220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?我觉得可能原因有以下几点当火线漏电时,漏电设备外壳会带上一部分电压。电压的高低和漏电情况有关,漏电越严重、外壳电压越高。如果漏电设备外壳没有接地,人摸到外壳就相当于触摸到220V,电流全部通过人体流向大地。如果漏电设备外壳有接地,那么外壳和大地就会带上相同的电位,电位的高低和漏电火线与外壳接地电阻的大小有关。所以人站在地上测零线,有100多伏的电压就很正常了。同样,如果火线有接地故障,那么接地故障的那相火线电压会降低很多。同时地的电位同样会上升,此时站在地上测零线一样会显示有电。当三相不平衡或者线路上有很多非线性负载时,零线有很大的电流通过。如果由于某种原因供电系统总零线断线(比如零线被风刮断、被大树压断等),那么就会造成各相电压不一样。用的多的一相电压就会降低,而用电少的一相电压就会身高,断掉的零线也会带有一定的电压。