前置的由来

这里提供一个不一样的观点
我们常见的前置过滤器,都是内芯为不锈钢或者有机材质 编织成丝网而成的。此类过滤器也叫做网式过滤器。
第一个问题进口网式过滤器为什么是100微米左右,这个问题必须从它的初代——Y型过滤器 Y type strainer 说起:
上图里面的金属网式过滤器,为最常见的,北方见的会比较多,因为这个大量用于供暖系统的杂质过滤。金属材质的网式过滤器,由于金属冶炼锻铸工艺最早成熟,所以这是最初的网式过滤器。
而且最开始滤网上面的孔,并不是按微米来计量的,而是按目数,就是一平方英寸表面积上有多少孔来计量的(25.4mm×25.4mm)。常规过滤各种碎屑防止阀门卡住,一般是24~60目,换算成,700~250微米。
上图为塑料外壳的Y型过滤器,常见于小型滴灌、喷淋设备、农业灌溉系统中。
网式过滤器前置就从灌溉过滤器开始大力发展的。
1983年一个美国公司Russ Welte,起初他们是做灌溉产品代理的,他们看到民用市场上,缺乏一种高效过滤水管沉积物的过滤器,该年他们在佛罗里达州开发Rusco网式过滤器,1986年,1986年注册Rusco商标的Spin-Down® 的网式过滤器。

好了,从此我们国内通常说的“前置”就进入家用市场,目前Rusco仍然是北美最畅销的网式“前置”品牌,此类过滤器也因此称为 Spin Down Sediment Filters 意译:下沉式沉淀物过滤器 。主要是解决的需求是:家用或者农用的洒水、喷淋设备的过滤。

比如 花园洒水 一般需要用到40~80目,380~180微米的过滤精度,所以在德亚卖的最好的是下面这种网式过滤器。(如下图)
而小型的滴灌系统(如图五)、喷淋用雾化器需要的为140目的过滤网。换算成精度,也就刚好是106微米,最早3M刚进入中国时的一款前置就是106微米(图四),当然现在已经“入乡随俗”了。
到了140目(106微米)截至,已经满足所有家用的涉水设备的对颗粒物拦截的需求,不需要更高的过滤精度的过滤了,再高的过滤精度已经是性能浪费了。

为什么国内是40微米。

回答这个问题前,我特意询问了国内的第一批生产40微米前置制造商的技术员,
厂商的回复是与人类的感知极限有关
一般人使用水槽,视距是50~70cm,而人肉眼可以看到的最小物体,必须得在25cm的明视距离才可以30.5微米的颗粒物。(注意是这里是指肉眼看单个颗粒物体,并且并不是距离近了就可以分辨更小的颗粒物)。所以40微米过滤后,是明显的看不到单个的颗粒物。

这里引申另一个问题,为什么没有见到低于40微米前置?

当然有40微米的以下,市场上也有30微米,15微米甚至精度更高的网式前置过滤器,有的专用于末端净水的预处理,防止快速堵塞,比如:
净水器专用前置过滤器精细分支TOCLASBE1345A能有效保护主滤芯980元天猫精选去购买
但作为全屋入户过滤,很快淘汰掉了:
首先 国内自来水 中的颗粒物90%都是2~7微米之间。20微米以上的不到1%。数据来源于华侨大学《城市给水网水质安全保障》。
所以呢,在家庭使用场景,90%的杂质颗粒物都会直接穿透前置的丝网(这也是为什么反渗透净水器第一级PP是5~1微米的),拦截的不到1%杂质会随着水流缓慢在滤网上形成滤饼后。滤饼会增加过滤器的拦截精度。
但网式前置的滤网面积都非常小,形成滤饼后的某一个临界点,拦截精度迅速上升,压力损失也就会迅速的增大。所以在前置体积区别不大的情况,过滤精度越高,堵塞速度越快,并且杂质粘度高的时候,冲洗失效,需要手动拆出滤网刷洗。
