| 绝缘距离
由于10kV开关柜用于分配三相交流电,因此必须在相线和相对地之间确保一定的距离,否则会引起短路,并对整个电力系统造成伤害。但是当我们仅使用空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如下表所示。有时为了减小开关柜的整体尺寸,可以有以下几种方法:
1)在空气间隙中插入非金属绝缘隔板,以减少对绝缘距离的要求。但应注意,净空气距离不少于60 mm,相间绝缘隔板应设置在中间位置。该方法的缺点是,该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,并且存在绝缘老化的问题。
2)使用热缩管覆盖整个高压带电导体。在实践中确保绝缘距离不小于100 mm。缺点是热缩套管同样存在绝缘老化的问题。
综上所述,在设计允许的情况下,请尽可能采用空气绝缘措施,以满足上表的要求。
| 爬电距离
由于电力系统用户经常追求高可靠性,因此在实践中,我们必须满足以下条件:高压开关柜中各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。由于这一要求比较高,很多常规的元器件往往满足不了要求,这就要求我们告知元器件生产厂家加以定制。元器件生产厂家往往会采用不增加绝缘子高度而增多或增高裙边的方法。我们在选型时要注意裙边的高度与裙距比例不能太悬殊,另外,我们还应注意开关柜使用场所的环境条件,为了防止发生凝露,我们可以在开关柜中加入带自动控制的加热器。
| 五防联锁功能
为了防止现场操作人员无意识地执行错误的操作并引起事故,除了加强对操作人员的培训和实施工作票制度外,还应在开关柜的设计中增加强制性的联锁装置或采取提示性措施。对于开关柜,应提供五种防止误操作的功能:
1)防止意外断开和闭合断路器
对于有人值班的变电站,可采用不同编号的红绿翻牌来实现。即每台断路器均对应唯一编号的红绿翻牌,平时红绿翻牌置于控制屏上。对于无人值守的变电站,由于断路器的分合均从远方操作,无法应用红绿翻牌方法,只能加入电气联锁。
2)防止带负荷分合上下隔离开关或带负荷推入拉出断路器手车。这一功能一般都采用机械联锁进行强制性联锁。这一要求的原因是隔离开关和手车动静触头之间不具备分断和关合正常负荷电流的能力。万一误操作,会烧毁隔离开关和手车动静触头,事故还可能进一步扩大。
3