赞1追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
压力是平时设定的正常压力,流量开关是安装在屋顶水箱出水管道上,当消火栓放水时,最先启动的是稳压泵,当水泵房的压力不够、屋顶 的流量开关水流量达到设定值时,水泵启动,所以也不是屋顶水箱的水完了才启动泵,当屋顶水箱的水完了,那流量开关也没有水流了。
压力开关和流量开关的具体动作值是根据不同的情况设定的,当达到条件后就可以启泵了
赞0追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
其他类似问题查看更多
相关搜索搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
打开地下水池启动变化
这里搜比网上搜更专业
超170万定额、图纸、软件问题
严选实战建筑专家提供答案
每日助力10万建筑人解决问题
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

提示

关闭
成为会员,向行内众多知名专家提出你的问题!
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