设置参数内容包括5/5~6000/5全系列电流互感器。 此项设置非常重要,必须正确输入,否则将影响控制器测量电流的显示值和无功补偿精度。 8.3.2 投切延时设置 此项为分组投切电容器的间隔延时时间,范围:动态:0.1~30S,静态:5S~100S,操作按键,步进修改量值,连续按或键,数字将快速变化,按键进入下一项参数设置。 以下菜单设置数据量值修改方法操作相同,不再做操作描述! 出厂设定值为:静态10s、动态2s 8.3.3 目标功率因数设置 此项为目标功率因数设置,数据范围为0.90~1.00,步长为0.01。 出厂设置值为1.00。 8.3.4 过压保护设置 此项为过压保护参数设置,范围为230V~290V,步长为2V,回差为6.0V。过压默认保护为240V。 当参数设置值为0.0时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为248V。 此项为欠压保护参数设置,范围为180V~200V,步长为2V,欠压默认保护为240V。 当参数设置值为0.0时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为190V。 8.3.5 投切门限设置 此项为投切门限参数设置,数据范围为0.5~1.2,步长为0.1,当前设置为投入门限 切除门限=1.2-当前设置值 出厂设置值为1.00 8.3.6 谐波保护设置 此项为谐波电压(Hv)保护参数设置,数据范围为1.0~50%,步长为0.5%。 当参数设置值为0.0%时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为8.0% 此项为谐波电流(Hi)保护参数设置,数据范围为2.0~100%,步长为0.5%。 当参数设置值为0.0%时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为0.0% 8.3.7 电容预置设置 进入此电容预置项有三屏显示,第一屏为分补部分单相电容的组数设置,第二屏为共补部分三相电容的组数设置,第三屏为每组电容器的容量设置。 此屏为单相电容器补偿组数设置,设置范围为00~04,当设置为00 表示无单相电容 01 表示每相有1组单相电容 02 表示每相有2组单相电容 03 表示每相有3组单相电容 04 表示每相有4组单相电容 此屏为共补部分三相电容补偿的组数设置,设置范围00~12,分相组数优先级高。 三相组数范围=12-(分相×3) 无功补偿输出规则:分相电容组数×3+三相电容组数≤12 可以人工实现五种配置方式:纯分相补偿、三相补偿、综合补偿(1分9共、2分6共、3分3共) 此项为每组电容容量参数设置,数据范围为0~999Kvar ,步长为1。 C01表示第一组电容器,15表示电容器容量为15 Kvar,以下类同。 8.3.8 ID号/通讯速率设置 此项为控制器地址号设置,数据范围为1~255。 再次操作键,进入此项显示。上部为已设定的ID号,下部为通讯速率,操作键修改通讯速率,按键退出,并保存所有设定参数。 8.4 手动控制操作说明 控制器LCD液晶显示器左下角显示手动表示控制器工作在手动投切状态,显示自动表示控制器工作在自动投切状态,如需更改工作方式,按 按键切换。 9、通讯描述 所有的JKWF控制器寄存器(包括实时寄存器和设置寄存器),在MODBUS通讯协议时都具有4XXXX的基址。根据MODBUS协议,请求JKWF控制器寄存器中一个地址为4XXXX的寄存器时,主站实际读取为XXXX-1。例如,请求JKWF控制器寄存器中40011寄存器,主站实际寄存器号为10。 附表1 JKWF控制器寄存器表格 寄存器号	实际物理地址	寄存器类型	标准配置(Basic) 可选(Optional)	40101	64H	RO	A 电压	Basic	40102	65H	RO	A 电流	Basic	40103	66H	RO	A COSφ	Basic	40104	67H	RO	A 有功功率	Basic	40105	68H	RO	A无功功率	Basic	40106	69H	RO	A 电压谐波	Basic	40107	6AH	RO	A电流谐波	Basic	40108	6BH	RO	A 频率	Basic	40109	6CH	RO	B 电压	Basic	40110	6DH	RO	B 电流	Basic	40111	6EH	RO	B COSφ	Basic	40112	6FH	RO	B 有功功率	Basic	40113	70H	RO	B无功功率	Basic	40114	71H	RO	B 电压谐波	Basic	40115	72H	RO	B电流谐波	Basic	40116	73H	RO	B 频率	Basic	40117	74H	RO	C 电压	Basic	40118	75H	RO	C 电流	Basic	40119	76H	RO	C COSφ	Basic	40120	77H	RO	C 有功功率	Basic	40121	78H	RO	C无功功率	Basic	40122	79H	RO	C 电压谐波	Basic	40123	7AH	RO	C电流谐波	Basic	40124	7BH	RO	C 频率	Basic	40125	7CH	R/W	C1	Basic	40126	7DH	R/W	C2	Basic	40127	7EH	R/W	C3	Basic	40128	7FH	R/W	C4	Basic	40129	80H	R/W	C5	Basic	40130	81H	R/W	C6	Basic	40131	82H	R/W	C7	Basic	40132	83H	R/W	C8	Basic	40133	84H	R/W	C9	Basic	40134	85H	R/W	C10	Basic	40135	86H	R/W	C11	Basic	40136	87H	R/W	C12	Basic	40137	88H	R/W	电压上限	Basic	40138	89H	R/W	电压下限	Basic	40139	8AH	R/W	电流CT设置	Basic	40140	8BH	R/W	COSφ设置	Basic	40141	8CH	R/W	延时设置	Basic	40142	8DH	R/W	分相电容组数	Basic	40143	8EH	R/W	三相电容组数	Basic	40144	8FH	R/W	电压总谐波畸变率	Basic	40145	90H	R/W	电流总谐波畸变率	Basic	40146	91H	R/W	投切门限	Basic	40147	92H	RO	电容投切状态	Basic	40148	93H	RO	系统版本	Basic	数据内容解释: 电压、电流、有功功率、无功功率、谐波、频率除10为实际值,COSΦ除1000