有可能接触上述有毒有害化学物质的实验室里,一般把洗眼器和冲淋设备安装在实验室的内通道上。但是有时候工作的位置距离洗眼器和冲淋设备比较远,有可能会耽误救援时间。在这种情况下,推荐在实验室的水池旁边安装洗眼器和冲淋设备的软管。这种设备比较方便和实用。当眼睛,面部以及其他部位不小心飞溅到危险化学物质的时候,可以尽快用这种设备进行冲洗,提供了及时的保护。
三:洗眼器和冲淋设备的出水速度
洗眼器和冲淋设备的出水速度应该尽量稳定和均衡。喷头喷出的水流要柔和,呈现水雾状态,防止水流过大。这样既可以扩大冲洗面积,又避免水流过急对眼睛造成不舒服的感觉。
冲淋器的水流一般根据具体的紧急设备而定。根据ANSI?Z358-1-2004标准,水流速度需要通过15min测试。
具体要求如下:
单独的紧急冲淋器,冲淋喷头需要确保水流速度最少为75.7L/min(20加仑min),并且系统可以连续供水15min以上
单独的紧急洗眼器,其水流速度相对要低一些,最低要不得少于1.5L/min(0.4加仑min) 且系统可以连续供水15min以上.
复合式洗眼器的洗眼系统,水流速度最少为11.4L/min(3.0加仑min),且系统可以连续供水15min以上。
对于水压的要求,不得低于206.84kPa,目前国内的水源基本上都可以达到这个要求。
洗眼器的每一个喷头上面都应该有一个防尘盖。使用洗眼器的时候,水流会自动冲开防尘盖。防尘盖由一根不锈钢丝链子连接在洗眼器上面。在洗眼器没有使用的情况下,应该把防尘盖盖在喷头上面,以保证洗眼器的喷头不会被灰尘或者其他物质堵塞。洗眼器的阀门应该容易操作,且打开时间不能超过1s,.阀门应该具有防腐蚀的功能。由于洗眼器的喷头加有过滤器,避免水中的杂物对人体眼睛造成伤害。
四:出水的温度
根据ANSI?Z358-1-2004标准规定,洗眼器和冲淋设备的出水温度应该是微温的,人体感到舒服。但是,假如热水的温度会促使或者加速水中一些物质和人体发生化学反应,就应该参考医学专家的意见,以保证最适合的温度,而且水温不能变化太大,或者会对人体造成更大的伤害。
要确保从洗眼器和冲淋设备的出水温度是恒温的,设备的制造和安装就增加了很大的难度。最简单的方法是供水分为冷水和热水系统,再安装一个复合阀门,使复合后的水温达到正