问题一:空调的制热是什么意思

就是空调在消耗一定电力驱动空调制冷系统循环工作,从室外环境空气中吸收热量并把热量转移到室内空气中,这被称作“空调制热”。
空调制热时转移到房间内的热量要远远大于所消耗的电力。

问题二:空调的制冷制热是什么意思?

物质.汽化吸热. 液化放热. 是通过这个原理来
制冷与制热:
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高温高压蒸汽后排至冷凝器(散热)。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高温高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构(毛细管)后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发(膨长吸热),吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
制热工作原理
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。制冷制热的转换是通过“四通阀”来实现的。制冷状况下,压缩机吸入低温低压的气体,经压缩后,变为高温高压的饱和气体,送入冷凝器(热交换器);高温高压的饱和气体在冷凝器中经过冷却,保持压力不变,向外放出热量,从而凝结为低温高压的液体;从冷凝器中排出,经过制冷节流元件(通常为节流阀或毛细管),因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体变为气体,同时吸收气化潜热,使其本身温度也降低,成为低温低压的湿蒸气;进入蒸发器(图中的室内机),在蒸发器中,制冷剂液体在压力不变的情况下,吸收空气中的热量,使周围空气变冷,同时通过风机降冷空气吹入房间内,达到房间内制冷的效果。制热状态,其实就是通过四通阀,将制冷剂的流向进行转换,使得原来的蒸发器变为冷凝器,原来的冷凝器变为蒸发器。其原理还是一样的。

问题三:空调上的辅热是什么意思

空调的辅热应该指的是辅助电加热功能,空调在制冷和制热方面一般都取决于压缩机的功率,基本原理是一样的,在夏天空调降低几度就可以达到制冷效果了,但是在冬天,通常温度要升高几十度,这个时候光靠压缩机做功是很难达到理想效果的,这个时候就需要辅助电加热,也就是加在内机里面的加热棒类的弯管来辅助制热从而达到理想效果。

问题四:空调遥控器的符号都是什么意思

1.三角型符号:表示为主动模式空调会根据室内温度高低主动进行制冷或制热工作;2.太阳符号:制热模式空调进行制热工作;3.雨滴符号:除霜模式空调进行除霜工作其实也就是制冷工作模式但室内机电扇转速为低速工作时光为间断性工作;4.雪花符号:制冷模式空调进行制冷工作;5.类似风火轮的符号:通风模式只有室内机电扇工作进行通风换气;五角星大年夜概是睡眠模式;四个箭头朝一个偏向的符号是风向扭转功能按键按动该按键选择合适的风向。

问题五:空调遥控器上有个 “电热”是什么意思??

空调冬季制热取暖效率与环境温度有很大的关系,如果环境温度较低,就会影响制热效果,所以空调都增加的辅助电加热功能,以提高制热效果。有些空调是手动控制的,有的空调是自动控制的,一般是在室内温度低于20度辅助电加热器自动通电加热,当室内温度高于20度时就会自动停止辅助电加热器的工作。
你的遥控器带有电热按键,说明辅电功能是手动操作的,如果感觉空调制热效果不好,可打开电热功能提高制热效果,但耗电量就会相应增加,一般每匹空调辅电的功率在500-600瓦左右。

问题六:空调的中间制冷.制热是什么意思?

是国家标准规定的一种“特定”的工作工况条件。
具体可以参照GB./T7725

问题七:空调制热量和制热功率是什么意思

制热量是表示该空调的制热能力大小,应与房间面积大小和密封保温条件相匹配;
制热输入功率则表示该空调单位时间内所消耗的电能。功率越小耗电量就越小。

问题八:pfc制热技术是什么意思?

