1、机组不转动的缘由:电源是不是松动了,断开电源,用万用表进行检测是不是能通电。2、机组制热不了或制热低:制冷剂是不是充足,再检查下过滤器。3、风扇不转了:看看接触器是不是生锈致使了不能通电便可,如完全破坏的就要重新安装新的了。4、排气吸气低:冷媒没有了,然后看下过滤器是不是梗塞。5、排气温度很高:1般添加1些冷媒,然后清洗下换热器