大概算一下吧。
1、选择配电变压器
既然设备负荷计算容量为200kVA,那么选择的容量
为250kVA的配电变压器比较合适,变压器负荷率为
=80%,250kVA配电变压器的短路阻抗电压
%一般为4%或4.5%,此文选4.5%,变压器变比为10/0.4kV。
2、计算变压低压侧额定电流和预期短路电流
低压侧额定电流计算:
;
估算低压侧预期短路电流:
;
3. 选择低压电缆
选择0.6/1kV交联聚乙烯电缆
,在环境35℃情况下如果敷设方式为有孔托盘形式其载流量为382A,大于低压侧额定电流361A。电缆的选择本来还要校核电缆压降是否满足要求,如果压降过大则需要选择截面积更大的电缆,由于此处我们不知道现场电缆的距离,故从略。
4、选择低压断路器
4.1 断路器额定电流的选择
依据《工业与民用配电手册》或《GB50054 低压配电设计规范》的要求,断路器额定电流的选择需要满足下列公式,其中
为回路计算电流,即200kVA设备负荷的计算电流,由于题主只给出了设备负荷的容量,所以此处我们暂且使用变压器低压侧的额定电流代替,电流值为361A。
为电缆导体的载流量,如前所述为382A。
是断路器的在约定脱扣时间下的约定脱扣电流,例如对于框架断路器或塑壳断路器(都是空气断路器)其约定脱扣电流为
(2小时必须动作),而对于家用微断(俗称空开,和前面的框架或塑壳断路器一样属于空气断路器),约定脱扣电流为
(2小时必须动作),显然对于框架或塑壳或家用微断,满足公式11.1-1必然会满足公式11.1-2。