当小电流接地选线装置检测到小电流接地故障后,在没有形成更加严重的事故前没有必要立刻跳闸,这样不至于马上中断电网供电,从而提高了连续供电的可靠性,电缆局部放电的能量很小,通常不影响电缆短期的绝缘强度。但是如果故障长期存在局部放电,会缓慢损坏绝缘,日积月累,导致绝缘击穿。 安装小电流接地选线装置不用整...[详细]
2018-02-07 摘要:随着科学技术进步发展,越来越多的电力电子装置等非线性负载应用于企业当中,在带来节能与能量变换积极一面的同时,也产生了谐波等电能质量问题。特别是健康行业,对电能质量要求很高,其引进的高等健康设备 (如CT机、核磁共振、直线加速器等),科室和病房都采用中央空调。这些设备的应用提升了健康...[详细]
2021-06-28国电南自PSM641UX电动机保护装置带差功能 一、保护功能 1电流平衡式差动 2磁平衡式差动 3二段式过流保护 II 段可设置为反时限 4二段式零序过流保护 II 段可选择告警或跳闸 5二段式负序电流保护 II 段可设置为反时限 6过热保护 7过负荷保护 告警或跳闸可选 8 低电压、过电压保护 9零序电压保护 10...[详细]
2021-07-26国电南瑞综保NSR612RF-D保护装置 1 插件描述 1.1 中央处理与通信插件(CPU RP4006/RP4010) 该插件为装置的核心插件,中央处理器部分为高性能的 32 位处理器。负责人机界面、 后台通讯、开入开出控制、采样控制、保护算法与逻辑判断等功能。 CPU 插件内设启动元件,启动元件启动后开放出口继电器的出口电源,同时设运行 ...[详细]
2021-08-02南瑞NSR305D微机综保 1 复合 电压闭锁方向过流三段复合电压闭锁方向过流保护。每段复合电压闭锁和方向闭锁可单独投退。过流保护的主判据是:Imax > Inzd。其中 Imax 为较大相电流,Inzd 为各段过流定值。电压闭锁元件由低电压和负序电压闭锁组成,经或门开放。低压开放的条件是:Upp