软起动器调试步骤如下:

步骤1:点动试车

按装置说明书接好三相进线,输出(U、V、W)接至电机, 合上主电源,将装置的运行方式设定点动状态(此时初始起动电压厂家设定为40V),停车方式为自由停车,按下RUN键, 此时电机应无异常声音,电机微动表示点动工作正常,此时检测三相输出是否均衡, 若均衡表明装置工作正常。
用户可观察电机运转方向是否符合使用要求, 如不符合使用要求,请分断主电源,调换任两相输出。

步骤2:运行试车

在完成点动试车后可以进行装置运行试车,将装置设定修改为限流起动状态(此时限流倍数厂家出厂设定200% ),按下RUN键,观察电机是否能平稳起动,如不能平稳起动,请参看操作说明书,将限流倍数逐步增大(最大至400%)直至平稳起动。如仍不能正常工作与厂家联系,咨询有关参数调整办法。

步骤3:

经过步骤2,用户可以选择出适合负载的最佳起动限流值,然后根据负载的情况,设定软起动器的过流和过载保护值。

步骤4:

分断主电源,重新合闸,检查各参数设定是否与写入值一致,若一致表示试运行调试完成,装置可以正式投入运行。