标准答案: C 162、当输电线路重负荷运行时,由于某种原因线路末端断路器突然跳闸甩掉负荷,也会造 成( ),统称甩负荷效应。 A. 工频电压升高 B. 工频电压下降 C. 工频电流减少 D. 工频电流升高 标准答案: A 163、由于特高压线路自身的容性无功功率大、输送容量大,加之中国单段特高压线路大多 较长,其( )问题可能较严重。如不采取措施或者措施不当,将会影响特高压系统的安全运 行。 A. 线路雷击 B. 潜供电流 C. 电磁环境 D. 工频过电压 标准答案: D 164、( )现象常发生在由空载变压器、电压互感器(正常工作时接近空载)和电容组成 的回路 中。 A. 铁磁谐振 B. 线性谐振 C. 参数谐振 D. 并联谐振 标准答案: A 165、线路接入高抗后,由于电抗器的感性无功功率部分地补偿了线路的容性无功功率,相 当于减少了( ),从而限制了工频过电压。 A. 无功设备 B. 线路长度 C. 设备投资 D. 操作程序 标准答案: B 166、在超高压系统中,由于系统电压高、线路长、容量大,使得( )持续燃烧时间较长,有 时甚至不能自熄灭,须采取一定的限制措施。 A. 电感电流 B. 恢复电压 C. 电容电流 D. 潜供电流 标准答案: D 167、一般来说,同样电弧电流下长间隙的潜供电弧更( )。 A. 容易熄灭 B. 不容易熄灭 C. 容易重燃 D. 不容易重燃 标准答案: A 168、同塔双回线路导线间的耦合作用要( )单回线路。 A. 大于 B. 小于 C. 远大于 D. 远小于 标准答案: A 169、研究表明,较长的特高压线路通过装设高抗、中性点电抗的方法可以将潜供电流限制 在较低的值,能够满足( )要求。 A. 单相重合闸 B. 三相联跳 C. 无功补偿 D. 三相重合闸 标准答案: A 170、单相重合闸操作时,由于另外两相正常运行,不存在三相暂态过电压相互作用,故单 相重合闸过电压一般( )三相合闸。因此在中国超/特高压输电系统中不采用三相重合 闸。 A. 等于 B. 高于 C. 低于 D. 无法确定 标准答案: C 171、断路器装设合闸电阻是限制( )的有效手段。 A. 分闸操作涌流 B. 分闸操作过电压 C. 合闸操作过电压 D. 合闸操作涌流 标准答案: C 172、特高压直流工程由于长距离直流线路的原因,其自身谐振频率接近( ),可以通过装设 阻波器抑制谐振过电压。 A. 工频或两倍工频 B. 两倍工频或四倍工频 C. 3 次或 5 次谐波 D. 5 次或 7 次谐波 标准答案: A 173、实测统计资料表明,雷电流正、负极性比例( )。 A. 不同,正极性占多 B. 基本相同 C. 不同,负极性占多 D. 不成比例,无法比较标准答案: C 174、中国 220kV 及以下架空输电线路,雷击绕击和反击的跳闸率比较接近,而 500kV 和 750kV 架空输电线路的雷击跳闸则以( )跳闸为主。 A. 直击 B. 绕击 C. 反击 D. 感应 标准答案: B 175、苏联和日本特高压架空输电线路的运行经验表明,( )是特高压架空输电线路跳闸 的 主要原因。 A. 设备故障 B. 保护误动 C. 雷击跳闸 D. 短路跳闸 标准答案: C 176、对于 1000kV 单回线路,由于线路绝缘水平较高,反击跳闸率极低,因此线路的防 雷重点是( )。 A. 防止感应跳闸 B. 防止绕击跳闸 C. 防止反击跳闸 D. 防止雷闪跳闸 标准答案: B 177、雷电波沿特高压线路侵入特高压变电站或换流站,会在变电站的连接点和电气设备上 产生复杂的( ),形成雷电过电压作用在设备绝缘上。 A. 感应电压 B. 潜供电流 C. 绕击电流 D. 折反射波 标准答案: D 178、一般而言,雷击点离变电站入口处愈近,雷电侵入波过电压( )。 A. 愈近 B. 愈远 C. 愈低 D. 愈高 标准答案: D 179、与特高压架空输电线路绝缘一样,特高压变电站(采用敞开式高压配电装置)和换流 站 的主要绝缘介质是( )。 A. 空气 B. 六氟化硫 C. 绝缘子 D. 