白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸:电工技术之家
1、这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2、三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3、是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4、宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5、开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事,还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了。 我们厂的就是因为线头接触不好老跳,应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的