通风系统调整方案及安全技术措施 根据生产安排,需要对 S0401 运输、材料、回风顺槽进行密闭,并新开 4#南辅助运输大巷、避难硐室掘进工作面,为实现矿井通风安全可靠,需要对井下现通风系统进行调整,为保证通风系统调整施工安全,特编制本方案和施工安全技术措施。 一、密闭 S0401 运输、材料、回风顺槽 1、密闭顺序 三个掘进工作面均为独立局扇供风,故可考虑同时施工,不分先后。材料顺槽与回风顺槽考虑到独头供风距离的问题,本着先宜后难的原则,应先密闭回风顺槽,后密闭材料顺槽。密闭顺序为: ⑴S0401 运输顺槽 ⑵S0401 回风顺槽→S0401 材料顺槽 2、密闭位置 ⑴S0401 运输顺槽密闭在运输顺槽内,位于进风斜巷与运输顺槽贯通处向下(向掘进工作面方向)不大于 2 米处、顶板良好、围岩完整的地段。 4#南辅助运输大巷S0401运输顺槽S0401运输顺槽密 闭 处 ⑵S0401 回风、材料顺槽密闭在本顺槽内,位于 5#贯眼处向下(向掘进工作面方向)不大于 2 米处、顶板良好、围岩完整的地段。 S0404材料顺槽S0404回风顺槽4#贯眼5#贯眼密 闭 处密 闭 处 3、质量标准 闭墙用红砖、沙、水泥等不燃性材料建筑,厚度不低于 370mm,闭墙两帮和底都要掏槽,掏槽深度不得低于 300mm,见硬帮实底,并要与煤岩结实,墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝,不漏风。外部要用水泥抹面 20mm 厚,施工完打设栅栏,悬挂瓦斯管理牌板,现场材料必须码放整齐,挂牌板管理,做好文明施工。 二、准备工作 1、施工前,施工单位要做好材料的准备工作,并要做到所需工种人员配备齐全、分工合理,保障物料供给,提高工作效率,不能存在拖工现象。 2、运输材料要有专人负责,密闭材料需装车运输时,物料不得超宽超高。 3、施工人员随身携带的小型材料必须捆扎牢固;工具要拿稳,利刃工具必须装入护套。 4、在斜巷中运输时,绞车司机必须持证上岗,严格按照操作规程操作。使用绞车前,绞车工必须首先检查斜巷中的声光信号系统是否齐全灵敏可靠,“一坡三挡”是否可靠;若不符合要求,严禁使用。 斜巷运输时,要坚持“行车不行人,行人不行车”原则,严禁放飞车,重车必须一钩一车。 5、需要人力推车时,1 次只准推 1 辆车,严禁在矿车两侧推车。推车时必须注意前方,发现前方有人或有障碍物以及推车接近道岔、弯道、巷道口时,推车人必须及时发出警告。 6、物料运送到卸料点后,要先将矿车固定牢固;卸料时,要相互照应、靠巷帮堆放的材料要码放整齐,不得影响行人。 7、施工前,施工负责人必须对施工地点、规格、要求了解清楚,并掌握有关安全技术措施和施工要求,要做到安全施工。 8、在装卸物料时要设专人指挥并监护安全。 三、施工方法 1、参加施工的所有人员施工前,必须首先检查施工地点巷道顶 板情况,做到安全施工。 2、巷道四周掏槽时,其深度必须符合质量要求。掏槽时应注意以下几点: ⑴ 掏槽一般应按先上后下的原则进行,矸石等杂物应堆放在闭墙里侧采空区内,巷道应清理干净。 ⑵ 掏槽深度必须符合规定要求,见实帮实底。 ⑶ 应切断密闭处的金属网、轨道、风水管线等金属材料,保证密闭里外无导体相连。 3、在砌筑墙体时,竖缝要错开,横缝要水平,排列必须整齐;砂浆要饱满,灰缝要均匀一致。 4、墙体封顶时要与顶帮接实。当顶板破碎时,应清除浮煤、矸见实顶后,再继续构筑墙体。 5、墙体砌实后要勾缝抹面,墙体四周要抹宽度不小于 10cm 的裙边,要求抹平,打光压实。 6、墙体高度超过两米时,需要搭手脚架,必须保证安全牢靠。 7、检查施工地点的通风、瓦斯等情况,必须通风良好,瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定时,方可施工。 密闭施工时必须保证局扇向工作面不间断供风,封口时从密闭处切断风筒,严禁停止风机运转。 8、必须由外向里逐步检查施工地点前后 5 米的支架、顶板情况;发现问题及时处理,并且由一人处理,一人监护,处理不完时及时打上临时支柱。