真空 标准答案: A 180、特高压交流输电线路在进行线路投切或发生接地短路故障时,如果两相导线间过电压 幅值超过相间绝缘水平,( )发生相间闪络事故。 A. 容易 B. 不易 C. 不可能 D. 必定 标准答案: A 181、特高压直流输电线路多采用( )绝缘子串,直流工作电压对杆塔的空气间隙不起 控制 作用。 A. V 型 B. I 型 C. F 型 D. D 型 标准答案: A 182、电气设备内绝缘的耐受电压是以避雷器的( )保护水平为基础,同时乘以一配合系数 (安全裕度),用惯用法加以确定。 A. 操作冲击 B. 雷电冲击 C. 操作冲击、雷电冲击 D. 其他选项均不正确 标准答案: C 183、避雷器的保护水平与其( )有关。 A. 泄露电流 B. 绝缘水平 C. 额定电压 D. 参考电压 标准答案: C 184、中国 1000kV 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程主要采用( )直线塔型。 A. 酒杯塔 B. 猫头塔 C. 酒杯塔和猫头塔两种 D. 羊角塔 标准答案: C 185、在变电站内,一般用离地面( )的工频磁场来表征该点的工频磁场大小。 A. 0.5m B. 1m C. 2m D. 3m 标准答案: B 186、特高压输变电工程在确定直流输电线路可听噪声的限值时,重点应考虑( )情况。 A. 春季晴天 B. 夏季晴天 C. 秋季晴天 D. 冬季晴天 标准答案: B 187、( )电压等级以下的输电线路引起的可听噪声通常很小,一般不会引起人们的注意。 A. 110kV B. 220kV C. 330kV D. 500kV 标准答案: B 188、导线分裂数和子导线直径都会( )影响导线表面最大电位梯度,( )影响无线 电干扰水平的计算。 A. 直接、间接 B. 间接、直接 C. 直接、直接 D. 间接、间接 标准 答案: A 189、特高压输变电工程直流输电线路的无线电干扰场强随距离增加衰减( )。 A. 很慢 B. 不变 C. 很快 D. 无法确定 标准答案: C 190、输电线路的( )是将杆塔结构固定在土或者岩石中,并通过杆塔底部连接件,将荷载传 递于地基土或者岩石中的一种结构体。 A. 杆塔基础 B. 绝缘子 C. 金具 D. 导线 标准答案: A 191、( )已经成为特高压输电线路防舞动的主要应用措施之一。 A. 线夹回转式间隔棒 B. 防震锤 C. 避雷器 D. 支柱 标准答案: A 192、特高压变压器的主体变压器采用( )。 A. 三相五柱式或四柱式铁芯 B. 单相五柱式或四柱式铁芯 C. 三相三柱式 D. 单相三柱式 标准答案: B 193、特高压变压器无励磁分接开关放置在调压变压器的( )。 A. 油箱内 B. 油箱外 C. 油枕内 D. 油枕外 标准答案: A 194、特高压变压器在低压绕组电压补偿方面,采用了( )结构,有效保证了在不同分 接下 低压电压的稳定。 A. 全补偿 B. 过补偿 C. 欠补偿 D. 无补偿 标准答案: A 195、( )是特高压并联电抗器磁回路的主要组成部分。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 套管 D. 引线 标准答案: B 196、单柱带两旁轭的特高压并联电抗器每柱容量为( )。 A. 全容量 B. 1/2 容量 C. 1/3 容量 D. 1/4 容量 标准答案: A 197、( )可以实现输出无功的连续平滑控制。 A. 磁控式可控高抗 B. 分级式可控高抗 C. 并联电抗器 D. 并联电容器 标准答案: A 198、分级式可控高抗高压侧绕组三相接成( )。 A. Δ 型 B. Y 型 C. 开口 Δ 型 D. Y-Δ 型 标准答案: B 199、特高压可控高抗容量快速调节通过控制( )实现。 A. 快速复合开关 B. 断路器 C. 分接开关 D. 隔离开关 标准答案: A 200、当前主流超高压串补采用金属氧化物限压器(MOV),MOV 为( )保护,固定并联 在 电容器组两端。 A. 主动 B. 被动 C. 自动 D. 手动 标准答案: B