开关插座安装技巧
1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
7、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。
8、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
9、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
10、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,要应选用防水型开关,确保人身安全。
11、安装开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。
怎样监督的开关插座安装工作
开关插座安装的监督工作首先要注意留意装修工人挑选开关插座的质量,其次是监督装修工人装修过程中是否偷工减料。以下是对开关插座安装工作的质量要求: 1、保证项目
插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。
插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
2、基本项目:
(1)开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。
(2)开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。
检验方法:观察和通电检查。
3、允许偏差项目
(1)明开关,插