一般是加里面
如果系统中有气液分离器的话,一般都在气液分离器的入口管段。如果系统中没有气液分离器的话,那么应该就在压缩机吸气口的管段上。
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂
小管结霜是漏氟少氟的表现,氟是油性物质,粗管有油性物质,说明粗管漏氟,建议粗管接口螺丝口加紧拧,然后用水加洗洁精揉出泡沫,涂在接口处,看看起不起泡泡检查是否还是漏,如果还是漏,剪断原来喇叭口,重新做喇叭口!如果还是漏,检查铜管,剪断附有油性物质铜管,再做喇叭口接!如果还漏,检查整个铜管,用肥皂水,能焊接补洞就补,补不了
这个没人回答你,空调大小,细管粗管都都跟这个丝的大小有关系.你这么问.只能说楼上的回答很正确,只有公英制之分我所见过的都是英制的,空调一般只区分公英制,不问口径
结冰具体位置?