由于电力 系统的非线性特性,动态失稳表现为发电机转子之间的持续的振荡,同时输电线路上功率也 发生相应的振荡,影响了功率的正常输送。由于这种持续振荡的频率很低,一般在0.2~2.5HZ 之间,故称为低频振荡。 电力系统低频振荡在国内外均有发生,通常出现在远距离、重负荷输电线路上,或者互 联系统的弱联络线上,在采用快速响应高放大倍数励磁系统的条件下更容易出现。葛洲坝二 江电厂建厂发电初期,曾多次发生低频振荡。近年来,在二江电厂同湖北恩施的联络线路上 又出现低频振荡,又引起了人们的注意。 一般认为,发生低频振荡的主要原因是,现代电力系统中大容量发电机的标幺值电抗增 大,造成了电气距离的增大,再加之远距离重负荷输电,造成系统对于机械模式(其频率由 等值发电机的机械惯性决定)的阻尼减少了;同时由于励磁系统的滞后特性,使得发电机产 生一个负的阻尼转矩,导致低频振荡的发生。采用励磁控制系统的附加控制构成的PSS 他方式,可以补偿负的阻尼转矩,抑制低频振荡。