声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:863964900@qq.com
需要多少个看你要配出多少个回路。这个让装修电工来设计就可以了。空气开关肯定是要的,单相的。漏电保护开关应该是配在主开关上的吧。规格有个大概的。大概家里用多少电器,功率多少,装修师傅应该都知道。电线最好用粗一点的,质量要保证。
其他回答(共7条)
齐新洲 客户经理
空气开关的大小应根据电表容量及电源线的线径粗细来配置,护海篙剿蕻济戈汐恭搂同时根据电器功率大小配置为宜。照明线路使用10A的就可以了,冰箱或其它电器10A的也可以,空调具体要看功率大小了,两匹以内的使用16A的就可以。
假设全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
齐晓彤 客户经理
32A空气开关大约能带7000W电器,25A空气开关大约能带5500W电器,国标2.5平方毫米铜塑线能带2500W。跳闸跟线没关系。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电叮梗耻妓侪幻抽潍处璃路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用