1.直接合不上闸,合闸时伴有“砰”的声音而且有火花怎么办?回答:拔掉该回路上的所有用电器看看能否合上,要是能合上就是某个用电器短路需要维修,要是还是合不上就是线路有问题需要对该回路进行分段排除法维修,(维修方法同步骤3)
2.直接合不上闸,合闸时没有任何声音也没有火花怎么办?回答:看看漏电开关上面的复位按钮是否按下复位(按下为复位,凸出为跳闸状态),复位按钮复位后合闸要是还是合不上需要更换相同大小的漏电开关。
3.跳闸时间不确定无规则的跳闸怎么办?回答:首先要用兆欧表(摇表)对相线,零线,地线相对应(相线-零线 零线-地线 相线-地线)进行电阻测试找出是否有接地,短路现象,找出有问题的线后进行分段排除法维修,
4.家里用电器开得多就跳闸(比如:热水器,空调一些大功率的用电器)怎么办?回答:漏电开关额定电流小(需要更换大电流的漏电保护器)注意:前提是上级开关和线缆允许的情况下可以更换,否则容易发生火灾或生命危险