0.1 米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?仅 仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为 0.1 米,我觉得如果是闭式 喷头, 我觉得不可行! 所以我觉得是对于式喷头而言。 一般设置喷头距墙最小距离为 0.5-0.6m。 第 4.1.1 条各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头 间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表 4.1.1 的规定。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 修订) 5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表 5.0.1 的规定。 表 5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数 净空高度 火灾危险等级 轻危险级 Ⅰ级 中危险级 Ⅱ级 Ⅰ级 严重危险级 Ⅱ级 16 注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05Mpa 。 ≤8 8 12 (m) 喷水强度 ( L/min.m 2 ) 4 6 作用面积 (m2) 160 160 260 5.1.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应 低于表 5.0.1A 的规定。 表 5.0.1A 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数 净空高度 适用场所 中庭、影剧院、音乐厅、单 一功能体育馆等 会展中心、多功能体育馆、 自选商场等 (m) 8~12 喷水强度 作用面积 喷头选型 喷头最大间距 (m) ( L/min.m 2) ( m 2 ) 6 260 K=800 3 8~12 12 300 K=115 注: 1 喷头溅水盘与顶板的距离应符合 7.1.3 的规定。 2 最大储物高度超过 3.5m 的自选商场应按 16L/min.m 2 确定喷水强度。 3 表中“ ~ ”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。 5.0.2 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面 积确定。 7 .1 .2 直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管 的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2 的 规定,且不宜小于 2.4m 。 表 7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 矩形或平行四边形 喷水强度 ( L/min.m2) 4 6 8 ≥ 12 4.4 3.6 3.4 3.0 正方形布置的边长 (m) 布置的长边边长 (m) 4.5 4.0 3.6 3.6 20.0 12.5 11.5 9.0 保护面积 ( m2) 2.2 1.8 1.7 1.5 一只喷头的最大 喷头与端墙的最大距 离 (m) 注: 1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。 2 喷水强度大于 8L/min.m2 时,宜采用流量系数 K > 80 的喷头。 3 货架内置喷头的间距均不应小于 2m ,并不应大于 3m 。 7 .1 .3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶 板的距离,不应小于 75mm ,不应大于 150mm 。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm , 同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、 不应大于 100mm 。 2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距 离不应大于 550mm 。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到 550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在 梁底面的下方增设喷头。 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。 净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 × 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布 置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的规定。 7 .1 .5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。