日立空调故障全部代码
日立空调故障代码:
外机不作业:不通电ZNR201短路(引起烧稳妥)。
不作业F5毛病:R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效。
不作业E2毛病:Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效。
不作业E2毛病;Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效。
不作业E1毛病:Q103、Q104、D103失效。
不作业F3毛病:R121、D107、PC102失效。
扩展资料
空调的系统使用与维护:
1、空调器在使用过程中,为使气流保持通畅,需要定期清洗空气滤尘网,经常用软布抹去面板和机壳上的灰尘。要经常清洗空气过滤网,一般应2~3个星期清洗一次。
2、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.12mm的铝片套入铜管后胀管而成,经不住碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调器的热交换效果,使制冷(热)效率降低。
3、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
4、正确选用保险丝。按说明书标明的额定电流来选择保险丝的规格,过大不起保险作用,过小则经常熔断。
参考资料来源
日立-日立空调售后服务中心
百度百科-空调系统使用与维护
曰立直流变频挂机温度显示屏显示c和12是啥故日立变频挂式空调故障
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
日立空调故障代码大全
日立空调障碍代码介绍如下,希望对广大日立空调用户有所帮助!
日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二
显示内容 故障原因
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次室内外异常
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