监理单位见证检验。 检验方法:用接地电阻测试仪测量检查。 11. 4. 8 LCX 敷设完成后下列指标应符合设计要求: 1、双向电压驻波比。 2、传输衰耗。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验 20%。 检验方法:用驻波比测试仪、信号源、功率计测试检验。 11.4.9 光缆线路的施工质量验收应符合本标准第 4 章的相关要求。 11.4.10 区间设备房屋施工应符合下列要求: 1、区间设各房屋不应设置在浮土、垃圾土、流质土和易受雨水冲刷、易塌方地带。 2、区间设备房屋供电、照明以及防水、防盗、防寒、散热等应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。