(一)基本要求如下: 1.由于结构或者支承原因,压力容器内不能充灌液 体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器, 可以按设计图样规定采用气压试验; 2.盛装易燃介质的压力容器,在气压试验前,必须 采用蒸汽或者其他有效的手段进行彻底的清洗、置换 并且取样分析合格,否则严禁用空气作为试验介质; 3.试验所用气体为干燥洁净的空气、氮气或者其他 惰性气体; 4.碳素钢和低合金钢制压力容器的试验用气体温度 不得低于15。其他材料制压力容器,其试验用气体 温度应当符合设计图样规定; 5.气压试验时,试验单位的安全部门进行现场监 气压试验的操作过程如下:1.缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5—10min,对所有焊缝和连接部位进行初 次检查。如果无泄漏可以继续升压到规定试 验压力的50%; 2.如果无异常现象,其后按规定试验压 力的10%逐级升压,直到试验压力,保压 30mino然后降到规定试验压力的87%,保压 足够时间进行检查,检查期间压力应当保持 不变,不得采用连续加压来维持试验压力不 变。