第1分册:输电线路》 2.3合同,主要有本工程的建设监理委托合同、建设工程施工合同等 2.4设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件、设计变更及施工图纸等 2.5施工及监理文件:主要有施工组织设计及专项设计方案、监理规划和监理细则等 3 旁站工作流程及要求 3.1 实施旁站监理的各分项工程,施工单位应提前24小时向监理项目部申报施工申请; 3.2 收到施工单位的报告后,监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容如下: 3.2.1 上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格; 3.2.2 施工方案是否已经监理批准; 3.2.3 施工设备、人员、材料等是否到位; 3.2.4 安全设施是否符合相关要求; 3.2.5 是否有影响施工的其他因素。 在以上条件均满足后,经总监理工程师确认后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 3.3 旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以及施工图纸、设计要求、标准、规范等; 3.4 旁站监理工作主要由现场监理员进行,监理员执行旁站前,专业监理工程师向其进行交底,明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件处置要点。并配备必要的监理设施; 3.5 旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工; 3.6 旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危机工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施; 3.7 按总监理工程师批准的监理实施细则逐项执行或按商定的工艺质量标准进行监督检查,并作好质量记录和取样分析。应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字; 3.8 旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理,必要时监理人员可轮流旁站,但须做好交接工作; 3.9 旁站监理如发现问题,及时提出处理意见,并监督、落实处理结果。现场问题的处理方法如下: 3.9.1 旁站人员发现施工项目部有违反施工规范和方案的,有权责令施工项目部现场整改,并作好现场记录; 3.9.2 发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,或有重大安全隐患的,应及时报告监理工程师和总监理工程师,由总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。施工项目部在接到通知后应立即停止施工,并妥善保护现场。如有重大安全隐患,必须尽快疏散全部施工人员; 3.9.3 施工项目部质检人员必须在场跟班,如无故不到,旁站人员可按5.9.2处理办法处理; 3.9.4 如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑,应暂停使用并进行必要的检验和检查,施工项目部应给予积极配合。 3.10 旁站监理结束后,监理人员应将旁站监理记录填写完整并交专业监理工程师审核(或总监理工程师)审核、签字、归档。 4 旁站监理范围及内容 土建工程包括如下关键部位和工序:重要设备基础、建筑物、道路、高边坡的土方回(换)填,桩基础混凝土浇筑,框架梁柱板梯混凝土浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽过程、防水保温层施工,主体混凝土浇筑,大体积混凝土浇筑,重要设备基础混凝土浇筑,大型构架吊装,穿墙和穿板的防水套管安装。 电气工程包括如下关键部位和工序:所有封闭设备的安装、须解体安装的设备、主变压器和高压电抗器就位、器身检查、套管安装、耐压及局放试验。GIS设备组装与耐压试验、电气设备送电试验、接地网测试、高压电缆头制作与耐压试验等。 4.1 旁站范围 4.1.1 土建工程: (1)基础工程 基础浇筑混凝土、后浇带 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 (2)主体结构 梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程 混凝土浇筑 悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及混凝土浇筑 构件吊装 预应力张拉 装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装 (3)建筑装饰装修 穿墙和穿板的防水套管安装 (4)建筑屋面 屋面防水 屋面保温层、找平层作业 4.1.2 电气工程 (1)电气安装 主要设备开箱检查、主变压器本体安装、主变压器器身检查、主变注油及密封性检查 (2)电气试验 主变压器试验、接地阻抗试验、换流变压器试验、直流穿墙套管试验 (3)继电保护 35kV线路间隔保护、35kV主变间隔保护、35kV母线(差)保护、35kV独立母联(分段)保护、35kV线路(母联)间隔保护、35kV电容器间隔保护、35电抗器间隔保护、35kV站用变、接地变间隔保护、公共部份 (4)自动化 主机/操作员站、五防机(一体化配置)、远动装置、网络交换机、测控装置、时间同步系统、相量测量装置(PMU)、纵向加密认证装置、防方墙、正向隔离装置、反向隔离装置、二次安防交换机、变电站自动化系统总体功能 4.2 旁站的内容 4.2.1检查施工单位质保体系中管理人员的到位情况,检查特种作业人员持证上岗情况以及操作工人的安全防护设施是否齐全, 4.2.2检查主要设备名称、规格、数量是否与施工报验并经项目监理机构审批的设备是否一致,施工机械设备运转是否正常, 4.2.3检查施工单位所用的施工材料是否与施工单位报验并经项目监理机构审批的相一致, 4.2.4检查施工环境是否会对工程质量和安全存在不利影响。 5 旁站监理职责 5.1检查施工承包商专职质检员到位,各特殊工种人员(如电工证、焊工证、防水施工操作证等)持证上岗及施工机具、材料准备情况,材料检验合格与否。 5.2在施工现场跟班监督旁站监理范围内的关键部位、关键工序(如梁柱钢筋接点、防水细部施工等)施工时是否按施工方案执行,有否违反强制性标准情况发生。 5.3检查进场的钢筋、商品混凝土、防水材料的出厂合格证、检验报告合格与否。 5.4在钢筋绑扎过程、混凝土施工过程、土方回填过程现场监督施工单位对钢筋焊接取样、混凝土强度试块取样、土方密实度取样等,并委托有检测资格的检测单位进行见证取样。 5.5实施旁站监理过程,监理人员应认真履行旁站监理职责,跟班作业,及时发现和处理旁站监理中发现的质量问题,并如实准确地做好旁站监理记录;对施工过程中出现的质量和安全问题,旁站监理人员应采用照像等手段予以记录。 5.6在旁站监理过程如有发现施工单位违反强制性标准,危害工程质量和安全的行为,旁站监理人员有权制止并监督施工单位进行整改,如施工单位的施工行为已可能危及结构安全,旁站监理人员应及时通知总监理工程师,总监理工程师应下达局部暂停施工或采取其他应急有效措施,预防质量隐患进一步扩大。 5.7做好旁站交接班工作,在进行下一道工序施工前,监理工程师检查确认旁站监理记录签字完整,施工单位方能进行下一道工序的施工;总监理师定期检查旁站监理记录和旁站监理工作质量。 5.8旁站监理记录不完整,监理工程师和总监理工程师不得在其相应的质量文件上签字。 5.9 做好旁站监理日记,保存旁站监理原始资料。 6. 旁站监理工作纪律 6.1 旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实施旁站。不得无故不到,也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无关的活动。 6.2 对来自于施工项目部的任何违规行为必须及时予以制止,必要时要根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞弊,包庇纵容,更不得为不正当利益与施工项目部串通弄虚作假。 6.3 必须如实、准确地填写旁站监理记录。 7 附件 7.2 附件1:旁站监理记录表 旁站监理记录表 工程名称: 编号: 日期及气候:	工程地点:	旁站监理的部位或工序:	旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:	施工情况:	监理情况:	发现问题:	处理意见:	备注:	施工单位: 项目经理部: 质检员(签名): 年月日	监理单位: 项目监理部 : 旁站监理人员(签名): 年月日	35kV XXX变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 xxx电力工程监理有限公司 7