在计算电缆线承受最大功率时,很多用户都计算多少平方的电线能带多少千瓦?实则就是电线电缆知道截面的情况下计算最大功率的问题,下面来介绍下6平方铜芯电线能带多少千瓦及电缆线最大功率计算公式。一、6平方铜线带多少千瓦
根据国家电工规范《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,6平方毫米的铜线,可以长期通过51A电流,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为51*0.8=40A左右,那么6个平方铜线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。
铜芯电缆线允许载流量表如下(可点击放大),仅供参考:
二、6平方铜线,380伏电压能带多大功率:
三相308V电线一般是三根火线一根零线或者三根火线。根据上面电缆线载流量表,6平方铜线的安全载流量为40A。6个平方铜线所能承受的最大功率的是380*40=15200W也就是1.52千瓦。
如果导线工作环境温度较高,线路较长,功率数还要酌情打折。
三、10平方铜芯电线最大功率多少千瓦?
10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A,220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。(一平方铜线载流量7A)
那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。
四、电功率计算公式
功率P=电压U×电流I
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。
三、1~25平方铜芯电线功率表(环境不同预留20%作为缓冲)
单相220V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:
4KW→1.5mm²;
5.5KW→2.5mm²;
7.3KW→4mm²;
10KW→6mm²;
13KW→10mm²;
18KW→16mm²;
24KW→25mm²;
30KW→35mm²;
3