什么是配比率呢?
配比率是室内机额定容量总和/室外机额定容量。
通常我们以额定制冷量来计算配比,举个栗子,平时所说的配比率120%,就是指室内机额定制冷量(KW)总和与室外机额定制冷量(KW) 的比值啦~
风冷(空气源)热泵设备的制热量与制冷量相同吗?
不相同!空调的制热量是大于制冷量滴~原因有二:
1,制冷时,压缩机产生的热量是无用功,而制热时,压缩机产生的热量也可以拿来利用啦~
2,压缩机也是有输入功率的~根据能量守恒定律,空调工作时, 制热功率等于压缩机的输入功率与制冷功率之和。
所以空调的制热量是大于制冷量滴~
那我们在配比率方面我们都需要注意什么呢?
1,仅用于夏季制冷的系统,内外机配比率应小于130%。
2,当我们的空调全开时,不论是夏季还是冬季的系统,内外机配比建议不大于100%;
你已经知道了什么是配比率、怎么用配比率,那么为什么我们可以超配呢?
其实原因有三:
√原因一:各个房间不会同时达到需求最大值,我们知道朝向不同房间负荷是不同的。太阳东升西落,不同朝向的房间空调负荷峰值出现的时刻也不同。所以,同时满足同一冷媒系统所有室内机的需求,室外机的总容量并不一定是百分百的配比所有室内机的容量之和的。
√原因二:同开问题
也就是我们平时所说的,对于一个住宅用户来说,所有房间内机同时开启使用的场景是很少见的,所以一般会考虑超配。
√原因三:室外机可以超频运转
日立的家装多联机产品全系列采用变频压缩机,而变频压缩,机是可以超频运转的,它的出力会比额定能力大一丢丢~
不过,如果在超配的情况下打开了所有室内机,系统的能力会打折扣!
其实,空调系统的能力输出,取决于室内机容量总和与室外机能力中,二者容量小的那一方,也就是说,超配全开时不会按照室内机容量总和进行工作,而是按照室外机此时的最大能力(此时室外机能力小于室内机所需能力)工作。