30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。
如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。
电流口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1、口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。