1、电机本身故障引起的原因
(1)定子绕组匝间或相间有短路故障,电流增大而发热。个别线圈局部有包扎绝缘,如果绕组整体绝缘老化发黑,必须重绕大修。
(2)定子绕组有短路或并联绕组中某支路短线,引起三相电流不平衡增7
过热。
(3)将O形接成形,或Y形接成△形,在额定负载运行时,会使电机
来。
(4)笼型转子段条引起电流过大而发热,建议改为铜笼或补焊。
(5)定、转子扫膛、相擦,引起电机发热,因扫膛或相擦等于增加点击负载。解诀办法是检查轴承,损坏的轴承要更新,另外检查电机装配质量,必要时要重新进行装配。
2、电源方面引起的原因
(1)电源电压高,超过电机额定电压的10%以上,引起电机铁损耗增加,使电机发热。
(2)电源电压过低,低于电机额定电压的5%以上,电机在额定负载运行时会发热。
解诀办法:是调整变压器分接开关的档次,把电源电压调整到正常的范围内。
(3)三相电源电压不平衡,相间电压不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡而使电机发热。。
3、负载方面
(1)负载过大,应减轻负载或更换容量合适的电机。
(2)启动过于频繁。
(3)机械负载有故障
4、 通风散热不良方面
(1)电机通风道堵塞,应及时清扫。
(2)绕组表面有灰尘和油污,影响散热,应及时清理。
(3)环境温度过高,应采取降温措施。
扩展资料:
起动前的检查方法:
1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。
3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
8、检查电机接地装置是否可靠。<