山东省建设工程质量监督总站监制 寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程 压 力 管 道 水 压 试 验 方 案 工程名称: 寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程 建设单位:寿光龙泽水库供水有限公司 监理单位:潍坊恒俊工程监理有限公司 施工单位:山东水利建设工程有限公司 二零一四年六月 合格准备工作 注水排气 管道强度试验 排 水 泄压处理不合格 管道严密性试验一、 工程概况 : 寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程 DN800 管施工,有里程 K000+600、K600+1200、K1200+1800、K1800+2400、K2400+3000、K3000+3600、K3600+4200、K4200+5000 共 8段,总程度 5064 米,该工程是寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程 pe 管安装工程,属压力管道。材质为 pe 型管,安装完成后需对压力管道的强度和严密性进行试验,其试验方法采用水压测试法,工作压力为 0.6MPa,试验压力为0.9MPa。 二、 水压试验程序流程图如下: 三、 水压试验指挥小组: 项目经理部针对管道试压组建了试验指挥小组,以技术负责人林晓鹏为组长,施工员李楚雄为副组长,郭潮宏、陈烈盛、李绪绵等一批有丰富的施工经验的技术人员为试压小组 成员: 四、 前期准备 (1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使用。压力表的精度不低于1.5级,量程为0~2.5MPa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中至少使用2块压力表,打压端及末端(排气端)各一块,在其余方便加压力表处也应加设压力表。 (2)、电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试验压力的要求。 (3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。 (4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污。 组长:林晓鹏 副组长:李楚雄组员:郭潮宏 组员:陈烈盛 辅导作业人员 组员:李绪绵 五、 管线试压 (1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通上水管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。连通上水流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,试压泵车开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列 3 种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢;B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定;C、当升压至 80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以0.2Mpa 为一级,每升一级检查后背、管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。水压试验时,后背顶撑和管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。 (2) 管线水压试验: 根据各种管材的工作压力不同,制定对相应管材的水压试验方法: DN800PE 管(管道设计工作压力值 0.6MPa)6 管道试验压力值 0.9MPa DN800PE 管(管道设计工作压力值 0.6MPa)6 管道试验压力值 0.9MPa 分段管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。水压试验先升至试验压力的 30%(0.45MPa),稳压 15min。稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力的 60%(0.9MPa),稳压 15min 后,稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至试验压力(1.5MPa),待压力平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在 30min内,无渗漏,无压降,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力 0.4MPa,进行严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.4MPa 为合格。试压设备和试压管道 50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 整体管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。水压试验先升至试验压力的 30%(0.36MPa),稳压 15min。稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力的 60%(0.72MPa),稳压 15min 后,无问题继续升压至工作压力(0.6MPa),稳压 15min,稳压期间对管道进行检查,无异常现象,继续升压至强度试验压力 0.9MPa,待压力平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在 30min 内,无渗漏、变形、无压降,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格。强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力 1.2MPa,进行 严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.02MPa为合格。试压设备和试压管道 50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 PeDN800 管(管道设计工作压力值 0.6MPa)管道试验压力值 0.9MPa。 PeDN800 管(管道设计工作压力值 0.6MPa)管道试验压力值 0.9MPa。 分段管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。水压试验先升至试验压力的 30%(0.67MPa),稳压 15min。稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力的 60%(0.6MPa),稳压 15min 后,无问题继续升压至工作压力(0.9MPa),稳压 15min,稳压期间对管道进行检查,无异常现象,继续升压至强度试验压力 0.9MPa,待压力平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在 30min 内,无渗漏,无压降,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力 0.6MPa,进行严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格。试压设备和试压管道 50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 整体管线水压试验按以下程序进行,并做好试压记录。水压试验先升至试验压力的 30%(0.57MPa),稳压 15min。稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力的 60%(0.6MPa),稳压 15min 后,无问题继续升压至工作压力(0.9MPa),稳压 15min,稳压期间对管道进行检查, 无异常现象,继续升压至强度试验压力 0.9MPa,待压力平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有无渗漏,在 30min 内,无渗漏、变形、无压降,1 小时内压降小于 0.02MPa 为合格。强度试验合格后,缓慢降压至严密性试验压力 1.5MPa,进行严密性试验在 30min 内无渗漏,1 小时内压降小于 0.02MPa为合格。试压设备和试压管道 50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 3)严密性试验合格后,按补偿器供应商的要求拆除限位约束装置,将试压管段的放空阀打开进行放空,管道内压力降为常压时,开启排水阀门,将管线内的水排除。 4)管道试压过程中,请业主、监理及有关技术监督部门到现场进行监督,试验合格后填写试压记录并请各方签字确认。 5)水压试验如不符合设计要求,派人沿线检查是否有接口漏水,在确定接口无问题时,组织技术人员进行原因分析,确定是否由于气温/阳光照射等原因造的压力降。若是由于接口问题,将试压管段两端放空阀门打开进行放空,修补问题接口后重新进行试验及试验结果确认。 (3)管道分段试压措施按现场施工所形成的自然段或实际施工留头段进行分段试压,试压措施如上。 六、 分段试压各段划分表 序号 起点 止点 管径(mm) 备注 1 水库给水起点 0+000 水库管线 0+600 DN800 2 管线 6000+1200 院内管线 1+1200 DN800 3 管线 1200+1800 农田 1+1800 DN800 4 管线 1800+2400 农田 2+2400 DN800 5 管线 2400+3000 农田(G0+3000) D800 6 管线 3000+3600 农田(G1+3600) DN800 7 管线 3600+4200 农田(G1+4200) DN800 8 管线 4200+5000 终点(G2+5000) DN800 以上分段是根据施工图纸并经现场勘查后得出的分段试压方案,但具体实施中还要根据施工现场情况确定。 七、 注水与排水方案 考虑到有其他管线目前供水系统尚未完善,在打压注水时,采取就近原则接附件的自来水对打压管线进行注水。水压试验时应考虑附件自来水的分布情况尽可能选择经济高效的路线接入,若相邻两段管线均需试压,可以考虑在一条管线打压合格后,直接将该管线内的水引向另一管线,以节约用水。考虑到水压试验后的水质完好,可以将水压试验后的水经过简单处理排放至白云湖。 八、 安全防范与管理措施 1、进行水压试验时,在水的压力的作用下,管端将产生巨大的推力,该推力全部作用在试压段的后背上,如后背不坚固,管段将产生很大的纵向位移,导致接口拔出,甚至于管身产生环向开裂,极易引起安全事故,必须加以重视。 ①试压后背必须设在原状土上,当土质松软时,应采取混凝土、钢筋混凝土墙、板柱或换土夯实等加固措施,以保证后背稳定; ②试压后背墙必须平直与管道轴线垂直; ③用天然土作试压后背时,要保留 7—10M 的沟槽原状土不开挖; ④后背支撑的形式:用工字钢纵横交错排列紧贴于土壁 上,用千斤顶支撑在堵头,千斤顶的数量可根据顶力的大小,选用一个或多个千斤顶; 2、试压设备和试压管道 50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。 3、其余安全防范措施及管理措施事项参照《广州市北部水系建设西航道引水首期工程白云湖基础配套项目施工组织设计》中有关要求及广东省第二建筑工程公司的相关规章制度及白云湖基础配套项目经理部的规定。 九、试验参与单位 参与单位 1、建设单位:寿光龙泽水库供水有限公司 2、潍坊市安监站 3、设计单位:日照市水利研究院 4、监理单位:潍坊恒俊工程监理有限公司 5、施工单位:山东水利建设工程有限公司 三严三实开展以来,我认真学习了习近平总书记系列讲话,研读了中央、区、市、县关于党的群众路线教育实践活动有关文件和资料。我对个人“四风”方面存在的问题及原因进行了认真的反思、查摆和剖析,找出了自身存在的诸多差距和不足,理出了问题存在的原因,明确了今后努力的方向和整改措施。现将对照检查情况报告如下,不妥之处,敬请各位领导和同志们批评指正。 一、存在的突出问题 一是学习深度广度不够。学习上存在形式主义,学习的全面性和系统性不强,在抽时间和挤时间学习上还不够自觉,致使自己的学习无论从广度和深度上都有些欠缺。学习制度坚持的不好,客观上强调工作忙、压力大和事务多,有时不耐心、不耐烦、不耐久,实则是缺乏学习的钻劲和恒心。学用结合的关系处理的不够好,写文章、搞材料有时上网拼凑,求全求美求好看,结合本单位和实际工作的实质内容少,实用性不强。比如,每天对各级各类报纸很少及时去阅读。因而,使自己的知识水平跟不上新形势的需要,工作标准不高,唱功好,做功差,忽视了理论对实际工作的指导作用。 二是服务不深入不主动。工作上有时习惯于按部就班,习惯于常规思维,习惯于凭老观念想新问题,在统筹全局、分工协作、围绕中心、协调方方面面上还不够好。存在着为领导服务、为基层服务不够到位的问题,参谋和助手作用发挥得不够充分。比如,到乡镇、部门、企业了解情况,有时浮皮潦草,不够全面系统。与基层群众谈心交流少,没有真正深入到群众当中了解一线情况,掌握的第一手资料不全不深,“书到用时方恨少”,不能为领导决策提供更好的服务。 三是工作执行力不强。日常工作中与办公室同志谈心谈话少,对干部思想状态了解不深,疏于管理。办公室虽然制定出台了公文办理、工作守则等规章制度,但执行的意识不强,有时流于形式。比如,办公场所禁止吸烟,这一点我没有严格执行,有时还在办公室吸烟。 四是工作创新力不高。有时工作上习惯于照猫画虎,工作只求过得去、不求过得硬,存在着求稳怕乱的思想和患得患失心理,导致工作上不能完全放开手脚、甩开膀子去干,缺少一种敢于负责的担当和气魄。比如,做协调工作,有时真成了“传话筒”和“二传手”,只传达领导交办的事项,缺乏与有关领导和同志共同商讨如何把事情做得更好,创造性地开展工作。 五是深入基层调查研究不够。工作中,有时忙于具体事务,到基层一线...