http://www.xiaofangbengwang.cn/ 消防泵的启停操作步骤 为保证人身安全和水泵使用寿命, 大西洋泵业主要就以消防泵的开启与停止运行操作步骤列 出以下八点。 1、 在把消防泵开启了之后, 要对电机以及水泵进行检查, 看看使用的电流是不是正常, 如果有异常的话,那么要立即把泵给停止。 2、对水泵的出口中的压力表进行检查,在压力表的指针已经到了特定的工作压力和稳 定了之后,出口的阀门就可以逐渐的开启,尽量使让泵在一个额定的情况下工作。 3、在泵的上水正常了之后,把吸真空的安装上的离合的手柄给挪到分的这个位置。 4、对阀组的压力进行查看,把清水的阀组的压力维持在一定的水平,如果压力不能够 进行维持的话,那么对于泵出口以及回流阀可适当的进行调理,这样让压力维持。 5、电机的轴承还有泵的温度要经常地进行检查,它的最高的温度不可以超过 75 度,对 电机在工作时候的电流进行检查,看它是否在一个正常的范围之内。 6、在停泵了之后,把所有的阀门来按照阀门的开和关的状态根据图表的事宜,恢复到 一个正常的状态。 7、把吸真空的安装的一个离合器的手柄给弄到合这个位置,把放气阀给翻开,让浮球 的总成来复位。 8、 如果在消防泵启动了之后, 它的压力已经达到了.08pm 之后又马上的恢复到了 0.4pm 的左右的话,出水已经不可以正常了,那么就要马上的把泵给停掉,把放气阀给翻开,让浮 球的总成都复位了之后,再把泵重新开启。