1、电缆外护套未伸入接线空腔器壁,或伸入的长度不符合 5mm~15mm。电缆和密封圈内径接触部分锉细。 22、负荷侧接线嘴接入(引出)电源线或从电源侧接线嘴接入(引出)负荷线;低压隔爆开关的控制线、信号线接线嘴接入(引出)动力线。 23、用铠装电缆供电时,对于采用弹性密封圈的电缆引入装置,密封圈要全部套在铅皮上;对于采用填料密封的电缆引入装置,应用符合规定的绝缘密封胶封至三岔口以上40mm。有一项不符为失爆。 24、靠近电缆引入装置处的电缆应有松弛度,不得使引入装置或接线端子受到拉力,否则为失爆。 1 25、采用填料密封的电缆引入装置:接线时填料密封的最小长度为 20mm,未接线的接线嘴,应用与接线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧或用符合规定的绝缘胶堵死。有一项不符为失爆。 (三)电缆连接的失爆现象 1、电缆与电气设备的连接,应使用与电气设备性能相符的接线盒;不同型电缆之间严禁直接连接,应经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接;同型电缆之间直接连接时,橡套电缆的修补连接(包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补)应采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。有一项不符为失爆。 2、高压电路连接,不用接线盒或不灌注绝缘充填物或充填物不严密露出芯线;高压电缆终端接线盒绝缘胶裂纹,或电缆与盒相对活动。 3、非本安电源供电的通电电缆的末端不安装符合电气性能的电气设备(包括电缆接线盒等关联设备)。 4、电气设备与电缆有裸露导体,或将裸露的带电导体使用黑胶布或高压胶布带包扎缠绕。 5、橡套电缆护套损坏露出芯线绝缘或露出屏蔽层,或伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达 20mm,或沿围长三分之一以上。 (四)电缆接线工艺的失爆现象 1 1、电气设备的导线接头温度得超过导线温度。 2、隔爆接线腔内导线的电气间隙和爬电距离应符合GB3836.3-2010 中的规定,否则为失爆。 爬电距离(mm)、电气间隙(mm)与额定电压(V)的关系 额定电压 36 60 127 220 380 660 1140 3000 6000 10000 电气间隙 4 6 6 6 8 10 18 36 60 100 爬电距离 4 6 6 6 8 12 24 45 85 125 3、隔爆电动机斜面接线盒反装。 4、电缆引入装置出口处出现死弯致使该处电缆的断面结构及性能达不到该电缆相关标准要求。 5、接线端子的绝缘台、接线座、接线端子有裂缝,绝缘台、接线座晃动,接线端子在绝缘台上“跟转” (用工具旋转螺母压线时,接线端子跟着螺母转动)。 6、接线柱通过两腔隔板与绝缘衬垫固定时,缺少防松装置(一般情况上端或下端一处有防松装置即可)。 7、接线空腔有大于 20mm 的导电物体。 8、电气设备外部及接线盒内部均应设接地连接件(采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备以及不需要附加接地的设备除外)。