杂谈

第一:减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。
过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后!
如果您需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀,这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。
例如 1 当您必须在建筑物上安装减压阀时,您有二种选择:Fig.A和Fig.B,
Fig.A 采用干管减压,使用一只减压阀,当楼层在5层以下时,可以运用。缺点是每一层楼的水压均不相同,一只大口径减压阀的价格较高。当楼层高过5层时,不可采用。
Fig.B 采用支管减压,每一层楼均使用一只减压阀,每一层水压均为3.0bar。既有利于正常使用水,又有利于节约用水,同样供水压力,可为26层楼房供水仅需为1-21层安装减压阀。(每一层楼层高按3米计,即每升高一层楼,水压下降0.3bar)
如果主管路水压太高(例如 2),您必须先将水压降低,再采用支管减压
第二:减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门。