施工用水量计算方法
一、施工用水设计
根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:
1、施工用水量计算
(1)施工用水
按每小时浇筑30m3砼计
其中:q1——施工用水量
Q1——每小时浇筑砼量
N1——施工用水额
K1——未预计的施工用水系数
K2——用水不均衡系数
(2)机械用水
q2=K1 =0.04L/S
其中:q2——机械用水量
Q2——同一种机械台数
N2——施工机械台班用水定额N2=300
K1——用水修正系数K1=1.1
K3——施工机械不均衡系数K3=2.0
(3)现场生活用水
q3= =0.8L/S
其中:q1——施工现场生活用水量
P1——施工现场高峰昼夜人数300人
N3——施工现场生活用水定额N3=60
K4——施工现场用水不均衡系数
K2——用水不均衡系数
b——每天工作班数
(4)消防用水量
Q消=10L/S
(5)总用水量
Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S
(6)水源管径计算
D= =0.11
其中:d——配水管直径
Q总——总用水量
V——管内水流速度
2、现场临时给水管布置