当锅炉蒸汽压 力与负荷同方向变化时,属于内扰;当锅炉蒸汽压力与负荷反方 向变化时,属于外扰。 (1) 当内扰引起蒸汽压力高于正常值时,应降总煤量,或根 据燃烧情况停用部分磨煤机,并检查制粉系统运行是否正常。但 必须注意防止燃料量减少过多或者操作不当造成锅炉灭火。 (2) 当内扰引起蒸汽压力低于正常值时,应增加总煤量或投 入备用磨煤机以加强燃烧,并检查各火嘴来粉和制粉系统工况。 (3) 当外扰引起蒸汽压力高于正常值时,应及时减小降负荷 速度或暂停降负荷,并适当降低总煤量,尽快恢复至正常蒸汽压 力。外扰引起锅炉超压严重时,可停用部分磨煤机或手动MFT。 (4) 当外扰引起蒸汽压力低于正常值时,应注意防止蒸汽流量超额定值运行,并减小升负荷速度或暂停升负荷,必要时将协调 控制方式切至汽轮机跟随,待提高蒸汽压力至正常后,再继续操作。