如果,使用的电磁锁是加电开(关)门,断电能 自动(关)开门,那么,“RLY 延时”与“OPT 延时”是相同意义;如果, 使用的电磁锁是加电开(关)门,断电不能自动(关)开门(见上述),那 么,“RLY 延时”与“OPT 延时”是不同意义。可能“RLY 延时”=0.2 秒,而 “OPT 延时”=2 秒。 OPT 数值 表示开门(OPEN DELAY)延时(单位:0.1 秒) ,例如“OPT 20”表 按〈ENT〉修改,输入新数值(0—255) LED 提示“ —”,输入 于 255) ,LED 示“开门延时”=20 X 0.1=2 秒。 后再按〈ENT〉确认,例如:按〈ENT〉后, 提示“ERR”。 “开门延时” 说明: 100〈ENT〉 ,则“开门延时”修改成 10 秒。如输入错误(大 刷卡合法,控制器等待开门,在该时间内不开门进入,将产生一条“打 -9- ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 卡但未进入的报警记录”,是否要报警,要看使用的“电磁锁”能否在控制器 关闭它时,自动将门锁上。如能自动锁上,就不会报警;如不能自动锁上, 这时门实际上是开的,需要开门再关门的机械动作,靠机械动作的压力才 能将锁内的弹簧压回而锁上。主要是针对电脉冲锁。 因此,“开门延时”是指刷卡后, “多少时间”内监测门是否开, 延时结束 后门是否关上。 Ir.S 数值 从红外报警出现,到被控制器确认它是报警的延时时间;红外报警发生, 不一定都是报警, 在延时时间内有合法刷卡就不是报警, 并且合法刷卡后, 控制器还自动关闭红外监测;如果在延时时间内无合法卡刷卡,则认为是 “非法进入监控区域”而报警。单位:0.1 秒, 例如“IrT 50”表示:=5 秒, 意义:合法人士进入监控区域,到刷卡器(控制器)上刷卡的过程时间。 Ir.T 数值 开启红外监控的延时,延时的目的是指有足够的时间让 “开启者”本身离开 监控区域;以免产生误报警。单位:0.1 秒, 例如“Ir.S 50”表示:=5 秒, 意义:开启后 5 秒人员才能离开,受监控区域有报警时,作为非法报警。 2.5 键盘上加卡/删卡 注:建议正常联网使用时,最好不要使用此功能 按键 LED 显示“PIN---”,依次输入 6 个“0”的键盘初始设置密码,按键后, 按〈F3〉 ,进入加/删卡片操作 LED 提示如下: ADD CD 加卡 按 进入, (1) 提示“ID --”要求输入新加卡片对应“人员”的“用户 ID 号”,在系统中,每一个用户 都有一个“用户 ID 号”及一张卡,卡片丢失可以取消它的权限,再重新发行一张, 用户的 ID 号无需更改。“用户 ID 号”由 4 位数表示,如输入“0145” ,表示 新用户的 ID 号为 0145; (2) LED 提示“UD----”表示要求输入该用户的“进/出”权限有效期,从当时发卡开始, 到何时结束。例如:到 2004 年/5 月/23 日结束使用,则输入“040523” 。 如果,直接 ,则表示到 2099 年 12 月 31 日,即始终有效。 (3) 输入有效期后 LED 提示“ VIP ”,表示新加入的用户是“VIP 特殊人”还是 “一般受 准进时段限制的人士”。 =0---15 一般受 “星期准进时段”限制的人士, 对应第 1—16 张准进时段表中的 一张表; =16---20 一般受 “工作日/节假日”准进时段限制的人士, 使用第 1—4 张准进时段 表中的一张表:输入值-16(=0—3 对应第 1—4 张表); >20,例如 21—255,为特权人,不受 “准进时段”限制。但要受 “有效期”的限制。 (4) LED 提示 “PIN”;要求输入新加用户的 “缺省密码”,例如 1234。 - 10 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 (5) LED 提示 “DOOR”要求输入新加用户能进哪个门: =1,仅能进第一门 =2, 仅能进第二门 =3,能进 1、2 两个门 =0,下述的“刷卡动作”在门#1 的感应头上刷卡,则能进第一门;在门#2 的感应 头上刷卡,则能进第二门;两个门的感应头上都刷卡,则两门都能进。 (6)LED 提示“CARD” 请刷卡,控制器自动登录该卡作为“许可进入”卡片。如果,该卡在某个门上已有 授权,LED 提示“HAS IT”,控制器不允许将同一张卡发给几个不同的用户。 控 制器自动将下一张卡对应的用户 ID 号增加,例如上一张卡对应用户的 ID 号: 0145,则下一个用户 ID.为 0146,如果您接受,就再刷第二张卡,它对应的用户 ID 号为:0146,依次下去,重复上述过程。按退出。 DEL CD 删卡 按 后,LED 提示“-CARD-”,将待删除的卡片,一张一张的刷上,如果 控制器内无将要; 若无此张卡存在,将提示“Nocard 卡被删除,对应的用户亦被取消,即取消授权。 注意:删卡时时是全部删除(门 1、门 2) DEL ID 删除用户 -”要求输入待删除的“用户 ID 号”,例如 0145 按 后,LED 提示“ID DEL ALL 全部清除 第一次按 后,LED 提示“SURE ?”,要求第二次〈ENT〉确认,才将控 制器内所有“进出”人员列表清成“空”。如非〈ENT〉键入,将不执行“清除动作” 2.6 键盘上开启红外 按〈F4〉后,LED 提示“Ir.1. on 视。 如果开启门#2 的红外监控,再按〈F4〉显示“Ir.2. on?”按〈ENT〉确认,表示 开启门#2 红外监视。控制器在合法打卡进入受控区域后,自动关闭区域红外监视。 因此人员全部离开后,应从键盘再次开启。从〈ENT〉确认开始,控制器延时(见上 述 IR. S 的说明)若干秒,等待人员确实离开监控区域才开始监视。键盘只能开启红 外监控,不能关闭. ?”,按〈ENT〉确认,表示开启门#1 红外监 ,则将 0145 的用户删除,他对应的卡片权限亦被取消。 - 11 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 第三章 ZTK810T2 接线图 NO.2 COM NC.2 NO.1 COM NC.1 GND PRW+ ALARM INPUT HD2 ID2 DS2 D1#2 D0#2 HD1 ID1 DS1 D1#1 D0#1 PWR+ RXRX+ TXTX+ ALM#2 ALM#1 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 第二门锁继电器输出 第一门锁继电器输出 主电源输入 总报警输出 消防输入(与 GND 组合) 手动按钮输入(与 GND 组合) 红外输入(与 GND 组合) 门磁输入(与 GND 组合) 感应头维根输入 手动按钮输入(与 GND 组合) 红外输入(与 GND 组合) 门磁输入(与 GND 组合) 感应头维根输入 +12V 备用 RS485 联网线 第二门报警输出(与+12V 组合) 第一门报警输出(与+12V 组合) GND 第二门 第四章 ZTK810T2 外观图 - 12 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 第五章 ZTK810T2 的工程安装图 注意! 1、控制器的安装需充分考虑便于以后的维护和维修; 2、控制器应避免安装在可能产生长时间高温或高湿场所; 3、避免控制器被阳光直接照射; 4、避免控制器被雨水淋湿; 5、安装前请务必检查控制器内的跳线设置是否正确。 5.1 安装前准备 5.1.1 了解安装环境 在安装 ZTK810T2 控制器前请先考察和了解安装使用环境, 尽管控制器具有很长的 设计寿命,但如果控制器长期处于下列环境中,仍然会影响控制器的使用寿命: ? ? ? ? 长期被日光照射 长期处于高温高湿环境 长期处于盐雾环境 长期处于有酸气或其他腐蚀性气体环境中 因此,在安装时应避免上述环境,如不可避免,应采取防护措施。 