农村小别墅支立管的安装应在散热器及干管安装好后进行,其安装方法和要求如下:
1)支立管卡子安装髙度一般距地面1.5〜1.8m,单立管用单管卡,双立管用双管卡。栽 立管卡子时,一定要注意按立管外表与墙壁抹灰面间距离的规定来确定立管卡端管环中心距离。
2)支立管安装位置和尺寸,应根据干管和散热器的实际安装位置确定。由于支立管与散热器支管相连接,所以在测量各分支点的竖直管段长度时,应预先考虑到散热器支管的坡度和坡降要求,根据所接支管的坡降值确定支立管上弯头、三通或四通的位置。为了保证支立管的垂直度,可用线坠找准主管位置,在墙面或柱面上画出立管中心线,顺线测量各管段长度和进行支立管安装。
3)支立管外表面与墙壁抹灰面的距离规定为:当管径DN≤32mm时,为25〜35mm 当 管径DN>32mm时,为30~50mm。
4)立管与干管连接时,应设乙字弯管或引向立管的横向短管,以免立管距墙太远,影响室内美观。图4-12为干管与立管连接方式,其中图4-12(a)为上供式系统干管与立管的连接,图4-12(b)为敷设在地沟内的下供式(或回水)系统干管与立管的连接方式。
(3)立管与干管的连接
1)当回水干管在地沟内与供暖立管连接时,一般由2〜3个弯头连接,并在立管底部安装 泄水阀(或丝堵),如图4-13所示。
2)供热干管在顶棚下接立管时,为保证立管与后墙的安装净距,应用弯管连接,热水管可以从干管底部引出;对于蒸汽立管,应从干管的侧部(或顶部)引出,如图4-14所示。
供暖立管与干管连接所用的来回弯管以及立管跨越供暖支管所用的抱弯均在安装前集中加工预制,弯管制作如图4-15所示。弯管尺寸见表4-3。
立管安装完毕后,应对穿越楼板的各层套管填充石棉绳或沥青油麻,石棉绳或沥青油麻应填充均匀,并调整其位置,使套管同定。
4.散热器支管安装
(1)农村小别墅散热器支管安装一般是在立管和散热器安装完毕后进行(单管顺序式无跨越管时应与立管安装同时进行)。
(2)连接散热器的支管应有坡度,坡度为0.01,坡向应利于排气和泄水。
(3)散热器立管和支管相交,应用灯叉弯、乙字弯进行连接,尽绩避免用弯头连接。
(4)散热器的支赞、立管连接如图4-16所示。
5.采暖管道试压、冲洗及调试
(1)系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
(2)先联系好热源,制定出通暖调试方案、人员分工和处理紧急情况的各项措施。备好修理、泄水等器具。
(3)维修人员按分工各就各位,分别检查采暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管上的阀门是否打开。
(4)向系统内充水(以软化水为宜)、开始先打开系统最高点的排气阀,指定专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最髙点的排气阀见水后立即关闭。然后开启总进口供水管的阀门,最高点的排气阀须反复开闭数次,直至将系统中冷空气排净。
(5)在巡视检查中如发现隐患,应尽快关闭小范围内的供、回水阀门,并及时处理和抢修。修好后随即开启阀门。
(6)全系统运行时,遇有不热处要先查明原因。如需冲洗检修,先关闭供、回水阀,泄水后再先后打开供、回水阀门,反复放水冲洗。冲洗完后再按上述程序通暖运行,直到运行正常为止。
(7)若发现热度不均,应调整各个分路、立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,邀请各相关单位检查验收,并办理验收手续。
(8)高层建筑的采暖管道冲洗与通热,可按设计系统的特点进行划分,按区域、独立系统、分若干层等逐段进行。
(9)冬季通暖时,必须采取临时采暖措施。室温应连续24h保持在5℃以上后,方可进行正常送暖。
1)充水前先关闭总供水阀门,开启外网循环管的阀门,使热力外网管道先预热循环。
2)分路或分立管通暖时,先从向阳面的末端立管开始,打开总进口阀门,通水后关闭外网循环管的阀门。
3)待已供热的立管上的散热器全部热后,再依次逐根、逐个分环路通热,直到整个系统正:常运行为止。