工程名称术交底2008年1月6日贵州省委办公业务大楼分部(项)名称铁皮风管安装热镀锌铁皮风管安装工程简介本工程空调系统采用热镀锌钢板制作,板材采用咬口连接,对接连接采用法兰连接。 1.施工准备1.1技术准备1.风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。 2.检查已制作好的风管和部件:风管不应有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰不应有脱落、开焊、漏焊、漏打螺栓孔等缺陷。3.有完善的风管安装施工方案,并进行了技术交底。
3.0 分 16 页|21.90 KB