碰损 处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。 换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。 但时间久了故障会扩大总会找到原因的。 家庭用的220V 配电箱一般里面装配的是40— 60A 的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般 分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极 保护两种(C45 系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、 短路和漏电等情况都将动作跳闸。 您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触 不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有 短路现象。 解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一 下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔 除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线 及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。 看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直 接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、 省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。 房间内的线路 有短路,找电工检查维修。 不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最 有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有 个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。