全面分析关闭开关后,LED灯还是会发出弱光的原因及解决方法。LED,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,即发光二极管,它可以直接把电转化为光。许多业主在装修完成入驻后都会发现,有时候会出现灯具晚上关闭开关还是会发出微光。这是装修的问题,还是灯具的问题,装修应该付什么责任吗?装修是一个麻烦的事情,而装修完成后出现有微光的灯具,相信大家都很难有一个好的心情。那么我们今天就来分析一下装修后哪些灯具有微光是什么原因:
LED灯珠
首先我们从LED的原理说起:LED的核心是一个半导体发光二极管晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。单个的LED灯珠只能在低电压(约3V)、低电流(约几毫安)下工作,发出的光线很微弱。需要将许多LED灯珠串联或并联起来;同时单个LED灯珠是单向导电的(二极管的单相导通性),为了充分利用交流电的正负半周电流,这就需要一块集成电路芯片,将交流220V电源转变为电压、电流直流电,以满足LED灯珠集合体的供电要求,使其能正常发光。
LED灯,灯贴,灯条
LED灯需要的电流小,对电压和电流相当敏感,使用中会因为各种复杂原因造成感应发光。那么LED灯在关闭开关的情况下还会发出微弱的灯光是什么原因,有什么解决方法呢?
成品LED灯
1、零线带电
这是最常见的情况,①因为水电工在排线的时候火线直接进了灯底座,零线进了控制开关。这就造成开关虽然断开了,火线依然还在有电流过灯到达开关的一测,就造成灯还有微亮。解决办法:这种情况调整接线,让开关控制火线。
开关控制零线,造成电流还流过灯
②因为水电工在总闸进线的时候就接错了线,火零线接反,这种就意外的把所有火零线都反过来了,造成了所有开关都控制了零线。这种情况解决办法:只需要将进线对调一下就可以了。
开关正确控制火线
③如果开关控制的是火线,使用的是传统的机械式墙壁开关,还是发光,就是零线带电了。零线带电是很普遍的现象。如零线接地不好,变压器三相负载不平衡,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决办法:重新进行零线接地或进行低压改造(这个需要物业通过电力供电公司才方便解决)。
2、双控开关出现接线错误
错误接法,虽然也可以使用
双控开关有好几种