二次电缆线 应按国家标准GB50133—85选用其绝缘电阻不得小于1MΩ并应具有良好的导电能 力线芯应用多股细铜线直径在0.2 mm0.4mm并且轻便、柔软、便于操作其截面积应 根据使用的焊接电流与电缆线的长度的不同来确定以防在使用中因为过热而烧毁绝 缘层一般长度不超过20米30米二次电缆线和电焊机连接可以用设备耦合器相连二次 电缆把线接头处可以用焊接电缆耦合器俗称快换接头进行连接接头不能多于两个接 头处应绝缘良好。 焊钳的质量必须符合安全要求其绝缘电阻不得小于1MΩ介电强度通过实验应达到绝缘部分能承受有效值为1000V的交流实验电压而无闪络或击 穿现象焊钳的热额定值通过检测升温、耐热和耐焊接飞溅物达到规定要求机械性能 通过拉力试验和耐冲击试验符合规定要求在使用过程中禁止将热焊钳浸入水中冷 7电焊机的使用坚持“一机一闸一漏一箱”的原则。即每台电焊机必须配备一个独立的电源控制箱控制箱内有容量符合要求的铁壳开关或自动空气开关和漏电保护 器当焊机超负荷时应能自动切断电源禁止多台焊机共用一个电源开关电焊机和电源 控制箱的金属外壳都必须接地或接零接地电阻Rd4Ω其外壳上的接线螺钉规格不得 小于M8接地线应是中间无接头的整根导线截面应为相线截面的1/31/2且不应小于 2.5mm2漏电保护器必须选用符合GB6829—86《漏电电流动作保护器》的产品。这 样可以防止电焊机内部绝缘不良、一次线或二次线接线端口绝缘不良而使电焊机金 属外壳带电导致人体触电的情况发生。 8安装电焊机空载自动断电装臵。一般电焊 电弧电压为16V35V低于安全电压也就是引弧后电源输出电压即二次线电压自动下 降到工作电压才能稳定地继续施焊此时二次线电压安全程度是较高的但是停焊时二 次线电压即变为空载电压50V90V比较危险如果此刻能够切断电焊机电源就可以从 根本上消除二次线乃至一次线的隐患电焊机空载自动断电装臵就具有在设定时间内 自动切断电焊机电源的功能。其作用原理如图3执行单元控制主电路的接通与切断计 时单元实现二次输出断路的计时控制稳定单元在焊接中采用电流来控制计时单元的 稳定检测单元实现二次回路电压的检测。 当焊工停止焊接焊把离开工件时该装臵在 设定的时间内1秒数秒自动切断电源当重新开始焊接焊条触到工件时装臵自动送电 起弧。这样可以防止电焊机在停用时焊工忘记关闭电源使电焊机一直处于开启状态 的情况发生另外在人误操作或设备本身绝缘不良而使人体触电的情况下由于焊接中 断延时开关将在设定的时间内自动切断电源减少了人体触电的时间可以使触电者不 受伤害或受伤轻微避免了触电事故的严重后果。国家规定在特别危险如在金属容器、 管道内、在金属结构上、潮湿地点以及水下、高空等处进行焊接作业电焊机必须配 装空载自动断电保护装臵。可以说电焊机配备空载自动断电装臵是在技术上防止二 次线触电事故的极为有效的办法。 9在不良的环境下施焊使用“一垫一套”防止触电。 在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时触电的危险性很大除采取安装 电焊机自动断电保护装臵的措施外还可以采用加“一垫一套”的办法来预防触电即在 焊工脚下加绝缘垫停止焊接时取下焊条在焊钳上套上“绝缘套”。 10.严禁使用厂房 构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接代替焊接电缆使用。使用这些金 属物作为焊接电缆很容易引起触电同时会因接触不好产生火花引起火灾。 11.由电 工进行电焊设备的安装、维修和检查。工作中如设备出现故障应立即切断电源找专 职有证电工检修焊工不得擅自处理。 12.电焊机使用过程中不允许超载。若超载运 行会因过热而烧毁电焊机造成危险如果绝缘烧坏可能引起漏电而发生触电事故。电 焊机发热多少与电流大小和通电时间有关所以过载指两个方面一是指焊接电流超过 了额定电流值另一方面是指使用的时间超过了额定暂载率。暂载率是指规定的时间 与通电工作时间之比即 暂载率通电工作时间/规定时间100电焊工进行手工电弧焊 时按国家规定GB807—74JB686—74工作周期即规定时间为5分钟并且规定额定暂载 率为60即在5分钟之内只允许通电工作3分钟。 13.工作结束时要立即切断电源盘好 电缆线清扫场地经确认无隐患后方可离开。 14. 触电急救。对触电者进行急救要点 是救治及时和采取正确的救护方法而最为关键的是“快”。据统计触电后不超过一分 钟开始救治者90有良好效果触电后6分钟开始救治则10有良好效果12分钟才开始救 治则救活率很小。所以及时抢救至为重要。急救的第一步是尽快使触电者脱离电源。 第二步是现场救护触电者脱离电源后应立即争分夺秒就地进行抢救抢救时应该按科 学的方法和步骤对症救治如果触电者心跳或呼吸停止应正确使用口对口鼻人工呼吸 法和胸外心脏挤压法千万不能消极地等待医生的到来在现场施行正确的急救的同时 派人通知救护车和医务人员到现场还可以联系其他车辆将触电者送往医院。抢救应 坚持不断切不可轻率停止运送途中也不能终止抢救更不能轻率地断定触电者已经死 亡实际抢救中有抢救5小时还救活的实例因此只有医生才可以确诊触电者是否已经 死亡。送到医院后应由医生进行科学的救治。 二、警惕电焊机二次线触电事故 举一例。事故经过1999年8月1日上午太钢有限公司第二炼钢厂二钢机电工段对1转炉烟罩进行检漏打压试验发现漏水后由起高组搭架配合补焊。因烟罩漏水太大起高工 张被浇湿手套、衣鞋。下午3时20分左右焊工拿着焊把进入烟罩准备焊接此时搭架 的张正在烟罩口与另一人帮助拉焊把线拉线中二次线的一个裸露的接线头卡在架 板上张带着湿手套抓住裸露的线头向上揪由于张的手套与工作鞋都已湿透使得 焊机二次线电流通过身体与钢结构地板形成回路造成张触电经抢救无效于19时30 分死亡。事故直接经济损失约10万元。 据调查该焊机为B3500普通型电焊机焊机 一次线安装符合规范二次线输出开口电压实测775V出厂标准电压80V焊机外壳接地 线设臵良好二次线零线与厂房结构相连二次线火线从7m平台引上11m平台电缆长 度约15m焊把线有三处裸露未进行绝缘包扎。 事故原因 1、作业人员在手脚潮湿的 状态下抓握电焊机二次手把线裸露部位导致大电流直接通过人体是事故的直接原 该厂在安全用电的认识和管理上存在漏洞特别是未能认识到电焊机二次线开路电流的危险性使职工在低电压作业中存在习惯性的操作行为以致造成事故。 应采取的预 防措施 1、按建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ4688执行采用 TNS系统设臵专用的保护零线使用五芯电缆配电系统采用“三级配电两级保护”。 3、电焊机的电源开关应单独设臵。直流电焊机的电源应采用启动器控制电线焊把钳绝缘良好电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆其长度不宜大于30