当一套保护拒动时,由本电力设备或线 路的另一套保护来实现的后备保护。同时装设开 关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时起动它来切 开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关 。 变压器的主保护、后备保护、异常运行保护 (3)异常运行保护:是反应被保护电力设备或线路 异常运行状态的保护。变压器的异常运行保护主 要有轻瓦斯保护、过励磁保护、变压器中性点间 隙保护、温度、油位保护及冷却器全停保护等。 变压器主保护 变压器主保护包括重瓦斯保护、纵差保护或 电流速断保护 。 瓦斯保护 瓦斯保护分为轻瓦斯(信号)和重瓦斯(跳闸) 本体瓦斯保护 适用范围:800kVA及以上的电力变压器;带负荷调压的油浸 式变压器的调压装置。 有载瓦斯保护 针对:油箱内的各种故障及油面降低。 整定:重瓦斯流速一般整定为0.6—1m/s,强迫油循环的变 压器整定为1.1—1.4m/s,轻瓦斯的动作容积整定范围为 200—300毫升范围内。 优点:油箱内部所有故障,灵敏性高。 缺点:不能反应油箱外部的故障。 纵差保护 针对:绕组、套管及引出线上的相间短路,在一定程度上反 应绕组内部匝间短路及中性点接地侧的接地短路。 保护范围:变压器各侧差动CT之间。 特点:瞬时动作切除故障 适用范围:对容量较大的变压器,如并列运行的6300kVA及 以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器,要设置差动 保护装置。 电流速断保护 针对:绕组、套管及引出线上的相间短路,在一定程度上反 应绕组内部匝间短路及中性点接地侧的接地短路。 保护范围:电流速断保护装设在变压器的电源侧,由瞬动的 电流继电器构成。 特点:瞬时动作切除故障 适用范围:对于2000—10000kVA及以下较小容量的变压器, 如灵敏系数满足要求时,采用电流速断保护。 差动保护可以代替瓦斯保护吗? 变压器后备保护 变压器后备保护主要包括相间短路后备保护、 接地短路后备保护、阻抗保护 。 后备保护的作用:防止外部故障引起的变压 器绕组过电流,并作为相邻元件(母线或线路) 保护的后备,以及在可能条件下作为变压器内部 故障时主保护的后备。 相间短路的后备保护 相间后备保护用以防止变压器差动保护 范围外相间短路引起变压器绕组的过电流, 并作为变压器本身差动保护、瓦斯保护的后 备和相邻元件保护的后备。