监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 8.5.11 数据通信系统网管下列流量采集与分析功能应符合设计要求和相关技术标准的 规定: 1 通过采集网络流量,实现对各个网络层次的链路负载分析、链路拥塞的分析。 2 通过采集网络流量对网络流量流向分析、网络业务类型分布分析。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 8.5.12 数据通信系统网管下列安全管理功能应符合设计要求和相关技术标准的规定: 1.操作维护终端安全登录 2 分权分域管理。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位见证检验 检验方法:对照设计文件,根据相关的技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 9 电话交换系统 9.1 一般规定 9.1.1 电话交换系统验收包括交换机设备安装和配线、电话交换系统检验、电话交换系 统网管检验。 9.1.2 电话交换系统检验前,应确认相关的传输通道及同步、信令系统良好,局端间及 测试需要的用户线连接良好,软件加载运行正常,数据配置完成。 9.2 电话交换设备安装和配线 主控项目 9.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5. 2.1,5. 3.1 条的相关规定。 9.2.2 控制台、终端设备、测量台应按下列要求进行安装: 1 安装位置和安装方式符合设计要求。 2 安装整齐、牢固端正,标志齐全;台面在同一水平面上。 3 显示屏、键盘及其他配套设备安装就位、标志齐全。 4 地线设置符合设计要求,地线连接可靠。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件、观察检查。 9.2.3 设备安装的其他主控项目,应符合本标准第 5.2.2 -.5.25 条的相关规定。 9.2.4 设备配线的其他主控项目,应符合本标准第 5.3.25.3.9 条的相关规定。 一般项目 9.2.5 设备安装的一般项目,应符合本标准第 5. 2. 6 .- 5. 2.10 条的相关规定口 9.2.6 交换设备配线电缆的弯曲半径不得小于 60 mm,30 对以上电缆的弯曲半径不应小 于电缆直径的 5 倍。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:尺量检查。 9.2.7 设备配线的其他一般项目,应符合本标准第 5.3.10-5.3.16 条的相关规定。 9.3 电话交换系统检验 主控项目 9.3.1 电话交换系统局内接通率应不小于 99.96;局间接通率应不小于 98%。 检验数量:施工单位全部检查。