漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
一般漏电保护开关与空气开关是装在一起的,使线路同时具有过载、短路、漏电保护功能。
漏电保护器一般跳闸有以下几种原因:
一:安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。
二:与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于漏电保护开关的额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换相匹配的漏电保护开关。
三:电器或线路漏电、短路。发现电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上漏电保护开关便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。