地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 如确定地暖漏水,需请相应的安装人员来修理。 装修时是由地暖的厂家安装的,直接找厂家修理;如果是小区统一安装的,由小区物业修理。 地暖的修理比较麻烦,首先需要分环路进行打压试验,确定漏点所在的环路,再查看地暖管的规格,选择相应的代替管材,进行焊接。 因为地暖管焊接对维修人员技术要求较高,维修过程有可能需要掀开地板重新铺一下,所以一定要交给专业人员处理。 维修完成之后,需要再次进行打压测试,保证不再漏水,并进行通水测试,以防
27天前
有没有了解地暖漏水检测仪价格情况的
阿格瑞斯甲醛检测仪 ￥ 599.00 ST-TL漏水检测仪地下管道漏水检测仪 ￥12800.00HC61地下自来水管道漏水检测仪 ￥10650.00以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
29天前
哪些牌子的地暖主管最好最耐用
pe-xc管在作为系统主管的时候由于他具有较好的韧性,在墙角拐弯的地方无需添加接头,直接弯曲管子就可以完成。施工比较方便。###目前地暖一般都是用PERT的管材,比PERT要好的是PPR的管材。###与PERT管对比,pert管的最高连续工作水温是60-70度,连续工作水压是0.6MPA。而pe-xc管的最高连续工作水温是90度,连续工作水压是1.0MPA。另外pe-xc管具有记忆功能和阻氧的性能。