中国输电线路网导读:杆塔型号及杆段编号代表的意义 一、杆塔型号 在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号. 1.各种代号的意义 (1)表示杆塔用途分类的代号 Z——直线杆塔 ZJ——直线转 ...杆塔型号及杆段编号代表的意义
一、杆塔型号
在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号.
1.各种代号的意义
(1)表示杆塔用途分类的代号
Z——直线杆塔ZJ——直线转角杆塔 N——耐张杆塔
J——转角杆塔 D——终端杆塔F——分支杆塔
K——跨越杆塔H——换位杆塔
(2)表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号
S——上字型C——叉骨型M——猫头型Yu——鱼叉型 V——V字型
J——三角型G——干字型Y——羊角型 Q——桥型 B——酒杯型
Me——门型 Gu——鼓型 Sz——正伞型 SD——倒伞型T——田字型
W——王字型A——A字型
(3)表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号
G——钢筋混凝土杆
T——自立式铁塔
X——拉线式铁塔(不带X者为无拉线)
(4)表示杆塔组立方式的代号
L——拉线式
自立式可不表示。
(5)表示分级的代号
同一种塔型要按荷重进行分级,其分级代号用角注数字1、2、3……表示.
(6)表示高度的代号
杆塔的高度是指下横担对地的距离(米),即称呼高,用数字表示。
2.工程中杆塔型号的表示方法
(1)铁塔型号的表示方法
铁塔的型号由以下六个部分组成,
线路电压代号(千伏) 用途代 号 型式代号 种类代号 高度(米)
分级
示例:220ZBT1-33表示220千伏直线酒杯型铁塔,第一级,称呼高33米。
注同一条线路,其电压等级的代号可不表示。
钢筋混凝土杆型号,与铁塔型号表示方法相同,通常不写出线路电压的代号。
示例,NMeG2—21表示无拉线耐张门型混凝土杆,第二级,称呼高21米。
二、杆段的编号
1.杆段的编号方法如下
杆型
直径
长度
标准弯距/杆段类型
接头类型
2.杆段铁件的编号
直径
类型
说明:(1)拔梢杆编号时,直径用梢径。
(2)杆型的代表符号:B——拔梢杆,D——等径杆。
(3)计量单位:长度用米表示,直径用厘米表示,标准弯矩用吨*米表示。
(4)关于杆段的接头类型及杆段铁件的类型,目前常用的有两类,即:钢板圈(用1表示)和法兰盘(用2表示)。
示例:
(1)拔梢杆,梢径19厘米,杆长9米,标准弯矩6.0吨·米,杆段类型“I”,接头类型为钢板圈,则杆段的编号为:B-19-09—6/I-1。
(2)拔梢杆接头处直径35厘米,用钢板圈连接,则杆段铁件的编号为:35-1