集成电路保护在功能集成及精确度方面比晶体管保护更高,同时,在有直流工作电源提供时,其数码显示屏会显示装置电流回路的实际数值,就回路特点,在工程施工及检测时应以下面几种方式配合为宜:(1)绝缘检查;(2)电桥回路电阻测试法;(3)交流电压法;(4)伏安特性法;(5)交流电流法;(6)短路接地法。
4.第四阶段微机保护装置。微机保护在功能集成、抗干扰和精确度方面比以上三种形式的继电保护装置都好,同时,在有直流工作电源提供时,其液晶显示屏会显示装置电流回路的实际数值和角度,电流差动装置还会显示装置的实际差流,就回路特点,在工程施工及检测时应以下面几种方式配合为宜:(1)绝缘检查;(2)电桥回路电阻测试法;(3)交流电流法;(4)伏安特性法;(5)一次直升法;(6)短路接地法。
5.第五阶段的保护正在发展阶段,在工程实际应用中还缺乏成熟性,其检测手段的合理性、科学性也正处于探索阶段。
综上所述,对电流互感器二次回路检测的手段虽然多种多样,但万变不离其宗,所有的方法都是围绕着其基本工作原理特性以及与保护、自动化装置的配合原理衍生而成。技术工作人员在具体检测过程中可依据现场不同检测对象和环境条件灵活运用各种方法,高效保质的完成检测工作任务。