阿特拉斯空压机浅谈空压机无法启动怎么办?答案就在这里,今天我们谈谈阿特拉斯空压机无法启动的原因在什么地方,今天阿特拉斯空压机就给大家讲讲空压机无法启动的办法。
空压机停机的原因有很多,所以需要我们根据不同的情况进行分析排解,制冷剂不足、四通阀内部漏气或保护继电器故障等原因都可能导致空压机停机。那么,遇到空压机停机该怎么办呢?空压机无法启动的原因又是什么呢?如何对应处理这些问题呢?
空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。是值得信赖、安全可靠的气源供给系统。
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位。
2、按比例加入适当的电解质,电解质学名为碳酸氢钠,即小苏打。
3、检查水箱是否有泄水、绝缘是否正常;接入水阻柜所需的电源(三相四线380V),手动试验动极板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;5、连接水阻柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6、连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;
运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如水阻柜在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。
对于笼型电机而言,液体电阻起动柜有两种方案,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电引发安全事故。目前,不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本,水阻柜只采用一台真空断路器,电机启动完成后水阻柜任然带电,这是不安全的,万一水箱受损,液体泄露,必定引发安全事故。