电气工程师在设计控制柜和机电安装时,都会遇到一个电线电缆选用问题,不同功率电机用多少平方的电缆?选用线径过大安装不方便且成本高, 线径 过小会产生安全问题。所以,如何选用合适的电缆线径,对一个刚从事机电安装设计的工程师有点晕。 导线截面积与载流量的计算: 一般铜导线安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 比如: 2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A; 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 。 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)。 功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种:电阻性负载和电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI ; 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф; 其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) ,但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 所以, 上面的计算应该改写成: I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,也就是说家用电器总的电流值为17A,则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 铜线安全载流量计算方法 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量 28A ; 4平方毫米铜电源线的安全载流量35A ; 6平方毫米铜电源线的安全载流量48A ; 10平方毫米铜电源线的安全载流量65A; 16平方毫米铜电源线的安全载流量91A ; 25平方毫米铜电源线的安全载流量120A; 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍; 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A 来推算。