FMST®　FXV(E)　系列吸气式感烟探测器　FMST-FXV-33E/CN　系列是一款用于保护大型空间的极早期吸气式烟雾探测　器。凭借三级聚焦线性激光专利技术,及其独特的探测原理,其报警灵敏度范　围可达0.0001%-20%obs/m。　工作原理　工作原理　工作原理　工作原理　FMST-FXV-33E/CN　探测器的工作原理是通过采样管网上的采样孔,不断地采集　空气样品,然后对采样空气进行过滤并传送至激光探测腔,通过光散射技术,探　测到微量的烟雾,然后根据烟雾浓度和预设的环境参数产生一个适宜的输出信　号,从而发出各级报警。报警信号发出后,将相关报警信息,如烟雾浓度、报警　时间等具体信息显示在自带的小型LCD　液晶屏上。　FMST-FXV-33E/CN　探测器优化了吸气泵的设计,增加了降噪组件,各元件紧密　结合装配在一紧凑型外壳内,提供性能可靠的高性价比的极早期火灾探测解决方　案。　FMSTnet　FMST-FXV-33E/CN　探测器可接入FMSTnet　设备网络,同一通讯网络回路中最多　可连接252　个探测器单元地址点,FMSTnet　支持多条不同通讯协议的网络回路。　FMST-FXV-33E/CN　具有Rs485　和Ethernet　通讯接口,可通过FMST®　的全新FSC　软件对系统进行编程或全新FSM　软件进行远程集中监控。FMST-FXV-33E/CN　支　持标准的Modbus　及Modbus　TCP/IP　协议,Modbus-TCP/IP　通讯协议的支持解决　了传统ASD　产品联网通讯距离的限制,真正实现了吸气式火灾探测器任意距离内监　控设备运行,而对Modbus　Rs485　通讯接口的支持为工程现场设备的联网接线提供　了便利。通讯协议可开放给用户,方便用户接入第三方的BMS　系统及根据需求进　行二次开发。　显示面板　显示面板　显示面板　显示面板　•　8　个LED　指示灯:火警、预警、故障、隔离、电源、静音　•　6　个按键:复位、隔离、静音/递减、自检/递增、模式和确认　•　1个蜂鸣器:可设置为正常状态或静音状态　•　1个LCD屏:4行8字的蓝色显示屏,可显示探测到的烟雾信息,设置报警阈值,　设置自锁、时间,启动气流初始化、烟雾自学习等　FMST-FXV-33E/CN　特性　特性　特性　特性　•　主动吸气式探测技术　•　LCD面板显示烟雾及报警等信息