严禁空顶作业。 9、施工完毕后,要认真清理现场,须将剩余材料运走。墙前 5米要加强支护,巷内杂物要清理干净,疏通水沟,使之无积水。 四、调整局扇供风 三道密闭施工完毕后,即可停止三台局扇的运转。 现供 S0401 运输顺槽的 2×37kw 变频风机位置保持不变,将风筒出风口接至 4#南辅助运输大巷掘进工作面处。 现供 S0401 材料顺槽的 2×30kw 对旋风机停止运转,将风机从4#南辅助运输大巷顶板上取下,装车运至+760 辅助运输石门内不影响通风、行人、运输的地段或出井。 现供 S0401 回风顺槽的 2×30kw 对旋风机停止运转,将风机从S0401 材料顺槽 1#贯眼前移出,装车运至+760 辅助运输石门内不影响通风、行人、运输的地段或出井。 避难硐室开始掘进时,选择 2×30kw 对旋风机供风,风机位置设置在+760 辅助运输石门内距避难硐室与+760 辅助运输石门贯通处大于 15 米的位置。 调整通风系统后要及时测风,并在 S0401 回风顺槽联络巷安装瓦斯传感器和风量传感器。 五、局部通风标准 1、局部通风机及其启动装置必须安装在进风巷道内,且距掘进巷道回风口不得小于 10m,附近 5m 内顶板完好,卫生清洁,无淋水,电缆悬挂整齐。 2、局部通风机必须安装双风机、双电源,并能自动切换。定期安排专人试验,要有试验记录,并由试验人、班组长签字。 3、局部通风机必须安装“三专两闭锁”。 4、局部通风机安装必须上架,距底板高度大于 0.3m,吊挂安装时,不得少于两个吊挂点,吊挂材料一致,严禁用铁丝吊挂。用支架安装时,支架要统一。局部通风机要与巷道底板平行。 5、一台局部通风机只准向一个作业的掘进工作面供风,严禁一台局扇同时向两个及两个以上的掘进工作面供风。严禁使用三台及以上局部通风机同时向一个掘进工作面供风。 6、局部通风机要安装风机开停传感器和风电闭锁装置。 7、井下必须使用抗静电、阻燃、有煤安标志的风筒。 8、悬挂风筒的拉线至少每隔 30m 进行一次固定,拉线要与巷道坡度一致。 9、风筒吊挂要平、直、稳,要逢环必挂,吊挂材料要相同,吊挂方式要统一,30m 长度高低差不大于 50mm. 10、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯,不准拐死弯。异径风筒接头用过渡节,先大后小,不准花接。 11、风筒接头要反压边,反压边要规正,严密不漏风。风筒无破口,修补破口的补丁要剪裁正规,粘贴牢固。 12、掘进工作面的备用风筒必须叠放整齐,全部存放在风筒箱内或风筒架上。 13、局部通风机要挂牌管理,牌板要悬挂正规。 六、安全技术措施 1、砌筑墙体时必须有专人负责安全看护。 2、砌筑墙体时,除上、下操作人员外,其它人员一律在 2m 外 等待,严防操作器械或矸石伤人。有人通过时必须停止施工,待人员通过后方可继续施工。 3、参加构筑通风设施的人员必须学习施工本《安全技术措施》并做贯彻签名。 4、在构筑风门时,负责人要认真检查,坚持安全第一、不安全不施工。 5、必须在施工地点悬挂便携式瓦检仪。 必须有瓦检员现场跟班作业。 6、拆除通风机前,必须切断通风机电源,并在开关上悬挂“正在检修,禁止启动”的警示牌,在拆装通风机期间严禁送电,停送电必须由专人负责。 7、在进行起吊工作的准备前,必须对所有的工具、器材进行认真仔细的检查,损坏和质量不好的工具器材严禁使用。 8、在进行吊装作业时,在起吊地点,除作业人员以外不得有闲杂人员。作业人员应听清指挥人员的信号,严格按信号作业,严禁违章作业。作业人员严禁站起吊点正下方操作,指挥人员应口令清晰,严禁违章指挥。 9、安装通风机时应将通风机安装平稳、牢固;风筒与风机连接牢固,接地保护可靠。 10、其它严格按《煤矿安全规程》有关规定执行。 七、违反本操作可能导致的危害 1、工具未带齐,可能导致发现的隐患不能及时处理。 2、不按规定施工密闭墙,导致墙体漏风、墙前瓦斯积聚、采区 自然发火等。 3、不按规定携带悬挂仪器,导致施工人员因瓦斯或其它有害气体浓度超标造成中毒、窒息等。