装修用单心铜线好还是多股的好

价格上单芯略贵、电器没备和须频繁移动的电源,一般用于机械,单芯和多芯铜线用途是不一样的,以防接头虚接,易产生多余电阻,接头部位须烫锡或压接线鼻。多芯施工工艺复杂,多芯铜线装修房屋是不用的用单芯铜线

说说看家装中使用锡磷青铜线和紫铜线哪个好

接插件需要在反复断开、连接中保持接触面一定的压力,也就是说,接触部位必须能保持一定的弹性,不易变形;作为插座触点用材料,除了本身的导电能力外,材料的弹性有较大影响,而黄铜、紫铜两者间弹性的差别大,黄铜的弹性优于紫铜,所以,正常情况下,同样几何形状的插座材料,使用黄铜的触点更能保证接触良好。

电线25平方铜线价格知道的亲告诉下

YJV-4×25 现阶段的价格约为 60-70元/米 根据目前铜价:55325元/吨68.73元/米电力电缆是每米80

35平方的铜线线能承受多少个千瓦

35平方的铜线做做主电源,我就想知道它能承受得多少个千瓦?电线的选择是应该功率来选择的,不过也可以计算出35平方可以承受多少功率。首先查手册35平方铜线的截流量是134A,可承受功率为74.88千瓦。零线小了一点,应该用25平方的。

家庭水电装修2.5平方的电线能承受多少个千瓦

一、一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆,满负荷数能达到3千瓦都没有问题。
二、电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
三、导线的负荷数也根据导线材质的不同而不同,BV电线又和BVR多股软铜线不同,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。

6平方的入户铜线能承受对大多少千瓦

在进户线是6平的进户线他能承受的功率是7kw以下 也就是说用电不得超过7000瓦

请问4平方铝心护套线能承受多少千瓦的电量

线缆的参数一般以载流量考虑,不说功率的.因为功率与电流、电压有关.4平方毫米铝电线可载20A电流.如果是220V下,可载4.4千瓦功率的电器.如果是380V下,可载7.6千瓦功率的电器。载流量30A左右。单相的话可以带5KW。因为多根电缆一起敷设以及温度等原因,一般要折减,尽量别超过4KW是没有问题的。4平方铝心护套线的安全载荷是22安,所以你可以看你要接的电动机额定电流来选择一下,
同样功率的电动机因为接法的不同

请问电压380的4平方线,能带多少个千瓦

与电压无关。计算电流(安)的。

1.5平方铜线能承受多少千瓦的电器2.5平方4平方6平方10平方

1.5平方的线是9-12A,2.5平方的线是15-20A国标的 1.5平方铜线最大负荷约1300W 2.5平方铜线最大负荷约2200W 每个公司采用的铜线导电率不一样,导电率越高其载流量越高。一般1.5平的在15A左右,2.5平的25A左右!

4平方三相四线铜线能过多少千瓦

最大可以到10KW 单相电源1KW约是4.5A,6KW约是27A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,4平方电线承受倒多少千瓦电力主要看你是家庭220v用电 还是工厂380v的了, 要是家庭220v的4平方铜芯国标线 一般承受6千瓦 是安全的。
电流=功率÷电压
例如:要接在220伏电源上的6千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率÷电压 6000瓦÷220伏=27安

25平方铜芯护套线能承受多少千瓦电压

三相60KW有35平方的铜线足够了。如果是轻载的话25平方也够了

4平方铜心线能承受多少千瓦

4平方的铜导线明线时的最大安全载流量是37 安。所以220V时,最大承受功率是8.14千瓦。

4平方多股铜线能承受多少千瓦,适合厨房用吗

以42A安全载流量计算,
P=UI=220*42=9240W=9.24KW
家用厨房的话一般是足够了。只要各同时使用的用电器功率总和不超过它就够用了。(严格说来,含有电机的用电器的功率因为功率因数小于1的关系,应当适当降低到6~8KW;电热类的用电器不受此影响)
http://www.17house.com/sp/zhihu/41/1371547076068269.htm 35平方的铜线线能承受多少个千瓦