前文我们知道,这个自动启泵压力设置点就是消防水泵出水干管上的压力开关处,稳压泵的准工作状态即无火灾时稳压泵在PS1和PS2两个压力点间的正常往复自动启停的状态。
根据消防气压水罐计算方法,我们可以通过系统最不利点处灭火压力值P1求得消防水泵的启泵压力值P2,需要注意的是这个P2值是稳压泵处的消防水泵启泵压力,《消水规》最新要求的压力信号采集点已经不在稳压泵处,而是在消防水泵的出水干管压力开关处,所以要通过稳压泵与压力开关处的高差h求得P开,即P开=P2+h。
当稳压泵高度高于压力开关时,h为正值;当稳压泵高度低于压力开关时,h为负值。同时,可以根据P2求得PS1和PS2以及稳压泵的扬程P稳,最终需要满足PS1-P开≥0.07~0.10MPa的要求。
系统中平时的漏损量也是由稳压设备和消防水箱负责补充,无火灾发生时,消防水箱出水管内的流量是很小的,当火灾发生时,系统中某处的第一个消火栓开启,水箱出水管的流量迅速提高至Q开,此时消防水泵自动直启,间接确定火灾发生。
显而易见,Q开从数值上应该大于系统平时的最大漏损量Q漏,或大于系统中一个消火栓的出水量Q栓,才能确认系统出水量超出正常值。
对于单体建筑来说,系统的最大漏损量Q漏一般不大于1L/s,而除建筑高度21m