经观察, 发现 380 V 电压先通过空气开关, 然后接入变频器的输入端R、 S、 T, 从其 U、 V、 W端连接电动机。先断开 U、 V、 W端的输出电压, 通电观察空气开关是否跳闸。如果不跳闸, 可能是电动机部分出现故障; 如果跳闸, 说明变频器部分出现故障。于是加电实验, 发现空气开关仍然跳闸, 据此判断因变频器出现故障, 导致电动机和计算机不能正常工作。此机器使用的是 LG的SV0751S5-4N型变频器, 其结构比较复杂, 集成度高, 一旦出现问题, 很难处理, 通常情况下只有联系厂家更换板子。但是, 考虑到 LG产品技术比较成熟, 板上芯片、 集成电路等部分发生故障的几率较低(当然不是不出故障) , 先检测周围的外部器件和比较容易出问题的元件, 很可能解决问题。所以, 先从主机上拆下变频器。由于接线较多, 不容易记忆, 在拆卸时一定要做好标记, 避免安装时接错。控制面板( SV- IS5 CONTROL)上都是集成电路, 不易检测, 同时外观上未发现异常, 暂不检测。仔细观察中心主板, 未发现烧焦部位。再检测独立元件, 发现有个很大 的保险(FUSE1 660GE - 3535A) , 经测量, 正常。接着测量周围的小元件, 包括 Z1、 Z2 电容, 电阻 R32、 R41、R51、 R64 等, 全部正常。然后测量由螺钉固定的 4 个电解电容, 充放电正常。经仔细观察, 临近输入端有 6 个接点, 其上面有几个滤波电容, 且输入端R、 S、 T连在其中的 3 个脚上。拆卸这 6个接点, 发现, 在板子下面有一长方形的黑色元件, 其金属面与下面的散热片间涂有导热硅胶, 取下观察, 为380 V的三相整流器( SANREX DF50AA160)。检测此整流器, 发现其内部 1 个整流二极管正反向电阻均为零。由此可知, 因其短路导致电流过大, 引起空气开关保护。更换新配件后, 开机检测, 一切正常。 通过此次故障检修, 我们可以发现, 虽然有些器件很复杂、 精密, 不易检测维修, 但部分故障多是出在其外部的 一些器件上, 只要细心, 有些故障自己就可以排除。既解决了问题, 又为单位(尤其是小规模单位)节省了维修费用。