杆塔型号及杆段编号杆塔型号及杆段编号代表的意义 一、杆塔型号 在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号. 1.各种代号的意义 (1)表示杆塔用途分类的代号 Z——直线杆塔 ZJ——直线转角杆塔 N——耐张杆塔 J——转角杆塔 D——终端杆塔 F——分支杆塔 K——跨越杆塔 H——换位杆塔 (2)表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号 S——上字型 M——猫头型Yu——鱼叉型 字型J——三角型 G——干字型 Y——羊角型 B——酒杯型Me——门型 Gu——鼓型 Sz——正伞型 SD——倒伞型T——田字型 W——王字型 字型(3)表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号 G——钢筋混凝土杆 T——自立式铁塔 X——拉线式铁塔(不带X 者为无拉线) (4)表示杆塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。 (5)表示分级的代号 同一种塔型要按荷重进行分级,其分级代号用角注数字1、2、3……表示. (6)表示高度的代号 杆塔的高度是指下横担对地的距离(米),即称呼高,用数字表示。 2.工程中杆塔型号的表示方法 (1)铁塔型号的表示方法 铁塔的型号由以下六个部分组成, 线路电压代号(千伏) 用途代 型式代号种类代号 高度(米) 分级 示例:220ZBT1-33 表示220 千伏直线酒杯型铁塔,第一级,称呼高33 同一条线路,其电压等级的代号可不表示。钢筋混凝土杆型号,与铁塔型号表示方法相同,通常不写出线路电压的代号。 示例,NMeG2—21 表示无拉线耐张门型混凝土杆,第二级,称呼高21 二、杆段的编号1.杆段的编号方法如下 标准弯距/杆段类型接头类型 (3)计量单位:长度用米表示,直径用厘米表示,标准弯矩用吨*米表示。(4)关于杆段的接头类型及杆段铁件的类型,目前常用的有两类,即:钢板圈(用1 示)和法兰盘(用2表示)。 示例: 厘米,杆长9米,标准弯矩6.0 吨米,杆段类型“I”,接头类型为钢 板圈,则杆段的编号为:B-19-09—6/I-1。 (2)拔梢杆接头处直径35 厘米,用钢板圈连接,则杆段铁件的编号为:35-1