通风空调什么时候用帆布软接头什么时候用橡胶软接头。 最佳答案 风冷系统时使用帆布软接头。 水冷系统时使用橡胶软接头。下面是原因解释。
帆布软接头应该是用于风系统,即风管与设备连接处的减震措施;橡胶软接头应该是用于水系统,即水管与设备连接处的减震措施;定额中:设备安装中分项中是否包括软接安装,如果已包含应不计算(参考所在地定额说明)。另外在管道(风管、水管)穿越沉降缝时,按图集也设置软接,此时该软接应单独进行计算。橡胶软接头计算中如无此项可按安装形式(法兰/丝扣)套用阀门安装,主材按软接市场价套用。帆布可依此套用风管阀门安装。
风管与风机相连接用的帆布软接:示风管与风管,风管与设备,风管与风口之间一种纤维组织的连接材料,其目的是减少风管或者设备的震动,消除振动,有效的固定风管。 a:可套用软管接口子目(也叫帆布软接头),软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算。也可套用9-330柔性接口及伸缩节,在套定额时套9-330柔性接口及伸缩节,材料换算。无法兰。地区不同定额也不同。 b:计算,按规范,帆布连接风口长度是150mm-300mm,不能太长。预算按面积计算,长度是按300mm计算。帆布做成与风口相同的规格,一般比风口大10mm-20mm,这样易连接。在做通风预算时,通风管件是折算在风管里的,不需另行计算。