1、验收内容:1)室内净高检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1点,中间测1点)。2)室内净开间、净进深检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测2处,(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1处)无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。3)地面水平度检查方法及数量:激光水平仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙(柱)角300~500mm处各测1点,中心处测1点)。2、验收标准:1)净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中最大值与最小值之差)不超过20mm。2)净开间、净进深极差(实测值中最大值与最小值之差)不超过20mm。3)测量地面水平度,当开间(进深)5m以内不超过20mm,当开间(进深)超过5m时每延米不超过5mm。4)精装修标准另定。
六给排水工程质量1、验收内容:1)管道渗漏检查方法及数量:根据安全和功能检验并观察。全数检查。2)管道坡向检查方法及数量:水平尺检查。全数检查。3)地漏水封高度检查方法及数量:试水观察或检查是否设置存水弯。全数检查。4)伸缩节、检查口、阻火圈(防火套管)设置检查方法及数量:观察。全数检查。2、验收标准:1)给水管道、阀门、水嘴等无渗漏;排水管灌水后管道及接口无渗漏。2)管道坡向正确、无倒坡。3)地漏的水封高度不得小于50mm或设置存水弯。4)伸缩节设置必须符合设计或规范要求(间距不大于4m),高层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈或防火套管。5)、在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。
七电气工程安装质量1、验收内容:1)配电箱安装质量检查方法及数量:观察和检查漏电保护装置、线路回路标志。全数检查。2)开关、插座安装质量检查方法及数量:观察。全数检查。2、验收标准:1)漏电保护装置动作灵活可靠,动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;接线整齐,回路编号齐全,标识正确;接地连接可靠。2)开关、插座面板应紧贴墙面,安装牢固;相位正确;接地可靠。
八其它1、验收内容:1)烟道设置检查方法及数量:观察。全数检查。2)空调孔、板设置检查方法及数量:观察。全数检查。2、验收标准:1)烟道表面无裂缝,出屋面高度符合规范要求。2)空调孔、板位置、大小正确,排水坡向正确。
九公共部位、共用设施质量1、验收内容:1)外墙渗漏、裂缝检查方法及数量:观察。在*眼可见范围内全数检查。2)地面裂缝、空鼓、起砂;检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。3)楼梯梯段宽度、楼梯平台宽度、扶手高度检查方法及数量:激光测距仪或钢尺检查。全数检查。记录最小值。4)竖杆间距检查方法及数量:钢尺检查。全数检查。记录最大值。5)防攀滑措施检查方法及数量:观察。全数检查。6)电梯门净宽、高层首层疏散外门净宽、走廊和公共部位通道净宽及净高检查方法及数量:激光测距仪或钢尺检查。全数检查。记录最小值。7)地下室净高 检查方法及数量:激光测距仪检查。全数检查。记录最小值。8)地下室地面、墙面、顶棚渗漏、裂缝 检查方法及数量:观察。全数检查。9)地下室地面裂缝、起砂 检查方法及数量:观察。全数检查。2、验收标准:1)外墙无渗漏、裂缝。2)楼地面无裂缝、空鼓、起砂3)六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。六层以上不应小于1.10m。4)楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m。5)扶手高度不应小于0.90m。6)防护栏杆的垂直间距不应大于0.11m。7)楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。8)电梯门净宽不得小于0.80m。9)首层疏散外门净宽必须大于1.10m。10)走廊和公共部位通道净宽不应小于1.20m。11)走廊和公共部位通道净高不应低于2.00m12)机动车库车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m。自行车库净高不应低于2.00m13)地下室底板、侧板、顶板无渗漏、裂缝。14)地下室地面不得出现裂缝和起砂。