个人资料
小皇帝
博客等级:
博客积分:0博客访问:70,263关注人气:3获赠金笔:0支赠出金笔:0支荣誉徽章:
相关博文
谁看过这篇博文
加载中…

生活常识

杂谈

那是敷设方式。wc是暗敷于墙内,fc是敷于地板下,cc是暗敷于屋面或顶板内,应该是sce,吊顶内敷设
敷设是安装的一种。
SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管
敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚
氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:等等。
直流和交流电力电缆能否敷设在同一层电缆桥架上
在所查到的规定里面,不宜在同一层电缆桥架上敷设的电缆有
Ⅰ.1kV以上和1kV以下的电缆。
Ⅱ.同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆。
Ⅲ.正常电源与应急电源电缆线路。
Ⅳ.强电电缆和弱电电缆。
里面并没有提到直流和交流的电力电缆敷设是否应该分层。
假如直流和交流电缆都是50V一下的低压电缆,它们可以放置在同一层桥架上么
电缆沟内可以左右同时敷设强弱电,平衡距离30CM以上。
F-电话线路
T-数据传输线路
V-视频通路 电视
B-广播线路
R-射频线路