冷凝锅炉要实现冷凝,其内部结构必须满足以下几个要求: 　　1)保证燃气与空气的充分混合燃烧; 　　2)使产生的水蒸气能达到露点温度,形成冷凝水,释放出汽化潜热; 　　3)有效的吸收烟气中的余热,较少显热损失; 　　4)智能化的控制系统; 　　5)冷凝水收集装置。 　　威能冷凝水壁挂锅炉,传承威能产品一贯的优良品质,凭其独特的内部结构,应用潜热回收技术,热效率高达109%。其外观及内部结构图如下:威能冷凝锅炉燃烧器由耐高温的不锈钢材质制成。采用全预混技术,在变频风机及燃气阀的配合下,燃烧器对燃烧所需的燃气和空气进行全预混,满足充分燃烧所需比例,达到极好的燃烧状态。不同与传统的燃烧器,威能燃烧器形状为圆筒式,经过理论计算的形状不一的火孔分布在整个360度的圆筒上,因此燃烧火焰为垂直火焰,360度燃烧,极大的提高了燃烧范围及燃烧效率。 威能冷凝燃气壁挂炉采用了独特的具有专利技术的螺旋形板管式换热器,均匀分布在螺旋形圆周上,极大的增加了换热面积,其水流方向与烟气方向形成对向流动,达到充分换热的效果,提高了换热器的功率。板管式的换热器是分层分布的,即根据燃烧产生的烟气温度分布,形成冷凝层与高温层。另外,板管式的换热器具有自清洁的功能。 无级变频风机,采用变频原理,根据热负荷输出需求的变化调整转速来调节烟气排放量,即达到调节燃烧所用空气量目的;同时比例阀根据需求自动调节开度,调节燃气量。同步调节的空气量和燃气量始终处于最佳燃烧混合比,全预混技术保证了燃烧充分,热量损失减少到最低,功率调节范围为20%~100%,这是冷凝技术中最关键的技术环节。 智能化控制板威能独特专利技术的智能化控制板,单块集成,数字信息显示和全面的状态/诊断代码显示。在锅炉上或房间内安装气候补偿器,实现与锅炉的联动控制,可随气候智能进行供热调节,更加节能。通过另外安装的控制板,预留外部信号接口,可实现多种功能的外部控制,如外部采暖循环泵、外部生活用水循环泵、远程设备故障/运行灯光指示、外部燃气阀控制选择等。 冷凝锅炉所排出的冷凝水呈微酸性的,PH值在3~4左右,而生活废水系统内的水是呈微碱性的,PH值在6.5~10左右。因此,通过特殊的塑料连接管,可以将冷凝水排到生活污水系统中,正好起到一个中和的作用。一台24kW的冷凝锅炉,每年大概可以得到1000 至1300升左右的冷凝水。 　　通过上述几个核心部件的介绍