平面布置图是表明各种电器设备与线路平面布置的图纸,是进行电器安装的重要依据,也就是我们成套电器设备厂必需参考的图纸,它表明各种电器设备的平面位置、安装方式和其相互关系的图纸,以便厂家在生产过程中必需考虑进出线方式和柜体生产的方案。(即是否有后门装附柜)
在日常工作生产中应该使每位生产人员懂得电器元件的名称、型号、符号、作用与结构,而且还要弄清楚原理,如电压互感器、电流互感器。电压互感器将高压电变为标准的低压电(100V)。电流互感器,将高压电流或低压大电流变为标准的低压小电流(5A、1A)。对计量仪表,对系统的电压、电流、电能等进行测量及与继电器配合,对系统和设备的过电压、过电流、单相接地等故障进行保护,使二次电路与一次电路隔离,保护二次电路安全运行。同时经互感器变成了标准的低电压、低电流,从而使得电器测量仪表和继电器的电压等级与电流等级有了统一的标准。电压互感器相当于一个电压源,基本处于开路运行,所接负载均为阻值很大的负载,如电压表、电压继电器的线圈等等。这些负载元件均为并联连接,所以不能短接,否则将烧坏互感器,因此电压互感器二次侧不允许短路并应装熔断器(除计量回路外)。电流互感器相当于一个电流源,所接负载阻值极小,如电流表、电流继电器等,这些元件均为串联连接,所以电流互感器二次侧不能开路,否则将会产生高电压,互感器二次侧不安装熔断器、开关之类的元件,当需要切换时,应采取短接,在安装接线中应注意互感器的极性。
继电器:继电器目前在国内来讲种类繁多,有控制继电器与保护继电器,用于保护装置称保护继电器;用于控制称控制继电器。继电器根据功能的不同分为度量继电器和有或无继电器:1.度量继电器指能度量(或压力等)大小,并与预定值相比后而动作的继电器。电压继电器:当电路中电压超过或低于整定值而动作的继电器;功率方向继电器:当电流流向某一方向的功率超过整定值而动作的继电器;阻抗继电器:反应故障点至保护装置安装地点距离阻抗,并根据距离远近(阻抗大小)而确定动作时间的继电器;差动继电器:电路中不同地点的电流差值超过整定值而动作的继电器。2.有或无继电器:有或无继电器是接受度量继电器动作之后发出命令而动作,作用于开关跳闸延时、信号等功能的继电器,或者说它是一种接通电源(有电)就动作的继电器,不具备度量电路参数功能。如时间继电器:除信号以外,其触点经过一定延时而闭合或断开的