要根据漏气的位置和漏气量进行处理。煤气罐减压阀,通常指瓶装液化气燃气系统中储气钢瓶出口处的压力调整设备。其作用是将储气钢瓶中的液化气压力调整(降低)到适合燃具使用的程度。其基本工作原理如下图所示:从上图结构中,可以看出:下阀盖部分是不应漏气的。如果发生泄漏属于制造缺陷,只能更换;如果橡胶膜片发生破损,液化气会从上阀盖漏出,需要由专业人员进行修理,更换膜片;在减压阀实际结构中,连接杠杆和弹簧的元件穿过膜片时并不是完全密封的,在特定条件下会导通(有泄放结构),平时也会有微量的液化气通过,并从上阀盖的呼吸孔或其它位置漏出。采取这个功能的目的,是为了避免减压室压力过高时将膜片完全顶穿(此时液化气会发生大量泄漏)。而导致这个元件导通的原因通常有:完全不用气。这时从气嘴阀垫之间泄漏的微量气体会使减压室压力逐步升高,这种微量漏气是正常的。在液化气使用时基本不会出现。这也是液化气使用时要求气瓶放在通风位置和用完关闭角阀的重要原因;气嘴阀垫之间关闭不严。这种情况在液化气使用时泄漏减少,不用时泄漏增大。这种情况需要由专业人员进行修理;减压阀调整不当,弹簧向下“压死”,这时泄放结构无法通过浮动适应来保持关闭,导致液化气穿过泄放装置从上阀盖漏出。这种情况只需通过减压阀的压力调整旋钮,将弹簧略微放松(向降低出气压力的方向调整)即可消除。
阅读全文 >
点赞0.
评论0
应该更换一套质量好的减压阀,可以找懂的人帮忙换一下,其实很容易
阅读全文 >
点赞0.
评论0
没有什么难度,换一个新的吧!安全