电是每家每户都不能少的,所以农村自建房在建房初期的电线选购是非常重要的,一般来说农村自建房有很多电器,各种电器都有其电线瓦数的要求,有些电线是不能接高消耗的电器的,因为带不起,那10平方铝线能带多少千瓦呢?可以做为进户线吗?
10平方的铝线能带多少千瓦?
1、2X10平方表示2根10平方毫米的线,220伏1千瓦负荷约5A左右电流。
2、如果是近距离,几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过50A左右电流,带负荷10KW左右。
3、如果是几十米或100多米,10平方毫米铝线可以通过30A左右电流,可以带负荷6KW左右。
4、如果有几百米距离,10平方毫米铝线只能通过15A以下的电流,可以带负荷2-3KW左右。
10平方的铝线进户线可以吗?
1、选择导线必须满足的四个原则:
(1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
(2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
(3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
(4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
2、导线的安全载流量:
(1)为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2,铝线选3~5A/mm2。
(2)安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
(3)一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限。
(4)距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限。
(4)如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
3、综上所述,选择导线必须按照小编上述的原则进行,至于10平方的铝线做进户线可不可以的问题,小编认为只要负载电流不要大于铝线安全载流量,就可以做为进户线。
铝线如何进行选购?
1、看包装
看包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。看有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看电线上是否印有商标、规格、电压等。
2、检查电线尺寸
在相关尺度中划定,电线长度的误差不能超过2%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假的现象。
3、看铜的颜色
合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。
4、看绝缘胶皮
伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,水电实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,并有粉末掉落。
5、查看制造工艺
截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时假如设计功率小还能息事宁人,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
6、看电线重量
质量好的电线,一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg。