多角形接线所用设备少、投资省、占地少,运行的灵活性和可靠性较好。科技论文。正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送。由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大。科技论文。环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所以一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。