5.1.2 了解控制器的部件组成 在安装前必须了解 ZTK810T2 的结构, ZTK810T2 由主控器、电源和铁盒组成,如图 180 5-1 所示 225 图 5.1 ZTK810T2 的结构部件组成 5.1.3 仔细检查控制器内的跳线设置 在安装控制请务必确认控制器内硬件跳线设置是否与您选择的工作方式一致,如 不一致,必须将跳线重新设置。 BATON:此跳线用于控制器数据保护,出厂设置为短路状态。当该跳线为开路状态 时,控制器断电后,控制器内的所有数据将被全部清除。用户安装控制器时务 必确认此跳线是否处于短路状态,以免存储的记录因掉电而丢失。BATON 跳 - 13 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 线必须处于短路状态。该跳线(出厂设置为短路) 。 RST: 此跳线用于清除键盘设置密码、软件系统校验密码。如用户在使用过程中不 慎将设置密码遗忘, 可通过此跳线将密码清零。 RST 跳线必须处于开路状态, 否则,每次控制器掉电后都会丢失密码。该跳线出厂设置“开路”。 注意: ZTK810T2 在出厂时是配置成(位置见 1.1 章节): BATON: 短路状态; RST: 开路状态。 5.2 控制器的安装 ZTK810T2 的设计寿命尽管很长,但任何电子设备不可能做到寿命无限,随时存 在失效的可能,控制器本身在安装和维护的方便性方面作了充分的考虑;在安装控制 器时也应充分考虑今后维护和维修的方便性。 安装步骤: 1、拧下控制器正面靠近底部的两个螺钉,取下控制器背面的后盖挂板; 2、将后盖安装安装到选定的安装场所,注意墙上应开有足够的大小的洞用以放置控 制器的插头和引线; 3、接好与 ZTK810T2 系列的所有连接线,注意电源(+)端不要接入 ZTK810T2 系列的 信号线上,将插头插入 ZTK810T2 系列的背面插座,用力插紧; 4、通电检测,运行正常后固定好控制器主体。 第六章 疑难问题解答 6.1 为什么 RS485 联网会不通? 造成联网不通的原因有: 1. 设备 ID 重复(修改 ID 及分组码 grP 值,详见 2.3.4 节),电脑软件数据库内登录的 每台设备的 ID 号不能重复; 安装的联网设备的 ID 号也不能重复(设备键盘设置); 2. 通信线 A、B 接反,交换即可(详见 4。12 节) ; 3. 信号参考的“地”线未接,经常时通、时不通,并且丢失数据;将“地”线连接好(4。 12)即可; 4. 通信的速率两端不同,或校验方式两端不一样。 6.2 为什么 RS485 联网不正常? 1. 偶尔发生数据丢失:见“附录 3”,必须将“地”线连接好,再利用“附录 3”中介绍的 处理方法解决。 2. 通信距离短:A.是因为未使用双绞线,RS485/RS422 必须使用双绞线(UTP) 通信。 当通信线穿过电磁干扰较强的区域时, 还应使用带屏蔽的双绞线 (超五类) 。 B.是 RS232---RS485 的转换器(模块)一般都是无电源的,其驱动能力不强,致使 通信驱动距离及设备连接数量不多, 应使用有源的 RS232-RS485 模块或接口卡, 例如 485C(电脑插卡) 、485HUB(标准 RS232 转 485、485 转 485 的多路光 电隔离集线器) 。 - 14 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 3. RS485 连接设备少,甚至多于 5 台就不正常:未使用双绞线、RS232—RS485 模块通信驱动能力不够、上位机与设备之间的“地”是断开的;解决方法:见(2) , 再将所有终端的“地”(信号参考地)连接在一起。如果还有问题:更换 RS232—RS485 模块。 还解决不了问题, 就是有某一台设备的通信电路部分已经 损坏。 6.3 怎样增加 RS485 的通信距离? 增加 RS485 的通信距离必须使用信号增强设备,例如 485HUB 等。 6.4 刷卡显示 ERR 00 为什么? 读卡器的输出信号 WDO\WD1 连接到控制器时接反了,将 WD0 与 WD1 互换即 可; 或者 WD0/WD1 其中有一条信号线与“地”或其他信号线短路。 