(3)最主要的是看明白原理图及接线图。
2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。
对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。
电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:
(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。
(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
2、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前,应熟悉一下图纸:
(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
(2)展开图
(3)端子排图
(4)安装接线图