1.油浸变压器温度高。
现象:“温度高” 信号发出。
处理:
a)检查变压器本体温度,核对温度计指示是否正确,如温度计t故障退出油温高保护。
b)检查变压器的冷却系统运行是否正常,若是冷却器故障且运行中无法消除,应转移负荷停用变压器进行处理,若无需停运即可消除,在处理过程中应做好安措。
c)检查变压器负荷综合分析“油温高”的原因,并到就地对变压器本体检查,核对“油温高”报警是否正确。
d)变压器较平时同一负荷(冷却条件F高出10C以下,或者变压器在正常的冷却条件和负荷下,变压器温度不正常升高,则认为变压器内有故障(铁芯严重短路、绕组匝向短路)而变压器保护因故不起作用,此时就转移负,荷或倒至备用变,停用故障变。
e)若采取措施,变压器油温持续上升,应立即将负荷切换至其它变压器,停止其运行。
f)在冷却器正常、变压器通风良好的情况下,主变、高备变、高厂变上层油温超过100C,应立即停运并汇报值长。