为防 止类似问题,必须使计量泵的进出口至少有 0.7Bar 的背压,一般通过在计量泵出口安装背 压阀来达到目的。 和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害,减小流速波动的峰值,保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击。 为计量泵创造良好的工作环境并改善泵的工作性能。5.保证水泵出水流量的稳定性,如某些泵的流量随压力变化较大,可在泵的出口处设置背压 阀,使泵的输出流量稳定,这时一般选择背压阀的压力为泵的实际使用压力或略小于泵的使 用压力。 6.在管路或是设备容器压力不稳的状态下,能保持管线所需压力,使泵能正常输出流量。 7.在泵的出水口由于重力或其它作用常会出现自流或虹吸现象,背压阀能消减由于虹吸产生 的流量及压力的波动,这时候一般选用大于液体自身压力即可,如防止液位为2 米药箱中的 液体自流,可选用压力大于0.02MPa 的背压阀,一般选用0.1MPa 即可。 流体从背压阀进口进入,被膜片阻挡,于是流体对膜片产生向上的压力。当压力足够大时, 弹簧被压缩,流体顶起膜片形成通道,从背压阀出口流出;若流体压力不够,就会形成憋压, 使进口压力上升直到达到额定压力,顶起膜片形成通路。 背压阀的额定压力可调节,一般通过调节弹簧上端的顶杆,从而调节弹簧的长度来实现。(若 无法显示动画效果,可点开大图观看) 在出口管路中,背压阀应和脉动阻尼器同时使用,用脉动阻尼器吸收泵和背压阀之间的流量 峰值。没有脉动阻尼器时,背压阀将随着每次泵冲程的进行而快速打开和关闭。有脉动阻尼 器时,背压阀将在半开和半关的位置上振荡,因而脉动阻尼器可以减少背压阀的磨损速度。 对于大流量的泵,且出口管路长而细,背压阀的安装位置应靠近加注点,以减小虹吸的趋势。 当输送含有悬浮状固体的介质,在背压阀入口端应安装带管堵的三通(或四通),使管路在不 拆卸的情况下能够进行清洗。 背压阀只是一种管路元件,只有与其它管路元件(如脉动阻尼器、安全阀、止回阀、截止阀) 配合使用才能发挥最大效用。 需要什么材质的,对此,一般是从输送的流体的性质和温度上考虑。常规材质有:PVC,304、316、316L 不锈钢,碳钢等,有特殊要求一般可向厂家订制; 4、进出口连接方式,这个一般要求较少。但是在某些系统,如食品饮用水生产系统中,某 些管路对连接方式可能会有特殊要求。常见连接方式有内螺纹、法兰、软管接头; 安装应避免与系统发生共振,否则将对背压阀工作产生严重影响,并可能损坏背压阀发生危险。 与脉动阻尼器同时使用时,脉动阻尼器应安在泵与背压阀间,以吸收泵与背压阀间的流量峰值。减缓背压阀的磨损速度。 对背压阀进行任何维护以前,应停止运转设备,释放压力,关闭背压阀与系统相联的阀门,同时确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。 背压阀具有方向性。若背压阀进出口接反,背压将会成倍增加,给系统带来危害并可能发生危险。 运转中发现背压阀发生故障应及时停止系统运行或关闭背压阀所在管路,停止背压阀的使用,并检查更换背压阀。 7、对背压阀进行任何检查、维护前,应停止运转设备,释放阀内压力,关闭背压阀与系统 相联的阀门,同时确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止阀内高压流体喷溅,伤害人 参考资料:http://www.168fm.cn