了电机的功率,指定的电压 - 电流布线马达选择电路断路器,热继电器
三相二百二电机,千瓦以上三点五安培。
常用380电机,一千瓦两安培。
低压660电机,kw 1.2安培。
KV高压三个马达,4千瓦一安培
高压六千伏电机,八个单位千瓦一安培。
一种三相马达,除了知道额定电压,它也必须知道它的额定功率和额定电流,如:三相感应电机,7.5KW,4极(通常2,4,6通常阶段,系列不一样,也有它的额定电流),这大约是额定电路15A之间的差异。
1.断路器:
一般可以选用其额定工作电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
2.电线:
根据电机15A的额定电流,选择合适电流的导线,如果电机起动频繁,选择比较粗的线路,否则可以比较细,电流有相关的计算,这里我们选择4平方。
3.交流接触器:
根据控制电机进行功率可以选择一个合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型设计手册上有不同型号,这里需要我们自己选择正泰CJX2--2510,还得注意教学辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4.热继电器
其当前设置可以调节通常被调节到1?1.2倍的电机的额定电流。
(1)多台控制电机配导线:把电机的总功率进行相加结果乘以2是它们的总电流。
(2)在50米范围内导线截面的行是:4.除了总电流(换一种适当的余量)
(3)线路长越过50米外导线进行截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方米以上大型电缆的电流密度较低
四、小结:
断路器选择:
电动机的额定电流倍为2.5倍,设定电流为电动机的1.5倍,使电动机频繁起动,还能保证短路操作灵敏。
热继电器的设置值是所述电动机的额定电流的1.1倍。
交流接触器:
交流以及接触器进行选择是电机流的2.5倍。
这将确保长期频繁工作
标签: