同步发电机并网运行的条件是什么?并网条件: ① 电压有效值应相等即U=U1; ② 频率和相位应相等f=f1、j =j1; ③ 双方应
风力发电机并网的条件以及传输方向的疑惑发电机并网条件是:1》电压相同.2》频率相同.3》相位角一致.但如果是电压相同电能怎么能传输到网侧呢?是不是连上以后再升压?望详细讲解另外有这么两句话怎么理解:无功功率从电压高的一端流向电压低的一端;有
发电机并网时声音大是什么原因发电机并网时,发电机声音大是什么原因一,可能并网瞬间,带并侧和系统测的电压的相位、角度、频差、压差处于较大误差,在上限;并网瞬间,冲击电流较大,瞬间无功带的较多;二,极端情况下,非同期并列,发电机被系统强行拖入同
为什么发电机并网核相时核相器指针来回摆动?是的,这是机网不同步时,对于同相电压产生的电压差.有的低压发电机并网就是是采用零值电压表并列的.
发电机并网同期的时候,假如发电机频率和电网频率完全相同.相位差就恒定了,这样如何并网?发电机并网同期的时候,假如发电机频率和电网频率完全相同.相位差就恒定了,比如相差30°,因为频率完全相同,所以永远相差30°,这样理解对吗?频率相同的情况
发电机紧急解列的三个条件是什么发电机并车运行的5个必备条件(不是和市电并网的,指动力机之间并联发电):两发电机电压必须一致;两发电机频率必须一致;两发电机相序必须一致;并车操作时相位必须一致;两动力机的调速率必须一致.发电机并网负荷运行5个
发电机并网之前,发电机电动势与端电压在同相位,并网要求待并侧与系统侧在同一相位也就是说发电机电动势与系统母线电压在同相位,而实际上发电机电动势与母线电压存在着大约85度得功角,这样岂不矛盾,困扰好久,并网前发电机电动势与系统母线电压在同相位
用柴油发电机模拟电网,可以将并网电源发的电发到柴油机里吗?不可以发到柴油机里,但是可以将并网电源按照柴油机发电参数并入电网供电.
并网后,为什么汽轮机增加进气量转数不变,而发电机的发电量会增加?发电机的转动部分又称转子要主要受到两个力的作用.一个是汽轮机给的动力力矩和发电机出发电后受到的阻力力矩(电磁原理),这个阻力力矩和发出的电量成正比.当用电量增大时,转子受到的阻
发电机刚并网时,欠励磁状态下,为什么增磁功率因数增加,减磁功率因数减少如果是进相运行,增磁后,功率因数应该是增加的,一直增加至功率因数cosa=1,之后会降低,这是余弦函数的特点.
用220v发电机发电可以与市电220v并网使用吗千万不要,并网使用不只是电压,频率和相角也要相同.不同的电源可以互为备用,但切换时必须先断开一路再合另一路,要用防护措施,绝对不可并网使用.
发电机并网运行,功率因数相差大,对发电机有什么影响,是什么原因,怎么才能让功率因数差不多,以前相差不多的船用燃油发电机,1号和2、3号并网时低0.1左右,AVR不知道什么型号请确认以下事项:1.你是什么类型的发电机?水轮、汽轮、燃气、柴油?
发电机可以调相吗?可以的话又如何调相位呢?指的是发电机并网的时候.发电机调相运行是指关闭汽轮发电机的进汽门或水轮发电机的进水导叶,但仍加励磁的运行状态,此时发电机仍然处于同步运行状态,不过是从系统吸收有功,发出无功.但是由于汽轮发电机转速很
发电机并网瞬间定子电流会突然变大吗?电网中的电流会不会进入发电机定子线圈?符合并网要求并且在同期点迅速合闸并网,发电机定子电流基本不会变大(略稍大是允许的).
10MVA发电机并网至10kv配电系统,原配电系统有电源,并网线路为2*3*185电缆全长0.85km,求电流速断保护定值关于线路的瞬时电流速断保护的.我们这边有一条线路全厂为850m,为2×185²mm电缆,他的阻抗如何计算?在
水电站发电机怎么算出无功功率装机容量是600KW,功率因数是0.9.并网运行实际发电有功功率为550KW,电压电流850A,功率因数是0.9,这是发电机的无功功率是多少?当电流调整为900A,功率因数变为0.95,这时的无功功率是多少?,第
电厂发电机升压后用转角变并网,转角变能改变相位角差吗?怎么改变的?因为发电机经升压变升压后,非同相位变压器(如YY-12或DD-12)则在高低压二侧的电压相位是不同的,若取变压器二侧的电压作为同期电压,则存在一定的相角差,这就需要用转角变压
发电机同期并列的条件?发电机同期并列的条件有:1)发电机电压等于系统电压允许电压差不大于5%;2)发电机频率等于系统频率允许频率差不大于0.1HZ;3)发电机电压的相位和系统电压的相位相同;4)发电机电压的相序和系统电压的相序相同,波形相同
发电机的同期实验和同期投入是什么?在发电机并网操作时同期实验和同期投入按钮应该打在哪个上?同期投入是干什么用的?同期试验又是干什么用的?不会有同期实验的,应该是同期试验.
同步发电机转速一定,在并网后加大进气,则能增大所带负荷,气原理是什么?RT,我知道发电机输出功率=转子角速度*电磁力矩.那力矩又与什么有关?貌似是与定子电流输出有关,那输出电流如何增大?在保证转速一定的情况下.最好能有公式.首先说下发电机的