二次展开图中的回路编号法 一、直流回路 直流回路的编号方法是从正电源出发,以奇数顺序编号,直到最后一个有压降的元件为止。如最后一个有压降的元件后面不是直接接在负极, 而是通过连接片、 开关或继电器触点接在负极上,则下一步应从负极开始以偶数顺序编号至上述已有编号的回路为止。 在具体工程中, 并不需要对二次回路展开接线图中的每一个回路进行编号, 而只对引入端子排的回路加以编号。 表 1. 直流回路数字编号组 回 路 名 称 数 字 标 号 组 一 二 三 四 正电源回路负电源回路合闸回路绿灯或合闸回路监视继电器回路①跳闸回路红灯或跳闸回路监视继电器回路①备用电源自动合闸回路②开关设备的位置信号回路事故跳闸音响信号回路保护回路发电机励磁回路信号及其他回路 010203~310533~493550~6970~8990~99 101102103~131105133~149135150~169170~189190~199 201202203~231205233~249235250~269270~289290~299 301302303~331305333~349335350~369370~389390~399 01~099(或 J1~J99)601~699701~999 注:①对接于断路器控制回路内的红绿灯回路,如直接自控制回路电源引接时,该回路可标注与控制回路电源相同的标号。 ②在没有备用电源投入的安装单位接线图中, 标号 50~69 可作为其他回路的标号, 但当回路标号不够用时,可以向后递增。 二、交流二次回路 电压互感器和电流互感器是按他们在一次接线中的顺序来分组编号的。 例如在主接线图中有一条线路上装有两组电流互感器,其中一组供继电保护用其顺序号 1LH,则回路编号应取A401~A409、B401~B409、 C401~C409 和 N401~N409;另一组供测量表计用,其顺序号为2LH,则回路编号应取 A421~A429、B421~B429、 C421~C429 和 N421~N429,依此类推。交流电流和交流电压回路的编号不分奇数和偶数,从电源处开始按顺序编号。如表二规定: 表 2. 交流回路数字编号组 回路名称 互感器的文字符号及电压等级 回 路 标 号 组 A 相 B 相 C 相 中性线 零序 保 护装 置及 测量 表计的电 流回 路 LH1LH2LH9LH1