236主机与FE100是需要两条电话线的,236主机的ring 、Tip这两个端子是用来接电话线的进线,T1 R1是用来接电话机的。在连接正常后,要对236主机进行编程才行,具体的方法可以根据说明书来设置。 Q27: 236主机的电话语音模块911的接法。 A: 电源端接主机电源,当然也可以外接电源,911电话接口接电话进线。另外就是一个触发信号与主机的警号+和-相接就可以了。 Q28: 236、238、2316主机的POWER灯闪烁,故障灯亮? A: 这个是电池电压低的现象,如果是新装的机器,请先对电池充两天电再看情况。充好电后也要用*64#进行检测,检测正常故障灯就会熄灭。 Q29: 2316Tl主机安装在别墅小区里面,请问报警信号是否可以拨到电话上去。 A: 当然可以,不过就是你接电话时无人回答,建议你可以使用OMNI600,这款主机可以将报警信号传到手机上去。手机会显示电话号码。 Q30: 请问2316是否有电话线检测功能? A: 这款主机没有电话线监测功能,但是当电话线剪断后,主机键盘的故障灯会快闪。 第三部分:2300 PLUS新型报警主机 Q1: 238C PLUS主机不是新增了一个钥匙布撤防吗?如何连接? A: 钥匙布撤防,可以接在任何一个防区端子,但是这个防区是不能再接红外探测器了。并且需要将防区类型改为*0(A)。 第四部分:OMNI系列报警主机 Q1: OMNI400布防后断电,再加电时为什么会死机,KPCH 固定中文字符键盘显示“PL”? A: 首先这并不是死机,是一种系统稳定模式:当系统布防后断电,并重新上电时,系统会用2 分钟的时间预热、稳定,以便于某些移动探测器预热。这时候在OMNI-LCD 键盘上会显示 “PLEASE STAND BY” 和 “POWER UP DELAY” 。 OMNI-KPCH 键盘上显示“PL”,并且布防灯点亮,而在XK-108CH 上所有的指示灯都亮。2分钟后,主机会恢复正常布防状态。 Q2: OMNI400的主机能否在我离开后,触发防区后,还在布防状态? A: 在布防后,您触发防区后,会一直报警,而且一直处于布防状态,直到有人来处理这个事件才行。 第五部分:VISTA10P、20P系列报警主机 Q1: 我的Vista10P的主机接上键盘后,为什么没有任何反应? A: 请将主机断电,然后上电,并同时按键盘的1和3 ,将键盘的地址码改为16就可以了。 Q2: Vista10P主机能不能接入无线的探测器? A: 可以的,Vista10P可以通过无线扩展16个防区的。但是需要增加5800无线接收机。 Q3: 我的Vista 20P主机如何实现防区加倍。 A: 首先在数据项编程将防区加倍功能打开,然后在防区编程这里改为3加倍防区,这时原来2防区对应增加10防区,原来3防区对应11防区,2防区使用3.3K电阻、10防区使用6.6K电阻。 Q4: Vista20P本身自带8个防区,我想加倍功能扩展到16防区,可以吗? A: 当然可以呀,不过只能扩展到15个防区,防区加倍功能应该在主机编程里进行设置才行。否则只认8个防区。 Q5: Vista20P主机,接了TELEcommand模块。以前是可以打电话操作的,但是现在只听见忙音了。 A: 我也试打过了,可能是电话模块的密码不对。您可以进行复位。然后再编程。就可以了。 Q6: Vista20P可以支持网络输出吗? A: Vista20P还不能支持网络传输的,只能120与250可以。 Q7: 使用的Vista20P主机,键盘上出现了70,并且接警中心也接到过警号失效的报警。 A: 请您检查一下,警号接线端的后面有一个红色的跳线是否断了,如果断了就在警号两端并接一个2K的电阻。 Q8: Vista20P能不能分子系统,每个子系统可不可以进行单独控制。还可以配置无线控钮吗? A: Vista20P主机可以分两个单独的子系统,和一个公共子系统,独立的子系统是可以单独控制的。是可以配无线按钮的,还要配无线接收机才行。 Q9: Vista20P键盘没有显示。为什么? A: 您首先查看键盘的地址是否已经变了,将键盘地址设16。并检查键盘与主机之间的连接线是否有问题。 第六部分:FE100专用接收机 Q1: FE100接警中心主机,只要一通电就长鸣? A: 可能是FE100主机没有正确连接,Computer是接电脑的,是用来接警使用的,Terminal是电脑对FE100编程使用的端口,如果是新机的话,得需要设置才行,设置之后还是这样的话,请联系霍尼韦尔办事处。 