一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连 接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全 美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。 箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。 在这里简单说一下; 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。 二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。 三级要求配置:隔离+漏电保护器。