排水管的检查口和清扫口有什么区别? 及最大距离,它们各起到了什么作用? 检查口设置在排水立管上、 清扫口设置在水平管上, 它们的作用都是在管道发生堵塞的时候方便疏通。 除这些外, 还有更详细的吗? 2003 设计规范上: 5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离, 应符合表4. 5. 12-2 的规定。 表 4. 5. 12-2 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离 管道管径(mm) 清扫设备种类 距离(m) 生活废水 15 10 20 15 25 生活污水 12 8 15 10 20 50~75 检查口 清扫口 检查口 清扫口 检查口 100~150 200 0 我要回答 我也想知道答案 诚益推荐—清扫口安装位置参考: 1. 横管直线距离过长时, 应设置检查口或清扫口。 2. 立管在楼层转弯处, 应设置清扫口; 3. 在水流转角小于 135 度的横支管, 应设清扫口; 4. 连接四个或四个以上的大便器, 污水横管上应设置清扫口。 以上是参考, 朋友们, 除此外, 可以咨询厂家人员, 安装合适的位置。 9 清扫口和检查口 时间: 2007-09-26 来源: 作者: 9.0.1 房屋底层的立管上必须设置检查口(清扫口) 。 高层建筑宜每隔 6 层设检查口, 最冷月平均气温低于-13℃的地区, 立管还应在最高层离室内顶棚 0.5m处设检查口。 9.0.2 检查口中心位置可设在离地面 1m处。 9.0.3 横管的直线管段上设置检查口(清扫口) 之间的最大距离不宜大于表 9.0.3 的规定。 表 9.0.3 横管在直管段上检查口(清扫口) 之间的最大距离 de (mm) 50 75 110 160 距离m 10 12 15 20 9.0.4 横管水流转角小于 135°时必须设清扫口。 9.0.5 横管连接 4 个及 4 个以上的大便器时宜设清扫口。 9.0.6 de ≤110mm 横管上清扫口的管径应与横管管径相同。 清扫口应设置在便于检修的位置。 9.0.7 底层埋地横管上接出安装在地面上的清扫口顶面必须与地面做平。 9.0.8 设置在管道井内的立管和设置在吊顶内的横管, 在其检查口或清扫口位置应设检修门。