当电流互感器实际　-　15　-　电流互感器手册　负荷比额定负荷大好几倍时,　互感器的二次电流可能不随着一次电流的增大而成　比例的增大,实际数值要比按额定电流比折算的数值小很多,这样的电流互感器　就不能使用。因此,额定二次负荷是用来确定互感器是否符合规定的准确级要求　所依据的负荷值。在产品铭牌上标明的额定二次符合与准确级是相对应的。在选　用电流互感器时,除了选择合适的电流比外,还要选用合适的额定负荷;是电流　互感器的实际负荷在额定负荷和下限负荷范围之内,才能保证测量的准确度。　电流互感器的误差还和二次负荷的功率因数或者叫做力率有关,　功率因数就　是二次负荷阻抗角度　Ф　的余弦,常用　cosФ　表示。一般电力系统用的电流互感器　的二次负荷功率因数应是　0.8(滞后)　,即二次负荷为感性。负荷小于　5VA　时,　允许功率因数为　1。精密电流互感器的功率因数为　0.8(滞后)或1,或0.8~1。　0.05　级及以上高准确度电流互感器的功率因数一般均为　1。保护用电流互感器的　功率因数为　0.8(滞后)至1之间,由制造厂自定。　[例18]　额定容量为　20VA　二次电流为　5A　的电流互感器,求其额定负荷和　下限负荷。　额定负荷　Zn=Sn/25=20/25=0.8Ω　下限负荷　Zx=25%*Zn=25%*0.8=0.2Ω　额定负荷为　0.8Ω,下限负荷为　0.2Ω。　[例19]　额定容量为　10VA　二次电流为　5A　的电流互感器,求其额定负荷和　下限负荷。　额定负荷　Zn=Sn/25=10/25=0.4Ω　下限负荷　Zx=25%*Zn=25%*0.4=0.1Ω〈　0.15Ω　按照规定最小负荷为　0.15Ω,故额定负荷为　0.4Ω,下限负荷为　0.15Ω。　三、电流互感器的等值电路和相量图　电流互感器是通过电磁感应,将一次绕组中的电流,感应传到二次绕组,所　以互感器的一次回路和二次回路是相互隔离的。为了便于分析和讨论,经常采用　等值电路,将一次和二次直接通过电路联系起来,而电路中所有参数都与实际参　数等值,因此叫做等值电路。　电流互感器和变压器的等值电路相同,　等值电路先假定一次和二次绕组匝数　相等,如果实际不等,可通过电流比　Kn　折算成相等,折算后的参数一律在右上　角加一撇表示。