品牌 扩展模块 控制器ACX32 换热机组系统简介 ? 温度控制功能 1.根据设定的二次供水温度与实际二次供水温度 经过 PID 调节,输出信号控制调节阀的开度,从 而控制一次网的流量及热量实现二次网温度控制 2. 电动阀可以和循环泵连动 , 即开泵开阀,关泵 关阀 3.通过增加室外温度传感器可以实现对二次供水 温度进行补偿 换热机组系统简介 ? 循环泵控制功能 1.循环泵定压差变频控制:根据设定的二次 供/回水压差与实际二次网供/回水压差经过 PID 调节,输出信号控制循环泵变频器的频 率,改变循环泵的转速,控制二次网流量 2.二次回水压力超低保护;二次供水超高压 保护 换热机组系统简介 ? 补水泵控制功能 1. 补水泵定压运行:通过二次回水端压力的 上下限设定来控制补水泵的启停(即上限停 泵,下限启泵) 2. 补水泵恒压运行:根据设定的二次回水压 力与实际二次网回水压力经过 PID 调节,输出 信号控制补水泵变频器的频率,改变补水泵 的转速,控制机组补水与水箱液位连锁保护 换热机组系统简介 ? 泄水控制功能 根据设定的二次供水压力高限与实际二次网供水 压力经过比较,输出信号控制泄水电磁阀的启闭 换热机组系统简介 ? 全自动控制功能 1. 就地全自动控制:可实现机组的全部控制功 能,包括温度控制、泵阀连锁、通过压差对循 环泵变频进行控制、通过压力对补水泵进行变 频控制、超压泄水等,换热站可做到无人值守, 中文面板显示 2. 远传全自动控制:具有就地全自动控制的所 有功能,同时可以实现远传通讯 水泵选型 ? 水泵流量的选择 通常按照用户或者设计院提供数值选取,或按照如下公式进行计算 : L(m3/h)= Q(kW)x0.86 (T1-T2)(℃) ×k 公式中的 Q为换热机组的热负荷 T1-T2为循环系统供回水的温度差 k为富裕系数,取1到1.15 例如:热负荷为 2000kw 的机组,二次供回水温度为 50~70 ,k 取1.15 , 则流量为: L(m3/h)= 2000x0.86 20℃ ×1.15 = 98.9(m3/h) 水泵选型 ? 水泵流量的选择 物体经某一温度变化的过程,它吸收(或放出)的热量: Q = C · m · △T 其中 C — 与这个过程相关的比热(容),单位:KJ/(kg · ℃) m △T — 是物体的质量(工程中指换热介质的流量),单位:t/h — 是物体温差,单位: ℃ 补水泵流量: 采暖系统为循环水泵流量的4%,空调系统为循环水泵流量的2% 水泵选型 ? 水泵扬程的选择 循环水泵的扬程应满足热力站内设备和管路、二次网和最不利热用 户内部系统阻力之和,通常按照用户或者设计院提供数值选取,或 按照如下公式进行计算: H=H1+H2+H3+H4 式中: H H1 H2 H3 H4 -----循环水泵的扬程,单位KPa; 换热机组二次侧阻力,单位KPa; 热力站内部管道二次侧阻力,单位kPa; 二次侧室外管路最不利环路的阻力,单位kPa; 最不利用户内部系统阻力,单位kPa 注:一般采暖空调工况循环泵的扬程为18~35m 水泵选型 ? 水泵扬程的选择 补水泵的扬程通常按照用户或者设计院提供数值选取,或按照如下 公式进行计算: H= Hb+Hx+Hy-h+h0 式中: H –- 补水泵的扬程(KPa); Hb -- 系统补水点的压力(KPa); Hx -- 补水泵的吸入管路阻力(KPa); Hy -- 补水泵的出水管路阻力(KPa); h –- 补水箱最低水位高出系统补水点所产生的静压 (KPa); h0 –- 补水泵扬程计算富裕量(30KPa~~50 KPa); 注:补水泵的扬程在实际计算时可简化为: H= 系统高度 *1.2+3 ~ 5m 。 水泵选型 ? 水泵性能曲线 水泵选型 ? 水泵性能曲线 1 曲线Q-H表示泵在标准转速下的流量扬程对应值; 2 曲线Eta为泵的效率曲线,一般我们选择水泵时要选择Eta 曲线的最高点; 3 曲线P为泵的功率与流量关系; 4 曲线NPSH为泵必须的汽蚀余量。 我们选择水泵时,对照水泵的流量扬程值,尽量选择效率的 高点。 水泵选型 ? 水泵性能曲线 如果水泵的流量扬程曲线和下一级水泵有重复,选择效率高 的水泵。 电调阀选型 ? 电调阀选型 电动调节阀口径应按阀门最大流通能力大于所需设计流 通能力选取。 用于水系统的电动调节阀,其阀门的口径应按 公式计算所需设计流通能力选取;用于蒸汽介质的电动调节 阀,其阀门的口径应按制造厂家提供的图表或程序计算选取。 阀门应满足控制对象对阀门可调比率的要求,可调比率 按公式计算,机组中电调阀可调比率不应低于 30 ,不能满 足时应采用多阀并联。 电调阀选型 ? 电调阀选型 电动调节阀在调节过程中阀权度不应低于 0.3 ,阀权度按下 式计算: 电调阀选型 ? 电调阀选型 蒸汽系统和高温水系统上使用的电动调节阀应具有断电自动 关闭的功能外壳防护等级不应低于IP54 例如:阀门流量为135m?/h,一次侧压力降为70KPa,电调阀 的设计流通能力为: Kv=135/(70/100)^0.5=161.3559 m?/h 在Tiger提供的图表中DN100的Kv值为160 m?/h ,DN125的Kv 值为250 m?/h ,那么选择DN100的电调阀。