端子板外部接线子目不 仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV 什么是端子? 什么是无端子接线? 什么是有端子接线? 外部接线是什么意思? 关于:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的 还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气 安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。 关于 :无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的 安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见。 关于:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有 许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板 上线就叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端 子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通 的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。 1、单芯导线截面积在6mm2 以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2 时,视为截面较大, 计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在 6mm2 以内者,计算有端子外部接线,超过 6mm2 时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。