CNG　系统　LNG　系统　汽、柴油罐　埋地油罐　15　12　10　*　*　6　*　6　*　*　4　6　6　5　　通气管管口　12　10　8　*　*　6　*　8　*　*　8　8　8　5　　LNG储罐　一级站　2　-　-　6　5　-　12　6　8　8　6　-　2　6　10　20　15　12　6　二级站　2　-　4　4　-　10　3　6　6　4　-　2　4　8　15　12　10　5　三级站　2　4　4　-　8　2　6　4　2　-　2　3　6　15　12　8　4　CNG储气瓶[井]　　*　*　3　*　6　*　*　6　6　6　3　　天然气放散管口　CNG系统　-　-　*　6　*　*　6　4　6　　LNG系统　-　6　-　6　8　-　-　-　-　8　12　12　10　3　密闭卸油点　-　6　*　*　6　6　6　5　　LNG卸车口　-　6　6　-　-　2　4　6　15　12　8　2　加油机　*　*　2　6　6　6　　CNG加气机　-　2　6　6　5　　LNG加气机　-　-　-　5　6　15　8　8　-　　LNG潜液泵池　-　-　5　6　15　8　8　2　LNG柱塞泵　-　2　6　15　8　8　2　高压气化器　-　6　15　8　8　2　站房　　消防泵房和消防水池取水口　-　*　-　*　　燃气(油)热水炉间、发电间　-　-　*　　变配电间　-　*　　站区围墙　-　　注1:　表内*为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的规定;　注2:　地下和半地下LNG储罐与站内建、构筑物的防火间距可按本表减少30%和20%;　注3:　LNG加气站的橇装设备与站内建、构筑物的防火间距应按本表相应设施的防火间距确定;　注4:　非空温式气化器与CNG储气瓶组的防火间距可根据工艺要求确定;　注5:　非高压气化器与LNG储罐、LNG柱塞泵的防火间距可根据工艺要求确定;　注6:　站房、变配电间的起算点应为门窗;　注7:　表中:“-”表示无防火间距要求。　6　工艺设施　6.1　LNG储罐系统　6.1.1　LNG储罐设计与制造应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150,《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG　R0004的有关规定。　6.1.2　LNG储罐附属设备的设置应符合下列规定:　a)　应设置就地指示的液位计、压力表;　b)　储罐应设置液位上、下限及压力上限报