具体定 义如下: 温度区 C0 C1 C2 C3 C4 按《确定》键退出。 故障显示 当机组有故障发生时,背光显示红色。故障指示灯点亮,故障区显示相应的故障代码,具体定 义如下: 故障代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 室内温度 室内盘管温度 1 室外盘管温度 1 冷媒泄露 1 压缩机过载 1 低压保护 1 高压保护 1 循环水温过高/过低保护功能 室内盘管温度 2 室外盘管温度 2 冷媒泄露 2 压缩机过载 2 低压保护 2 高压保护 2 室内通讯出错 系统 1 内盘防结冰 系统 2 内盘防结冰 说明 时间区 回风温度 内盘 1 温度 内盘 2 温度 外盘 1 温度 外盘 2 温度 说明 显示范围 0~50℃ 显示范围-33~78℃ 显示范围-33~78℃ 显示范围-33~78℃ 显示范围-33~78℃ 多拖一风冷柜机操作如下: 1 TICA 天加中央空调 风冷柜式分体空调机组 一、温度设置 按《菜单》键一次,进入温度设置菜单(通风模式没有温度设置) ,温度区闪烁显示当前设 定温度。按《▲》键一次,设定温度加一度。按《▼》键一次,设定温度减一度。 设置完成后按《确定》键退出。 二、模式设置 主界面下,按《菜单》键两次,进入模式设置菜单,模式区闪烁显示当前的设定模式。按 《▲》键,模式按“制冷-通风-除湿-制热-自动-制冷” 的顺序改变;按《▼》键,模式按“制 冷-自动-制热-除湿-通风-制冷”的顺序改变。 设置完成后按《确定》键退出。 三、风速设置 主界面下,按《菜单》键三次,进入风速设置菜单(除湿模式没有风速设置) ,风速区闪烁显示 当前的设定风速。按《▲》键,模式按“低速-中速-高速-自动” 的顺序改变;按《▼》键,模 式按“低速-自动-高速-中速”的顺序改变。 设置完成后按《确定》键退出。 四、实时时间设置 主界面下,按《菜单》键四次,进入实时时间设置菜单,时钟符号闪烁显示。按《▲》键 一次,实时时间加一分钟;按《▼》键一次,实时时间减一分钟。长按《▲》键或《▼》键, 实时时间以小时为单位快速改变。 按《?》键或《?》键改变星期。 设置完成后按《确定》键退出。 五、定时开机设置 主界面下,按《菜单》键五次,进入定时开机设置菜单,时钟符号和开机符号一同闪烁显 示。如果时钟区显示“--:--”表示当天的定时开机功能未被激活,按《▲》键或《▼》键可以 激活。 定时开机功能激活后,按《▲》键一次,定时开机时间加一分钟;按《▼》键一次,定时 开机时间减一分钟。长按《▲》键或《▼》键,定时开机时间以小时为单位快速改变。 按《?》键或《?》键改变定时开机的星期。 按《查询》键关闭对应的定时开机功能。 设置完成后按《确定》键退出。 在主界面下,如果有定时开机被设置,时钟符号显示;如果当天有未执行的定时开机功能, 定时符号和开机符号一同显示。 六、定时关机设置 主界面下,按《菜单》键六次,进入定时关机设置菜单,时钟符号和关机机符号一同闪烁显示。 如果时钟区显示“--:--”表示当天的定时关机功能未被激活,按《▲》键或《▼》键可以激活。 定时关机功能激活后,按《▲》键一次,定时关机时间加一分钟;按《▼》键一次,定时 关机时间减一分钟。长按《▲》键或《▼》键,定时关机时间以小时为单位快速改变。 按《?》键或《?》键改变定时关机的星期。 按《查询》键关闭对应的定时关机功能。 设置完成后按《确定》键退出。 在主界面下,如果有定时关机被设置,时钟符号显示;如果当天有未执行的定时关机功能, 定时符号和关机符号一同显示。 手动除霜功能 2 TICA 天加中央空调 风冷柜式分体空调机组 在制热且没有系统在除霜的情况下,同时按下《▲》键和《▼》键约 3 秒,系统进入手动 除霜功能,时间区显示“dEF1”,按《▲》键和《▼》键选择需要手动除霜的系统,再按《确定》键 确认并退出。按《查询》键取消手动除霜并退出。除霜时除霜指示灯亮。 按键锁定 在主界面下,同时按下《菜单》键和《确定》键 3 秒,线控器显示一个锁的符号,此时,按键 处于锁定状态,对于一般用户,此时只有开关机键有效。 同样方法退出按键锁定状态。 状态查询菜单 在主界面下按《查询》键进入参数查询菜单。按《▲》键或《▼》键可以翻看各参数。具体定 义如下: 温度区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 按《确定》键退出。 故障显示 当机组有故障发生时,背光显示红色。故障指示灯点亮,故障区显示相应的故障代码,具体定 义如下: 故障故障代 码 1 2 3 风机故障 (关机复位) 电加热保护(关机复位) 压差开关(关机复位) 3 时间区 拨码开关值 内盘 1 温度 内盘 2 温度 内盘 3 温度 内盘 4 温度 内盘 5 温度 内盘 6 温度 内盘 7 温度 内盘 8 温度 回风温度 出风温度 外盘 1 温度 外盘 2 温度 外盘 3 温度 外盘 4 温度 外盘 5 温度 外盘 6 温度 外盘 7 温度 外盘 8 温度 环境温度 说明 十六进制显示 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 显示范围-40~87℃ 说明 TICA 天加中央空调 风冷柜式分体空调机组 6 7 8 ★0 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 环境温传(自动复位) 出风温传(自动复位) 回风温传(自动复位) 外盘温传(自动复位) 高压保护(关机复位) 低压保护(锁定时关机复位,否则自动复位) 相序保护(关机复位) 内盘温传(自动复位) 低温保护(自动复位) 高温保护(自动复位) 冷媒不足(关机复位) 系统通讯故障(自动复位) 1、故障时室内线控器数码管闪烁显示故障代码。 2、★代表系统号。 3、关机清除故障,复位。 通讯指示 线控器与主板通讯正常时,通讯指示灯有规律闪烁。 建议: 在保证舒适性的基础上,从节能和人体健康两方面考虑,建议设定温度为: 夏季:26~28℃ 冬季:18~23℃ 4