如果是手动的球阀是没有方向的,但是如果是控制阀是有方向的。V 型球阀、偏心半球阀都是有方向性的,一般都会在阀体标注介质流向标志。浮动球球阀、固定球球阀是双向的,偏心半球阀、V 型球阀、提升阀杆式轨道球阀是单向的。球阀有 O 型球阀和 V 型球阀之分。O 型球阀采用浮动式结构,球芯为精密铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用增强聚四氟乙烯材料,流道口与管道口径相同,流通能力极大,流阻极小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质;V 型球阀采用固定式结构,球芯上开有 V 型切口,可实现比例调节,流量特性为近似等百分比。其介质流向在阀体上。做为用户来讲,一般 O 型球阀均为开关用,基本都是双向密封,因此无法方向要求;V 型球阀用来做控制,一般都是单向密封,有方向要求。实际使用时,可能每家供货产品的特色还不一样,只需要看阀体上是否有流向指示,如无,则为双向密封,无安装方向要求。如有,则需要安装其指示安装以达到良好的密封效果。(全文完)