在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、 紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时 短管, 所有开口处进行封闭, 并从最低处灌水, 高处放气。 对试压合格的管道进行吹洗 工作, 直至污垢冲净为止, 并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。 试验压力为系 统工作压力 的1.5 倍,但不得大于管材许用压力。试验时应缓慢注水,注满后应做密封检 查。