www.ceshiti.net
220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?
特立独行的猪
手机用户58738499487
无论零线对火線或对地线110伏电压都是零線对地电阻不为零,即不知道那一级零線接触不好或氧化造成接触电阻增大,但不可能准确为110伏。
nicefox
断零了,从源头到支线逐步检查一下哪里的零线断开了(重点排查插座拼接线,或者人为的打孔,可利用分段空气开关切断支路,一个分段一个分段排查)
橙子的星空
同意某楼意见,你提的这个问题,可以说明你一定用了破数字感应电笔!这种事情很普通,通常都是附近有高频扰动,也就是有电机,电磁炉、日光灯,变频器等设备、真实的零线出现110v电压几乎是不可能的!零线接地出现问题、类如某楼所说虚接、移位、线组等、一般瞬间烧毁、损失很大、涉及更多用户!10年前我们这里出过断零故障,三栋楼居民的所有正在使用的电器全部烧毁……灯、冰箱、录音机、电视...等等。当时电力局拒绝赔偿,推说是大风刮断了零线……其实大家都知道这是工作人员检修时发生了错误操作!
情已逝193108209