48 、论述降低火电厂汽水损失的途径?
火力发电厂中存在着蒸汽和凝结水的损失,简称汽水损失。汽水损失是全厂性的技术经济指标。它主要是指阀门、管道泄漏、疏水、排汽等损失。汽水损失也可用汽水损失率来表示:汽水损失率=(全厂汽水损失)/(全厂锅炉过热蒸汽流量)×100%发电厂的汽水损失分为内部损失和外部损失两部分:
(1)内部损失:
1) 主机和辅机的自用蒸汽消耗。如锅炉受热面的吹灰、重油加热用汽、重油油轮的雾化蒸汽、汽轮机启动抽汽器、轴封外漏蒸汽等。
2) 热力设备、管道及其附件连接处不严所造成的汽水泄漏。
3) 热力设备在检修和停运时的放汽和放水等。
4) 经常性和暂时性的汽水损失。如锅炉连污、定排,开口水箱的蒸发、除氧器的排汽、锅炉安全门动作,以及化学监督所需的汽水取样等。
5) 热力设备启动时用汽或排汽,如锅炉启动时的排汽、主蒸汽管道和汽轮机的暖管、暖机等。
(2)发电厂的外部损失
发电厂外部损失的大小与热用户的工艺过程有关,它的数量取决于蒸汽凝结水是否可以返回电厂,以及使用汽水的热用户对汽水污染情况。
(3)降低汽水损失的措施:
1) 提高检修质量,加强堵漏、消漏,压力管道的连续尽量采用焊接,以减少泄漏。
2) 采用完善的疏水系统,按疏水品质分级回收。
3) 减少主机、辅机的启停次数,减少启停中的汽水损失。
4) 减少凝汽器的泄漏,提高给水品质, 降低排污量。
49 、锅炉效率与锅炉负荷间的变化关系如何?
在较低负荷下,锅炉效率随负荷增加而提高,达到某一负荷时,锅炉效率为最高值,此为经济负荷,超过该负荷后,锅炉效率随负荷升高而降低。这是因为在较低负荷下当锅炉负荷增加时,燃料量风量增加,排烟温度升高,造成排烟损失 q2 增大;另外锅炉负荷增加时,炉膛温度也升高,提高了燃烧效率,使化学不完全燃烧损失 q3 和机械不完全燃烧损失 q4 及炉膛散热损失 q5 减小,在经济负荷以下时 q3+q4+q5 热损失的减小值大于 q2 的增加值,故锅炉效率提高。当锅炉负荷增大到经济负荷时 q2+q3+q4+q5 热损失达最小锅炉效率提高。超过经济负荷以后会使燃料在炉内停留的时间过短,没有足够的时间燃尽就被带出炉膛,造成q3+q4 热损失增大,排烟损失 q2 总是增大,锅炉效率也会降低。