参与组装、安装过LED显示屏的朋友们都知道,漂亮平整的LED显示屏背后,是对应的电线、网线、信号线等交错在一起,共同连接显示出LED显示屏正面的美丽图案。
在上一篇文章中我们探讨过如何选择LED显示屏的模组电源线。本篇我们将详细说明,LED显示屏的电线如何接线。
第一步,根据工作电流选择电线的截面积(粗细)
在上一篇文章中,我们讲过如何选择模组电源线(5V工作环境)。那么电源与电源之间(220V工作环境)的电线又如何选择呢?
同样根据国家标准,我们使用的常规LED显示屏电源为200W或300W,输入端电流一般为20—25A,所以我们连接电源与电源的主电线一般采用2.5mm²铜线。
特殊情况下,安装空间受限,或者LED显示屏电流和功率较大时,比如我们采用大功率的400W的LED显示屏电源,输出端带载P10户外2S模组,电流负荷较大(比如10A),我们全彩一拖二电源线可以选择用1.5mm²铜线做前段,2.5mm²铜线做后段,电源输入端(220V)电流有25—30A左右,我们就采用4mm²铜电缆。
第二步,常规接线顺序
常规我们使用的LED显示屏电源为200W或者300W,在5V(或者4.5V)端接模组电源线到模组电源座。电源输入端(220V)电线接入顺序为:红色(火线或相线)接“L”端子,蓝色(零线或中性线)接”N”端子,黄色(地线)接“接地”端子。
第三步,大屏的分线和接线
根据国标换算,我们知道2.5mm²铜线带载功率为5KW,那么对应的就是25个以内的200W电源或者16个300W电源接一路2.5mm²电缆出来,而每一个电源对应着相应数量的模组和显示屏面积,根据这个原则计算,就能知道大屏的配电柜应该核载多少功率,主进线应该采用多大截面积的电缆了。
举个例子,P8户外显示屏,宽80张模组(20.48米宽),高120张模组(15.36米高),总共使用了1600个200W电源,那么显示屏最大功率就是320KW,按照上述原则,配电柜应该配64路2.5mm²铜电缆出来。其他的空调制冷和排风系统用电另算,在其他文章中我们再作讲解。
led显示屏电柜