YJV是由铜芯导体和聚乙烯护套及绝缘组成的电力电缆,聚乙烯材料生成的电力电缆具有卓越的热机械性能,阻燃性能优越,载流量也比普通YJV电力电缆好,同时也提高了该电缆的电气性能和耐热特性。
YJY电缆有结构简单、软硬适中、方便运输,但不抗压的特点,YJY电缆采用的聚乙烯原料比聚氯乙烯材料价格要高,造就了YJY电缆成本高,但交联聚乙烯电缆工作时的耐温等级为90度,聚氯乙烯电缆的工作温度只有70度。根据部分用户要求,YJY电力电缆可生产阻燃型(ZB)、耐火型(NH)、低烟低卤型(WDZ)等高要求场合使用的电缆,这类电缆安全性和实用性高,环保性能强。
YJY电力电缆前的ZR和ZC没有区别。ZR和ZC都是阻燃的意思。
阻燃剂分为:锆阻燃剂、za-a阻燃剂、zb-b阻燃剂、zc-c阻燃剂。未标注具体阻燃等级时,默认为ZC-C阻燃。阻燃电线电缆应具有阻燃性能。根据GB/T1880.3-2001,GB/T1830.3-2001《电线电缆测试方法》可分为A、B、C三种阻燃等级。
阻燃和非阻燃电线的比较燃烧试验:
a、阻燃丝可以提供比非阻燃丝的15倍以上的逸出时间;
b、阻燃丝燃烧的材料仅为非阻燃丝的1/2;
c、阻燃丝的放热率仅为非阻燃丝的1/4;
d、燃烧产生的有毒气体量仅为非阻燃产品的1/3;
e、发烟性能、阻燃产品与非阻燃产品无显著差异。
ZR一般阻燃性能过单根垂直燃烧试验就可以了,不考核电缆成束燃烧性能。
ZC指电缆的阻燃性能符合成束燃烧C类试验要求。
ZC阻燃要求比ZR要求高。 阻燃剂目前主要有有机和无机,卤素和非卤。有机是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂。
电缆YJY和YJV的区别:
1、聚氯乙稀不可交联,而聚乙烯可以交联(交联后可E用Y代替)。
2、耐水性、耐温性、阻燃性,YJV比YJY好,价格上,由于交联聚乙烯原材料较贵,造就了YJY电缆价格较高。
3、聚氯乙稀护套电缆用于一般情况,而聚乙烯护套电缆用于封闭的或人员密集的场所,如地铁地下车站、大型商场、较大的地下营业厅等。