8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯头(水封装置) ,靠近排水立管底部的 排水横管与立管管底应有一定 距离, 为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应 该设置 检查口 。 9.雨水排水系统可以分为有压不满流和 重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统 可以分为合流制排水系统和 分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管 道排放称 分流制或合流制 。 10. 火灾报警控制器 是火灾自动报警与联动控制系统的核心和中枢;为保障建筑物 及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做 消防系统;以计算机技 术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 一、填空题(1 分/空,共 30 分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目 易熔元 前常用的制冷剂有 氨和氟利昂 两种。2.闭式喷头有 玻璃球洒水喷头 和 件洒水喷头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有树枝式和放射式(下行上给式和上行下给式) 两种,八楼 使用估算需要的水压为 380kpa (写单位) 。 4. 给 水 管 道 的 材 料 主 要 有 钢 管 给 水 铸 铁 管 、 塑 料 管 、 复 合 管 ( 铜 管 ) 等(写 3 种) ,其中钢管的接口方式可用螺纹、焊接和法兰 连接 。5.配电系统基本形 式有 放射式、树干式和混合式三种,电光源可以分为热辐射光源、气体放电光源 两 大大类,卤钨灯由于存在卤钨循环 过程而改善了其发光效率。6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口和检查井,高层建筑常采用生活污水和 雨水 排水系统。7.排水水质 指标有悬浮物、有机物、PH 值、色度和有毒物质等。 11、 一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别重要的负荷,还必须增设应急系统 。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层建筑苏维托排水系统混合器设 在各楼层横支管接入立管的地方,而在立管的底部还要装气水分离器(抛弃器。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水点点的水头要求,八层楼的水压 估算需要 380kpa。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤钨灯由于在灯管内存在卤钨循环过程 而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用 卡箍式 快速接头,室内消防栓的布置应保证有两支水枪的充实水 柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式(正常用电) 和树干式(备用电)两大类,假想的持续 第 1 页 共 8 页 负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算 负荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口 人工呼吸和人工 胸外心脏按压法 两种方法 进行急救。 18、给水管道的连接有 螺纹连接 、 法兰连接 和 承插连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织 形式。 二、判断题 对打“√” ,错“×” 1、苏维托排水系统在横支管接入立管处设气水分离器× 2、在保护线和中性线上装自动开关和熔断器更能保障人身安全。× 3、排水管横管布置受条件限制时可用最小坡度。× 4、自然通风是由风压和热压作用促使空气的流动形成。√ 5、智能楼宇“3C”技术指楼宇、通信和办公自动化技术。√ 6、36V 一定是安全电压,30mA 也一定是安全电流。× 7、为不影响装饰效果消防栓系统尽可能设置在隐蔽的地方。× 8 、建筑防雷按等级分可分为四级。× 9 、采暖系统有热源、供热水泵及管道系统三大部分组成。× 10、伸顶通气管应高出屋顶 0.3M,如有人停留的屋面, 应伸出屋面 0.3M× 第 2 页 共 8 页 11、风机盘管加新风机组和诱导器系统均属于半集中式空调系统。