最新回答

我是一名中级电工,根据电工经验公式:10平方毫米米以下的铜线电流计算方法是乘以6,就是说6平方毫米米的铜线可以通过36A(6*6)的电流,根据P=UI得出可以带起7.92KW的电器(36*220),误差5%。
3天前

05平方的电线能承受最大功率是多少

5平方铜芯穿管敷设,其安全载流量为18安左右,一般配16安开关使用,单相220伏用电约可承受3000w(设功率因数为0.85)左右。380伏则可承受8000w左右。

即热式电热水器淋浴最大功率是多少

即热式电热水器额定的功率为8-8.5KW,一般就是最高的使用功率的。但是有很多家庭使用或者购买的时候,同样遇到的问题,以为这个就是使用功率,担心耗电大的问题。其实即热式电热水器真正的使用功率跟环境的有关系,就是根据天气温度,进水的温度有直接关系。本身机器属于变频恒温,所以根据进水的温度自动调节所需要的功率,功率的转化是微控制系统完成,整个温度不会超过55度

谁晓得家用燃气热水器最大功率是多少

速热式电热水器是第三代电热水器,这一种电热水器又被称之为是储水快热式电热水器,它的预热时间一般在15分钟左右,这一种电热水器它的内胆容积在10-30升。速热式电热水器它的功率是在3500W-5500W左右,家庭安装速热式电热水器不需要对原有的电路进行更换或者是扩容,它的电源线只需要在2.5平方毫米就可以了,同时它还能实现多路供水,在使用时不受人数的限制,作十分的方便简单。

大功率电器插座的特点是什么

大功率电器插座的特点:在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的.因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致触电.因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连 。

大功率电器同时使用,厨房插座怎么安全使用

怎么可能是一条线呢 都是并联的 建筑电气在设计时会把房间的功能区安排好 否则贴瓷砖的会骂人的 我不是插排我只是排队很整齐(づ￣ 3￣)づ

装修,大功率电器用多大的

大功率电器用16A插座,如电烤箱等

大功率庭院灯是多少瓦

目前国内庭院灯光源一般采用高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物灯。常用的功率为150W,250W,400W,目前常用的是250W和400W两种。

大功率照明led灯价格是多少

百利威护眼台灯大功率LED光源,护眼,宿舍照明,简约大气￥135.00雷士照明 卧室LED护眼台灯 书房台灯超大功率4瓦LED台灯 ￥120.00比月照明灯具LED大功率2WUSB接口护眼台灯￥415.90以上价格来源于网络仅供参考请以购买时为准

西安空调大功率插座一般是多少瓦

一直以来,普通的一匹空调都是用10A的插座,虽然空调启动电流会超过10A,但也只是短短的一瞬间而已,就像你所说的一样,使用10A插座真的足够了。而有的空调要用16A的插座,一般都是出于绝对安全的角度来考虑,又或者是空调带有电加热的,制热时要用到高电流。

空调大功率插座一般是多少瓦

一直以来,普通的一匹空调都是用10A的插座,虽然空调启动电流会超过10A,但也只是短短的一瞬间而已,就像你所说的一样,使用10A插座真的足够了。而有的空调要用16A的插座,一般都是出于绝对安全的角度来考虑,又或者是空调带有电加热的,制热时要用到高电流。

6平方铜线线所能承受的最大功率是多少总共可以用多少W的电器

我是一名中级电工,根据电工经验公式:10平方毫米米以下的铜线电流计算方法是乘以6,就是说6平方毫米米的铜线可以通过36A(6*6)的电流,根据P=UI得出可以带起7.92KW的电器(36*220),误差5%

