工程师在维修过程中,归纳了一些经验,供大家参考. PLC 输出接点故障及排除可编程序控制器(PLC)广泛应用于工业控制,作为开关器件,它 的输出接点常用来接通或断开外接的继电器,接触器线圈回路.但实际应用中 PLC 输出接 点常会出现这样的故障:PLC 输出接点能够在程序控制下接通外部电路,但不能在程序控 制下断开外部电路. 故障发生的原因,需从 PLC 本身输出电路着手分析.PLC 输出电路有晶体管输出电路,双 向品闸管输出电路和继电器输出电路. 根据所带负载大小不同, 来选用相应输出电路的 PLC: 当带接触器一类负载时, 应选用输出较大功率的继电器输出电路. 继电器输出电路原理如图 1 所示. 图1输出电路与外接电路原理图 KD 是小型直流继电器大约为 80VA,不能带大负载.为了提高触头带负载能力,常用一个 串联的 RC 支路与之并联,消除触头断开时产生的电弧,以提高触头的分断能力,K 是外接 的接触器. PLC 基本工作原理是,当程序逻辑运算的结果使 PLC 内晶体管 V 的基极为高电平时,V 导通,KD 线圈通电,它的常开触点闭合,使PLC 外接的 K 吸合;当程序逻辑运算的结果使 V 的基极为低电平,V 截止,KD 断电,PLC 外接 K 跳闸,这样,PLC 通过预先编好的程序 来控制外接 K 的通断. 由图 1 可知,它的输出接点之所以会出现外接 K 合闸而不能使之分闸的故障现象,是因为 KD 的动合触头在分断时出现粘合现象.