6.5 卡片已经由软件通信授权,为什么刷卡还是 ERR 08? 刷卡显示 ERR 08 是表示: 在控制器里查找不到这张卡的号码。 控制器只能存储卡的“卡号”, 而卡号又有不同的获取方法, 不同用户要求不一样、 不同开发商的处理方法也不一样,因此“同一张卡”由不同的“获取方法”将得到“不同的 卡号”。详细见“附录 1”。 通过电脑软件授权时卡号的获取, 是有软件处理方法 + 发卡器----决定了, 例如: 卡号为 04,B5,13,A2,09。 控制器在处理刷卡时又有自身的“获取方法”,如果其“获取方法”同电脑软件的处 理“方法”一样,就应得到相同的卡号:04,B5,13,A2,09;如果不一样就得到不 同的卡号,例如:00,00,13,A2,09。 因此:必须将电脑软件内卡号的“获取方法”,与设备内的卡号“获取方法”设置一 致。 6.6 入侵探测(红外)感应器的确认延时是什么? 当 ZTK810T2 接有入侵探测器,且入侵监测功能被开启时,控制器一旦接收到入 侵信号,立即启动计时,并监测是否有合法刷卡,计时时间为 Ir.S 规定的时间(详细 见 2.3 节),若在该计时时间内有合法刷卡,控制器判断是授权的合法人员进入,不产 生报警;如果在该计时时间内没有合法刷卡,控制器认为有非法人员入侵,内部产生 非法入侵告警记录,同时控制器的 ALARM 发出告警信号。 入侵检测(红外)触发延时: 授权的合法人员离开管制区要启动 ZTK810T2 的入侵探测监控功能时, 从键盘上 发指令给 ZTK810T2(按〈F4〉键,见 2.6 节所述)开始, 到 ZTK810T2 真正启动该 功能的延时时间,以便授权的合法人员有足够的时间离开入侵探测器保护区,避免引 起误报警。 6.7 怎样关闭 “门状态”报警? 经常是因为未安装 “门磁”又没有设置好控制器内有关对 “门磁”的设置项目: - 15 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 详细见 2.3 和 2.4 章节第一控制字: C1(1 字节数) BIT 位 D7 D6 D5 D4 =0 D3 =1 D2 D1 D0 设定门磁输出电平为: 开门时门磁两信号线是短路(通) ;门关上后,两信 号线开路(不通) 设定门磁输出电平为: 开门时门磁两信号线是断路(开) ;门关上后,两信 号线短路合上(通) 控制 =0 =1 说 不监控门开关状态 监控门开关状态(通过门磁) 明 有两个数位管理着门磁:D7=0, 不管门是开是关, 都不检测,不会产生报警。 如果 D7=1,就必须正确设定“D3”是 0 还是 1,参考 5.8 章节。先必须了解门磁的 特性输出,才能设定正确 D3 的值,就不会误报警。 必须记住:电脑软件内要改,然后通过 RS485 命令下达,既改了设备内的设置, 又改了电脑内的数据库,否则改了设备,未改电脑内的数据信息,下次又被电脑将正 确的设置成不正确的。 门磁监控还有一个“布防时段”,如果被开启,将自动检测门磁(不管上述 D7=0 还是 1) ; 根据设置的 D3 值, 检测门在“布防时段”是否被非法打开, 所以必须正确设定 D3。 如果未装门磁,就将控制器门磁信号线剪短后断开,并用绝缘胶包好,将 D7、 D3 全设成 0 即可。 6.8 怎样关闭 “红外”报警? 经常是因为未安装 “红外”又没有设置好控制器内有关对 “红外”的设置项目: 详细见 2.3 和 2.4 章节第一控制字: C1(1 字节数) BIT 位 D7 D6 D5 D4 D3 D2 控制 =0/1 说 明 =0 不监控红外状态; =1 监控红外状态(通过红外感应器) =0 设定红外输出电平为:报警时红外两信号线是短路(通) ;不 报警则两信号线开路(不通) - 16 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 =1 D1 D0 设定红外输出电平为:报警时红外两信号线是断路(开) ;不 报警则两信号线短路合上(通) 有两个参数控制红外:D6=0,不管感应器怎样,都不检测,不会产生报警。 