感谢各位老师指点!抽真空是用安空调的小泵抽的,抽真空时室外机的高低压阀门都是关闭的,只抽了管道和蒸发器,抽好后就打开阀门放出了机器里储存的r22制冷剂。早上又开机试了,30分钟降低到-16.5°保护停机,室温19°,高压1.1MPa,低压0.04MPa。测压缩机顶部52°,底部16°有一点露水。电流4.7A。各位老师是真空没搞好?还是缺制冷剂?另外问下冷库要怎么补加R22制冷剂。
感谢各位老师指点!抽真空是用安空调的小泵抽的,抽真空时室外机的高低压阀门都是关闭的,只抽了管道和蒸发 ...
与真空没关系,制冷剂不足的表现。