电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示 。电源电路由刀开关Q、熔断器FU1、FU2、电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C组成。整流桥堆在很多电路中都起到了重要的作用。液位检测控制电路由干簧管SA1、SA2、继电器K1、0、晶闸管VT、电阻器R、交流接触器KM、热继电器KR、控制按钮S2、S4和手动/自动控制开关S3组成。HL1和HL2分别为电源指示灯和工作指示灯。接通刀开关Q和电源开关S1,相线L1端和中性线N端之间的交流220V电压经T降压后产生交流12V电压,作为HL1和HL2的工作电压,同时还经UR整流及C滤波后,为液位检测控制电路提供12V直流工作电压。SA1为低液位检测与控制用干簧管,SA2为高液位检测与控制用干簧管。在受控液位降至低液位时,安装在浮子上的永久磁铁靠近SA1,SA1的触头在永久磁铁的磁力作用下接通,使VT受触发导通,K1通电吸合,其常开触头K1-1和K1-2接通,使HL2点亮,KM通电吸合,电动机M通电工作,驱动液泵向储液池内加液。浮子随着液位的上升而上升,使永久磁铁离开SA1,SA1的触头断开,但VT仍维持导通状态。直到液位上升至设定的高液位、永久磁铁靠近SA2时,SA2的触头接通,使K2通电吸合,K2的常闭触头断开,使K1释放,VT截止,K1的常开触头K1-1和K1-2断开,HL2熄灭,KM释放,M断电而停止工作。当液位下降、永久磁铁降至SA2以下时,SA2的触头断开,使K2释放,K2的常闭触头又接通,但此时K1和KM仍处于截止状态,直到液位又降至SAI处、SA1的触头接通时,VT再次导通,K1和KM吸合,M又通电工作。以上工作过程周而复始地进行,即可使受控液位保持在高液位与低液位之间,从而实现了液位的自动控制。元器件选择R选用金属膜电阻器或碳膜电阻器。C选用耐压值为16V的铝电解电容器。UR选用1A、50V的整流桥堆或用4只lN4007型硅整流二极管桥式连接后代替。VT选用1A、50V以上的晶闸管,例如MCR100-6等型号。SA1和SA2均选用玻壳密封式常开型干簧管。K1选用JQX-10F型12V直流继电器:K2选用JRX-13F型12V直流继电器。HLI和HL2均选用12V指示灯。S1选用SA、220V的电源开关;S2选用动断按钮;S3选用双极双位开关(两组触头并联使用);S4