建房屋装电线预埋管道后最后来穿线好穿吗

现在所有的房屋电线都是预埋管道再穿线的呀,只要管道的两端在浇筑混凝土以前封好不让水泥进入,电线很好穿,要是不好穿可以先穿入一根钢丝再用钢丝带出电线就可以了

家装电路暗埋穿管

朋友你好! 从你介绍的情况来看,有可能被忽悠了,或者工人不懂工艺。至于电路布问题是装修工艺流程中重要的一个环节,你做时必需做到如下几点: 1.工程所需的电器电料的规格型号应符合标准,向施工方索要电路布置预案. 2.所用线管暗合必须是阻燃产品,转弯必须采用冷煨工艺,且用锁母与线合固定,所用线管不得有裂纹折扁现象,如是金属管管口线合要光滑无刺. 3.电源配线时要考虑到导线截面满足最大输出功率.象厨房,空调等大功率用电器用4平方毫米线,且有单独的回路,其它的电器用2.5平方毫米线且据使用功能分若干个回路. 4.弱电布线,网络线最好用超五类线,电话线也可用网络线,视频线最好用当地有线电视部门提供的. 5.
朋友你好! 从你介绍的情况来看,有可能被忽悠了,或者工人不懂工艺。至于电路布问题是装修工艺流

家庭装修穿电线用塑料波纹管埋于地板砖下好不好

不好,改电路的原则是走墙和走顶面。不走地的,走地以后存在危险 可以的,电线都是走下面,只有水管有走天花板和走地面的争论 =============================>>>来自长春的小白为您解答,求采纳
不好,改电路的原则是走墙和走顶面。不走地的,走地以后存在危险 可以的,电线都是走下面,只有水管有走天花板和走地面的争论 =============================>>>来自长春的小白为您解答,求采纳

房子装修埋电线要埋地线吗

房子装修地线地线是必须要安装的,家庭用地线的安装,用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理,镀锌的是不会生锈的。如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。然后通过导线引入到用户配电箱。然后把家里所有用电器的外壳接地线引入到配电箱和总地线并联连接。