分断能力
开关设备在指定的电压下以及在规定的使用和行为条件下能够分断的预期电流值。通常的表述有极限分断能力 (Icu) 和工作分断能力 (Ics)。
启动时间
电机停止消耗启动电流并跌回工作电流 Ir (≤ In) 之后的时间。
启动电流
三相异步电机的启动特点表现在以下方面:
o 高浪涌电流,大约 14 x In(持续 10 至15 ms)
o 启动电流,大约 7.2 x In(持续 5 至30 s)
o 启动时间结束后,回到额定电流
失效保护远程脱扣
远程脱扣由分闸机构使用 AU 欠压线圈 (UVR) 并结合急停按钮来执行。如果断电,保护装置会使断路器分闸。
安全间隙
安装断路器时,必须在设备与附近所安装的面板、接线条及其他保护系统之间保留最小间距(安全间隙)。这些距离取决于极限分断能力,由按照 IEC 60947-2 标准进行的测试定义。
延伸旋转手柄
具有延伸轴的旋转手柄,用于控制安装在配电盘背面的控制设备。它的特性与直接旋转手柄相同。它提供多种锁定方式,即,挂锁锁定或门联锁装置锁定。
扩展器
三个铝制扁平导电部件为一组。它们通过螺钉连接到断路器端子,以增加电极之间的间距。
接线端子
平坦的铜表面,连接到设备的导电部分,电源接线利用接线条、接口或接线柱连接到接线端子。
接触器 (IEC 60947-1)
其为机械开关设备,仅有一个位置(即,复位),可由除手动之外的任何方式操作,能够在正常电路条件(包括过载工作状态)下接通、载送和断开电流。接触器用于使负载状态下或稍微过载状态下的电路频繁断开和闭合。它必须与具备过载和短路保护能力的保护设备(如断路器)结合使用。
接触器使用类别 (IEC 60947-4-1)
此标准定义了四个使用类别,即AC1、AC2、AC3 和AC4,具体取决于相关负载以及接触器所提供的控制功能。其等级取决于电流、电压和功率因数、以及在操作频率和耐用性方面的接触器耐受能力。
断电/电极电阻
通过断路器电极的电流会因电极电阻而产生焦耳效应丢失。
断路器 (IEC 60947-2)
其为机械开关设备,能够在正常电路条件下接通、载送和断开电流,在指定的异常电路条件下(如短路条件下)可执行持续指定