lE L E C T R IC IT Y2变电站综合自动化( 微机保护)装置内部防跳方案2. 1内部防跳原理目前变电站自动化( 微机保护)装置应用非常广泛。 新开发生产的防跳继电器可以直接焊接在线路板上, 这样许多变电站自动化( 微机保护)装置内部带有防跳功能。 其防跳原理、 动作过程均与防跳继电器组成的防跳回路方案相同。2. 2应用范围与二次回路设计中应注意的问题同样由于无交流防跳继电器, 在变电站采用交流操作电源, 或选用永磁操动机构时, 变电站自动化( 微机保护)装置内部防跳继电器都应取消。 此时二次回路设计时只能够选用带防跳功能的弹簧储能操动机构或永磁操动机构。