1、试运行时,应检查链接部位,保证各连接部位无松动现象。2、电器、仪表工作正常;油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏;压力、液压正常。3、经常检查进水口附近是否有漂浮物,防止进水口发生堵塞。4、轴流泵滚动轴承的温度不应大于75度。5、随时注意水泵的声音和振动情况,发现异常立即停机检查。6、齿轮箱内油的温度应正常。1、流量: 700~89842 m3/h2、扬程: 0.92~15.5 m3、功率: 15~1400KW4、电压:380V、660V、6kV、10kV轴流泵型号一般根据口径和扬程分类型号分类:举例:200ZL-2.5表示口径200mm、扬程高2.5m的轴流泵350ZLH-3000表示口径350mm、高3000mm的轴流泵常见的型号有:100ZL-1.8,150ZL-1.5200ZL-1.5,200ZL-2.0,200ZL-2.5,200ZL-3.0,200ZL-3.5250ZL-1.5,250ZL-2.0,250ZL-2.5,250ZL-2.8,250ZL-3.0,250ZL-3.5,250ZL-4.0,300ZLH-2500,300ZLH-2800,300ZLH-3500350ZLH-2130,350ZLH-3000,350ZLH-3500,350ZLH-4000,350ZLH-4500400ZLH-2130,400ZLH-2500,400ZLH-2800,400ZLH-3000,400ZLH-3500注:ZL / ZLH / ZLB 往往可互换另附其他分类:ATQZB350、ATQZB500、ATQZB600、ATQZB700、ATQZB800、ATQZB900、ATQZB1000、ATQZB1200、ATQZB1400、ATQZB1600