阴床运行导致混床出水电导率升高的处理措施 王振峰 摘行, 则电导率 升高现象消 失。研 究结果表 明: 电导率 升高的原因是阴树 脂被有机 物污 染; 解 决电导率升 高问题 的对策是 复苏 阴树脂 。 关键词 : 阴床 ; 混床 ; 电导率 ; 有机物 要 : 沙角 A 电厂锅炉补给 水处理 为二级 离子交换 除盐, 当 2、 4 号阴床投入运行 后, 则混床 出水 电导率升 高, 若切换到 1、 3 号阴床运 1 电导 率升高 问题 沙角 A 电厂一级 复床 除盐设备为 4 台阳床和 4 台阴床 , 二 级除盐设备为 3 台混床 , 设备之 间的连接方式如 图 1。 图 1 二级除盐 系统的连接方式 2、 4 号阴床和 1~ 3 号混 床的树 脂是 2006 年购买 , 型号分别 为 D301 和 00 1~7MB、 201~7MB 离 子交换树脂 。 l 、 3 号阴床树脂 是 2003 年购买, 型号为 D30 1。 从 2007 年 10 月份起 , 只要 2 、 4 号 阴床 投运 , 混床 出水 电 导率就会 升高 (简称 电导率升高) , 更为奇怪 的是 随着 2、 4 号 阴 床 制水量 的增 加 , 出水 电导率逐步 降低 , 但混床 电导率 反而逐 渐 升高, 见图 2~ 3 某运行 周期监测 数据 ; 然而 1、 3 号 阴床投 运 则没有 出现 电导 率升高现象 (见 图 4~ 5) , 而且从运行 开始到 失 效, 混床 电导率一直稳 定, 且在合格 范围内, 尽管这 2 台阴床 的 出水 电导率 比 2、 4 号阴床的还高。 嚣 禧 三三 蓬三2 3 14 5 图 2 2 号 阴床与混床的 电导率变化 _ e: ; 二二二_ = = = _ _ 二: 。2 E二 ==三 三 二 : 二 : . 一 . = = . 二 二二 q — — — — — — — — — — -— — — — ; — — — 警 n l卜——r —— —————一二 二 一 图 3 4 号 阴床与 混床 的电导率变化 图 4利用大地窃电 电, 且不与中性线连 接, 检查时容易发现。防止 的方法是在 计量 箱 内把 中性 线接 地。所 以在 《 中国南方 电网城市配 电网技术导 则》 中明确规定“ 当低压系统采 用 TN— C 接地型式 时, 配 电线路 除主干线和 各分支线末 端外 , 中性 点应重复接 地 , 且每 回干线 的接地点 , 不应 小于三处 ; 线路进 入车 间或大型 建筑物 的入 口 支架处的接户线 , 其 中性线应再重复接地 。” 通 过 以上几种 窃 电装置 原理分析 ,使我 们懂得 了任何 窃 电, 窃 电者不是绕越计量装置 , 就是破坏计量的准确 性。