重要参数　声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准　UPS类型:　工频在线式　额定功率:　320KW　输入电压范围:　285-475V　输入频率范围:　50/60(±5)Hz　输出电压范围:　380V　输出频率范围:　50/60Hz　电池类型:　艾亚特铅酸蓄电池　后备时间:　任意时间可选　详细参数　基本参数　UPS类型　工频在线式　纠错　额定容量　400KVA　纠错　额定功率　320KW　纠错　额定电压　380V　纠错　额定频率　50/60Hz　纠错　输入输出　输入配线　三相五线制　纠错　输入电压范围　285-475V　纠错　输入频率范围　50/60(±5)Hz　纠错　输入谐波　<3%(线性负载),<5%(非线性负载)　纠错　输入功因　≥0.99(100%负载)　纠错　输出电压范围　380V　纠错　输出频率范围　50/60Hz　纠错　输出电压波形　纯正弦波　纠错　电流峰值比　3:1(最大)　纠错　输出功因　0.8　纠错　通信和管理　面板显示　LCD液晶　纠错　报警功能　电池模式:每4秒响一声　电池电量低:每1秒响一声　过载:每0.5秒响一声　错误:连续鸣响　纠错　保护　过载,深度放电及过充保护　纠错　过载能力　在110%/125%/150%过载时能维持30分钟/10分钟/1分钟　纠错　电池　后备时间　任意时间可选　纠错　电池类型　艾亚特铅酸蓄电池　纠错　电池容量　根据延长时间配置艾亚特原装蓄电池　纠错　充电时间　9小时充至90%　纠错　环境　工作环境　工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95%　纠错　存储环境　-25-55℃　纠错　噪音值(dBA)　<65dB(A)　纠错　其它参数　指示灯　输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度　纠错　外观尺寸　1630×1000×1900mm　纠错　产品重量　2600kg　纠错　其它性能　并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器　纠错　其它特点　干接点,RS232通讯界面,GM3101界面　纠错　加入对比栏　复制表格　|　复制图文混排表格　*　仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉　接下来要看