DZ47-100小型断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz/60Hz,额定电压230V/400V,额定电流至100A的电路中,作为线路的过载和短路保护之用,也可适用于不频繁地接通与分断线路之用。
结构特征
该产品可用35mm导轨进行卡式安装,体积小,分断能力高,具有可见的触头闭合指示器。
断路器的主要技术参数
型号 极数 壳架等级额定电流 A 额定电压 V 额定电流 A 额定短路分断能力 KA 脱扣器型式及脱扣电流
DZ47-100 1 2 3 4 100 230/400 63、80、100 10 C型(5-10)In
D型(10-14)In
断路器过电流脱扣特性
序号 脱扣器额定电流 In 起始状态 试验电流 规定时间 预计结果 备注
1 In=63 冷态 1.05In t≥1h 不脱扣
In>63 冷态 1.05In t≥2h 不脱扣
2 In=63 紧接前项试验后进行 1.30In t