开关柜上的铭牌应规范且安装在设备的显目位置,高压开关柜内安装的电气组件,如断路器、负荷开关、隔离开关等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中,个组件的铭牌应便于识别。若装有可移开部件,在移开位置能看清即可。的铭牌一般包括以下内容。 1.设备制造成家的名称和所持的商标,设备型号(包括接线方案编号),名称,出厂日期和出厂序号。 2.使用参数。包括额定电压、额定电流、额定短路(开断)及关合电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及峰值耐受电流。高压开关柜内安装的高压电器组件(含连接导体)的额定值不一致时(如额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流),柜上的铭牌应按最小值标定。 3.防护等级。设备的防护等级是表征设备防护人体接近 内带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。检查设备的防护等级是否符合设计要求。 开关柜铭牌可一目了然的让操作者了解开关柜的一些基本参数,以及开关柜生产厂家的一些信息。所以铭牌在开关柜中很重要,在开关柜交付的时候,开关柜上必须安装铭牌。