主体完工后,墙面粉刷结束后开始穿线,水电工负责。
电工国标规定,家居中一般弱电指:电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。
第一:强电(220V或380V等电力线)
弱电(电话,电视AV,宽带,报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上,插座相距20CM以上,而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设! 一般规定:
1、适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电 器、灯具安装。
2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统 一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。
4、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
5、各弱电子系统均用星型结构。
6、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管 或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 7、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm,交叉距离不应小于100mm 。
15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
二、主要材料质量要求
1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线,主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;
② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线
③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜
④ 视频线:标准 AV 影音共享线
⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线
⑥ 有线电视线: 宽带同轴电缆
2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观 不应有破损及变形。 4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺, 管口应平整。 5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与 各设备相匹配的产品。 三、施工要点:
1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)
② 所有插座距地高度30cm。
③ 开关安装距地 1.2-1.4m,距门框 0.15- 0.2m。
2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3 、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。 4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米
5 、暗线敷设必须配管。
6 、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。
7 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距离不小于500mm。