漏电保护器就是在规定的工作条件下,当电路中的漏电电流达到或超过允许值时,能自动切断电源或发出声光警示的安全电器,其作用是提供间接接触保护,而达到防止人身触电和由于漏电引起的火灾;电气设备烧毁等事故。按动作信号可分为电压型和电流型两种。其保护功能有:过负荷;短路;漏电三种。安装保护器要注意以下六点:一:安装前应认真检查其外壳,铭牌,接线端子,试验按钮,合格证等是否完好。二:安装前应符合产品说明书的要求,考虑供电线路,供电方式,系统接地类型和用电设备特征。保护器的额定电压;电流;分断能力;级数;环境条件以及额定漏电动作电流和分断时间。还必须满足安全要求。三:接线必须正确。接线前应分清保护器的输入端和输出端.相线和零线,不得反接或错接,否则会导致保护器误动作或拒动作。四:保护器不宜安装在机械振动大或交变磁场强的位置。若安装在高温;低温;湿度大或尘土多以及有腐蚀气体的环境中时,还需采取必要的辅助措施。五:安装完毕在投入使用前,首先操作试验按钮,检查保护器的动作功能是否可靠。六:用于防止触电事故的漏电保护器只能作为附加保护。加装漏电保护器的同时不得放弃或取消原有的安全防护措施。至于以上你说的情况:可能是没按下试验按钮,或零线接地了,或接线反接了,或保护器本身有问题。按漏电断路器上边的标注正确接线,火线零线都要接不可接错,另外强调一下零线一定要接进漏电断路器,否则一用电就跳闸。
漏电保护器就是在规定的工作条件下,当电路中的漏电电流达到或超过允许值时,能自动切断电源或发出声光警示的安全电器,其作用是提供间接接触保护,而达到防止人身触电和由于漏电引起的火灾;电气设备烧毁等事故。