一般规定 ? 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼 梯宜独立设置,当确有困难时,可设 置剪刀楼梯,并应符合下列规定: 6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼 梯间。 6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间, 应设置耐火极限不低于1.00h的实体 墙分隔。 6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前 室。塔式住宅确有困难时可设置一个 前室,但两座楼梯应分别设加压送风 系统。 一般规定 ? 6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应 小于5.00m。 房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离(m) 高层建筑 旅馆、展览楼、教学楼 其它 位于两个安全出口之间的房间 30 40 位于袋形走道两侧或尽端的房间 15 20 一般规定 ? 6.1.12高层建筑地下室、半地下室的 安全疏散应符合下列规定 6.1.12.1 每个防火分区的安全出口 不应少于两个。当有两个或两个以上 防火分区,且相邻防火分区之间的防 火墙上设有防火门时,每个防火分区 可分别设一个直通室外的安全出口。 6.1.12.2 房间面积不超过50m2,且 经常停留人数不超过15人的房间,可 设一个门。 6.1.12.3 疏散出口总宽度,应按其 通过人数每100人不小于1.00m计算 一般规定 ? 6.1.15 除设有排烟设施和紧急 照明者外,高层建筑内的走道长 度超过20m时,应设置直接天然 采光和自然通风的设施。 ? 6.1.16 高层建筑的公共疏散门 均应向疏散方向开启,且不应采 用侧拉门、吊门和转门。 ? 6.1.17 建筑物直通室外的安全 出口上方,应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐。 疏散楼梯间和楼梯 ? 6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的 建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼 梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天 然采光和自然通风,当不能直接天然采光和 自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应 向疏散方向开启。 6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时, 可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩 大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防 火措施与其它走道和房间隔开 疏散楼梯间和楼梯 ? 6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔 式住宅,均应设防烟楼梯间。 6.2.1.1入口处应设前室、阳台或凹廊 6.2.1.2 前室的面积不应小于6.00m2 6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。 消防电梯 ? 6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定: 6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防 火分区内。 6.3.3.2 消防电梯(公共建筑)应设前 室,其面积不应小于6.00m2。当与防烟楼梯 间合用前室时,其面积不应小于10m2。 6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置, 在首层应设直通室外的出口或经过长度不超 过30m的通道通向室外。 6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用 乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡 水设施。 案例介绍 资料来源:雷春浓《高层建筑设计手册》