1.燃气表严禁安2113装在有电源、电器开关及其他5261电器设备的橱柜里和潮湿的地4102方;若安装在1653橱柜内,应确保便于日后维修、拆装及插卡、检查、更换电池、更换胶管、燃气阀门开、关。 　　2.燃气表所在橱柜柜门上方预留直径不小于2.5cm的通风孔或采用百叶门,确保通风良好;燃气表不防水,请勿用水清洗,注意防雨防潮;禁止将燃气管道及设施(阀门、燃气表)包封起来。
用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;