经住房和城乡建设部2010年4月17日以第554号公告批准发布。　本规程编制组在标准制定过程中遵循了如下四项原则:①保障稳定安全供水;②二次供水水质不受污染;③注重系统节能;④注意借鉴国内外先进经验。为使本规程达到科学性、可操作性的目标要求,编制组认真总结了有关城镇二次供水工程地方标准的实施情况,多次征求建筑给水排水设计、设备生产厂家、供水企业、管理部门及有关专家意见,并参考了国内外相关标准的部分内容。　本规程突出了二次供水在安全卫生、节能环保等方面的更高要求,主要内容包括:提出了对二次供水工程建设的具体要求;明确了二次供水的加压方式和流量、压力计算;详细规定了二次供水设备设施及有关附件的性能、材质等;充实了泵房设置条件与环境、施工与安装、调试与验收、设施维护与安全运行管理等内容。　为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《二次供水工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。在使用中如果发现本条文说明有不妥之处,请将意见函寄天津市供水管理处。　目次1总则23)　3　基本规定　24)　4　水质、水量、水压　26)　5　系统设计　27)　5.1　一般规定　27)　5.2　系统选择　27)　5.3　流量与压力　28)　5.4　管道布置　30)　6　设备与设施　31)　6.1　水池(箱)31)　6.2　压力水容器　31)　6.3　水泵　31)　6.4　管道与附件　32)　6.5　消毒设备　32)　7　泵房34)　8　控制与保护　35)　8.1　控制　35)　9　施工36)　9.1　一般规定　36)　9.2　设备安装　36)　9.3　管道敷设　37)　10　调试与验收　38)　10.1　调试　38)　10.2　验收　38)　11　设施维护与安全运行管理　39)　11.1　一般规定　39)　11.2　设施维护　39)　11.3　安全运行管理　39)　1　总则1.0.1　二次供水是整个城镇供水的组成部分,是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。近年来,随着城镇建设的快速发展和高层建筑数量的不断增多,二次供水的安全稳定特别是水质安全已经