消防给水系统分为室外消防给水和室内消防给水两类,其主要功能单元有 消防水源、消防水泵、给水管网、管网控制设备、消火栓、水泵结合器 等。 消防水源可使用市政给水管网、消防水池、天然水源、中水等。消防水泵应采取自灌式吸水水泵,消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置带有空气隔断功能的倒流防止器。 消防水源一般使用市政给水管网,管路使用压力输水管路,阀门多使用闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、过滤器、安全阀等,还会用到倒流防止器,管路连接用的最多的是法兰和沟槽管件连接。楼层较高时需设置高位消防水箱;潜在的消防用水量大且出口要求压力高时需分区供水。 问:用在消防系统中的话,是球铁软密封闸阀合适还是灰铁硬密封闸阀合适? 答:软密封闸阀和硬密封闸阀都可以用在消防系统中,软硬密封的选择根据介质和泄漏率,如果是自来水软密封闸阀好一点。在自来水系统中阀体材质宜选用铸铁,更耐腐蚀,阀体材质是灰铁还是球铁一般按照压力来选择,消防水系统压力一般都在1MPa以下,所以灰铁就完全可以满足使用要求,但是球铁的力学性能更好点。另外要看价格和客户需要。 来源: 般德阀门 泵 ● IT