水平安装的桥架支吊架规格见下表: 桥架宽度(mm) 吊杆规格(mm) 吊梁规格(mm) 800 ~ 1000 Φ 14 通丝杆 L 50 x 50 x5 500 ~ 600 Φ 12 通丝杆 L 40 x 40 x4 300 ~ 400 Φ 10 通丝杆 L 30 x 30 x3 150 ~ 200 Φ 8 通丝杆 L 30 x 30 x3 (四)桥架安装的要求: 桥架应平整,无扭曲变形,内、外壁无毛刺,各种附件齐全。 桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直,盖板装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。 4、桥架的所有非带电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续导体,并做好整体接地。 桥架交叉、丁字、十字应采用二通,三通、四通进行连接。 5、桥架与盒、箱、柜等的接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。 6、线槽与横担须用圆头螺栓进行固定。 7、线槽安装不超过30m需做防晃固定支架,水平安装的防晃支吊架规格选取参见桥架安装规格表。 8、本工程桥架转弯及分支处均选用成品配件,且弯头的弯曲半径根据桥架内敷设的最大电缆转弯半径来制定。 9、桥架水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装桥架的顶部距顶板最小距离为150mm,采用共用支架的桥架各层之间的最小间距为150mm。