近日,静安区人民法院对此案作出一审判决
经运行人员核实,机组冗余设计的控制室进风空气γ剂量率监测通道6M2KRT018MA显示无异常,现场测量放射性水平正常,判断6M2KRT019MA监测仪表出现故障,误发报警。事件过程中,机组处于安全状态,三道安全屏障保持完整,现场放射性剂量率正常,无人员照射,无环境污染。营运单位目前已更换出现故障的监测仪表,并组织开展仪表换型替代改造工作。07:51,操作员停运应急过滤管路风机6M2DVC001ZV,将主控室空调系统切换至正常通风运行,事件结束。根据《国际核与辐射事件分级手册》,该运行事件被界定为0级事件。上述事件满足《核动力厂营运单位核安全报告规定》中运行阶段事件报告准则(六)导致反应堆停堆保护系统和专设安全设施自动或者手动触发的事件的要求,将按照运行事件进行报告。
原标题:田湾核电站6号机组发生0级运行事件:无照射,无环境污染8月27日,田湾核电站6号机组处于98.6%Pn功率运行模式。07:46,机组闪发6M2KRT019MA监测仪表信号控制室进风间空气γ剂量率2级报警,主控室通风自动切换至应急过滤管路运行,风机6M2DVC001ZV联锁启动