1、 采用线性流量检测单元情况)()(max2max1max2max112max11max22FFkFFFFFFFFK\uf03d\uf03d\uf03d对于不同信号制的仪表, 在非线性测量情况下比值系数的计算式是一样的;比值系数只一要实现的两物料流量比和所选用的测量仪表量程有关, 与实际流量无关。 应注意下列问题:1、 采用线性流量检测单元情况时, 只有在亦F1max=F2max的场合, k=K。 在同样的比值k下, 通过调整F1max,F2max可以改变比值。2、 采用电动和气动仪表时, 乘法器输入的比值电流或气压和相除方案中比值控制器设定电流或气压可按下列公式计算:按下列公式计算:一般标准公式: 输入信号=仪表量程范围×K + 零点3、 在采用相乘的方案中, 采用分流器、 加法器等仪表可直接设置仪表比值系数K。4、 在采用相除的方案中, 如果计算所得的仪表比值系数K大于1, 则除法器的输入信号更换, 即主动量信号作为被除数信号, 从动量信号作为除数信号。 22max1222max1222FFFkFFFFFFK\uf0d7\uf03d\uf0d7\uf03dmax2max21