一、 断路器不能合闸 原因分析:
1、 欠压线圈不工作(电压正常) 解决办法:更换欠压线圈
2、 按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈
3、 合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮
4、 控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯
5、 断路器未储能 解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥ 85%
6、 合闸电磁铁控制电源电电压小于 85% 解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
7、 合闸电磁铁已损坏 解决办法:更换合闸电磁铁
8、 抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。 检查二次回路是否连接可靠
9、 万能转换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处
二、 进线柜主开关不能分闸 原因分析:
1、 分闸按钮接触不良 解决办法:更换分闸按钮
2、 分闸线圈烧坏 解决办法:更换分闸线圈
三、 主计量无功表反转或不转 原因分析:
1、 电容补偿功率因数偏高或超前 解决办法:调整电容补偿至 0.92-0.97
2、 变压器进线相序错误 解决办法:重新调整相序
3、 电压电流回路正常 解决办法:更换无功表
四、 电容柜不能自动投切 原因分析:
1、 电流取样信号线未接 解决办法:接好电流取样信号线
2、 检查控制器熔芯是否烧坏 解决办法:更换熔芯
3、 电压偏高,控制器显示过压 解决办法:调整过压保护点
4、 电流偏小,控制器显示超前 解决办法:电流增大后能自动正常工作
5、 电容柜补偿仪显示过压 解决办法:把设定电压值调高于实际电压
6、 电流取样信号线未接 解决办法:接好电流取样信号线
7、 补偿控制仪熔芯被烧坏 解决办法:更换熔芯
8、 电流偏小 解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理
五、 抽屉出线电能表不转 原因分析:
检查二次插件是否接触不良 解决办法:调整二次插件接触片 电流电压正常 解决办法:更换电度表
六、 双电源切换不能自动投切 原因分析:
1、 万能转换开关没有转到自动位 解决办法:将开关转到自动位置
2、 手动转换开关没有转换到自动位置 解决办法:把手自动转换开关转向自动位置
3、 欠电压脱扣器没闭合 解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致 V ≥ 85%
4、 时间继电器没闭合 解决办法:检查时间继电器 2#7# 接点电压是否正常
5、 断路器分励机构没复位 解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象
七、 电容柜功率因数达不到 0.9 以上 原因分析:
1、 电容器的容量降低 解决办法:更换电容器
2、 部分回路未通电 解决办法:检查后作处理更换
3、 原设计负荷增大 解决办法:增加电容柜补偿容量
安庆市聚龙电器设备制造有限责任公司