作为您的石油和天然气防火解决方案的供应商,3M拥有:　经过检验的指定产品可保护关键电路免受常规火灾和短时、剧烈的碳氢火灾的影响　易于安装和维护的结构部件防火保护系统,几乎不会中断设备运行　被动防火产品可替代或补充主动防火系统,防止设备故障　实用且经过验证的防火保护应用,可为炼油厂提供卓越的防护,包括在高强度火灾中的出色性能,为您最为关键的资产提供最先进的防火防护　典型防火封堵系统　综合穿隔,8000系列。　金属管、电缆线束、电缆桥架和绝缘管在最小4.5英寸厚的混凝土楼板或墙体上穿隔最大1440平方英寸的开口。利用背衬材料和密封胶。　金属管穿隔,1000系列,石膏板。　石膏墙板,开口面积1080平方英寸,最大直径36英寸。穿隔物为直径最大4英寸导管或铜管、直径最大8英寸铁管或钢管。　建筑接缝,墙体顶部。　最小4-1/2英寸混凝土或最小2英寸混凝土,位于凹槽金属甲板上方,并与U400或V400系列石膏墙体搭接。标称2英寸建筑缝隙。50%压缩/延伸率。