使用方法 通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。 功能介绍 1、 控制面板 “开/关”键:按此键进行强制开机或关机。 “设置”键:用来设置三定时时段开关机时间温度、时钟 时间、功率的参数。 “▲/▼”键:在设置状态下对参数进行调整。同时具有恢 复出厂系统设置参数的功能:在正常工作 状态下,先按下“▲”键不放,再同时按 下“▼”键 5 秒可恢复系统的出厂设置参 数。 “强制运行”键: 点按此键用来在自动运行模式和强制运行模式之间进 1 行切换; 持续按此键超过 3 秒可切换进入全天工作模式 “水泵”键:用来使水泵在待机时段强制投入运行或强制 退出运行。 注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣叫一声,表示系统 接收到指令。 1、功能描述 自动运行模式 开机后即自动进入到该工作模式,自动运行模式有以下两 种工作状态: a)加热保温状态 自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内 时,水泵和加热器的工作情况如下: 当检测到的水温T<=此定时时段的水温下限时,系统先打 开水泵运行10秒,然后加热器投入工作。 当检测到的水温T>=此定时时段的水温上限时,系统断开 加热器,水泵运行 120秒,待加热箱中的余热散出后, 关闭水泵。 b)防冻工作状态 自动运行模式下,若系统时钟处于非定时时段,系统进入 防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔 20 分钟开启一分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于 8 2 度开启一组加热器,如水温高于10度关闭该组加热器, 在有加热器工作时水泵总是开启工作的。 强制运行模式 在自动运行模式下,如果系统处于非定时时段,进入强制 运行模式,可使系统进入工作状态,此模式持续到下一个 定时时段的开始。此强制工作时段的温度上下限为前一个 定时时段的温度上下限。 在自动运行模式下,如果系统处于定时时段,进入强制运 行模式,可使系统停止工作,进入非工作状态,此模式持 续到本定时时段的结束。 进入强制运行模式请参见工作模式选择。 全天工作模式 在全天工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工 作时间为 0-24 小时,工作的温度上限为 60 度,下限为 50 度。 进入全天工作模式请参见工作模式选择。 超温保护和报警功能 当系统检测到的当前水温超过了 75 度时,为防止炉体内 水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个 加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣 器鸣叫,显示屏显示故障 1,提示用户应立即切断外部电 源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到 6 3 5度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。 ⑤.低温防冻保护功能 系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温 T<=10 度,系 统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下: a)当检测到实时温度T<9 度时,系统三组加热器中的一组 进入加热状态,水泵开始工作; b)当检测到实时温度T>10 度时,加热器关闭,水泵运行 二分钟,待水箱中的余温散去后关闭。 ⑥.掉电参数记忆功能 设置的三时段开关机时间温度上下限、功率、实时钟等会自 动进行记忆,即使掉电又来电,重新开机仍可保留原设置的 内容不变。 2、功能使用 开机、关机: 插上电源,系统开机,显示屏被点亮,蜂鸣 器发出短暂的响声,系统进入自动运行模式。此时按下 “开/关”键,系统进入关机状态。再次按该键,系统 重新开机。 三定时工作时段设置: 在开机状态下,按“设置”键,进入“定时 1 设定”状态屏 幕显示定时一 ,此时开机时间 的小时段 闪烁,按“▲/▼”键调整开机时间的小时位,按“设置” 4 键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置” 进入关机时间设定。关机时间设定操作与开机时间时间设定 相同。 开关机时段设定完成后,按“设置”键,进入温度下限设定, 温度上限设定。定时一设置完成后依次进入定时二设置状 态、定时三设置状态。其操作同定时一。 注:用户设定“开机时间”和“关机时间”应该在 24 小时内分段, 可分为一段,也可以不分段,可在当天分段设定,也可以跨天设定, 本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间 不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将 前一时段关机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户 设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。 5