三相电表一般都是要带互感器的,三相三线一般是带两个互感器,三相四线一般是带三个互感器,下面是两种三相电表的具体接法哦!
三相三线电表互感器接线图
A黄线电流线经过互感器S1接入1号口,3号口经过S2输出,电压线接入2号口。
B绿线电压线接入5号口,电流线直接接负载
C红线电流线经过互感器S1接入7号口,9号口经过S2输出,电压线接入8号口。
三相三线电表适用于:高可靠性与高稳定度电能计量需求的发电厂,变电站以及各类企业事业单位。
三相四线电表互感器接线图
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出
C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出
N黑线一般代表零线,直接接入10号口。