如果 D6=1,就必须正确设定“D2”是 0 还是 1,参考 5.9 章节。先必须了解红外感 应器的特性输出,才能设定正确 D2 的值,就不会误报警。 必须记住:电脑软件内要改,然后通过 RS485 命令下达,既改了设备内的设置,又 改了电脑内的数据库,否则改了设备,未改电脑内的数据信息,下次又被电脑将正确 的设置成不正确的。 红外监控还有一个“布防时段”,如果被开启,将自动检测红外(不管上述 D6=0 还是 1) , 根据设置的 D2 值,检测红外在“布防时段”是否有非法入侵,所以必须正确设定 D2。 如果,未装红外,就将控制器红外信号线剪短后断开,并用绝缘胶包好,将 D6、 D2 全设成 0 即可。 6.9 合法刷卡后已关闭红外报警,为什么延时后又报警? 合法刷卡后进入受控区域,红外监控自动关闭,但延时后又开启的原因有: (1) 电脑软件在工作,通过联网将 “红外”监控又开启; (2) 如果不是软件联网设置了再开启红外监控,就是当前时间是处于“布防时段”, 自动检测红外,根据设置的 D2 值,检测红外在“布防时段”是否有非法入侵。 所以,必须正确设置: (A)对红外的开启方法; (B)布防时段的合理性。 6.10 为什么手动开门按键没有反应? 原因有二: (1)按键接触不好; (2)控制器第 1 控制字(详细见 2.3.7 章节)的 C1(1 字节)的 D4 位被设置成 1,关闭了手动按键“开门”功能。 如果,不是上述两条原因,就是控制器有问题,找指定维修点或寄回厂家维修。 6.12 为什么会误开门? 原因有: (1)手动开门按键有误接触,或其连接线较长,有破皮,导线有误接触; (2)“消防联动”输入“MDIN”信号参考地选择不好,“消防主机”在消防报警时输出的 继电器信号有两个触点,其 1 触点应接门禁控制机的信号地(电源地) ,其第 2 触点接“MDIN”。 所以“消防联动”是由消防主机启动,必须正确的连接消防主机的输出的“触点”。 如果“消防联动”MDIN 的信号参考地选择不对,会造成 MDIN 信号线上的电平对 控制器来说是不准确的,时高时低;不是一个稳定的开路触点输入,MDIN 的信号低 至使输入光偶导通而被控制器接受。 注意: 控制器在判别“手动开门”按键、“消防联动”输入时,都有对信号宽度(200 毫 秒)的甑别处理。小于 200 毫秒的干扰脉冲是不会被控制器响应的。 - 17 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 6.13 为什么控制器频繁 “滴”声? 因为供电的电源电压不够, 或电源不能提供足够的电流,造成控制器启动不了,频 繁复位,不断响声,控制器显示型号。 6.14 显示 “ERR 02”又不能消除,为什么? 象脉冲阳极电锁,加电后锁舌缩回锁体内,撤除电后,锁舌不会自身伸出。不能 伸出就不能上锁,这时门实际上是开的,需要开门再关门的机械动作,靠机械动作的 压力才能将锁内的弹簧压回使锁舌吐出而锁上, 主要是针对电脉冲锁。 ERR 02 就是 表示锁舌缩回不能自动锁门而报警。 在使用脉冲阳极电锁时,刷卡后已加电开锁,就必须将门打开再关上,否则门就 处于始终“开”的状态,因为这时锁舌是缩回的。 要判断“门”是开、还是关?必须安装门磁,假如安装了“脉冲阳极电锁”未装门磁, 控制器不能正确判断门“开”、“关”;就始终有“ERR 02”。必须正确设置每门控制参数 CTL 控制字的 D5 位: (1) 安装了“脉冲阳极电锁”且装了门磁,可以设 D5=1,还必须根据“门磁”特性设置 好 D3 位。 (2) 其他情况,D5=0 6.15 控制器加电后显示不正常,不正常工作,怎样解决? 控制器在运输过程中,或在其他剧烈震动后,控制器内的 CPU 等某些器件可能有 接触不良现象,也可能是因为空气潮湿,致使接触点不良;当发生工作不正常时,请小 心打开控制器外壳,小心取出 CPU(注意 CPU 的方向),将他的四面金属脚用干燥的 软布轻轻搽拭,然后再将 CPU 重新插入插座。