随手画了一张图。此图适用于包括电磁式或电子式的漏电保护器。
工作原理:
火线L和零线N同时穿过感应线圈(随意画了几圈,实际上很多,缠绕了整个铁芯)。正常情况下,L和N中电流相同但方向相反,所以感应线圈中不会产生感应电流。
当设备漏电时,电流经L进入漏电保护器和用电设备,然后一部分或全部电流经电器外壳或人体进入了大地,流回零线N的电流小于流经火线L的电流,所以在感应线圈中产生了感应电流。感应电流驱动脱扣器跳闸。
测试开关K(实物上的T按钮)和电阻R如图串接在电路中。当按下按钮时,电路中人为的增加了一个电流,这个电流只穿越了一次感应线圈,所以会在感应线圈中产生一个感应电流,从而驱动脱扣器跳闸。有些是都接在L和N的出线端 ,然后在铁芯上增加一个线圈,不论怎样,都是人为的增加一个电流。
从图中可以看出,N线不进入漏电保护器的话,按下测试按钮K后,电阻R中不会产生电流,所以就不会起到测试作用。
这个测试按钮,一般要求是每月要按一次,以确保漏电保护器能正常工作。
前面知友@吃瓜吃鸡腿群众关于电磁式漏电保护器只接火线的描述是错误的。只接火线时,火线中有电流通过,无论设备是否漏电,都会在感应线圈中产生电流,电流超过30ma就会跳闸,因为这个时候对于漏电保护器来说,它就是漏电了。