雨水管道设计的极限强度理论包括两部分内容:1.当汇水面积最大,最远点的雨水流到设计断面时,雨水管道的设计流量最大。2.当降雨历时等于集水时间,雨水管道需要排除的水量是最大的。最远点的雨水流到设计断面的集水时间等于降雨历时,这种计算雨水管道设计流量的方法,称为极限强度法
。二雨水管段设计流量的计算设计充满度:按满流设计,h/D=1.设计流速:最小流速0.75m/s,最大流速10m/s(金属管),5m/s(非金属管).最小管径和最小设计坡度:雨水管最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003;雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01管段衔接:一般用管顶平接,当条件不利时也
可用管底平接。最小覆土厚度:一般不小于0.7m。三.雨水管渠设计参数四、雨水管渠水力计算的方法由于h/D=1,故只需确定Q、D、v、I值。Q值可经过计算求得,然后选定D值,即可查表求得v、I值例:已知n=0.013,设计流量Q=200L/s,地面坡度i=0.004,试计算该管段的管径D,管底坡度I及流速v。解:采用n=
0.013的水力计算图。横坐标找到Q=200L/s,纵坐标找到i=0.004,两线交于A点,得到v=1.17m/s,符合规定;而D界于400~500mm之间。采用D=400mm时,i=0.0092,v=1.60m/s。I与地面坡度相差太大。采用D=500mm时,i=0.0028,v=1.02m/s。结果合适。