跳闸动作分为好多种,有空开(断路器)跳闸;接触器失压断电;热继电器过载动作;电机保护器动作。不过,从题目的分析来看,应该是家庭220V水泵,但没有说清楚是自吸泵还是潜水泵。家庭单相用电排除电机保护器,使用的是两极热继电器。
造成跳闸动作的原因可能有以下两点∶
电气方面的原因:
1、短路:负荷电缆损坏,零线和火线出现短接现象或电机绕组匝间短路,导致空开跳闸。
2、过载:水泵功率大,空开型号、容量选择不匹配。比如3KW水泵选择C型10A空开。
3、热继过载电流调整过小,导致水泵插电启动时动作。
4、电缆选择过细,起动压降大,空开跳闸。
5、如果空开是漏保,可能是水泵电机或电缆漏电所致。当漏电电流达到30mA时,漏保跳闸动作。
水泵的原因比较少,主要有以下两点∶
1、设备轴承损坏,启动时电流较大。
2、水泵卡阻,比如叶轮或管路堵塞,造成憋泵现象,导致跳闸。
判断故障的方法:
1、首先查看电缆,如有短路点,电缆在短路点处会出现软化现象,用手触摸有温度;
2、空开型号不对,如果是C型空开,最好是换成D型的,因为C型空开主要用在照明线路上,D型空开是用在电机上的。
3、根据电机电流大小,重新调整热继电流值,比如1KW电机额定电流4.5A,整定电流范围在3~7A之间。
4、用兆欧表测试电机或电缆是否接地漏电。
5、拆卸水泵查看轴承或叶轮、管路有无异常。
其实,不论是什么故障,都需要一步一步的逐一排查。不怕手勤,就怕脑懒,遇到问题要仔细的分析查找,多动脑去想,逐步的为自己积累丰富的经验,为电工工作打下坚实的基础。
看过《家用水泵一插电就跳闸怎么回事》的人还看了以下文章