变压器的使用效益为80%左右.600度电也就是600KW 600KW需要的电流在1000-1200A左右 600/0.8=750KVA 由于没有这个规格.所以选用800KVA变压器(800*1.44=1152A).如果线路长度为400M用铜导线.应选用550mm2 如果选用铝导线用940mm2 变压器输出电压为400V 线路满载时末端电压为370V 线路电压降为30V