√ 12、发光强度和照度分别是光通量的空间和平面分布密度。√ 内制冷剂在蒸发器放热而在冷凝器吸收热量。× 14、智能化建筑由建筑设备、通讯、办公自动化三大子系统组成。√ 15、30mA 和 36V 一定是安全电流和安全电压。× 16、疏水器的作用是阻隔凝结水,疏通水蒸气。√ 17、室内给水水力计算的主要目的是确定管径和校验压力损失。√ 18、引入管上水表及其前后设置的阀门总称水表节点。√ 19、钢管可以采用螺纹连接、焊接、法兰连接和粘接。× 20、高度超过 24m 或 10 层及以上的建筑称为高层建筑。 √ 13、空调管路 21、发光强度和照度分别是光通量在工作平面和传播空间的密度。√ 22、保护接零的零线上装设开关或熔断器更安全。 × 23、建筑物容易受雷击的部位一般是金属的、高耸和转角(尖)的部位√ 24、接触器是磁力开关,由线圈衔铁和动静触头组成。√ 25、同一配电系统中不同设备可以同时采用保护接零和保护接地。 × 26、电话、有线电视等弱电系统是 mA 级电流,传递信息为主的系统。√ 27、空调机组由蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置组成。 × 28、给水系统可以分为生活给水、工业给水和消防给水系统。√ 第 3 页 共 8 页 三、多项选择题 1、消防水池和生活生产水池共用时保证消防用水量的方法有:ABC (A)抬高生活生产水泵吸水口标高; (C)筑矮墙拦蓄消防用水; 2、空气净化除尘的方法有:ABCE (A) 旋风式除尘 (D)多吃猪红除尘 (B)喷淋式除尘 (E)静电式除尘 (C)振动布袋式除尘 (B)吸水管上开孔 (D)抬高消防水泵吸水口标高; 3、关于水箱附件的设置正确的是:DE (A) 进水管在池内和池外均需设置控制的阀门; (B) 出水管设在水箱底部最合理; (C) 溢流管不需要设阀门,可以直接接入排水下水管道; (D) 泄水管用来泄空或排空洗刷污水,可与溢流管连接; (E) 通气管有通风和维持水箱内外水面大气压,防止任何异物和昆虫进入滤网 作用; 4、下面关于不同供电负荷等级要求正确的是:ABC (A) 一级负荷应由两个独立电源供电; (B) 一级负荷中特别重要负荷还需增设独立的应急电源; (C) 应急供电系统中的消防用电设备应采用专用回路供电; (D) 三级负荷中的消防应急和指示疏散照明也按三级负荷考虑; 5、关于自动喷淋灭火系统正确的是:BCD (A) 湿式准备状态管网充满水,干式着火时喷干粉; (B) 系统依靠各种探测器对火场参数进行监控; (C) 预作用阀前接消防供水管,阀芯由销件固定; (D) 雨淋系统喷水管网不充水,喷头是开启的; 第 4 页 共 8 页 C、铸铁管一般多采用承插连接; D、法兰连接多用于需要经常拆卸、检修的 6、关于水箱的设置,正确的是:ABCD A、进水口宜装设不少于 2 个的浮球阀; B、出水管应高出水箱底不小于 50mm; C、溢流管管径比进水管大一级且不得设置阀门; D、泄水管从水箱底部接出,管上应设阀门; 7、给水引入管的设置,下面说法正确的是:ABC A、 适宜从建筑物内用水量最大处引入; B、 两根同侧引入管的间距不得小于 10m; C、在北方可以从暖地沟中引入室内; D、可以与污水排出管同沟一起敷设; 8、关于室内给水方式说法正确的是:ABC A、直接给水适用于水量、水压一天内任何时候都满足室内给水要求; B、单设水箱给水适用于管网水量充足但水压昼夜周期性不足; C、气压给水的调节能力大; D、分区供水适用于多层建筑; 9、关于给水管道的连接正确的是:ACD A、钢管可以采用螺纹(丝扣)连接、焊接、法兰连接; B、所有管径的钢管都可以采用螺纹连接; 管道上 12、灯具的安装方式有: ABC 10、下面供配电要求说法正确 的是:BCD A、用电负荷等级可以分为五级; B、我国市政小容量近距离的输电电压一般采 用 10kV; C、单相供电线路上的负荷尽量使三相平衡; D、保护装置的确定要注意级间的选择性配合; 11、关于低压控制和保护电器说法正确 的是: AC A、刀开关是手动不频繁控制设备,容量小、没有灭弧能力; B、低压断路器有短路、过载、失压或欠压保护; C、接触器线圈有电,常开触头打开、常闭触头闭合; D、熔断器又叫保险丝(管),可以用铜线代替使用; 第 5 页 共 8 页 A、悬吊式 B、吸顶式 C、壁装 D、明装 13、下面关于建筑消防说法正确的是:ABC A、消防系统的给水应该和生活给水分开设置; B、消防水箱应该贮存至少 10min 的室内消防用水量; C、水泵结合器是消防车或机动水泵往室内消防管网供水的连接口; D、为了美观,室内消防栓可以布置在比较隐蔽不易发现的地方; 14、室内给水系统 顺水流 方向依次是:CABD 注意顺序 A、干管 B、立管 C、引入管 D、给水支管 15、下面说法正确的是:ABC A、灯具布置是否合理主要取决于距高比 L / hs ; B、灯具的计算高度是灯罩开口到工作面的距离,而工作面的高度一般取 0.75m; C、插座右孔接零线,左孔接火线,接地保护线在上方; D、照明开关可以装在火线上也可以装在零线上; 四、专业名词解析 1. TN-S 系统:TNS 系统是一种线路敷设方式,简单地说,就是三相五 线制,即三根相线,一根中性线(俗称零线) ,一根保护线(地线) 2. 