高温过 热器结 构尺寸 计算 序号 名称 符号 管径及壁 d 1 厚 2 横向节距 s1 纵向平均 3 节距 spj2 每排管子 4 根数 n1 管排数, 5 布置 z1 蒸汽流通 6 面积 A 烟气进口 7 流通面积 A1 烟气出口 8 流通面积 A" 烟气平均 9 流通面积 Apj 辐射层有 10 效厚度 s 计算对流 11 受热面积 Ajsgr 炉顶附加 12 受热面积 Aldfj 水冷壁附 加受热面 13 积 Aslbfj 序号 1 2 3 4 5 名称 烟气进口 温度 烟气进口 焓 蒸汽进口 焓 蒸汽进口 温度 蒸汽出口 温度 符号 θ1 H1 h1 t1 t" 单位 计算公式或数据来源 mm 结构设计知 mm 结构设计知 mm 结构设计知 根 结构设计知 排 顺流 顺列 m2 0.785d2nn1z1 m2 按图计算 m2 按图计算 m2 "/(A1+A") m 0.9d(4s1s2/πd2-1) m2 πdlpjn1z1 m2 按图计算 m2 单位 ℃ 按图计算 高温过热器热力计算 计算公式或数据来源 θ1=θhp " kj/kg H1=H"hp kj/kg [(D-Djw2)h"hp+Djw2hgs]/D ℃ 查表,p= 10.5 ℃ 已知 蒸汽出口 6 焓 h" kj/kg 查表,p=10.3 过热器吸 7 热量 Qgr 炉顶附加 kj/kg 受热面吸 8 热量 Qldfj kj/kg 水冷壁附 假定 加受热面 9 吸热量 Qslbfj kj/kg 假定 炉膛及后 屏 对过热 器辐射热 10 量 Qfp" kj/kg 炉顶吸收 11 辐射热量 Qfjdfj kj/kg 由后屏热力计算得 Qfp"Aldfj/(Aldfj+Aslbfj+Ajsgr) 水冷壁吸 收辐射热 12 量 Qfslbfj kj/kg Qfp"Asldfj/(Aldfj+Aslbfj+Ajsgr) 过热器吸 收辐射热 13 量 Qfgr kj/kg Qfp"-Qfldfj-Qfslbfj 过热器对 14 流吸热量 Qdgr 烟气出口 15 焓 H" kj/kg kj/kg Qgr-Qfgr H'-(Qdgr+Qldfj+Qslbfj)/Φ+△αH0lk 烟气出口 16 温度 θ" ℃ 查焓温表3-3 烟气平均 17 温度 θpj ℃ 蒸汽平均 0.5(θ'+θ") 18 温度 tpj ℃ 0.5(t'+t") 19 烟气流速 wy 烟气侧对 流放热系 m/s w/(m2· BjVy(θpj+273)/(273*3600Apj) 20 数 ad 蒸汽平均 21 比容 vpj ℃) m3/kg 赵翔《锅炉课程设计》附录三图XI 查蒸汽特性表,p=10.4 ,t=0.5(t'+t")=477.33 蒸汽平均 22 流速 w m/s Dvpj/() 23 灰污系数 m2·℃/w 赵翔《锅炉课程设计》附录三图Ⅻ 蒸汽侧放 w/(m2· 24 热系数 a2 ℃) 赵翔《锅炉课程设计》图Ⅸ 管壁灰污 25 层温度 thb ℃ tpj+(ε+1/α2)(BjQgr/3.6Ajsgr) 26 乘积 pns 三原子气 体的辐射 27 减弱系数 Ky m·Mpa 1/(m· Mpa) 1/(m· prnS 10*(((0.78+1.6*rH2O)/sqrt(10*pn*s))0.1)*(1-0.37*Tpj/1000) 28 乘积 Kyrn Mpa) Kyrn 灰粒的辐 射减弱系 29 数 Kh 1/(m· Mpa) 55900/power((Θpj+273)^2*dh^2) 1/(m· 30 乘积 Mpa) Khμh 气流辐射 1/(m· 31 减弱系数 K Mpa) Kyrn+Khμh 32 乘积 KPS KPS 33 烟气黑度 1-e-KPS 烟气侧辐 射放热系 w/(m2· 查赵翔《锅炉课程设计》附录三图XV得α0, 34 数 ℃) αf=αα0 35 利用系数 查赵翔《锅炉课程设计》附录三图XIV 烟气侧放 36 热系数 a1 w/(m2· (αd+αf)* ℃) 热有效度 37 系数 查赵翔《锅炉课程设计》附录三表Ⅶ w/(m2· 38 传热系数 k ℃) ψα1α2/(α1+α2) 39 较小温差 △tx ℃ θ"-t" 40 较大温差 △td ℃ θ'-t' 若△td/△tx<1.7则 △t=0.5*(△td+△tx);若 41 平均温差 △t 对流传热 42 量 Qcrgr 43 误差 △Q 两侧水冷 壁工质温 44 度 tbs 平均传热 45 温差 △t ℃ kj/kg % △td/△tx>1.7则△t=(△td-△tx)/(2.3 ㏒(△td/△tx)) 3.6k△tAjsgr/Bj 100 * (Qdgr-Qcrgr)/Qdgr,误差﹤2 ℃ 查蒸汽特性表,p= 10.4 MPa ℃ θpj-tbs 两侧水冷 壁对流吸 46 热量 Qdslb kj/kg 47 误差 △Q % 炉顶过热 器进口汽 48 焓 h1grld kj/kg 炉顶过热 器进口汽 49 温 t1grld ℃ 炉顶过热 器蒸汽焓 50 增量 △hgrld kj/kg 炉顶过热 器出口汽 51 焓 h"grld kj/kg 炉顶过热 器出口汽 52 温 t"grld ℃ 53 平均温差 ℃ 炉顶过热 器对流吸 54 热量 Qdld kj/kg 55 误差 △Q % 3.6k△tAslbfj/Bj 100 * (Qslbfj-Qdslb)/Qslbfj,误差﹤10 h1grld=h"pld(后屏) t1grld=t"pld(后屏) QldfjBj/(D-Djw1-Djw2) h1grld+△hgrld 查蒸汽特性表,p= 11.4 MPa θpj-(t1grld+t"grld)/2 3.6k△tAldfj/Bj 100 * (Qldfj-Qdld)/Qldfj,误差﹤10 数值 42*5 95 87 4 80 0.257 55.7934 50.7863 53.17223356 0.187706469 827.3142329 13.719465 19.4445 数值 1076 14741.7 2916.42825 351.97 540 3471.56 5510.865403 50 65 329 5.245576234 7.434517825 316.3199059 5194.545497 9415.198157 706.68 891.34 445.985 9.464401416 72 0.028355 14.40429096 0.005 1400 946.5758182 0.003793172 24.94707638 5.041305195 91.35444734 1.37031671 6.411621905 0.121820816 0.114693013 35.55483404 0.95 102.1770923 0.8 76.18165928 166.68 724.03 379.9 1820.617014 -0.16 314 577.34 65.02902394 -7.4 2779.04 333.53 4.087232946 2783.127233 333.9 557.625 45.88255897 8.24