众所周知,绝缘材料是变压器的重要构成部分,那么,关于绝缘材料你了解多少呢?你知道变压器绝缘等级是怎么划分的吗?又该如何判断呢?下面和变压器厂家一起了解一下吧。
一、什么是绝缘等级?
绝缘材料的绝缘等级指的是该材料耐受温度的等级,主要决定于它的性能。而变压器的绝缘等级在很大程度上,取决于材料的绝缘等级。
此外,需要明确的是:如果,H级绝缘等级的干式变压器是指他的绝缘系统是H级的,不一定所有绝缘材料都是H级的。与发热体直接接触的绝缘,肯定是H级的(最高运行温度为180度)。而远离发热体部位的,运行温度远低于180度的绝缘材料,你可以选择F级或B级的绝缘材料。
二、变压器绝缘等级的划分
变压器的绝缘等级,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145