广州晨兴环保科技有限公司专业水处理设备公司,对于井水发黄怎么办、井水发黄是什么原因等问题处理了无数的案例,主要采用的工艺如下:
原水池→原水增压泵→多介质过滤器→软化器→净水池
工作原理:
.
1. 将井水抽上放入曝气装置。
2. 曝气装置利用井泵余压将空气中的氧气与含铁锰离子的井水混合。
3. 经曝气的井水通过过滤器内的锰砂和石英砂滤层,(①锰砂和石英砂的物理吸附和截留作用,②锰砂和石英砂表面的铁质氧化膜自催化氧化反应,③滤层内铁菌及锰菌的生物氧化作用。)透过以上三种形式的共同作用,将井水中的铁和锰离子固化在滤层中,完成过滤过程。
4. 滤后清水进入供水系统。
5. 在滤层内截留的铁和锰达到设计容量后,反冲洗系统自动启动,将截留的铁和锰的氧化物通过分流管排出过滤器。 处理后的清水: 含铁量≤0.3mg/L,含锰量≤0.1mg/L
工艺说明
多介质过滤器本系统是对主要去除水中的泥沙、铁锈、锰、红虫、一些金属物质、各种悬浮物等固体物质,同时对原水中的浊度、色度起到降低作用,它可滤掉原水带来的颗粒、藻类等可见物根据介质不同可分为石英砂过滤器、活性炭过滤器、除铁锰过滤器等。
多介质过滤器是一种先进的微絮凝过滤方式,本公司提供的多介质过滤器含有材质各异的多层过滤介质,完全能滤除不溶于水中的杂质,保证SDI值不大于4,能更好的去除水中的悬浮物或非溶解性粒子(氧化物、浊度、颗粒物等),具有低成本,操作维护、管理方便等特点,特别是在降低原水中的浊度、污染指数等方面具有很好的效果。
该系统设置一台多介质过滤器,规格为Φ760*1820,过滤器内填精制的具有良好的级配石英砂和无烟煤,在正常工作情况时,正常流速8-15m/h.多介质过滤器反洗周期时间为16-48小时。反洗以压力参数设备来控制反冲洗周期,当进出水母管上的压力差达到0.7kg/cm2时即停止运行进行反冲洗,通过多路阀控制器进行滤器顺序反洗、正洗工艺过程。活性碳还能去除水中63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%-60%的有机物。