一、确定安装位置。要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方,使气流组织合理、通畅下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。 而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。二、管线连接要精确到位。管线的通畅与否与空调的效果至关重要。空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键,也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。三、空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。四、空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻、与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。五、通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5米,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动或腐蚀带来的损害,并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道,一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。