消防信号蝶阀打开状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭信号阀后变成常闭的的就是,另外一根就不需要管了,连接到电线钢管上即可。
在消防系统中信号阀怎么接线 - …… 消防信号阀需要反馈信号的,只需要连接输入模块和报警线即可,和探测器基本上都是一样的.
消防信号蝶阀怎么接线 - …… 信号蝶阀有多根输出线时,取关闭时闭合,开启时断开的一组无源常开输出线,与输入模块的信号输入端连接,根据产品要求,并联巡检电阻.
消防应急广播三根线怎么接 - …… 这个在末端不会是三根线吧.在切换前应是四根线,两根广播线,两根消防广播线,中间通过继电器转换.转换后继电器后端引出两根线用来接消防广播.
防咸消防问信号 信号阀上有5根线请问我用那2根…… 通常正向连接取两个长开点引到消防模块信号输入端就好 了,
消防安全信号阀信号线联接方法 …… 取阀门关闭时的闭合点,接到反馈点上
消防直起三根线怎么接从哪加电阻 - …… 消防直起是两根直流24V的线,由消防主机的多线控制盘接线,末端不需要加监视电阻,只要自动控制模块下口需要加末端监视电阻.
消防水流指示器跟信号阀怎么放线,有消防报警平面图更好 …… 这个消防水流指示器he信号阀只需要报警线即可,也就是从就近的探测器引线连接模块箱后连接各自的单输入模块后连接水流和信号阀即可.
消防水流指示器跟信号阀怎么放线,有消防报警平面图更好? - …… 在报警系统中就近引一组信号线到水流指示器和信号阀的信号模块,由信号模块引线接相应水流指示器和信号阀的新号反馈接线端子.