张尧傲振电气
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/21
#0楼
smart200怎么做流量累计
此帖发自手机工控论坛
jint管理员
文章数:20361
年度积分:1399
历史总积分:36119
注册时间:2007/8/30
#1楼
没有条件限制的话应该很好办吧?
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
guanyumou版主
文章数:9694
年度积分:1802
历史总积分:22173
注册时间:2008/7/13
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
的发言:
smart200怎么做流量累计
截几段2009年用200做的程序,供您参考:
主程序中调用:
利用定时器定时100ms调用工程转换、累计量计算程序、温度瞬时值:
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
guanyumou版主
文章数:9694
年度积分:1802
历史总积分:22173
注册时间:2008/7/13
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
的发言:
smart200怎么做流量累计
定时调用计算子程序:
100ms定时调用:
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
guanyumou版主
文章数:9694
年度积分:1802
历史总积分:22173
注册时间:2008/7/13
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
的发言:
smart200怎么做流量累计
流量温度计算子程序:
该子程序在定时调用子程序里被定时100ms调用
AIW4是汽油流量原始值,范围为6400~32000
采集汽油流量计量程范围是0~40
然后调用瞬时流量计算子程序计算出瞬时流量存放至VD8中
VD8除以36000存放至AC0即为每100ms的瞬时流量
AC0和VD48相加存放至VD48,即就是每100ms累加一次的累计流量。
瞬时流量计算子程序实际上就是一个6400~32000原始值到0~40工程量的比例转换,下个回帖给出
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
guanyumou版主
文章数:9694
年度积分:1802
历史总积分:22173
注册时间:2008/7/13
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
的发言:
smart200怎么做流量累计
瞬时流量计算子程序:
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
zjgxk
文章数:413
年度积分:748
历史总积分:3155
注册时间:2017/9/21
#6楼
2个思路
1.有瞬时流量,把瞬时流量换算成每秒,每百毫秒或更小的时间单位流量,然后累积起来,有少许误差
2.流量计表头自带的累积流量脉冲信号
文章数:405
年度积分:823
历史总积分:2729
注册时间:2019/5/9
#7楼
最好是流量计自带累计脉冲信号;用模拟量装转后自行累计的,时间长了误差真的是很有点大
hdy0595
文章数:28
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2020/1/3
#8楼
定时中断累加瞬时流量,脉冲计数,或通讯读取流量计累计流量
文章数:625
年度积分:806
历史总积分:6536
注册时间:2006/8/4
#9楼
guanyumou 版主的程序可用,只需加入标定环节,计量结果乘以系数即可。