电力线路与建筑物的安全距离 一. 35KV及以上线路: 导线与建筑物之间的最小垂直距离 线路电压(千伏) 35 60~110 154~220 330 垂直距离(米) 4.0 5.0 6.0 7.0 边导线与建筑物之间的最小距离 线路电压(千伏) 35 60~110 154~220 330 距离(米) 3.0 4.0 5.0 6.0 二.10KV及以下电力线路: 2.1架空电力线路经过工厂、矿山、港口、码头、车站、城镇、公社等人口密集的地区,不规定防护区。但导线边线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于下列数值: 高压……………1.5米; 低压……………1.0米。 在无风情况下,导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于上列数值的一半。 2.2 架空电力线路的下面, 不应修建屋顶为燃烧材料做成的建筑物。修建耐火屋顶的建筑物,应事先与电力线路运行单位协商。线路下面的建筑物与导线之间的垂直距离在导线最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值: 高压…………3米 低压…………2.5米