出水管高
暖气的接法应该是进水管在上出水管在下,原因是热力站是机械动力供水,回水只靠重力循环,当然进水管接上口,出水管接下口。条件允许最好进水管与出水管对角连接,有利于热水全面通过暖气片。散热效果好。
1、你判断错了,有可能你认为的进水管实际是回水管;。2、管道中气体太多,导致供水不流通,回水压力变大;。3、供水的总阀或者是支管阀门没有打开;。4、锅炉房或是分水缸处的回水循环泵没有运转或倒转;
暖气回水管不热原因很多,我们在多年地热维修中这种现象很多。