l叁 (上接第388页I过谐波治理.可以吸收谐波,补偿无功功率,改善电压质量。 (2)减少损耗,提高主变压器利JFIj率。在未投入治理时,电网自然 功率因数很低,负载所需的有功功率和无功功率均由电网提供.使变 压器和电网线路的损耗增加。同时带负荷能力降低。 投入治理后,电网和主变压器仅传输有功功率,可提高效率.减少 损耗。 (3)调控运行,防止过补。由于提升机为短时循环工作制的负载, 一个提升机循环分为加速、等速、减速和休止几个工作状态.各阶段所 需功率均不同,而电容器组只能输出恒定无功功率.造成有时无功不 够,有时过补现象。采用谐波治理,可根据负载无功妁变化进行动态补 偿.使电网始终处于最佳状态。 算.这样我矿外电网35kv考核点月平均功率因数为0,80左右.年平 均罚款为60万元。 由于自发电厂电比电网电便宜.我矿只有在发电容量不足情况 下,才从电网吸收电量。我矿每天上午8时至ll时期间设备检修,负 荷轻,自发电厂发出的电处于供出电能状态。其它时间均在生产。煤矿 除了吸收发电厂的电能.还从外电网吸收电能。当发电厂发出的电是 容性的时候.发电厂发出的电势必会在一定程度上补偿矿负荷的无功 需求.B么此时从外电网吸收的无功量会少.也就是外电网考核点功 率因数相对高一点.为此.我矿2010年在35kv母线侧装设磁阀式静 止型动态无功补偿成套装置.补偿装置投运后满足外电网35kv侧平 均功率因数达弱0.94,平均每年力调奖励7万元。动态无功补偿投入 运行后.每年月提高经济效益70万元。 4动态无功补偿的应用 5结语 我矿为一家中大型采矿企业.供电取自南坪变电所两段35kv进 线和矿煤矸石电厂自发电。电费结算方式,2007年6月以前为自发电 厂发电多余上网、我矿吸收电网电量和自发电电量相抵后汇总结算。 平均功率因数为o.95.之后结算方式改变为自发电和外网电分别结 煤矿企业提高功率因数,可以降低线路损耗,改善电压质量,节省 用电企业的电费开支,给企业带来直接的经济效益。e [责任编辑:丁艳] (上接第424页)