目录 一.	产品概述	1 二.	功能特点	1 三.	使用环境	2 四.	技术参数	2 五.	安装与接线	2 六.	操作与运行	3 七.	系统调试	10 八.	常见现象分析	11 九.	售后服务	12 产品概述 智能无功补偿控制器(以下简称控制器)是本公司在吸收了国内外多个无功自动补偿控制器技术的基础上研发出来的新一代产品,款式新,功能全,安装使用灵活,全中文液晶菜单,操作方便。 控制器具有RS-485通讯接口,与本公司生产的智能低压电力电容器配套使用,接线简洁,运行可靠。 功能特点 1.参数设置功能 1)过压值、欠压值、欠流值等保护定值的设置; 2)延时时间、投入、切除门限等投切限值的设置; 3)取样电流互感器变比的设置。 2.测量功能 1)取样互感器极性自动判别,接入时无需考虑极性要求; 2)配电电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率测量。 3.控制功能 1)自动、手动控制电容器的投切。自动控制时,根据受控物理量-无功功率进行投切; 2)容量相同的电容器按循坏投切方式工作,容量不同的电容器按无功缺额进行编码投切; 3)最多可同时控制32台智能低压电力电容器。 4.保护功能 配电系统过电压保护、过电压闭锁、欠电压保护、欠流保护0.8kg 安装与接线 1.安装 在屏柜上开113*113mm的方孔,将本产品从屏前推入方孔内,把配给的紧固件插入安装槽中,上紧即可固定在屏上。 2.电气接线(共补) 控制器接线端子排列如下图所示。图中,UA、UC为A、C两相电源,接入380V电压,其波动应在允许范围内;、为标称5A的B相电流,取自总进线柜母线段,不得取自电容柜;485A、485B为RS485总线通讯端子,用于控制器维护或软件升级;数据线接口有两个,并联,数据线与智能电容器 图1 接线端子示意2所示。 图2 电气接线图 3.电气接线(混补) 控制器接线端子排列如图3所示。图中,UA、UB、UC为A、B、C三相电源,接入380V电压,其波动应在允许范围内;、、、、、为标称5A的三相电流,取自总进线柜母线段,不得取自电容柜;485A、485B为RS485总线通讯端子;数据线接口有两个,A、485B两个端子并联,数据线与智能电容器 图3 接线端子示意 图4 电气接线图 操作与运行 1.面板和按键说明 图5 面板和按键:与智能电容器有通讯时灯闪烁; :电容器 告警灯: 3.运行工况查询 在主菜单界面,按方向键将光标移动到“工况”,再按“确认”键即可进入运行工况界面,然后按方向键可在界面循环翻页查看工况,如表1(共补)、表2(混补)所示。正常运行时,运行工况自动轮显。 注意:电容器的地址范围是从1到32,应保证同一系统内所有电容器地址互不重复。 表1 运行工况轮显界面(共补) 序	界面	注释	1	三相总功率因数,小数点前为“+”表示功率因数滞后,系统处于欠补状态,将投入适当电容;为“-”表示功率因数超前,系统处于过补状态,将切除适当电容。	2	AC相电压。若有黑底白字反显示,则表明该相出现过压或缺相等故障,请检查。	3	总柜二次侧B相电流,两位小数显示。	4	二次侧三相总有功功率,两位小数显示。	5	二次侧三相总无功功率,两位小数显示。	表2 运行工况轮显界面(混补) 序	界面	注释	1	从左到右分别对应A、B、C三相功率因数,小数点前为“+”表示功率因数滞后,系统处于欠补状态,将投入适当电容;为“-”表示功率因数超前,系统处于过补状态,将切除适当电容。	2	从左到右分别对应A、B、C三相电压。若有黑底白字反显示,则表明该相出现过压或缺相等故障,请检查。	3	从左到右分别对应A、B、C三相总柜二次侧电流,两位小数显示。	4	从左到右分别对应A、B、C三相二次侧有功功率,两位小数显示。	5	从左到右分别对应A、B、C三相二次侧无功功率,两位小数显示。	4.电容状态查询 在主菜单界面,按方向键将光标移到“电容”,再按“确认”键即可进入电容状态查询界面,接下来的操作见表3(共补)、表4(混补)。 表3 电容状态查询界面(共补) 序	界面	注释	1	在此界面按方向键选择要查看电容器的类型,数字“6”表示控制器查询到智能电容器个数,再按“确认”键将显示界面2、3、4。	2	表明控制器没有检测到共补。	3	共补电容信息界面。其中“12”是电容的地址,“10”是电容在通讯队列中的序号。C1表示第一组电容,后面的数值为容量,容量值反显表示为投入状态,反之为切除状态。按方向键可查看其它共补电容的信息。按“确认”键无效。	表4 电容状态查询界面(混补) 序	界面	注释	1	在此界面按方向键选择要查看电容器的类型,再按“确认”键将显示界面2、3、4。	2	表明控制器没有检测到共补或分补电容。	3	共补电容信息界面。其中“12”是电容的地址,“10”是电容在通讯队列中的序号。C1表示第一组电容,后面的数值为容量,容量值反显表示为投入状态,反之为切除状态。按方向键可查看其它共补电容的信息。按“确认”键无效。	4	分补电容信息界面。C1、C2、C3分别对应A、B、C相电容。按方向键可查看其它分补电容的信息。	5.投切控制 在主菜单界面,按方向键将光标移到“投切”,然后按“确认”键即进入投切控制界面,其界面与电容状态界面一致;当进入到共补或分补电容界面后,先按“确认”键进入控制状态,然后按方向键选择欲操作的电容序号(当一组电容被选中时,其编号呈黑底白字反显,如下图中的“C2”),再按“确认”键,则原来投入的电容将切除或原来切除的电容将投入。