2.4 电焊机导线应有良好的绝缘,不得将电焊机导线放在高温 物体附近。电焊机导线和焊接地线不得搭在易燃、易爆和带有 热源的物品上。 5.2.2.5 电焊机导线长度不能大于 30m,当导线通过道路时, 必须架 高或穿入防护管内埋设在地下;当通过轨道时,必须从轨道下 面穿过。当导线绝缘层受损或断股时,应立即更换。见JGJ46-2005 的有关规定。 5.2.2.6 电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘 良好,握柄与导线连接应牢靠,接触良好,连接处应采用绝缘 布包好并不得外露。焊接时必须有人在场监护。高处焊接或切 割时,应有可靠的作业平台,必须挂好安全带。焊割场所周围 和下方应采取规定的防火措施并应有专人监护。多台焊机在一 齐集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。更 换场地移动焊把线时,应切断电源。作业人员不得用胳膊夹持 电焊钳。禁止手持把线爬梯、登高。清除焊渣,应戴防护眼镜 或面罩,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。工作结束,应切断焊 机电源,锁好开关箱,并检查作业及周围场所,确认无引起火 灾危险后,方可离开。 5.3 钢材焊接焊口防腐施工及打胶施工, 要穿戴好防护用品,注意预防中毒。 5.4 预防机械伤害的对策: 5.4.1 物料提升机的安装 5.4.1.1 物料提升机曳引主机部分应符合 《龙门架及井架物料提升机 安全技术规范》(JGJ 88―92)。 5.4.1.2 物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求, 并牢固 可靠。 5.4.1.3 利用脚手架拴绑滑车上料时必须采取加固措施。送斜人, 应站左滑轮下方3米之外,吊送物料停稳后再接料。 5.4.1.4 如果需要搭设提升机架时,提升机架的缆风绳必须使用直 径不小于 9.3mm钢丝绳,禁止使用钢筋。缆风绳地锚必须 牢固。 5.4.1.5 与建筑结构连接的连墙杆应符合说明书或规范要求,连墙 杆不得与脚手架连接。 5.4.1.6 曳引机钢丝绳必须有符合要求的过路保护。 5.4.1.7 禁止任何人乘吊钩上下,不得超载。 5.4.1.8 施工的卸料层要设牢固可靠的卸料平台及安全门。 5.4.1.9 物料提升机发生故障或维修保养必须停机,切断电源后方 可进行。 5.4.1.10 物料提升机必须经验收合格方可使用,验收内容应做到 量化,参与验收人员签名。 5.4.1.11 作业司机应在班前作日常检查和作空载试运行。 5.4.1.12 物料提升机电器控制部分应有接零保护、欠压保护功能。 5.4.1.13 物料提升机必须安装超高限位装置。 5.4.1.14 操作人员离开岗位或下班时提升机必须切断电源,并锁 好开关箱。 5.4.1.15 除此之外要特别注意:目前,所使用的物料提升机一般 是用电动葫芦作为曳引主机。 但是,市场上所售的电动葫 芦没有提升限高装置。 这是市场流通的设备与安全规范的 差距。必须要自行加装限高开关。以缩小上述差距,保证 安全使用。 5.4.1.16 物料提升机安全操作规程: 使用物料提升机应符合《建筑施工安全检查标准( JGJ 59―99), 遵守卷扬机安全操作规程: 5.4.1.17 进入作业现场必须穿戴好劳动保护用品。 5.4.1.18 作业前,应检查曳引主机与地面的固定情况、 防护设施、 电器线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。 5.4.1.19 钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,如有重叠或斜绕时, 应停机重新排列, 并最少需保留三圈。 钢丝绳应避开主 要交通位置,作业时,不准有人跨越曳引机的钢丝绳。 钢丝绳应设置过路保护。 5.4.1.20 吊运重物需在空中停留时,除使用制动器外,并应用 棘轮保险卡牢。 5.4.1.21 操作人员必须身体健康,视力良好,经验丰富的人上 岗。严禁擅自离开岗位。 5.4.1.22 工作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起 事故时应暂停操作,待查清情况后方可继续作业。 5.4.1.23 作业中突然停电,应切断电源,将物件降至地面。 5.4.1.24 作业中,物件提升后,操作人员不得离开曳引机。