0.75kw电机配多大电线 电机的功率是0.75KW,380的电压,1 ...

当前位置:首页 > 海外购物知识 > 0.75kw电机配多大电线 电机的功率是0.75KW,380的电压,1.8A的电流,怎么样能...

无刷无环启动器- 75kW绕线电动机该配多大的无刷无环起动器

75kW绕线电动机该配多大的无刷无环起动器 无刷无环起动器:是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保留了绕线电机起动电流小,起动 ...

75kw电机空载启动 我有台75KW电机空载电流平衡正常,电机 ...

... %,已超过正常的约50%l了,检查一下转子,可能是“鼠笼”断条了。 看看电压正常不 看看你的线是不是小了 ... 制冷压缩机的电动机(75KW)空载电流变大了什么原因?_ 。 ...

75kw电机星形启动时间 做一个75kw的星三角启动,准备用 ...

星角启动使用两组电缆。启动时,主线加三相电压,副线短接,电动机工作在星型状态,主、副线等效串联。 ... 75kw电机配多大 接触器 75kw电机用多大的轴承 75kw电机星形 ...

5.5kw用多大电缆 一台5.5KW电10]机电源线用多少平方电缆

请问380v5.5KW电动机需要配多大电线? 380V电路中1KW约2A ,5.5KW11A左右。铜芯线每平方毫米能负载58A,所以铜线用2.5平方足够。放心用吧保你没问题 ...

25KW的电机需要多大的发电机组启动?_河南省郑发发电设备 ...

昨晚接到一客户的电话.说是他有一条船上的设备需要配置一台发电机组,但是不知道配多大的,所以咨询我们.我仔细询问了客户的用途及他的电机的功率知道,他的电机的 ...

45KW 电机 选择电流表和互感器需要什么要求吗?比如电流 ...

本文为您解答45KW 电机 选择电流表和互感器需要什么要求吗?比如电流表量程根据什么选择多大的?是怎么选的,更多关于低压电器的内容请继续关注西门子技术论坛!

75kw水泵用多大电缆 75kw电机应该配多少KVA的变压器,距...

... 电机的六条线的截面积,从电源到接触器的少选50平方 100米内小50平方电缆 35铜线 50铝线。75kw电机配多大铜电缆啊 先说说不同电流范畴铜线的安全载流量。

搅拌电机_1000升需要配多大的搅拌电机0.75KW还是1.1KW ...

一次成型、耐酸碱、耐碰撞、耐高温( 80 ℃ )、耐冷冻(-℃ )、内外光滑、抗强震、防紫外线 ... 手机版:1000升需要配多大的搅拌电机0.75KW还是1.1KW 合适 ...

75KW电动机需要多大的变压器延边三角形启动并正常运行 ...

75KW电机需要配多大的变压器 2014-11-11 75KW电动机如何选择变压器容量 2014-11-17 一台75KW的电机用多大的线 径2014-12-05 0.75KW电机电流有多大 2014-10-09 ...

断路器 接触器选择?-已解决问题-低压电器-找答案-工业支持 ...

有表可查的!四芯电缆50平方铜线为189A,铝线为141A,70平方铜为233A,铝为174A,75KW电机 额定电流为140A左右,还要考虑温度,电压降等因素,我建议用铜线用70平方的.如果 ...

0.75kw电机参数|75kw电机用多大电缆|0.75kw天车电机|0 ...

0.75kw电机参数|75kw电机用多大电缆|0.75kw天车电机|0.75kw铝壳三相电动机|0.75kw电机用多粗的线|0.75kw电机|75kw三相电机配线|0.75kw电机电流|75kw电机配多大电线 ...

kw电机_0.75kw电机配多大变频器_艾米克0.75kw厂家直销 ...

阿里巴巴0.75kw电机配多大的变频器_艾米克0.75kw变频器厂家直销,变频器 ... ( 6 )对变频器的绝缘测试,必须先拆除变频器与电源及变频器与电机之间的所有连接线 ...

15kw电机的直流电阻 请问15KW的电机变频器选用多大的 ...

3kw 7.5 kw 15kw 30KW 75kw 交流电动机的直流电阻是多少_ 。3Ω15~0.7Ω电机再大3Kw~3·5Ω7.5~1。15KW电机 监控电流(0-80A) 需配的电流互感器?加哪种变 ...

大功率电动机的直接启动问题 - 工控人家园

请问:(1) 如果只在电源进线处配一只1250A的DW17,而不用电容补偿柜(转包工程,元... (2)75KW电动机配200A的塑壳断路器,这么大功率启动电流是额定电流的 ...

75kw电机启动电流|0.75kw电机|75kw电机配多大电线|0.75kw ...

75kw电机启动电流|0.75kw电机|75kw电机配多大电线|0.75kw电机电流|0.75kw天车电机|75kw电机用多大电缆|0.75kw电机用多粗的线|75kw电机额定电流|0.75kw电机参数_低…

93KW的电动机要配多大的线 变频器启动-90KW变频器--中华 ...

那50和35平方分别能承受多少电流 它们的平方数放大5-6倍这样子算安全吗75KW的我只配到25平方负载电流在130到140之间 ... 10-13 ·93KW的电动机要配多大的线 · ...

