据排放标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001),1997 年锅炉排放 标准为:烟尘:150mg/m3;SO2:1500mg/m3。 除尘效率: 式中:C------标准状态下烟气含尘浓度, Cs------标准状态下锅炉烟尘排放标准中规定值, 则烟尘除尘效率: 工作状况下烟气流量: 4.1各装置及管道布置的原则 根据锅炉运行情况现场的实际情况确定各装置的位置。一旦确定各装置的位 置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑, 管路短,占地面积,并使安装,操作方便。 4.2 除尘器的选择 工作状况下烟气流量 92944 式中Q-----标准状态下烟气流量,-----工况下烟气温度,K T------标准状态下温度,273K 则烟气流速为: 4.3 烟道管径的确定 由于流量较大,设计把锅炉的流量按4 个管道排出,即Q25.8/46.45 式中Q?工作状态下管道内的烟气流量, ?烟气流速,参考XLP/B 产品系列,取D820mm。 4.1管径参数 外径 钢制板风管 外径允许偏/ 820100 内径: 由公式可计算出实际烟气流速:() 采用XLP/B 型旋风除尘器 ,阻力选择 880-1170,其主要尺寸计算如下: 取5.8,P800 由公式得: 经计算的计算值与表6-3 的气速和压力降数据大体一致。 参考XLP/B 产品系列,取D820mm? 4.4 烟囱的设计 4.4.1 烟囱高度的确定 假设烟囱出口处的平均风速为3m/s,大气温度为20,烟气热释放率为: kW 由锅炉大气污染物排放标准(GB?13271-2001)中规定,燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度可知,烟囱的最低允许高度为 35m,本设计中 取40m,则烟囱的有效源高为: H40+40.9+80.9m 4.4.2 烟囱直径与抽力的计算 (1)烟囱出口内径可按下式计算: Q?通过烟囱的总烟气量, ?按表三选取的烟囱出口烟气流速,。 表4.2 烟囱出口烟气流速 通风方式 全负荷时最小负荷 机械通风 10~20 2.5~3选定4 烟囱底部直径: 式中:?烟囱出口直径,m H?烟囱高度,m i?烟囱锥度,取i0.02 (2)烟囱的抽力 式中:H?烟囱高度,m ?外界空气温度, ?烟囱内烟气平均温度, B?当地大气压, 4.4.3 系统阻力的计算 除尘脱硫