如果设计规范不明,可以参照我国相应的规范; 焊接接头系数根据焊接接头的实际结构型式和检验结果,参照原设计规定选取; 校核用压力,应当不小于压力容器实际最高工作压力。装有安全泄放装置的,校核压力不得小于安全阀开启压力或者爆破片标定的爆破压力( 低温真空 绝热容器反之) 塔、大型球罐等设备进行强度校核时,还应当考虑风载荷、地震载荷等附加载荷; 18 .对不能以常规方法进行强度校核的,可以采用有限元方法、应力分析设计或者实验应力分析等方法校核。 十一)安全附件检查 压力表的检定和维护必须符合国家计量部门的有关规定,压力表安装前应当进行检定,注明一下次检定日期,压力表检定后应当加铅封。 安全阀应当从压力容器上拆下,按本规则附件三“安全阀校验要求”进行解体检查、维修与调校。安全阀校验合格后,打上铅封,出具校验报告后方准 使用; .爆破片按有关规定,按期更换。 .紧急切断装置紧急切断装置应当从压力容器上拆下,进行解体、检验、维修和调整,做耐 压、密封、紧急切断等性能试验。检验合格并且重新铅封方准使用。 .介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。 对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,按设计图 样规定。 .气密性试验的试验介质由设计图样规定。