我们来看题主的问题:一个工程所有设备24小时运行,所有设备功率总和为900kw(380v),是不是这个工程每小时耗电量就是900kw?
有的意思的问题。
1)题主所描述的系统属于二级或者三级配电设备
注意到题主的问题中出现了380V字样。
我们知道低压配电网的系统电压是400V,用电设备的标称电压是380V,因此题主描述的系统一定位于低压配电网的终端。
2)用电设备的工作制与需要系数
用电设备有长期工作制、8小时工作制、短时工作制和反复短时工作制。
在计算系统的计算电流时,要把用电设备的工作制折算到长期工作制。
《电气工程师实务手册》中给出了各种工业与民用环境下的标准需要系数表,可用来折算并获得计算电流。
3)计算总进线电流时要考虑用电设备是否同时使用,要用同时系数来折算
用电设备不大可能同时使用,因此要用同时系数来折算出系统进线的计算电流。
4)系统总进线配套的总进线断路器、总进线耗电量计量等等都是用计算电流来设计的。
由此可见,题主的问题:工程耗电量是不是等于所有设备功率总和,显然是不对的。