潜水泵是一种用途非常广泛的水处理工具,与普通的抽水机不同,潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作在水下,潜水泵可分为井用潜水泵、作业面潜水泵、潜污泵、排沙潜水泵、矿用立泵等。本文结合我校多年的维修经验,论述深井潜水泵使用过程中的常见故障现象及分析处理。
1 潜水泵的工作原理及性能特点
潜水泵是一种电机与水泵直联一体潜入水中工作的通用提水机械,其工作原理是电动机通过泵轴带动叶轮高速旋转,在离心力的作用下对液体作功,把机械能转换成液体能量,液体(水)飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口的排出管流出。潜水泵的设计出发点是“不缠绕、不堵塞”,有的型号还装有撕裂机构或切割装置,能将水中长纤维、带状物等撕裂后排出。潜水泵的先天弱点是,其抽送的介质多为软质,对水中含沙量限制在3%以内,含沙量大时,易损坏密封,电机一旦进水,轴承、绕组绝缘损坏,导致电机烧毁。
2 深井潜水泵的安装使用
潜水泵一般对电源电压、频率的上下偏差范围都有一定的要求,对大功率潜水泵必须采用降压起动或软启动,以减少对电网或其它电气设备以及潜水泵自身的冲击。潜水泵的安装使用要根据使用环境正确选型并注意相关事项。
2.1潜水泵的选型及使用环境
潜水泵的选型应根据工况特点正确选择,选型时主要考虑流量、扬程、安装方式等。只有所选扬程与实际所需扬程接近,水泵才能高效节能运行,选择不当将对水泵运行影响极大。
一般地,深井潜水泵的使用环境应满足如下几方面的要求:
(1)电源频率为50Hz,额定电压为允差±5%的三相交流电源;
(2)固体物含量(按质量计)不大于0.01%;
(3)水泵进水口必须在水位lm以下,但潜水深度不超过静水位以下70m,泵下端距井底水深至少lm;
(4)要求井竖直,井壁光滑,井管不得错开。
2.2深井潜水泵的安装
深井潜水泵的安装首先要检查供电线路、电网电压、频率、控制开关是否符合使用条件;其次水泵必须采取良好的接地措施;检查电控柜安装是否正确并良好接地;检查起吊设施要安全可靠。水泵的安装按以下顺序进行:
(1)拆下位于水泵中部的滤水网,拧下注水螺塞和放水螺塞,向机内注满洁净的中性水,然后拧紧螺塞。检查电机各连接部位是否有渗漏,如有渗漏进行密封处理。
(2)用500伏兆