一切正常后,逐步开启出口阀,调整到所需工况,注意关阀空转的时间不宜超过3分钟
给水泵启动前必须保证再循环开启.说先要说明,一般给水泵是多级离心泵,再循环主要是为了防止给水泵汽蚀.因为给水泵启动时,流量比较低,水带走的泵体内产生的热量也就有限.所以给水泵叶轮上的水,会蒸发形成汽化,蒸发的气泡随随流流向静叶,遇到静叶(静叶的温度较动叶要低)凝结成水.形成水锤,再冲击向叶轮,也就是我们说的汽蚀.这样长期运行,会影响叶轮的使用寿命.给水泵打开之后你就会发现,叶轮上有很多密集的小点,就是汽蚀形成水锤造成的,严重时,还会击穿叶片. 给水泵启动前,必须确认的是,再循环开启,***油压合适,除氧器保持一定水位.电动泵还要确认勺管开度不大于10%. 你可以查阅离心泵的相关资料,希望能帮到你!O(∩_∩)O~