治病治根!
“檀香”和“卫生球”能暂时、轻微的压制一些异味,却不治根。
卫生间的异味,有三类根源;不是每一种都有得治。
即使如此,所有的方法也都值得尝试。不管成本高低,不管方法难易。
为了解决这类问题,答主拆过的卫生间,至少也有三个了。
卫生间异味的三个根源:
————————————————分割线————————————————
1、设备连接不严密,导致卫生间排水、排污,腐蚀气体倒灌。
1.1比如:马桶松动。
马桶松动和位移,会导致马桶与地面瓷砖间的玻璃胶脱落,导致马桶反臭。
有人,在家里拉臭臭的时候,不是坐在坐便器上,而是蹲在坐便器上。
块头比较大的人;这样用几次,必然导致马桶松动(不包括我,虽然我是偷偷的这么干)。马桶松动,绝对导致反臭。时时的臭。
检查方法:这么用的人,其实是心里有数的么?
马桶松动、位移的那一刻他就知道了。
除了这么用的人,心知肚明。有只可意会,不可言传的检查方法。
我们还可以把坐便器清晰干净,两只手用力抓住两侧,用力的晃动一下。
如果坐便器和地砖接面的玻璃胶没有脱落、马桶没有松动,是怎么晃也都晃不动的。
解决方法:购买法兰(坐便器用),清理坐便器,重新安装。
或者更换一个本地流行品牌的坐便器。
PS:早些年卖的一些便宜,做工差,设计不合理(直排式居多)的坐便器,自身也会反臭。
我们人均工资八百块的时候,这类坐便器售价是150元/个;今天我们人均工资接近5000;这类坐便器,还是一百多一个。此类商品,应直接换掉。
1.2卫生间排风风管,与建筑排风道连接不严密,导致反臭。
检查方法:这种反臭,都是阵臭,时断时续。
随着室外气温、气压的变化而出现,或者增强。
可以拆掉卫生间顶灯,或者顶部的排风设备。
打开手电筒,踩着梯子,查看卫生间排风风管,和建筑排风道连接是否严密。
头部深入吊顶里面,直接问到一股积臭;那没跑,就是这里的问题了。
或则随着室外气压、风力的变化,闻到一股臭味,也很有可能就是此处造成的。
解决方法:更换够长的铝箔排风管,并为排风道加装专业的止逆阀。
这个止逆阀,一定要从网上买,建材商城的这个商品,商品质量和密封性没有网上买到的好。
差距会很大。
排