符合美国 采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的 A1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无 害 ) ; 符合 美 国环 保 组织 EPA 、SNAP 和 UL 的标 准 。 冷冻 机 油建 议使用 烷 基 苯 AB (Alkybenzene)合成油。 主要用途:替代 R-502 用于商用制冷设备及一些交通制冷设施,适用于所有 R-502 可正常 运作的环境。 产品包装:钢瓶包装,12.2kg/瓶。 ※ R-402B 制冷剂 物化性质:R-402B 组成:R-22、R-290 及 HFC-125,是 HCFC 服务型混配制冷剂。符合美国 采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的 A1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无 害 ) ; 符合 美 国环 保 组织 EPA 、SNAP 和 UL 的标 准 。 冷冻 机 油建 议使用 烷 基 苯 AB (Alkybenzene)合成油。 主要用途:替代 R-502 用于大型商用制冷设备,如制冰机等。适用于所有 R-502 可正常运 作的环境。 产品包装:钢瓶包装,11.8kg/瓶。 ※ R-408A 制冷剂 物化性能:R408A 制冷剂是由 R22, R125, R143a 组成的混配工质,在常温下为无色气体, 分子量 87.01, 沸点-44.4℃, 临界温度 83.8℃, 临界压力 4.42MPa, 破坏臭氧潜能值 (ODP) 0.016。 主要用途:R408A 制冷剂主要用于替代 R502。 产品包装:钢瓶包装,10.9kg/瓶。 ※ R-409A 制冷剂 物化性能:R409A 由 HCFC-22,HCFC-124 和 HCFC-142b 混合而成,在常温下为无色气体。分 子量 97.4,沸点 -34.5℃,临界温度 106.8℃,临界压力 4.69MPa, 破坏臭氧潜能值(ODP) 0.039。 主要用途:R409A 是 R12 的替代品,主要用于制冷系统。 产品包装:钢瓶包装,13.6kg/瓶。