关于材 料燃烧性能的规定与GB8624-1997的分级方法相对 应,在目前这些规范尚未完成相关修订的情况下, 为保证现行规范和GB8624-2006的顺利实施,各地 可暂参照以下分级对比关系,规范修订后,按规范 的相关规定执行: ? ? ? 按GB8624-2006检验判断为A1级和A2级的,对应于 相关规范和GB8624-1997的A级; 按GB8624-2006检验判断为B级和C级的,对应于相 关规范和GB8624-1997的B1级; 按GB8624-2006检验判断为D级和E级的,对应于相 关规范和GB8624-1997的B2级。 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 公 安 部 住房和城乡建设部 公通字[2009]46号 ? ? ? ? 第一章 一般规定 第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统 及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级, 且不应低于B2级。 第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设 计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符 合国家现行标准规范的有关规定。 ? ? ? ? ? ? ? 第二章 墙体 第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧 性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料 的燃烧性能不应低于B2 级。当采用B2 级保温材料时, 每层应设臵水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料 的燃烧性能不应低于B2 级。当采用B2 级保温材料时, 每两层应设臵水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不 应低于B2 级。其中,当采用B2 级保温材料时,每三 层应设臵水平防火隔离带。 ? ? ? (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧 性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料 的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保 温材料时,每两层应设臵水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能 不应低于B2 级。其中,当采用B2 级保温材料时, 每层应设臵水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护 层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护 层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体 耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 ? ? ? ? 第三章 屋顶 第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h 的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于 B2 级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于 B1级。 第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周 的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材 料设臵水平防火隔离带。 第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材 料进行覆盖。 ? ? ? ? ? 第五章 施工及使用的防火规定 第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定: (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时, 应采用不燃材料完全覆盖。 (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火 隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。 (三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各 区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温 材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高 度不应超过3层。 (四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件, 其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保 温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部 铺设防火毯等防火保护措施。 ? ? ? ? ? (五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的 热熔、热粘结法施工。 (六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时, 应采取可靠的防火保护措施。 (七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应 避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取 防静电措施。 (八)施工现场应设臵室内外临时消火栓系统,并 满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。 (九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防 灭火器材。 本章结束,谢谢大家!