工程完工验收后,办理 工程结算手续,由我单位编制工程决算,上报有关部门批准。 1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接工作区 8 位模块式通用插座及 交换间配线设备接插件接线端子间的安装连接正确或错误。 2 测试长度应在测试连接图所要求的范围之内。 3 在选定的某一频率上信道和基本链路衰减量。 二、电气线敷设与接地系统施工验收 除了对支架安装以及线槽、电线、管线、线缆(电线、电缆、光纤)的敷设、 电源设备及接地系统安装的常规要求之外,验收标准还强调电源线应与信号 线及控制电缆分槽、分管敷设。接地系统除有特殊要求外,可以共用一个接地 体,但弱电系统接地干线应建材技术与应用当与强电接地干线分开。此外,屏 蔽电缆的屏蔽层必须一点接地。 三、智能化建筑设备监控系统(BAS)施工验收 规范规定了系统设备(主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等) 、系统输入 设备(各类温度、湿度、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备) 、 输出设备(各类风门、执行器、阀门等执行机构)的安装方式、施工规范和验 收标准, 还规定了系统中 DDC、新风机、空气处理机、送排风、冷热源设备、 VAV 末端设备、给排水系统单体设备(水泵、水箱、水池等) 、变配电与照明 设备等单体设备的调试程序、测试项目、测试方法和要求,并按照 BAS 系统验 收标准的规定进行系统调试与验收。 四、安全防范系统施工验收 弱电施工验收标准明确了该系统由防盗、防入侵报警系统、电视监控系统、 出入口控制系统、巡更管理系统、访客与报警系统、车库管理系统和通信系 统 7 个子系统组成;规定了各类入侵探测器、 摄像机、 云台、 解码器、 监视器、 对讲设备、巡更信息钮(开关) 、读卡机、感应线圈、机架、主控制设备(台) 的安装要求、施工规范和验收标准。同时分别规定了上述各子系统单 体设备及系统的调试和验收的基本要求、顺序、技术验收和系统验收标准。 五、智能化建筑通讯自动化系统施工验收 弱电施工验收标准规定了该系统的安装调试、 验收的工作流程,包括对设备安 装、系统调试、交验、初验测试、移交、割接准备、割接、试运转验收测试 等内容,其他项目均按建筑智能化系统验收标准进行系统验收测试和最终验 收。 其中,设备安装的要求包括机柜、 机台、 外围终端设备、 配线架(MDF、 ZDF) 、 信息。 六、CATV 系统验收 在不同类别系统的每一个标准测试点(300-2000)上必需测试的项目为系统输 出口电平、载噪比、载波互调比。 1、系统输出口电平设计值宜符合下列要求: 1) 非邻频传输的系统可取 70±5dBμ V。 2) 采用邻频传输的系统可取 64±4dBμ V。 注:在强场强区的较高楼层可提高电平,以避免同频干扰。 主观评价: 1、图像质量采用五级损伤制评定 2、图象和伴音质量损伤主观评价: 载噪比:图象中雪花干扰 载波互调比:图象中垂直、倾斜和水平条纹 交扰调制比:窜台 载波交流声比:上下滚动水平条纹 七、电视监控系统的验收 1.验收内容 1) 系统功能验收:摄像机的防拆、防破坏等纵深防御功能检测;云台转动、 镜头、光圈的调节、调焦、变倍,图像切换、防护罩功能的验收。 2) 图像质量验收:在摄像机的标准照度下进行,进行图像的清晰度、灰度、 系统信噪比、电源干扰、单频干扰、脉冲干扰等验收。 验收方法:系统功能验收采用主观评价法。验收结果按《彩色电视图像 质量主观评价方法》GB7401 中的五级损伤制评定,主观评价应不低于四级。 图像质量检测采用客观验收。 若清晰度、灰度在客观验收中已检测为合乎规定,可对噪声及各种干扰信号 进行主观评价。 3) 系统整体功能验收 根据系统设计方案进行功能验收。包括:电视监控系统的监控范围、现场设 备的接入率及完好率;开通稳定运行时间;矩阵监控主机的切换、 遥控、 编程、 巡检、记录等功能;系统的跟踪性能等。 对数字视频录像式监控系统还应验收主机宕机的记录、 图像显示和记录速度、 图像质量、对前端设备的控制功能、以及通信接口功能、远端联网功能等; 对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外,还应检测记录的检索、查找 等功能; 4) 系统联动功能检测 对电视监控系统与安全防范系统其他子系统的联动功能进行验收,包括出入 口管理系统、入侵报警系统、巡更系统、停车管理系统等的联动控制功能。 5) 电视监控系统工作站应保存至少 1 个月(或按合同规定)的图像记录。 最后,总结一下,我们认为弱电工程,总体设计是龙头,是弱电工程功能与 水平的体现;弱电施工是弱电工程成败的关键;系统集成商(主承包商)的选择, 确保以确定的弱电施工为中心的工程项目管理以及严格按设计、产品技术标 准、施工规范施工和质量控制是工程成败的三要素;而弱电施工验收,就是对 弱电工程的最后把关,影响着弱电工程“成品”的好坏。