查看:27428|回复:1
电压标准稳定是衡量电能质量的重要指标,在实际用电中,因为电网损耗,加上高峰、低谷用电量差距较大,容易造成变压器输出电压忽高忽低。电源电压忽高忽低对于各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有很大的影响,为了确保供电电压的合格率,及时调节变压器的输出电压就显得很有必要了。
一般的三相变压器都三档或五档的电压调节开关,可供变压器调节一次电压。
变压器调节电压步骤:
1、 停电。断开变压器低压侧负荷,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,做好必要的安全措施,拧开变压器的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。
2、 调节档位时,要根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置:
当变压器输出值低于允许值时,把分接开关由Ⅰ档调至Ⅱ档,或由Ⅱ档调至Ⅲ档。
当变压器输出值高于允许值时,把分接开关由Ⅲ档调至Ⅱ档,或由Ⅱ档调至Ⅰ档。
3、 调节档位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻,检查各绕组之间电流是否平衡,如果各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因为接触不好发热,损坏变压器。
随着电力技术的成熟,电压也逐渐趋于稳定,不用频繁调节变压器分接开关了。如果要调节变压器输出电压,应该让经验丰富的技术人员来做。

相关帖子