所以实际使用情况是,国外的100微米左右网式过滤器——前置,水质只要不是特别差。基本上你用1-2年不冲洗都不会堵,并且对水压影响不大,而国内的40微米前置,水质如果不太好,比如市政管道老旧一些,滤网小一些的,几个月就要冲洗或者拆出来刷洗。所以有两个极端,一个是有的客户从装上到使用好几年,都忘记有冲洗这一回事,水压也没任何问题。而有的几个月就要冲洗,或者拆出来刷洗。
也就是,网式过滤器(我们国内常说的前置过滤器),最初并不是为了深度净化水质而设计的过滤,而是为了保护设备而设计的过滤器。并且目的只是为了过滤大颗粒碎屑硬物,防止阀门、水泵叶轮、滴灌系统、洒水器以及雾化器不堵塞而开发的。100微米足以满足上述条件。
然后我们看看欧美与中国最知名的品牌:
以下是
1、德国Grünbeck 1949年成立,2006年上市BOXER®系列 100微米。
2、美国Russo,1983年公司成立并在同年开发第一款过滤器,1986年上市Spin-Down®系列 不锈钢滤网30目/60目/100目/140目/200目,也就是600微米/250微米/106微米/75微米。
3、德国SYR 1939年公司成立,1988年上市他们第一款 DRUFI 经典前置, 目前国内海淘的主要是SYR DUO型号90~125微米 ,国内授权品牌为SYR汉斯希尔 40微米。
4、德国BWT 1990年成立,BWT E1单杠式 90~110微米
5、中国倍世环保,自有品牌Brisk倍世康 与倍瑞康,公司是2013年注册,是国内《家用和类似途免拆洗滤网前置过滤器》净水行业标准起草组长单位,给国内外众多知名品牌代工,可以代表国内前置最高的生产水平与规模。品类最全,像他们开发一款地暖专用的网式过滤器为35~40目, 400微米 也说明家用水暖系统,并不像某些暖通公司说需要多么高精度的预处理。
德国这边,自来水水质管理非常好,一般家庭不装什么净水器,而德国人做的东西非常比较讲究,即便是如此简单的过滤器,也会用非常好的用料,做得非常精致,久之就有德国的前置是最好这一说,事实也确实如此。
像格温拜克(德国绿贝),早些日子可以直接德亚海淘,1K左右,BOXER系列带减压阀是我比较推荐的高端性价比型号,最早是由北京极简科技的引入国内,售价几万都有,把国内有钱土豪宰得那个狠。现新款为pureliQ,推荐的原因是因为1500元以内可以入手的原装进口前置。
这两年也上市了,内置熔喷PP滤芯(PP棉)作为滤芯的前置,所以说连德国都开始卖抛弃式滤芯过滤器了。
同样推荐德国BWT的E1,推荐原因是他非常的好拆卸,便于清洗,这对于动手能力差的人很有帮助,但是一定要注意入手价格,抛开价格谈品质也是耍流氓。除了那些实在不差钱的,追求性价比的,前置不建议花1500以上购买,但是这款独特的拆卸结构,如果2000以内可以买下,还是稍微可以考虑一下。
国产推荐:Brisk倍瑞康或者BSK倍世康,都属于海宁倍世环保旗下品牌,推荐型号BSK-T4 R3,集成了万象阀、压力表、减压阀、4吨大流量、防冻。
再发一个丐版推荐:埃美柯前置,用料和做工极佳,滤网虽小,但75微米相对不耐堵,埃美柯是专业做铜阀管件的工厂。

购买这种网式前置,需要注意几点:

1、材质安全:用的铜材属于无铅低铅铜,国内必须Hpb59-1或者“强度更高”“铅含量更低”的铜料。
2、抗水锤性能:正常非热水用的前置,都含有塑料部分就是透明部分,只要是塑料都会疲劳老化,配方与材料工艺不好,是可能会在水锤冲击下导致开裂漏水。
3、如果管道方向不是水平的,建议购买带万向阀的,便于安装,减少弯头。
4、水压高于标准 0.4Mpa,需要购买集成减压阀的,稳定最高水压,但是新手买家不知如何测水压,建议直接买带减压阀更保险。
5、透明的前置不能有光照,经常有人晒前置,里面有蓝黑色或绿色的黏状物,实际都是藻类,这种情况前置反而导致了二次污染,藻类毒素一级致癌!
