电气火灾监控系统由两部分组成:电气火灾监控探测器和电气火灾监控设备。在日常工程实践中,常用的电气火灾监控探测器的类型为温度测量电气火灾监控探测器,剩余电流电气火灾监控探测器等。产品,当电力电缆表面的温度发生变化时,可以使用线性温度灵敏型火灾探测器进行监督和监视。线性温度敏感型火灾探测器也是电气火灾监控探测器的一种,可以与电气火灾监控器一起使用。
当出现过电流、接触不良等渐变型电气情况的时侯,能造成接线端子和电缆接头等处温度增高,温度增高达到可燃点温度时周围的可燃物很有可能会燃烧,最终造成电气火灾的发生。接线端子、电缆接头等地方安放测温式电气火灾监控探测器设备。以便可以随时掌握接线端子、电缆接头等地方温度的情况,当温度上升到预设的值时,报警系统会感应出,并且马上发出警报,直接从源头上切断电气火灾隐患,发生漏电情况大都是由电线路中相间或者相地间短路引起的或者是在电气设备中的相线和电气设备的外売出现短路引起的,漏电能使电气线路绝缘性能降低,此情况是不可逆的,漏电电流慢慢地在积累中变大,最后形成的故障电弧达到可燃物阈值从而引起火灾,在供的电线路里安装剩余电流式电气火灾监控器能够随时监测供电线路的泄漏电流情况,当温度上升到预设的值时,报警系统会感应出,并且马上发出警报,直接从源头上切断电气火灾隐患[2]。预防电气火灾的发生。
4 电气火灾监控系统的设定预防电气火灾
工程实践中的经验告诉人们,合理配备电气火灾监控设备可以上降低电气火灾的发生,电气火灾监控系统是预防电气火灾最有效措施之一,能够降低电气火灾的发生,目前随着电气火灾监控系统普遍应用,在其应用环节经常出现以下误区。
4.1避免剩余电流监控探测器功能的扩大化
深入剖析电气火灾产生原因,漏电导致的火灾的原因在总的电气火灾中的比例相对很低,选用的电线电缆的绝缘性能不合乎标准,电气设备介电强度不达标,电气线路的构造错误或不规则是新电气系统泄漏的重要原因,因此在项目中安装了剩余电流电气火灾监控探测器。能够尽可能解决电气系统施工工作中存在的难题,按照以往的说法只要电气火灾监控系统设置完成并且处于正常工作状态,电气系统施工工作中存在的难题也就迎刃而解了,从源头上切断了电气火灾的安全隐患,结合全国电气系统工程施工情况以及当前形势,以上这些问题很难马上解决,因此,安装剩余电流式电气火灾监控探测器一定要保证电