技 术参数 设备可承受最 高电压 kV 高压交联 XLPE绝 缘标称厚 mm局部放电 试验电压 kV/5 min (1.73 U0) 例行试验 电压: kV/ 5min (3.5 U0) 抽样试验 电压kV (4U0) 3.6/ 7.22.5 6.228 12.5 6/6, 6/10 7.2 12 3.4 4.38 21 24 8.7/10 7/1512 17.5 4.5 15.05 30.5 35 12/20 24 5.5 20.76 42 48 18/30 36 8.0 31.14 63 72 21/35 40.5 9.3 36.33 73.5 84 26/35 40.5 10.5 44.98 91 104 厚度规定:3 处18点平均值不小于标称 厚度,最薄点不小于标称厚度90%-0.1 安装时环境温度不应低于0;b安装时最小弯曲半径:单芯非铠不小于20D, 铠装不小于15D 多芯非铠不小于15D, 铠装不小于12D c靠近接线盒终端单芯非铠不小于15D,铠装 不小于12D多芯非铠不小于12D,铠装不小于10 2.导体最高运行温度XLPE90 橡胶903.成缆外径:D=2.16 倍包铜带后直径. 4.隔离套厚度=0.02D 0.5+0. 0.5+0.8 8.例行试验测试环境温度为20159.局部放电量均应不能大于10Pc. (旧标准GB/12706----97 不大于20Pc.) 10. 抽样试验:( 抽样试验的费用由用户负责) *3.6/6kV(2 *6/6kV,6/10kV 和8.7/10kV,8.7/ 15kV *(10