简单来讲:
热负荷指标是设计时使用的值,衡量系统最大需要的配置,主要基于围护结构性能,大了造成主机功率过大,运行效率降低,变相造成能源浪费。
耗热量指标用于估算能耗,表示系统安装完成后十几二十年的运行费用。
定义上讲:
热负荷指标:在采暖室外计算温度条件下(我国设计标准18摄氏度),为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。
耗热量指标:按照冬季室内热环境设计标准(18摄氏度)和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量。
单位都是W/m2
计算方法:
热负荷指标:首先设定室内要求达到的舒适度范围,找到系统设计的室外温度,一般为概率大于某个比例的最低温度,部分城市规范可查,计算建筑围护结构的K值(U值)和面积,得出围护结构散热量,考察建筑的气密性,得出冷风渗透导致的散热量,设定新风量,按照热回收效率等关键参数得出通过新风造成的散热量。
耗热量指标:首先设定室内要求达到的舒适度范围,查到整个供暖时段的平均温度,计算该温差下的耗热量指标。又来一个和德国评价标准不同的地方,德国以kWh/m2.a作为衡量单位,那就是用我国耗热量指标*采暖天数*24,北京限值(3层以下)16.1W/m2*114*24=44kWh/m2.a(不免惊叹,2010年的节能标准已经和德国EnEV2009相当,我们并不落后嘛)
很显然,JGJ 26-2010里边公式只考虑了空气渗透耗热量,没有考虑因为新风置换造成的耗热量,已经不适应当前技术的发展(此处应该借鉴德国的计算公式)。另外在加强围护结构气密性的前提下,空气渗透耗热量的数值会大幅下降,也就是从不可控的自然通风过度到可控的机械通风,此消彼长,节能的关键是风机的能耗和热回收装置的能效。
JGJ 26-2010附录列出了大部分北方集中供暖区域及少部分南方城市的建筑物耗热量限值。但是浙江和上海这种经济发达区域,更有南方采暖市场的区域没有给出限值(JGJ 134-2010里也没有),是对节能不利的地方。
能耗估算:北方地区使用与建筑物耗热量指标相对应的建筑物耗煤量指标
奇怪的是,旧规范