如果你从来没有把电线穿过导管,可能会有点麻烦。在这个世界上,你怎么能让电线穿过导管,特别是当导管可能有几百英尺长的时候?除非导管非常短和/或完全笔直,否则不太可能推动导管通过。当然,它也不仅仅是从管子里爬出来的。干燥和裸露的电线通过导管,特别是聚氯乙烯导管,会产生摩擦,使其更难拉动电线。有一些基本的工具和用品,可以帮助使电线通过导管一个捕捉。和一个搭档拉关系总是比较容易的。
将NM电缆穿过导管
安装在导管中的大多数电线是绝缘电线(通常是THHN或THWN),而不是护套电缆,如非金属(NM)或Romex电缆。在导管内敷设NM电缆不是标准做法,可能在所有管辖区都不允许。
国家电气规范不禁止在导管内敷设NM电缆,但此安装受导管填充限制,就像导管中的绝缘线一样。由于NM电缆比单独的电线占用更多的空间,因此更容易超过电缆的填充限制。此外,由于电缆的尺寸和护套,电缆很难穿过导管,因此在导管中敷设电缆通常限于不需要标准拉线技术的非常短的敷设。
另外请注意,NM电缆不适合户外或潮湿应用。不允许在室外或其他潮湿区域敷设NM电缆,即使电缆安装在导管中。