6、反冲洗加一分,但不用特意追求:大部分前置都是顺冲洗,不是反冲洗,99%的品牌型号都是,基本上都在欺骗消费者,也无人管。然后40微米的前置反冲洗也并不顺冲洗强多少,包括其他刮洗,都没什么太大意义,要清洗干净,必须拆下来用力刷滤网表面。100微米左右的相对的反冲洗效果好一些。
7、如果家里没有流量式漏水保护器,尽量别选自动反冲洗的,因为作为第一级的前置,冲洗口也是实可能被杂质碎片卡住,导致自动关闭的阀门关不严,而导致漏水问题。
8、国产的40微米前置尽量选择4吨流量的,滤芯面积越大,越不容易堵,减少维护频率。
9、购买此类产品务必要清楚它的过滤效能,如果需要深度过滤,让家里水看起来清澈一些的话,让停水后自来水不黄的,建议选择“大蓝瓶+抛弃滤芯”或者微超滤膜类的过滤设备。
展开收起
8090后装修计划
话题:8090后装修计划关注
经验攻略
话题:经验攻略关注
新人首贴请多指教
话题:新人首贴请多指教关注
净水设备
分类:净水设备关注
微信扫一扫
Brita Maxtra碧然德第三代滤芯滤水壶净水器家用12只装德国净水壶
Brita Maxtra碧然德第三代滤芯滤水壶净水器家用12只装德国净水壶
339元起
怡口(ECOWATER)厨下式家用净水器ERO102-3反渗透无罐机 400G大流量 一体式设计纯水
怡口(ECOWATER)厨下式家用净水器ERO102-3反渗透无罐机 400G大流量 一体式设计纯水
6980元起
美的(Midea)JD100农村家用直饮净水器 低废水 32倍高抗污 自吸泵纯水机 MRO1683D-100G
美的(Midea)JD100农村家用直饮净水器 低废水 32倍高抗污 自吸泵纯水机 MRO1683D-100G
2999元起
海尔(Haier) 家用净水器山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+HSWGD1903B壁挂式冷热管线机 净饮水套装
海尔(Haier) 家用净水器山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+HSWGD1903B壁挂式冷热管线机 净饮水套装
4999元起
小米有品 莱卡LAICA mini多功能养生净饮机 饮水机净水器家用迷你办公室一体台式过滤茶 牛油果绿
小米有品 莱卡LAICA mini多功能养生净饮机 饮水机净水器家用迷你办公室一体台式过滤茶 牛油果绿
499元起
海尔(Haier)家用全屋净水套餐 山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+前置过滤器HP05升级版净水器
海尔(Haier)家用全屋净水套餐 山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+前置过滤器HP05升级版净水器
3399元起
小米有品 莱卡LAICA mini多功能养生净饮机 饮水机净水器家用迷你办公室一体台式过滤茶 奶油白
小米有品 莱卡LAICA mini多功能养生净饮机 饮水机净水器家用迷你办公室一体台式过滤茶 奶油白
499元起
海尔(Haier) 家用净水器山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+管线机HG201-R壁挂式速热饮水机 净饮水套装
海尔(Haier) 家用净水器山泉600G富锶矿泉水HRO6H60-4+管线机HG201-R壁挂式速热饮水机 净饮水套装
3999元起
海尔(Haier) 山泉600G家用净水器 富锶矿泉水直饮RO反渗透无桶大通量纯水机HRO6H60-4
海尔(Haier) 山泉600G家用净水器 富锶矿泉水直饮RO反渗透无桶大通量纯水机HRO6H60-4
3199元起
方太(FOTILE)方太家用净水器直饮水厨房过滤自来水大流量ME2净水机
方太(FOTILE)方太家用净水器直饮水厨房过滤自来水大流量ME2净水机
5999元起
方太(FOTILE)M6A净水器 家用直饮过滤器 厨房自来水滤前置大流量净水机
方太(FOTILE)M6A净水器 家用直饮过滤器 厨房自来水滤前置大流量净水机
8580元起
云米(VIOMI)泉先600加仑智能小白龙净水器家用直饮水RO反渗透过滤器净水器厨房无桶家用小米生态MR662
云米(VIOMI)泉先600加仑智能小白龙净水器家用直饮水RO反渗透过滤器净水器厨房无桶家用小米生态MR662
1299元起
