家用中央空调水机好还是氟机好
水机我们一般称为三联供或两联供:
三联供系统主要由一台热泵主机、热回收器和水箱组成,主机和热回收器通过冷媒管连接,在热回收器内部装有壳管形式换热器,在制取生活热水时,主机通过铜管中的冷媒蒸发吸收空气中的低品位热源然后将其转化为高品位热源,在壳管式换热器中冷凝放热将自来水加热存入水箱供用户使用,同时主机还可以同时接风机盘管和地暖,夏季可用风机盘管制冷,冬季可以选择地暖/风机盘管制热,夏季制冷时热回收器可以回收废热制取生活热水,但冬季热水和供暖不能同时进行,可以选择热水优先或者供暖优先的模式。
三联供生活热水系统图。
三联供地暖系统图:
三联供空调系统图。
氟系统多联机简介:
整个系统由一台空调主机,铜管管路、分歧管和末端室内机构成,夏季制冷时制冷剂R410A在室内末端和房间内的空气换热,将房间中的热量带到主机中的换热器,在主机中冷媒冷凝放热,将热量释放至室外;冬季制冷时R410A在室外主机换热器中蒸发吸收室外空气的热量,然后循环至室内机,在室内机换热器中冷凝放热,将热量释放给房间。
三联供的优势:
(1) 三位一体
机组是“中央空调+中央地暖+中央热水”的完美结合,不再需要安装多台空调、热水器、地暖热源设备等。
(2) 带热回收功能
机组在夏季空调制冷的同时免费制取热水,而在冬季或过渡季节时,采用空气源热泵方式加热热水,能效比高达3.60以上,与单纯的电热型热水器相比,制取热水的低成本优势尤为明显。
(3) 空调/地暖与生活热水优先自由选择
集成了“中央空调+中央地暖+中央热水”的立体模式,用户可随意切换空调/地暖与生活热水的需求优先控制。
(4) 制冷、制热舒适体验
由于空调系统室内末端风机盘管中是水和空气换热,水的比热容高,稳定性好,换热缓慢,室内温度波动小,体感更舒适。
劣势:
(1) 产品阵容弱,且中主机+热回收器+水箱成套设计,不可随意搭配水箱大小。一般设计按满足空调冷热负荷选型,不能兼顾生活热水;若为了满足生活热水选配较大主机那成本增加、耗电功率增大,且主机噪音也会增大。
(2)对水质要求高,使用时间长会结垢,需定期保养清理
由于家庭需要随时供应热水和冬季制热,对主机的换热器的耐腐蚀性能力要求高,而且长期使用水中的钙镁离子在管路中形成水垢,降低系统的制热效果。因此必须对主机进行清理,如不清理,所以后期维护保养成本更高。
多联机优势:
(1)室内外机阵容强大,13种规格室外机,从8.0kw~33.5kw每间隔2kw一个型号,冷热负荷匹配更精准;室内机有包括风管式、天花式、落地暗藏式、壁挂式等7中类型可匹配,完美搭配各种装修风格。
(2)可以全变频设计,更节能
主机应用高效直流变频双转子压缩机和BLDC直流风扇电机,可实现无极变频调速技术,可根据房间负荷逐时变化自动匹配能力输出,减少不必要的功耗,特别是在部分符合时运行功率更低,更节能。
(3) 直接换热,调节温度响应迅速
多联机制冷制热,直接是冷媒和室内空气进行换热,没有中间换热损失,换热效率高,调节温度相应迅速,用户可以下班回家快速体验到空调的舒适体验。
(4)系统简单,售后维护经济方便
多联式空调系统组成简单,铜管和分歧管均采用焊接工艺,没有其他接头和阀门,泄露风险极低,智能控制简单易操作。售后问题少,不需要对管道进行清理,维保费用低。
(5)使用寿命长,机组故障率低,基本上是自我调节和诊断,不需要专门维护,室外机使用寿命长达30年。
多联机劣势:
(1)只能通过室内机实现供冷和供热,不能提供生活热水
(2)使用多联式空调,室内温度波动较大,舒适性较水系统空调差。
(3)空调系统对制造工艺、现场焊接等方面要求非常高。