题目烟雾探测器原理初探 二一五 年五月内容摘要	1 关键词	1 Abstract	1 Keywords	1 1、烟雾探测器的应用现状及发展趋势	2 1.1应用现状	2 1.2发展趋势	3 2、烟雾探测器的种类及原理	4 2.1感烟式火灾探测器	4 2.1.1离子感烟式火灾探测器	4 2.1.2光电感烟式火灾探测器	4 2.1.3空气采样感烟式火灾探测器	6 2.2感温式火灾探测器	8 2.2.1定温式火灾探测器	8 2.2.2差温式火灾探测器	9 2.2.3差定温式火灾探测器	11 2.2.4光纤感温式火灾探测器	11 2.3感光式火灾探测器	13 2.3.1红外感光式火灾探测器	13 2.3.2紫外感光式火灾探测器	13 2.3.3图像火焰火灾探测器	14 2.4声音火灾探测器	15 2.5复合探测器	15 2.6可燃气体探测器	15 2.6.1催化型可燃气体探测器	16 2.6.2半导体型可燃气体探测器	16 3、有效减少人为因素干扰的方法及护理	18 3.1合理选择和合理安装	18 3.1.1正确选定火灾探测器的类型	18 3.1.2安装位置的确定	18 3.2增加防护装置	19 3.3探测器的定期清洗与更换	19 4、各类烟雾探测器的比较	20 5、研究心得	20 参考文献	23 内容摘要:烟雾探测器的原理初探的核心就是对各种烟雾探测器的工作原理进行介绍。然后对各种烟雾探测器进行比较研究,通过比较研究得出设计一款全新烟雾探测器的一些思路。 本文先介绍烟雾探测器的应用现状和发展趋势,让人们对烟雾探测器有个大概的了解。其次,是对烟雾探测器的种类及原理进行分析比较,让人们对烟雾探测器有了更深入的了解,以便于人们对烟雾探测器的选择和购买。再次,是讲解烟雾探测器的安装位置和护理,以减少人为因素对烟雾探测器的干扰。 最后,是通过前面的比较研究得到的一些研究心得。 关键词:烟雾探测器 工作原理 比较研究 研究心得 Abstract:Smoke detectors, the principle of a preliminary study of the core is to introduce the working principle of all kinds of smoke detectors. And then on a comparison of all kinds of smoke detectors, through comparative study on some train of thought about how to design a new smoke detector. This paper first introduces application situation and development trend of smoke detectors, let people know about smoke detectors have a ballpark. Next, it is the type and principle of smoke detectors carries on the analysis comparison, let people to smoke detectors have a deeper understanding, so that the people's choice of smoke detectors and buy. Again, it is explained the installation position of smoke detector and nursing, to reduce man-made factors interference with smoke detectors. Finally, through the comparative study of the front research results. Keywords:Smoke detector Working principle A comparative study Research experience 引言:火灾对人们的生命安全和财产安全有着很大的威胁。因此,在各种场所预防火灾已成为不得不考虑的一个因素。烟雾探测器是用于火灾初期的探测并发出警报,以便人们采取相应的灭火措施。