电工安全基本知识_电工安全方面知识
(1) 严禁一线(相线或火线L)一地(大地)安装用电器。
(2) 在一个插座上不可接过多或功率过大的用电器;
(3) 不掌握电气知识和技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路;
(4) 不可用金属丝绑扎电源线;
(5)不可用湿手接触带电器更不可用湿布擦电器;
(6)电动机和电气设备上不可放置衣服,不可在电动机上坐立,雨具不可挂在电动机或开关柜上方;
(7)堆放和搬运各种物资、安装设备,要与带电设备和电源线保持一定的安全间距0.4kv 0.1m;10kv 0.7m;
(8) 在搬运电钻、电焊机和电炉等可移动电器时,要先切断电源,不允许拖拉电源线搬移电器。
(9) 在潮湿环境中使用可移动电器时必须采用额定电压为36v的低压电器,若使用额定电压220v的电器,其电源必须采用隔离变压器在金属容器中使用移动电器,一定要用额定电压为12v的低压电器,并要加接临时开关,专人在容器外监护;低压移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入电压较高的插座上。
(10)雷雨时,不要走近高电压电杆、铁塔和避雷针的接地线周围,以防雷电入地时周围存在的跨步电压触电;切勿走近断落在地上的高压线,万一进入跨步电压区域要立即用单腿或双脚并拢迅速跳到10米以外的区域,千万不要奔跑以防跨步电压触电。
发表于 2015-9-11 22:45:28 显示全部楼层 阅读模式 电工安全用电知识
1、照明开关为何必须接在火线上?
如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么?
通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导