10平方铝线可以承受的用电器功率为:单相功率=11.1Kw;三相功率=25Kw。
1、导线的载流量与导线的截面有关,与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关影响的因素较多,计算也较复杂。
2、为了简化计算在此,特提供一种常用的简便算法。按照《工厂供电计算口诀》一书中载明的口诀:铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系:“10下五”、“100上二”、“25、35,四三界”、“70、95,两倍半”。可知:10平方铝线、明敷、25℃时的载流量、按“10下五”算得载流量为50安。
3、在实践中设备的额定电流值,通常以单相设备4.5A/Kw,三相设备2
A/Kw来计算。据此:10平方铝线可以承受的用电器功率为,单相设备
50A÷4.5A/Kw=11.1
Kw;10平方铝线可以承受的用电器功率为,
三相设备50A÷
2
A/Kw=25
Kw。