本文档一共被下载:　次　,您可全文免费在线阅读后下载本文档。　下载提示　1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。　2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。　3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利　地暖分水器的主要工作原理　发布者:　发布时间:2010-3-13　9:10:44　阅读:66次　【字体:大中小】　?　20年的发展,壮大过程,它逐步取代古老的散热器及轻质散热器的采暖方式,从东北--华北--西北--华中地区都得到了广泛的应用。　地暖分集水器的工作原理:　地暖系统总体讲分为三部分:一,供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等).二,控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)三,换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。　分集水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路(分流效果也同各支管路的长短均衡有关,大多是各管路长度大体相等),经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样可节省能源。这样子整一套供暖系统就完成了!　安装分、集水器　→　绝热层铺设　→　隔热(反射)层铺设　→　铺钢丝网　→　地暖管路铺设　→　地暖管与分、集水器连接安装　→　压力检测试验　→　管路施工验收　→　带压充填层混凝土施工　→　养护期满后二次打压　→　工程验收。　安装分、集水器　在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集　水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。　　用膨胀螺栓固定好分、集水器;　　与供回水主干管对接;　绝热层的铺设　铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,　且无积灰现象。　　地面不平时,不能用松散砂粒找平。　　绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵　入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外