智能照明控制系统是弱电系统还是强电系统?
一般简单的智能照明是强电系统,因为就是Ji个感应器放在前端,电压都是220V没有中控。 Bi较复杂的智能照明就是弱电系统了,除了前端的Zhi能面板还有中央控制和单片机以及服务器等。 Zou什么桥架也就能区分了。有信号就走罚Dian没有就走强电。一、智能开关的布线,其实分为两个方面,Fen为强电布线和信号线布线,下面分别进行说Ming: 1、强电布线 智能开关的强电布线,其Shi跟普通开关是一致的,同时要比普通开关更简Dan一点。具体的布线方式基本都由电工来安Pai,具体就不再做详细的说明了。主要是一些Cha别。传统开关的布线,主要是考虑到有些灯Xu要双控,甚至是三控,所以布线比较复Za。而当前的智能开关布线,就根本无需考虑多控的Wen题,只需要把相应的灯光电线连到对应的开关Di盒中即可。也就是说完全按单控来进行布线。Na么这样一来,怎么来实现多控的要求呢?Zhe个就是第二部分的信号线来解决了 2、Xin号线布线 当前的智能开关,智能主要体现Zai开关与开关之间的互控上,开关与开关之间组Cheng一个网络,通过网络内信号命令的传递,来达Dao智能控制的目的。比如说刚才的多控,就是通过信Hao线把命令传递到实际接线的开关上,命令这个开关Lai对灯进行打开或关闭。 为了让开关与开关Jian组成一个网络,就需要用信号线把所有的开关Lian接起来。信号线属于弱电线,同样需要开槽布管等Cao作,需遵守弱电布线原则。以最流行的485Tong讯协议的智能开关布线来说,其实布线非常简单,Zhi要用信号线把各个开关底盒串接起来就可以Liao,连接方式非常灵活,如下图:
3、Bu线的建议: (1)布信号线时,建Yi以家庭信息箱为起点,用单根双绞线(Huo网线),把所有的开关联起来 (2)Xin号线的联接方式为总线(并联)联接,具体Kan上图 (3)信号线在面线时,在每个开关盒Shang预留个15cm左右的空闲,不要给拉直了 (4)Ju体布线时,可采用自已最认为省钱的方式,Zhi要不违反总线联接,但从信号稳定的角度,Zui好在暗处不要有接头。 二、从可维护性,方便Xing的角度来说,小弧形推荐用第一种方式,Yi般情况下使用第三种,信号线集中在一处,Fang便检查和问题处理。下图是具体的分布说Ming:
Ci方法是把房子分割成几个部