6平方铜线线所能承受的最大功率是多少

可以带8千瓦的电器,两千瓦电磁炉可以带8个, 短时间10千瓦没事,时间长了就不行了 我是电工

6平方的电线所能承受的最大功率是多少

6平方BV塑料铜芯线安全截流为:明线安装48A 穿钢管一管两根线41A。一管三根36A。一管四根32A。穿塑料管一管两根线36A。一管三根31A。一管四根28A。 6平方BV塑料铝芯线安全截流为:明线安装37A 穿钢管一管两根线30A。一管三根28A。一管四根24A。穿塑料管一管两根线27A。一管三根23A。一管四根22A。 6平方BX橡皮铜芯线安全截流为:明线安装50A 穿钢管一管两根线43A。一管三根37A。一管四根34A。穿塑料管一管两根线37A。一管三根33A。一管四根30A。 6平方BX橡皮铝芯线安全截流为:明线安装39A 穿钢管一管两根线32A。一管三根30A。一管四根26A。穿塑料管一管两根线29A。一管三根25A。一管四根23A。 电流计算法: 白炽灯和普通电热设备I=P/U 日光灯。高压水银荧光灯。高压钠灯等220V I=P/(Ucos￠) 380V I=P/(√3Ucos￠) 其中I为电流(A) P为功率(W) U为电压(V) 日光灯cos￠取0.5高压水银荧光灯cos

电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少

4平方铜线可以承受的最大功率是5060瓦
4平方铜线穿塑料管的安全载流量是23A,
根据公式电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么
220×23=5060(瓦)
所以,4平方铜线可以承受的最大功率是5060瓦。
(现在家庭用电已经很少使用铝线,所以略去)

4平方电线可以承受的最大功率多少

单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,我知道的最小4KW,也可以的。

1.5 2.5 4平方电线可以承受的最大功率是多少怎么计算

由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以铜质为例:明线装置时1.5 /2.5/4平方电线安全载流量(下同)分别为 23A、30A、39A,钢管内布线时二根1.5 /2.5/4平方电线分别为17A、24A和32A·三根分别是16A、22A和29A·四根分别是15A、20A和26A;塑料管内布线时二根1.5 /2.5/4平方电线分别为15A、22A和29A·三根分别是14A、19A和26A·四根分别是12A、17A和23A。护套线二芯的1.5 /2.5/4平方电线分别是14A、18A和28A。至于说可以承受多大功率,如果是家用的,直接用**A乘以220再除以1000=千瓦。如1.5平方在明线装置时安全载流量为23A,那么它能承受的最大功率=(23*220)/1000=(约等于)5千瓦,如果是塑料管内布4根线时=(12*220)/1000=(约等于)2.5千瓦,余类推.......

2.5平方铜线接的墙壁插座能支持的最大功率是多少

电线(铜芯)的截面积过电流安培数及相应承受的功率范围如下: 1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 4 mm2是25-32A(5500~7500W) 6 mm2是32-40A(7500~8500W) 你的问题“将两个插位同时接入两个插排都是最大2500W的,那么这个墙壁插座能够向两个插排提供的最大功率是多少?”我的回答是这样的:因插座上的进线是2.5平的,你现在要在两插座上分别都接入两个插排且功率要用到2500W,这里就有几个问题同时存在了:1、插座2.5进线若同时接受5000W的用电量是极其危险的---- 不提倡!2、接线排用2500W的大用电器它也不一定受得了(要看品牌规格)。为安全用电起见,墙壁插座能够向两个插排提供的最大功率是4500W.

铝芯护套线2.5平方能承受最大功率是多少瓦

额定电流20A,多大功率自己根据你使用的电压算一下吧,你应该会的

1.5 2.5 4平方电线可以承受的最大功率是多少怎么计算越详细越好

由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以铜质为例:明线装置时1.5 /2.5/4平方电线分别为 23A、30A、39A,钢管内布线时二根1.5 /2.5/4平方电线分别为17A、24A和32A·三根分别是16A、22A和29A·四根分别是15A、20A和26A;塑料管内布线时二根1.5 /2.5/4平方电线分别为15A、22A和29A·三根分别是14A、19A和26A·四根分别是12A、17A和23A。护套线二芯的1.5 /2.5/4平方电线分别是14A、18A和28A。至于说可以承受多大功率,如果是家用的,直接用**A乘以220再除以1000=千瓦。如1.5平方在明线装置时安全载流量为23A,那么它能承受的最大功率=(23*220)/1000=(约等于)5千瓦,如果是塑料管内布4根线时=(12*220)/1000=(约等于)2.5千瓦余类推.......

1平方毫米电线的最大功率是多少

铜线每平方工作电流,8A左右约1600W.
http://www.17house.com/sp/zhihu/53/1361555843066976.htm 6平方铜线线所能承受的最大功率是多少总共可以用多少W的电器