真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机。 真空接触器的组成部分与一般空气接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧中,其特点是接通和分断电流大,额定操作电压较高。 真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 大家需要知道的是真空接触器的真空管安装要平直。静触头焊接在静导电杆上,动触头与可伸缩的金属波纹管相焊接,在接触器支架上安装三相真空管时,螺栓旋进真空管螺孔内,把动触头拉出,在真空管下面适当垫些青壳纸,使真空管安装后达到平直要求。这样免得真空管不慎受力向下弯曲,管内金属波纹管动导电杆在管内运动起来有卡阻现象,甚至不能运动,导致电机不能正常运转。 今天有关真空接触的工作要求须知的介绍就到此了。如果大家还有想进一步了解的,欢迎咨询。