无塔供水设备怎么安装与调试?下面小编就来跟大家说说吧!
1、吊装:先将无塔供水设备(压力罐)吊至事先做好的建筑基座上,稳定好。
2、下泵:将连接管子与水泵连接,检查水泵电机是否已经注满清水。确认电机加满清水后可以开始下泵。下泵是应注意水泵电缆必须将水泵电缆与每一节下井管子法兰曹固定,防止电缆与井壁摩擦。水泵完全放入水井后,使用井夹、井盖将井口封好。
3、安装:将出水蝶阀、止回阀、排污阀及压力表都安装至事先预留的法兰、丝扣上,法兰连接需要加装胶垫,丝扣连接需要缠生胶带。做好密封工作。
4、连接:连接其实也蛮简单的。就是从水泵出水口将泵口和止回阀连接起来就行了。根据实际情况该加弯头加弯头就行了。连接好后就是安装补气阀了!
5、接线:无塔供水设备出厂时候都是成套的,接线也非常简单。先信号线:将压力表右边接线口打开,可以发现红(停止)、绿(启动)、黄(公用端)三色。将配备好的信号线按颜色对接,另一端进入自动控制器与接线端子对接。信号线接好了那么现在来接电源线。一般电源线就是直接接入到空气开关,水泵线三项分开分别从电动机综合保护器洞中单根穿入,接着交流接触器就行了。
6、调整:压力调整将电解点压力表低压(启动)、高压(停止)指针根据用户使用情况调整好。一般点解点压力表里边都有两个银色指针,分别为低压(启动)、高压(停止)针。压力变中心有一个辅助指针可以带动内部银色指针。压力调整好过后就可以启动了。
7、测试:启动无塔供水设备分为手动或者自动。一般建议用户使用自动模式。将主令开关拧至自动方向水泵开始运行,水泵运行后检查水泵正反转。一般情况下水泵反转电流大压力小、正转压力大电流小。确定水泵正转后1分钟将电动机综合保护器电流回调,直到过载灯闪烁再加大一点点不闪烁就行。观察压力指针到达上限水泵自动停机。
至此,无塔供水器就安装调试完毕了!如有设备需求,欢迎咨询五福泉无塔供水设备厂家。
电话:15896671618电话:0379-67609988邮箱:2889015881@qq.com地址:河南省洛阳市诸葛镇潘沟工业园区(洛阳市南环线万安山方向)