GB/T501 06-2001 2.4 管径 2.4.1 管径应以 mm 为单位。 2.4.2 管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、 铸铁管等管材, 管径宜以公称直径 DN 表示; 2 无缝钢管、 焊接钢管(直缝或螺旋缝)、 铜管、 不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土) 管、 陶土管、 耐酸陶瓷管、 缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示; 4 塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径 DN 表示管径时, 应有公称直径 DN 与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用 de(公称外径) ×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1 -92) 给水用聚丙烯(PP) 管材规格用 de×e 表示(公称外径×壁厚) PPR 管外径与公称直径对照表: PPR 管外径 De(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 公称直径 DN(mm) 1 5 20 25 32 40 50 63 80 我现在画给排水图纸,一般现在给水用P P R, 排水用P VC , 所以我都标外径用D e. 管径表示方法: De、 DN、 d、 ф 一般来说, 管子的直径可分为外径、 内径、 公称直径。 管子的直径可分为外径、 内径、 公称直径。 公称直径是为了使管道、 管件和阀门之间具有互换性而规定的一种通用直径, 用符号 DN 表示, 单位是 mm。 公称直径在我国曾用符号 D。表示, 国际通用 DN 表示, 符号后面用数字注明公称直径的数值, 如公称直径为 125mm 的管材表示为 DNl25。 公称直径是控制管材设计及制造规格的一种标准直径, 与管内径相接近。 DN-公称直径 Ф-外径 DN 是指管道的公称直径, 注意: 这既不是外径也不是内径, 是外径与内径的平均值, 称平均内径。 De 主要是指管道外径, 一般采用 De 标注的, 均需要标注成外径 X壁厚的形式。 d 一般指内径。 管径的表达方式应符合下列规定: 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、 铸铁管等管材, 管径宜以公称直径 DN 表示; 无缝钢管、 焊接钢管(直缝或螺旋缝)、 铜管、 不锈钢管等管材, 管径宜以外径×壁厚表示; 钢筋混凝土(或混凝土) 管、 陶土管、 耐酸陶瓷管、 缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示; 塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示; 当设计均用公称直径 DN 表示管径时, 应有公称直径 DN 与相应产品规格对照表。 De、 DN、 d、 ф 的各自表示范围! De-- PPR、 PE 管、 聚丙烯管 外径 DN-- 聚乙烯(PVC) 管、 铸铁管、 钢塑复合管、 镀锌钢管公称直径 d -- 混凝土管公称直径 ф -- 无缝钢管公称直径, 其规格为,如ф 100:108 X 4 DN 公称直径,一般用于钢管. De 表示外径,一般用于塑料管 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、 铸铁管等管材, 管径宜以公称直径 DN表示(如 DN15、 DN50); 2 无缝钢管、 焊接钢管(直缝或螺旋缝)、 铜管、 不锈钢管等管材,管径宜以外径 D×壁厚表示(如 D108×4、 D159×4.5 等 ) ; 3 钢筋混凝土(或混凝土) 管、 陶土管、 耐酸陶瓷管、 缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、 d380 等 ) ; 4 塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示一般用 De 表示; 5 当设计均用公称直径 DN 表示管径时, 应有公称直径 DN 与相应产品规格对照表。