空调内机现在都用钢钉挂
看你墙体 一般情况下 如果师傅能挂上去 就不会掉下来 放心用
拆空调洗过滤网的时候掉了两个钢钉线卡这个东西是干什么的
空调机内应该没有钢钉,也许是安装时遗留的,线卡也许是固定感温探头的。
新买的空调送内机挂板的螺丝解答
什么牌子的都有,有的是自攻螺丝有的是钢钉
空调挂机用钢钉能不能移机
你说的是空调室内机挂板安装时用钢钉固定的,现在想移机,怕固定比不方便把钢钉取出。可以用工具慢慢取出,比如用钳子、或者是较长的起子,即使是原来用钢钉固定的位置无法使用了,也可以用固定板上其它的安装孔或者是重新钻孔来固定。
空调外机直接放高层平台上,仅用约钢钉定位((约钉入1公分左右未到位),请教是否安全国家是否相关
1公分的安装不符合规范,有很大的隐患,特别是大风大雨大雪的天气,伤人了会构成侵权,因为你有过错。
一、安装标准
根据国家质量技术监督局发布的国家空调安装标准,特制定空调安装标准:
1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。
2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。
3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。
4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。
5. 室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤。
6. 建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
7. 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。
8. 空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于 3米。
二、安装规范
1. 检查家中、电源电压、电线材质与线径、电源保险大小及插座质量、耐压、性能。
2. 检查室内、外机规格是否一致,室内、外机及安装附件是否齐全,有效。
3. 检查室内、外机的外观有无损伤。
4. 将室内机电源接通,使用遥控器进行功能转换,检查机器运转和噪声及遥控器是否正常。
5. 管路每贰米有固定点。连接管如需自配,铜管应按厂家规定壁厚选配。
6. 安装室内、室外机时应注意水平,室内机左右高低不得超过 3厘米,室外机尽量