着重对社 区居民进行用电安全常识宣传,向他们讲清在原有的用电设计不变 时不得擅自增加电器设备,阐明同时使用大功率电器的危害性,以 及合理选用电气自动开关的必要性。要求社区配备一定数量的灭火 器材,同时对社区居民强调人走电关,以防万一。 4.落实防火技术措施。在日常消防监督检查中,应把握检查重点: 一是看是否正确选用导线以及穿管保护、过载保护情况;是否依据 生产、经营场所环境不同(如有的场所潮湿多气;有的场所高温多 尘;有的具有腐蚀性、爆炸性气体和火灾危险),正确选择配线方 式和配线要求。另外,还应考虑室外架空电力线与地面之间的垂直 距离和与建筑物之间的水平距离。二是看电器设备、灯具安装、使 用是否符合消防安全要求。如有爆炸性混合物或生产中易产生爆炸 介质的场所,应采用防爆电机和防爆灯具。同时由于爆炸危险场所 等级又有区别,还应选用不同型式的防爆电器设备;有腐蚀性气体 及特殊潮湿的场所,应采用密封型灯具,灯具的各种部件则还应进 行防腐处理;在震动场所,照明灯具应具有防震措施。另外,不同 的场所不仅要正确选用不同的灯具,而且还要注意选用不同功率的 灯具,正确把握灯具与可燃物之间的距离。三是看电器开关安装、 使用是否符合消防安全要求。如有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险 的场所以及物资仓库,应将闸刀开关装在室外或专用配电箱内。