大金中央空调“u4”:室内机与室外控制线接触不良或接错方法
“u4”故障分析: 经验与体会:在空调器的检修实践中,零线虚焊造成空调(冰箱)不能正常工作的情况较多,遇到上述情况,在检查时不急于拆卸空调,要从故障现象上分析、判断,在检查过程中可采用简单的替换法.大金空调加雪种利用接线盘从另外电源插座上引电过来进行试机等. 越秀区大金空调维修点空调设置在通风挡,室内风机启动,但压缩机不工作,风机转速变慢,有时出现停机。人工启动压缩机后、指示灯变暗,压缩机发出异常的抖动声无法启动,此时测电压只有几十伏。关掉空调测电压为220v正常,这说明电压是虚的,不能带动大功率负载。停机后用试电笔测相线都有亮度,说明零线有虚接的地方。从插座开始沿着电源导线查至总开关处,总开关零线接触不良。