控制柜接线图

零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。

变频器控制柜式安装方法

1.适用的场合
如果变频器需要设置在周围环境粉尘较多的场合,或者变频器附属的较多,而且需要与变频器安装在一起,遇到这两种情况时,一般均可采用柜式安装方式。
2.安装要求
变频器采用控制柜式安装方式时,也要注意变频器的通风冷却问题。如果一个控制柜内安装两台或两台以上变频器时,一定要尽量采用并排安装方式。假如并排安装有困难,而必须采用上、下并排安装时,则要在两台变频器的中间设置一块隔热板,用于防止下部变频器中散发出来的热风进入上部变频器中,造成过热而损坏。
3.必须注意的问题
①安装在控制柜内的变频器,必须垂直安装,不能上、下颠倒或平放,斜放安装,否则会因为散热不良而出现问题,甚至过热损坏。
②变频控制柜在室内的空间位置,应方便于变频器的日常或定期维护和保养。