2.填写化学设备检修工艺卡。 3.填写设备大小修验收单,现场办理验收手续。 阴阳离子双室固定床的大修间隔时间24个月,小修间隔时间24 个月,大小修间隔12 个月。 第四节 除二氧化碳器的检修 2.4.1 设备规范及技术参数: 序号 规范及参数 序号 规范及参数 填料:Φ50塑料多面球 内壁防腐:衬胶10 制造厂家:西安电力机械厂 11 除碳风机型号:CQ21-J 12 流量:5000 13全(静)压:1960Mh 14风机工作温度:26 15 风机制造厂:青岛风机制造厂 2.4.2 除二氧化碳器的大小修项目: 1.大修项目: .检查塑料多面球的高度,补充或更换。 .内壁防腐层的检查及修补。 .隔板的检查。 .进、出水管、排气管的检查或更换。 2.小修项目: .出水管水封头的检查。 2.4.3 除二氧化碳器的检修工艺标准