暖气片材质不同,高度不同,品牌不同,单片暖气片散热面积也不相同,不可一概而论
一般暖气片厂家出厂都会给出单柱的散热量,根据他提供的散热量和工况,再根据自己家里的套内采暖面积,就可以计算出来了。目前采来暖市场以钢制暖气片和铜铝自复合暖气片为主
一般暖气片厂家出厂都会给出单柱的散热量,根据他提供的散热量和工况,再根据自己家里的套内采暖面积,就可以计算出来了。
按展开的面积算、计算出房间热负荷 Q 2、计算散热器的散热面积 散热器的散热面积=Q÷(K×热媒平均温度与室内设计温度之差)×散热器修正系数 K 为散热器换热系数 热媒平均温度 是热媒进水温度和出水温度的平均值 散热器修正系数 具体查一下设计手册就可以 3、计算散热器片数 散热器片数= 散热器的散热面积÷散热器每片
一般暖气片厂家出厂都会给出单柱的散热量,根据他提供的散热量和工况,再根据自己家里的套内采暖面积,就可以计算出来了。