问题背景:在使用电加热管加热液体的时候,我们将电加热管通过紧固件、丝 扣螺纹或者平面法兰安装到设备上加热。然而,在开启工作不多久的 时候有些客户经常出现漏电保护开启工作-“跳闸现象”。虽然跳闸现象出现 后,发现电加热管还是可以发热,电阻丝还存在电阻值,但是这个现象严重的 影响了电加热的正常工作,很多客户不得不重新购买电加热管,那么这样的频 繁跳闸问题,我们该如何解决呢? 相关产品图片 提出问题 来自连云港的一个客户提出这样的几个烦恼: ●电加热管安装上去使用没几天,漏电保护频繁 跳闸 。 ●由于跳闸频繁,拆卸下来的电加热管发现 还存在电阻值 。 ●电加热管安装使用几天,没有出现跳闸现象,但是电加热管很快就 不通电了 。 分析问题 其实针对以上主要的几个问题,我们来一一分析一下,如下: ●电加热管安装上去使用没几天,漏电保护频繁跳闸。针对这个问题,我们从 2方面来看: 1. 漏电保护器的问题 :漏电保护器如果灵敏度过高,可能会导致频繁跳闸现象 ;但我认为这种可能性即使存在也是因为电加热管本身的设计或者生产工艺有缺陷,应该是可以避免的。不然灵敏度很高的漏电保护器就卖不掉了,呵呵! 2. 电加热管的问题 :电加热管本身封口处理不当,而加热液体的时候,水汽的 潮湿度是很高的,这会使得接线柱出现漏电现象由于跳闸频繁,拆卸下来的电加热管发现还存在电阻值。 ●由于跳闸频繁,拆卸下来的电加热管发现还存在电阻值。这个问题,我们可 以得知,电加热管内部电阻丝并没有烧坏,而是可能电加热管外壳出现了沙眼 或者爆管现象了,导致电加热管的绝缘层受潮,绝缘电阻值下降,从而出现跳 闸频繁现象。 ●电加热管安装使用几天,没有出现跳闸现象,但是很快就不通电了 。这个问题,就跟上面分析的不一样了,电加热管不通电了,说明电加热管内 部电阻丝已经烧断。产生这样的现象的原因应该是内部温度过高导致电阻丝烧 断。 那么针对以上的一一分析,我们该如何来解决呢? 解决问题 通过上面的分析,我们知道: 电加热管使用没多久,出现跳闸的现象,主要是由于绝缘电阻下降的原因导致 ;而且跳闸过后,电加热管会出现2种现象:1、电加热管电阻丝烧断;2、电加热管只是绝缘电阻值下降,电阻丝未断。 那么我们仅从电加热管自身来看的话,如何来解决这个问题呢? ●从根源性避免这样的问题,那就是电加热管的设计。 1.表面负荷不可以设计过大,要根据