前言　当前建筑工程中,外墙保温板多采用聚苯板或岩棉复合材料形式,A级岩棉板防火性能佳,但由于其材料成本高、施工要求高一直未被广泛使用。岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。　二工法特点2.1适用范围广　岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透　查看详情　浏览数:1234　一前言　当前建筑工程中,外墙保温板多采用聚苯板或岩棉复合材料形式,A级岩棉板防火性能佳,但由于其材料成本高、施工要求高一直未被广泛使用。岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。　二工法特点2.1适用范围广　岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透　查看详情　浏览数:2327　一前言当前建筑工程中,外墙保温板多采用聚苯板或岩棉复合材料形式,A级岩棉板防火性能佳,但由于其材料成本高、施工要求高一直未被广泛使用。岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。　二工法特点2.1适用范围广　岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。&nb　查看详情　内容简介　1.1材料要求　1.1.1外墙保温采用挤塑聚苯板(主墙面为60mm厚;阳台、空调板为20mm厚;飘窗、外装饰垛、空调板隔墙为30mm厚),燃烧性能达到B1级。密度要求≥30kg/m3,标准板规格为600×900mm及600×1200mm。传热系数:≤0.036W/M.K。　防火隔离带采用岩棉复合板(本工程为每两层设置水平防火隔离带,主墙面上为60mm厚,高300mm;窗口四周及通过阳台外檐时为30mm厚),燃烧性能达到A级。传热系数≤0.044W/M.K。　1.1.2粘接砂浆:采用与挤塑聚苯板相容的配套材料,厚度控制在10mm以内,粘接面积为≥40%;一二层设　立即下载　学员数　4041　好评率　98%　学员数　64　好评率　98%　内容简介　一、工程概况及说明　本工程设计使用年限为50年,建筑工程耐火等级为二级,屋面工程防水为二级,抗震设防烈度为七度。合理使用年限为50年。　重要说明:1、外墙保温施工前,要对施工墙面进行验收,并与主体施工方做好交接。2、外墙保温做法中的各种材料要提供法定检测部门出具的检测报告及出厂合格证,材料进场后,要按施工程序规定抽样复检,严禁使用不合格产品。　三、工艺流程:基层处理—墙面弹线—挂基准线—粘贴挤塑板—安装机械锚固件—打磨—抹底层聚合物砂浆—压入网格布—抹面层聚合物砂浆　四、操作工艺:　1、外墙保温防火隔离带:1)粘贴保温板施工中宜先贴防火隔离带　立即下载　浏览数:497　一、屋面及防水工程-工程量　1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。　瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算。　例:计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡　例:计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0m　例:计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×　查看详情　浏览数:2549　设备管线综合布置1、设备间设备,管线综合布置　在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:　1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;　2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;　3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设;　4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。　质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业　查看详情　浏览数:2450　设备管线综合布置　1、设备间设备,管线综合布置　在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:　1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;　2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;　3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设;　4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。　质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一　查看详情　浏览数:1282　1材料、半成品、成品现场标识　钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石等原材料进场后应分类堆放整齐,按批进行验收。现场所有原材料及半成品、成品、周转材料均应设置标识牌,标识牌应标明进场时间和数量、材料名称和规格型号、验收人员、验收结论(合格、不合格)。　2现场实体标识2.1　检验批标识要求　砌体、混凝土等实体工程应按检验批进行验收,并在相应构件明显部位设置验收标识,标明施工人员、验收人员、验收日期及验收情况(参加人员、时间、结论)。　2.2　标高轴线要求　建筑物出±0.00　查看详情　浏览数:1033　设备管线综合布置　1、设备间设备,管线综合布置　在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:　1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;　2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;　3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设;　4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。　质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护　查看详情　浏览数:900　房屋设计改造中,存在有新建墙体的情况时,需要分清楚是建那种墙体。　一、新建墙体分类与施工　一般家装多用的轻质砖砌隔墙、骨架隔墙、成品墙体板材隔墙等组成非承重的轻质内隔墙,这样的结构墙身薄,自重小,具有隔声、防潮、防火等功能,只起隔断作用而不承重。　1、轻体砖砌墙　轻体砖的种类:　轻体砖的品种有粘土空心砖、粘土多孔砖、混凝土空心砖、陶粒砖、膨胀加气混凝土砖等,家装常用的是膨胀加气混凝土砖。轻体砖质轻、保温、隔音,多用于非承重墙体,还可用于框架的填充墙等。　轻体砖的施工:　大面积垒砌隔断墙常用100300600加气砖斗砌,新建墙　查看详情　资料目录　目录　一、产品库概述　二、产品资料库　三、产品库实践(广州)　四、青年群体产品研发内容简介　住宅节能要考虑以下几个问题:　---之节能径　建筑物的屋面、墙体、门窗等外围护结构的作用是使室内不受室外气候变化的影　响,是使室内形成温暖舒适的环境。　(1)建筑形状:在建筑面积相同的情况下,正方形的建筑表面积最小,从而损失　的热量也最小。建筑形状要尽量简单,以减少外墙外表面积。　(2)“体形系数”既建筑外墙外表面积与其包围的体积之比。面积不包括地面和　不采暖楼梯间隔墙与户门的面积。　层数达到6层,单元数4个以上可以达到体形系数0.3。低层和　立即下载　浏览数:696　工法样板区展示1　结构样板　框架结构样板　工艺说明:　脚手架水平间距1100,距离梁边300　梁底脚手架设置有防滑扣件　梁柱节点加密区长度:750　板上设置长条马镫,间距800　核心筒支模样板　工艺说明:　木方大小为50X100,间距不大于250　对拉螺杆水平间距450　钢管竖向间距600　另设置对拉螺杆,加固剪力墙边角　劲性柱结构样板　工艺说明:　梁柱节点加密区长度900　劲性柱箍筋采用八字箍&　查看详情　浏览数:638　建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,及“施工现场”,在建筑施工过程中使用的工艺及做法一直在探索与更新中,本文总结了建筑施工的新工艺与新做法,供伙伴们参考。　一、砌筑墙体无架眼施工　工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。　二、构造柱、圈梁无架眼模板支设新工艺　工艺一:　采用在“GZ”支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的　查看详情　浏览数:647　建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,及“施工现场”,在建筑施工过程中使用的工艺及做法一直在探索与更新中,本文总结了建筑施工的新工艺与新做法,供建筑业小伙伴们参考。　一、砌筑墙体无架眼施工　工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。　二、构造柱、圈梁无架眼模板支设新工艺　工艺一:　采用在“GZ”支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的架眼　查看详情　　通信地址:北京市海淀区甘家口185号新新商务楼　