温度() 当为悬垂转角塔时,断线张力取最大设计张力百分数:转角度数() 风速(m/s) (1)横向张力导线、地线分别为70、80。 冰厚(mm) (2)纵向张力导线、地线分别为50、50。 输入?(Y/N) 导线平均高(m) 荷载计算:导线按每相;地线按每根。地线平均高(m) 极限档距(m)10mm冰区 绝缘子串重量(N) 自荷载P1 冰荷载P2 验算覆冰不平衡张力(取最大设计张力的百分数%) 冰荷载P2(验冰) 断线张力(取最大设计张力的百分数%)(横向) 风荷载P4 断线张力(取最大设计张力的百分数%)(纵向) 风荷载P4 风荷载P4 覆冰风荷载P5 覆冰风荷载P5代表档距(m) 间隔棒安装间距(m)间隔棒重量(N) 5m/s风,平均气温导地线风载调整系数βc 覆冰验算(有风)温度() 风速(m/s) 冰厚(mm) 90 60 45 最大Lv最小Lv 最大Lv 最大Lv 最小Lv最大Lv 覆冰验算荷载计算结果气象条件 -5 10 15 导、地线 不均匀脱冰,无风 覆冰验算 项目 导线 地线 导线 地线 线条自重 2238 769 2238 769 线条覆冰602.37 335.115 803.16 446.82 绝缘子金具串自重 500 100 500 100 274.468.6 274.4 68.6 附加荷重(可变)锚线下压力(可变) 永久2738 869 2738 869 合计 可变 876.77 403.715 1077.56 515.42 线条 横向水平绝缘子金具串 21 温度()风速(m/s) 冰厚(mm) 最大Lv 最小Lv 最大Lv 最大Lv 最小Lv最大Lv 安全系数2.5 3.4 24.5 31 25 25 50 50 安全系数 2.5 2.5 20 25 25 25 50 50 1011 20 21 10 20 30 40 10 30 31 40 41 11 21 31 41 20 30 40 导地线平均高(M) 导地线平均高(M)