将做好了的线盒其服帖地嵌入开好的墙体内,注意:接线盒一定要摆放端正,否则外面的面板也会随之歪斜的。
电源线可分三种。红色的是火线,蓝色的是零线,黄色的是地线。在装修时,电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13mm以上。电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1∶5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。电源线走向横平竖直,不可斜拉。供电回路安装。厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其他供电回路相连,不得将其零线搭接其他回路。对于空调等大功率电器,必须设置专用供电回路相连,空调采用4mm的电源线,照明线采用2.5mm的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5mm的电源线。
算好管材从线盒到地面的距离,进行管材的弯着,有经验的施工队这是还有特别的处理,保证弯折顺畅,管材不破裂。
现在就可以将管材和线盒连接起来了,弯折处正好顺畅地架在地面上,有经验的施工队一般都是一次成功的。