dcs 的硬件和软件,都是按模块 化结构设计的,所以 dcs 的开发实际上就是将系统提供的各种基 本模块按实际的需要组合成为一个系统,这个过程称为系统的组 态。 (1)现场控制单元 现场控制单元一般远离控制中心,安装在靠近现场的地方, 其高度模块化结构可以根据过程监测和控制的需要配置成由几个 监控点到数百个监控点的规模不等的过程控制单元。 现场控制单元的结构是由许多功能分散的插板(或称卡件)按 照一定的逻辑或物理顺序安装在插板箱中,各现场控制单元及其 与控制管理级之间采用总线连接,以实现信息交互。 本文整理于网络,仅供阅读参考 现场控制单元的硬件配置需要完成以下内容: 插件的配置 根据系统的要求和控制规模配置主机插件(cpu 插件)、电源插件、i/o 插件、通信插件等硬件设备; 硬件冗余配置 对关键设备进行冗余配置是提高 dcs 可靠性的 一个重要手段,dcs 通常可以对主机插件、电源插件、通信插件和 网络、关键 i/o 插件都可以实现冗余配置。 硬件安装 不同的 dcs,对于各种插件在插件箱中的安装,会 在逻辑顺序或物理顺序上有相应的规定。另外,现场控制单元通 常分为基本型和扩展型两种,所谓基本型就是各种插件安装在一 个插件箱中,但更多的时候时需要可扩展的结构形式,即一个现 场控制单元还包括若干数字输入/输出扩展单元,相互间采用总线 连成一体。 就本质而言,现场控制单元的结构形式和配置要求与模块化 plc 的硬件配置是一致的。 (2)操作站 操作站以来显示并记录来自各控制单元的过程数据,是人与 生产过程信息交互的操作接口。典型的操作站包括主机系统、显 示设备、键盘输入设备、信息存储设备和打印输出设备等,主要 实现强大的显示功能(如模
DCS 控制系统简介 作者:梁凯;王强;张金慧 作者机构:大化集团有限责任公司合成氨厂 来源:大化科技 年:2008 卷:000 期:003 页码:42-43 页数:2 中图分类:TP273 正文语种:CHI 关键词:DCS 控制系统;组态;合成氨厂;DCS 硬件 摘要:本文