查看:14704|回复:1
微信用户求助:家里的漏电开关隔2个小时左右就会跳闸一次,这是怎么回事?
漏电开关跳闸原因很多!由其是用一段时间再跳闸的现象,让人非烦脑,有时用几小时后跳门甲,有时用多半天后跳闸,说是坏了没坏,说是好了没好,使正在充电的东西无保证充足。
说一个我近日修过的例子:
户主说他家的插座每用一段时间怎么就跳闸呢,我问:是哪路跳?答:起初是厨房那个开关跳闸,现在是哪一个插座只要一用就跳总开关。
这种现象就不象其它师傅们预策的什么换个大开关的问题了。
在这里本人就显摆一下,我是怎么找出毛病和修好的,以供同样事故者参孝。
我对户主说:如果在跳闸后一定第一时间找我,户主就这样办到的,因为插座不是用一段时间就跳闸嗎,肯定当时再合闸也会跳的!
我一到户主家,就再合闸,果然是几分钟后又跳了。
原因分析:即然是用一段时间再跳,根据这个现象我断定是线路用一段时间会有稍热的道理,有接头或隐蔽处稍有点破皮的地方,火线零线稍热后会接触或混搭一体,或者和墙体发生短路。
我拉下总闸,将所有插座输出的火零线拆下,用摇表每根线开始测量,不用多说了,马上摇出了那根小于0.5的线了!
我将那根线的第一个通到的插座拆开,再将火零断开,再用摇表测,测出结果是由配电箱到第一插座的一根火线有短路现象。
由于临近春节,便先用明线代替一下,(年后再另打算)
半个多月了,再也无跳闸现象了。
出现这种漏电开关时长好跳闸的情况,一般可能有以下几种原因引起的;
①,漏电保护器已出故障了。
②,室内总配电箱里线路问题。
③,室内的暗线线路有接地漏电的情况。
④,室内线路的接线盒里的接线头,烧坏,短路,
⑤,家用电器有故障。
解决方法,工具材料,万用表,测电表,兆欧表,钳形表等。
第①种情况,仔细查看漏电保护器是否有烧坏情况,漏电保护器的额定功率是否小于≤家用电器的总功率,可以把家里用电器的总功率加起来计算一下看看,也可用钳形电流表测量。查看一下进线出线的接线触点是否压紧拧实,有无烧坏,接触不良,等情况,必要吋更换一个新带3C认证的合换的漏电保护器试试吧。
第②种情况,打开总配电箱盒子,查看一下,里面的接线是否正确,接头有无粘联在一起的,从新连接电线接头,做好绝像。
第③种情况,室内暗线,有接地漏电情况,可用万用表或兆欧表检测出故障线路,或更换故障导线。
第④种情况,仔细检查,各路电线的接线线头,必要时从新搭接,从新绝缘,去除,老化,氧化,或短路,并线的接线故障点。
第⑤种情况,仔细检查家用电器,是否有漏电,或烧坏情况,有怀疑的家用电器要及时维修或更换,特别是家用水泵电机,是排查的重点。
一般情况下,通过以上检查,排查,就可以查出故障。