6KV高压电动机液体软起动常见故障及处理方法
湖北双友电气专业生产液体软启动柜,厂家直销,质量售后有保证,欢迎广大新老客户来电垂询。
高压电液软启动常见故障:
上、下限位行程开关受腐蚀或者磨损后接触不良引起控制失灵,水阻柜内动、静电极相对位置对起动性能影响很大,必须通过精que调整上、下行程开关位置严格。理论上要求水阻柜在起动结束时动、静电极直接接触,使极板间电阻为0,实际使用中通常将起动结束时的极板间距离调成在2~4mm范围内。 可在原行程开关的外侧增加一对同类型行程开关,将其触点分别与第yi组行程开关两两串联或并联,作为第yi对触点出现故障时备用。
水阻柜动电极板在上、下行程开关限定的范围内运作、变化余地不大。变阻器上端行程开关控制电极上升位置,当上端行程开关受到碰撞后即切断电机上升电路,同理电极下降过程中一经碰撞下端行程开关便应迅速切断电机下降运行电路。但当电源相序与系统控制原理相悖时,则会出现电机上升回路通电时,电机却向下运行,电极碰撞下端行程开关后虽切断电气下行交流接触器线圈回路,但无法阻止由上升回路控制的电极继续下降,造成严重的冲顶事故。因而在安装调试阶段,一般应先动手使用电极板,下降至箱体中间位置后再通电检查电极旋转方向,务必使电极升降与系统控制要求相一致。因此,需设计应用电源倒相电路、防止此类事故发生.
常见的有箱体渗漏,箱体变形和箱体容积过小。一般来说,渗漏的情况先要考虑修补箱体,如果修不好,在换箱体,但是变形和容积过小,则必须更换箱体。
常见的有液位过高或过低,液体浓度变化。一般情况下采用蒸馏水进行调整。
6KV高压电动机液体软起动常见故障及处理方法的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解6KV高压电动机液体软起动常见故障及处理方法的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!