室内消防水泵的数量 流量 扬程是多少 1300平米

你这个问题太笼统了。如果层高3米的话,1300平方米,那么体积3900立方米,对应的室内消火栓流量不会超过15Ls,那么如果按照2小时灭火时间,需要108立方米的消防水池蓄水量。对于消防泵的数量,一般不小于2台,便于相互备用,同时不超过8台,太多了管理不方便。扬程需要根据计算进行确定。。
你这个问题太笼统了。如果层高3米的话,1300平方米,那么体积3900立方米,对应的室内消火栓流量不...

室内消防喷淋怎么装修

据《自动喷水灭火系统设计规范》 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。