发电机不发电或电压不正常可能的情况:　(1)保险丝断　(2)电表损坏　(3)电压不断　(4)调压器插脚接触不良　(5)压敏模块短路　(6)旋转二极管损坏　(7)失去剩磁　(8)接线错误　(9)励磁机磁场线圈断路　(10)接头松动或接触不良　(11)发电机电枢线圈断路　(12)发电机电枢线圈短路　(13)励磁机电枢线圈断路或短路　(14)转速不正常　(15)调节器保接关断电路动作　(16)调节器失效　对应的维修方法:　(1)在确认线路正常后,换上保险丝再合闸　(2)用万用表电压档直接测量发电机端电压　(3)定时校验电表,不准的应予更换　(4)检查调压器50Hz、60Hz及6、7插脚是否有松动现象　(5)检查硒堆,确保无碰片现象　(6)将旋转整流子通向主机转子磁场的连接线拆下,用万用表或校灯就可对二极管理行测量,如果损坏需要更换管子(6只一起更换)　(7)用蓄电池(6-12V)接入交流励磁机的定子线圈充磁一次,正极接F　、负极磁F-(约5-40秒钟)*注意:充磁时,发电机必须处于静止状态　(8)详细检查,按接线图接对　(9)将断线处扭合,用锡焊牢,外用绝缘材料包好　(10)将接头擦干净后,重新接好　(11)找出断路处,重新焊接包好　(12)短路会造成严重发热现象,应予拆换线圈　(13)找出故障点,更换线图　(14)用转速或频率表检查发电机转速　(15)根据调节器说明书纠正后调节调节器　(16)更换调节器