使用推荐的防冻混合液(p.3-1)。 海水系统 如有必要,清洁海水滤器,确保海水旋塞为发电 机组运行而打开。如果装有水废气分离器(见安 装手册),则应为排水管打开海水旋塞。 检查更换泄露或损坏的软管。 蓄电池接线 参照养护蓄电池和蓄电池的连接。 机械方面 e-系列数字显示器来监控发电机组的状态(p.2-4)。 当机组运行时,寻找机械损伤,察看,监听任何 不正常的噪声和震动。检查发电机组的地脚螺 钉,确保是安全紧固的。