如何测量电机的绝缘电阻
电动机绝缘测量方法及注意事项 电机绝缘电阻丈量一般分为三个部分:电机绕组对地绝缘丈量、电机绕组相间绝缘测量和电机外绕组层间(匝间)绝缘丈量,用型兆欧表测量绕组对地绝缘和绕组相间绝缘,用万用表丈量外绕组层间(匝间)绝缘。 在先容电机绝缘测量方法之前首先介绍所要用到的仪表(兆欧表)的基本知识及兆欧表利用方法,只有正确使用兆欧表才能取得正确的电机绝缘电阻测试数据。 兆欧表接线须知 在丈量时,要注意兆欧表的正确接线,不然将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”和“E”端之间,但当被测绝缘体外貌漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须丈量的部分与“G”端相连接。如许漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的丈量机构(动圈)。这样就从根本上消除了外貌漏电流的影响,特别应该留意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,肯定要接好屏蔽端钮“G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外貌又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防备被测物因漏电而对其内部绝缘丈量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,肯定要注意“L”和“E”端不能接反,精确的接法是:“L”线端钮接被测装备导体,“E”地端钮接地的装备外壳,“G”屏蔽端接被测装备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及外貌的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进丈量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给丈量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘水平比“L”端与外壳的绝缘水平要低,当兆欧表放在地上利用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成偏差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使丈量结果偏小,给测量带来较大偏差。 兆欧表使用方法及注意事项 兆欧表在事情时,自身产生高电压,而丈量对象又是电气设备,所以必须精确使用,否则就会造成人身或装备事故。 1、测量前,应将兆欧表保持程度位置,左手按住表身,右手动摇兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),不然说明兆欧表有故障。 2、丈量前,应切断被测电器及回路的电源,