电线线径标准 线径(平方)直径 mm 1.0----1.13 1.5----1.37 2.5----1.76 4.0----2.24 6.0----2.73 10---7 股*1.33 16---7 股*1.70 25---7*2.12 35----7*2.50 50---19*1.83 70---19*2.14 95---19*2.50 120--37*2.00 150--37*2.24 185--37*2.50 240--61*2.24 300--61*2.50 400--61*2.85 500--91*2.85
. 电线线径标准 线径(平方)直径 mm 1.0----1.13 1.5----1.37 2.5----1.76 4.0----2.24 6.0----2.73 10---7 股*1.33 16---7 股*1.70 25---7*2.12 35----7*2.50 50---19*1.83 70---19*2.14 95---19*2.50 120--37*2.00 150--37*2.24 185--37*2.50 240--61*2.24 300--61*2.50 400--61*2.85 500--91*2.85 ;.
导线线径与电流规格 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防 止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 铜线温度 线径 (大约值) 2.5mm2 4mm 6mm2 8mm2 14mm2 22mm2 30mm2 38mm2 50mm2 60mm2 70mm2 80mm2 100mm2 2 60oC 75oC 电流(A) 85oC 60oC 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145 165 195 20 25 35 50 65 85 100 115 130 150 175 200 230 25 30 40 55 70 95 110 125 145 165 190 215 250 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 AWG 標準線徑規格對照表 AWG Number 4/0 = 0000 3/0 = 000 2/0 = 00 1/0 = 0 1 2 3 4 5 6 7 O [Inch] 0.460 0.410 0.365 0.325 0.289 0.258 0.229 0.204 0.182 0.162 0.144 O [mm] 11.7 10.4 9.26 8.25 7.35 6.54 5.83 5.19 4.62 4.11 3.66 O [mm2] 107 85.0 67.4 53.5 42.4 33.6 26.7 21.1 16.8 13.3 10.5 Resistance [Ohm/m] 0.000161 0.000203 0.000256 0.000323 0.000407 0.000513 0.000647 0.000815 0.00103 0.00130 0.00163 8 9 AWG Number 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AWG Number 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 AWG Number 30 31 32 33 34 35 36 37 38 0.128 0.114 O [Inch] 0.102 0.0907 0.0808 0.0720 0.0641 0.0571 0.0508 0.045
19797人浏览
电线规格与直径对照表 1.5——1.382 2.5——1.784 4——2.257 6——2.765 表3.2.12 BV 型绝缘电线的绝缘层厚度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 电线芯线标称截面积(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 绝缘层厚度规定值(mm) 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量 公称口径 普通管 加厚管 外径(mm) 理论重量 理论重量 (mm) (in) 壁厚(mm) 壁厚(mm) (kg/m) (kg/m) 6 1/8 10.00 2.00 0.39 2.50 0.46 8 1/4 13.50 2.25 0.62 2.75 0.73 10 3/8 17.00 2.25 0.82 2.75 0.97 15 1/2 21.25 2.75 1.26 3.25 1.45 20 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.01 25 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.91 32 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.78 40 11/2 48.00 3.50 3.84 4.25 4.58 50 2 60.00 3.50 4.88 4.50 6.16 65 21/2 75.50 3.75 6.64 4.50 7.88 80 3 88.50 4.00 8.34 4.75 9.81 100 4 114.00 4.00 10.85 5.00 13.44 125 5 140.00 4.00 13.42 5.50 18.24 150 6 165.00 4.50 17.81 5.50 21.63
902人浏览
