美的中央空调 P3 故障是什么意思怎样解决排除 美的中央空调 P3 故障内容:高低电压保护 故障原因: 1、电源线座及插脚松脱或接触不良。 2、市电电压不稳定。 3、控制电路板故障。需要联系美的售后服务报修 最新美的中央空调故障代码大全及解决处理办法 聚信口碑网汇总最新美的中央空调故障代码解释,美的空调 用户对出现的故障代码介绍处理,调试或报修,对新型变频空调 故障代码报的比较多,真故障报修之前也可以使用断电重启大招 试试,不要笑,这一招可以减少 30%的报修单,对保外用户更是 省了不少费用。 美的 U 系列单元式空调冷媒追加量的计算(单管长≥5 米) 液侧配管直径 Lm 管长相当的冷媒追加量 φ19.1 室外机节流 室内机节流 0.145kg/m×L 0.290kg/m×(L-5) φ15.9 室外机节流 室内机节流 0.095kg/m×L 0.190kg/m×(L-5) φ12.7 室外机节流 室内机节流 0.060kg/m×L 0.115kg/m×(L-5) φ9.5 φ6.4 室外机节流 室内机节流 室外机节流 室内机节流 0.030kg/m×L 0.065kg/m×(L-5) 0.015kg/m×L 0.030kg/m×(L-5) 美的中央空调分体式水机故障代码 美的中央空调整体式水机故障代 码 E0 水流检测故障 E0 水流检测故障(第三次) E1 相序错误 E1 电源相序故障 E2 室内外机通信故障 E2 通讯故障 E3 回水温度传感器故障 E3 总出水温差传感器故障 E4 室外环境温度传感器故障 E4 壳管换热器出水温度传感 器故障 E5 出水温度传感器故障 E5 冷凝器 A 管温传感器故障 E6 冷凝器管温传感器故障 E6 冷凝器 B 管温传感器故障 E7 板换温度传感器故障 1 E7 室外环境温度传感器故障 E8 板换温度传感器故障 2 E8 系统 A 为数码压缩机排气温 度传感器故障 E9 数码压缩机排气(线控器显示 E9 水流检测故障(第一次、第 E4) 二次) P0 系统电流保护 P1 高压保护 P2 低压保护 P3 排气温度保护 P4 进出水温差保护 P5 系统冷凝器高温保护 P6 板换低温保护 Pb 系统防冻结保护 P8 进出水温差保护 EA 主机检测到从机台数减少 EB 壳管换热器防冻温度传感 器故障 EC 线控器未找到在线的模块 单元 ED 线控器与模块通讯数据错 误 EE 线控器与计算机通讯错误 EF 壳管换热器防冻温度传感 器故障 P0 系统 A 高压保护或排气温度 保护 P1 系统 A 低压保护 P2 系统 B 高压保护或排气温度 保护 P3 系统 B 低压保护 P4 系统 A 电流保护 P5 系统 B 电流保护 P6 系统 A 冷凝器高温保护 P7 系统 B 冷凝器高温保护 P8 系统 A 为数码压缩机时排气 温度保护 Pb 系统防冻结保护 PC 数码排气温度高于 125 度保 护 PE 蒸发器制冷低温防冻保护 美的中央空调水系统 代码 故障现象 E0 水流故障检测 E1 相序错误 E2 室内外机通讯故障 E3 回水温度传感器故障 E4 室外环境温度传感器故障 E5 出水温度传感器故障 E6 冷凝器管温传感器故障 原因 水泵故障 水流开关故障 水路系统堵塞 水路系统中有空气 循环水量不足 三相电源相序错误 三相电源缺相 线控器连接线接触不良或 松动 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 E7 板换温度传感器故障 1 传感器坏或接头松脱 E8 板换温度传感器故障 2 传感器坏或接头松脱 出风口有异物 冷凝器翅片脏污 外界环境温度高 E9 数码压缩机排气(线控器显示 E4) 冷凝风扇故障 循环水量少(制热) 冷媒充注多 环境温暖太高(制冷) 压缩机电机不良 P0 系统电流保护 线路接触不良 供电电压不良 P1 高压保护 高压开关坏掉或接触不良 P2 低压保护 低压开关坏掉或接触不良 P3 排气温度保护 同 E9 P4 进出水温差保护 进、出水感温包坏掉 室外环境温度过高 P5 系统冷凝器高温保护 室外通风散热不良 室外冷凝盘管脏污 P6 板换低温保护 板换侧壁感温包坏掉 Pb 系统防冻结保护 循环水量不足 进出水温差保护(一个小时内三 P8 次) 传感器故障 冷媒充注过多 环境温度太低(制冷) 同 P4 原因 处理 水泵故障 检查水泵,修理或更换 水流开关故障 检查水流开关,修理或更换 水路系统堵塞 检查水系统,清洗过滤器 水路系统中有空气 排除空气 循环水量不足 检查水系统并调整 三相电源相序错误 对调其中任意两相的电源接线 三相电源缺相 检查供电电源及电源线 线控器连接线接触不良或 松动 更换连接线或重新接线 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 更换传感器或检查传感器连接是否松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 传感器坏或接头松脱 出风口有异物 清除异物,使排风通畅 冷凝器翅片脏污 清洗冷凝器 外界环境温度高 加遮阳设施 冷凝风扇故障 检查室外电机和风机运行情况 循环水量少(制热) 检查水系统并调整 冷媒充注多 减少冷媒充注量 环境温暖太高(制冷) 调节室外风机,修理或更换 压缩机电机不良 检查压缩机,修理或更换 线路接触不良 检查线路并排除不良 供电电压不良 检查并修理电源 更换高压开关,更换排气温控器,清洗管 高压开关坏掉或接触不良 路两端 低压开关坏掉或接触不良 更换低压开关,检查管路,追加冷媒 同 E9 同 E9 进、出水感温包坏掉 更换感温包或固定好感温包 室外环境温