为了进一步认清配 电网中存在的无功过补偿现象,以下主要分析了电 容器过补偿产生的原因、危害及相应的预防措施。
1、低压电容器过补偿的原因
主要是由于电容器投入过多导致的,我们以下图作做具体分析:
上图中,,R为线路等效电阻,C为补偿电容,Z为负载阻抗、i1为线路电流、c为电容电流、i2为负载电流、 U为线路首端电压、 U1为线路电阻压降、 U2为负载端电压。
由此可得出,正常情况下i1在电路中运行,电压超前电流,电路呈感性,如果在补偿过程中投入的电容器过多,上述电路中的i1、i2叠加成为电路电流,而此时电路呈容性,造成低压电容器的过补偿现象。
2、低压电容器过补偿的危害
(1)过补偿引起负载端电压降低
在补偿电路中由于投入过多的电容器造成电路呈现过补偿状态,电路性质呈现容性,此时电路中的电流是i1、i2的叠加,其数值远远大于正常的额定电流,电流增大,势必会造成线路电阻压降增大。若此时,输出的电压不变,则到负载两端的电压将减小,影响负载设备的正常运行。
(2)造成电路线损增加
若电路呈现过补偿状态,引起电路中无功电流增加,则电路中的总电流将会增大,此时,流过电线时的电路损耗将会增加,使电线发热严重,加快线路的损耗,进而引起电力系统的压降明显,降低发动机等设备的使用效率,影响正常的生产生活。
(3)过补偿引起系统有功损耗增加
在供电电压稳定的情况下,电容器的过补偿会引起变压器二次侧电压的升高。