具体问题具体分析
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作,使零线带电。
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8、高压窜入低压,使零线带电。
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。
10、磁场感应引起零线带电。
解决办法:防止发生磁场感应。
11、静电感应引起零线带电。
解决办法:防止发生静电感应。