高压电气实验 的绝缘缺陷,它也是对设备绝缘情况进行监测的重要手段。我们在进行高压电气 验,既可以掌握设备绝缘状况,也可以及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修 以消除,解决电气设备上可能存在的安全隐患。人们如今将高压电气实验基本分为两个大类。其中一类是非破坏性实验或 数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无 缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠 它来可靠地判断绝缘的 耐电强度。而另一类是破坏性实验或称耐压实验,实验 所加电压高于设备的工作电压, 对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性 较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一 定的耐电强度,主要包括直流耐压、交 流耐压等。耐压实验的缺点是会给绝缘造成一 定的损伤。 高压电气设备实验的具体内容2.1 电气设备的绝缘预防性实验。 当前,保证电气设备安全、稳定运行的主要办法就是进行电气设备绝缘预 验,它是保证电气设备安全运行的重要措施通过实验,掌握电气设备变化规律,及时发 现缺陷,进行相应的维护和检修,以免设备绝缘在额定电压和 过电压的作 用下击穿,造成事故。电气设备绝缘预防性实验主要可以分为以下两个方 第一,非破坏性实验,它是在较低电压作用下或用其它不会损伤绝缘的办法,从各种不 同的角度对绝缘的各种特性进行实验,例如绝缘电阻实验、泄漏 电流实验和介质损耗 因数实验等。为了对绝缘进行维护管理,做到防患未然, 并通过各种实验取得有价值的 技术数据。第二,破坏性实验,也称作耐压实 验,包括直流耐压实验和交流耐压实验, 其中交流耐压实验是鉴定电气设备绝 缘强度的最有效和最直接的实验方法,它对判断 电气设备能否参加运行具有决 定,性的意义,也是保证电气设备绝缘水平,避免发生绝 缘事故的重要手段。 1.2 电气设备交接实验。 为了满足电气装置的安装工程与电气设备进行交接实验的需求, 国家在 GB50150-2006《电气设备交接实验标准》中已经详细的指出了实验的具体内 标准,以此来推广和应用电气设备交接实验的新技术交接实验是检验电气装置是否存 在:制造设计不合理、工艺方面的缺陷、运输过程中的损坏、安装 施工工艺不良等都 会导致其绝缘等电气性能下降。电气参数不能满足运行条件 等当这些性能不良的装置 投入运行后,往往难以保证电网的安全生产,可能导 致装置本身、力系统甚至人身事故 的发生,