是风压系统出了故障。
原因
1、烟道堵塞:热水器上面的排烟管道堵塞.
解决方案:疏通维修排烟管道。
2、风压开关损坏:风压开关需要给点火器提供信号,如果风压开关损坏,将会失效。
解决方案:更换维修风压开关。
3、风机不转:如果电路板或点火器给风机提供电压,风机不会运转,则说明是风机损坏。
解决方案:更换维修风机。
扩展资料:
保养方法
1,春天和秋季不用取暖了,就要将暖气片中的水放掉,并注入新的水。
2,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3);
3,打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪的味道“老水”会喷出来;
4,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ;
5,反复N次的泄水和加水,至冲洗干净为止。
6,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。