燃气专用金属软管的使用年限是6年至8年,不锈钢软管采用的是螺纹口,气体不会渗漏。在燃气事故中,由于软管损坏引起的占绝大多数。为保安全,在软管的使用中应注意以下问题:一、选用合格的软管。部分用户使用的是塑料胶管,易老化、变硬、破损,应选用耐油橡胶软管。二、软管的长度要适度。一般在1.2米到2米之间,且没有接口。使用液化石油气的软管不可短于1.5米,太短时钢瓶离灶具太近,易使钢瓶受到炉具的烘烤。三、应便于检查。软管不得穿越墙壁、窗户和门。接好后应自然松垂,不要遮挡、挤压。四、接口连接处要牢固。两个接口应当用卡箍紧固。固定时不要用铁丝,不要过度用力,防止软管表面出现较深的凹痕而减少使用寿命。五、经常检查软管的严密性。软管的两个接口为检查的重点,特别是接口勒出的凹痕处是产生漏气的薄弱点。六、及时进行更新。橡胶软管应当每2年更换一次。部分用户,特别是出租房内的用户和部分老年人总是抱着"不坏不换"的心态,往往要用上好几年才肯"罢休",对此尤为注意。参考资料来源:百度百科-城镇燃气室内工程施工及验收规范
4, 家用天然气软管一般是多少米?国家是否有这样的明文规定?
天然气软管原则上不要超过2米 ,并且经常检查,。技术要求1-2年必须更换,如果临时用气还可以长一些,如果长期使用,尽量采用金属管 ,与燃气灶接头处也可以采用金属软管,安全系数高。如果天然气管较长,要注意管的安全防护,尽量贴墙走,以防意外碰破燃气管发生危险。更换胶管时应注意以下几点:(1)软管连接时,应采用专用的气嘴接头,然后用喉码紧固。(2)软管长度应小于2米。软管不得产生弯折.拉伸.脚踏等现象。龟裂.老化的软管不得使用。(3)软管不应安装在下列地点:有火焰和辐射热的地点.隐蔽处。胶管,不宜跨过门窗.穿屋过墙使用。(4)软管不要与灶具紧贴。对台式灶具,软管不要盘在下面或穿越,应靠边绕过,软管如果从高处接下来,不要让火苗燎到。对嵌入式灶具,软管不要紧贴在灶具下方。软管应在灶面下自然下垂,保持10厘米以上的距离,长度不宜超过2米,以免被火烤焦烧断。(5)装好软管后,可用肥皂水检测是否漏气。打开燃气开关,看是否有连续的冒泡,如有,则表明漏气,不安全。
5, 天燃气软管可以超过十米吗?
天燃气软管不可以超过十米。在《城镇燃气设计中室内燃气管道采用软管时的一般规定》中第5条规定:煤气软管与家用燃具连接时,