铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法:1、电线的载流量可以通过查表方法得到,这种方法方便、直观。2、通过计算方法得到。

1计算举例

已知纯铜电线的横截面积为S(mm²),一般电流密度取6A/mm²,电线的载流量I(A)=S(mm²)*6A/mm²
例如:2.5平方电线,它的最大载流量为I=2.5x6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(W)

2估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

3铜线平方与功率对照表