电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方是怎么计算?
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
电线怎么看平方数?
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
1、整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数),见下图。
2、有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。
3、对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。
4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面。
如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面
截面的计算公式:S=半径的平方R??×π(R为电线的半径)
比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。
如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。
如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径
根据面积的公式S=半径*半径*3.14
就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以。
公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!
电线电缆的平方计算方式
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线 就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线直径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:
0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
电线平方数和电流的换算关系
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。