反渗透|云米互联网净水器小蓝调系列 400G
反渗透|云米互联网净水器小蓝调系列 400G
899元起
PHNIX 芬尼 PROC-500G 反渗透纯水机 500G
PHNIX 芬尼 PROC-500G 反渗透纯水机 500G
5680元起
小米有品云米泉先净水器Super1000G家用直饮机RO反渗透净水机自来水过滤器纯水机大通量可直饮 泉先净水器Super1200G
小米有品云米泉先净水器Super1000G家用直饮机RO反渗透净水机自来水过滤器纯水机大通量可直饮 泉先净水器Super1200G
3699元起
倍世(BWT)德国 原装进口中央软水 别墅家用全屋净水器智能大流量阻垢 Bewamat 25A
倍世(BWT)德国 原装进口中央软水 别墅家用全屋净水器智能大流量阻垢 Bewamat 25A
18064元起

文中相关商品

111评论
最新最热转至页
81楼
2020-05-13
画个大西瓜
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
9
Sonze(作者) :
这个不应该,你用的是什么滤芯?2.7公斤动压?
北京水质太差,用不了一个多月就这样了
来自iPhone 客户端
80楼
2020-05-13
Sonze(作者)
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
8
画个大西瓜 :
10寸的蓝瓶,因为家里是两路供水,装蓝瓶这个是只有洗衣机洗碗机和洗澡用水,就只装了10寸的。对水压影响蛮大的,我家压力在3.4公斤左右。装完了只有2.7公斤了,这时候如果有同时用水的,就会瘦很大影响
这个不应该,你用的是什么滤芯?2.7公斤动压?
来自iPhone 客户端
79楼
2020-05-13
画个大西瓜
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
7
飞上彩虹 :
请问你扔的大蓝瓶是几寸的啊?大蓝瓶对水压影响有多大啊?扔掉之前水压多少?扔掉之后水压多少?我打算装20寸大蓝瓶作为前置,也担心影响水压,我家水压大概3-3.5公斤
10寸的蓝瓶,因为家里是两路供水,装蓝瓶这个是只有洗衣机洗碗机和洗澡用水,就只装了10寸的。对水压影响蛮大的,我家压力在3.4公斤左右。装完了只有2.7公斤了,这时候如果有同时用水的,就会瘦很大影响
来自iPhone 客户端
78楼
2020-05-12
飞上彩虹
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
6
画个大西瓜 :
但是感觉换了前置后还是比大蓝瓶好点,对水压的影响几乎没有,冲洗也方便,我家这水质差劲,500多,我一般十天充一次,感觉还可以
请问你扔的大蓝瓶是几寸的啊?大蓝瓶对水压影响有多大啊?扔掉之前水压多少?扔掉之后水压多少?我打算装20寸大蓝瓶作为前置,也担心影响水压,我家水压大概3-3.5公斤
77楼
2020-05-12
danielchen
请教楼主,前置是不是100微米比40微米实用?有推荐的吗
来自iPhone 客户端
76楼
2020-05-12
YuiLuo
1
苍白的烟火 :
我们家前置装上3年了,没有清理过,是因为一点杂质都没有,现在的自来水都是经过处理的,达标后是可以直接饮用的吧,,
2
Sonze(作者) :
和水质关系特别大,所以有的家里很久不拆洗没关系,有的可能坚持不了一星期。各地自来水厂的水源,自来水厂的工艺和管理,不同的市政官网和维护情况,导致的结果差异会非常的大。
5
苍白的烟火 :
这个不太清楚,我们这还好,新管网,
那就挺好的,我们家0几年做的房子 两栋6层的 我这几年发现水质越来越不好 去朋友家 他们也是新管 我们那都是九几年可能更早?因为是铁路地区附近 开发很早就部署了 现在不用过滤我心里是过不去 因为铁管真的怕了怕了
75楼
2020-05-12
各种悲剧
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
5
hyhsly :
请问有推荐的增压泵吗?非二次供水小区水压不够
选多大泵得看你现在水压和水量。我买的威乐pun601eh。老破小空间所限,泵后没有加稳压罐,你有条件的话一定要加上。
来自Android 客户端
74楼
2020-05-12
值友3791524996
大胖+pp棉,他不香吗?一年一换,又不要多少钱
来自Android 客户端
73楼
