国标虽然对相邻导线风偏时的动态摆动范围未做明确规定,但实际上考虑了相邻导线风偏摆动时在并不完全同步的情况下,也要保持间隙要求。欧标提出的静态下的线间距离经验公式,也考虑了绝缘子串和导线不同步摆动的情况。欧标对相邻导线的动态摆动情况做了调研,认为当相邻导线分别受到相差40%的风荷载作用时,式(12)中的间隙值k1Dpp仍能得到保持,因此不做特别要求。日标、CIGRE均认为导线实际风偏角是动态的、正态分布的,而不是确定不变的,其范围为平均风偏角±3σ或±2σ(σ为标准偏差),所提出的计算公式校核的是动态情况下线间距离是否满足工作电压或过电压要求,对静态的情况未做规定。
2.2 设计/校核工况
国标中式(1)弧垂一般取高温弧垂;日标统计分析法的风速取平均风速,弧垂取大风弧垂;欧标中的弧垂取40℃弧垂,同时风速由NNA规定,若无规定则采用额定风速(nominal wind velocity),为3年重现期风速,一般取50年重现期风速的0.75,风速均为10 min平均值;CIGRE在校核档中距离时,推荐采用稍短时距(5 min)的风速,但对弧垂、同时气温未做明确规定。需要注意的是,日标、欧标均采用的是极限设计方法,CIGRE法则对特性方法未有明确。
2.3 风荷载和风偏角
国标在计算线间距时未涉及导线的风荷载和风偏角。与日标的绝缘子串风偏摇摆和结构风荷载计算相比,日标统计分析法计算档中线间距时导线风荷载未考虑一档内导线的档距折减、阵风效应、阵风时间修正、Kv值等参数。欧标的导线风荷载和风偏角虽然不直接进入公式计算,但影响系数k的取值,风荷载计算时不考虑档距的折减和阵风效应。CIGRE方法在计算导线风荷载和平均风偏角时保守考虑,取阵风因子GC=1,但计及档距因子GL的影响。
2.4 电气间隙
国标虽然未明确提出线间距离计算时应满足的间隙值,但式(1)中的 “U/110”可认为是要求满足的相间操作过电压间隙值,该值与各电压等级的操作过电压相间最小间隙值接近或一致。日标要求的最小相间间隙为操作过电压下的相间距离。欧标要求的间隙为k1Dpp。CIGRE要求的间隙为工频相间间隙Dpp_pf、冲击电压下的相间间隙Dpp。
计算或校核档中线间距时,各国主要电压等级下的相间电气间隙值如表2所示。
表2 各标准中的相间电气间隙值
Tabl