中国期刊网www.qikanchina.net 电流互感器二次回路开路故障与处理措施 张扬帆林培亮陈炜楠 (广东电网有限责任公司汕头供电局广东省汕头市515000) 摘要:文章介绍电流互感器二次回路中的常见接线方式和注意事项,分 析电流互感器二次回路开路故障表现、原因以及检查的处理措施,提出一种电流 互感器二次回路短路电流监测装置来对此故障问题进行防范,简单介绍电流互感 器二次回路的接地要求,以供参考。 关键词:电流互感器;二次回路;开路故障;处理;防范 引言在电力系统中电流互感器是按照一定的变比将一次大电流向二次小电流 进行变换的重要设备,将此变换之后的二次小电流向测量仪表或者继电保护装置 中进行传输就可以起到对电力系统的运行工况进行监视和控制以及对故障进行快 速切除等作用,实现对电力系统安全的确保。文章就针对电流互感器二次回路开 路故障,提出相应的处理措施以及一种电流互感器二次回路短路电流监测装置来 对此故障进行防范。 电流互感器二次回路中常见的接线方式电力系统中电流互感器的二次回路通常采用单相接线,两相星形,三相 星形接线,三角形接线和电流接线,其中比较容易出现故障的接线方式有以下几 种:首先就是三角形接线。此种方式就是采取极性头尾线连接的方式将三相电流 互感器的二次绕组进行连接,而且连接成为三角形,实现对短路电流中零序分量 的滤除。第二种类型是电流接线方法,它使用两组星形连接进行连接,通常在 3/2 断路器接线,角度接线和桥接线路的测量和保护回路中,其主要作用就是可 以对两只开关的电流之和进行反映。在采用此种方式进行接线时,需要对二次绕 组的极性进行注意,尤其是其中的方向保护以及差动保护。如果出现极性接错的 问题就会导致出现计量和测量错误以及方向继电器指向错误和差动保护中有差流 等问题,因此就会出现保护装置误动或者拒动等问题。 电流互感器二次回路开路故障与处理3.1 电流互感器二次回路开路故障的表现和原因 电流互感器二次回路的开路故障主要表现在以下几个方面:电流二次回 路的放电位置存在放电问题,可能导致绝缘击穿严重失效;互感器发出闷声等异 常声响和振动;电流互感器保护装置出现误动后拒动;电流回路测量显示降低或 者数值为零。引发上述电流互感器二次回路开路故障的原因主要有以下几个方面: 电流互感器检修和操作中由于疏忽而没有将其继电器内部接头接好,或者没有将 端子