1.总管安装
农村小别墅室内供暖管道以入口阀门为界。室内供暖总管由供水(汽)总管和回水(凝结水)总管组成,一般是并行穿越基础预留洞引入室内,按供水方向区分,右侧是供水总管,左侧是回水总管,两条总管上均应设置总控制阀或入口装置(如减压、调压、疏水、测温、测压等装置、以利启闭和调节。
(1)热水供暖入口总管在地沟内安装如图4-1所示。在总管人口处,供回水总管底部用三通接出室外,安装时可用比量法下料进行预测,连接整体。
(2)低温热水供暖入口安装如阁4-2所示,入口设平衡阀的安装如图4-3所示,入口设调节阀的安装如图4-4所示。
(3)蒸汽入口安装。
1)低压蒸汽入口安装如图4-5所示。
2)高压蒸汽入口安装如图4-6所示。
2.干管安装