检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.7 对 NTP 网管接收到的同步请求进行统计分析,分析内容应能包括发送同步请求 的 IP 地址、请求时间、请求次数等,进行事件统计功能检验。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.8 NTP 网管的配置功能应符合下列要求: 1 能设置时钟参考源。 2 能设置 NTP 接口的 IP 地址。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 16.5.9 NTP 网管的时间源丢失、客户端长时间未同步、客户端时间偏差超门限等故障 告警功能应符合下列要求: 1 能分等级实时输出故障告警。 2 能按时间、类型、等级对告警进行排列,能查询历史告警信息 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验 16.5.10NTP 网管的安全设置功能应符合下列要求: 1 能根据用户等级设置管理权限。 2 用户使用鉴权登录方式。 3 能通过日志方式记录用户的操作 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 17 综合网络管理系统 17.1 一般规定 17.1.1 综合网络管理(以下简称综合网管)系统验收包括设备安装和配线、综合网管系 统检验。 17.1.2 综合网管系统验收应在设备单机状态正常并完成软件加载后进行,并应确认各 子系统网管工作正常,网管数据传输通道正常。 17.2 综合网管系统设备安装和配线 主控项目 17.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5. 2.1,5. 3.1 条的相关规定。 17.2.2 通信机械室内的设备安装应符合本标准第 5.2 节的相关规定。 17.2.3 通信机械室内的设备配线应符合本标准第 5.3 节的相关要求。 17.2.4 综合网管中心设备应布局合理,便于操作、观察及维护。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 17.3 综合网管系统检验 主控项目 17.3.1 综合网管系统响应性能应符合下列要求: 1 告警响应时间 网络设备运行正常情况下,网管系统的告警最长响应时间应 小于 5 so 2 操作响应时间 1)简单操作及普通数据查询操作界面响应时间小于 2 s 2)大数据量报表数据查询操作界面响应时间小于 15 s 3 相关性分析和故障定位时间最大延迟时间不大于 30 s 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:进行响应时间测试。 17.3.2 综合网管系统采集及处理能力应符合下列要求: 1 网管系统采集的数据准确性 1)告警原始数据采集的准确性为 99.99%。 2)资源原始数据采集的准确性为 99.99%。 2 网管系统采集的数据完整性为 99.99%。 3 网管系统对采集后数据的处理准确性应符合相关技术标准的要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:采集数据,计算比较。 17.3.3 综合网管系统存储能力应符合下列要求: 1 联机存储能力 1)系统的磁盘阵列容量能够保证配置数据存储 6 个月。 2)原始告警数据存储 3 个月。 3)经网管处理后的报表数据、分析数据在系统中存储 12 个月。 4)经用户设定为重要的数据长期保存,例如与分析预测相关的数据。 2 经网管处理后的数据可在磁带机或磁盘中长期脱机存储不小于 3 年。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:检查、计算系统存储设置。 17.3.4 数据检索时延与准确性应符合下列要求: 1 响应时延小于 20 so 2 准确率不小于 99.9%。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:用秒表记录各类报表等数据查询的速度。 17.3.5 系统的下列可靠性应符合设计要求和相关技术标准的规定: 1 系统设备冗余功能。 2 系统设备掉电重启恢复时间。 3 系统网络通道冗余功能。 4 软件系统备份恢复功能。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:模拟各类故障,进行验证。 17.3.6 综合网管系统应接收同级铁路时间同步信号,并与各通信系统保持时间同步。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:检验检查。 17.3.7 综合网管系统综合拓扑管理功能应符合下列要求: 1 能够自动采集或人工录人以通信网网元为基础的综合信息, 形成各个业务网络的 逻辑拓扑图和由不同通信系统设备节点组成的网络拓扑图。 2 能够以多种视图形式表现网络的拓扑结构,支持各种视图便捷切换。 3 视图类型、视图操作、视图监视功能符合设计要求和相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 17.3.8 综合网管系统综合告警管理功能应符合下列要求: 1 能进行告警配置管理 2 能进行告警的监视与显示。 3 能进行告警信息处理和统计。 4 能进行告警相关性分析。 5 能进行历史告警查询。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 17.3.9 综合网管系统重点业务保障功能应符合下列要求: 1 能进行重点业务/设备定制。 2 能进行故障查询。 3 能进行报表和报告。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 17.3.10 综合网管系统综合性能信息管理功能应符合下列要求: 1 能采集性能信息。 2 能设置性能门限。 3 能存储性能数据。 4 能进行查询统计分析。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 17.3.11 综合网管系统综合报表管理功能应符合下列要求: 1 能定制综合报表。 2 能定时生成规定文件格式的资源、性能、告警等综