SF6气体密度继电器校验报告 名称	SF6密度继电器	型号	QJ3-80-TH	出厂编号	2009.08.21119.6	生产厂家	大连世有电力科技有限公司	安装位置	1#主变	1.外观检查	序号	检查内容	检查结果	备注	1	密度继电器各部件应装配牢固,无松动现象,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。	合格	2	防震油应清澈透明无杂质,无渗漏现象。	合格	3	密度继电器上的各标志齐全,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤,分度盘应平整光洁。	合格	4	在环境温度为20℃时,密度继电器在标准大气压下的指示值为0	合格	2.示值试验	序号	标准值 (MPa)	测量值 (MPa)	轻敲后值 (MPa)	示值误差 (%)	轻敲位移误差(%)	示值允许误差(%)	轻敲允许误差(%)	1	2.00	2.01	—	0.5	—	±1.0	—	2	4.00	3.99	4.00	0.25	0.25	±1.0	0.5	3	8.00	8.02	—	0.25	—	±1.0	—	3.触点电阻	序号	测量点	测量值 (Ω)	测量结果	1	闭锁触点	0.25	合格	2	报警触点	0.28	合格	绝缘试验 (使用500V摇表进行测量)	序号	测量点	测量值 (MΩ)	测量结果	1	闭锁触点对地	>50	合格	2	报警触点对地	>50	合格	3	闭锁触点对报警触点	>50	合格	试验结论:合格	试验仪器:CYJD-3A型SF6气体密度继电器校验仪、数字万用表、绝缘摇表	环境温度	20℃	环境湿度	35%	试验人员: 王俊红 日期: 2015 年08月15日	名称	SF6密度继电器	型号	QJ3-80-TH	出厂编号	2009.08.21119.7	生产厂家	大连世有电力科技有限公司	安装位置	1#主变	1.外观检查	序号	检查内容	检查结果	备注	1	密度继电器各部件应装配牢固,无松动现象,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。	合格	2	防震油应清澈透明无杂质,无渗漏现象。	合格	3	密度继电器上的各标志齐全,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤,分度盘应平整光洁。	合格	4	在环境温度为20℃时,密度继电器在标准大气压下的指示值为0	合格	2.示值试验	序号	标准值 (MPa)	测量值 (MPa)	轻敲后值 (MPa)	示值误差 (%)	轻敲位移误差(%)	示值允许误差(%)	轻敲允许误差(%)	1	2.00	2.01	—	0.5	—	±1.0	—	2	4.00	3.98	4.00	0.25	0.25	±1.0	0.5	3	8.00	8.01	—	0.25	—	±1.0	—	3.触点电阻	序号	测量点	测量值 (Ω)	测量结果	1	闭锁触点	0.25	合格	2	报警触点	0.28	合格	绝缘试验 (使用500V摇表进行测量)	序号	测量点	测量值 (MΩ)	测量结果	1	闭锁触点对地	>50	合格	2	报警触点对地	>50	合格	3	闭锁触点对报警触点	>50	合格	试验结论:合格	试验仪器:CYJD-3A型SF6气体密度继电器校验仪、数字万用表、绝缘摇表	环境温度	20℃	环境湿度	35%	试验人员: 王俊红 日期: 2015 年08月15日	名称	SF6密度继电器	型号	QJ3-80-TH	出厂编号	2009.08.21119.8	生产厂家	大连世有电力科技有限公司	安装位置	1#主变	1.外观检查	序号	检查内容	检查结果	备注	1	密度继电器各部件应装配牢固,无松动现象,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。	合格	2	防震油应清澈透明无杂质,无渗漏现象。	合格	3	密度继电器上的各标志齐全,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤,分度盘应平整光洁。	合格	4	在环境温度为20℃时,密度继电器在标准大气压下的指示值为0	合格	2.示值试验	序号	标准值 (MPa)	测量值 (MPa)	轻敲后值 (MPa)	示值误差 (%)	轻敲位移误差(%)	示值允许误差(%)	轻敲允许误差(%)	1	2.00	2.02	—	0.5	—	±1.0	—	2	4.00	3.98	4.00	0.25	0.25	±1.0	0.5	3	8.00	8.01	—	0.25	—	±1.0	—	3.触点电阻	序号	测量点	测量值 (Ω)	测量结果	1	闭锁触点	0.25	合格	2	报警触点	0.28	合格	绝缘试验 (使用500V摇表进行测量)	序号	测量点	测量值 (MΩ)	测量结果	1	闭锁触点对地	>50	合格	2	报警触点对地	>50	合格	3	闭锁触点对报警触点	>50	合格	试验结论:合格	试验仪器:CYJD-3A型SF6气体密度继电器校验仪、数字万用表、绝缘摇表	环境温度	20℃	环境湿度	35%	试验人员: 王俊红 日期: 2015 年08月15日