是人们预防火灾的主要手段。 而烟雾探测器对人们来说既熟悉又陌生。熟悉是烟雾探测器已经慢慢的在我们日常生活中普遍开来。陌生是我们对烟雾探测器到底了解多少呢?它的应用现状、它的发展趋势、它的种类、它的原理及各种烟雾探测器的优缺点和适用范围我们了解吗?这些都是接下来力图给大家解决的问题。并通过对各种烟雾探测器的比较研究,我将给出设计一款全新烟雾探测器的思路。 1、烟雾探测器的应用现状及发展趋势 烟雾探测器是在人类长期与火灾的斗争中产生和发展起来的,其对于火灾的探测和报告着火部位起着重要作用。一般火灾的产生可分为四个阶段:预燃、闷燃、火焰燃烧和剧烈燃烧。传统探测器一般都在火灾发展的后三个阶段才能实现报警,而此时火势已经发展的相当严重。即使扑救及时,也会造成极大的损失。 1890年英国成功研制出第一个感温式火灾探测器,从而开创了人类火灾自动探测报警技术的新纪元;20世纪50年代,离感烟探测器的出现,使得人类早期火灾探测技术向前迈进了一大步;20世纪70年代末,高寿命的光电元件技术取得突破,光电感烟探测器应运而生。20世纪80年代后,火灾探测技术与其他技术开始了广泛的交叉与结合,探测智能、监控智能和抗干扰算法在火灾探测技术中的应用,使火灾探测技术进入了一个全新的发展时期[1]。那么它的应用现在和发展趋势如何呢? 1.1应用现状 随着人们对火灾防治重视程度越来越强,火灾探测技术得到了与前所未有的发展,在西方许多发达国家,火灾探测器的生产与应用已相当普遍,甚至普及到一般家庭,成为保卫人们生命与财产安全的有力工具。在我国,火灾探测器的研究与生产起步较晚,直到20世纪80年代才有了较大的发展,一般情况下,都采用感烟探测器。但随着社会经济和建筑技术的迅速发展,各式各样的建筑工程大量涌现,对烟雾探测器的种类、形状及性能要求也越来越多。据统计[1],感烟式探测器仍是目前使用最为广泛的一种探测器,各种感烟式探测器在国外市场上的销售和使用量约占火灾探测器总量的70%左右。在日本,离子感烟火灾探测器只占市场份额的3%以内,而光电感烟火灾探测器则占97%以上,成为主流产品。火焰自动探测技术主要应用于工业、国防等领域的防火、防爆环境。国外新出现的体型火焰探测技术,是该领域的一大突破。它是采用红外摄像监视燃烧的烟、温、气体和火焰在空间的分布,也称之为机械图像探测技术。它优越于点型和线型火灾探测技术,是最为直观、确切的,可广泛应用于火焰监视、火灾探测上。在发达国家,采用紫外红外火焰探测技术的新型火警探测器已广泛应用于航空领域,无论在抗电磁干扰还是环境干扰方面,它都比传统的火警探测器更可靠,是飞机火警探测技术的发展趋势。 1.2发展趋势 新探测技术的发展进一步拓展了火灾探测的应用领域,为一些传统探测器无法胜任的环境提供了有效的手段。相关技术的发展,如傅立叶近红外光谱技术、弱信号处理技术、低功耗MCU技术[2]进一步促进了传统探测技术的改进,使得传统探测器在技术和性能上有了显著的提高。火灾探测器朝着极早期探测、多传感器复合探测和探测器小型化、智能化的方向发展。 也就是说,随着烟雾探测器与新技术的进一步结合,烟雾探测器已进入一个科学化、系统化的发展轨道,有着广阔的发展前景和应用市场,并将在生产和生活中扮演越来越重要的角色。 2、烟雾探测器的种类及原理[3] 2.1感烟式火灾探测器 感烟式火灾探测器是对燃烧过程中产生的烟粒子的一种感应,可以探测物质燃烧初期产生的气溶胶或烟粒子的浓度。用于火灾早期的探测,是目前世界上应用最为广泛烟雾探测器。它的种类有如下三种: 2.1.1离子感烟式火灾探测器 离子感烟探测器是由两个内含放射元素“镅241”串联的电离室、场效应管及开关电路组成的。如图1所示,内电离室即补偿室是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端接入24V直流电源。在极板间形成电场,在电场的作用下,离子分别向正、负极板运动形成离子流。当发生火灾时,烟雾进入检测电离室,由于烟雾粒子的直径远远大于被电离的空气粒子的直径。烟雾粒子很容易吸附被电离的正、负离子,因而减慢了离子在电场中的移动速度,而增大了正负离子中和的机率,使离子流减小,检测电离室中空气的等效阻抗增加;而补偿室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两电离室两端分压比的变化。