施耐德模块接线图 DAI74000 (16 通道)单数通道输入,公共端接电源 AC220(双数通道) (9、10、19、 20、29、30、39、40 为空) DAI75300(32 通道)输入 10、20、30、40 为空,公共端为 9 、19、29、39 (AC220 ) DDI35300(9、 19、 29、 39 为公共端负极、 10、 20、 30、 40 空)其余 32 通道接输入 DC24V DDI35310 中(10、20、30、40 为公共端接正极、9、19、29、39 空)其余 32 通道接输入 DC24V DAO84000 16 通道 2 个通道占用一组 AC220(9、10、19、20、29、30、39、40 为空)双数 通道接电源,单数通道接输出。 DAO85300 32 通道 10、20、30、40 为公共端接电源 AC220 其余通道接输出(9、19、29、39 为空) DDO35300/DDO35310 9 为公共端负极, 10 为公共端正极其余通道为输入共 32 通道 DC24V DSZ32R5 DC24V/AC220V 32 通道继电器输出模块 17、19、35 为公共端 其余通道 为输出通道。图略。 DMZ28DR DC24V 16 通道输入 19 为空。 (0~15 通道接电源正时, 18 接电源负) (0~15 通道接电源负时,17 接电源正) 。 AC220V 12 通道输出 21、25、30、35 为公共端,其余为输入。图略。 DRA84000 接输出 16 通道 AC/DC(9、10、19、20.、29、30、39、40 为空)双数通道接电源、单数通道 ACI03000 (1、2、3)(5、6、7) (11、12、13) (15、16、17) (21、22、23) (25、26、27) (31、 32、33) (35、36、37)