但是固定了还怎么调节?靠的补偿吗 是调电机啦,泵联轴器是固定的,电机联轴器联轴器左偏了,就把电机往右调调;电机联轴器下偏了,就给电机加个! 你得一个联轴器是固定的然后调另一个活动的物体,这样两个才能对中!小电机可以用那种橡胶锤,大电机一般都有调整顶丝的!

|195人阅读
62人参与回答

单表也好,双表也好,如果维修人员掌握的不好,我个人觉得还是采用单表,先找平行度,在找同轴度,关键是对检测出来的数值如何计算,到底是加垫子还是撤垫子,特别是平行度的找正。另外,也取决你在找正时,是将联轴节脱开打表还是不脱开找正。总之都是采用的三角形全等的定理,其实我们找正是计算正切的度数,不知你听说过没有。