在案例分析中,大家经常会忽略一块知识点,那就是系统的故障分析。这个考点每年都会考,而且基本上都是考自喷部分的内容,比如2015年考查水泵未启动的原因和压力开关未动作的原因;2016年考查水流指示器始终不复位的原因;2017年考查报警阀异常灵敏频繁启动的原因等;2018年考察感烟探测器误报火警的可能原因有哪些。 一、室内消火栓系统 1. 消防管网振动大,发出异响 故障原因:①消火栓泵出口未采用柔性连接;②管网支吊架松动;③管网未设置自动排气阀;④管网流速过快。 故障处理:①检查消火栓泵出口是否安装柔性接头;②找出产生异响处,检查支吊架安装情况;③检查管网最高点处是否设置自动排气阀;④检查管径大小。 2. 室内消火栓本体渗漏 故障原因:①阀盖、阀体、旋转部件有破损或密封件失效;②阀座与阀瓣部件密封失效;③阀杆密封件失效。 故障处理:①检查阀盖、阀体、阀杆、旋转部件有无明显变形、破裂;②更换渗漏处密封件③检查阀瓣密封处有无异物。 3. 水带、水枪、消防接口渗漏 故障原因:①水带、水枪、接口本体破损或密封件失效;②接口密封处渗漏。 故障处理:①检查水带、水枪、接口,更换破损件;②检查接口密封面和密封件。 4. 软管卷盘渗漏 故障原因:①软管破损;②卷盘接头松动;③卷盘转动部件密封件失效。 故障处理:①转动卷盘,拉出软管检查;②拧紧接头;③联系维修。 5. 栓口出水压力不符合设计要求 故障原因:①消火栓泵的设置和性能不能满足系统需求;②系统管网堵塞;③减压装置故障;④管网有泄露点。 故障处理:①检查消火栓泵设置,核对工况曲线是否符合设计要求;②检查系统管网有无异物堵塞或气阻现象;③检查系统管网上的减压阀、减压孔板或节流管,并检查具有减压功能的消火栓;④检查管网是否有泄漏之处。 二、自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组常见故障分析、处理 1. 报警阀组漏水 原因分析:①排水阀门未完全关闭;②阀瓣密封垫老化或者损坏;③系统侧管道接口渗漏;④报警管路测试控制阀渗漏;⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 故障处理:①关紧排水阀门;②更换阀瓣密封垫;③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件;④更换报警管路测试控制阀;⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 2. 报警阀启动后报警管路不排水 原因分析:①报警管路控制阀关闭;②限流装置过滤网被堵塞。 故障处理:①开启报警管路控制阀;②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3. 报警阀报警管路误报警 原因分析:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试;②报警阀组渗漏通过报警管路流出;③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 故障处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试;②按照故障“1”查找渗漏原因,进行相应处理;③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。 4. 水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) 原因分析:①产品质量问题或者安装调试不符合要求;②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 故障处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试;②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 5. 开启测试阀,消防水泵不能正常启动 原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。 故障处理:①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。 (二)预作用装置常见故障分析、处理 1. 报警阀漏水 原因分析:①排水控制阀门未关紧;②阀瓣密封垫老化者损坏;③复位杆未复位或者损坏。 故障处理:①关紧排水控制阀门;②更换阀瓣密封垫;③重新复位,或者更换复位装置。 2. 压力表读数不在正常范围 原因分析:①预作用装置前的供水控制阀未打开;②压力表管路堵塞;③预作用装置的报警阀体漏水;④压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。 故障处理:①完全开启报警阀前的供水控制阀;②拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路;③按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换;④完全开启压力表管路控制阀。 3. 系统管道内有积水 原因分析:复位或者试验后,未将管道内的积水排完。 故障处理:开启排水控制阀,完全排除系统内积水。 4. 传动管喷头被堵塞 原因分析:①消防用水水质存在问题,如有杂物等;②管道过滤器不能正常工作。 故障处理:①对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水。②检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器。 (三)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.自动滴水阀漏水 原因分析:①产品存在质量问题;②安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽;③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。 故障处理:①更换存在问题的产品或者部件;②开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水;③启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。 2. 复位装置不能复位 原因分析:水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。 故障处理:拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。 3. 长期无故报警 原因分析:①未按照安装图纸进行安装调试;②误将试验管路控制阀常开。 故障处理:①检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试;②关闭试验管路控制阀。 4. 系统测试不报警 原因分析:①消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网;②水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。 故障处理:①拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位;②检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。 5. 雨淋报警阀不能进入伺应状态 原因分析:①复位装置存在问题;②未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭);③消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。 故障处理:①修复或者更换复位装置;②按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀);③将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。 (四)水流指示器 水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。 原因分析:①桨片被管腔内杂物卡阻;②调整螺母与触头未调试到位; ③电路接线脱落。 故障处理:①清除水流指示器管腔内的杂物;②将调整螺母与触头调试到位;③检查并重新将脱落电路接通。 三、火灾自动报警系统 1. 火灾探测器常见故障 故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。 故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。 故障处理:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。 2.主电源常见故障 故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。 故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。 故障处理:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。 3. 备用电源常见故障 故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。 故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。 故障处理:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。 4. 通讯常见故障 故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。 故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。 故障处理:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。 5. 强电串入火灾自动报警及联动控制系统 故障原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接□处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。 故障处理:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。 6. 短路或接地故障而引起控制器损坏 故障原因:传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。 故障处理:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。