5287人阅读|101次下载
标签:物理|电力系统|
电力系统简答题_物理_自然科学_专业资料。第一章 电力系统的基本概念 1、什么是电力系统、电力网? 答:把发电、变电、输电、配电和用户的整体称电力系统。 把除开发电机和用户以外的 变配电和输电部分称电力网。 2、 电力系统运行的特点有哪些,对
第一章 电力系统的基本概念 1、什么是电力系统、电力网? 答:把发电、变电、输电、配电和用户的整体称电力系统。 把除开发电机和用户以外的 变配电和输电部分称电力网。 2、 电力系统运行的特点有哪些,对电力系统的基本要求是什么? 答:电能生产、输送、消费的特点 (1) 电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切 (2) 电能不能大量储存 (3) 生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割 (4) 电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速 (5) 对电能质量的要求颇为严格 基本 要求 (1) 保证可靠地持续供电 (2) 保证良好的电能质量 (3) 保证系统运行的经济 性3、 电力系统中将负荷分为几级,如何考虑对其供电? 答:三级:第一级负荷、第二级负荷和第三级负荷。 对第一级负荷要保证不间断供电; 对第二级负荷,如有可能,也要保证不间断供电 4、 电力系统接线方式的有备用、无备用接线方式各有几种基本形式? 答:有备用接线:双回路放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络 无备用接线: 单回路放射式、干线式和链式网络。 5、为什么要高压交流输电?是否各种电力线路都要采用高压输电? 答:高压交流输电节省电量因传播过程中发热等而引起的损耗。远距离需要,近距离没必 要。 6、电力系统为什么有不同的电压等级?升压变压器和降压变压器的额定电压有何区别? 答:因为三相功率 S 和线电压 U、线电流 I 之间的关系为 S=3UI。当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等载流部分的截面积愈小,投 资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。 7、电力线路、发电机、变压器的一次和二次绕组的额定电压是如何决定的? 答: 1. 取线路始端电压为额定电压的 105%; 2. 取发电机的额定电压为线路额定电 压的 105%; 3. 变压器分升压变和降压变考虑 升压:一次侧=线路额定电压(=发电机额定电压 105%与发电机相连) 二次侧=110