悬浮固体是水中不溶解的非胶态的固体物质,它们在条件适宜时可以沉淀。用过滤器截留悬浮固体,以过滤介质截留悬浮固体前后的重量差作为衡量过滤器发挥作用的依据。过滤介质一般使用D=0.5-1.0mm的滤料介质.根据水中的杂质成份可以采用单层过滤、双层过滤和多层过滤,可根据实际需要选择使用,主要用于生活用水,工业给水,中水回用。
主要技术参数:
工作压力:0.05MPa~0.6Mpa
工作温度:5~40℃
单机流量:0.5T~80T
操作方式:手动或自动控制
产品规格:直径:φ250~φ2000 高H:1600~4500(特殊要求可以定做)
过滤速度:8m/h~15m/h(最大20m/h)
筒体材料:304、316L、A3碳钢及玻璃钢(内衬胶)
3、活性炭过滤器
活性炭过滤器内装的填料一般为:椰壳活性炭、颗料活性炭、无烟煤。活性炭去除水中余氯、有机物、胶体、硅、异味以其表面活性官能团,催化氧化部分重金属离子。主要用于反渗透、电渗析,离子交换,软化水等设备的前处理,同时还用于饮用水深度处理,市政集中供水处理,中水回用处理。
主要技术参数:
工作压力:0.05MPa~0.6Mpa
工作温度:5~40℃
单机流量:0.5T~80T
操作方式:手动或自动控制
产品规格:直径:φ250~φ2000 高H:1600~4500(特殊要求可以定做)
过滤速度:8m/h~15m/h(最大20m/h)
筒体材料:304、316L、A3碳钢及玻璃钢(内衬胶)
4、除铁、锰过滤器