以小容量家庭220V电压配电的;集过载保护、短路保护、漏电保护于一体的漏电断路器来回答问题。
据我在长期的低压配电设计安装、监理中所积累的经验,为了使漏电断路器运行可靠、即使发生故障也缩小故障范围,家庭配电应该以断路器(即空气开关)作为电源的总开关,总开关的下一级才装设各主要(第二级)回路的、双线分合的、占模数化配电箱两位的32A触点容量的单极(1P)+N的漏电断路器。这样配电的话;就不会使整个家庭的配电线路、与用电器具的正常微弱泄漏电流叠加到单独的一个总漏电断路器上出现误动作。因此运行十分可靠。也不会因总漏电断路器故障分闸造成大面积断电的不便。