第11·1·2条:一级负荷供电的建筑,当 采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在3 0s 内供电。 (3)《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3·0·5条:应急电源应根据允许中断 供电的时间进行选择,并应符合下列规定: 1)允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发电机组(因快速启动的柴油发 电机组一般启动时间为6~10s 以内)。 2)自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源 之外的专用馈电线路。 (4)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第6·1·10·2条:选择自启动应急柴油 发电机组应符合下列要求: 1)当市电中断供电时,单台机组应能自动启动,并应在30s 内向负荷供电。 2)当市电恢复供电后,应可自动切换并延时停机。 (5)第13·9·7条:当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合下列要求: 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s 内供电。 以上仅列出四个国家标准设计规范,对备电应急柴油发电机组的自启动和供电时间的要求。