展开全部
首先本人是做采暖通风空调和消防设计的,我只说一下消防上关于自然排烟的,至于油烟等的排除请另参阅其他资料。
在建筑防火设计中,有些场合(防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室等)需要设置防烟设施,防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。另还有一些场所(长度超过20m的内走道;面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;中庭或经常有人停留或可燃物较多的地下室等等)需要设置排烟设施,排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
由此可见,自然排烟是防烟和排烟设施的一种方式,而其实现自然排烟的唯一方式就是保证一定的可开启外窗面积。注意是可开启外窗的面积,不包括门等疏散通道的开启面积。具体要求如下:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
5 中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。