对于共用接地存在的问题, 可以考虑充分利用大楼建筑的钢架结构体接地,限制共用接地的总接地电阻(小于1Ω)和总等电位连 接等办法,将共用接 地可能发生的影响和危害减少。 1、低压配电系统保护装置 (1)过载保护:热继电器,热脱扣器,熔断器(照明及无冲击负载线路或设备)。 (2)短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。 (5)双金属热继电器适用于长期运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不适合;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(1.1~1.2Ie)。 (6)在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定 值的1.5 2、漏电保护装置(1)分电压型(已完全淘汰)和电流型漏电保护器。 (2)漏电保护器的选择: 直接接触保护 对经常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的 手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30 毫安,并能在0.1 秒内动作的漏电开关或漏电 保护器; 居民住宅安装动作电流30 毫安和在0.1 秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座; 额定电压220V 以上的类电动工具,安装动作电流15 毫安并在0.1 秒内动作的漏电保护器。 间接接触保护 漏电动作电流:IU/R 式中:U--允许接触电压 R--设备接触电阻 一般额定电压为220V 或380V 的固定电气设备,其外壳接地电阻在500 欧以下,单机可配30 安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A 以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也 可以选用500 毫安至100 毫安动作的漏电开关; 根据工作电压和使用场合选择 380V/220V 低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环 境即使工作电压低(如36V),也应安装动作电流15 毫安以下0.1 秒内动作或动作电流6~10 毫安 的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,一般情况下不需安装漏保, 用在潮湿场所时 应安装15 至30 毫安并在0.1 秒内动作的漏保,也可安装10 毫安以下动作并有反 时限特性的漏电开关。 根据电路和用电设备的正常泄漏电流选择 泄漏电流不易测,按以下经验公式: 照明电路和居民生活用电的单相电路:IIh/2000 三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路: IIh/1000 其中:I--漏电保护装置动作电流 Ih--电路最大供电电流 选择和选择 漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三 线,三极四线均有一根穿过检测元件而不能断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。