3LNG 储罐液位测量LNG 储罐使用液位-密度-温度 (LTD) 连续测量设备和伺服式液位计相配合来测量储罐的液位和各个液面的密度、温度。 LTD 由数字逻辑单元和电机驱动单元组成, 可在 LNG 储罐内垂直移动、测量,并显示与各种液面相对应的液体密度和温度。LNG 在-160~-155℃存储时,LNG 是多组分混合物, 因温度和组分的变化, 液体密度的差异使储罐内的 LNG 可能发生分层。一般罐内液体垂直方向上温差大于 0.2、密度大于 0.5kg/m3时, 即认为罐内液体发生了分层。 储罐内液化天然气由于外界热量的传入而发生气化, 由于各组分的蒸发量不同, 导致 LNG 的组分和密度发生变化, 这一过程称为老化。 当有新的 LNG 产品注入储罐时, 由于新、旧LNG 的温度及密度不同,出现充注分层。 当储罐内LNG 产生分层后, 随着外部热量的导入, 底层 LNG温度升高,密度变小;顶层 LNG 由于 BOG 的挥发而变重。 经过传质,下部 LNG 上升到上部,压力减小,成为过饱和液体, 积蓄的能量迅速释放, 产生大量的BOG,即产生翻滚现象。