2020-05-11
hyhsly
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
4
各种悲剧 :
我家入户又加了个泵[皱眉]
请问有推荐的增压泵吗?非二次供水小区水压不够
来自iPhone 客户端
72楼
2020-05-11
天涯落枫
1
老买不起 :
马家不锈钢超滤PVDF超滤膜3500L老贵了
2
Sonze(作者) :
这个我们准备上了,1K出头把,不算贵,开外观和膜壳,卡箍就知道是否一家工厂的产品。
4
Sonze(作者) :
可以的,就是注意下水压,家用的PVDF超滤膜要求膜前压力2公斤,这个是一个动态的运行压力不是静态压力。
非常感谢🙏
来自iPhone 客户端
71楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
老买不起 :
马家不锈钢超滤PVDF超滤膜3500L老贵了
2
Sonze(作者) :
这个我们准备上了,1K出头把,不算贵,开外观和膜壳,卡箍就知道是否一家工厂的产品。
3
天涯落枫 :
前端用PVDF,后端分别接软水和直饮。大神觉得这个方案怎么样?有什么优缺点呢?[高兴]
可以的,就是注意下水压,家用的PVDF超滤膜要求膜前压力2公斤,这个是一个动态的运行压力不是静态压力。
70楼
2020-05-11
天涯落枫
1
老买不起 :
马家不锈钢超滤PVDF超滤膜3500L老贵了
2
Sonze(作者) :
这个我们准备上了,1K出头把,不算贵,开外观和膜壳,卡箍就知道是否一家工厂的产品。
前端用PVDF,后端分别接软水和直饮。大神觉得这个方案怎么样?有什么优缺点呢?
来自iPhone 客户端
69楼
2020-05-11
过路人0709
1
过路人0709 :
3m的7101前端不好吗?自己再装几个阀门,这样可以反冲洗了。
2
Sonze(作者) :
7101是末端设备
4
Sonze(作者) :
这款没什么特别的,它是40微米顺冲洗前置,没有任何特别之处,如果你偏好3M这个品牌,我更推荐BFS1-100这款旋钮联动升降杆的结构,可以改变水流方向带反冲洗的100微米。
已入手40微米,100微米感觉太大了。感谢回复。
来自iPhone 客户端
68楼
2020-05-11
Andy_零零漆
上大蓝瓶,没啥好纠结的
来自iPhone 客户端
67楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
10
Sonze(作者) :
嗯咯,一会我追加内容,把厂方的测试内容po出来,你也测试一下,正好验证是否符合。
如果是相同的工艺,不同精度的价格差别应该不算大,但是达到绝对精度的就很贵,比如颇尔,期待你的测试。
66楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
9
踏浪无痕 :
嗯,没事,就开个贴讨论,做做普及。不同精度到价格可以差别很大,苏州的工厂有幸参观过,滨特尔和爱惠浦商用机都做的挺好,快接滤芯里面用的碳纤维还是量很足的,除了贵没太大毛病。检测现在比以前方便多了,毕竟做口罩的今年增长了这么多[高兴]
嗯咯,一会我追加内容,把厂方的测试内容po出来,你也测试一下,正好验证是否符合。
65楼
2020-05-11
踏浪无痕
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
8
Sonze(作者) :
OK,咱主要销售的就是滨特尔的滤芯,所以你可以测一下滨特尔的DGD2501或类似精度的,国内没相关标准,你按NSF42的认证标准去测名义精度1微米的拦截效率,看看结果是多少,很期待你的检测结果,不行你测溢泰的也可以。
嗯,没事,就开个贴讨论,做做普及。不同精度到价格可以差别很大,苏州的工厂有幸参观过,滨特尔和爱惠浦商用机都做的挺好,快接滤芯里面用的碳纤维还是量很足的,除了贵没太大毛病。检测现在比以前方便多了,毕竟做口罩的今年增长了这么多
来自Android 客户端
64楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
7
踏浪无痕 :
嗯,本来看看招摇过市的宣传想想这行业大家都不容易,外销不行内销也是个门路。偶尔发几句牢骚,看破不说破也就这么过去了。一定要刨根究底,忙过525咱来个求锤得锤吧。
