在同一场所时应有明显区别或标志。 保护装置齐全与负载匹配合理 一般熔断元件的额定工作电流应不大于导线允许载流量的2 5倍。如按负荷计算 熔断元件短路保护额定电流可在1 5倍负荷的额定工作电流选择对于自动开关 单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的1 外露带电部分屏护完好要求箱、柜以外不得有裸带电体外露。必须装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件 必须有可靠的屏护。 编号、识别标记齐全、醒目箱、柜、板都应有设施本身的编号 企业可根据有利于管理的实际情况确定编号形式和内容 箱、柜、板上每一处开关 每一组熔断器 都应有表明控制对象的名称、标记及对应图示 并与实际相符。 建立设备档案掌握设备器件的使用寿命、保养周期 做好设备保养工作。 定期进行巡视和清扫发现问题及时记录、解决。 本项目应得分为20分均按考评检查表逐条查证 一处不合格扣该条款应得分值 得分16以下判该台箱、柜为不合格。 依据不合格箱、柜台数与考评总台数的比值计算不合格率实得分按下式计算 10072 020 评价总数不合格总数实得分 引用法规和标准《电气设备安全设计导则 GB 252952010 《供配电系统设计规范GB50052—2009 《用电安全导则GB T13869 2008 1