蹲便器是指使用时以人体取蹲式为特点的便器。蹲便器分为无遮挡和有遮挡;蹲便器结构有返水弯和无返水弯。存水弯的工作原理,就是利用一个横"S"型弯管,造成一个“水封”,防止下水道的臭气倒流。这个存水弯的高度得看你是采用的什么型的存水弯,以及下水道水平干管的高度。如果水平干管比地面低的不太多,应该采用 P 形返水弯,可以用一截带承插口短管来配合安装高度,没有规定长度,使得水平管有坡度就行。这一段短管在蹲便器和返水弯之间。如果是楼房立管留出的接水口在楼板下面,或者干管的位置比较低,就应该采用 S 形存水弯,在蹲便器的下面用一截带承插口的短管补上高度差。总之,没有这个高度的严格规定,如果在装修时,蹲便器的地面起一个台阶高度,还得加上这个尺寸。