经现场勘憨,假如窗户、阳台安装防护网后与变压器宁静距离符合规程规定的要求,并且只是因为变压器带电原因导致影响、不能施工的,用户可以向供电运行单元提出申请,预约安排好停电时间,举行停电安装防护网,切记千万不能蛮横施工,以免造成伤害事故。如果窗户、阳台安装防护网后与变压器宁静距离不符合规程规定的要求,是绝对不答应安装防护网的,但用户可以选择在自家窗户或阳台室内侧安装防护网,以保宁静。农村安装变压器有没有明文规定距离住房多远才安全
台架式:变压器离地面不小于2.5米; 座地式:护栏(围墙)不得小于2米。 距建筑物的程度安全距离如下: 1千伏以下——1.0米1-10千伏——1.5米35千伏——3.0米66-110千伏——4.0米154-220千伏——5.0米330千伏——6.0米500千伏——8.5米800千伏——15米以上 农村变压器是10千伏的,因此间隔为1.5米以上就合规了。
农村高压电变压器装离住宅区的安全距离是多少?
1~2米以外就行,只要确保不碰上就没事。假如用的是没有绝缘的裸线,必要更远些,以免被一些晾衣杆等长物件触遇到。 因为农村变压器高压仅仅10kV电压,不及老式彩电高压的1/3。
变压器安全距离规定 20分
《电力设施保护条例实施细则》第五条划定:“在城镇、集镇等人口麋集地区,10千伏电压导线边线在盘算导线最大风偏情况下,距建筑物的程度安全距离为1.5米。”2、《都会电力规划规范》要求,1~10千伏的线路电压,其变压器与建筑物之间的宁静距离为1.5米。
如果10KV的母线属电缆地埋引入500KVA的箱变,设置于街道或小区等,地埋母线应设显着标志,箱变应加装金属防护栏并可靠接地。,那么是宁静的,可以零距离接触,但在运行中为了维护治理方便及人身安全,该箱变周围3米内是禁绝人员停留及堆放什物或停放车辆等。