杆塔型号中各种代号的意义 一、 表示杆塔用途分类的代号: Z——直线杆塔; ZJ——直线转角杆塔; N——耐张杆塔; J——转角杆塔; D ——终端杆塔; F——分支杆塔; K——跨越杆塔; H——换位杆塔。 二、 表示杆塔外形或导线、 避雷线布置形式的代号: S——上字形; C——叉骨形; M——猫头形; Yu——鱼叉形; V——V 字形; J——三角形; G——干字形; Y——羊角形; Q——桥形; B——酒杯形; Me——门形; Gu——鼓形; Sz——正伞形; SD——倒伞形; T——田字形; W——王子形; A——A 字形 三、 表示杆塔的塔材和结构(即种类) 的代号: G——钢筋混泥土杆; T——自立式铁塔; X——拉线式铁塔。 四、 表示杆塔组立方式的代号: L——拉线式; 自立式可不表示。 五、 表示分级的代号: 同一种塔形要按荷重进行分级, 其分级代号用脚注数字 1、 2、 3……表示。 六、 表示高度的代号: 杆塔高度是指下横担对地的距离(米) , 即呼程高, 用数字表示。 七、 工程中杆塔型号的表示方法: 线路电压 代号(KV) 呼程高 用途代号 分级 形式代号 种类代号 66KV 赤峰阳光科技输电线路 新建工程杆塔型号一览表 型号 序号 说明 1 3560DJ1-15(7713-15) 线路电压为 35~60KV; 终端杆塔; 三角形; 荷重为 1级; 呼程高为 15m; 铁塔编号: 7713-15 2 3560FGu-12(7715-12) 线路电压为 35~60KV; 分支杆塔; 鼓形; 呼程高为 12m;铁塔编号: 7715-12 3 3560ZGu4-24(778-24) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 4 级;呼程高为 24m; 铁塔编号: 778-24 4 3560JGu3-9(7718-9) 线路电压为 35~60KV; 转角杆塔; 鼓形; 荷重为 3 级;呼程高为 9m; 铁塔编号: 7718-9 5 3560JGu3-12(7718-12) 线路电压为 35~60KV; 转角杆塔; 鼓形; 荷重为 3 级;呼程高为 12m; 铁塔编号: 7718-12 6 3560JGu3-15(7718-15) 线路电压为 35~60KV; 转角杆塔; 鼓形; 荷重为 3 级;呼程高为 15m; 铁塔编号: 7718-15 7 3560JGu3-18(7718-18) 线路电压为 35~60KV 转角杆塔; 鼓形; 荷重为 3 级;呼程高为 18m; 铁塔编号: 7718-18 8 3560ZGu2-12(776-12) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 2 级;呼程高为 12m; 铁塔编号: 776-12 9 3560ZGu2-15(776-15) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 2 级;呼程高为 15m; 铁塔编号: 776-15 10 3560ZGu2-18(776-18) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 2 级;呼程高为 18m; 铁塔编号: 776-18 11 3560ZGu2-21(776-21) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 2 级;呼程高为 21m; 铁塔编号: 776-21 12 3560ZGu2-24(776-24) 线路电压为 35~60KV; 直线杆塔; 鼓形; 荷重为 2 级;呼程高为 24m; 铁塔编号: 776-24 13 3560DGu-12(7719-12) 线路电压为 35~60KV; 终端杆塔; 鼓形; 呼程高为 12m;铁塔编号: 7719-12 14 SZ222-15 双线、 伞形; 直线杆塔; 杆塔编号 222; 呼程高为 15m。15 SZ222-24 双线、 伞形; 直线杆塔; 杆塔编号 222; 呼程高为 24m。16 SZ222-30 双线、 伞形; 直线杆塔; 杆塔编号 222; 呼程高为 30m。 LGJ-240/30 导线中各种代号的意义 LGJ——钢芯铝绞线; 240/30——铝股标称截面积为 240mm2, 钢芯标称截面积为 30mm2。 LGJ-150/25 导线中各种代号的意义 LGJ——钢芯铝绞线; 150/25——铝股标称截面积为 150mm2, 钢芯标称截面积为 25mm2。