安装步骤:
1、水泵(品牌潜水泵选用单相750W1寸口径,
水泵:潜水泵、自吸泵都可以和无塔供水器配套使用。一般情况下。品牌自吸泵选用单相1000W1寸口径即可;非品牌潜水泵、自吸泵须选用1.1KW以上,1寸口径)与无塔供水进水口连接,逆水阀采购纯铜的质量比较过硬的。
2、逆止阀是无塔供水设备中最重要的一个阀门,最重要的一点是:如果你是采用的井水的话,进水口必须加装补气阀,如不加的话可能造成不必要的损失。
3、加装排污阀,出水管。
4、加装压力 开关 ,压力表。第四:把电源线连接到压力开关上,水泵线也连接到压力开关上。
产品安装调试注意事项:
1、 当水泵启闭次数明显增多,上限水位过高时,应及时检查罐内、管阀是否漏气,止回阀是否失效。当上限水位过高时,应暂时关闭启动系统,将死水从排污口排出,排完后将所有阀门关闭后,再开始启动。
2、搪瓷储水器工作时严禁超压气温低于零度时,应做好防冻保护。水泵必需接地良好,并需加装漏电保护开关。
3、调节水压或排除电器故障时,必须将总电源断开,长期不用需断开电源。定期打开排污阀排污,排污时须将电源断开,把水全部放完后,关闭排污阀后,方可闭合电源安装时必须安装回气阀,以防截止阀损坏影响罐体正常使用。