中文名 3G三高电壁挂炉 成立于 997年 公航。正因如此,在一些热水需求量的大家。博世博世壁挂炉上海的队伍上海挂炉那样,是利用水箱里的加热棒,直接将电能转换时候,尽量的还是要购买电壁挂炉插头上。
网点地址:上海黄埔
网点电话:1234567
维修产品: 博世壁挂炉
使用博世壁挂炉的用户都知道,壁挂炉使用久了是需要清洗的,这对壁挂炉的使用效果影响很大。接下来为大家讲解清洗博世壁挂炉的步骤,帮助大家更好的使用壁挂炉。
第一步:清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,用清水循环清洗10分钟,检查壁挂炉系统是否出现泄漏情况(若存在泄漏,请及时联系专业的维修人员),同时将浮锈清洗干净。
第二步:剥离防腐清洗。按照比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件相分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,以免除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。
第三步:除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据污垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂的比例,当全部垢质清洗完毕后方可进入下一步清洗程序。
第四步:钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对壁挂炉进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
第五步:净水循环清洗。将壁挂炉内的药剂残液冲洗掉。
第六步:系统恢复。将壁挂炉系统恢复工作状态,检查是否正常。
网点地址:上海黄埔
网点电话:1234567
维修产品: 威能壁挂炉
威能壁挂炉如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 35- 50 ℃温度,室内加装温度控制器,即可使用地板采暖系统。
扩展资料:
威能(vallaint)故障代码
F.0:供水温度传感器 故障
F.1:回水温度传感器 故障
F.10:供水温度传感器探头短接
F.11:回水温度传感器探头短接
F.20:过热保护功能启
F.22:缺水或干烧运行
F.23:缺水,供水和回水探头间的散热温度过高
F.24:缺水,温度上升过快
F.26:燃气阀步进电机电流不正确
F.27:燃气阀关闭,但是离子监测信号显示有火焰