三级钢筋可不可以进行电渣压力焊? 一般钢筋电渣压力焊工艺标准(415-1996)适用范围是:适用于工业与民用建 筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm 的~级竖向或斜向(倾斜度41 范围内)钢筋的连接。三级钢筋不适用。 我们这里的工地采用电渣压力焊,但是钢筋直径变了,现在是直径20 的和14 接,而且20的是三级钢,14 焊接时两种钢筋极差不大于220 18 16 14 显然是不能焊到一起的 不能焊那就采用绑扎搭接 三级钢筋电渣压力焊,焊接要多大焊机? 电渣压力焊可采用交流或直流焊接电源,焊机容量应根据所焊钢筋的直径选定。 由于电渣压力焊机的生产厂家很多,产品设计各有不相同,所以配用焊接电源的 型号也同,常用的多为弧焊电源(电弧焊机),如BX3-500 型、BX3-630 BX3-750型、BX3-1000 在建筑行业中,级钢筋和级钢筋是过去(旧标准)的叫法,新标准中级钢筋改称HRB335 级钢筋,级钢筋改称HRB400 级钢筋。 简单的说,这两种钢筋的相同点是:都属于普通低合金热轧钢筋;都属于带肋钢 筋(即通常说的螺纹钢筋);都可以用于普通钢筋混凝土结构工程中。 不同点主要是:1.钢种不同,(化学成份不同)。HRB335 级钢筋是20MnSi(20 锰硅);HRB400 级钢筋是20MnSiV 或20MnSiNb 或20MnTi 等;2.强度不同, HRB335 级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPa,HRB400 压设计强度是360MPa。3.由于钢筋的化学成份和极限强度的不同,因此在韧性、冷弯、抗疲劳等性能方面也有不同。 两种钢筋的理论重量,在公称直径和长度都相等的情况下是一样的。 钢筋电渣压力焊机可以用直流焊机吗? 不行,会烧坏 钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录 湘质监统编 施2002-37 工程名称:华美欧大厦 施工单位:中天建设集团有限公司 焊剂牌号: HJ431 钢筋牌号及直径:HRB400 18mm 焊接接头数量:300 焊工姓名及考试合格证号:方临 焊第03-030404随机切取试件数:3 力学性能试验结果:合格 施焊时间:自2007 时至18 日11 钢筋焊接及验收规范JGJ18-96的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应符 合第4.5.4 2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷无烧伤 3、接头处的弯折角不得大于4 接头处的弯折角为3.1 4、接头处的轴线偏移,不得大于钢筋 直径的0.1 倍,且不得大于2mm 接头出的轴线偏移为 1.7mm 4.5.4 款:接头焊毕,应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳;四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。 工程名称:华美欧大厦 施工单位:中天建设集团有限公司 焊剂牌号: HJ431 钢筋牌号及直径:HRB400 20mm 焊接接头数量:300 焊工姓名及考试合格证号:方 焊第03-030404随机切取试件数:3 力学性能试验结果:合格 施焊时间:自2007 时至18 日11 钢筋焊接及验收规范JGJ18-96的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应符 合第4.5.4 2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷无烧伤 3、接头处的弯折角不得大于4 接头处的弯折角为2.9 4、接头处的轴线偏移,不得大于钢筋 直径的0.1 倍,且不得大于2mm 接头出的轴线偏移为 1.3mm 施工单位检查评定结果: 项目专业技术负责人: 监理(建设)单位验收结论:项目专业监理工程师 (建设单位项目技术负责人): 钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录湘质监统编 施2002-37 工程名称:华美欧大厦 施工单位:中天建设集团有限公司 焊剂牌号: HJ431 钢筋牌号及直径:HRB400 22mm 焊接接头数量:300 焊工姓名及考试合格证号:方临 焊第03-030404随机切取试件数:3 力学性能试验结果:合格 施焊时间:自2007 时至18日11 钢筋焊接及验收规范JGJ18-96的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应符 合第4.5.4 2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷无烧伤 3、接头处的弯折角不得大于4 接头处的弯折角为2.8 4、接头处的轴线偏移,不得大于钢筋 直径的0.1 倍,且不得大于2mm 接头处的轴线偏移为 1.4mm 4.5.4 款:接头焊毕,应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳;四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。 工程名称:华美欧大厦 施工单位:中天建设集团有限公司 焊剂牌号: HJ431 钢筋牌号及直径:HRB40016 焊接接头数量: 300 焊工姓名及考试合格证号:方 焊第03-030404随机切取试件数:3 力学性能试验结果:合格 施焊时间:自2007 时至18日11 批外观质量检查情况(检验批构件部位及名称:七层柱 钢筋焊接及验收规范JGJ18-96的规定 施工单位检查评定