混床出水电导率超标原因分析及处理 作者:岳文娟 作者机构:国电聊城发电有限公司 山东 聊城 252000 来源:建筑工程技术与设计 年:2018 卷:000 期:036 页码:4265 页数:1 正文语种:chi 关键词:水处理;一级除盐;混床;出水电导率;阳树脂 摘要:近年来,随着我国经济水平不断提高,企业得到不断发展,但是也出现 了很多问题。锅炉补给水处理系统混床出水电导率超标,经原因排查分析,确 认混床出水水质不合格是由于第 1 次更换的一级除盐阳树脂抗氧化能力弱,运 行 5 个月后,被进水中的弱氧化剂氧化。将原树脂更换为大孔型阳树脂后,混 床出水水质优良,满足了机组补水和相关标准的要求。