0.75kw电机用多大空开 0.75KW电机如何配空开?

... 器之间的电路有没有问题?检查你的总空开. 可能是你的100A断路器坏了, 漏电 可能电动机的电源线 ... 用多大空开相关站点推荐: 0.75kw电机配多大 电容 7.5kw电机 ...

求助。。。75KW电机配多大的电缆-专业自动化论坛-中国工控网

75KW的电机配多大的电缆 我们厂的几个电工 意见不一样 我说50个平方的够了 他们非要 70个的。

大功率电动机启动的问题_文库下载

4、37KW的电机星三角启动配多大 的接触器? 用100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右 AC380V/37KW的电机用星---三角启动。接触器选择国产CJX2 ...

37kw电机要配多大开关 到变压器 变660V 再到660V馈电开关 ...

比如分别选择选择施耐德的NS250MA220,NS160MA150,NS100MA10090K的电动机配一只250A-360A的空开75kw的电动机配一只200-250A空开37kw的三相电机配一 ...

【75KW电机】75KW电机价格_75KW电机批发_75KW电机 ...

B X系列摆线针轮减速机 卧式摆线减速机 配0. 75KW电机 东莞市新速源机电有限公司 产品参数 额定功率: 0.18-75(kw ... 供应75KW的电机配多大的变频器|艾米克75KW ...

55kw/75kw双速电机低速自耦变压器降压启动接线图-多大 ...

55kw电动机需要配多大电线—— 55kw电动机电流计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0... 请教各位高手,75kw的电机采用自耦变压器降压启动,请... 多大 ...

电机功率与电流电压的关系及电机如何配线?选用 ...- 豆丁网

其实 具体选择中我们也可能会选择6 平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率 是多大,如果只有额定的60% ... 器继电器 电机 电机如何配线?(1)多台电机配导线 ...

75KW电动机全压启动需要配多大的断路器和交流 ...-中国工控网

75KW电动机全压启动需要配多大的断路器和交流接触器?谢谢 顶踩回复 | 人气 | 打印 ... 正常情况下,空开的损坏,特别是大电流空开,大部分是因为进出线 ...

75KW的电机要配多大的自耦降压启动柜控制

75KW的电机要配多大 的自耦降压启动柜控制 [详细内容] JX01 系列自耦减压起动柜技术参数 概述 ... 起动性能 :本产品起动电机时,电源进线的起动电流,不得超过电动机 ...

75kw空压机要用多少平方的电线_复盛空压机|上海复盛空气 ...

发布时间:2014-12-27 13:11 信息来源:复盛公司 作者:空压机维修工 75kw电机用几平方电源线380v 75kw空压机要用多少平方的电线 Q:380V电压,75KW电机,用多少平方 ...

15kw空调用多大电缆 三相15KW电流要多大的空开暖风空调 ...

三台15kw三相电动机需要配多大 的空气开关和电缆 3台15千瓦的电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,明线进线选25mm2BV铜线可以了,总电源空气开关用120A的...

1.5kw变频器配多大的电机,以及改三角接法的的问题-模型 ...

1.5kw变频器配多大的电机,以及改三角接法的的问题,模型大工具与DIY机械栏目,遥控模型-遥控飞机-遥控直升机-遥控车-遥控船-航拍-无人机-模型制作,我爱模型,遥控模型 ...

7.5kw电机配多粗电缆 7.5KW的电机用多粗的电缆?怎样计算 ...

下列电机配多大的电线合适? 11KW,用10mm2的BV铜线7.5KW,用6mm2的BV铜线5.5KW,用4mm2的BV铜线3KW, 用2.5mm2的BV铜线1.5KW,1.1KW,用2mm2的BV铜…

50千瓦电机用空气开关 请问27个1.5千瓦三相电机的总开关要 ...

380伏6千瓦的电机要配多大功率的空气开关 6000瓦÷220伏÷3=约9.1安.由于电电启动瞬间电较大流大,所以建议用30安以上 ... 三千瓦的三相电电动机配置什么型号的电线 和...

75KW电机用多大的线。不想浪费 - 工控人家园

一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/ 降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负 .. 75KW电机用多大的线。不想浪费

380V电压,75KW电机,用多少平方的铜线好。电机可能 ...

150*6=900,铜线的过流每平方5安,预埋管50或者以上的不能有直角弯,电线容易发热改成弧角,20米电线自阻没多大 ... 75kw电机配多大铜电缆啊—— 先说说不同电流范畴 …

这些设备该用多粗的电线? - 电工技术 中华工控网 工控论坛 ...

(1):150KW球磨机一台,距离配电柜60米,用地下铺设铝电缆的方式为其供电,需三相四线的电缆用多大 截面的铝电缆行了 ... 3)75KW电机可以选用50 的电缆。 ...

75kw电机负荷电流超大 “如果现在75kw的电机,运行电流70a ...

星角启动使用两组电缆。启动时,主线加三相电压,副线短接,电动机工作在星型状态,主、副线等效串联。 ... 制冷压缩机的电动机(75KW)空载电流变大了什么原因?_ 。没有到 ...