主要就是适用于不同的控制信号源。
比如有些温控仪或压力传感器的输出信号是4--20ma的电流信号,与变频器配合工作时就接电流控制端子,这个电流信号是外部控制器提供的;如果变频器外接远传压力表(内部是滑动变阻器)或旋转、直滑电位器类的原件进行调速控制,就接变频器的0--10v控制端子,这个电压是变频器提供的。