加入工业人平台,结交更多工业圈好友　您需要　才可以下载或查看,没有帐号?注册x　各位海友:　储罐紧急排放阀,部分有爆破片,部分没有爆破片,请问相关的标准是什么?　紧急排放阀?没听过~如果你说的是安全阀的话,那么按照GB50160中5.5.5,5.5.9,5.5.12供你选择。总结的话就是串联在安全阀前面是因为物质有可能腐蚀或堵塞安全阀,并联是因为反应可能暴聚而安全阀不满足排放。　我问过做储罐的人,他们当时回复的是,安全阀的灵敏度没有爆破片高,而且如果出现失效则问题非常大,因为安全阀是长期关闭的阀,只有超压才会有泄放,一般在充装都会进行控制。　是单独选择安全阀还是单独选择爆破片还是串联,是根据介质和工况的。有的介质腐蚀性大,不能直接接触安全阀的,前面都先串联个爆破片后再接个安全阀,这个规范上有的,自己百度下　根据介质的性质,看是否腐蚀和是否易堵塞阀门而定。　防爆板和安全阀起的作用一样,不过防爆板是一次性的　看物料性质,如果是易腐蚀、结焦、堵塞的物料,为了保护安全法,就需要设置爆破片和安全阀串联。　主要看介质,安全阀都有微量泄露,毒性大,爆zha极限广,易聚合,易腐蚀等都要加装爆破膜并吹扫　和使用介质有关,一般放在安全阀进口安装,起到保护安全阀作用,我这里主要用在液氯储槽上　其他地方没有加装　根据GB50160　5.5.5中的规定,“有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀,在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防毒措施。”这句话是说物料有腐蚀时是必须加还是可以加可以不加,根据自己需要来判断?　根据GB50160　5.5.5中的规定,“有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀,在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防毒措施。”这句话是说物料有腐蚀时是必须加还是可以加可以不加,根据自己需要来判断?　\ue50a宣传咨询:　\ue50b\ue50a18840911640　\ue50b\ue50a客服热线:0411　\ue50b\ue50a88254066　\ue50b\ue50a联系电话　\ue50b\ue50a　0411-88254066(工作日09:00--17:00)　电子邮箱　service@hcbbs.com　\ue50b\ue50a　18840911640　周经理　(微信同号)　QQ:3153267246　\ue50b\ue50a　17615162310　王先生　(微信同号)　QQ:728777280　\ue50b\ue50aGMT+8,　2020-6-23　02:16　\ue50b\ue50a,　Processed　in