首先确认软启动控制柜的安装地点无爆炸性、腐蚀性气体或尘埃;
确认软启动控制柜的安装地点无剧烈震动,安装时要预留维修通道;
确认环境温度在-5℃-40℃,在常温下相对湿度不超过90%,无凝露;如果环境温湿度超过此要求,需要特殊设计的软启动控制柜;
供电电源市电、自备电源,AC380V,50HZ,在-10%-+10%之间波动;
海拔高度不超过2000米。
调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。
上述环节均无问题后,根据现场工艺的控制要求,严格按照软启动器说明书,设定参数。设定完毕,确认电机额定功率、额定电压、额定电流等参数是否正确,保护参数设置是否正确,控制方式是否符合工艺控制要求,确认无误后开机试运行。