低温储罐采用抽真空填充珠光砂为保冷材料,保证夹层微正压,绝热材料与大气隔离,避免了大气压力或温度变化的影响以及湿空气进入内、外罐间保冷层,增加了保冷材料的使用寿命,有效保证和提高了保冷材料的使用效果。LNG低温储罐操作规程
1.1场站调压工艺流程介绍
附上调压区域局部工艺流程图,工艺流程图中对需要操作的设备编号。
1.2 调压前的工作准备
1.2.1 工具的准备
防爆活动扳手、手套两套、防护用品两套。
1.2.2 工作准备
(1)穿戴劳保用品,包括防静电服,静电鞋、安全帽等;
(2)检查手机、电脑等易引发静电设备是否已放置在安全区域,检查作业周边的环境是否安全,是否满足作业条件;
(3)进站前双手在静电触摸释放设施上抚触,释放静电;
(4)检查防爆扳手等调压工具是否携带齐全;
(5)检查储罐的压力表、液位计、温度计、可燃气体检测器和安全阀是否处于正常工作状态。
(6)检查管路阀门、压力表、安全阀是否处于正常工作状态。
(7)准备所用防爆工具
1.2.3LNG储罐供气流程:
1. 确认要供气的储罐全部阀门,除储罐根部阀及紧急切断阀外均呈关闭状态。
2. 开启低温储罐下部进液阀门及增压液相、气相阀门,检查增压气化器前后阀门均呈开启态。
3. 开启要供气的气化器前低温截止阀,气化器后常温法兰球阀及调压系统所有需开启的阀门。
4.A. 供气量