承包单位必须负责对政府有关部门做出设备系统调试及日后的达标验收工作。所有费用由承包单位负责。 承包单位应按下述及本技术规格说明书的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。 有关检验和测试将分为以下四个基本阶段: 定型测试(Type Tests)。 工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。 工地测试和试运行。 安装验收测试(SAT)。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。 检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在投标价格内。 承包单位的投标价格必需包含业主/建筑师/工程师到工厂验收测试的差旅费用。 有关设备或安装工作虽经建筑师验收合格并不表示可解除承包单位在合同上对应完成的工作所负的责任,亦没有解除承包单位在承包合同中应承担的任何责任。 验收合格后,建筑师于正式接受每一系统前,承包单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书,证明有关部门对系统满意和接受。 11.2	定型测试(Type Tests) 承包单位提供的所有设备装置均须在业主/建筑师/工程师/监理监督下进行定型测试。但如果有关设备装置经己进行测试而承包单位又能出具足够的证明文件及合格的证明书,则可豁免。 有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术规格说明书的要求或由承包单位提供并经业主/建筑师/工程师/监理认可的测试程序而制定。 11.3	工厂验收测试(FAT) 承包单位需呈交一份明细的计划表,详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得建筑师同意,不允许有任何变改。 承包单位应于工厂验收测试开始的八个星期前,把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主/建筑师/工程师/监理审批。 承包单位应将所有业主/建筑师/工程师/监理拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。 工厂验收测试应在承包单位雇用的认可工程师指导下进行。 承包单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内,应向业主/建筑师/工程师/监理呈交四份以打字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时建筑师未能出席或参与,承包单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早先交给建筑师。当业主/建筑师/工程师/监理收到测试结果并经审核满意后,将以书面通知承包单位可将有关设备装运。 如果检验结果表明,设备不能在满意状态下运行,或不能达到规范要求,承包单位需向业主/建筑师/工程师/监理详细解释其性质和发生原因,并自费整改和调试,当有关问题解决后,业主/建筑师/工程师/监理将决定需重新进行测试的部位。 承包单位应负担重做测试而导致建筑师或其它单位代表的额外开支,有关费用将在合同价内扣除。 如业主/建筑师/工程师/监理判断某处系统不符合本合同要求时,有权拒绝接受,并会在合理时间内以书面知会承包单位有关拒绝接受的原因。 11.4	工地测试和试运行(FAT) 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可,测试可接施工阶段进行,但设备仍需按全面正常运行来进行测试,以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作做成影响。如果设备的任何部份在这些测试中不合格,需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加业主/建筑师/工程师/监理或其它单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。 用于进行测试和校正错误所需的仪器、设备应由承包单位提供,所有费用应包括在投标价格内。所有这些仪器项经建筑师认可,并于使用前后进行校正。所有的测试仪器必须有有效的校对及校验记录。如有需要,需由认可的实验室对仪器的精确度进行测试和校正。 所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等,应由承包单位提供及装配。 在进行工地测试前至少六星期,承包单位应把用于测试的仪器的详细资料向业主/建筑师/工程师/监理呈交审批。