OK,咱主要销售的就是滨特尔的滤芯,所以你可以测一下滨特尔的DGD2501或类似精度的,国内没相关标准,你按NSF42的认证标准去测名义精度1微米的拦截效率,看看结果是多少,很期待你的检测结果,不行你测溢泰的也可以。
63楼
2020-05-11
踏浪无痕
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
6
Sonze(作者) :
??你这是不是跑题了?咱等你说国内1微米的PP棉的故事,但如果你想说过不了微粒测试,那么我这边是从来只用大厂的,咱们尽量别讨论行业垃圾好么?前置的作用,写的很清楚,就是给不了解的值友看。文章说的是埃美柯的前置就是Hpb59-1,至于你说的数据,哪里来的?我是不了解这个数据,但是我就说我知道的,埃美柯减压阀我之前买是Hpb60-2现在换成Hpb59-1, 你可以找几家比这个更好的来说。前置的工作压力国标的要求就是最大4Bar(实际当然比这个高,但以机器上标准为准,否者超压后,出现故障或者漏水损失影响售后和保险),然后你主体材质实际上除了PET,主流还有AS和PC材质。还有你的测试水压数据哪来的?所有前置要过水批必须过爆裂测试就是27.6bar(你如果不知道是哪个标准,可以问我:),高层防水锤,减压阀当然放入户主管,你难道没有在水表前后看过开发商加的减压阀么?然后水锤这个发生的情况很迷,有时候即便是3层楼的别墅,由于小区无水塔横管太长,也可能发生。
嗯,本来看看招摇过市的宣传想想这行业大家都不容易,外销不行内销也是个门路。偶尔发几句牢骚,看破不说破也就这么过去了。一定要刨根究底,忙过525咱来个求锤得锤吧。
来自Android 客户端
62楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
过路人0709 :
3m的7101前端不好吗?自己再装几个阀门,这样可以反冲洗了。
2
Sonze(作者) :
7101是末端设备
3
过路人0709 :
复制错了,是3M前置过滤器 BFS3-40RD这个型号。
这款没什么特别的,它是40微米顺冲洗前置,没有任何特别之处,如果你偏好3M这个品牌,我更推荐BFS1-100这款旋钮联动升降杆的结构,可以改变水流方向带反冲洗的100微米。
61楼
2020-05-11
Sonze(作者)
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
5
踏浪无痕 :
前置作为连接入户水表的前端只是负责粗颗粒泥沙的净化,别无其他。至于埃美柯,国内铜材目前大部分用的是57-3,59-1占他整体产品线比较少,现在有不锈钢精铸的体,相对来说材质比铜材质更稳定。净水器类产品一般要求最低压力0.05mpa,最大工作压力8bar左右。前置由于材料特殊,铜盖铜水表接头+pet材质主体,导致一般测试水压承受可以达到20bar左右,厚度厚的25bar不会有问题。减压阀其实可以放到后置厨下式前端更为合适。
??你这是不是跑题了?咱等你说国内1微米的PP棉的故事,但如果你想说过不了微粒测试,那么我这边是从来只用大厂的,咱们尽量别讨论行业垃圾好么?前置的作用,写的很清楚,就是给不了解的值友看。文章说的是埃美柯的前置就是Hpb59-1,至于你说的数据,哪里来的?我是不了解这个数据,但是我就说我知道的,埃美柯减压阀我之前买是Hpb60-2现在换成Hpb59-1, 你可以找几家比这个更好的来说。前置的工作压力国标的要求就是最大4Bar(实际当然比这个高,但以机器上标准为准,否者超压后,出现故障或者漏水损失影响售后和保险),然后你主体材质实际上除了PET,主流还有AS和PC材质。还有你的测试水压数据哪来的?所有前置要过水批必须过爆裂测试就是27.6bar(你如果不知道是哪个标准,可以问我:),高层防水锤,减压阀当然放入户主管,你难道没有在水表前后看过开发商加的减压阀么?然后水锤这个发生的情况很迷,有时候即便是3层楼的别墅,由于小区无水塔横管太长,也可能发生。
60楼
2020-05-10
过路人0709
1
过路人0709 :
3m的7101前端不好吗?自己再装几个阀门,这样可以反冲洗了。
2
Sonze(作者) :
7101是末端设备
复制错了,是3M前置过滤器 BFS3-40RD这个型号。
来自iPhone 客户端
59楼
2020-05-10
踏浪无痕
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
4
Sonze(作者) :
我很了解,你直接说什么问题?
