174变压器就位安装应注意哪些问题?变压器就位安装应注意以下几点:(1)变压器推入室内时,要注意高、低压侧方向应与变压器室内的高低压电气设备的装设位置一致,否则变压器推入室内之后再旋转方向就比较困难了。(2)变压器基础导轨应水平,轨距应与变压器轮距相吻合。抬高变压器可使用千斤顶。(3)变压器就位符合要求后,应用止轮器将变压器固定。(4)装接高、低压线线。母线与变压器套管连接时,应用两把扳手。应注意不能使管端部受到额外的力。(5)在变压器的接地螺栓上,接上电线。(6)当需要在变压器顶部工作时,必须用梯子上下,不得攀拉变压器。175什么是铜接线端子?接线端子也叫线鼻子,普通接线端子用于连接电气装置不同部分的导线。176DT-6是什么?DT-6是适用线截面为6mm2的铜接线端子。下面介绍型号含义,见表1958。D接线端子材质适用电线截面(mm2)
177什么是变阻器?变阻器是可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。
型号中材质代号说明表1958代号含义T铜L铝TL铜铝1