第一步是配置配电箱和线管。因为配电箱是我们家庭中电路引入和分配的地方,而线管是来布置我们家庭中各个地方用电电线的线管。所以,我们布置家庭的电路,首先要做的就是这两项内容。第二步是根据我们配置的线管,把家庭中的用电分成不同的类型。然后在各个用电的末端安装相应的开关或者是插座面板的底盒。然后把电线穿到底盒内。家庭内穿线的起点位置就是我们室内的配电箱,终点位置就是各个插座或者是开关面板的底盒。第三步就是接线。就是把我们上一步穿过来的电线进行连接。例如插座底盒内样电线,需要进行并联,然后在各个底盒内把电线预留出来,接到我们的开关和插座的面板上。这样就完成了插座的安装,对于灯同样也是如此。第四步就是电路检测。我们把电络安装完成以后一定要进行检测。检测时一般需要检测导线的绝缘电阻值,然后进行通电试验。检测导线是穿线之后完成的,通电试验是把开关插座面板以及灯具安装完成以后进行的。
插座和灯同一回路时,灯亮插座没电的原因有哪些
情况分析:如果我们家中的灯和插座是同一个回路,那么上口肯定是接着同一个开关。然后利用同一根线管进行穿线。只是在末端连接到不同的类型的插座或者是灯具。原因分析:当灯和插座是同一回路时,灯亮插座没有电的原因有以下几点:第一个原因就是单个插座没有电,那么此时我们就需要检查插座后面接线端子的接线,是否出现了连接松动。第二个原因就是这个插座面板已经损坏,内部触点无实现正常的连接。
解决措施
第一步我们首先把电源断掉。然后使用工具把没有电的插到面板拆下来。这样我们就可以检查电线是否有电。第二步就是合上电源,并保证我们把电线处理好,以免发生触电事故。然后使用电笔或者是万用表来测量插座的上口的电源线。如果发现指示灯亮,那么说明电线有电;如果发现指示灯不亮,那么就说明电线没有电,说明这根电线在某处存在着断开的情况。第三步是问题的修理。如果是发现电线断电导致的没有电,那么我们就要检查插座上口的电线,可以使用万用表的通断档来进行检测。然后分段找到所有的连接点进行换线。如果我们测量时发现电线有电,那么此时最简单的办法就是更换一个新的插座面板,然后再去试试是否有电。
插座和灯同不同回路时,灯亮插座没电的原因有哪些
情况分析:由于我们家里的灯和回路是采用的不同的回路,也就是说上口是分别引自两个不同的开关,利用不同的电线管来进行布置电路。那么这两路电线就是完全分开的,灯和插座之间没有任何的关联。原因分析:第一个原因也就是插座上口的开关跳闸。这是我们可以检查一下是否出现跳闸的情况。第二个原因就是开关可能损坏。第三个原因就是插座上口的电线存在着断开的问题。第四个原因可能就是这个插到面板本身就是坏的。
解决办法
第一步我们需要检查的就是插座回路上口的具体情况。我们这时主要是看插座上口的开关是否处于跳闸的状态,如果跳闸,我们合上闸以后再进行检查。如果没有跳闸,此时可以使用电笔测量一下开关下口是否有电,如果开关下口没有电,那么就说明开关损坏,需要更换新的开关。第二步是检查没有电的插座上口的导线。此时我们需要把开关面板从墙上拆下来,然后使用电笔来测量插座上口的电线。如果我发现上口电线没有电,那么就是电线在某处断开。我们需要分段进行检查,这里就是把所有的回路中的插座都要打开,检查每一个接点。第三步就是确认插座面板的问题。如果我们通过第二步发现插座上口的电线都是有电的,只是这个插座没有电,那么此时可以采取的办法就是更换一个新的插座面板。
结束语