即50、70mm’导线 的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依 次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导 线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而 是铜芯绝缘线, 它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比 铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。 以上口诀是铝线,同样电流环境下,线径是铜线的 1.5-2 倍。