消火栓常高压与临时高压的。市政消火栓的压力一般和市政供水的压力是一样的。无论你的建筑高度多少,消防水系统的(包括消火栓系统和湿式水喷淋系统)的静压力都应保持在4-6公斤的压力,在消防给水系统当中,无论水枪在任何建筑物的最高处,都要保证消火栓的压力不小于十米。
室外消火栓的流量与压力密切相关,若出口压力高,则其流量就大。室外低压消火栓的出口压力,按照一条水带给消防车水罐上水考虑,要保证2支水枪的流量,那么,最不利点处消火栓出口压力经计算不应小于0.1Mpa。室外高压消火栓给水的出口压力,在最大用水量时,应满足喷嘴口径为19mm的水枪布置在建筑物最高处,每支水枪的计算流量不小于5L/S,充实水柱不小于10m,采用直径65mm、长120m的水带供水时的要求。其最不利点处消火栓的出口压力应是水柱喷嘴处所需水压、水带水头损失、水枪出口与消火栓出口之间的高程压差三者之和。
今天的课程就给大家讲到这里,大家如果还想探寻其它生活安全知识的话,可随时登陆佰佰安全网相关页面查询,小编保证给大家一个合理的建议。