灯座是安装灯管的部件,它的两端要分别连载一根L线和一根N线,连接好后将N线接入到开关中。镇流器是接在已经连通灯管的L线,先从镇流器的N极上接入,再从L极连出并连通开关。启辉器是连接在灯管上的,将它的L极和N极分别接通灯座的两端即可。一、单管和双管led日光灯接线图1、单管荧光灯照明线路单管荧光灯照明线路由灯管、开关、镇流器、启动器组成,如图1-1-1所示。2、多管荧光灯照明线路(1) 双管荧光灯照明线路双管荧光灯照明线路如图1-1-2所示。在某些场合需要提高照明亮度,单管荧光灯不能满足要求时,需采用双管荧光灯照明,双管荧光灯照明线路是两个单管荧光灯照明线路的组合。(2) 三管荧光灯照明线路三管荧光灯照明线路实际上是单管荧光灯照明线路的组合。不同之处是它用一个总开关控制各支路单管荧光灯的电源。镇流器、启动器、灯管和灯座的选用应与单管荧光灯相匹配,只要接线正确,接通电源后灯管就能点亮。三管荧光灯照明线路如图1-1-3所示。二、日光灯发光原理日光灯内的惰性气体在高压下电离后形成气体导电电流,运动的气体离子在于汞原子碰撞作用之间不断给了汞原子能量,使汞原子的核外电子从低轨道跃到高轨道,高能力的核外电子自发的从高轨道向低轨道跃迁,以光子形式向外释放能力,这些高能量的光子在和荧光粉的撞击之间产生了白光。三、日光灯工作原理开关接通时,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器两级,220v电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,辉光产生的热烈使U型动触片膨胀伸长,跟静触片接通,于是镇流器线圈和灯管中的灯丝就有电流通过。
普通灯管换成led怎麼样接线视频