分为三相三线电表和三相四线电表,带互感器的三相电表电流规格一般为1.5(6)A,或者是更小的电流,浩宁科技网手把手教您三相电表带互感器怎么接线!
三相四线互感式接线方法
1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。下面是详细操作。
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出
C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出
N黑线一般代表零线,直接接入10号口。
三相三线互感式接线方法
A黄线电流线经过互感器S1接入1号口,3号口经过S2输出,电压线接入2号口。
B绿线电压线接入5号口,电流线直接接负载
C红线电流线经过互感器S1接入7号口,9号口经过S2输出,电压线接入8号口。