这种情况可以考虑如下:第一种情况,其两相火线有零线现场直接接地现象,三相电压不平衡,产生零序电压。第二种情况,零线与变压器中性点断开,产生悬浮电压。第三种情况,变压器中性点与地线没有连接,零点漂移。实际情况还需小编分别自行检查。更多理论知识请关注,谢谢!
独行天下5633
你的家用电器220伏是不是接有转换110伏的变压器?转换110伏变压器有三个接线,分别123,1和3分别是输入,只要抽出第二接线就可以调出110伏构成负载和1线也行,3线也行,工作效率只是110伏交流电,如果你家的零线有110伏肯定主电源和110变压器混接错了,不然市电是标准交流220/380伏,零线怎会有110交流电,我不太懂去问高级电工吧。
许科云
民用二线中相线与零线的电压为交流220V。在正常情况下零线不应该有电压,如有电压不知你是以何物为参考点,极有可能是零线接触不良或开路,请你仔细再查查。
林哥机电维修
220v交流电,零线带电110V电压是怎么回事?
这道题把我们所有人的思路引向斜路上了,因为你使用的数字测电笔测量的零线,才出现了110V的电压。理由何在?
1我做过实验,当电线较小,负载较大时,零线有阻抗发热,这零线上就有了电压,你用万用表量零线和地线就有电压显示,多高电压要看电线上的负载大小电压降大小,工作电压达不到220V时,量零线电压就增高,这是电压降造成的。
2数字测电笔上有12V、36V、55V、110V、220V五个档,当你测量无负载的零线时,表示为N、电线上有负载时为12V,当负载大时只要超过55V时,测电笔就显示110V,零线不可能有220V,否则即为中性线入地中断了。
3只要变压器中性线接触不良或中断,就会发生电压飘移,那会使这一条线上发生烧用电器,这种零线测到110V电压是因用数字测电笔测量的负载大的零线而出现的110V电压,改用数字万用表就测不到110V,而是零地线比55V高一点的电压。
谢谢你的阅读!
久久百事通