接头怎么处理才好

我们知道在装修做水电时,师傅对接头的处理是很重要的,当然,这也是能体现出师傅手艺的地方。如果接头没有处理好,那么在后期使用时,轻则会出现跳闸问题,重则会发生很大的安全隐患,甚至还会把插座面板给烧坏。那么电线接头怎么处理才好?通过仔细了解后,才知道电线接头有这么多种处理方法,难怪自己家老是出现短路问题了。
第一种,在电缆做完并头处理后,给线头做上烫锡处理,可以起到抗氧化作用,避免出现因接触不良出现发热烧坏等情况。当然,这个也不是一定要做的,但做上肯定会更好点,如果没有做烫锡处理的话,那么在并线时,可以利用专业钻头,把电线牢牢缠到6至7圈,这样也能起到很好的作用。如果师傅手艺好的话,手工缠也是可以的。
第二种,就是利用压线钳来处理,这个一般在处理断线时会用到,方法就是把两根电线缠好之后,再连接处套上铜管,然后用压线钳压紧,最后缠上绝缘防水胶布就行了。这样做的好处,就是会使连接处非常牢固,不会出现松动等情况。
第三种,就是使用专业的接线端子来接线,这种方法比较适合多股线,并且在后期更换线路时也会比较方便,唯一的缺点,就是会使水电成本增加,因此在现如今装修中,还是比较少见的。但不可否认,这是一种非常标准的接线方法。
所以我们在装修做水电时,也可以这样来要求师傅处理电线接头。虽然会麻烦一点,但对后期使用,还是有很多好处的,尤其是电线这块,一旦发生问题,后果将是很严重的。如果师傅要提出增加费用的问题,那么个人也是认为值得的。不要再让我家一样,现在就是想做也做不了了,令人很头疼。

电缆接头使用方法

我们在选择电缆接头的时候,要注意:电缆接头有低高压之分,是选择低压的还是高压的,要么是电网上的电缆?控制电缆原则上不打接头,但长度不够或者断开时可以校验后经过端子箱转接;如果不易;实现的话,需要打成麻花状接头,并且使用焊锡点焊。低压电缆接头,一般用紫铜管,电缆长度超过制造厂一盘电缆长度时,中间接头解决了电缆长度不足用的问题。解决了制造厂制造能力,运输装卸等问题,原有电缆改动,中间接头接续电缆,避免了原有电缆整根更换,好处是节省了费用首先得根据需要接头电缆的型号规格选购合适的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料!
1、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至会出现短路事故!
2、制作电缆接头前一定要仔细阅读厂家的产品说明书,这一点对于 10kV及以上电缆,尤为重要!做之前把所有的工序都想好再做!
3、 10kV以上单芯铠装电缆的终端接头,切记只能一端钢带接地!
4、铜管压制时不能太用力,只要压接到位即可!压接后的铜端面势必会有很多凸起点,这个一定要用锉刀挫平,不能留有任何毛刺!
5、热缩电缆接头在使用喷灯时,要注意喷灯来回移动,不能只对着一个方向不断供火, 冷缩电缆接头的尺寸必须严格按照图纸说明做,尤其是抽出预留管中的支撑物时,更要小心才是!
细心的你应该发现叉形接头与电线连接:有专门的压线钳,但是没有压线钳也可以用普通钳子,把线插进接线端子尾部的孔眼,再用钳子夹紧。如果有压线钳就只要把线插好,放进去夹就是。
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。侵权投诉