UPS 旁路及其操作的注意事项 旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线, 中间可能串联了空开,接触器,电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开 关)及简单的滤波装置等.对 UPS 而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰 电子旁路,静态旁路,自动旁路,当 UPS 出现故障或工作条件有问题时,系统 会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路, 或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负 载不受 UPS 保护. 秀康 UPS 主机不含开关,建立一个可靠的不间断供电系统,交流部分则至 少需要一个输入开关,一个输出开关及一个维修旁路开关,详见下图: 其中,Q1 为输入开关,Q2 为输出开关,Q3 为维修开关,在市电正常的情 况下,UPS 有两种工作状态,即正常状态和旁路状态,前着,UPS 的逆变器工 作,输出标准电压给负载,输入输出压差很大,因为输入的市电和 UPS 逆变输 出在电压幅值和谐波失真度上均有不同程度的差异;后者,UPS 内部的旁路静 态开关闭合, 市电经静态开关直接供给负载, 输入输出的压差很小, 1V 左右. 在 在正常情况下,Q1,Q2 闭合,Q3 断开;需要维修维护或紧急情况时,Q1, Q2 断开,Q3 闭合,看似简单的开关操作,其实不当的操作将会造成意想不到 的损失. APC 有原厂选件 SBP,就是由 Q1,Q2,Q3 三个空关及反馈信号,指示 灯组成.主回路和外部旁路的切换前提有两个,就是 UPS 处于内部旁路状态, 且开关上下口的压差很小;切换原则为先变成双路供电,再断开一路,实现负 载无间断切换. 从主回路切到维修旁路的过程如下: 将 UPS 从 Normal 状态转到内部旁路上,如配有原厂 SBP,并且 SPB 与 UPS 之间的信号线连接正确,则此时对应 Q3 的指示灯亮,表示可操作,如信号线 未连或 SBP 非原厂,则无指示灯参考;闭合 Q3(如配有原厂 SBP,并且 SPB 与 UPS 之间的信号线连接正确, 则此时对应 Q2, 的指示灯亮, Q3 表示可操作, 如信号线未连或 SBP 非原厂,则无指示灯参考),断开 Q2;UPS 脱离负载, 可进行维修维护等操作. 从维修旁路切回主回路的过程如下: 将 UPS 启动并转到内部旁路上去(如配有原厂 SBP,并且 SPB 与 UPS 之间 的信号线连接正确,则此时对应 Q2 的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连 或 SBP 非原厂,则无指示灯参考);闭合 Q2,断开 Q3;将 UPS 从内部旁路 转到 Normal 状态. 不间断供电系统再安装结束后,应进行转外部旁路测试,再合开关的时候, 除 UPS 在旁路状态外,一定要量开关上下口压差,每相都在 1V 左右,表示开 关间的相位对应关系正确.