Q2: FE100的接警中心与丛文软件相连后,显示无串口连接。 A: 这是你的FE100未进行编程,请按照我给你的简易手册进行编程。 Q3: FE100的接警中心,在前半小时是正常的,我进入编程状态,但没有更改任何项就退出了,但是现在提示通讯口打不开了。 A: 是进入了编程但没有初始化,请在编程项的F8项Initialise Parameters初始化一下。 Q4: 请问一下,FE100的电话卡只能用一块呀,两块一起用的话,就不行了。为什么? A: 需要在软件设置里面才行,然后硬件的地址码开关需要设定。以上都设置好了就可以了。 Q5: FE100的连接出现了未定义的用户。 A: 请您检查前端主机可能没有输入账号,您的软件是不是已经设置好,是不是没有设置用户帐号?这是属于接警软件这边的问题了。 Q6: 请问一下,FE100的接警主机自带几个电话口。能与什么软件相连? A: 您好,自带了一张电话卡,有两个电话口,可以与丛文与迈特安软件相连。 Q7: FE100主机无法连接? A: 您的密码忘记了,无法进入设置,只有更换CPU卡上的存储芯片了,请将主机从经销商返修。特别注意密码修改后要记录。 Q8: FE100的主机,增加了第三块电话卡,但是现在第三张电话的下面的灯一直在常亮,请问应该如何解决呀, A第八部分:探测器和其它产品: 在终端设置时,应该把三块卡都要进行设置,就是1、2、3、4、5、6 总共6条电话线都应该进行设置才行。 第七部分:685专用接收机 Q1: 请问238主机与685主机联网?现在通讯正常了,但是接警中心显示未定义防区报警? A: 这是你的238主机防区报告码没有设置,你可以进入编程里面对17-1E 项里更改。 Q2: 685主机只能手动显示,但不能自动接警? A: 请按AUTO 键可以将手动接警转为自动接警。如果还不行的话,请检查显示卡与面板上的连接是否插紧?如果不行的话,请将主机发往我们办事处进行检测。 Q3: 685出现线路1故障,有时断有时又恢复。 A: 您可以先将主机的电话线过滤器断开直接接在685上,看685是不是可以正常工作了,如果不行的话,只能整机发往我处进行检测。 第八部分:探测器和其它产品 Q1: 请问UN-3和UN-3ATM振动探测器的探测距离是多少? A: U-3ATM振动探测器的距离一般在3-10米。这个具体距离决定于墙的厚度、材料等因素。不能一概而论,需要仔细判断。 Q2: IP 2000 接了三根线,可是IP2000为什么不能使用。而且灯也不亮。 A: 可能是您没有接电源线,所以IP2000没有电源,灯是不会亮的。如果电源接通了,那个红灯会一闪一闪的。 Q3: TS300的温度探测器,是不是一定很需要配一个探针? A: 这个探针是选配的,它是用来探测某个物体具体温度,要不要配根据客户的需要来定了。 Q4: 请问一下,DT6360的三个LED灯正常状态下是什么样的。 A: 探测器正常状态下,所有的指示灯是熄灭的。 Q5: 请问一下,DT906的探测器,镜头是不是偏转了,我走到中间却没有反映? A: 您应该检查一下探测器的安装固定是不是偏了。因为这个探测器是可以左右旋转的,需要仔细调整。 Q6: 玻璃破碎FG1615探测器,安装在玻璃的同一个面,是否可以呢? A: 最好不要安装在玻璃的同一面,安装在玻璃的对面是最好的。 Q7: 我使用的5804无线按钮为什么用不了呢?但是我的紧急按钮就可以。 A: 先要对5804进行编程,布防和撤防的按钮都要分别定义,还得给布/撤防按钮加一个用户密码,就可以了。 Q8: 5800RP能不能接多个。能不能接延伸几公里?5800RP能接几个?可不可以手拉手的传下去。 A: 在接收机的周围可以接2个,不能接多个来延伸距离。5800RP转发器只能接一级,不能手拉手的延长传输距离。 Q9: 接无线的产品,距离大概有多远? A: 无线产品在室内是30-50米左右,室外的开阔地是100米。 Q10: 请问TELECommand模块,是否需要在主机上编程。该怎样做? A: 这个模块只要在主机上设置一下地址码就可以了。然后在Telecommand模块上编程就可以了,具体方法我发邮件给你。 Q11: 我有个项目需要用到报警主机,但是距离可能达到几公里,信号是通过光纤传输,而且还得配一台接警主机。 A: 您好,我们的接警中心只有通过电话进行传输的,我们的总线制报警主机最远只2.4公里。但可以使用多台报警主机,主机通过网线转换成光纤信号传送到电脑,用软件接警和控制。