零序电流互感器是用来检测微量的,检测是否漏电.零序电流互感器是如何发出动作信号,以便执行机构执行的,本身有输出触点吗?零序电流互感器自身没有输出触点,必须和漏电保护继电器配合使用。
零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。通过零序电流互感器检测出超过整定值的零序漏电电流,漏电保护继电器对比额定动作电流,发出动作信号,断开或接通报警回路。
三相不平衡可不一定要烧毁东西啊,只是对供电电网会造成一定的影响,配电一定要合理分配电能,每一相都不能差得太多了,这样会使电能合理利用.零序电流互感器是一次穿过三相电缆,每相电流都相等的时候它不工作,而是当三相电流不平衡的时候它才发出电流信号.带动继电器动作,达到保护.一般的电流互感器工作时一次只穿过一相电线,它是对电流的计量和作保护之用。
零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流用的装置,一般配合继电保护装置用。
电流互感器是用来检测某相电流或电气保护线路电流的装置,往往配合继电保护装置使用 零序电流互感器一般用于检测单相两线电流或三相四线电流矢量和是否为零,不为零时输出触发信号;一般电流互感器只是检测导线上电流的大小,常用于显示。
什么叫零序电流?零序电流互感器?
在三相四线电路中,在电路正常不发生触电、漏电或短路故障时三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。
如果把三相四线制中的四根线A/B/C一同穿过一个互感器互(这个感器称为零序电流互感器),这时互感器感应电流为零在次级没有感应电压和电流。
当电路中发生触电、漏电或短路故障时,回路中就有电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,(电工技术之家 www.dgjs123.com)其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(零序电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,就会使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。
正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序)。
负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡)。
零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。
零序电流互感器
零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。
在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。
这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。