煤矿电气设备失爆判定标准 失爆:就是使用中的电气设备(五小电气、缆线)失去耐 爆性能和不传爆性能。 一、设备外壳: 凡属于下列情况之一者,判定为失爆。 (一) 、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度 超过 50mm,同时凹、凸深度超过 5mm 者。 (二) 、隔爆外壳有锈皮脱落、连锁装置不全、变形,起不 到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 (三) 、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合 规定的。 (四) 、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动 机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。 (五) 、改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬 电距离不符合规定者。 、 (六) 、用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧 垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。 (七) 、隔爆接合面的表面粗糙度不大于 6.3(Ra 值) ;操作 杆的表面粗糙度不大于 3.2(Ra 值) 。 (八) 、隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀, 属于失爆。 (九) 结合面上的针孔, 、 在一平方厘米的范围上超过 5 个, 且直径不超过 0.5mm,深度不超过 1mm 的隔爆面为失爆。 (十) 、对于机械伤痕深度、宽度均不超过 0.5mm,其伤痕投 影长度不超过相对容积结合宽度 50%,个别伤痕深 度不超过 1mm, 其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的 结合面宽度不算失爆。但其中有一项超过均为失爆。 (十一) 、隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失 爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的 1/8 不在此限) 。 (十二) 、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油 (如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林) ,如无防锈油 或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆上形成一层薄膜为宜,涂 油过多为不完好。 (如磷化面脱落小于隔爆面径向长度 1/3 并涂 有防锈油可不算失爆,但不完好) 。 (十三) 、隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为 失爆。 紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹至今的尺寸 (铸铁、 铜、 铝件等应不小于螺纹直径的 1.5 倍) ,如螺孔深度不够螺纹直径 尺寸要求的,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 (十四) 、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母 1~3 个螺距, 不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。 (十五) 、卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手扳动喇 叭嘴上下左右晃动时,喇叭嘴无明显晃动为准。螺旋式喇叭嘴最 少齿合扣数不得低于 6 扣, 拧紧程度一般用单手用力拧不动为合 格。 (十六) 隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽、 、 (用 弹簧垫圈时其规格应与螺栓直径相一致, 紧固程度应以将其压平 为合格) ,螺栓松动和弹垫不合格者均为失爆。 (十七) 、隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持 原设计的防爆性能,否则为失爆。 二、设备电缆引入装置: 喇叭嘴应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一 者判定为失爆: (一) 、密封圈内径大于引入电缆外径 1mm 以上。 (二) 、密封圈尺寸不符合规定。 (三) 、密封圈的单孔内穿进多跟电缆。 (四) 、将密封圈割开套在电缆上。 (五) 、密封圈部分破坏。 (六) 、密封圈的硬度达不到氏硬度 45°~55°的要求,老 化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起 不到密封作用。 (七) 、密封圈没有完全套在电缆护套上。 (八) 、密封圈与电缆护套之间有其他包扎物。 (九) 、一个引入装置(喇叭嘴)内用多个密封圈。 (十) 、空闲引入装置(喇叭嘴)没有密封挡板时;挡板直 径比引入装置内径小 2mm;挡板直径比引入装置(喇叭嘴)内 径小 2mm 以上,单板厚度小于 2mm 以上。 (十一) 、挡板在密封圈里边的;金属圈放在挡板和密封圈 之间的。 (十二) 、进线嘴压紧后没有余量或进线嘴内缘压不紧密封 圈,或密封圈断面与器壁接触不严,或密封圈能活动。 (十三) 、压盘式引入装置缺压紧螺栓或未上紧。 (十四) 、螺旋式引入装置因乱扣、锈蚀等原因进不到位或 用一只手的手指能使压紧螺母旋转超过半圈的。 (十五) 、使用旋转式引入装置,引入装与密封圈之间缺少 金属垫圈的。 (十六) 、电缆在引入装置处能轻易来回抽动。 (十七) 、备用的高压接线口缺挡板或挡板不合格的。 (十八) 、电缆引入装置(喇叭嘴)有亲嘴现象。 (十九) 、密封圈尺寸需符合以下规定,如有一项达不到均 不属于失爆。 A、密封圈外进与进线装置内径差应符合下表: D(mm)D0-D(mm)备注 D≤20≤1D 0 表示进线装置内 径 2060≤2 B、 密封圈的宽度不小于电缆直径的 0.7 倍, 且不小于 10mm。 C、密封圈的厚度不小于电缆直径的 0.3 倍(70 平方毫米以 上电缆除外) ,且不小于 4mm。 (二十) 、密封圈刀削后应整齐圆滑不得出现锯齿状,锯齿 直径不得大于 2 毫米(包括 2 毫米) 。 (二十一) 、不用的接线嘴要分别用密封圈、挡板、金属垫 圈依次装入,压紧。 、 (二十二) 、凡有地阿兰压线板的电器,引入、引出电缆必 须用压线板压紧,压线板未压紧电缆均属于失爆,压扁量不得超 过电缆直径的 10%。 (二十三)、低压隔爆开关接线室不允许电源侧进出线至负 荷侧进线,或由负荷侧出线至电源侧接线,磁力启动器的小喇叭 嘴严禁引入、引出动力线,否则判为失爆。 (二十四)、电缆护套伸入器壁要符合 5~115 毫米的要求, 小于 5 毫米为失爆。 如粗电缆穿不进时, 可将伸入部分均匀锉细。 (二十五)、两项低压导线裸露部分的空气间隙:500 伏以下 不小于 6 毫米,500 伏以上不小于 10 毫米,否则判为失爆。 (二十六)、采用铠装电缆供电时,使用密封圈要全部套在 铅皮上,或者用绝缘胶灌至三叉口以上。未接线的接线嘴应用同 等厚度的法兰和堵板或绝缘胶堵死,否则判为失爆。 三、隔爆型插接装置: (一)、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如 接反即为失爆。 (二)、电源电压低于 1140V 的插接装置,且少防止突然拔 托装置,电压在 1140V 以上的插接装置缺电气联锁装置的 四、电缆:有下列情况之一属于失爆: (一)、井下供电使用延燃橡套电缆。 (二)、电缆接头没冷补,用胶带裹缠。 (三)、电缆受损严重、破皮外露芯线。 (四) 、超负荷运行,电缆严重过热≥40°C。 五、井下供电做到: (一)无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头。 (二) 、有过流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封 圈和挡板,有接地装置。 (三) 、电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐;防护装置全, 绝缘用具全,图纸资料全。 (四) 、坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明、信 号综合保护,进尺使用瓦斯电和风电闭锁。附:1、鸡爪子 A 橡 套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者; 动力 B、 (包 括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)电缆的连接不 采用接线盒的接头;C、铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注 绝缘充填或充填不严密(漏出芯线) 。2、羊尾巴:电缆末端不安 装防爆电器设备或防爆元件者为羊尾巴。电气设备接线嘴(包括 五小电气元件)2 米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。 3、明接头:电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操作者均为 明接头 4、破口:A、橡套电缆的护套损坏,漏出芯线或露出屏 蔽层者;B、橡套电缆护套损坏伤痕深度达到最薄处二分之一以 上,长度不超过 20mm,或沿周长三分之一者。