潜水泵型号参数 型号 电压 功率 出口 标准流量 标准扬程 最大流量 最大扬程 重量 TYPE V KW mm m³/h m m³/h m KG 40WQD8-9-0.55D 220 0.55 40 10 8 16 10 20 40WQD8-9-0.55 380 0.55 40 10 8 16 10 20 50WQD13-7-0.55D 220 0.55 50 13 7 21 10 20 50WQD13-7-0.55 380 0.55 50 13 7 21 10 20 40WQD8-11-0.75D 220 0.75 40 7 11 19 10 21 40WQD8-11-0.75 380 0.75 40 7 11 19 10 21 50WQD10-10-0.75D 220 0.75 50 10 10 22 12 21 50WQD10-10-0.75 380 0.75 50 10 10 22 12 21 40WQD8-12-1.1D 220 1.1 40 7 12 19 12 22 40WQD8-12-1.1 380 1.1 40 7 12 19 12 22 50WQD15-8-1.1D 220 1.1 50 15 8 23 11 22 50WQD15-8-1.1 380 1.1 50 15 8 23 11 22 40WQD15-15-1.5D 220 1.5 40 15 15 20 18 37 40WQD15-15-1.5 380 1.5 40 15 15 20 18 37 50WQD20-12-1.5D 220 1.5 50 20 12 31 18 37 50WQD20-12-1.5 380 1.5 50 20 12 31 18 37 65WQD25-10-1.5D 220 1.5 65 25 10 36 16 37 65WQD25-10-1.5 380 1.5 65 25 10 36 16 37 80WQD30-8-1.5D 220 1.5 80 30 8 40 14 37 80WQD30-8-1.5 380 1.5 80 30 8 40 14 37 50WQD10-18-2.2 380 2.2 50 10 18 32 22 38 65WQD20-15-2.2 380 2.2 65 20 15 40 22 38 80WQD38-11-2.2 380 2.2 80 38 11 60 21 38 100WQD45-6-2.2 380 2.2 100 45 6 52 21 38 65WQD30-15-3 380 3 65 30 15 38 18 55 80WQD40-13-3 380 3 80 40 13 57 18 57 65WQD30-18-4 380 4 65 30 18 45 24 57 80WQD40-16-4 380 4 80 40 16 68 24 57 100WQD60-12-4 380 4 100 60 12 82 23 58 80WQD35-25-5.5 380 5.5 80 35 25 80 30 64 100WQD60-20-5.5 380 5.5 100 60 20 93 27 65 80WQD50-28-7.5 380 7.5 80 50 28 75 30 68 100WQD60-25-7.5 380 7.5 100 60 25 91 32 68 1、整体采用不锈钢304精密铸造而成,可以抽取含酸、碱的介质。(包括内部的叶轮和每颗螺 丝垫片都是不锈钢材质,其中叶轮是铸造而成,非焊接而成,质量很好) 2、水泵配置日本进口NWQDK轴承,国标铜线电机,优质双端面耐腐蚀机械密封,优质氟胶密 封圈 3、220V的泵可以带浮球开关。 4、水泵可以采用法兰连接,也可以通过国标内螺纹链接。 【AS型撕裂式潜水排污泵】产品概述: AS、AV型撕裂式潜水式排污泵是本司采用德国ABS公司先进的技术研发而成,此系列水泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、 布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。该系列排污泵水力性能先进、 成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 【AS型撕裂式潜水排污泵】型号意义: 【AS型撕裂式潜水排污泵】产品特点: 采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有效地通过直径φ30-φ80毫米的固体颗粒。 撕裂机构能够把纤维物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。 设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。 用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行在8000小时以上。 结构紧凑,移动方便,安装简单,可减少工程造价,无需建造泵房。 能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。 浮球天并可以根据所需的水位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专看管。 双导轨自动安装系统,它给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。 配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护,提高了产品的安全性与可靠性。 【AS型撕裂式潜水排污泵】技术范围: 流量:15-145m3/h; 扬程:4-25m; 转速:1450-2900r/min; 口径:φ76-φ152; 温度范围:-15-+40℃; 工作压力:≤1.0Mpa。 【AS型撕裂式潜水排污泵】主要用途: 工厂、商业严重污染废水的排放 医院、宾馆的污水排放 城市污水处理厂排放系统 市政工程、建筑工地 住宅区的污水排水系统 勘探、矿山配套附机 人防系统排水站 农村沼气池、农田灌溉 【AS型撕裂式潜水排污泵】结构图