前置作为连接入户水表的前端只是负责粗颗粒泥沙的净化,别无其他。至于埃美柯,国内铜材目前大部分用的是57-3,59-1占他整体产品线比较少,现在有不锈钢精铸的体,相对来说材质比铜材质更稳定。净水器类产品一般要求最低压力0.05mpa,最大工作压力8bar左右。前置由于材料特殊,铜盖铜水表接头+pet材质主体,导致一般测试水压承受可以达到20bar左右,厚度厚的25bar不会有问题。减压阀其实可以放到后置厨下式前端更为合适。
来自Android 客户端
58楼
2020-05-10
Sonze(作者)
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
3
踏浪无痕 :
pp棉去了解下国内厂家标的1微米
我很了解,你直接说什么问题?
来自iPhone 客户端
57楼
2020-05-10
踏浪无痕
1
踏浪无痕 :
1微米的大蓝瓶?怕你对净水pp棉有什么误解。。
2
Sonze(作者) :
什么误解?
pp棉去了解下国内厂家标的1微米
来自Android 客户端
56楼
2020-05-10
章大头
入户过滤器,就是想保护下各个设备,有什么推荐吗,最好不影响水压的
来自Android 客户端
55楼
2020-05-10
丨丶路人甲
1
丨丶路人甲 :
没有T4 R3,倍世康方便推荐其他款么
2
Sonze(作者) :
倍世康因为和制造商自己的公司名字重复,因为他们主要做代工的,所以为了不影响OEM客户另外做了一个品牌叫做倍瑞康(Brisk),这篇文章这个是***的,马家平台联系我们的人即可。如果不需要稳压的话,或者安装环境有地漏啥的,那个丐版的推荐其实很不错,埃美柯是国内规模数一数二的铜阀铜件生产商。
怎么联系?
来自Android 客户端
54楼
2020-05-10
苍白的烟火
1
苍白的烟火 :
我们家前置装上3年了,没有清理过,是因为一点杂质都没有,现在的自来水都是经过处理的,达标后是可以直接饮用的吧,,
2
Sonze(作者) :
和水质关系特别大,所以有的家里很久不拆洗没关系,有的可能坚持不了一星期。各地自来水厂的水源,自来水厂的工艺和管理,不同的市政官网和维护情况,导致的结果差异会非常的大。
4
YuiLuo :
emmmm 其实我更关注的是 埋在地下很多年的自来水管 虽然水是达标了 但是很多铁管都很多年了。。
这个不太清楚,我们这还好,新管网,
来自Android 客户端
53楼
2020-05-10
Sonze(作者)
1
变质的面包 :
不用选,选1纳米Pp棉 大蓝瓶不香吗
2
Sonze(作者) :
1微米不是1纳米,大蓝瓶当然可以,前置也不是毫无用处,只是介绍前置的精度区别,以及它的适用情况
3
小丑1 :
看到大妈里很多人都在推荐大蓝瓶 想问问10寸的大蓝瓶对水流的影响到底有多大 请作者解惑[赞][赞][赞]
我们有一个文章讲解过这个问题,我找个时间编辑上传。
52楼
2020-05-10
Sonze(作者)
1
快乐随天 :
一看你的文章,我才想起我家也这玩意。。4年了[喜极而泣][喜极而泣][喜极而泣]。
哈哈,咱说得还是比较客观
转至页
TOP1
2020-05-10
值友8753918504
家里过年买了一个前置40微米的,一开始是供应全家的水,一天就堵到没什么水压了,然后没办法,找水工改成只过滤厨房的用水。然后差不多三四天要拆下来洗一次,要不然水压就会差很多,而且杂质很黏,反冲没有多大效果,只能拆着洗。水质确实是很差。
TOP2
2020-09-24
