测试前应与检修负责人协调,不允许有交叉作业。 1.了解被试设备现场情况及试验条件 查勘现场,查阅相关技术资料,包括该设备历年试验数据及相关规程等,掌握该设备运行及缺陷情况。 2.测试仪器、设备准备 选择合适的QSl型高压西林电桥、标准电容、操作箱、10kV升压器(或数字式自动介质损耗测试仪)、测试线、温(湿)度计、放电棒、接地线、梯子、安全带、安全帽、电工常用工具、试验临时安全遮栏、标示牌等,并查阅测试仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期。 3.办理工作票并做好试验现场安全和技术措施 向其余试验人员交代工作内容、带电部位、现场安全措施、现场作业危险点,明确人员分工及试验程序。 (一)油浸链式和串级式电流互感器电容量及tanδ的测试 采用反接线时,桥体处于高压,高压电极及引线对地寄生电容影响大,尤其对电容较小的试品。反接线可以反映电流互感器一次对二次及地的绝缘状况,对电流互感器套管内外壁和绝缘支架的绝缘状况反映也较灵敏。测量时一次绕组短接后接电桥Cx端,二次各绕组短接后接地,电流互感器外壳接地。采用反接线测试tanδ的原理接线如图ZY1800503002-3所示。 (二)电容型电流互感器电容量和tanδ的测试 电容型电流互感器一次绕组有u型和吊环型(倒立式)两种,主要适用于110kV及以上的电流互感器。U型主绝缘包在一次绕组,倒立式相反。U型地电屏(也称末屏)在最外层,倒立式相反。主屏层数随电压增高而增加,110kV一般6层,220kV10层,对高电压电流互感器,为了均匀电场,主屏之间设置端屏,500kV一般为4个主屏、30个端屏。电容型电流互感器结构原理,如图ZY1800503002-4所示。 1.主绝缘电容量和tanδ的测试(1)测试接线。 电容型电流互感器主绝缘测量一般采用正接线,测试一次绕组和末屏之间的tanδ和电容量。在测试时,一次绕组短接后接高压,电流互感器末屏接电桥Cx端,二次绕组短接后接地,电流互感器外壳接地。测试电压为1OkV。主绝缘电容量和tanδ的测试接线,如图ZY1800503002-5所示。 2.末屏对地电容量和tanδ的测试电容型电流互感器进水受潮以后,水分一般沉积在底部,最容易使底部和末屏绝缘受潮。采用反接线测量末屏对地的tanδ和电容量能灵敏地发现电容型电流互感器主绝缘早期受潮故障。规程规定:如绝缘电阻小于1000MΩ时,应进行末屏对