4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,知道的最小4KW,也可以的。
1.5,2.5,4,6平方电线的安全载流量是多少?老电工手把手教你,实用电工技术!8000W的功率电流是8000W÷220V36.4A,4平方铜线的截流量是33A,6平方铜线的截流量是44A,很显然,4平方铜线不能用,因为电线的电流小于负载的电流,电线极易发热,绝缘老化加速,易发生安全事故,用6平方的
4平方铜线可以承受的最大功率是5060瓦 4平方铜线穿塑料管的安全载流量是23A, 根据公式电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么 220×23=5060(瓦) 所以,4平方铜线可以承受的最大功率是5060瓦。 (现在家庭用电已经很少使用铝线,所以略去)