打开一段时间后照明空开就会跳闸,是不是空开小了,这是空开过载跳着的典型特征,换一个大一电流等级的空开即可。
判断是否过流跳闸,方法:拆掉出线,让空开没负载,看它还跳不?如果还跳就证明空开坏了。如果不跳了就证明空开是过流跳闸,必须减少负荷或换成更大规格的,当然也要考虑原来线径是否够粗。
扩展资料:
电路跳闸解决
1.首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。
2.如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。
3.上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。
4.用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。
参考资料:
http://www.yxad.com/sina/37114