如上不能解决问题,就必须由指定维 修商维修。 附录 1:卡号获取方法说明 ZTK810T2 能连接大多数维根读卡器, 例如 HID 系列读卡器、MOTOLORA 系列读卡 器、系列读卡器等。 读卡器维根输出有固定数位的,例如:维根 26、34、44 等,只以固定数位的维根输 出,由读卡器固定,例如:MOTOLORA ASR603、101AE、101BE 等; 也有以卡片资料为准,有的卡输出维根 26、有的卡输出维根 34 等,例如:HID 读卡 器。 ZTK810T2 从读卡器的输出数据流中获取“卡号”, ZTK810T2 的获取方法控制 TYPE 与 相关(详见 2。2 节),TYPE 值不一样,代表不同的获取方法,在同一数据流中获取方法不 一样,则获得的“卡号”也不一样。ZTK810T2 为每一个用户持卡预留了 5 字节的存储空间。 如果, 读卡器输出维根位数已不足组成 5 字节 (例如, 维根 26, 最多才 4 字节)或 ZTK810T2 , 按 TYPE 控制字获取“卡号”后不足 5 字节,那么,ZTK810T2 在存储用户卡号时,将不足 5 字节的前面部分添 0。以如下的维根 26 为例: 1,1010,0010,0110, 0000,1011,0101,0 P (24 位的编号) P (1) TYPE=00,获取卡号为:00,03,44,C1,6A(十六进制) (2) TYPE=10,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) - 18 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 (3) TYPE=20,获取卡号为:00,00,00,60,B5(十六进制) (4) TYPE=30,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) (5) TYPE=40,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) (6) TYPE=50,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) 以如下的维根 34 为例: 0,1001,0111,1010,0010,0110, 0000,1011,0101,0 P (32 位的编号) P (1) TYPE=00,获取卡号为:01,2F,44,C1,6A(十六进制) (2) TYPE=10,获取卡号为:00,97,A2,60,B5(十六进制) (3) TYPE=20,获取卡号为:00,00,00,60,B5(十六进制) (4) TYPE=30,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) (5) TYPE=40,获取卡号为:00,97,A2,60,B5(十六进制) (6) TYPE=50,获取卡号为:00,97,A2,60,B5(十六进制) 以如下的维根 44 为例 1011,0101,1001,0111,1010,0010,0110, 0000,1011,0101, 1110 (40 位的编号) 校验位 (1) TYPE=00,获取卡号为:B5,97,A2,60,B5(十六进制) (2) TYPE=10,获取卡号为:B5,97,A2,60,B5(十六进制) (3) TYPE=20,获取卡号为:00,00,00,60,B5(十六进制) (4) TYPE=30,获取卡号为:00,00,A2,60,B5(十六进制) (5) TYPE=40,获取卡号为:00,97,A2,60,B5(十六进制) (6) TYPE=50,获取卡号为:B5,97,A2,60,B5(十六进制) 综上所述,在使用 ZTK810T2 的系统中,每台 ZTK810T2 的 TYPE 值要一致。系统 中的 ES1000 的维根输出位数要设置一致(见 ES1000 的有关说明书) 。