3.1 气动调节阀的泄漏量增大
气动调节阀的泄漏量与阀门开关存在紧密联系。一是调节阀内的阀芯因为使用时间较长而磨损时,阀关不严就会导致泄露量增大;二是当阀内夹有异物或者内部的衬套烧结时,或控制各种介质之间的压力,如果介质压差较大,就会使刚性小,从而导致调节阀无法全部关闭,这两种原因都会导致气动调节阀的泄漏量增大。
3.2 气动调节阀的动作不稳定
气源压力和信号压力不稳定都会导致气动调节阀的动作不稳定。信号压力不稳定会使调节器输出不稳定;气源压力不稳定时,会因为压缩机容量小而使减压阀产生故障;或者定位器中的放大器喷组挡板不平行时,之间的缝隙会导致气动调节阀动作不稳定;输出管、线不严密;放大器球阀因为与异物摩擦会产生缝隙,影响气动调节阀的稳定性。
3.3 气动调节阀振动
气动调节阀受周围环境因素影响较大。衬套与阀芯之间经过长期摩擦产生缝隙、气动调节阀附近存在另一震动物;或者调节阀安置不平衡,这些因素都会使气动调节阀产生震动。除此之外,如果气动调节阀的大小选择不适宜或者单座阀的关闭方向和介质流向不一致都会导致气动调节阀发生震动。
3.4 气动调节阀动作迟钝
阀杆在气动调节阀的运作中发挥着至关重要的作用。阀杆弯曲会使往返动作的摩擦加大,石墨一石棉填料润滑油和聚四***乙烯填料的正常与否;阀体内部的干净程度;气动调节阀内是否安装定位器都会影响气动调节阀的阀杆之间运行的阻力,如果这些均处于非正常状态,都会造成气动调节阀的动作迟钝。
3.5 气动调节阀不动作
信号和气源是维持气动调节阀运行