1.运 行 状 况见 图2。冷炉时 炉 内 加 开 炉 块 并 加 满 料,调 整平衡 电 容 和 补 偿 电 容 容 量 至 适 当值;随后 向 主 回 路送 电 ( 2 ( X )V ),进行烘 炉,使 炉 料 的 慢 速 升 温;经过一段 时 间 的 烘 炉 升温 至 炉 料 上下温度 均 匀 后,停 电 重 新 调 整 平 衡电 容 和 补 偿 电 容 的 容 量 至 适 当值;然后 再 向 主 回 路 送 电 .栩 〕 V ),用 于正 常熔 炼。炉 料 熔化 并 达 到规定 的 温度 后,主 回 路停 电,人 工打渣 进行 浇注 作业。在 主 回 路送电 期 间,根 据 炉 前 仪 表 指 示,随时《 t 世 零 》 19 9 9 年 第1 期调 节 平 衡 电 容 和 补 偿 电 容 的 容量,力 求达 到主 回 路 平 衡 运 行。在 主 回 路 送 电 前 ( 无 论 是2 0 0 V还 是中 汉 )V),都 须 事 先 调 整平 衡 电 容 和 补 偿 电 容 的 容 量至 适当 值,才 能 保证 主 回 路 送 电 成 功。而 平衡 电 容 和 补 偿 电 容 的 容 量 调整,完 全取 决 于 操作 者 的 经 验。若 电 容 的 投 切容 量找 不 到 适 中 的值,那 么,在 主 回 路 通 电 瞬 间 不 是三相 电 流 严 重 不平衡,就 是 谐 振回 路 的 c o 呷 超 前 或 滞 后 很 多,导致 主 回 路 合 闸 失 败。只 能反 复多次 地 调 整,找 到 适 中 的 值,主 回 路才能 合 闸 成 功。这样 的 操 作不 但影 响 工 作效 率,而 且 会 导 致 电 源开 关 及 其 它 电 气元件早 期损 坏。2.平 衡 电 容 和 补偿 电 容起始值 的 调节如 何快速 有 效地 调节好平衡 电 容 和 补 偿 电 容 的 起 始值,制 造 厂 没 有提 供 资料。根 据经验,1.5 t工 频 炉 1 C 是1 犯 v kar,C Z是1 33 2 kvar,C3是1 6 8 kva r,C 4是 1 2 6 Ok ~,其 中C 3 可 并 联 于 A、C 相,也 可 并 联 于B、C相;1C与C3可 组 合得1 5组 容 量 (1 3 2、l 料、1 5 6、1 6 8、1 80、1 9 2、2 0 4、2 1 6、2 2 8、2 4《 )、2 5 2、2 6 4、2 76、2 8 8、3 0 O k v a r)。感应 炉两 端并联 电 容 ( C Z / /4 C),总 容量 为 2 59 2 kva r。4 C 接 于A、B相,与C Z可 组 合 得 2 6组 容 量(1 3 3 2、1 36 8、l 4 ( 碎、1 4 4 ( )、1 4 7 6、1 5 1 2、1 5 4 8、1 5 8 4、1 6 2 0、1 6 5 6、1 6 9 2、17 2 8、1 7 6 4、1 8 0 0、1 8 36、1 87 2、1 9 4 4、2 0 1 6、2 0 8 8、2 1 以 )、2 2 32、2 3( 片、2 3 7 6、2 4 4 8、2 5 20、2 5 9 2 v k ar )。而 主 回 路 送 电 前,平衡 电 容 器 和 补 偿 电 容 器容 量 共 有1 5x2 6=3 9 0( 种 ) 不 同 的 组 合 方式。怎 样选 取 适 中 的 起 始 值,可分 下列 几 种 情 形:(1 ) 新筑 炉 衬 的 烘 烤 与 烧 结此 时 炉 内 置 有 一 个供打 筑 炉 衬时 用 的 钢 制 柑 涡 模 和 一 个 重 约2 50 吨的 开 炉 块。要 求 采 取 间 断送 电 方 式,以 柑 祸 模 和 开 炉 块 不熔化 为 准。主 回 路 送 电 前平衡 电容容量 可 选 1 32 vk a r,补 偿 电 容 容量选1 3 3 2 k v a r,这 时 接 在B、C相的 电 容C 3为 零,接 在A、B相 的电 容C 4也 为 零。( 2 ) 炉 内 装满 料 慢 速升 温平衡 电 容 的 起 始总 容量 可调 节 到13 2一2 0 4 v k a r,补 偿 电 容 的 起 始总容量 调 节 到1 3 2 2一1 4 以 kva r,这时C 3、4 C的 容量 为0一7 2 k v a r,向主 回 路送 电 压20 0 V,三 相 电 流可平 衡。容 量 的 上 限 值是 炉 衬经 过一 段 时 间 运 行 后,由 于 金 属 液 体在 电 磁 力 的 作 用 下 对 炉 体 的 冲 刷使炉 壁 变 薄 后 取 的 值;下 限 值 是新筑 炉 衬 或 炉 衬 冲 刷不 太严 重 时取 的 值。( 3 ) 正 常 熔 炼 主 回 路 需 送《 义 ) V 电 源。在 送 电 前,平衡 电 容的 起 始 总 容 量 调 节 到2 4 《 )一2 6 4 k ~,补 偿 电 容 的 起 始 总 容 量调 节 至1 6 9 2一2 1 印 v k a r。这 时C 3为1 0 8一1 3 2 k v a r,C 4为3 6 0一82 8 kva r,调 节 结束 后 即 可 向 主 回路 送 电。送 电 成 功 后,平 衡 电 容和 补 偿 电 容 的 容 量 可按 制 造 厂 提供 的 参 数 调 节。( 编 样 幻 影 )( 2 1 )·2 1·