朗特电机有限公司供应给发电机组配套厂家质优、高性价比、低维修率和使用寿命长的产品,广泛应用于工业、船用、矿业、余热发电、建筑、邮电通信、铁路、农业工程、油田和天然气开发、军事等。即使在最恶劣的环境下,朗特发电机都能作为主用或备用电源为客户提供可靠的、源源不断的动力。无刷发电机,同步发电机,50Hz发电机,60Hz发电机,单支点发电机,双支点发电机,4极发电机,2极发电机,三相电机,单相发电等。1.电气性能2/3 绕组节距:可消除产生零线环流和波形畸变的三次谐波,大提高电源质量。绕组线:100%纯铜的圆形漆包线耐温等级达200℃浸漆:所有绕组经过高质量真空压力浸漆,使绕组能承受所有能预见的电气的机械冲击及化学腐蚀考验。绝缘、温升:绝缘等级H/温升等级H励磁系统:励磁机的永磁休插入技术(PMI)使发电机具备简单,快速,可靠的启动性能-即使在长时间存储或待机后。可选的辅助励磁绕组或永磁机励磁,持续短路电流>3xIn,10Sec,使发电机具备短路保护能力,保障负载短路时设备安全和可靠运行。2.机械性能结构:发电机的主要部件均经过先进的有限元工具进行分析,确保发电机各部件固有频率远离发动机的激励频率,降低机组的振动,也使零部件机械强度最佳。定子、转子:整体式结构(非拼片式),选用优质双面绝缘硅钢片,大大增加发电机的机械强度,超速最高达2250rpm(125%x1800rpm),同时使铁损减到最小。过载能力:每12小时允许110%负载运行1小时。