面涂刷装饰油漆。壁灯安装时,可以用灯位盒的安装螺孔旋入螺钉来固定,也可以在墙面上打孔、预埋木砖或用塑料胀管螺钉来固定。壁灯底座螺丝一般不少于2枚。壁灯的安装高度,一般灯具中心距地面2~2.2米 ,床头安装的壁灯以1.2 ~1.4米为宜。4.筒灯:筒灯是嵌入式灯具,适用于吊顶上。灯具基本形式为圆筒形,灯口为镀铅、镀钛或镀镍的金属宽边圆环,在灯具安装上以后,紧贴顶面,有很好的装饰性。灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置。开口处在灯口方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。安装步骤:5.根据筒灯尺寸、安装位置在吊顶上划线钻孔。6.将吊顶内预留电源线与筒灯连接通。7.调整筒灯固定弹簧片的蝶形螺母,使弹簧片的高度与吊顶厚度相同。8.把筒灯推入吊顶开孔处 , 并装上合适的灯泡