你如何能区分开来? 1、相线 L(Live)颜色须用红色、黄色、绿色; 零线 N(Neutral)颜色须用黑色、蓝色; 保护地线 PE(Protect Earth)颜色须用黄、绿双色线. 2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流 是一样的,地线上正常时是没有电流的。 3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短 路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。 用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一 只上,如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮。说明是地线。 试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么 不管接那一条线灯都会亮。 4、在有电的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线, 理论上说:火线与零线之间的电压在 220 伏左右,与地线之间的电压 2 在 190 伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自 然就是零线,仅供参考。 火线和零线区别 火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有 电流从电线中流过 一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火 线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子, 从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线) 接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电 流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的, 电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回 路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 零线和地线区别 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供 电的变压器处。 4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万 不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的 电器很远的地方 N 线断开了,用电压表一量会发现,电器的 LN 线都 是市电的电压! 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品 3 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他 们中间。 为什么零地不可以短接? 零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火 线上,就会带电了。 为什么火线和零线不可以接反? 在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不同,比如在火线会 加上保险丝之类。 CISCO 的设备有部分反过来了就无法启动了。 火线,是相线的俗称。。 市电:指家用的单相交流电,电压有效值 220V。 三相动力电:指工业用电,相与相之间的电压是 380V。但相与地之 间的电压是 220V,也就是市电供应方式。 地线:为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地,地 线的明显标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对不允 许将地线和零线并在一起使用,因为如果零线的保险丝断路,这时将 使家电电器外壳带上 220V 的市电电压,引起人身伤害事故。地线也 不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接地电阻小于 4 欧姆。我 们用万用表测试: 1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是 0,说明地线和零线并接。 2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为 4 零,否则接触不良。 零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在 零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。 火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是 220V,任两相之间的电压是 380V。正常时同时流过火线和零线的电 流是相等的。火线和零线的线径相同。 颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄 绿颜色相间的导线。 地线是保护线,一端接大地另一端接在用电器的金属外颗上。如果用 电器漏电了,电流会从地线直接流入大地,这样对人就安全了。