①按监控点表要求,检查桩在空调水管上的温度传感器、压力传感器、流量计、电动控制阀等设备的位置、接线是否正确和输入、输出信号的类型、量程是否和设置相一致。 ②检查水泵

①按监控点表要求,检查桩在空调水管上的温度传感器、压力传感器、流量计、电动控制阀等设备的位置、接线是否正确和输入、输出信号的类型、量程是否和设置相一致。
②检查水泵控制柜的全部电气元器有无损坏,内部与外部接线是否正确无误,严防强点电源串入控制器内,如需24VAC应确认接线正确,无短路故障。
③记录的所有模拟量输入点温度、压力和流量计的量值,并核对其数值是否正确。记录所有开关量输入点(水流开关等)工作状态是否正常。强置所有的开关量输出点开与关,确认相关的蝶阀、水泵等工作是否正常。强置所有模拟量输出点、输出信号,确认相关的电动阀的工作是否正常及其位置控制是否跟随变化。
④由上位机发出系统启动信号,观察设备联动是否按顺序和延时时间进行启动和关闭。
⑤在超过二台以上冷源设备运行的情况下,停运部分空调设备,观察系统是否根据空调系统的负荷变化自动停运一台或多台冷源设备,并自动联动水泵、冷却塔、蝶阀等设备。
⑥在不改变冷源主机和水泵运行台数的情况下,降低部分空调设备的负荷,观察系统能否通过控制旁通阀,保持集水器和分水器之间的压差稳定在设定范围内。
(责任编辑:admin)

顶一下
踩一下