电缆的载流量与功率的换算 电缆的选择 在计算电缆的载流量与功率换算时所依据的电缆主要是我国常用导线标称截 面(平方毫米) 。 一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、 185、240 平方等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫 电缆。 电缆载流量的计算 精确计算 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10 下五,100 上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 VJV 常用电缆的载流量 铜线 单芯 三芯 四芯 10 85 55 80 16 110 75 65 25 150 100 105 35 180 130 130 50 230 160 165 70 285 210 210 95 350 260 260 120 410 300 300 功率换算电缆 由于生活中功率的换算主要考虑的是电机的功率,所以主要介绍电机的功率 换算。 三相二百二电机,千瓦三点五安培 常用三百八电机,一个千瓦两安培 低压六百六电机,千瓦一点二安培 高压三千伏电机,四个千瓦一安培 高压六千伏电机,八个千瓦一安培 注: 电机的瞬间启动电流是额定电流的 4~7 倍, 由于瞬时时间短可以不考虑。