产品详细信息产品用途ZCRB 系列常开式燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用如下:1、 与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体 阀门 ,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。2、 与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。3、 与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生危情时,自动切断大厦内的燃气供应,防止燃气爆炸的发生。4、 在城市或工厂的燃气供应管网内设置 ZCRB 燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控,紧急关闭事故现场的管线供应。产品型号 技术参数产品结构:直动式公称压力:1.6MPa工作压差:0-0.05MPa工作介质:煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气液体介质温度-15℃~60℃打开方式:手动复位或电动复位电源电压:AC220V、DC24V、DC12V安全等级:普通型 Ex 型控制方式:不间断输出或脉冲式电磁波法兰连接尺寸DN D1 K D b f n-d L H25 65 85 115 16 3 4-￠14 160 18032 76 100 140 18 3 4-￠18 180 19540 84 110 150 18 3 4-￠18 200 20550 99 125 165 20 3 4-￠18 230 22065 118 145 185 20 3 4-￠18 290 24580 132 160 200 20 3 8-￠18 310100 156 180 220 22 3 8-￠18 350125 184 210 250 22 3 8-￠18 400150 211 240 285 24 3 8-￠22 480200 266 295 340 24 3 12-￠22 495250 319 355 405 26 3 12-￠26 622300 370 410 460 28 4 12-￠26 698350 429 470 520 30 4 16-￠26 787400 480 525 580 32 4 16-￠30 914450 548 585 640 34 4 20-￠30 978500 609 650 715 36 4 20-￠33 978600 720 770 840 38 5 20-￠36 1295 当前位置: 上海工洲阀门有限公司首页 >> 示 产品展示 >> 各种气体专用阀门 >> 煤气专用阀 >> 电磁式煤气安全切断阀产品名称: 电磁式煤气安全切断阀: 产品型号: DMF: 产品口径: DN100-1000: 产品压力: 1.6-6.4Mpa: 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等产品简介:制造标准:中国 GB、机械部JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。