电线规格与直径对照表 1.5——1.382 2.5——1.784 4——2.257 6——2.765 表3.2.12 BV 型绝缘电线的绝缘层厚度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 电线芯线标称截面积(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 绝缘层厚度规定值(mm) 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量 公称口径 (mm) (in) 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 4 1 2 2 2 /2 3 4 5 6 1 1/ 1/ 普通管 外径(mm) 壁厚(mm) 2.00 2.25 2.25 2.75 2.75 3.25 3.25 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.00 4.50 理论重量 (kg/m) 0.39 0.62 0.82 1.26 1.63 2.42 3.13 3.84 4.88 6.64 8.34 10.85 13.42 17.81 加厚管 壁厚(mm) 2.50 2.75 2.75 3.25 3.50 4.00 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 5.00 5.50 5.50 理论重量 (kg/m) 0.46 0.73 0.97 1.45 2.01 2.91 3.78 4.58 6.16 7.88 9.81 13.44 18.24 21.63 10.00 13.50 17.00 21.25 26.75 33.50 42.25 48.00 60.00 75.50 88.50 114.00 140.00 165.00
97249人浏览
UL.VDE.CCC 电线规格表-绿色环保 仅供参考 系列 UL STYLE &CSA TYPE 导体 Conductor 规格 线数/线径 AWG NO./mm 26 7/0.160 24 11/0.160 22 17/0.160 20 21/0.160 18 34/0.160 22 20 18 16 24 26 28 28 22 24 18 16 14 17/0.160 21/0.178 34/0.178 26/0.254 11/0.160 7/0.160 7/0.127 7/0.127 7/0.203*2 C 7/0.203 34/0.178 26/0.254 41/0.254 0.2*16/1.9 5 0.2*24/2.0 5 0.2*24/2.0 5 0.2*24/2.0 5 面积 Area MM 2 UL 1007 0.14076 0.22120 0.34185 0.52264 0.84618 0.34185 0.52264 0.84618 1.3176 0.22120 0.14076 0.08869 1.5 间距 绝缘 Insulation 厚度 MM 外径 MM Thickness Diameter 1.30±0.10 1.40±0.10 1.60±0.10 0.41 1.80±0.10 2.10±0.10 2.40±0.10 2.55±0.10 2.80±0.10 3.10±0.10 1.10±0.10 1.00±0.10 0.90±0.10 1.05 1.62 1.46 2.73 3.06 3.46 3.2-5.2 导体电阻 Conductor Resistance At20℃ ohm/kft 45.20 29.30 16.70 10.50 6.64 16.70 10.50 6.64 4.18 29.3 45.2 72.0 223.75 17.54 26.21 24.82 15.60 9.80 39.0 26.0 说明 Product description 额定温度:80℃额定电压: 300V 可通过 UL VW 及CSAFT1,垂直型耐热测试.. 使用标准厚度,易剥,截断 容易,具抗酸性,耐油性, 防湿,防霉等特性. 额定温度:105℃ 额定电压: 600VAC,700V DC 可通过 UL VW 及CSAFT1,垂直型火焰测试
1569人浏览
导线线径和电流的关系 导线线径和电流的关系 一.导线型号规格 B 系列归类属于布电线,所以开头用 B,电压:300/500V V 就是 PVC 聚氯乙烯,也就是(塑料) L 就是铝芯的代码 R 就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2 为例: BV 是1根直径 1.78mm 和7根0.68 两种 BLV 是1根直径 1.78mm BVR 是19 根直径 0.41mm RV 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比 BVR 更软,还是 2.5 是49 根0.25mm 铜丝 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV 多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是 2 根BV 线,在+一层白色的护套 二.不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格 不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意,输入 与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线 在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格, 方能正常使用) 线径 60oC (大约 值) 2.5mm2 4mm2 6mm2 20 25 30 铜线温度 75oC 85oC 60oC 电流(A) 20 25 35 25 30 40 25 30 40 8mm2 14mm2 22mm2 30mm2 38mm2 50mm2 60mm2 70mm2 80mm2 100mm2 40 55 70 85 95 110 125 145 165 195 50 65 85 100 115 130 150 175 200 230 55 70 95 110 125 145 165 190 215 250 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明:
25539人浏览
导线线径与电流规格表 一个平方 mm 可以承受 6-8A 的电流。 我们在计算线路线径时,一般是按照功率除以 0.9,再乘以 2 来选择线径,取大不取小.如40 匹的 空调,40/0.9*2=89.取90 平方毫米的线径. 空调的启动电流: 室外机启动时刻,电流是工作电流的 5-7 倍,如果配电线路质量不好或者离配电室较远,会 引起电压下降。 你家电表和线没问题, 但是上面的现象是你家到配电室线路有问题, 应该加粗这一段线路的 面积。如果这样有困难,那么在压缩机电机上并联一只电容也能稍微改善一些,电容的大小 你要找电气工程师计算一下。 间歇运行省电!