供暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述:
接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口,插上电源插头,打开供气气阀。拧开补水阀,打开冷水入口阀门,使供暖管道系统充水,充水压力在0.2MPa左右时,关闭补水阀,按下调节面板上的“ON/OFF”开关在“ON”位置,控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa~0.3MPa,如正常,两用壁挂炉进入待机状态(上一次使用在夏季工作状态)。
1、供暖功能:
在待机状态下,按下供暖温度调节按钮“+”,将设定温度升高到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显示屏显示当时供暖热水温度,循环水泵启动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检测开关阀,与自动旁通管处水压产生压差,使循环水流开关闭合(卫生热水优先开关断开),风机开始运转,风机运转后产生风压差,使风压开关由原来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,点火器开始打火,然后打开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点燃(如此时没被点燃,点火系统又重新打火一次),主控板检测火焰信号,如有火焰信号,主控板输出控制电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,达到供暖的目的。当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,而此时循环水泵继续运转,热水仍在散热器中循环,发出热量,所以热水温度逐渐下降,当供暖温度探测器所感应温度低于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板又控制点火器打火,电磁阀开启,燃烧系统继续燃烧,供暖系统的水又被加热,如此反复加热→散热器散热→加热,使室内温度达到室内温控器设定温度。当室内温度高于室内温控器设定值的上限值时,主控板控制电磁阀闭合,燃烧系统停止燃烧,循环水泵仍继续运转几秒钟后停止运行(为了使主热交换器中水管内的水温均匀),由于室内温度的损耗,室内温度逐渐下降,当室内温度下降到低于室内温控器设定的下限值时,主控板控制循环水泵运转、点火器点火、电磁阀开启,继续燃烧,将水加热,循环水泵将加热的水流到散热器中发出热量,使室内温度上升,室内温度如此反复上升→下降→上升,始终保持在室内温控器控制的温度范围内(室温控制温差根据室内温控器精度而定)。
2、卫生热水功能:
在