电缆型号规格 电缆型号 2008-03-16 18:43 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套 A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设, 不适 宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套 A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜 管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套 A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的 室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套 A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火 有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 A(B、C)类阻燃电力电缆可敷 设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套 A(B、 C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻 燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套 A(B、C)类阻燃 电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套 A(B、C)类阻燃电 力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-JY23,WDZA
电缆规格型号表 电缆的规格型号代表的含义 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用 FZ 表示,其实质相 同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64 编B:96 编C:128 编75:75 欧姆 5:线径为 5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75 欧姆 5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P 屏蔽 2:2 芯多股线 32:每芯有 32 根铜丝 0.2:每根铜丝直径为 0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2 芯多股线 24:每芯有 24 根铜丝 0.12:每根铜丝直径为 0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热 105oC 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC 连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分
9985人浏览
电缆线规格型号一览表 2014-04-30 庋藏天下 阅244055 转1639 转藏到我的图书馆微信分享: 电缆线规格型号一览表 一 、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝 汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 /紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合 (对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套 层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、 成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几 十安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下 较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低 烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿 用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的 简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合 通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降 低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构⒒蛱岣吖ひ找蟆⒒蚪煌分值牟 方 凶楹隙 ? 采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW 等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 二 电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号矿用通信电缆型号-铠装电
110748人浏览
电缆线规格型号一览表(一) 一 、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝 汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 /紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合 (对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套 层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、 成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几 十安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下 较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低 烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿 用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的 简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合 通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降 低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料 如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温 线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW 等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 二 电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮
26690人浏览
电缆线规格型号一览表( 电缆线规格型号一览表(一) 电线电缆产品主要分为五大类: 一 、电线电缆产品主要分为五大类 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝 汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 /紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合 (对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套 层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、 成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几 十安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下 较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低 烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿 用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的 简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合 通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降 低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构⒒蛱岣吖ひ找蟆⒒蚪煌分值牟 方 凶楹隙 ? 采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW 等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 电缆型号-电线电缆规格型号 屏蔽电缆型号-控制电缆型号 通信电缆型号电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号 控制电缆型号-通信电缆型号 二 电缆型号 电线电缆规格型号
电缆线规格型号,电线电缆规格型号表,电缆型号 布电线类:BV -聚氯乙烯绝缘电线,RV 软线 ,RVS ,RVB ,RVVP, BVV ,BVVB ,BLVVB ,RVV ,BLV , BVR 电力电缆类:VV ,VV22 ,YJV, YJV22 ,ZR-VV ,ZR-VV22 交联电缆类:ZR-YJV ,ZR-YJV22 ,NH-VV ,NH-VV22 ,NH-YJV, NH-YJV22, VLV ,VLV22 ,YJLV ,YJLV22 ,ZR-VLV ,ZR-VLV22 ,ZR-YJLV ,ZR-YJLV22 控制电缆类: KVV KVVP2/KYJVP2 KVV22/KYJV22 KVVR/KYJVR KVVRP/KYJVRP 高压电缆类: YJV-3.6/6kV YJV22-3.6/6kV YJV-6/10kV YJV22-6/10kV YJV-8.7/15kV YJV22-8.7/15kV YJV-12/20kV YJV22-12/10kV YJV-18/30kV YJV22-18/30kV YJV-21/35kV YJV22-21/35kV YJV-26/35kV YJV22-26/35kV 架空电缆类:JKLYJ-0.6/1kV JKYJ-0.6/1kV JKLY-0.6/1kV JKY-0.6/1kV JKLV-0.6/1kV JKV-0.6/1kV JKLYJ-Q/10kV JKLYJ-10kV JKYJ-10kV JKLYJ-35kV JKYJ-35kV YC YJV32 LJ LGJ 橡套电缆类:YGG22 YH YZ KVVP222 UL1213 UL3271 UL3266 UL3265 UL3173 UL1500 UL3398 UL338 漆包排线 交联 PE 排线 UL20024 UL20142 UL20018 THHN UL1892 UL10301 AV AVR AVP AVRB SYV SYWV JBF RFB FVN H03VV-F H05VV-F FF4-2Q FF4-2 FF40 FF41-3 FF46-1 FF46-2Q VFF VCTFK VCTF HET CAVUS FLRYX FLR2YX HYV22 AV AV-105 AVR AVR-105 AVVR AVRB AVRS AVP AVP-90 NH-VLV22 NH