控制电源掉 电(即将控制电源小二次开关 K 拉开) ,则 KO 自保持回路返回,接通合闸回路,可以再次 合闸。跳闸回路同常规一样,所以开关在跳位时,只有跳位灯亮,合位灯是不会亮的。 图1 2012 年新疆电力行业专业技术监督工作会议论文 3 解决措施 目前, 实现综合自动化的变电站中, 一般保护测控装置和开关柜中分别具有防误跳继电 器,如同时运行在反措要求中是不允许的。针对该站出现的问题,为方便操作,现场将开关 部分的防误跳部分去掉,只要拆除断路器 QF 常开辅助接点到 R0电阻的连线即可。在操作 时,注意避免产生寄生回路,出现新的问题。 同时,检修人员提出了另一种解决方法即将10kV 备自投装置操作回路中的防跳继电器 拆除,但10kV 备自投(WBT-821)和10kV 分段保护装置(CSL-216B)的操作回路都在集成板 上,无法操作解除。因此需解除10kV 备自投(WBT-821)的操作回路,这样就可使两套装置 正常运行了。但在解除备自投操作回路时,又必须要考虑一个重要的问题,如何防止备自投 放电。 为此, 检修人员在保留10kV 分段保护装置 (CSL-216B) 的操作回路的技术上, 对10kV 备自投(WBT-821)的操作回路进行改造,改造如图2: 更改方案: 1、将10kV 备自投(WBT-821)装置操作回路中的 n431、n423端子接在分段保护装置( CSL-216B)的操作正负电源上。 2、将10kV 备自投(WBT-821)装置操作回路中的 n425、n429分别接在分段开关的合闸线 圈和跳闸线圈上。 3、拆掉10kV 备自投(WBT-821)装置操作回路中的 n424、n428与出口压板间的连接线, 将备自投的合闸出口压板和跳闸出口压板分别接入 CSL-216B 的合闸回路和跳闸回路中。 4 结束语 “防跳回路” 的存在防止了在手合断路器于故障线路且发生手合开关接点粘连的情况下 2012 年新疆电力行业专业技术监督工作会议论文 ,由于“线路保护动作跳闸”与“手合开关接点粘连”同时发生造成断路器在“合闸”与“ 跳闸”之间发生“跳跃”的情况的发生。由于微机保护操作箱和断路器都配置了“防跳”回 路,防止两套系统功能重复,而且在两套“防跳”系统同时运行的情况下还会“断路器在合 闸状态时绿灯亮”的情况,因此设备安装投运前,我们应按相关反措要求,拆除一套“防跳 ”回路,确保设备的正常运行。 参考文献 1、WBT-820 系列微机备自投装置技术及使用说明书 2、110kV 变电站典型二次回路图解; 2008 2005