5.1 混合型控制器操作说明 5.1.1 控制器处于自动运行状态(手动/自动开关置自动位置,自动指示灯亮), 此是显示参数是 PF,按键或键可浏览 PF(功率因数)、qA(A 相无功)、UA 相电压)、IA(A相电流)、qb、Ub、Ib、qc、Uc、Ic、P(总的有功功率)。 5.1.2 控制器处于参数设置状态时,(手动/自动开关置手动位置,自动指示灯 灭),可设置参数。 5.1.2.1 设置投入门限(单位:千乏) 将手动/自动开关置手动位置,按键,使投入指示灯亮,然后按SEL 使自动指示灯亮后,按键或键修改投入门限参数(出厂值为10),再按SEL 键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。 5.1.2.2 设置切除门限(单位:千乏) 将手动/自动开关置手动位置,按键,使切除指示灯亮,然后按 SEL 使自动指示灯亮后,按键或键修改切除门限参数(出厂值为3),再按 SEL 键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。 5.1.2.3 设置延时时间(单位:秒) 将手动/自动开关置手动位置,按键,使延时指示灯亮,然后按SEL 自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。