物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);2)检查兆欧表(经 其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等);材料准备:按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态” :1)停电2)验电3)放电 挂临时接地线5)悬挂标示牌将被测变压器退岀运行;并执行停电、验电、放电、装设临时接地线、挂标示牌等安全技术 措施, 两人操作,应带绝缘手套;操作步骤: 准备工作材料:放电棒、一块2500V摇表、一块1000V