1、防排烟系统的组成:由风机、风管、风阀、控制装置等组成。
2、排烟方式:自然排烟、机械排烟;
3、风机的分类:离心风机、轴流风机、柜式风机;
4、风速:排烟口的风速不宜大于10m/s;送风口的风速不宜大于7m/s;
5、风阀
风阀分排烟阀和送风阀,排烟阀又有二种型号(一体式和分离式,一体式是指风阀和执行机构在一起,分离式风阀安装在风管上而执行机构安装在旁边的墙面或柱子上面,复位时需要内六角进行复位),一般工作状态为常闭(在新风机和排烟机共用风管时,有部分风阀为常开状态作为新风机的风口,当有火情时风阀关闭),当发生火情时根据主机的联动关系打开相关的风阀,风阀打开后并反馈动作信号给报警主机。
6、排烟防火阀
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。
排烟防火阀的组成、形状和工作原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调系统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。
排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火阀,进行排烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30分钟。
排烟防火阀一般安装在风机与风管的接口处,防火阀工作状态为常开,当发生火情时,风管内温度达到280℃时防火阀内感温元件动作,防火阀关闭并切断风机控制箱内的二次控制回路,风机停止运行。
7、联动关系
一般最常见的是报警设备联动本层的排烟阀(或本区的排烟阀);联动本层和上、下层的送风阀;联动相关的排烟风机和送风机启动;另外一种是报警设备联动风阀动作,不联动风机,只有风阀动作了才联动风机启动。
8、启动方式
⑴、消防中心联动柜或多线控制盘远程控制;⑵、报警主机联动控制;⑶、控制箱手动控制;但有的地方在室外风机的旁边也安装了室外启、停控制按钮,也可以控制风机,但一般很少见到。
9、风机的工作电压
风机的工作电压为380V,在日常的检查测试时要检查风机有没有反转,反转的原因是排烟风机控制箱内风机电源线接线时相序接反,造成风机反转改变了原有用途;