家里的漏电保护开关用电水壶就跳闸是怎么回事
电热水器壶一般都是在插座回路上使用,我们就要看看这个回路上的漏电保护器开关选择的是多大的;
正常情况下插座回路的漏电保护开关都是选择16A的,我们看看我们自己家里的漏电保护开关是多大的,如果是小于16A,那么我们就需要更换漏电保护开关;
把漏电保护开关更换成16A或者是20A的,再试试使用电水壶是否还会跳闸,如果还会跳闸我们就要接着进行排查。
插座的安装问题:
我们可以多换几个插座试试,如果只是其中一个插座使用电水壶时才会跳闸,那么我们把这个插座拆下来检查接线是否错误,如果接线没有问题了,那么就是插座本身出问题了,需要重新更换一个新的插座;
如果发现是所有的插座使用电热水器时都会跳闸,而漏保也更换了,那么我们就要检查线路了;我们需要找专业的电工对线路进行绝缘检测,详细的检查一遍来排除隐患。
电热水壶本身的问题:
电热水壶本身的问题非常好判断,用电热水壶插在一个插座上跳闸,然后我们再用别的差不多功率的家用电器同样插在这个插座上试试,看看跳不跳闸;
如果我们发现只是使用电热水壶时跳闸,而使用别的家用电器却不跳闸,那么就可以判断电热水壶本身有短路或者是漏电的问题;
我们就可以找专业修理电热水壶的修理电热水壶或者是重新买个新的电热水壶就可以了。
1.一般有以下几种原因:
(1)安装不良或漏电保护器本身有问题。
(2)电水壶本身内部有短路,所以,当接通电源后,就直接短路了,然后开关启动保护作用,直接跳闸断电了。
(3)漏电保护器与负载不匹配。家用漏电保护器选用多大功率的合适?先计算出家用电器的总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如,用电器总功率4KW,那么4000W/220V=18A。注意!!!要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的。
(4)负载或线路漏电、短路。如果是电水壶等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后, 首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
2.解决方法:
(1)一种就是把电水壶丢掉,买新的。
(2)更换匹配的漏电保护器、总开。
(3)还有一种就是我们劳苦大众省钱的方法,这个电热壶肯定是三孔插头,你看准了线,把插头的地线掐断,并用胶带包好,然后在使用的时候,把这个电热壶放在木头凳子或者其他对地绝缘的东西上面,就可以正常使用了,不过千万记住,插头不拔掉的时候,千万不要触摸电热壶的金属外壳,因为这个电热壶正处于漏电状态,碰到了就会触电。
看过《家里的漏电保护开关用电水壶就跳闸是怎么回事》的人还看了以下文章