在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。

水泵一插电就跳闸

在水泵的整个运行线路中,接触器过载电路只是一种保护电路,水泵一插电就跳闸,则一定是水泵与空气开关的原因。
水泵的原因:水泵过载、水泵短路或水泵漏电。
1、水泵过载
当转子与电子阻力较大时,启动水泵时启动电流大于额定电流好几倍,瞬间引起空气开关或漏电保护器跳闸。
因过载导致的跳闸,一般表现为:一插电就会跳闸,即在刚启动时瞬间跳闸。
2、水泵短路
水泵内部有线圈,线圈破损绝缘度下降与外壳短路,线圈间短路,会导致水泵在启动时瞬间跳闸。
对于水泵电机短路的故障,可以使用摇表进行绝缘测试,检查出故障处马上进行维修。
3、水泵漏电
水泵漏电导致的跳闸故障相当普遍,水泵漏电分为二种跳闸情况,一种是使用一段时间后跳闸,一种是立即跳闸,如果排除这两种跳闸情况,仍无法确定水泵跳闸的原因,则需要进行漏电测试,直接使用漏电保护器启动水泵,查看漏电保护器的漏电按钮是否弹出。
空气开关的原因:空气开关选择容量较小、空气开关故障。
1、空气开关容量较小
水泵在使用很长时间后,会出现阻力变大的问题,如果未及时调整空气开关容量,那么在排除短路漏电的情况下,可以稍微增大空气开关容量,即可暂进解决使用问题。
2、空气开关损坏
空气开关有使用寿命,在使用环境恶劣的情况下,空气开关会有损坏的可能性,在排除水泵漏电短路的情况下,可以更换同等容量的空气开关,然后启动水泵,并观察水泵的运行情况。