产品概述
S11型立体卷铁芯配电变压器容量范围30-2500KVA。铁芯为三相三柱式内外框卷制结构。机械化程度高,叠片系数大。高、低压线圈在铁芯柱上连续绕制,同心度好,线圈紧实。主要技术经济指标达到同类产品国际先进水平。
S11系列卷铁芯配电变压器损耗低,负载损耗与新S11叠铁芯式配电变压器相同。与GB/T6415-20081相比,其空载损耗平均降低了20%。主要材料消耗少,重量轻。空载电流小,磁通完全沿着冷轧硅钢片晶格排列方向。噪声低,与JB/T10088- 2004标准值相比,约降低3-5dB。抗短路能力强,可靠性高。夹件主要起拉紧绕组的作用,铁轭绝缘与梯形垫块合为一体,使器身均匀受压。
铁芯:采用30Q120冷轧硅钢片。三相柱内外框卷制结构,芯柱为多级阶梯圆柱形截面。铁芯卷制后经真空退火成型。上、下夹件的拉螺杆拉紧器身。铁芯表面涂刷环氧树脂,保证铁芯不变形,不生锈。
绕组及器身:低压绕组为1- 6根导线并绕的四层(或双层)圆筒式,采用纸包扁铜线。高压绕组为多层圆筒式,冲击分布好,采用高强度缩醛漆包圆铜线。线圈直接在卡在铁芯柱上的由齿轮盘和软纸筒组成的转动模上绕制。铁轭绝缘与梯形垫块合为一体,使器身均匀受压。采用新型吊板定位结构,纵向和横向定位,确保器身稳固不位移。
油箱:以波纹油箱为主。亦可设计为长方形片式散热器油箱。
S11型立体卷铁芯油浸式变压器技术参数