回收制冷剂的方法 方法 1: 经验法 所谓经验法就是根据经验判断回收是否结束。 制冷剂回收时间根据连接管长度不同而不同, 若连接管的长度为 5m 左右, 那回收时间为 5min 左右, 如果连接管被加长较多, 回收时时间适当延长。 若制冷剂回收时间不足, 会导致制冷剂回收不彻底。 但时间也不能太长,否则会因制冷剂已停止流动而导致压缩机的负载过重, 给压缩机带来危害。 方法 2: 压力法 压力法就是通过公英制加液管将三通维修阀、 压力表组件安装在低压截止阀的阀芯上, 在回收制冷剂的同时查看压力表的数值, 等数值为 0 时, 说明制冷剂回收完毕。 注意! 回收制冷剂时, 一定要在制冷状态下回收, 冷暖型的空调在冬季回收制冷剂时要用手握住室内机的温度传感器使空调器工作在制冷状态。