蝶阀主要用于控制流体的流量。 根据阀门的制成材料,它可以用于不同类型的流体:化学中性流体,如水或油、污泥、食品或药物流体,一些蝶阀可以专门用于腐蚀性流体。 但是蝶阀不能用于含有固体颗粒的流体,避免阀门完全关闭。
蝶阀是“四分之一转”阀。 它需要在打开和关闭位置之间旋转90°才能运行。 对于大直径,可能需要配备齿轮箱的驱动系统,以补偿直接施加在蝶阀上的压力。
蝶阀的设计可以确保良好的密封系统。 大直径蝶阀通常采用法兰安装,例如用于加热回路的蝶阀通常是旋入式阀门。 蝶阀通常是最节约空间的,特别是与球阀相比。
重要特征:
流量控制四分之一转阀密封性好节省空间
缺点
与含有颗粒的液体不相容

在什么情况下使用球形阀?

NENCINI内奇尼球形阀
球形阀用于阻止流体循环。 球形阀是一个球体,球体上有一个钻孔,直径通常与管道直径相同。 它是一个四分之一转阀,其优点是在打开位置不会阻碍流体的流动。 当阀形球上的孔直径与管道直径相同时,称之为“全流量”阀。 在关闭位置,这种类型的阀门提供了良好的密封系统。
这种阀门用于液体(水、油等)和气体。
有些球形阀还配有锥形塞。
球形阀也可以作为三通阀或四通阀使用。 在这种情况下,它们也被称为扇形阀。
重要特征:
制动阀四分之一转阀与气体和液体介质相容
缺点
水锤风险

在什么情况下使用截止阀或活塞阀?

Mival截止阀
截止阀和活塞阀的工作原理相同。 活塞杆的末端有碟形部分或活塞,该杆下降到阀门中以阻止流体流动。 这种阀门特别适合根据管道中的压力调节流体。 许多截止阀执行器都包含一个调节弹簧,该可以根据压力调整阀门的开度。
这种阀门的主要缺点是压头损失很大。 此外,当流体压力过高时,很难在关闭位置操作此阀。 它们也可以很快闭合,从而导致水锤。这种阀门也可用作三通阀。
重要特征:
流量调节与压力控制兼容
缺点
严重的压头损失水锤风险

在什么情况下使用针型阀?

SFERACO针形阀
针形阀特别用于调节低流量的液体或气体。
这是一种专为低压应用而设计的小直径阀门。 通常被称为“水龙头”。 一般需要手动启动。 它们在家庭应用和流体取样操作中非常常见。 针型阀比较便宜,这就解释了为什么它们如此受欢迎。
重要特征:
低流量通常需手动启动低成本

在什么情况下使用隔膜阀?

SISTO Armaturen隔膜阀
隔膜阀主要用于卫生和无菌过程,即必须将循环流体与任何潜在污染隔离的情况。
这种阀门主要在打开/关闭模式下运行,尽管在某些情况下它可以用于流体调节。 在开启位置,隔膜阀被称为“全流量”,由于关闭的隔膜完全清除了流体流动,因此几乎不会产生压降。 这种阀门的密封性非常好,因为流体和阀杆之间没有直接接触,但它们需要定期维护,以确保隔膜处于良好状态,特别是当流体中含有固体颗粒时。 需要隔膜材料是能够完全适应工作温度和压力条件,以避免过早的磨损。
隔膜阀主要用于食品和制药工业。 它们也经常用于化学工业和超纯应用种,这取决于它们所用的材料,特别是隔膜。 隔膜泵也适用于污泥和高粘性液体。
这种类型的阀门不适用于大直径的回路::通常它们的制造宽度不超过DN350。
重要特征:
压头损失有限密封性很好在食品、医药、化工等行业应用与含有颗粒的流体相容
缺点
需要定期维护小标称直径

在什么情况下使用刀闸阀?

EBRO S.A.R.L刀闸阀
刀闸阀常用于采矿、发电厂及造纸、化工、食品等行业。 由于关闭挡板(在关闭位置阻止流体流动的板)的线性运动,刀闸阀具有非常紧凑的优势。 刀闸阀主要是一个截止阀,尽管当活门阀处于部分打开位置时它也可以用作控制阀。
刀闸阀可用于装有固体颗粒的流体,如废水或污泥。 一般情况下,刀闸阀设计为密封在回路的上游侧(流体入口侧),但有些阀门是密封在两侧的,因此无论流体流向如何,都可以使用刀型闸阀。在开启位置,由于阀门不会引起流体方向的变化,因此压头损失非常低。
但是,关闭和打开时间可能会很长,还需要定期维护,以纠正活门阀和密封件之间的磨损问题。
重要特征:
厚度方面空间要求小压头损失较低与含有颗粒的流体相容
缺点
打开和关闭缓慢需要定期维护

如何避免水锤?

Z-tide水锤消除器
水锤是指流体压力过大,常发生在阀门迅速关闭后。 它发出一种可以从管道中听到的独特的声音。 这种过大的压力会造成严重的损坏,甚至会造成回路破裂。
为了避免水锤,您可以:
在阀门前安装一个压力调节器来控制压力。在阀门前安装水锤消除器:水锤消除器是一种设计用来减少冲击波和吸收过大压力的膨胀箱。增加阀前回路的直径,以减小回路这一部分的压力。