电动三通调节阀由于其调节精度高,动作稳定可靠,以及一阀多用的独有特点,被使用的范围越来越广泛,已涉及到多个领域当中。但用户往往在实际应用过程中常遇到许多问题,这跟对于电动三通调节阀的认知和了解有着很大的关系!因为三通调节阀根据结构可分为合流阀和分流阀,两者之间的作用形式是不一样的!
电动三通调节阀常用于热交换器的两种介质调节,可一台代替两台单、双座调节阀使用,还可节省安装管道、节省投资,占据空间小。以电源为动力,接受统一的信号0~10mA DC或4-20mA Dc驱使阀门开度与此操作信号相对应,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
电动三通调节阀结构特点:
1. 电动三通调节阀的分流调节阀工作时,一个通路处全关,另一个通路在全开的位置,关闭时受力与单座阀相似。
2. 电动三通调节阀是由单、双座阀改型而成,并利用阀芯自身导向。
3. 由于小口径不平衡力小,当DN≤80时,合流调节阀可以用于分流场合。
4. 电动三通调节阀阀芯与套筒阀的套筒一样,其节流面积又开打窗口和打小孔两种,后者有降低噪声、减少共振的功能。
电动三通调节阀工作原理:
电动三调节阀阀体为三通结构,即一进两出(分流型),两进一出(合流型),其中合流型用于将两种流体混合成第三种流体,或两种不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。而分流型则是将一种流体分成两路流体。
电动三通调节阀有3个出入口与管道相连,相当于两台单座阀合成一体,按作用形式分为三通合流调节阀和三通分流调节阀两种。
合流调节阀有两个进口和一个出口,原理是两种流体通过阀加以混合,例如两种不同温度的流体通过阀,混合温度介于前两者之间的流体。
分流调节阀有一个入口和两个出口,是把一种流体通过阀后分成两路,当阀在关闭一个出口的同时就打开了另一个出口。