建筑功能:其他图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构图纸张数:5张设计时间:2015年内容简介　箱式变电站项目,图纸包括:结构设计说明,箱变基础平面布置图,箱变基础顶部平面布置图,箱式变电站接地图,剖面图,共计5张图。　出图时间:2015年3月。　箱变基础顶部平面布置图　1-1剖面图　基础接地平面示意图　一、箱变简述　箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。　箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,　来自　2341人学习　好评率98%　资料目录　说明　供配电照明工程数量表　供配电系统构成图　1#箱变高压系统图　1#箱变低压配电系统图　2#箱变高压系统图　2#箱变低压配电系统图　3#箱变高压系统图　3#箱变低压配电系统图　4#箱变高压系统图　4#箱变低压配电系统图　5#箱变高压系统图　5#箱变低压配电系统图　6#箱变高压系统图　6#箱变低压配电系统图　7#箱变高压系统图　7#箱变低压配电系统图　8#箱变高压系统图　8#箱变低压配电系统图　9#箱变高压系统图　9#箱变低压配电系统图　10#箱变高压系统图　10#箱变低压配电系统图　照明负荷分布图　道路照明平面图　智能照明节能控制器原理图　照明标准横断面图　箱变内电气设备　资料目录　箱变基础及布置示意图　箱变接地平面图　箱式变10KV配电系统图　箱式变0.4KV配电系统图1　箱式变0.4KV配电系统图2内容简介　本图是箱式变电站一次系统、基础、接地图,共5张图。　2　3　内容简介　1.图中组合变电站外形及基础尺寸应依据设备厂家实际尺寸数据为准;　2.组合变电站外壳及内部设备外壳,支架和基础槽钢均应可靠接地并应采取密封防水措施,　防止雨水进入箱变底电缆室内;　3.接地装置的连接应焊接良好,垂直接地体之间不小于5米,水平接地体应埋深地下0.6米　以上,　且应