AUX 奥克斯商用空调故障代码 相关搜索: 代码, 故障, 空调, AUX, 奥克斯 AUX 风管机(S)系列 适用机型:G(R)-25DW/(D) S G(R)-35DW/(D) S G(R)-50DW/(D) S G(R)-70DW/(D) S G(R)-120DW/(D) S 机器标准配置为“遥控器”但可以根据用户要求配置“线控器” 运行状态 回风传感器损 坏 制冷防霜冻 制冷防过载 内管传感器损 坏 外管传感器损 坏 制热超温 水位开关恢复 性保护 水位开关保护 外机故障 电加热超温保 护 机组防冷风 机组化霜 远程控制等待 型号 故障代码 Po:01 Po:03 Po:04 Po:06 电源(红灯) 运行(绿灯) 定时(黄灯) 灭 闪亮 灭 闪亮 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 亮 亮 灭 Po:07 Po:11 Po:12 Eo:01 Eo:02 Eo:03 闪亮 闪亮 闪亮 闪亮 灭 亮 灭 灭 闪亮 灭 亮 亮 闪亮 亮 闪亮 灭 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 闪亮 亮 闪亮 闪亮 灭 灭 运行状态 回风传感器损 坏 制冷防霜冻 制冷防过载 内管传感器损 坏 外管传感器损 坏 制热超温 水位开关恢复 性保护 水位开关保护 外机故障 机组放冷风 机组化霜 远程控制等待 型号 故障代码 Po:01 Po:03 Po:04 Po:06 电源(红灯) 运行(绿灯) 定时(黄灯) 灭 闪亮 灭 闪亮 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 亮 亮 灭 Po:07 Po:11 Po:12 Eo:01 Eo:02 闪亮 闪亮 闪亮 闪亮 灭 灭 灭 闪亮 灭 亮 亮 闪亮 闪亮 灭 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 闪亮 闪亮 闪亮 灭 灭 四面出风嵌入机 Q(R)(D)-50NW/C Q(R)(D)-70NW/C Q(R)(D)-120NW/C Q(R)(D)-140NW/C 机器标准配置为“遥控器”但可以根据用户要求配置“线控器” 运行状态 回风传感器损 坏 制冷防霜冻 制冷防过载 内管传感器损 坏 外管传感器损 坏 制热超温 水位开关恢复 性保护 水位开关保护 外机故障 电加热超温保 护 机组防冷风 机组化霜 远程控制等待 型号 故障代码 Po:01 Po:03 Po:04 Po:06 电源(红灯) 运行(绿灯) 定时(黄灯) 灭 闪亮 灭 闪亮 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 亮 亮 灭 Po:07 Po:11 Po:12 Eo:01 Eo:02 Eo:03 闪亮 闪亮 闪亮 闪亮 灭 亮 灭 灭 闪亮 灭 亮 亮 闪亮 亮 闪亮 灭 闪亮 灭 闪亮 亮 闪亮 闪亮 亮 闪亮 闪亮 灭 灭 一、功能设置开关是一个蓝色三位的的拨码开关,对于四面出风嵌人式空调,此拨码开关可以 设置为三种状态,设置信息见下表: 开关 1 OFF OFF ON 开关 2 OFF ON ON 开关 3 OFF OFF OFF 状态 OOO 010 110 功能 单冷 执热 热泵+电加热 二 保护屏蔽开关是一个红色四位的拨码开关.此拨码开关对应各种保护,设置信息见下表: 开关序号 开关 1 对应保护 水位保护 说明 四面出风嵌人式机组(俗 称天花机)需设为 OFF 电加热方式为三相的机组 设置为 OFF 远程开关功能,需设置为 OFF 有低压开关及相序保护功 能的机组需设置为 OFF 开关 2 电加热超温保护 开关 3 远程开关 开关 4 外机保护 对于 C 系列四面出风嵌入式空调,其具体机型对应保护拨码开关的状态如下: 具体型号 Q(R)(D) -50 (70) N/C Q(R) (D)-120N/C 开关 1 OFF 开关 2 ON 开关 3 OFF 开关 4 ON 状态 0101 OOF Q(R) (D)-140N/C 定频多联机 ON OFF OFF 0100 内机 DLR-25F(/X /W /D /DX /DY) -32-35-50-53-60-70-120F DL(R)95W -105W -110W-120W-140W/T2/T3A/T4A 线控器显示屏上显示如下代码: Pr:01 Pr:02 Pr:03 Pr:04 Pr06 Po02 Er01 Er02 Er03 Er07 Er08 Eo00 遥控接收盒上指示灯不同显示状态 室内盘管温度传感器故障 室外盘管温度传感器故障 防冻结保护 防过载保护 室内环境温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 制冷运行冷媒不足保护 防过热保护 制热运行冷媒不足保护 室内机地址设置冲突 无相应室外机 通讯故障 指示灯状态 故障名称 故障代 码 红灯(化 霜) 内管传感器 损坏 外管传感器 损坏 制冷防冻结 制冷防过载 回风传感器 损坏 制热超温 冷媒不足 无室外机 Pr01 闪亮 黄灯(定 时) 灭 绿灯(运行) 红灯(电源灯) 亮 亮 Pr02 Pr03 PR04 Pr06 Pr08 Er01 Er08 闪亮 闪亮 灭 灭 闪亮 闪亮 灭 闪亮 亮 亮 闪亮 亮 闪亮 亮 灭 灭 闪亮 闪亮 亮 闪亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 电加热保护 开关异常 机组放冷风 变频一拖多 Er11 闪亮 灭 亮 闪亮 闪亮 灭 亮 亮 DLR-18F/BPZ(D) -25-35-50-60-70F/bpz(d) 线控器显示故障 代码 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E11 E12 E13 E14 E15 E16 风冷模块机组 LSQWRF50MQ/F/55/60/65/90/100/MQ/F 可恢复性保护 代码含义 变频器模块保护 室外机交流输入电流过大 室外压缩机排气温度过高 室外机传感器故障 室外机只留母线电压异常 缺氧或幻想阀故障 室外机交流输入电流采样故障 室内机总功率过大 室外机没有受到室内机型号 室内机与室外机通讯故障 室温传感器故障 室内盘管传感器故障 线控器与室内机通讯故障 细管传感器故障 粗管传感器故障 序号 1 故障原因 T 外管①传感器短 路或断路 T 排气①传感器短 路或断路 T#机组制冷防过载 保护 制冷放冻结保护 故障代码 Pr01 2 Pr03 3 4 5 6 7 Pr04 Pr05 水流不足温差保护 Pr06 冬季防冻保护 T 外管②传感器损 坏 T 排气②传感器损 坏 2#机组制冷防过载 保护 T 外环传感器损坏 Or07 Pr11 8 Pr12 9 19 不可恢复性保护 Pr14 Po01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 故障原因 1#压缩机高压过高 1#压缩机低压过低 1#压缩机排气温度过高 水流开关断开 室外风机过载保护 缺/逆 相序保护 T 出水传感器损坏 2#压缩机高压过高 2#压缩机低压过低 故障代码 Er02 ER03 Er04 Er05 Er06 Er07 Er08 Er12 Er13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2#压缩机排气温度过高 冰点开关保护 冷媒不足保护 制热超温保护 T 总回水传感器损坏 Er14 Er15 Er16 Er17 Eo01 主模块 T 出水传感器损坏 EO03 主模块水流开关断开 两机组同时出现严重故 障 通讯故障 EO05 EO08 EO00