在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为三根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。