(50、72通用)格力变频空调故障代码
序号: 故障名称: 故障定义: 代码显示:
1 系统高压保护系统压力过高进入保护,立即显示故障代码E1
2 防冻结保护检测到室内管温过低进入保护,需要遥控调才显示代码E2
3 低压保护系统压力过低进入保护,立即显示故障代码E3
4 压缩机排气高温保护检测到排气温度过高进入保护,需要遥控调才显示代码E4
5 过流保护检测到电流过大进入保护,需要遥控调才显示代码E5
6 内外机通信故障室内外机通讯出现故障,立即显示故障代码E6
7 模式冲突各个内机运行模式冲突(一拖多机型才有),立即显示代码E7
8 防高温保护检测到室内管温过高进入保护,需要遥控调才显示代码E8
9 室内环境感温包开、短路立即显示代码F1
10 室内蒸发器感温包开、短路立即显示代码F2
11 室外环境感温包开、短路立即显示代码F3
12 室外冷凝器感温包开、短路立即显示代码F4
13 室外排气感温包开、短路立即显示代码F5
14 过负荷限/降频系统负荷过大进入,需要遥控调才显示代码F6
15 回油运行状态(一拖多制热回油直接显示,其它回油需遥控调用显示) F7
16 电流过大降频检测到整机电流偏大,需要遥控调才显示代码F8
17 排气过高降频检测到排气温度偏高,需要遥控调才显示代码F9
18 直流母线电压过高检测到室外直流电压过高,立即显示PH
19整机故障检测到室外电流检测电路故障,立即显示U51
20 压缩机相电流过流保护需要遥控调才显示代码P5
21 外机直流风机故障检测到室外风机故障,立即显示L3
22 收氟模式运行状态立即显示Fo
23 压缩机过载保护检测到室外压缩机出现过载保护,立即显示H3
24 系统异常需要遥控调才显示代码H4
25 IPM保护需要遥控调才显示代码H5
26 PFC保护需要遥控调才显示代码HC
27 压缩机失步需要遥控调才显示代码H7
28 制热防高温降频检测到室内管温偏高,需要遥控调才显示代码H0
29 启动失败需要遥控调才显示代码Lc
30 压缩机相电流检测电路故障检测室外压缩机电流检测电路故障,立即显示U1
31 读EEPROM故障室外控制器故障,立即显示EE
32 电容充电故障室外控制器故障,立即显示PU
33 模块感温包电路故障室外控制器故障,立即显示P7
34 模块温度过高保护需要遥控调才显示代码P8
35 直流母线电压跌落故障需要遥控调才显示代码U3
36 直流母线电压过低需要遥控调才显示代码PL
37 名义制冷制热(能力测试代码) 运行状态立即显示P1
38 最大制冷制热(能力测试代码) 运行状态立即显示P2
39 中间制冷制热(能力测试代码) 运行状态立即显示P3
40 最小制冷制热(能力测试代码) 运行状态立即显示P0
41 压缩机堵转室外控制器故障,立即显示LE
42 模块温度过高限/降频检测室外到模块温度偏高,需要遥控调才显示代码EU
43 四通阀换向异常室外控制器故障,立即显示U7
44 模块过电流限频、降频检测到室外模块电流偏大,需要遥控调才显示代码En
45 防冻结限/降频检测到室内管温偏低,需要遥控调才显示代码FH
46 滑动门故障(限滑动门机型) 立即显示FC
47 室内显示板与主板通讯故障立即显示室温+E6
48 不匹配故障当显示板和主板不匹配时no
经验2:格力变频柜机故障代码
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、......余下全文>>

问题九:空调里的模式选项里有"自动","制热","制冷",请问"自动"是什么意思啊?

自动就是,当你按下“自动”按钮时:
1.如果室温低于空调默认或人工设置的温度,空调自动制热;
2.如果室温高于空调默认或人工设置的温度,空调自动制冷。

问题十:有的空调标注有制冷,制热电流是什么意思

按标准空调都必须在铭牌标柱额定制冷电流和额定制热电流的。它分别表示空调器在额定制冷和额定制热情况下的工作电流。