1、静子绕组单相接地有何危害?
由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。
2、什么是互感现象?
由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。
3、变压器运行中检查
①油色油位,本体清洁,无渗漏油
②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常
③声音、风扇,上层油温正常
④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色
⑤气道及保护膜完好
⑥各侧引接线无发热变色
⑦外壳接地良好
4、电阻,影响电阻的因素
电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。
5、电能
电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt
W:电能(kw.h)
p:电功率(w)
t:时间(h)
6、什么叫有功,什么叫无功?
在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。
8、提高电网的功率因数有什么意义?
在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。
9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由