一个给水当量:以一个卫生器具给水量为 0.2L/s 作为一个标准相当 量,叫一个给水当量。 3. 最不利配水点:给水系统中如果某一配水点的水压不满足而系统中 其他用水点的压力均能满足,则称该点为给水系统中的最不利配水点 4.智能建筑:指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需 求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。 智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、 现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。 5. 等电位连接:将具有相同对地电位的各个可导电部分做电气连接。 第 6 页 共 8 页 五、简答题 1. 室内消防栓布置有哪些要求? 答:1、消火栓应设置在明显易于取用的地点。 2、栓口距地面的高度要求为 1.1m,出水方向向下或与设置消火栓的墙面成 90 度。 3 同时应保证有两支水枪或一支水抢的充实水柱同时到达室内任何部位。 2. 如何选择电线和电缆的截面? 答:1、导线和电缆型号的选择要根据其额定电压,使用环境和敷设方式确定。 2 室内导线截面的选择根据允许载流量、机械强度、允许电压损失等三方面 来确定。 3. 建筑施工现场安全用电应注意哪些问题? ①用电管理问题;②三级配电系统存在的问题;③二级保护系统存在的问题;④保护剂零存 在的问题;⑤电闸箱设置存在的问题;⑥线路敷设存在的问题。 4、普通民用建筑如何设置屋面防雷保护措施? ,均应采用避雷针或避雷带进行防 答:1在建筑物易受雷击的部位(屋脊、屋角、山墙等) 雷保护,其接地电阻不应小于20欧。 2采用避雷带保护时,应采取以下措施:1)在倾斜屋顶上,如屋脊的高差大于1米,当屋 面宽度为12M 及以下时,只沿屋脊敷设避雷线;当屋面宽度大于12米时,应沿屋脊和山墙边 缘敷设避雷线。2)当屋脊和屋檐的高度差小于1米,当屋面宽度小于20米时,只需沿屋脊敷 设避雷线;当屋面大于20米时,应在屋脊上加设避雷线。3)平屋顶的建筑物,应沿屋顶周 围敷设避雷线。4)平屋顶屋面较大时,应在其上敷设网眼尺寸不超过20m*20m 的补充受雷导 体。 5、给水管道的敷设有哪些要求?管道的防腐、防冻和消声减噪采取 什么措施? 第 7 页 共 8 页 (5)答:一、满足最佳水力条件 生产及使用安全 四、保证管道不受破坏 二、满足维修及美观要求 三、保证 防腐:通常防腐做法是管道除锈后,在外壁刷涂防腐涂料。 防冻:金属管保 温层根据计算确定,但不能少于 25mm。防噪声:在管支架、吊架内衬垫减振材 料(矿渣棉、橡胶或毛毡等)以缩小噪声的扩散。 6、 什么叫计算负荷,有功(功率)计算负荷如何计算?选择导线截面要 考虑哪三点要求? 答:计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其 热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。 在配电设计中, 通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。 Pjs=Ks*A/1000 允许荷载流量、机械强度和允许电压损耗。 7、通风与空调的基本任务是什么?它们有什么区别? 答:通风的基本任务:把建筑物室内污浊的空气直接或净化后排至室外,再把 新鲜空气补充进来,保持室内的空气环境符合卫生标准的需要,简单来说就是 “排风”和“送风” 。 空调的基本任务:通过控制室内空气的温度、湿度、压力、流速、洁净度和 噪声等参数来满足人们生活和工作的需要(即是创造舒适的生活和工作环境) 。 区别:1 工作目的不同,通风是换气的,空调是冷热交换和温度控制。2 通风是通过换气 设备和管道等实现的,而空调是通过制冷、加热设施和温度控制来达到的。 8、采暖工程的基本任务是什么? 采暖系统的组成有那些部分? 答:采暖工程基本任务:在冬季创造适宜人们生活和工作的温度,保 证产品质量以保持室温要求。