气体钢瓶使用注意事项 1.高压气瓶的搬运、存放和充装应注意事项: (1)在搬动存放气瓶时,应装上防震垫圈,旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少 碰撞。 (2)搬运充装有气体的气瓶时,最好用特制的担架或小推车,也可以用手平抬或垂直转动。但绝 不允许用手执着开关阀移动。 (3)充装有气的气瓶装车运输时,应妥善加以固定,避免途中滚动碰撞;装卸车时应轻抬轻放,禁 止采用抛丢、下滑或其它易引起碰击的方法。 (4)充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶(如氢气瓶和氧气瓶),不能同车搬运或同 存一处,也不能与其它易燃易爆物品混合存放。 (5)气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏,不能保证安全使用的,切不可再送去充装气体, 应送交有关单位检查合格后方可使用。 2.一般高压气瓶使用原则 (1)高压气瓶必须分类分处保管,直立放置时要固定稳妥;气瓶要远离热源,避免曝晒和强烈振 动;一般实验室内存放气瓶量不得超过两瓶。 a.在钢瓶肩部,用钢印打出下述标记 制造厂 制造日期 气瓶型号 工作压力 气压试验压力 气压试验日期及下次送验日期 气体容积 气瓶重量 b ?为了避免各种钢瓶使用时发生混淆,常将钢瓶上漆上不同颜色,写明瓶内气体名称。 (2)高压气瓶上选用的减压器要分类专用,安装时螺扣要旋紧,防止泄漏;开、关减压器和开关 阀时,动作必须缓慢;使用时应先旋动开关阀,后开减压器;用完,先关闭开关阀,放尽余气后,再 关减压器。切不可只关减压器,不关开关阀。 (3)使用高压气瓶时,操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。操作时严禁敲打撞击,并经 常检查有无漏气,应注意压力表读数。 (4)氧气瓶或氢气瓶等,应配备专用工具,并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂 或易感应产生静电的服装手套操作,以免引起燃烧或爆炸。 (5) 可燃性气体和助燃气体气瓶, 与明火的距离应大于十米 (确难达到时, 可采取隔离等措施) 。 (6) 用后的气瓶, 应按规定留 0.05MPa 以上的残余压力。 可燃性气体应剩余 0.2MPa~0.3MPa 约 2kg ( /cm2~3kg/cm2 表压)H2 应保留 2MPa,以防重新充气时发生危险,不可用完用尽。 (7)各种气瓶必须定期进行技术检查。充装一般气体的气瓶三年检验一次;如在使用中发现有严 重腐蚀或严重损伤的,应提前进行检验。 3.几种特殊气体的性质和安全 (1) 乙炔: 乙炔是极易燃烧、 容易爆炸的气体。 含有 7-13%乙炔的乙炔--空气混合气, 或含有 30% 乙炔的乙炔--氧气混合气最易发生爆炸。乙炔和氯、次氯酸盐等化合物也会发生燃烧和爆炸。 存放乙炔气瓶的地方,要求通风良好。使用时应装上回闪阻止器,还要注意防止气体回缩。如发 现乙炔气瓶有发热现象,说明乙炔已发生分解,应立即关闭气阀,并用水冷却瓶体,同时最好将气瓶 移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时,绝对禁止用四氯化碳灭火。 (2)氢气:氢气密度小,易泄漏,扩散速度很快,易和其它气体混合。氢气与空气混合气的爆炸 极限: 空气偏含量为 18.3: 59.0% (体积比) ,此时, 极易引起自燃自爆, 燃烧速度约为 2.7 米/秒。 氢气应单独存放,最好放置在室外专用的小屋内,以确保安全,严禁放在实验室内,严禁烟火。 应旋紧气瓶开关阀。 (3)氧气:氧气是强烈的助燃烧气体,高温下,纯氧十分活泼;温度不变而压力增加时,可以和 油类发生急剧的化学反应,并引起发热自燃,进而产生强烈爆炸。 氧气瓶一定要防止与油类接触,并绝对避免让其它可燃性气体混入氧气瓶;禁止用(或误用)盛 其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。 (4)氧化亚氮(笑气):具有麻醉兴奋作用,受热时可分解成为氧和氮的混合物,如遇可燃性气 体即可与此混合物中的氧化合燃烧。