导读:格力风管机“E9”代码为水满保护故障,和天井机一个故障。故障显示:线控器温度区域显示E9代码适用型号:格力风管机可能原因:...
格力风管机“E9”代码为水满保护故障,和天井机一个故障。
故障显示:线控器温度区域显示E9代码
适用型号:格力风管机
可能原因:
排水不畅;
水位开关失效;
水泵故障;
主板故障;
故障排查解决:
1、确认内机主板上水位开关是否接好,若否,则纠正;接水盘是否过脏,接水盘底部的泥污影响水泵排水,如果正常,则进入下一步。
2、确认排水管路扬程是否超标,水管和水泵间距最高不能超过30cm,若是,则调整排水管路;若否,则进入下一步。
3、确认排水管路是否畅通,若否,则清除管路异物;若是,则检修水泵或更换水泵。
4、确认以上几项没有问题,再考虑主板对水泵的控制是否正常?主板是否有问题,可以通过代换法来验证假设是否成立!
通过以上几项的仔细排查,基本上就可以解决风管机“E9”问题了!