电线接头接法图解是很多人在接电线接头时都想了解知道的,电线接头是大家在生活中经常做的一件事,很多人对于电线接头接法都不了解以致在电线接头时出错,这样会给后期的用电带来很大的不便,下面小编就来详细告诉大家电线接头规范接法图解。 在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面它的作用就是防止电打火烧坏东西这是在吊顶内很重要的,外面在用绝缘胶布缠绕。 下面的接法就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。 另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。 我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。 电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 这里我们给大家提供了3种方法,大家可以根据自身的情况进行选择 一、螺线法 1、先将软线拧成单股导线,再缠到单股硬线上,绕7~8圈左右(视自身情况定) 2、最后将单股硬导线向后弯曲,压紧以防止脱落 下面给大家提供了一张螺线法的图片,大家看了会更加明白 螺线法是比较规范的电线接头处理方法,要知道在装修的时候线管之间是不能有接头的(有也应该在电线盒里),所以用这种方法来处理接口,才能保证电线不会有打火、短路等现象产生。 二、压线帽连接法 这种方法比较安全,但是它需要用到专业的工具——压线帽和压线钳 操作非常简单,只要把电线绕到压线帽上,然后用压线钳拧紧就OK了。 说道这里有的朋友可能要问:用多大的压线帽合适?这其实要根据被压线的线径大小和数量决定。 三、防火胶布隔离法 这个方法多用在吊顶或串灯,操作起来同样不难,用副线绕主线8圈左右,然后用防火胶布缠好即可,如图 使用防火胶布主要是为了防止电打火的时候将外层的绝缘层烧坏,为了保险,最好在外层另外包裹几层绝缘胶布。 以上就是我们总结的3种方法,当然了现在有专门的接线端子,方便、快捷、安全。觉得上面的方法效率慢的朋友们,可以考虑接线端子。 你们对这个如何看?