不管是在农村还是在城市里面的家庭用电,漏电保护器都应该安装且应保证其正常投入使用的。农村家庭由于用电使用的条件及方式相比于城市的家庭来说,存在的安全隐患更多,漏电保护器作为农村家庭安全用电必备的主要保护设备,更加要做好配置、安装并正确使用。这里结合一般农村家庭用电时,漏电保护器的功能应用、大小选择及注意事项进行知识普及,供农村家庭用电人群了解并正确选用漏电保护器。
家庭漏电保护器的功能及应用
1、一般的家庭为了用电的安全都是装设了漏电保护器的,它的主要功能就是在用电时,由于用电线路及用电设备电器出现故障而发生漏电现象时,漏电保护器内部的零序电流检测元件就会检测到漏电电流,触发跳闸元件跳闸断电,起到用电安全保护作用。
2、一般常用漏电保护器都是不具备短路保护功能,在农村家庭用电的保护安装使用时,还需要配合安装断路开关或者保险,以起到对应的保护作用。
3、现在生产的漏电保护器与以前的相比,已经具备了漏电、短路、过压、欠电等多种保护功能了,只是价格会贵一些,普遍使用的家庭还不是很多。
家庭用电的漏电保护器型号
一般家庭用电的漏电保安器型号是由额定电流值来确定的,常用的型号有16A、32A、63A及100A这4个型号为主,漏电的零序电流保护值动作值,也就是常说的跳闸保护电流值一般有16mA和30mA这2个类。
农村家庭漏电保安器的选用
1、对于一般的农村家庭来说,选择漏电保安器可以根据用电负荷来确定,用电负荷在3KW以下选择额定电流为32A的漏电保护器即可,当用电负荷超过3KW以上时,建议选择额定电流为63A及以上的漏电保护器。
2、漏电保护器的额定电流只是与用电负荷的电流有关,与漏电保护的动作电流无关,也就是说一个额定电流为16A与100A的漏电保护器,它们的漏电保护电流泄漏动作值都是30mA,当保护器零序电流检测到这个漏电电流值时,都会触发保护器跳闸断电。
3、在常规的农村家庭用电中,一般使用的都以动作值为30mA的保护值为主,但是在潮湿环境条件使用电器设备时,就需要选择动作值为16mA的作为漏电保护。
漏电保护器使用的注意事项
在农村家庭的用电过程中,对于漏电保护器的使用要确保其正常、可靠运行,每月应该进行试跳检查,保证漏电保护器处于正常良好的保护状态。
综上所述,农村家庭选择漏电保护器是以