补水泵运行后,由于系统在不断的充水。所以系统压力在不断变化,我们要注意如下事项:注意水箱进水量和补水泵补水量的平衡,不要造成水箱缺水,补水泵干转;要从系统的回水管上水,也就是循环水泵的入口侧。这样可以加快系统上水速度。因为当回水管有水带压后,可以短时间开启循环水泵,利用循环水泵将回水管的水泵到系统供水管。这样交替开启循环泵,加快系统上水(循环水泵开启方式另见《循环水泵作业指导书》;随着系统水压的上升,补水泵的流量和扬程也在变化。当系统压力高时,补水泵扬程升高,流量减小,电流也减小。所以要调整补水泵出口阀的开度,以达到大而补水量。注意随时观察补水泵的电机温度,不要超过65度,一般以手能在电机表面连续停留6秒为宜;注意随时打开补水泵排气阀排气,防止补水泵集气干转。
2.开启循环泵:开启循环水泵前,须进行检查,以保证循环水泵能正常启动。检查如下:用手磐循环水泵的轴,看是否困难或有擦蹭的地方;检查电机风扇盖是否变形,是否有擦蹭的地方;点动循环水泵,检查电机转向;是否有水;通过机组上的就地压力表,判断系统是否有水;打开机组上的排水阀,确认系统是否有水;
(1)补水完毕后关闭循环泵的出口阀门,打开循环泵的排气装置,待连续排出水后关闭排气装置。
(2)在控制柜面板上启动循环泵,待循环泵运转平稳后再开启出口阀门。此时观察循环泵运行参数应符合规范。如果有过载情况应适当关小循环泵出口阀门,使运行电流保持在额定范围之内。
(3)循环泵开启后电动调节阀会自动开启,并处于自动调节状态 。
3.电动调节阀具备手动调节功能。
4.开启机组一次阀门。
(1)开启机组一次回水阀门。
(2)一次侧介质经过板换后,电动调节阀会自动调节二次侧介质出口温度,此时电动调节阀应动作顺畅。
(3)缓慢开启机组一次供水阀门。
5.机组二次供水压力控制电磁阀的开关当系统超出设定压力时电磁阀开启泄水。
循环水泵运行后,由于系统可能在不断地充水和切入新的子系统,所以系统压力在不断变化,我们要密切注意如下情况:
注意循环水泵运行的噪音情况,是否有不连续的尖叫声;注意循环水泵的叶轮的运行状态,使用扳手或其他金属管状物,一侧接触水泵的泵壳外侧,另一侧贴在耳部,听取水泵叶轮的运行是否平稳;注意随时观察循环水泵的电机温度,不要超过65度,一般以手能在电机表面连