消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 3、城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。