暖气系统 水循环

1.采暖炉具不要按装在卧室内或与它相通的房间内,以防煤气中毒,按装炉具的地方应有良好的通风,并按装风斗. 2.采暖炉具出水口处必须按装直通大气的泻压管,(泻压管应按装在0度以上的环境中,并保证不出现结冰现象,泻压管上严禁按装阀门. 3.采暖炉的热水干管,桑普炉的补水箱管,桑普炉的回水干管不应按装阀门,在回水管上按装三通,并保证有放水口. 4.为达到良好的散热效果,散热器中心应比暖气片中心高出0.5米以上. 5.为避免系统内存气,水平管道带坡度0.005米(每米长度的管道两端高度相差5毫米)系统最高点按装排气管,若出现局部反坡(若过门.过地沟)应在反坡的高点加装排气管,排气管要高出水箱0.5米以上. 6.桑普炉具的供,回水管与系统连结处要按装活结(油任)系统的最低点要按装放水阀门. 7.在管线长,管道拐弯多,要加装暖气循环泵,保证良好的循环, 8.暖气安装的自然

暖气循环不畅

你说的现象属于压差小循环慢。原因很多。其中和主管路的走向、设置有较大的关系。再次有可能去你单元的管路在主管路上的接头开口小。 如果热力公司把你所在楼的供暖系统整个调试一遍应该有效果的。

暖气怎么叫双循环

卫生间暖气与其它房间串联,共用一环路。如此各环路阻力可平衡,但会造成此卫生间的环路回水温度低于其它环路。另外由于暖气片安装位置高,容易集气。卫生间暖气自成一环路,在暖气供水管另安装截止阀,调节流量。截止阀属于高阻阀,具有较好的调节特性。卫生间暖气供回水管由入户主管引出,也需在暖气供水管另安装截止阀。上述几个方法,各有利弊,设计时应综合考虑。以上问题是笔者在工作中的个人总结,不足之处还望各位同行批评指正。发现问题,解决问题,我们的技术水准才能得以提高。解决在设计施工中反映的这些问题,是广大暖通工程师的责任,也是地暖健康发展的保证。地暖是一项采暖技术,并不是简单把地暖管埋在地板下

土暖气不循环

加泄压阀你的管路是封闭的吗?是的话怎么不加泵?而且看您的暖气片连的不对吧?实在不行就串联吧~~

我家的暖气循环咋了呀

这个是自动排气阀的事,如果水泵循环时暖气热去换一个排气阀就行!不热就再找师傅看一下。一般低于五拾圆钱的排气阀都用不住,(中权牌的比较好,立式的大约在65 元左右)。记住,第二年冬天暖气循环泵再启动之前一定要再敲一敲排气阀,不然排气阀还会出水的。(因为排气阀经过一个夏天内部的球体与底部的部件锈住了,敲一敲就没事了)。

暖气里面的水是怎样循环的,自循环是怎样循环的原理是什么

暖气里面的水是通过暖气锅炉的进出水压力差,锅炉烧好水后由水泵输送到暖气管道里然后流到各家各户的暖气片里。自然循环又叫做重力循环。采暖系统的水循环,分为两种:重力循环热水供暖系统,机械循环热水供暖系统。原理如下:
《全国勘察设计注册公用设备工程师 暖通空调专业 考试复习教材》P23:
重力循环热水供暖系统:在热水供暖中,以不同温度的水的密度差为动力而进行循环的系统,称为重力循环系统。
《全国勘察设计注册公用设备工程师 暖通空调专业 考试复习教材》P25:
机械循环热水供暖系统:系统中设有循环水泵,使系统中的热媒进行强制循环。由于水在管道内的流速大,所以它与重力循环系统相比,具有管径小、升温快的特点。但因系统中增加了循环水泵,因而需要增加维修工作量,而且也增加了运行费用。

家中的暖气管路是怎样的循环方式

目前,室内暖气管道安装的循环方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装及循环方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,几种较为常见的室内暖气管道安装及循环方式如下:
1.单管串联
特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
在暖气管线排列方式中,其单管串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片,后是第二组,第三组.....为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。
这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。
2.双管异程并联
特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。
这种暖气

1000平米暖气需要多少瓦循环泵

暖气循环泵是增加暖气水流速度的。也就是增加水压的。建议购买暖气循环泵的时候详细咨询商家

农村土炕怎样按暖气 有图片吗 谁怎么样循环啊

土炕的暖气一般是把暖气炉放在锅灶旁边,煤烟通到锅灶里,循环是靠自然循环,热水走高处,冷水走低处,注意管道坡度,在锅炉上方高于热水管高度加一个加水的瓶子,以供临时加水。

暖气管回水不循环怎么办

你家的情况属于屋里暖气太多,进水压力不够,顶不动回水了,所以水在你家循环的慢,离进水最近的暖气最热,离回水最进的暖气最凉。解决办法1是暖气公司在外网给你家的楼提压,2是把你家的暖气拆掉1-2组,再就是在回水门前加个抽水泵。我就是热力公司的,一般象你家7组暖气的用户,热水只能推动3-4组,越靠近回水越凉,想要暖气热最好的办法就是加泵了,因为热力公司不可能因为你一户给你家提压,你也不会拆掉2组暖气,所以加泵是唯一选择,有那种最低耗电的小抽水泵就够用了,几十块钱一个,各大五金商场有售!

暖气片停暖后没水循环会坏吗

停暖期间保养暖气片根据暖气片材质而不同。铜铝合金暖气片除保持清洁、防止碰撞外不需要特殊保养;老式铸铁暖气片如上;新式冷轧钢暖气片除保持清洁、防止碰撞外,需要满储水保养。具体方法:停暖前,首先暖气片内部需要满贮水(放出暖气管内全部空气),然后完全关闭出水阀门、进水阀门直到下一个取暖季节开始。等到热水来到后,再依次打开出水阀门、进水阀门。为一个保养季结束。以后每年重复上述保养方法。

暖气循环不好了

进户处有没有过滤器。看是不是堵了。再有改的时候。是不是没改好。查一下。

暖气循环不好,怎么办

暖气里面不能有空气 要注意排气 另外 暖气尾端要比首段 高 5公分以上

暖气用的循环泵什么牌的好,价格多少

德国的威乐就不错了,属于中档的。太好的也没有太大用,一个泵谁也不敢保证用一辈子,基本几年就要换。威乐水泵有100多年的历史了,我们家用的就是威乐的,花了380块买的泵,花50块买的温控器,用3年多了,还没有坏 ,一个字 值!!!