水机故障代码 故障代码显示 故障现象 处理方 E1 机 压机 1 过流 检查运行情况是否正常 E2 机 压机 2 过流 检查运行情况是否正常 E3 器 盘管中部温度传感器 1 故障 检查传感器是否损坏 E4 机 压机 1 排气温度过高或排气传感器 1 故障 检查运行情况是否正常或传感器是否损坏 E5 流量开关故障 检查循环水泵是否运转 E6 室外机环境温度 检查传感器是否损坏 E7 机 压机 2 排气温度过高或排气传感器 2 故障 检查运行情况是否正常或传感器是否损坏 E9 室外机过压、欠压 检查电源是否正常 Eb 出水温度传感器故障 检查传感器是否损坏 Ec 器 盘管中部温度传感器 2 故障 检查传感器是否损坏 Ed 辅机通讯故障 检查通讯线是否正常 EE 控制器通讯故障 检查控制器和通讯线是否正常 常 EF 室外机通讯故障 检查通讯线是否正常 F0 统 系统 1 低压保护 检查系统压力是否正常 F1 统 系统 1 高压保护 检查系统压力是否正常 F2 统 系统 2 低压保护 检查系统压力是否正常 F3 统 系统 2 高压保护 检查系统压力是否正常 F4 三相交流电输入相序保护 检查电源是否正常 F5 三相交流电输入缺相保护 检查电源是否正常 注:1. 对于 E1 、E2 、E4 、E7 、F0 、F1 、F2 、F3 这 这 8 种严重故障,如在 30 分钟内出现 3次,则为不可恢复故障,必需断电重新启动或进行维修。 2. 当机组报排气温度过高或排气传感器故障及高、低压压力保护时,请同时检查对于系统的压力开关、系统压力、温度传感器、排气温度是否正常。 风管机故障代码: 序号 故障代码 故障内容(全自动) 1 1 E1 室内温度传感器故障 2 2 E2 室内盘管传感器故障 3 3 E3 室外温度传感器故障 4 4 E4 室外盘管传感器、压机排气传感器故障 5 5 E5 过电流 (运行后发 生),电源相序保护(运行前发生) 6 6 E6 压力保护(高压保护、低压保护) 7 7 E8 控制面板与室内电脑板通讯故障 8 8 E9 室内与室外通讯故障