摘要介绍了10k V 变电站二次回路中防跳回路的作用。 对防跳回路设计中几种方案的原理与存在问题进行了分析, 对防跳回路设计提出了一些修改建议. 并提出变电站二次回路设计中选择防跳回路方案应注意的一些问题。关键词高压断路器操动机构防跳回路防跳继电器自保持变电站二次回路设计包括测量、 控制与保护以及信号回路。 高压断路器合分闸回路是控制与保护回路设计的重要内容之一。 合分闸回路出现故障会引起高压断路器误动或拒动, 误动造成不必要的停电; 发生事故时拒动, 上一级保护跳闸就会扩大事故停电的范围。 合分闸回路还需要设计防跳回路, 否则合分闸回路出现故障而同时接通。 就会引起高压断路器反复动作, 对设备与人身安全都会造成非常大的危害。 当合换、 发电机启动、 第3层次转换的动作延时依次整定为4S 、 8s、 10S 、 25s。 计时起点即为各自主电源断电之时。 整定时长即为判定是否持续性断电的界限。