所谓能效比 也称性能系数 即一台空调器的名义制冷量与其耗电功 率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台KF-20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W,额定耗电 功率为640W,另一台KF-25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W, 额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为: 第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125 第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58 这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器 编辑本段北美季节能效比简易计算方法 SEER 简易计算方法 SEER 定义和 EER 的定义完全不同,其测算方式也有差异。对于 EER 的测算,空 调的能力和能效只要通过一个工况测试就可以完全获得,而对于 SEER 的测算,由于 测算过程中需要考虑系统开/关循环损失和累加能源消耗量的影响,因此空调的能力和 能效需要通过四个工况测试并通过一系列的加权计算才可以获得最终结果,见表 工况称为标准制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷量。B工况称为 低温制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷能效,标准中对其定义为 EERB。 三个试验项目都属于稳态试验项目,当测试数据误差满足 ASHRAE37-2005 所规定的范围以内,即可以按照 10 分钟一次的时间间隔进行 数据结算。D 工况试验中,空调要按照 分钟开机,24分钟停机,30 分钟为一个循环 周期的方式循环往复进行,当循环周期工况稳定后,记录其中一个稳定周期的试验数据, 通过这两个试验,求取 SEER 计算过程中最重要的参数 CD 值,标准中定义 CD 率降低系数,由于精算过程十分复杂,试验平台焓差法试验装置需要进行程序调整,因此并非所有焓差测试台都可以进行 CD 值的测试,在ARI 210/240 标准中对于不能进行 工况试验的焓差测试装置,允许CD 值使用 0.25 替代。将0.25 代入公式(1)。 PLF(0.5)=1-0.5CD………(1) PLF(0.5)——当制冷负荷系数为0.5 时的部分负荷系数。 将(1)式的计算值代入公式(2),即可求取季节能效比值。 SEER=PLF(0.5)EERB……(2) 此时季节能效的计算公式可以变形为 SEER=0.875EERB。