屋顶支架型式建筑屋顶主要有彩钢瓦、陶瓷瓦、钢混等几种,彩钢瓦分为直立锁边型、咬口型型、卡扣型型、固定件连接型。前两种需要专用转接件,后两种需要打孔固定;陶瓷瓦屋面可以使用专用转接件,也可以不与屋面固定,利用自重和屋面坡度附着其上;钢混结构屋面需要制作支架基础,基础与屋面可以生根也可以不生根,关键考虑屋面防水、抗风载能力、屋面设计荷载等因素。
配电设施及并网点配电设备是光伏电站选择并网方案的根据之一,主要考查内容有:1)厂区变压器容量、数量、母联、负荷比例等;2)厂区计量表位置、母排规格、开关规格型号等;3)厂区是否配备独立的配电室,是否配电设备是否有备用的间隔,如没有是否可以压接母排;4)优先选择变压器总容量大,负荷比例大的用户;5)查看进线总开关的容量,考虑收益问题,光伏发电系统的输出电流不宜大于户用开关的容量;6)以走线方便节约的原则,考虑逆变器、并网柜的安装位置。