购买电线,首先看成卷的电线包装 上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;再 看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明 火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火; 其次看长度、比价格,BVV22.5 每卷的长度是1005 米,市场 售价280 元左右,非正规产品长度60—80 米不等,有的厂家把E 绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题,一般可以数一下电线的圈 数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度,该类产品价格在 100—130 元之间;再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。 22.5 铜芯直径1.784 毫米,可用千分尺量一下,正规产品电线 使用精红紫铜,外层光亮而稍软,非正规产品铜质偏黑而发硬,属 再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而不安全;最后,购电 线应去交电商店或厂家门市部 作用性能电源线对于家电来说,虽然只是配件,但是对家电的使用却起着至关重要的作用,如果电源线坏掉,那整个电器也就不能 用。家庭用电源线宜采用BVV22.5 和BVV21.5 型号的电线。 BVV 是国家标准代号,为铜质护套线,22.5 和21.5 分别代表2 芯2.5 平方毫米和2 芯1.5 平方毫米。 一般情况下,22.5 做主线、干线,21.5 做单个电器支线、开 关线。单相空调专线用BVV2 4,另配专用地线。 质量检验电源线检验电源线的质量呢?一、看家电的质量合格证书如果家电的质量合格,那么家电的电源 线质量应该也受过检验,不会有太大的问题。 二、检查电线的截面电线的截面,合格产品的铜芯或铝芯表面应该 具有金属光泽,表面发黑的铜或表面发白的铝说明已被氧化,是不 合格产品。 三、看电源线的外观合格产品其绝缘(护套)层柔软、有韧性很伸 缩性,表面层紧密、光滑、无粗糙感,并有纯正的光泽度.绝缘(护套)层表面应有清晰并耐擦的标志,非正规绝缘料生产的产品,绝 缘层感觉有透明感、发脆、无韧性。 四、看电源线的线芯选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝、退火、 绞合的线芯,其表面应光亮、平滑、无毛刺、绞合紧密度平整、柔 软有韧性、不易断裂。 五、看电源线的长度不同的电器所要求的电源线长度不同,装修业 主们在选购前最好先了解一下合格电源线的长度是多少,这样在选 购电器时才能做到心中有数。 为了保证家电的正常使用和居住安全,装修业主们在选购家电时, 一定要注意电源线的选择,仔细检查其质量,如果电源线质量不合 格,最好不要选购这款家电,以免给自己带来麻烦 区别使用(常使用四款)电源线的区别和使用一、欧洲插头、欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插插头有 供应商和供应商规格型号如:KE-006 YX-002 等和各国的认证:(D (丹麦); N(挪威); S(瑞典); VDE(德国); FI(芬兰); IMQ(意大利); KEMA(荷兰); CEBEC(比利时)。品字尾 :N/1225、电源线标识 表示带码:H05VVF 3G 0.75mm2: H:表示欧规、欧盟标识05:表示该电源线耐压强度( 03300 05500V)VV:前V表面线芯绝缘层,后V 表示电源线的护套 绝缘层,VV 如:用RR 表示就表示为橡胶绝缘层,如VV:用N 表示偏平的两芯线;F:表示该线为软体线,3:表示内部线芯数。G:表示接地0.75mA:表示电源线的横截面 还有7855硬度,数字越大越硬耐温就越高,橡胶线耐温较高 可耐到200以下,使用软体硬度同样(PVC)软体线。二、英插 、英插:240V 50HZ 耐压3750V 3S 0.5mA,保险丝(3A 5A 10A 13A)(FVSE)保险丝,尺寸要求:总长25-26.2mm 中间 直径为4.7-6.3mm 两端金属帽直径为6.25-6.5mm(丝印BS1362 、其插头内部线(拆开BS 插头正对自己右边为L 险丝,地线的长度一定要大于(火线、零线)长度的3倍把固定螺 松开用外力拉出来线地必须最后掉下来(固定三条线的固定螺丝一 定要是锥型的)。 