检查完毕后,得出压力释放阀动作原因的初步分析,联系专业班组确认是否应立即进行停电处理。
为减少事故的发生,可以采取以下措施∶(1)提高工作人员的技术水平和业务素质,掌握更科学的检修方法,严格遵守检修规程。(2)加强巡视,观察油位、油温随负载和环境温度的变化情况,检查胶囊呼吸是否顺畅,呼吸器是否堵塞,油枕的油位是否正常,发现异常应及时汇报并做相应的处理。(3)加强对呼吸系统的维护,确保变压器呼吸系统通畅。(4)加强对变压器冷却系统的维护,确保冷却器运转良好。(5)改进油枕胶囊挂点及注油工艺。