内容简介 一.设计范围 1.本设计范围包括红线以内景观的给水排水、水景等管道系统。 2.工程总水表井给水预留点后的景观给水和景观排水为本次设计。 二.管道系统 1.景观给水系统:市政给水管网供水的最小压力为0.25MPa,由小区给水干管引来。景观日用水量按 2L/m·次计。 2.景观排水系统:小区草地的排水采用1%地面放坡方式排入雨水口(雨水沟),园路及小区广场设雨水口收集雨水,排入小区雨水管道。水景排水由溢水管和雨水管汇集后就近排入小区雨水管道。
立即下载
设计说明:有功能:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下设计时间:2002年内容简介 给排水总平面布置图、主要材料表 2
立即下载
绿化给水施工方案 一、工程概况 本方案为 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工X程XX绿化给水施工方案。 1、水源及用水量 绿化给水采用甲方预留景观水源,进行绿化养护,采用快速取水器进行人工浇灌, 取水阀尽量靠近路边安装, 取水阀中心距路边线300,取水阀间距约为40m。 绿化给水量按: 3L/ ㎡· d,绿化给水水源处压力不低于0.3 MPa,接水源点位置只为示意,准确位置由甲方最终确定;在绿化给水接口处的水表井内设倒流防止器,防止给水管网在失压情况下水倒流。 2、管材及附件 给水管采
立即下载
一、设计说明 一.工程概况: 汕头某景观展示面给排水设计,包括室外污水、雨水、废水、绿化给水、室外消火栓。 二.总则 1.图中尺寸单位除已标出之外,标高、管长为米,其余为毫米。 2.本设计给水管径采用公称管径(亦即公称内径)标注,排水管径采用公称外径标注,公称内径 与公称外径对照见附表。 3.图中管线设计标高:给水管为管中心线,室内排水管为管内顶,室外排水管为管内底。 4.给排水管道安装完毕后必须进行试压和试水,具体要求按《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》中有关规定进行。 5.埋地管应
立即下载
建筑功能:园林建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
图纸深度:施工图
设计时间:2018
地下室用途:车库,设备用房
生活供水设计:生活给水系统
内容简介:1. 整个水系统采用市政补水,循环使用的设计原则。2. 整个给排水管路没有特殊说明,均采用UPVC管。3. 埋地管路原则上深度不小于700mm(乔木除外)。4. 过路埋设管路且深度不够,需加钢管保护。5. 园林绿化采用市政水、人工浇灌的原则,适当位置设取水器(型号为1寸,以色列托罗)6. 挡土墙处需在内侧加设DN75UPVC盲管排水,防土方积水位移(位置见图)。7. 动力给水,采用安装,使用极其方便的潜水泵(QY100-4-2.2/QY65-10-2.2)不再另设泵房。