一般而言,机器不使用时应该将机组管路中的水放掉,但是针对不同的机组有不同的要求。例如,如果机组采用的是开式系统,也就是从水与空气接触的水箱给暖气管路加水的系统,最好不要放水,因为水箱中有水,可以防止空气进入管路导致管路内部腐蚀从而产生铁锈。 但是针对闭式系统,也就是只能从补水阀门给暖气管路加水的系统,是否放水要视情况而定,基本上分为以下几种情况:
(1)若管道内加了防冻液,停用时最好不要放水。 (2)没加防冻液时,选择放水或不放水都是可以的。如果放水,要确保水放干净,以防来年冬天机组不用时导致管路冻裂;并且放水后将各泄水阀门再关闭,以防空气进入导致管路内部腐蚀;如果不放水,要确保系统内水压力正常,在0.1~0.2兆帕之间,以防缺水后产生冻裂及腐蚀问题。 拓展资料: 水地暖的使用与维护:首先若停机时间较长,应切断电源,套好防护罩,再运行时,开机前先对系统进行全面检查。 其次,一般在采暖季过后对水暖管需要清洁保养,在用过后地暖管里的水长期积存,会产生大量的生物黏泥,容易依附暖管壁,影响水暖管系统的供暖温度。因此,需在地暖管道中注满水做保养,正确的做法是放掉管道中原有的水源,将管网冲洗干净,然后重新向系统充入净水,并开启锅炉加热,当水温加热至55℃时停止加热,手动打开分集水器上的排气装置,把从水中分离出来的空气排出系统外。排气工作结束,再把采暖系统中的阀门关好,关闭燃气锅炉,让水逐渐冷却,把水保留,直到下一个采暖期开始。 最后,还需要注意遮挡防护,为防止风吹日晒及利器等导致机器划伤损坏,可以用纸板等物品将水泵、各阀门及管路等遮挡起来,进行防护。 参考资料:地暖微信公众号 地暖百度百科