求助电工知识,家装暗线如何走线,接线。

推荐回答:算单线图吧致插座位置用两根线接即于家庭说6平线足够

家庭装修暗线怎么穿线

推荐回答:是一段一段地穿,接头要么在接线盒,要么在开关、插座的底盒内。管中间不允许有接头

新房装修,电路(暗线)怎么走最好?

推荐回答:家装电线暗线怎么装?1、按效果图制作和具体施工图设计图纸选用并确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。2、根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。3、有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔。这种方法的缺点就是插座、开关都凸出于墙面;现在流行将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样就美观整齐得多了。4、穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。5、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。室内暗线安装注意事项1、电源线要有护套管不能直接敷设。2、线管要横平竖直弯头处有弯头套管处理。3、不同回路、电压、交流电、直流电不能同穿一根管内。4、电源线应用单芯铜线。5、电源线截面积不能超出线管的40%一般15毫米的管径管子,只能穿截面积2.5平方毫米的电线4根。6、线管内导线绝缘额定电压不得低于500伏。7、线管应在墙表面15毫米深处埋敷。8、线管内的电线不能有接头存在,线管连接得加装缩节。并用专用黏合剂固定。9、要尽量少改动线路,更不能大面积满室内陆改动,如有大面积改动,要重新布置放弃原有线路。

家装电线接线问题。

推荐回答:位置插座盒接线般都采用临近插座给线每插座每接线柱两根线存线处省线暗线省管;明线省线槽(实际省钱)接线端般用空盒内比主线四路(厅、厨房、卧室、空调)现般都直接用空控制像早期用空需要四路线用四端线用接线盒(装暗线用)费线已、安全、维修便

室内暗线铺设方法

推荐回答:1.卧室一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带 开关 为宜,可以减少床头灯没 开关 的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反 射灯 光,在电线盒旁另加装一个 开关 。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或 吸顶灯 ,多头灯应加装分控器,重点是 开关 ,建议采用双控 开关 ,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个 开关 安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与 开关 调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的 开关 ,温控调节器切不可用普通照明 开关 ,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。2.走廊、过厅应为2支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、 壁灯 ;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧安装 开关 。3.厨房应为2支路线:包括电源线、照明线。电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机 、洗碗机 、 消毒柜 、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。照明灯光的 开关 ,最好安装在厨房门的外侧。4.餐厅应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色 光源 , 开关 选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。5.卫生间应为3支线路:电源线、照明线、电话线。电源线以选用4mm2线为宜。考虑电 热水器 、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,如在电 热水器 上侧,或在吊顶上侧。电加热器,目前看好的是 浴霸 ,同时可解决照明、加热、排风等问题, 浴霸 开关 应放在室内。而照明灯光或镜灯 开关 ,应放在门外侧。在相对干燥的地方欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的。6.客厅客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯 护套线 )、电脑线(5类双脚线)、对讲器或 门铃 线(可选用4芯 护套线 ,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯 护套线 )。客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线 开关 。单头或 吸顶灯 ,可采用单联 开关 ;多头 吊灯 ,可在 吊灯 上安装灯光分控器,根据需要调节亮度。在 沙发 的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或 门铃 线口。在顶部欲留报警线口。 客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。7.书房应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。 书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器, 开关 可安装在书房门内侧。空调欲留口,应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口。8.阳台应为2支线路:包括电源线、照明线。电源线终端欲留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方, 开关 应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。最后需要提醒的是,根据用电负荷的实际情况和可能添置的设备负荷,选择电源线时,一定要选择国标线,以免造成超负荷而引起的联线、短路或毁坏设备;在选择电气元件时,切不可以次充好,以免造成事故。电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,要符合国家标准,对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。与此同时,对特殊用电回路,例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时,先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护 开关 ,以确保用户的财产安全。工程完工后,要进行漏电 开关 检测,给出完整的电路图,以便日后维修。

数字电视暗线盒的接线方法及示意图?

推荐回答:电视机与机顶盒连接:简单用黄白红三色线黄色视频其两管音频颜色行插错s端口根解决视音频量用红蓝绿三根线接视频红白2根线接音频 高清hdmi根线解决视音频

室内电线暗线如何更换?

推荐回答:肯定穿管候面没处理(能没管或卡住)另外松系新线使劲拽(实点都放弃)能拽刚新线换掉我想先检查底途线坏接线盒附近问题看漏电短路描述情况详细

室内安装暗线怎么布线及注意事项?

推荐回答:1、 回路设置不合理:家装一般根据用电和电器配备情况,设置5—8个回路,前面我们已经进行了介绍。2、 乱用电线规格:家装中使用的电线为单股铜芯线,主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。每种规格的线应用到不同的位置,不能乱用。3、 不设置专用线:家装要求空调、热水器等大功率电器必须设置用专线,这样才能满足用电负荷的要求,保证电器正常运行和用电安全。4、 开关接线错误:正确接线方法应该是开关接相(火)线,灯头接零线。5、 插座接线错误:正确接线方法应该是右相(火)线,左零线,上地线。6、 电路布线不规范:电路布线一定要横平竖直,所有电线一定套PVC管。7、 乱敲乱打:剪力墙、承重墙、梁、柱等不能破坏,布线时要套黄蜡管或PVC波纹管。8、 单管穿线过多:一根PVC管内穿线最多不能超过8根,不能超过PVC管内截面的40%。9、 电源线与信号线同管敷设:造成相互干扰,影响电视、电话、网络、音响等的使用效果。10、不设置整个电路的地线:会留下重大的用电安全隐患。