早期电缆修复技术使用干燥 N 2 作为修复媒介,通过注入装置向电缆注入一定压力的干燥的 N 2 带走电缆的水分,但是停止注入干燥气体后, 电缆水树老化区域仍旧存在空隙, 又会在此区域重新生成水树。 后来电缆修复技术主要采用憎水性化合物代替干燥 N 2 气体注入电缆,修复后电缆绝缘性能先增强, 经过一段时间后, 绝缘性能仍明显下降。造成这种现象的原因是小分子结构的憎水性有机溶剂在修复定时,该有机分子缓慢扩散取代水分填补绝缘中水树空隙,电缆绝缘性能增强; 但是由于分子扩散作用, 经过一段时间后电缆绝缘中有机分子全部扩散到电缆外部, 电缆绝缘空隙仍旧容易产生水树,电缆绝缘性能又降低了。 目前电缆修复常用硅氧烷溶液修复技术。