第七条 在进行区域规划时,液氨储存 和装卸场所应根据所在企业及相邻工厂或设施的特点和火 灾危险性,结合地形、风向等条件,合理布置。 第八条 液氨储存和装卸场所应禁止设置在学校、医院、居 民区等人口稠密区附近。液氨储存数量构成重大危险源的, 与下列场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规 定: 1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域; 2.学校、医院、影剧院、体育场等公共设施; 3.供水水源、水厂及水源保护区; 4.车站、码头(按照国家规定、经批准专门从事危险化学 品装卸作业的除外)、机场、公路、铁路、水路交通干线、 地铁风亭及出入口; 2 5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水 产苗种生产基地; 6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区; 7.军事禁区、军事管理区; 8.法律、行政法规规定的予以保护的其他区域。 第九条 液氨储存和装卸场所应充分考虑地震、软地基、湿 陷性黄土、膨胀土等地质因素以及台风、雷暴、沙暴等气象 危害因素,避免建在断层、滑坡、泥石流、地下溶洞、采矿 陷落区界内、重要的供水水源卫生保护区、有开采价值的矿 藏区等地段和 地区。 第十条 液氨储存和装卸场所应位于不受洪水、潮水或者内 涝威胁的地带,当不可避免时,必须有可靠的防洪、排涝措 施。 第十一条 液氨储存和装卸场所应符合《石油化工企业卫生 防护距离》(SH3093-1999)的要求,具体卫生防护距离应符 合表 2-1(详见附件)的要求。同时必须考虑当地风向等因素, 一般应位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风方 向。宜建在地势平坦、通风顺畅的地段。在山区或丘陵地区, 应避免布置在窝风地带。 第十二条 液氨储存和装卸场所应具有满足生产、生活及发 3 展规划所必需的水源和供电系统。 第十三条 罐区内液氨储罐与架空电力线的最近水平距离 不应小于电杆(塔)高度的 1.5 倍。 第十四条 液氨储存和装卸场所沿江河岸布置时,宜位于邻 近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建(构) 筑物 的下游。 第十五条 液氨罐区邻近江河、海岸布置时,必须采取防止 泄漏和含氨废水流入水域的措施。 第二节 总平面布置 第十六条 液氨储罐区、装卸区应与辅 助生产区及办公区分开布置。 第十七条 液氨储存和装卸场所在厂区总平面布置中应符 合下列要求: 1.符合生产流程、操作要求和使用功能; 2.功能分区内各项设施的布置,应紧凑、合理;功能分区 内部和相互之间保持一定的通道和宽度; 3.应结合当地气象条件,使液氨储存和装卸场所具有良好 的自然通风条件。 4.平面布置应考虑防止有害气体泄漏时对周围环境的危 害。 5. 厂区内外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地 标高等相协调,满足生产、运输、防洪、排水、管线敷设及 4 土石方工程的要求。 第十八条 液氨储存和装卸场所应集中布置在厂区边缘地 带,应在工厂全年最小频率风向的上方位。 第十九条 液氨储罐区不宜紧靠排洪沟布置。 第二十条 罐区与周围消防车道之间,不宜种植绿蓠或茂密 的灌木丛。 第三节 液氨储罐区的设置 第二十一条 液氨储罐的基础、防火堤及有关的码头、管架、 管墩等,均应采用非燃烧材料,其耐火极限不应低于 3h。