缺制冷剂。
准备工具:真空泵,带表组管(上两条管),瓶装制冷剂。
首先,使用真空泵和带表组管将空调机抽真空至-1kg/cm2(负1公斤的表压);关闭与真空泵的接管;用另一接管接至瓶装制冷剂,稍打开该管阀门,用制冷剂使管内排空气,再打开原真空泵与空调机上的接管阀门,往空调机系统内注入制冷剂,使表压是约6~8kg/cm2;开启空调机,继续充注,使表压读数约3.5~4kg/cm。