光伏电站一年的总收益是7560元,6年左右可以收回成本,第七年开始盈利。考虑实际情况,电板损坏维修、支架维护也会产生一定的费用,加上电板的折旧,回报周期还会再增加一年左右。　安装家庭光伏既能促进清洁能源的推广普及,为节能环保尽一份力,又能获得不错的收益,可谓一举多得,但还是要注意一些安装规范。自然人利用自有住宅建设的屋顶光伏发电项目,由当地电网企业直接登记并集中向当地发展改革部门备案。在登记阶段,用户需提供有效身份证明和房屋产权证明;如无房屋产权证明,需村委会或居委会出具房屋归属证明。　安装时要注意以下几点:一是考虑安全性,安装一定要牢固,不然遇到大风恶劣天气,扛不住风力,或者长时间没有维护,组件固定支架或者固定压块松动了,导致组件掉下来,就有可能造成安全事故;二要考虑美观性;三要注意光伏面板的角度,避免反光影响居民生活。　如何选购家庭光伏发电设备?　一看支架　首先,看支架材质。光伏支架一般要求是镀锌C型钢或铝型材。如果是角钢或者方钢,或者C型钢黑材,没有镀锌,都是偷工减料,不符合要求。　其次,看支架倾斜角。每个地区都有一个最佳倾斜角度。大于或者小于这个角度发电都受影响。绝大多数安装商不会认真调节最佳倾角。拿个小学生用的倾角测量尺就可以测出是不是最佳角度。　最后,要看支架美观度。高质量的电站,支架安装横平竖直,外观整洁大方。施工质量差的电站,歪歪扭扭,甚至是组件呈现波浪形,严重影响发电。　二看走线　好的电站,所有线缆都会用PVC管包裹起来,很少看到裸露在外的电线。即使是板子之间串联,必须要裸露的部分也是放到C型钢槽内,并且用扎带扎紧。　三看公母头　光伏连接器,也叫公母头,是电站中成本最低,却最可能影响发电的小东西。光伏公母头具有防水、防晒、防腐蚀等功能。质量好坏难以用肉眼看出来,但是有个很简单的判断好坏的方法,用力拉扣在一起的公母头,如果电线脱落或者公母头脱扣,说明质量不合格。　四看配电箱　光伏配电箱的主要作用就是保护电站。必须有明显断点的隔离开关(注意不是空气开关)、防雷器件、过压保护和过流保护功能,少一个都会降低电站安全性。首先要看相关器件是不是都有。其次要看箱体材质,能够使用25年且成本相对较低的、应用最广的是不锈钢箱体。而劣质铁皮箱体,户外使用两年都不一定能扛得住,一旦出现锈蚀,断路、漏电、着火都有可能发生。还有塑料材质的,使用寿命很短,而且强度不够,很容易被破坏。　五看阴影　阴影是影响发电的重要因素,甚至可能导致不发电,时间久了还会损坏组件。按照技术标准,冬至日(影子最长)组件没有被遮挡才符合要求。现实情况是,多数安装商无法精确测量阴影,当时可能没有被遮挡,过了几个月,就会出现遮挡情况,严重影响发电。判断一个电站安装质量如何,只要看冬季是不是有遮挡就行了。　一平方看有多少瓦,一般一平方约为150瓦,这样一天发电约为0.5度电。希望能帮到您。　光伏发电1KW要看是平地还是屋顶:平地一般1mm2　80W,1KW需要12.5mm2(这是25°支架的电站)屋顶可以平铺,1mm2　100w,1KW需要10mm2一般现在是一块1650*992的光伏组件,每块250W还有种是一块1950*992的光伏组件,每块300W。组件角度的话与当地的维度有关,大概可以与纬度相同建电站。　多晶硅太阳能板发电能力依据厂家制程能力而异。国产厂家,一平方米的太阳能板大约150W-200W,日本厂家一平方米的太阳能板平均240W-250W.　但是,日本厂家现在的价格,比国产高出一倍不止。　除了价格之外,考虑占地面积紧张,会用高效的太阳能板。　一块一平方米的太阳能电池板,大概功率为150W,1小时的发电量为150WH,1度电为1000WH,这样的太阳能板1小时发电量为0.15左右。一个普通家庭安装3KW~5KW的屋顶并网电站就可以了,需要屋顶面积为40平米左右,造价在3~5万元左右,太阳能发电没有机械运转,所以后期维护费用很低。　依据厂家制程能力而异,国产厂家一平方米的太阳能板大约供电150W-200W,日本厂家一平方米的太阳能板平均供电240W-250W。　六平方能安装五块光伏板,一块光伏板的电压是30.5V,270w左右,串在一起是151v,功率是1.35kw,夏天天气好的话从早上的八点到下午的五点,大学能发八九个小时,冬天是上午10点以后到下午三点之后就不发电了,能发四五个小时。一块板子的价格像山东天和的在八九百块钱,3kw/220v的价格在两千多点,再加上架子底托,还有人工安装的话,总价在1万四五左右。一天的发电量夏天在10kw,冬天在5.4kw,能带动600瓦-800瓦的电器,能带动家庭用的水泵,电饭锅,电视,风扇,灯,油烟机都可以,不可同时带这些,单独带没事。现在有下乡装光伏发电的,5kw并网发电量,现在天好的话一天大约是20多度电,希望能帮到你　0.4度电!