化工企业法兰静电跨线作用和误区 一、化工企业里的静电跨接起的是什么作用? 作用都是把静电消除,防止静电引起火灾、爆炸等。 化工设备一般都是金属制成的,容 易产生静电,需要接地放电。还有一些输送易燃易爆介质的管道也需要静电接地,防止意 外。这样的管道即使静电接地,一般还要求介质流速要低,不能太高。 详细可以看国家 规范:石油化工静电接地设计规范 二、哪些管道需要做静电接地?哪些阀门静电接地跨线需要做?因使用什么材质的跨线? 不能保持良好电气接触的法兰、阀门等管道连接处应跨接,跨接线采用软铜线 BVR6。工 艺管道的金属支架均应通过-40×4 的热镀锌扁钢接地。 金属管线及铠装电缆的金属外皮, 在进户处均应与保护接地线 PE 连接。 输送的流体为易燃易爆物料时, 主要是防止静电积聚, 引起火灾爆炸。 《化工企业静电安全检查规程》第 5.1 是这样规定的: “金属设备与设备之间,管道与管道 之间, 如用金属法兰连接时, 可不另接跨接线。 但必须有两个以上的螺栓连接。 ” + q( `. ~; F# i k0 }6 \. N SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧 固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接 触面。 《石油与石油设施雷电安全规范》4.6.1:输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的 连接处,应设金属跨接线。当法兰用 5 根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必 须构成电气通路 7 z: W! i+ f0 o3 Z, g, }4 B 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156--2002 (2006 年版) 第 10.3.3 条规定的是不 超过 5 条螺栓的需要跨接。 1.所有金属管道均应做防静电接地,管道弯头、阀门、法兰等需用 25mm 2 的铜软线跨接。 平行敷设的金属管道、构架相互间净距小于 100mm 时,应每隔不大于 30m 用 25mm2 铜 导线跨接;交叉净距小于 100mm 时,交叉处也应跨接。所有突出屋面且正常情况不带电 的金属管道、支架、设备外壳等金属体,均采用-25X4 的热镀锌扁钢就近与防雷接地装置 可靠连接成电气通路;所有进出该建筑物的金属管道及电缆金属外皮均应就近与防雷接地 装置可靠连接成电气通路。* q4 }. X) e# ?- @% W; p. `; v 2. 所有气体管道需做防静电接地,采用-40X4 热镀锌扁钢与柱上预留接地钢板焊接连接, 不少于两处接地,施工时由承办商配合现场具体情况完成。所有气体管道上的阀门、法兰、 管道接头必须作跨接, V' Y6 y: o. {1 E0 y4 }* s1 _ 3.用铜箔做网格 GB50235-97<工业金属管道工程施工及验收规范>中 6.1.2 静电接地安装中 有规定,有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超 过 0.03 欧时,应设导线跨接。