2.5平方的电线是指导线的截面积,单芯导线直径是1.76mm。
电源线的规格很多,不同规格的电源线粗细不一样,所承受的功率大小也不一样。2.5平方的电源线要看是铜芯线还是铝芯线,线芯的直径是1.78毫米,如果是铜芯线的话,明线铺设所承受的电器功率是5500瓦,暗线铺设所承受的功率是4000瓦;如果是铝芯线的话,明线铺设最大可以承受4000瓦的功率,暗线铺设可以承受2800瓦的功率。
电缆线上3x10mm平方事什么意思?
这表示该电缆的规格,即电缆为3芯电缆,有三根一样的导体绝缘线芯,每根绝缘线芯的导体截面均为10平方毫米。
电线的平方是怎样算出来?
电线平方指的是该电线的横截面积,如果是单芯线,先量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14,算出该电线的横截面积;如果是多芯线(由多条线芯组合扭在一起的),先按这条电线中多条线的其中一条去按单芯线算,然后再乘以线的股数,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量。
16平米国标电线怎么算?
16平方国标电线由7根2.5平方电线组成,每根2.5平方电线的直径为1.7mm,绝缘层厚度不小于1mm。BV-16电线每百米重量约为17.39Kg。