3.1 变压器差动保护谐波制动 三相电流中最大二次谐波含量闭锁制动定值一般选用经验值,设为 20%。 该数据主要基于早期变压器运行经验的积累。但是近年来,随着大型变压器制造 技术的改进和应用数量的上升,经常会发生大型变压器投切是二次谐波成分不高 中国期刊网 www.qikanchina.net 的情况。此时,如果继续选用旧经验值,将会出现基波尚没有衰减到差动保护定 值以下,而二次谐波含量已经小于制动值,制动解除,引起差动保护会误动作。 建议谐波制动的定值整定应在经验值的基础上,结合主变实际的冲击波 形选值,防止此类问题出现。 3.2 变压器差动保护中的差动速断定值 通常为了提高灵敏度,初设的差动保护高定值偏小。但是实际工程中变 压器合闸时励磁涌流电流达到或者接近改定值,容易造成误动作。 建议变压器差动速断保护定值整定时,应在考虑躲过变压器区外最大短 路故障不平衡电流的基础上,兼顾躲过空载合闸时的最大励磁涌流。具体选值还 应结合实际投切试验情况适当调整。 3.3 变压器冲击过程中复压过流保护的整定 存在的问题:一般变压器的三相磁通密度并不完全一致,同时考虑到三 相剩磁影响,使得变压器三相的励磁涌流饱和程度不一样,因此,变压器次级侧 的空载电压在冲击后的某个时间段内会出现不平衡电压,即由变压器空载合闸的 暂态过程引起的负序电压。负序电压存在的时间取决于变压器暂态过程的持续时 间,对于部分变压器而言改时间较长,最长衰减时间达到了6s。合空载闸过程中 负序电压和励磁涌流的衰减时间比较长,与变压器本身的设计特性与制造工艺有 关,并不能说明该变压器存在故障点。 建议变压器复压过流定值整定时,应在考虑常规因素的基础上,兼顾励 磁涌流和负序电压衰减时间的影响。特殊情况下,可以将负序电压和时间定值增 结语变压器的涌流的产生和空载合闸过程中不可避免的现象。涌流的大小和 衰减时间与变压器本身的设计特性与制造工艺有关,并不能说明该变压器存在故 障点。由于涌流的存在,如果变压器的保护定值设置不当,可能会导致保护误动 作。因此,变压器的保护定值整定不仅要遵循保护理论计算和经验,同时要结合 变压器的具体情况,充分考虑励磁涌流的幅值,谐波含量和衰减时间以及负序电 压的幅值和衰减时间等因素的影响,适当调整保护定值。 参考文献: [1].王微俭.电气主设备继电保护原理与运行[ M].北京:中国电力出版社, 1996. [2].贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[ M].天津:天津大学出版社, 2004. [3].王毓东.电机学[ M].杭州:浙江大学出版社,1990. 中国期刊网 www.qikanchina.net [4].范瑾.考虑变压器励磁涌流影响的保护整定[J],现代电子技术,2011,34 (11):191-194 [5].谢达伟,洪乃刚,傅鹏.一种变压器空载合闸励磁涌流抑制技术的研究[J]. 电气应用,2007,26(3):36-39. [6].白银浩、张璐.一起涌流引起的主变跳闸事故仿真分析及其改进措施[J].河 南电力,2014,11:107-108. 作者简介: 张璐(1986.6-),女,河南南阳人,郑州大学学士,助理工程师,单位: 国网河南省电力公司南阳供电公司,研究方向:电力系统继电保护与自动化,