否则,在不同的 ZTK810T2 上使用同一张卡时, 会出现不同的卡号。 造成授权卡号与读卡获得卡号不一致, 准进的区域变成不能刷卡进入 一般来说:使用 HID 感应头时,TYPE=10 使用系列感应头、MOTOLORA 感应头,TYPE=30。 注意: 当 TYPE=20 时,仅取维根数据的的 2 字节作为“卡号”,因此只有 0~65535 种可 能卡号,会引起“卡号”重复,即使卡内本来号码长度足以不可能重复,但是因为仅 取后 2 字节而产生重复。所以,TYPE=20 仅适于很小规模的机构使用。 附录 2:用户 ID 号使用说明 ZTK810T2 为每一个用户提供 8 位 BCD 数的空间(4 字节)存储“用户 ID 号”,一般 建议其组成如下: 用户机构 用户组别 用户序号 2位 2位 4位 在联网使用时通过上位机授权用户时下载,是完整的 8 位数(0—9,也可以是 A—F 的扩张 ASCII 码) 。但是,通过键盘发卡授权时,仅从键盘输入 4 位 0—9 的数,前 4 位被 ZTK810T2 置为 0。 在把 ZTK810T2 V2.1 版本作为密码键盘使用时,也仅取“用户 ID 号”的后 4 位,与“用户个人密码”4 位数一起,组成 8 位数的判别长度。 注意: (1) 上位机授权用户时下载“用户 ID 号”是完整的 8 位数,而键盘授权时只提供后 4 位, - 19 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 前 4 位为 0。 (2) 键盘授权的用户,ZTK810T2 提供 RS485 命令,允许被上位机读取,因此,建议 使用者的软件系统具有读取 ZTK810T2 内授权用户的功能,使之能将“键盘授权”的 用户资料交于上位机“软件”统一纳入“用户”数据库。由上位机软件统一管理用户密 码,用户卡号、有效期等。 (3) 非特殊情况,尽量不使用“键盘授权”,以免发生:某张卡已被键盘授权能开门,而 上位机系统软件又无相应的登记。 附录 3:上位机读取 ZTK810T2 记录注意事项 ZTK810T2 提供丰富的上位机操作命令, 其中读取 ZTK810T2 内部存储的历史记录主 要有两种方法: (1) 顺序读取;\ (2) 随机读取; 同时提供上位机检测 ZTK810T2 历史记录存储区指针标识的命令。 上位机通过 RS485 与 ZTK810T2 进行通信(最长可能达 1200 米)时,可能受到环 境干扰,造成数据包错误,特别是在上位机读取记录时,如果没有防护措施,将造成记录 丢失。 图示如下: 上位机顺序读记录 201D2 系列发送一条 记录,并准备下一条 上位机未正确接受到 201D2 系列已发 出 干扰 上位机又顺序读记录 201D2 系列发送一条记 录,再准备下一条 上位机正确接受到记录 如果上位机在“未能正确接受到记录时”不加处理,上图所示,已丢失一条记录。 ZTK810T2 已正确发出,但在传输线上受干扰,上位机未接受到。 因此,使用者应考虑,利用 ZTK810T2 提供的丰富命令,解决传输丢失问题。 当发生“未能正确接受到记录”时,上位机不能再次顺序读取,必须改为随机读取。通 过访问 ZTK810T2 的“历史记录存储区指针标识”,该标识有以下内容: ? 历史记录存储区的起始位置(BOTTOM) ; ? 下一条新记录的存储位置(SAVE POINTER) ; ? 下一次顺序读取的历史记录位置(DOWNLOAD POINTER) ; ? 存储区的覆盖特性(MODIFY FLAG) ; ? 存储区的结束位置(TOP) 。 将 DOWNLOAD POINTER 指针减 1,就指向被丢失的那条历史记录。有了该指针, - 20 - ZTTK810T2 双门控制器使用说明书 上位机用随机读取命令重复读取该指针指向的记录,就把丢失的记录找回了,随机读取不 影响顺序读取记录指针位置。再恢复顺序读取,就能将 ZTK810T2 内的记录一条一条的读 出。 (完) - 21 -