15. 变频器的通断电是在停止输出状态下进行的,为什么在运行状态下一般不允许切断电源? 答:变频器内部电路的原因:变频器的逆变电路工作在开关状态,每个 IGBT大功率开关管都是工 作在饱和或截止状态。尽管饱和时通过每只管子的电流很大,但因饱和压降很低,相当于开关闭合, 所以管子的功耗不大。如果 电路突然断电,电路中所有的电压都同时下降,当管子导通所需要的驱动 电压下降到使管子不能处于饱和状态时,就进入了放大状 态。由于放大状态的管压降大大增大,管子 的耗散功率也成倍增加,可在瞬间将开关管件烧坏。虽然变频器在设计时采取了保护措 施,但在使用 中还是应避免突然断电。负载的原因:电源突然断电,变频器立即停止输岀,运转中的电动机失去 了降速时间, 处于自由停止状态,这对于某些运行场合会造成影响,因此不允许运行中的变频器突然 断电。 16. 已知电动机参数为: PMN= 30 kW MN=380 57.6A,fN 50Hz,n MN 1460r/min 变频器与电动机之间距离30m,最高工作频率为 40Hz。要求变频器在工作频段范围内线路 电压降不超过2 %,请选择导线线径? 解:已知 UN= 380 380VX(40H 304VX2 301000 1000 解得:RO m。查表可知,导线应选择截面积为10.0 mm 的导线。