直流屏TDM通讯协议TDM直流监控装置后台通讯协议,符合电力系统CDT标准,(版本号:)、概述本文描述了TDM直流监控装置应用于直流屏时向上级监控设备提供的通讯协议(规约)通过本协议可以获取直流屏的各种运行参数控制直流屏的运行方式从而方便地实现四遥功能。、适用范围本文适用于广州长川科技有限公司的开发人员及测试人员也适用于采用通讯方式接入我司直流屏设备的各自动化厂家。、引用标准本文遵守中华人民共和国电力行业标准(DL)循环式远动规约标准。、术语定义状态量:用于描述系统运行状态的采集量取值为或。取值为或时不同的状态量有不同的意义。在本协议中一般指系统运行状态(充电放电)、电池充电状态(均充浮充)、开关量状态等在本协议的遥信量中包括了此类量。告警量:用于描述系统故障信息的采集量取值为或当取值为时表示系统有故障存在。在本协议上送遥信量中的大部分都是此类量。、物理接口、串行通讯口提供RS串行通讯方式、数据传输速率提供、、、(缺省值)四种通讯波特率。、字符格式采用无校验位、位数据位、位停止位的异步串行通讯格式。、帧、帧结构帧结构如图所示每帧都以同步字开头随后发送个控制字和多个信息字信息字的个数是可变的其数值在控制字中有描述。同步字控制字信息字……信息字n图、帧结构、同步字本协议的同步字按发送的先后顺序为:EB、、EB、、EB、。、控制字,B个字节其组成如图所示。