1、甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;
2、甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算。
3、丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个。
4、甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个。
5、丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个。
6、旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个。
7、百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个。
8、电气设备间,每50平方米至少配置2个。
9、液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个。
10、易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。
灭火器使用方法具体步骤如下:
1、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动。
2、然后除掉铅封。
3、拔掉保险销。
4、左手握着喷管。
5、右手提着压把。
6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭。