燃气管道吹扫一般有气体吹扫和青管球清扫两种。聚乙烯管道和公称直径小于100mm或长度小于100m的钢质管道,可采用气体吹扫。公称直径大于100mm的钢质管道宜采用清管球吹扫。
1,气体吹扫的一般要求。
(1)吹扫介质在管内实际流速不宜小于20m/s。
(2)吹扫时的最高压力不得大于管道的设计压力。
(3)吹扫口应设在开阔地带并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫口附近严禁站人;吹扫口与地面的夹角应在30°--50°之间,吹扫口管段与被吹扫管道必须采取平缓过渡对焊,吹扫口直径应符合下表要求。
末端管道公称直径DN