地暖管子是铺设在钢网上面。你找的这个工人可真够混蛋的,告诉他是地暖了,还敢在地上开槽,纯属鸡蛋炒鸭蛋——混蛋,一旦把地暖管破坏,修复很麻烦。不过如果你没有在开槽的地方看见管子的话,应该是开槽的时候没有碰到管子,应该问题不大,打压有时看不出问题来,如果管子只是微漏渗漏,打压也可能看不出来,阀门不严的话有压力降也很正常,即便是阀门完全严密,管路本身也有正常的压力降。像你这种情况,应该把管路打上压,然后封闭阀门,如果管路有渗漏,过段时间就会阴湿地面,如果几天后地面没有明显的被阴湿,应该就是管子没坏。