监理单位旁站监理加%。 检验方法:观察、尺量检查。 4.3.2 光缆引人应符合下列要求: 1 光缆引人室内时,应在引人井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及 金属加强芯应断开.并彼此绝缘。 2 光缆引人室内应终端在光配线架或光终端盒上。 3 引人室内的光缆应固定安装牢固。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、用万用表检查。 一般项目 4.3.3 光缆接头装置应以一个中继段为单位自上行往卞行方向顺序编号。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.3.4 光缆及其接头在进人人孔时,应放在人孔铁架上予以固定保护。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.3.5 光缆终端接续后,进、出尾纤应标识清晰、准确。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.3.6 光缆引人时不同型号、规格的光缆上、下行标识应清晰、准确。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 4.4 电缆接续及引入 主控项目 4.4.1 电缆接续应符合下列要求: 1 电缆接续时芯线线位准确、连接可靠。 2 直通电缆两侧的金属护层及屏蔽钢带有效连通。 3 槽道内电缆接头盒应顺槽道方向放置平稳; 直埋电缆接头套管做绝缘防腐处理并 将接头加以保护;入孔内的电缆接头固定在托板架上,相邻接头放置应错开。 4 缆盒体安装牢固、密封良好。 5 端电缆的弯曲半径符合本标准第 4.2.6 条的规定。 6 缆引人防护符合设计要求和相关技术标准的规定。 检查数量:施工单位全部检查。