引言在锻造生产中, 大功率工频感应炉, 廊用比较广泛。 而大功率( , , 10 0 0 k W )工频感应加热炉的调试、运行过程中, 由于负载材料的性质、 几何形状和尺寸不同以及其物理参量随温度变化很大, 都会使得感应器的电气参数在很大范围内变动, 从而引起C O S d 的大幅度变化。2应如'tW }ll断电窖补偿问题的分析( : ( )铂的变化势必要投入或切除部分电容, 以保持C O S e = 1, 达到理想谐振状态。 如何判定co S d的变化情况, 适时适量的投入或切除电容一直是困扰工程技术人员的难题, 通常的做法是根据功率因数表的指示来判定。 但根据多{ F 的实践经验表明. 大功率亡频炉使用功率因数表存在以下问题:( I)电网的波动及电网功率因数的影响使其易产生测量误差;( 2)当负载无功功率9 变化, 有功功率不变, 或二者都变, 均会引起功率因数的变化;( 3)刘于m - 相工频炉, 仅根据功率因数表值无法判定兰相是否平衡。3判断电窖补佳问题的方法( 1)对于10 0 0 k W 以上三相工频炉电容补偿的判断此种炉型只须观察其进线母排电压( 线电压)与进线母排电流的比例关系即可。 当V /I= O . 22~O23,为欠补偿状态; 当y //= 0. 23~0. 25为过补偿状态, 补偿的最悻点大致为V /l= O . 23。 此线路的结构简m - 、直观, 烈须在进线母排上安装电压表、 电流表即可。( 2)对于10 0 0 k W 以E 单相7 - . 频炉电容量补偿收稿日期: 2002—12—25@ 一骂篡臀产　万方数据及三相平衡问题的判断不沦是三相. 还是单相丁= 颍炉, 其电容补偿可分为以下两种情况: 一是欠补偿,即O < C O S a < 1; 二是过补偿一l< C O S d < O 。 在两种情况中, c相电流都不受单相负载变化的影响( 图1)。矾口阁1向鲢示意用^7、 厶L 欠补偿时A 、 B相电流^” 、 Ⅳ一一过补偿时A 、 8相电流h 、 如——平衡电抗器及平衡电容的电流j. ■, ’ ——分别为谐振状态负载电流, 欠补偿状态负载电流. 过补偿状态负载电流通过对向量图的分析, 可以很容易得出结论: 当O < C O S o < 1时, , ^> , B 为欠补偿状态; 当一l< C O S ta < O时, , . < , 日为过补偿状态。