山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM J 1.0032—2013 风流净化水幕设置标准 2013 - 03 - 26发布 2013 - 05 - 01试行 晋煤集团科学技术委员会发布 目次 前言	II 1 范围	1 2 规范性引用文件	1 3 术语和定义	1 4 风流净化水幕设置	1 前言 本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》起草编写。 本标准由晋煤集团专家委员会提出。 本标准由晋煤集团通风安全专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团通风处。 本标准主要起草人:芦海广、温俊三。 风流净化水幕设置标准 范围 本标准规定了净化水幕的设。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 AQ 1020—2006 煤矿井下粉尘防治技术规范煤矿安全规程术语定义 水幕 自动控制净化水幕 通过自动控制水路执行元件的开启或关闭,实现风流净化作用的。能过过滤性能的材料制成。微水粒(粒μm~30μm范围内)进行喷雾降尘的设施。 风流净化 一般要求 满足以下要求:水幕雾化效果好、耗水量小、降尘效率高。净化水幕应安设在支护完好、壁面平整的巷道内。安设 矿井风距井口20m~100m巷道内;矿井风0m~50m; 采区0m~50m巷道内;采区风500m安设一道;1000m至少安设一道; 采煤距工作面m巷道内采煤距工作面m巷道内0m~50m; 掘进距工作面m巷道内0m~50m;100m内设置两道,间距至少为30m~50m; 井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口:下风侧20m内应设置一道。 200mm~500mm应在40~60