配电箱相信大家都非常的熟悉,我们离不开电,电是我们日常家居生活中最重要的设备产品,我们几乎每天都要用电,如今对电已经形成了依赖,就像中了毒一样,戒也戒不掉,下面小编就简单讲下配电箱系统图识读。 一、配电箱系统图的识读 看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。树上鸟教育电气设计师在线教学课程! 一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的, 即:总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷 (2#配电箱)---2#区域的各个负荷 (3#配电箱)---3#区域的各个负荷 具体的可以拿一个具体线路出来分析。 1、完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一电路器件。 2、规范地使用器件符号。 3、合理地安排器件符号的位置,应尽可能使器件均匀地分布在电路中,画成的电路图应清楚美观。 4、平直地描绘连接导线,通常用横平、竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,使电路图画得简洁、工整。 二、配电箱系统图中pe、kx、pjs、ljs的含义 Pe有功功率 Kx需要系数 Pjs计算功率 Ijs计算电流 还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下: Pj=Kx*Pe. Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。 Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs? Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。 Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。 Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc 是负荷系数。 三、线电压和相电压关系 对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压 的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