“配电箱”应用比较普遍,它是数据上的海量参数,它可以合理的分配电能,方便对电路的开合操作,有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,下面分享配电箱中“三级配电、二级漏电、保护接零”的基础知识!三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
二级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。	《施工现场临时用电安全技术规范》,里面对供电系统和电流计算都有要求。
一、三级配电二级漏保的总体要求
施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;	用电设备必须有各自专用的开关箱;	漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;	总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。
(1)三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱);	(2)二级漏电:总配电箱、开关箱装漏电保护; (3)保护接零:TN-S供电系统采用零线保护系统。电气设备金属外壳必须与保护零线连接。 保护零线应由工作接地线、配电室(总配电室)电侧零线或总漏保电源侧零线处引出。
二、总配电箱的设置
(1)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
(2)配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
(3)设置要求:
① 总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
② 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
③ 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但