上世纪90 年代以前各电缆厂使用湿式交联法作为 XLPE 电缆最为普及的生产工艺,此种工艺会使得水蒸气在高湿高压条件下进入乙烯中,电缆经过长期运行后, 水树劣化现象会显著出现在其绝缘层。随着时间的推移, 电缆因水树所导致的绝缘老化 第一章 绪论 3 会进一步加剧, 严重威胁着电网的安全运行 [5] 。 要保障电力电缆安全可靠的运行,必须根据电力电缆的运行状况进行在线或离线检测。电力电缆预防性试验主要采用离线检测手段,一定要安排设备停电,严重影响电网运营的经济性,在涉及一些重要用户的负荷的电缆很难安排及时停电,而且停电所造成的损失也是十分巨大的。 目前天津电力公司各电缆运维单位主要使用红外成像作为在线检测主要手段,但是红外成像存在一些不足: 1) 对于开关柜内电缆终端不便于观测,朝向柜体内侧部分更是无法观测。 2) 一些杆塔上户外电缆终端由于观测位置受违章建筑,水池等地形因素限制,无法精确观测。 3) 红外成像无法观测敷设于地下电缆中间接头和电缆本体部分。 随着社会经济的发展,受电侧的用电量不断增加,从前使用的方法所凸显出的种种弊端已经不能顺应目前电网的发展,一些电缆缺陷无法100%及时有效的发现,而电缆一旦发生故障造成停电,带来的经济损失是十分巨大的。