遵循“1/2距离”的原则,用万用表监测电缆,监测电缆1/2点(中点),之后监测异常段的1/2点,最后监测剩余电缆异常段的1/2点,以此类推,逐渐缩小范围,最终确定电缆的故障点。
图1 电线故障检测范围示意图
1.2 电容限流检测法
相比于直流电阻检测法,电容限流检测法具有明显的优势,它可以提高检测效率。此方法使用起来比较简单,使用时选择的材料也比较方便。在维护材料中,需要一直使用电容器。采用这个方法时,要先确定好电缆的具体走向,然后将短路的电缆线终端头从配电盘拆除,将其所有芯线独立,并在一个配电柜中串联一个电容器,使另一段接地,以此保证整个线路的运行安全。在通电后,短路点的电阻将大大减小。新的回路经电容处理后成为了一个电容电路,整体上比较稳定。在整个通电过程中,电容器将对其进行限流。从电源点起,钳形电流表将按照其检测原则沿着整体方向测量。使用此检测方法,整体故障范围将被逐渐缩小,从而最终确定短路点。从整体工作时间来看,使用电容限流检测法大大缩短了线路的检修时间,提高了整体检修的效率。
2 检测方法的优缺点
2.1 直流电阻检测法的优缺点
直流电阻检测法的使用面比较广,相对传统。但是,它有很大的缺陷——截断电缆比较麻烦,需要耗费大量的人力,耗时比较长,使用的器材比较多。检修时间的延长导致路灯不能及时投入使用。因为截断后电缆的长度不够,所以,之后无法保障电缆的正确连接。由此可知,检修工作面临着很大的技术难题。但从总体上看,直流电阻检测法不带电,因此,不会对人构成威胁,是一种比较安全的检修手段。
2.2 电容限流检测法的优缺点
电容限流检测法在技术上具有明显的优势。从材料上来说,电容的个头比较小,整体质量比较轻;在具体使用方面,整个过程连接方便,便于拆解。通过电容的处理,能从电缆内部得出一个明显的电流值,进而为检修工作提出合理的技术保障。电容限流法无需裁解电缆,省去了不必要的步骤。在具体的实施过程中,应注意此方面的安全隐患,保证维修人员的人身安全。
3 路灯检修技术发展