如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏 拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻, 【其实绕组的阻值很小, 咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如 果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组 对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于 0.5 兆欧】三,如果三相绕组对地阻值 都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接 线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测 完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者 下边 3 根接线柱即可,阻值不得低于 0.5 兆欧】。 将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇 表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在 200K~2M 左右为合格。 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄, 得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在 100K 以上为合格。 四、用摇表测电机的电阻,判断电机的好坏 要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。 2.如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕 组对地阻值是否正常(阻值最低不得低于 0.5 兆欧)。3.如果三相绕组对地阻值都 正常,最后就是测相间绝缘阻值了,把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上, 另一根分别接其他两根接线柱(注意不要同时接两根,要分开接),测完之后,在把摇 表线分别对调测量其他两相的绕组(测相间的过程只测上边或者下边 3 根接线柱 即可,阻值不得低于 0.5 兆欧)。 将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动 摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在 200K~2M 左右为合 格。 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手 柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在 100K 以上为合格。 五、使用注意事项 1.测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有较大电容的设备 (如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。并且要查明线路或电气 设备上无人工作后方可进行。 2.摇表应水平放置,经开路、短路试验,证实摇表完好,方可进行测量。 3.摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不 准确。 4.摇表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之 前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。 5.被测物表面应擦拭干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。 6.用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 7.摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部 应有绝缘护套;摇表的线路端“L”应接设备的被测相,接地端“E”应接设备外壳及设 备的非被测相,屏蔽端“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏 电流对测量造成的误差。 8.测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀,120r/min 为宜;保持稳定转速 1min 后, 取读数,以便躲开吸收电流的影响。 9.测试过程中两手不得同时接触两根线。 10.雷电时,严禁测试线路绝缘。