额定电流:根据P=1.732UI cosφ,则,I=P/1.732U cosφ;60kW电力设备的额定电流: 60kW=60000/(1.732*380*0.8)=114A 10kW电力设备的额定电流: 10kW=10000/(1.732*380*0.8)=19A 一般规定:从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压配电线路的电压损失,不超过5%,即3805%=19V =10+27+15+27+15+2=96m10kW电力设备距离变压器低压端的距离:d =54m则,各线路总长分别为: 铜=0.0175Ωmm =0.017536114/19=3.8mm =0.0175162114/19=17.1mm 导线电阻随温度升高而升高,20,ρ铜=0.0175Ω mm =0.0185*36*120/19=4.2063 mm =0.0185*162*120/19=18.9284 mm =0.0185*288*120/19=33.6505mm =0.0185*162*20/19=3.1547mm http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=4885S=K*S(PL)/(C*DU)=0.8*37*840/(77*5)=64.6mm2 式中:K—需要系数,这里暂.取0.8;PL—负荷力矩的总和,单位是kwm; C—计算系数,在三相四线制供电线路中,铜导体取77; DU—线路允许的电压降,这里取5%。 0.8*36*60/77/5= 4.49mm2 线路电压降原则选择电缆电线截面积公式:S=Pj*L/C*ΔU 导线截面,单位mm2;Pj为计算容量,单位kW; 料内部系数,铜取77,铝取46.3;ΔU为电压损耗百分比,一般取5。 计算出来的结果,按电缆电线的截面系列,选取导线。 S1=114*36/77/5= 10.66mm2 S2=114*162/77/5= 47.97 mm2 S3=