三相电的导体必须采用:L1棕色,L2黑色,L3灰色,N蓝色,保护导体黄绿相间。单相电的相线必须采用棕色,而非旧制下L1/L2/L3中任何一种颜色。[1]采用新的识别颜色后,黑色由不带电的中线变成带电的L2。　中国大陆规定民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。　中国大陆三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色。　三相电在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。二种接法都会有三条三相的输电线及三个电源(或负载),但电源(或负载)的连接方式不同。　日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V,相电压则随接线方式而异;若使用星形接法,相电压为220V,三角形接法的相电压则和线电压都是380V。　平衡电路　[　编辑　]　在完美平衡的情况下,所有三线分担相等的负载。检查电路我们可以推导星形和三角形连接的负载的线电压和电流,及负载电压和电流之间的关系。　在平衡系统中,每条线都会产生相同幅值的电压并彼此间隔相同的相位角。以V1为参考,则V3滞后于　V　2　滞后于　V　1　,使用角度符号,我们有:　[2]　这些电压送入星形或三角形连接的负载。　星形接法　[　编辑　]　三相交流发电机接成星形电源连接星形负载　三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三个相线。可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。　所有负载只接受它们各自的相电压,于是:　[2]　其中　Z　total　为线阻抗和负载阻抗之和(　Z　total　=　Z　LN　+　Z　Y　),而θ是总阻抗(　Z　total　)的相位。　各相的电压和电流之间的相位角之差不一定是　0　且是依赖于负载阻抗　Z　y　的类型。感性和容性负载将导致电流滞后或超前于电压。然而,每对线之间的相对相位角(1　与2、2　与3,　及3与1)　仍会是　−120°。　对中性点列KCL方程,三相电流加起来就是中性线上的电流。在平衡的情况:　三角形接法　[　编辑　]　三相交流发电机接成星形电源连接三角形负载