装有避雷针的　架构上,　接地部分与带电部分间的空气中距离不得小于绝缘子串的长度;　但在空气污秽地　区,　如有困难,　空气中距离可按非污秽区标准绝缘子串的长度确定。　c　)　独立避雷针(　线)　应符合下列要求:　1　)　宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,　其接地电阻不宜超过1　0　W。当有困难　时,　该接地装置可与主接地网连接,　但避雷针与主接地网的地下连接点沿接地体的长度不　得小于1　5m。　2　)　独立避雷针不应设在人经常通行的地方,　避雷针及其接地装置与道路或出人口等的距离　不宜小于3m,　否则应采取均压措施。　9.　1.　2　雷电侵入波过电压保护应满足下列要求:　a　)　未全线架设避雷线的3　5　(　3　3　)　k　V~1　1　0　(　1　3　2　)　k　V　架空送电线路,　应在变电站1k　m~2k　m　的进　线段架设避雷线。　b　)　应在3　5　(　3　3　)　k　V~1　1　0　(　1　3　2　)　k　V　进线隔离开关或断路器的线路侧装设一组避雷器。　c　)　应在具有3　5　(　3　3　)　k　V　及以上电缆进线段的电缆与架空线的连接处应装设避雷器,　其接地端应　与电缆金属外皮连接。　1　1　S　H　P　/　T　G　0　0　2　-　6　-　2:　2　0　1　9　d　)　具有架空进线的3　5(　3　3)　k　V　及以上水电站敞开式高压配电装置中避雷器的配置应满足下列　要求:　1　)　每组母线上应装设避雷器。所有避雷器应以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,　同时应在其附近装设集中接地装置;　2　)　架空进线采用双回路杆塔,　有同时遭到雷击的可能,　确定避雷器与变压器最大电气距离　时,　应按一路考虑,　且在雷季中宜避免将其中一路断开。　e　)　有效接地系统中的中性点不接地的变压器,　如中性点采用分级绝缘且未装设保护间隙,　应在中　性点装设中性点金属氧化物避雷器。中性点不接地、　消弧线圈接地和高电阻接地系统中的变　压器中性点,　宜装设金属氧化物避雷器。　f　)　与架空线路连接的三绕组自耦变压器、　变压器(　包括一台变压器与两台电机相连的三绕组变压　器)　的低压绕组如有开路运行的可能和水电站双绕组变压器当发电机断开由高压侧倒送厂用　电时,　应在变压器低压绕组出线上装设避雷器;　但如该绕组连有2　5m　及以上金属外皮电缆段,　则可不必装设避雷器。　g　)