我来回答
零摄氏度的空气
①、根据你提供的不是很全面的数据,我只能初步判断(如果能提供每个房间的面积,每个楼层有多少个房间,就能做出准确的判断),每个房间的用电是3kW(单相供电)Pe=130x3=390kW,kx=0.45(根据04DX101-1P24页查出来的),cosθ=0.85 那么Pjs=Kx*Pe=390x0.45=175.5kW Ijs=Pjs/(1.732*U*cosθ)=175.5/(1.732*0.38*0.85)=315.9A 也就是断路器需要整定到320A或者400A 如果塑壳断路器整定到400A配电缆的规格为2x(4x120+1x70) ②、250A的塑壳断路器可以带三层,计算工程如下 每个楼层的住房是130/4=33间,那么一层的用电是99kW 三层Pjs=Kx*Pe=99x3x0.45=133.7kW Ijs=Pjs/(1.732*U*cosθ)=133.7/(1.732*0.38*0.85)=240.6A 配置电缆的规格为4x185+1x95 ③、如果要准确的结果,请提供准确的数据(如果能提供每个房间的面积,每个楼层有多少个房间,就能做出准确的判断) 根据你的描述用一个400A的塑壳断路器就好了,采用树干式接法即可,干线电缆规格
2789 浏览443人关注我来回答
相关问答
,小房间各住多少人。ps.最好用式子解,用方程要有详细步骤。 能设小房间为x吗?
评论 115
关注 777
现在总进线开关为200A的(单相),熔断器10A,会不会超负荷?怎么计算总进线电流?
评论 149
关注 920
评论 135
关注 1405
评论 99
关注 320
评论 147
关注 379
评论 73
关注 489
评论 144
关注 895
想装修个15个房间的高档KTV大约需要多少?100万15个房间大约能装修个什么档次的?包括音箱、电视、沙发、茶几,上档次的大约需要多少?
评论 63
关注 1177
评论 37
关注 791
评论 58
关注 1300