空气开关怎么接线?
1、接室内线:下方标有字母 N就接零线,室内所有的零线都要接这里;下方标有字母A1就接照明线(电灯)的火线;下方标有字母A2就接插座线的火线分路;下方标有字母A3 就接空调线的火线分路。
2、接进户线(外面进来的电线):在上方标有字母N的地方接零线(蓝色的线);在上方标有字母L的地方接火线(红色的线)。
空气开关跳闸推不上去怎么办?
空气开关发生跳闸事故,尝试合闸也不能成功,如果排除其自身的故障外,基本上都是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:
1、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。
2、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
3、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。
4、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。
5、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。