由户外引入户内的管道成为燃气引入管;建筑物内的管道成为室内燃气管道。 (一)燃气引入管的规定 (1)燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。 (3)燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。 (二)室内燃气管道 (1)建、构筑物内部的燃气管道应明设。当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。 (2)室内中、低压燃气管道应采用镀锌钢管。中压燃气管道宜采用焊接或法兰连接。 (3)暗设燃气管道应符合下列要求: 1。暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在吊平顶内或管沟内。 2。 暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙。 3。管道应有防腐绝缘层。 5。当敷设燃气管道的管沟与其他管沟相交时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中。 6。敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。 每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门。 7。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆 (4)室内燃气管道不得穿过易燃易爆晶仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进出风道等地方。 (5)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 当必须敷设时,必须采取防腐措施。 (6)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。 (7)当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 (8)燃气管道敷设高度 1。在有人行走的地方,敷设高度不小于2。2m 2。在有车辆通行的地方,敷设高度不小于4。5m (9)燃气管道必须考虑在工作环境温度下的极限变形。 (10)地下室、半地下室、设备层敷设人工煤气和天然气管道时,应符合下列要求: 1。 净高不应小于2。2m; 2。应有良好的通风设施,地下室或地下设备层内应有机械通风和事故排风设施; 3。应设有固定的照明设备; 4。主燃气管道与其他管道——起敷设时,应敷设在其他管道的外侧; 5。燃气管道应采用焊接或法