岂可修的头头
1
岂可修的头头 :
家里用的3M的,阳台那个刚好会晒到,我都拿黑色的塑料垃圾袋整个缠住。效果一流~话说我装了前置,家里的RO净水器第一级PP棉到使用周期了也不会太黄,效果还是挺满意的
2
二百口头禅 :
3M的前置是哪款,可否告知
几年前的东西,现在出的肯定比以前的好,我手上在用的这个反冲洗效果并不好,经常要拆滤芯出来用柠檬酸洗(老楼房铁锈严重)。
TOP3
2020-06-27
Sonze(作者)
1
神周 :
Grünbeck pureliQ期待多些介绍。找人安装是个大问题
这个安装的更好一些,还有因为pureliQ在我写这个贴之前,我只见过之前的老款,但奈何老款目前没有很好的直邮渠道,现在看pureliQ不太香了,一个是德亚直邮价格不好,二是有群友反馈做工略糙,所以我可能现在更推荐BWT的E1,那个确实方便拆卸维护。
TOP4
2020-05-10
章大头
入户过滤器,就是想保护下各个设备,有什么推荐吗,最好不影响水压的
TOP5
2020-05-10
Sonze(作者)
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
3
画个大西瓜 :
影响水压,而且我家这北京西边,水质太差了
你应该试试大蓝瓶的25微米滤芯或者10~30微米的折叠滤芯,或者25微米的复合,甚至大蓝瓶里面可以放前置的那种不锈钢丝网……扔了多浪费。
TOP6
2020-05-10
Sonze(作者)
1
画个大西瓜 :
刚把大蓝瓶扔了换的3m前置[皱眉]
2
快来夸夸我 :
为啥?大蓝瓶不好吗?
3
画个大西瓜 :
影响水压,而且我家这北京西边,水质太差了
这样的话,你就选100微米的,尽量选滤网大的,前置仅让设备不卡沙砾,要更好的效果选大蓝瓶+抛弃式滤芯
TOP7
2020-05-10
Sonze(作者)
1
丨丶路人甲 :
没有T4 R3,倍世康方便推荐其他款么
倍世康因为和制造商自己的公司名字重复,因为他们主要做代工的,所以为了不影响OEM客户另外做了一个品牌叫做倍瑞康(Brisk),这篇文章这个是***的,马家平台联系我们的人即可。如果不需要稳压的话,或者安装环境有地漏啥的,那个丐版的推荐其实很不错,埃美柯是国内规模数一数二的铜阀铜件生产商。
TOP8
2020-05-10
Sonze(作者)
1
变质的面包 :
不用选,选1纳米Pp棉 大蓝瓶不香吗
1微米不是1纳米,大蓝瓶当然可以,前置也不是毫无用处,只是介绍前置的精度区别,以及它的适用情况
TOP9
2020-11-23
Sonze(作者)
1
东海- :
楼主好,近期翻老房子,正在改水电,帽子一热,入了一杂牌,Lishir,说是大牌的OEM,带自动刮洗,查了一下大概是浙江玉环美格阀门厂产的,浙(08>卫水字(2019>第0033号。您看靠谱吗?
不了解这个工厂
TOP10
2020-11-23
东海-
楼主好,近期翻老房子,正在改水电,帽子一热,入了一杂牌,Lishir,说是大牌的OEM,带自动刮洗,查了一下大概是浙江玉环美格阀门厂产的,浙(08>卫水字(2019>第0033号。您看靠谱吗?
TOP11
2020-11-16
wjch
1
老买不起 :
马家不锈钢超滤PVDF超滤膜3500L老贵了
2
Sonze(作者) :
这个我们准备上了,1K出头把,不算贵,开外观和膜壳,卡箍就知道是否一家工厂的产品。
你们是哪家呢,想做pvdf并联反冲洗
TOP12
2020-09-22
二百口头禅
1
岂可修的头头 :