终端同时记录月 电量告警时间及实际电量和跳闸结束的时间、电量;当月电量控制解除或次月首日零点 时,自动允许合闸。 确定月电控执行条件(必需具备以下所有条件): 1)月电控、电控轮次需要投入。 2)月电量定值需要设置且不为 0。 3)终端处于非保电。 解除月电控执行条件(只需符合以下一个条件即可): (1)终端处于保电状态。 (2)月电控解除。 (3)解除电控轮次。 (4)终端时钟过月。 3.4.3 购电量控制 1. 购电控基本参数 终端保存主站下发的以下参数:购电单号、本次购电量、购电方式(追加或刷新)、 告警电量门限值、跳闸门限电量。 进入购电控报警状态后,终端在每个整点语音报警 3 次。 2. 购电控的过程说明 1)主台发送购电单号、购电量、告警电量、跳闸电量、并设置购电控投入、设置电 控轮次。 2)当终端处在非保电状态,启动控制。 (1)计算剩余购电量。 剩余购电量 = 剩余购电量 — 本分钟使用电量 (2)判断剩余购电量是否 <= 告警电量,如果是,终端开始告警,以后每小时 告警一次。 (3)剩余购电量小于跳闸电量,跳第一个投入的轮次。 (4)延时 1 分钟,跳下一轮。 (5)重复 4,直到跳完所有购电控投入的轮次。 3) 购电控恢复合闸的条件 (1)购电控解除。 (2)电控轮次解除。 (3)当前剩余购电量大于跳闸电量(如用户再次购电)。 (4)进入保电状态。 3.5 保电功能 当终端处于保电投入时,不输出任何跳闸信号,但终端控制逻辑照样执行。 终端在某一段时间内未收到主台的召测命令时,终端会自动进入保电状态,该时间 为终端无通信自动保电时间,该时间主台可以设置。 终端失电大于两分钟即为停电,终端此时上电会自动进入保电状态,保电时间为 10 分钟。 以上保电状态均可以通过主站下发保电解除命令退出保电状态。 3.6 剔除功能 当终端收到剔除投入命令后,对于任何广播命令或终端组地址命令(对时命令除外) 均不响应。 3.7 抄表功能 远方抄表系统是一个集电表数据采集、召测、存库、共享,以达到为电费、计量、 生技等数据应用部门服务的自动化系统。 1.终端对电表数据的采集方式 1)定时抄表:每小时将电表数据采集到终端中,保存在实时数据区。主站召测实时 数据时,终端将这一数据区数据响应主站。 2)抄表日抄表:根据需要,终端可保存 5 个抄表日数据。终端在抄表日的抄表时间 自动将电表数据读入,并保存在抄表日数据区中,待主站召测。主站召测电表抄 表日数据时,终端将这一数据区数据响应主站。 3)终端透明转发主站对电表操作(参数设置或读数据)命令,如电表校时、设置电 表地址等,主站必须设定密码。 4)根据抄电表原始信息的特殊需要,提供电表数据透明传输功能。 2.电表数据存储 终端中将存储定时采集的电表数据,按照标准格式进行统一存放。