好氧池常见问题、原因及解决办法 1 泡沫问题 1.1 白色泡沫 1、 表现:好氧池表面出现大量白色泡沫 2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧 的传递,减少氧的利用率。 3、主要原因:进水中含有大量洗涤剂(白色不粘泡沫), 4、解决办法:用自来水冲洗,泡沫特别多的时候,可以适量投 加消泡剂 5、预防措施:控制好进水,防止大量洗涤剂废水进入 1.2 茶色或灰色泡沫 1、 表现:好氧池表面出现大量茶色或灰色泡沫 2、主要影响:泡沫带出大部分污泥上浮,影响出水水质 3、主要原因:诺卡氏菌群、微丝菌、放线菌的过量增值,负荷 过高,污泥停留时间过长,曝气量过大 4、解决办法:减小曝气量,通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面 的气泡来减少泡沫,严重时适当投加消泡剂。 5、预防措施:控制好进水负荷,避免过高,防止泥龄过长,及 时排泥。 2 污泥问题 2.1 污泥膨胀问题 1、表现:活性污泥质量变轻,结构松散,体积膨大,沉降性能 恶化,丝状菌膨胀 2、主要影响:污泥沉降性能差, 3、主要原因:营养不均衡,溶解氧不足,pH 值偏低,负荷过 高,泥龄过长, 4、解决办法:控制好 C:N:P 的质量比例为 100:5:1,控制溶 氧在 2-4mg/L 左右,调节好 pH 为6.5-8.5,增加进水 COD 浓度,及时排泥。 5、预防措施:及时补充进水中的 N、P;溶氧控制在 2mg/L 左右;当pH 在5以下时,及时投加 NaOH 稀释液进行调节至 6.5 以上;当进水 COD50%时,要及时排泥。 2.2 污泥老化问题 1、表现:做沉降比时上清液浑浊,好氧池污泥耗氧量增加,曝 气停止时,溶氧突然下降,出水悬浮物增加 2、主要影响:出水 COD 不达标,浑浊 3、主要原因:营养不足或不均衡,泥龄过长 4、解决办法:及时补给营养,保证 C: N: P=100:5:1,污泥浓度 较高时,要排泥。 5、预防措施:及时排泥,控制好 C:N:P 的比例 2.3 污泥上浮问题 1、表现:好氧池成块污泥上浮 2、主要影响:厌氧菌增多,COD 去除率下降 3、主要原因:好氧池污泥龄过长,底层污泥厌氧所致 4、解决办法:及时排泥,并投加 N、P 营养 5、预防措施:控制好溶氧水平,及时排泥 2.4 污泥发黑问题 1、表现:污泥颜色发黑 2、主要影响:产生大量厌氧污泥,造成 COD 去除率下降 3、主要原因:好氧池曝气不足,溶氧过低,有机物厌氧分解析 出H2S,与Fe 生成 FeS 4、解决办法:增加供氧或加大污泥回流量 5、预防措施:控制好氧池溶氧在 2-4mg/L 左右 2.5 污泥发白问题 1、表现:污泥颜色发白,颜色很淡 2、主要影响:污泥活性下降,对COD 去除率下降 3、主要原因:曝气过量 4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧 5、预防措施:控制好氧池溶氧在 2-4mg/L 的范围 2.6 污泥细碎问题 1、表现:污泥细碎,漂浮于水面,测SV 时,沉降污泥细碎, 污泥结构松散。 2、主要影响:对菌胶团生长不利,不能使污泥形成很好的絮体, 不利于污泥的沉降 3、主要原因:曝气过量,污泥自身氧化分解 4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧 5、预防措施:控制好氧池溶氧在 2-4mg/L 的范围 3 各种问题表现 3.1 好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况? ①好氧污泥会自身氧化,污泥颜色变会白 ②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量 繁殖 ③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊 3.2 好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况? ①污泥颜色变黑,处理效果变差 ②污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象 ③镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明 3.3 好氧池污泥老化的解决方法? ①增加营养料的投加(尿素和磷酸二氢钾) ②多排放好氧池污泥 ③加大污泥回流 ④减少污泥在好氧池的停留时间 ⑤适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量 3.4 好氧池污泥膨胀的原因 ①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能) ②好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足 ③好氧池负荷长期偏低或偏高 ④好氧池水温偏高(在夏天出现概率比较大) ⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、P 偏低) ⑥进水 pH 值问题 3.5 好氧池上清液细碎污泥较多,难沉降的原因? ①好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡 ②好氧池污泥负荷过高(出水混浊,COD 高,好氧池泥水沉淀后上清液 后细碎污泥,混浊) ③好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身氧化后产生的细碎污泥 (好氧池 COD 去除率低,出水 COD 高) ④好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差 (污泥结构松散但 COD 去除率高或不低) 3.6 好氧池 COD 去除率低的原因? ①好氧池污泥老化,泥龄长 ②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短 ③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除率低,溶 解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少 ④好氧池溶解氧不足 ⑤营养料不足或者营养料比例不均衡 ⑥水解酸化池 COD 去除率低,水解效果差,出水 COD 浓度过高 ⑦原水含有有毒物质,污泥中毒 ⑧好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象 3.7 好氧池含有大量泡沫的原因? ①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,洗 涤剂、清洁剂等产品所导致,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性) ②微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动 所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性) 3.8 污泥上浮的主要原因? ①进水水质有过量的表面活性物质和油脂类化合物。 ②pH 值的波动,当pH 值的增加超过一定范围后(特别是 pH