用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。
开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。
短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。
摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。
测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。
注:㈠若相线绕组与电机外壳之间的阻值小于0.5MΩ:
①电机绕组于电机外壳绝缘不良,继续使用易损坏电机,电机易漏电。
②绕组线圈可能部分已经烧坏短路,继续使用,电机存在动力不足,或者绕组彻底烧坏。
③含水量超标等原因,容易造成电机烧坏漏电。
㈡摇表不允许长时间摇动测量阻值,因为摇表电压要高压电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,造成短路或漏电。
㈢如果电机接线端有连接片的需要断开连接片,调速电机会有稍微不同。