空调380用电要用几根电线?

三相电空调需要五根线,三根火线一根零线一根接地线。 三相空调是用三相电压即:380V电压的,三相电有三根火线,一根地线和一根零线,火线之间的电压为380伏,火线与零线之间的电压为220伏。 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。 地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。

380的空调接几根线?

不一定啊!空调一般都是三相四线制,这样比较安全。
它的接法是三根相线,一根接地线,必须要接的。
380V不是所有设备都是接三相线的,这个千万要搞清楚。
有的设备就是二相火线的,比如电焊机,它有三相制有二相制,依据设备而定。

你好,5P吸顶式空调380V,安装时需要放几根多粗的线?

5p的空调输入功率需求为:
735*5=3.675kw
三相下的电流=3675/380/1.732/0.8=7A
空调的瞬间启动电流较大,建议排布2.5或者4平方的铜芯线,确保长时间安全使用没有问题。
可参考下表确认导线面积和承载电流之间的关系