常用材料导热系数如下表所示: 材料导热系数(kcal/m2h) 材料导热系数(kcal/m2h) 普通混凝土1.4~1.5 石膏板0.2 轻型混凝土0.5~0.7 石棉水泥板1 砂浆1.3 软质纤维板0.15 熟石膏0.5 玻璃纤维0.03 砖1.1 镀锌钢板38 玻璃0.7 铝板180 木材0.1~0.25 从玻璃透入的太阳辐射热当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转 化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。 透过玻璃进入室内的热量可按下式计算: :透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h) 透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4。 太阳辐射热强度q 随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值 请参考当地气象资料。 换气及室外侵入的热负荷为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需 要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。通 过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风 速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。 其它热负荷在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负 荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。 此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下: =860Pl(kcal/h)式中,860:功的热当量(kca1/h) :每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)。 总之,机房热负荷应由上述a—h 各项热负荷之和来确定。