所谓安全电压主要是指对人身安全危害不大的电压。各国对安全电压的规定稍有不同,有50V、40V、36V或24V等(指工频交流电)。我国根据具体环境条件的不同,将安全电压规定为:
在无高度触电危险的建筑物中为65V;
在有高度触电危险的建筑物中为36V;
在有特别触电危险的建筑物中为12V。
安全电压并非绝对安全,也有发生36V等电压下触电死亡的事故。这是因为人体电阻因人而异,并受环境条件等影响。如果操作现场狭窄、潮湿或人在金属容器、矿井、管道内工作,触电后难于摆脱带电体,即使使用36V安全电压,仍有触电致死的可能性。因此,使用安全电压时也应视环境不同而采用相应的安全电压。通常12V电压为绝对安全电压。
在使用经隔离变压器变换的安全电压,变压器的金属外壳、铁芯及二次线圈必须采取接零或接地措施,否则也可能造成触电伤亡事故。
值得注意的是,有的电工试图用自耦变压器降压以得到“安全电压”,这是绝对不可取的。因为当相线与零线接反时,低压侧原36V的两个出线头的对地电压分别为220V和184V(见图),人体触及后便会造成触电。
图用自耦变压器得到“安全电压”的危险