1、前言
对于刚踏入装修大门的众业主们来说,省吃俭用三五载,掏空两肾买了房,正发梦拥有自己的美好小窝呢,猝不及防就踏入装修的大坑 ,尤其是选择了清包或者半包的同志们,面对水、电、木、泥、瓦等一个接一个领域的浩大工程和系统知识,由于信息不对称,经常不知所措,任人忽悠,最终花了钱不说,住进去了也闹腾。秉着“事前多操心,事后不闹心”原则,在装修初期,建议还是让自己尽量学些知识,懂点信息,多了解一些,少被坑一道。
电路工程,特别是强电工程,对于一个家的影响至关重要,不仅关系着你使用的顺心(比如想在厨房增用大功率设备时,才发现当初装修没有在厨房布置供大功率使用的电路,一用就跳闸,多闹心!),更关乎着用电安全!短路过载容易引起火灾,漏电对人身的伤害就更不必说。而目前装修界,存在不少电工专业知识差,技能水平较低,责任心不强,甚至马虎对付,劣质充优的情况,凡此种种让我们在家庭装修的电路配置过程中埋下隐患。因此,在电路配置这一块多花点心思,真的十分必要。
电路问题引起的火灾比比皆是
作为一个曾经连续数个月奋战在装修大战里的小白,最终算是圆满装完了自己心目中舒适安全的小窝 本着色魔张大妈主义精神,为让广大仍在装修路上摸索的朋友们少走点冤枉路,多了解一些装修知识,在此将本人曾经进行过的电路设计全过程和具体思路分享给大家,供大家参考。由于本人并非电气专业,以下内容我尽量严谨,如有错漏,还请各位海涵指正。
准备好了嘛,让我们进入奇幻(tongku)的家庭装修强电路设计配置之旅吧
我们将从电线、强电箱、空气开关、漏电保护器四个方面来进行
2、电线选择
2.1电线基础知识
2.1.1 线径
电线可以说是强电配置里最基础的一环了,想必各位拿到装修公司发来的半包工程报价单里,一定会有一栏映入眼帘,上面写着“2.5平方线、4平方线”之类的描述:
小白心里几百个黑人问号 电线不是一条条用长度表示吗,怎么搞个平方的面积单位,这平方是啥意思?其实这个平方毫米描述的就是电线的线径,即电线导电部分横截面积。初中物理知识告诉我们,电线导电横截面积越大,电线的负载能力就越强,也就是说可以接入更多功率的用电设备。打个不太恰当的比方,你一根细筷子和一根粗铁棒能挑起的物品是不同的,用筷子挑大象,筷子就断了。同理,电线太细,接入的用电设备太高,那就过载了,电