无论是空开还是漏报,都有过载保护的功能,过载很好理解,线路中如果用电器较多,产生的电流大,超过了断路器的负载,开关就会触发过载保护而跳闸。另外,还有一种情况是“过热”触发的过载保护跳闸,断路器判断过载的依据是“发热量”,电流越大,发热量越大,但电阻增大,线路虚接、电线太细也会导致发热增加。
检验开关是否过载的方法:1.断路器不定时跳闸(或合闸后过一会儿才跳闸),跳闸后复位按钮没有突出;2.过载期间无法合闸,用电器减少的时候能够正常合闸。
解决方法:1.减少大功率用电;2.重新拧紧接线柱负载端口;3.更换型号正确,电流大小符合的断路器。
短路
短路其实是过载的一种极端表现,意思是零线与火线直接接触,没有经过任何用电器,产生超大电流。其主要原分两种:1.线路短路,接线柱里的火线与零线直接接触;2.用电器内部短路。
检验开关是否短路的方法:1.重新合闸后立刻跳闸,跳闸后复位按钮没有突出;2.电器一插上插座就跳闸,跳闸后复位按钮没有突出。
解决方法:1.线路短路的话,检查电线接线柱的零线与火线有没有短接,电线的毛刺(特别是软线)重新拧紧不要外露。2.更换、修理内部线路短路的电器。
过欠压
过欠压断路器安装了过欠压脱扣器,在入户电压不稳定的时候,比如说电压过高,电压过低(大于270V或低于170V),就会自动跳闸,目的是为了防止电器因为入户电压过高或过低而烧毁。
检验开关是否过欠压的方法:跳闸后,过欠压脱扣器的指示灯亮起,或者复位按钮突出。
解决方法:入户电压不稳定,原因不在于自家,比如说是因为小区里的变压器故障引起的过欠压,只能等待小区的线路修复。 建议大家选择自复式过欠压脱扣器,能够减少人工合闸的麻烦。(站长有个朋友家里用的是机械式过欠压脱扣器,出去旅游时,正巧家里过欠压跳闸,回来后冰箱里的情况惨不忍睹)。
漏电
漏电断路器带有漏电保护功能,如果线路中有漏电的情况出现,漏保就会自动跳闸,防止我们触电。无论是线路漏电,还是用电器漏电,哪怕线路中有一丁点出现破损,都会导致漏电保护开关跳闸。
检验开关是否漏电的方法:合闸后,漏保立刻跳闸,或无规律跳闸,复位按钮一定会突出。
解决方法:查找漏电点,搞清楚到底是线路漏电还是电器漏电,进行排查,这个是最复杂的,因为漏电点往往都是肉眼不可见,需要用专业的