、电源线的识别同欧插。 三、美国插头、美国插头:120V 50/60HZ 线和极性、非极性,美国的电源插头铜片必须要有橡胶套;两芯线印字的条线表示火线; 极性插头脚大的为零线,脚小的为火线(电源线凹凸面为零、线圆 面为火线); 、线材有两种模式:NISPT-2 双层绝缘、XTV 和SPT, 单层绝缘NISPT-2: NISPT 表示双层绝缘,-2 表面两芯线 线芯绝缘 外层绝缘XTV SPT:表示单层绝缘层,-2表面两芯线(线体带凹槽,外层绝缘直 接包铜芯导体); SPT-3:表示单层绝缘带地线,-3 表示三芯线(线体带凹槽,中间 的为地线为双层绝缘); SPT 和NISPT 均为偏线,SVT 为圆线双层绝缘。 线芯绝缘 外层绝缘 、美式插头一般使用认证编号没有直接在插头上打UL 图案。 如:E233157 E236618、美式插头线和欧插线不同:欧插用“H” 表示; 美规用多少号线表示如:21.31mm2(16AWG) 、20.824m m2(18AWG):VW-1(或HPN) 60(或105), 300V2:表示线 芯条数;1.31 或0.824 mm2:表示:线芯横截面积;16AWG:表示线芯模截面积,同上mm2 是相对应的; VW-1 或HPN:VW-1 为PVC 材质; HPN:为氯丁橡胶材质60 或150为电源线的耐温程度。 30 0V:为电源线的耐压强度和欧规不同,(欧规用03 或05 表示)。 四、日本插头:PSE、JEVFF 2*0.75mm2 -F-、VFF:V 表示线 材质PVC;FF 为单层绝缘层带凹槽线体; 、VCTFK:VC 表面线材质PVC;TFK 为双层绝缘层偏线,外层 绝缘层、内层绝缘层、铜芯导线; 、VCTF:VC 表示线材质PVC;TF 为双层绝缘圆线; 、电源线为两种:一种为30.75mm2、另一种为20.75mm2 30.75mm2: 3;表示三芯线;0.75mm2 表示线芯横截面积; 、F:表示软体线材质; 、日本插头三芯线插头只有两片插片,地线直接锁在插座上(安 全性能好又方便) 五、器具的额定电流相应使用用软体线横截面积:、大于0.2 小于等于3A 的器具应用软线横截面积:0.5 0.75mm2、大于3A 小于等于6A 的器具应用软线横截面积:0.75 1.0mm2、大于6A 小于等于10A 的器具应用软线横截面积:1.0 1.5mm2、大于10A 小于等于16A 的器具应用软线横截面积:1.5 2.5mm2、大于16A 小于等于25A 的器具应用软线横截面积:2.5 4.0mm2、大于25A 小于等于32A 的器具应用软线横截面积:4.0 6.0mm2、大于32A 小于等于40A 的器具应用软线横截面积:6.0 10.0mm2、大于40A 小于等于63A 的的器具应用软线横截面积:10.0 和16.0mm2 六、用于质量超过多少KG 的器具应用多大电源线型号: 、3kg 以下电器(器具)应用H03 的电源线; 、3kg-6kg 的电器(器具)应用H05 的电源线。 注:软(F)体电源线不能与尖的或锐利的器具相接触,电源软 (F)线的导线在承受接触或接合压力之处不能通过(铅、锡)焊接 方式加固“易掉”必须通过40-60N 的接力不能脱落。 七、电源线温升测试和机械强度测试 、聚氯乙烯(PVC)材质线和橡胶线:组装于电器产品上温开 测试电源线分叉处不超过50K(75); 、电源线摇摆测试:(固定插头摇摆电源线) 第一种:对正常工作时会发生弯曲的导线,对电源线加2kg 负载 90垂直(线的两则各45)摇摆2 万次电源线体和插头不能有异常 必须为导通(频率1 分钟60 第二种:对用户维护保养期间受弯曲的导线(正常工作时不会发生弯曲的导线)对电源线加2kg 负载180测试200 次无异常(频率 八、电源线横截面积半径(R2)(圆周率)(线芯条数)如:0.75mm2 的电源线 0.123.1424 为0.7536mm2 六,常用线缆结构计算: 1)圆单线:圆单线为不包覆其他金属层的单根圆形导线。2)圆单 线的面积S (mm)4)圆单线的重量 Sρ(kg/km)式中:ρ——材料密度(g/cm3) 5)常用圆单线重量所用材料材料密度(g/cm3)重量(kg/km) 铜8.896.928 d36) 扁线:扁线用于电磁线类的矩形导电源线芯和橡胶电源线铠装等。 [4r2—πr2] 0.858r2 (mm2)式中:a——厚度 (mm);b——宽度(mm);r——圆角半径(mm)。 的尺寸偏差标称尺寸a(mm)偏差(mm)a3.153.15