5、配电盘(柜)安装前的准备工作?
①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;
②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;
③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?
①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;
②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;
③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;
④轴裂纹:较严重应更换处理。
7、在那些情况下,操作前,必须进行核相?
①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;
②进线检修;
③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;
④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;
⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。
8、PT运行中为什么二次不允许短路?
PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。
9、CT运行中二次为什么不允许开路?
CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差