开关柜中的零序互感器是 什么?有什么作用? 原理:零序电流保护的基本原理是 基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代 数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的 矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号 输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢 量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生 磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作, 带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电 源。使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相 导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N 上安装一 个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。