本节重点介绍电控系统故障,即上电后立即显示E1代码的检修方法。
也就是说,测量5P空调器如实测阻值为无穷大时,不能直接判断室外机高压保护电路损坏,应辅助其他测量方法再确定故障部位;而测量3P空调器阻值为无穷大时,可直接判断室外机有故障。
如果暂时没有万用表或由于其他原因无法测量,可直接短接两根引线,见图即短接高压压力开关,再次上电开机,如果空调器运行正常,说明高压压力开关损坏;如果上电后故障依旧,说明高压压力开关正常,应检查高压保护电路中其他部位。