分压比增加到一定值时,开关电路运行,发出报警信号。所以说离子感烟探测器是利用电离室离子流的变化正比于进入电离室的烟雾浓度来探测火灾的。 图1检测电离室与补偿室连接示意图 2.1.2光电感烟式火灾探测器 光电感烟探测器的探测基础是光与烟颗粒的相互作用,一是,烟雾粒子吸收光。一是,烟雾粒子将光散射。所以光电感烟探测器可分为减光式和散射光式两种类型。 散射式光电感烟探测器 散射式光电感烟探测器由检测暗室、发光元件、受光元件和电子电路组成,如图2所示,当无烟雾时,发光元件发射的一定波长的光线直射在发光元件对应的暗室上,而安装在侧壁上的受光元件不能感受到光线即发光元件和受光元件在检验暗室中成一定的角度。但当火灾发生时,烟雾进入检测暗室。光线在前进的过程中照射在不规则分布的烟雾粒子上,产生散射,散射光的的不规则性使一部分散射光照在受光元件上。当烟雾粒子越来越多,散射到受光元件上的光就越来越强,产生的光电信号也越强。当达到一定值时,散射光的能量就足够产生一定大小的激励电流,可以用于激励外电路发出火灾信号。 图2散光式光电感烟探测器原理[2] 减光式光电感烟探测器 如图3所示,减光式光电感烟探测器的受光元件是安装在发光元件的正对面。没有烟雾时,发光元件和受光元件之间的光通量是个定值。当检测暗室内进入烟雾时,烟雾粒子对光源发出的光产生吸收和散射作用,因而使受光元件接收的光线减少,从而使受光元件上产生的光电流降低。光电流相对于初始标定值的变化量大小,反映了烟雾的浓度,据此可通过电子线路对信息进行阈值比较放大、判断、数据处理或数据对比来进行计算,通过放大电路发出相应的火灾报警信号。 图3减光式光电感烟探测器[2] 总而言之,光电感烟探测器是利用烟雾能够改变光的传播特性这一基本特性而研制的。 2.1.3空气采样感烟式火灾探测器[4] 空气采样感烟探测器用高灵敏度的感烟探测器对被监控设备或区域吸取的空气样品进行连续的分析,以检测其中是否有烟的成分。简单的概括就是将周围环境中的空气进行采样与检验室内的设定阈值进行比较来判断是否发生了火灾。其中比较常见的是即主动式空气采样感烟火灾探测报警系统。又分为浓度计式和激光粒子计数式两种。 (1)浓度计式[5] 采用浓度计工作原理的测量室,其测量光源一般采用氙闪光灯,安装在测量室顶部位置。测量室内被涂以黑色吸光材料,在测量室的一侧装有一系列带有一定孔径的盘片,透过它们使测量室中心部位的光线能集中到一个光电管上;当光通过测量室时,烟粒子将光线各向散射,大部分的光被测量室的黑色墙壁所吸收,但在中心部分的散射光线则可通过带孔的盘片到达光电管,产生一个小的光电脉冲。通过直接探测测量室中心的光脉冲的直流电压,就能反应测量室中心的烟粒子总数。 (2)激光粒子计数式 如图4所示,图的左上部分是不是有点眼熟?就是前面介绍的散光式光电感烟探测器原理结构图,即在没有烟雾时,光接收器是接收不到光信号的。由图可知,其内置的抽气泵在管网中形成了一个稳定的气流,使警戒区域中的空气样品不断的从抽样孔中进入检测室进行检测。为了防止空气中的粉尘和其他颗粒对检测造成干扰,所采集的空气样品要经过一道过滤网。通过过滤器之后,检测室内的烟雾将使光发生散射,这样之后光接收器就接受到光信号。一个光脉冲信号对应一个烟雾粒子,之后根据处理过的脉冲信号数来反映烟雾粒子数,与预先设定的各报警级别响应阈值相比较,达到或超出这一值时,将发出报警信号。 图4空气采样感烟探测系统工作原理[6] 种类	性能特点	影响因素[7]	适用范围	粒子感烟探测器	灵敏度高、历史悠久、技术成熟、性能稳定	粉尘颗粒	宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院等公共场所	光电感烟探测器	灵敏度高、对湿热气流扰动性大环境适应性好	粉尘颗粒、易受电磁干扰、散射光式光电感烟探测器对黑烟不灵敏	宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院等公共场所	空气采样感烟探测器	灵敏度高、因为是主动式探测,可以提前预报火灾隐患,为扑救赢得更多的时间。性价比非常高。	过滤器可能过滤掉烟雾粒子。过滤器上沉积的颗粒可能引起光的散射。 浓度式对电压要求高、寿命短。	电厂、变电站、卷烟厂、古迹建筑、物流仓库、电信机房、高科技厂房、洁净室、剧院、博物馆、食品加工厂、冷冻仓库、超高层大楼、核废料仓库、矿山等。