一、遵守控制室的各项规章制 原理和操作规程,熟悉各种按键的功能, 能够熟练操作; 三、应当在岗在位,认真记 录控制器日运行情况, 每日 检查火灾报警控制器的自 复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状 四、及时发现和处理设备故10 掌握和了解消防设施的 运行、误报警、 故障等有关情况; 灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭 火救援工 墙面做法:1、14厚M15 砂浆 厚M20砂浆压光 5、树脂乳液涂料两道(12月15 日完成) 11 地面做法:1、50厚聚氨酯复合板(B1 2、40厚C20 4@150钢丝网 材料及工程量:1)80平保温板(4 立)----项目部采购(已 进场)送样做实验 2)3.2(76.5 平米)立C20 细石混凝土(12.6 日6:30~9:30 施工完成, 局部6公分厚;金和砼4 立,工人4 人,门槛未施工,主 体推走两车砼)12.7 日下午开始地面磨光,上午上交砼小票。 3)100平钢丝网片(12 日下午实际进场1000 4)230平的抹灰(完成)11 月29 日施工完成 5)300平的大白(12 日早开始施工,4日大白完工,底 二遍大白);二遍大白12月12 日完成 钢丝网。(2人至下午15 点30 结束) 日一天施工完成,老范2人一天; 材料约200) 日机电定好后开洞) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005/8.3.4/2/2)规定: 消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h 或3h 的隔墙和耐火极限或 2h 的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 《建规》GB50016-2006/11.4.4/2规定(强制性条文): 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本条的 规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。 《民规》JGJ16-2008/13.11.6/1规定:消防控制室应设置在 13 建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通出口; 当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于 20m,且均应有明显标志 请大家还要特别注意,在《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第11.4.4 条,关于消防控制室位置和安全出口其原文 是:“附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首