ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,液位传感器监测当前蓄水池水量信息。HD31通过液位传感器传回来的信息决定当前系统是否还继续从蓄水池抽水。当蓄水池水量充分时,ABB变频器通过内置的PID功能对电位器信号和远程压力表信号运算以达到期望的管网压力。