安装时要注意安装角度,一般标准规定是:消防烟感至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;消防烟感周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;消防烟感至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口 安装,消防烟感至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。在宽度小于3m的内走道顶棚上安装消防烟感时,宜居中安装。点型感温火灾消防烟感的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾消防烟感的安装间距,不应超过15m。