1、平法施工图的表达方式与特点 混凝土结构施工图平面整体表示方法简 称为平法,其表达形式,概括来讲,是把结 构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示 方法制图规则,整体直接表达在各类构件的 结构平面布置图上,再与相应的“结构设计 总说明”和梁、柱、墙等构件的“标准构造 详图”相配合,构成一套完整的结构设计。 改变了传统的那种将构件从结构平面图中索 引出来,在逐个绘制配筋详图的繁琐方法。 1、平法施工图的表达方式与特点 平法的优点是图面简洁、清楚、直观性 强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。 为了保证按平法设计的结构施工图实现全国 统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家 建筑标准设计图集——《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (GJBT-518 03G101-1)。 《平法图集》由平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两大部分 内容组成。各章内容如下: 2、《平法图集》的内容组成 第一部分 建筑结构施工图平面整体表示方法制图规则 第一章 总则 第二章 柱平法施工图制图规则 第三章 剪力墙平法施工图制图规则 第四章 梁平法施工图制图规则 第二部分 标准构造详图 《平法图集》适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、 8、9度地区一 至四级抗震等级的现浇混凝土框架、剪 力墙、框剪和框支剪力墙主体 结构施工图的设计。所 包含的内容为常用的墙、柱、梁三种构件。 (也可以说:平法制图规则适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、 梁等 构件的结构施工图设计。 ) 3、平法施工图的一般规定 按平法设计绘制的施工图,一般是由 各类结构构件的平法施工图和标准详图两个 部分构成,但对复杂的建筑物,尚需增加模 板、开洞和预埋件等平面图。 现浇板的配筋图仍采用传统表达方法 绘制。 3、平法施工图的一般规定 按平法设计绘制结构施工图时,应将 所有梁、柱、墙等构件按规定编号,同时必 须按规定在结构平面布置图上直接表示各构 件的尺寸、配筋和所选用的标准构造详图; 出图时,宜按基础、柱、剪力墙、梁、 板、楼梯及其他构件的顺序排列; 3、平法施工图的一般规定 应当用表格或其他方式注明各层(包括 地下和地上)的结构层楼地面标高、结构层 高及相应的结构层号。结构层楼面标高是指 将建筑图中的各层地面和楼面标高值扣除建 筑面层及垫层厚度后的标高,结构层号应与 建筑楼层号对应一致。 3、平法施工