工业企业电力负荷对供电可靠性的要求不同,为使供配电系统达到技术上合理和经济上的节约,故将电力负荷分为三类。
第一类负荷:中断发电会造成人身伤亡危险或重大设备损坏且难以修复,或给政治上和经济上造成重大损失者。
第二类负荷:中断供电将长生大量废品,大量材料报废,大量减产,或将发生重大设备损坏事故,但采取适当措施能够避免者。
第三类负荷:所有不属于一类及二类的用电设备。
根据上述电力负荷性质,对供配电提出基本要求如下:
一类负荷:要求采用两个独立的电源供电。所谓“两个独立电源”是指其中一个电源发生事故或因检修而停电,不至于影响另一个电源继续供电,以保证供电的连续性。
二类负荷:要求采用双回路供电,即两条线路供电(包括工作线路、备用和联络线路)。当采用二回线路有困难时,允许用一回专用线路供电。
三类负荷:供电无特殊要求,这类用户供电中断时影响较小,但在不增加投资情况下也应尽力提高供电的可靠性。
施工现场的电力供应是保证实现高速度、高质量施工作业的重要前提,在施工组织设计中必须根据施工现场用电的特性,从节约用电降低工程造价,保证工程质量和安全生产着手进行周密的考虑和安排。返回搜狐,查看更多