燃煤锅炉排烟量、烟尘及二氧化硫浓度的计算课程设计大型作业报告 12级机械设计与制造环保设备 2013年12 月30 2.1排烟量及浓度计算 2.1.1实际需湿空气量 2.1.2产生的烟气量 3.1工艺比较 3.2旋风除尘器的工作原理、应用及特点 3.2.1旋风除尘器简介 3.3.3硫铵工艺 3.3.4脱硫方法的选择 4.1各装置及管道布置的原则 4.2除尘器的选择 4.3烟道管径的确定 4.4烟囱的设计 10 4.4.1 烟囱高度的确定 10 4.4.2 烟囱直径与抽力的计算 10 4.4.3 系统阻力的计算 11 风机及电动机的选择13 主要参考书目 14 结束语: 15 大型作业成绩评定表 16 概述本设计的锅炉排烟温度为 160;烟气密度为 1.34kg/Nm3;空气过剩系数:α 1.35;烟气在锅炉出口前阻力:800Pa;当地大气压力:95.36kpa;冬季室外空气温 度:-5;空气含水按0.0129kg/Nm3;烟气其他性质按空气计算。 煤的工业分析值:C50.1%,H2.07%,S1.26%,O4.77%,N1.2%,W6.77%,A33.84%; 净化系统布置场地为锅炉房北侧 50 米以内。排放标准按《锅炉大气污染物排放 标准》(GB13271-2001)相应标注执行。 燃煤锅炉排烟量、烟尘及二氧化硫浓度的计算2.1 排烟量及浓度计算 以1000g 煤的燃烧计算:(如表2.1 所示) 表2.1 煤燃烧成分计算 以1000g %以质量计mol 理论需氧数mol 501.0041.75 41.75 20.7010.35 5.18 12.600.39 0.39 47.701.49 -1.49 12.000.43 H2O67.70 3.76 灰分338.400 总计 45.83 2.1.1 实际需湿空气量 综上,理论需氧量为 45.83mol/1000g 煤。假定干空气中氮和氧的摩尔比(体 积比)为3.78,则1000g 煤完全燃烧所需要的理论干空气量为: 空气过剩系数α1.35,则实际需干空气量为: 空气含水按0.0129kg/m3N12.9g/ m3N,即含H2O 为0.717mol/ m3N,16.053L/ m3N,则H2O 的体积分数为1.605%,故实际湿空气量为: 2.1.2产生的烟气量 烟气各组分含量: CO2 :41.751.3556.36m