一般取为 1.8Un 2)分级绝缘变压器 分级绝缘变压器绕组各处的绝缘水平不同,中性点绝缘 水平较低,需装设放电间隙。变压器间隙接地保护设置了间 隙过流和零序过压保护,作用是保护中性点不接地变压器中 性点的绝缘安全。 当电网发生接地故障且失去中性点时,放电间隙击穿, 放电电流使间隙过流保护启动,迅速切除变压器;零序电压 元件作为放电间隙拒动的后备。 变压器阻抗保护 ? 等同于线路的距离保护,保护方向指向变压器, 通过切换,可以反映相间和接地故障。