下图以共补为示例: 6.参数查询及设置 在主菜单界面,按方向键将光标移动到“设置”,再按“确认”键即可进入参数设置界面,然后按方向键可在1到10内循环翻页,如表5所示。 表5 参数查询及设置界面 序	界面	注释	1	当控制器测量功率因数低于此门限时,自动投入适当电容。设置范围:.80~0.99。	2	当控制器测量功率因数高于此门限时,自动切除适当电容。设置范围:.80~1.00。	3	总柜一次电流互感器的比值,若是600:5的互感器,则此处应设置为120。设置范围:1~3000	4	功率因数低于投入门限或高于切除门限时需要动作电容器组的延时时间,不宜设置为过小值,建议为30s。设置范围:5~200s5	当控制器测量的任何一相母线电压值超过此值时,将发生过电压保护告警,逐组切除已投入的电容。设置范围:400~480V6	当控制器测量的任何一相母线电压值超过此值时,将发生过电压闭锁告警,不允许投入电容器组。设置范围:380~460V7	当控制器测量的任何一相母线电压值低于此值时,将发生欠压保护告警,逐组切除已投入的电容。设置范围:280~3608	当控制器测量的任何一相电流值低于此值时,将发生欠流保护告警,逐组切除已投入的电容。设置范围:50~900mA9	可设置为“正常”或“调试”。两者的区别是,当设置为“调试”时,电容不会真正投入,以方便调试。用户正常使用时,应设置为“正常”状态。	在1到9的任一界面按“确认”键即进入该项参数设置状态,进入设置状态后,相应的设置菜单项会闪烁。以重设“CT变比”为例,假设总柜一次电流互感器的变比是1000:5,则控制器上需要将出厂设置120改为200。 注意: 用户必须按总柜一次电流互感器重设“CT变比”,否则参数测量有误,将直接影响无功补偿效果。 所有参数出厂时均按默认值设置,请按实际要求进行更改。 具体操作步骤如表6所示。 表6 设置“CT变比”操作步骤 序	界面显示	方法	1	在界面3按“确认”键,“CT变比”闪烁,表示进入“CT变比”参数设置状态。	2	按确认键,千位数选中。	3	按确认键,光标右移一位,百位数选中。	4	按方向键将1改为2 。	5	按确认键,光标右移一位,十位数选中。	6	按方向键将2改为0。	7	按确认键,光标右移一位,个位数选中。	8	个位数不需要更改,按确认键,光标右移一位,“CT变比”设置完成。	9	设置完毕,按“返回”键即可退出设置状态。	系统调试 确认接线无误后,给系统上电,暂不送取样电流。 重设CT变比。 查看系统运行工况。主要是看参数测量有没有问题,有没有越限告警或故障提示。 查看通讯。正常通讯情况是:系统有N台电容器,那么在控制器上应可查到“第N台”字样,并且控制器上检测到的这N台电容器的信息应与实际一致,如地址、温度、容量、投切状态等。 投切实验。投切实验分为模拟投切试验和正常投切试验,两者的区别:模拟投切试验时,电容不会真正投入,因此不会有大电流产生;而正常投切试验时,电容会真正投入,并有大电流产生。请用户根据实际情况谨慎选择其中一种进行,以免烧坏线路或引起事故。 模拟投切试验 将控制器“设置”选项中的“工作模式”设置为“调试”; 在控制器上手动投切电容,则电容器面板上的电容状态指示灯或电容器对应在电容投切状态指示器上的指示灯,会自动给出相应的状态。灯亮,表示投入;灯灭,表示切除。说明:由于电容没有真正投入,因此如果有外接指示灯则不会亮。 正常投切试验 将控制器“设置”选项中的“工作模式”设置为“正常”; 给控制器送取样电流(≤5A),并给出一定相位角差,使得控制器“工况”里的无功功率测量值大于系统中单组电容最小容量,且“工况”里功率因数测量值低于“设置”里设置的“投入门限”门限。设当前功率因数为C0SO。投切延时到后,将有电容投入,且电容面板上的电容状态指示灯、电容对应在电容投切状态指示器上的指示灯或外接指示灯均亮起。设此时的功率因数为C0S1,则C0S1应大于C0S0。当C0S1大于控制器上设置的“投入门限”值,且小于“切除门限”值时,将不再有模块投入。 在控制器“投切”里可以切除投入的电容,切除后电容面板上的电容状态指示灯、电容对应在电容投切状态指示器上的指示灯或外接指示灯均熄灭,且功率因数降低。 试验结束。 常见现象分析 常见现象	原因分析及处理方法	通电后无显示	没有工作电源或产品内部排线松动,请检查电源线,如排除电源故障后还无显示,请与我司售后部门联系。	产品间无通讯或通讯不正常	检查数据线是否插紧;检查485A和485B的接线端子是否短接,如果短接,请拆除短接线;检查智能电容器亮电压、电流值是否电容器 售后服务 非常感谢您购买本公司的产品,让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意,在购买后请认真阅读此说明书。 1.质保期 产品自发货日起一年内,在用户遵守说明书规定要求,且没有拆开的条件下,若质量有问题,我公司负责免费维修。一年后公司提供终身保修。 本条款若有合同时以合同约定为准。 2.技术支持 本公司免费进行技术培训,免费为现场操作人员提供指导培训。 智能低压无功补偿控制器 8