1.基础处理: (1)基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。 (2)将基础表面的碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物清除掉。 (3)灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。
2.支模: (1)按灌浆施工图支设模板,模板应支设严密、稳固,以防松动、漏浆。 (2)模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm。
灌浆料配制:按合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。
施工:较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
养护: (1)灌浆完毕后30min内,应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。 (2)灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装。 (3)设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。(4)不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。