一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形、测量系统的精度、
测试
仪表与测试设备却不予注意。对损耗的计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了。
如将电压加在一次侧,
且有分接时,
如变压器是恒磁通调压,
所加电压应是相应接电源的分
接位置的分接电压。
如是变磁通调压,
因每个分接位置时空载损耗都不相同,
必须根据技术
条件要求,
选取正确的分接位置,施加规定的额定电压,
因为在变磁通调压时,一次侧始终
加一个电压于各个分接位置。
一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。所以,一是
用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,
二是用简便办法,
用平均值电压表,
但刻度为有
效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于
时,说明电压波形不
是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。