施工现场作业面上由于需要用到电焊机、照明、振捣棒等用电设备,电线在作业面上拖地是常有的事,但是好多规范有要求电缆不能拖地,如何解决这个问题呢?希望大家多多讨论!
下面先说说我们工地的解决办法:用钢筋制作电缆钩,钢筋是或是套上水上用的那种软塑料的水管,或是安装上瓷瓶,每个一段距离就用这个电缆钩把电缆挂起了。
具体请看图片。
用电设备空气压缩机,电缆出去后用电缆钩悬挂,这是整体图。
电缆悬挂的近景图
用钢筋制作的S型电缆钩,外面套软的水管。
S型电缆钩的细部图,这种S型电缆钩适合挂在钢管上,脚手架上。
这是J型电缆钩,用钢筋做成J型,钩子部位套上软质塑料水管,在J的上部焊上套管,且套管要封顶!!!这种J型电缆钩适合挂在钢筋上。图片是挂在钢管上的。但这种J型的电缆钩最适合挂在钢筋上。
下面这种是钢筋加瓷瓶的电缆钩,这种制作较麻烦,且固定时不方便!为什么还要弄呢?因为建管局检查有时候会挑刺,说我们那种钢筋外面套软质塑料水管的电缆钩绝缘不好,非得把电缆挂到瓷瓶上,所以才有了这种!!!!!不管这种的效果怎么样,还是挂出了让大家看看吧!