您的位置:首页 >> 产品展示 >> 详细介绍 产品编号: 71014133516 产品名称: xyJKFG智能无功补偿控制器 规格: 台 产品备注: xyJKG智能无功补偿控制器 产品类别: 低压产品 产品说明xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书 成都星宇节能技术股份有限公司非常感谢您选择了我们的产品! 使用之前请仔细阅读并妥善保管本说明书 目录HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890707" 一 简述 1 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890708" 二 技术指标 1 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890709" 三 型号说明 2 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890710" 四 面板功能及显示说明 2 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890711" 五 操作说明 3 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890712" 六 接线说明 7 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890713" 七 调试说明 9 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890714" 八 安装说明 9 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890715" 九 产品目录 10 HYPERLINK "/admin/Southidceditor/ewebeditor.asp?id=content&style=southidc" \l "_Toc154890716" 注意事项 10 一 简述 xyJK系列智能无功补偿控制器是将人工智能成功运用于低压配电设备控制系统中,由于是无功型的控制器,其控制功能的完备,使补偿效果达到了最佳的状态。当控制物理量为无功功率(Q)时能兼顾功率因数,较完善的解决了功率因数型控制器的缺陷,在运行中既能保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又能兼顾补偿效果,将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致;当线路在重负荷时,如果cosφ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器。当线路无电流互感器时,控制物理量转为电压(U),此时能根据当地的电压高低自动调节电压。 二 技术指标 2.1 产品引用标准 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器 2.2 环境条件 ? 环境温度:工作时-25℃~70℃;极限、运输、储存时-40℃~80℃ ? 相对湿度:40℃时20%~90%;50℃时90% ? 大气压力:79.5 kPa~106.0kPa(海拔2500m及以下) 2.3 电源工作电压:220V±20%;频率50Hz±5%;正弦波形总畸变率≤5% 2.4 电压输入模拟量: 380V(三相均衡补偿) 2.5 测量精度 ? 电压模拟量(80%~120%额定值): 0.5级?电流模拟量(20%~100%额定值): 0.5级?相位角ф在-30°~+60°时,功率:2级;功率因数:1.5级2.6 补偿方式及投切方式 ? 补偿方式:共补型(三相均衡补偿) ? 投切方式:循环投切 2.7 浏览实时运行参数 ? 共补型:电压Uac (V); 电流Ib (A);功率P (10kW); Q (kvar); 功率因数PF 2.8 控制对象及控制门限设定范围 ? 控制对象为无功功率时,控制门限设定范围: 投入门限 1 ~ 999kvar 切除门限:1 ~ 999kvar ? 控制对象为电压时,控制门限设定范围: 共补型:电压投入320 V ~400V、切除门限380 V ~456V ? 过压保护值 共补型:380 V~460V; ? 欠压保护值 共补型:240 V~380V; ? 动作延时时间1 s~150s ? 电流变比1(5:5) ~999(4995:5) ? 电容容量:0~99kvar;当容量为0时,表示此路未接电容 ? 动作误差: