电机烧坏是什么原因? 电机烧坏一般有以下几种可能: 第一、电机长时间在缺相情况下工作第二、电机缺油,长时间干刮,没有介质 流动,使电机过热第三、电机长时间反转第四、电机连线处短路 1。电机轴与油泵连接同轴度太差。2。轴承烧死。3。液压系统压力异常升高, 导致电机烧毁。 1.缺相。这是个三相异步电机的杀手,质量一般的电机最多十几分钟就完蛋了。 最可怕的是整个供电系统的缺相,再加上很多设备的开关是自锁的或自动开启 的(如水泵、风机) ,一次停电后的再送电缺相事故,可能一下烧十几个电机。 (修电机的乐死了) 。对于单台电机最好的解决办法是加装电子的缺相保护器 (对重要电机) 还有就是三相回路中的保险也是个造成缺相的原因。 。 所以现在, 很少有人再在三相电机的主回路中加装保险管之类的,较好的方法加装一个合 适的断路器。 2.受潮。因为进水或受潮造成的绝缘降低,也是常见的损坏原 因,但是没有办法作防护。只能使用中注意和定期摇绝缘。在没爆以前,烘干、 重新浸漆可解决。尤其是用变频器驱动的电机,更要小心此项,不然可能连变 频器一块报销. 3.过载:如果是保护功能正常(加装合适的热继电器) ,一般 不会发生。但是,要注意的是,因热继电器无法校验,并且保护数值也不十分 精确,选型不合适等等加上人为设置成自动复位,所以需要保护的时候,往往 起不到作用,也可能多次保护以后,没有找到真正原因,人为调高保护数值。 至使保护失效。 4、电机内部原因,因轴承损坏,造成端盖磨损、主轴磨损、 转子扫膛、造成线包损伤烧毁也是个主要原因。 5. 其它:另外还有的不是很 常见的原因:如电压过低或过高,震动造成接线柱松脱相间短路,虫鼠危害、 进口电机电压与国内电压不配合(如日本电机) 。