用电设备吸收的无功功率 异步电动机吸收的无功功率。其值与是否满载有关,满载时功率因数(参见负荷功变率因数)约为0.8~0.9,轻载时更低。同步电动机比异步电动机的功率因数好。一般电力系统内综合负荷的功率因数约为0.6~0.9。变压器的无功损耗 包括激磁损耗和漏抗的无功损耗,激磁损耗占额定容量的百分数基本上等于变压器空载电流百分数(I0%),而漏抗的无功损耗,在变压器额定负荷时,约与短路电压的百分数(Ud%)相等。输电线的无功损耗 输电线中电抗所消耗的无功功率,与输电线中电流的平方成正比,它比输电线消耗的有功功率大,特别是大截面的线路尤甚。并联电抗器吸收的无功功率 补偿装置过补而设置的并联电抗器所吸收的无功功率,与端电压的平方成正比。