一般有以下几种 情况: ①有载调压器分别装在变电所内,这种费用高,但是比较灵活, 一般用在调压要求比较高,各变电所负荷曲线相差很大的配网中。 ②有载调压器只装在一个局域网的变电所内,这种费用低,但只 是用于客户负荷比较相似的中等电网中。 ③一些地区,由于线路长、负荷多,在各种运行方式下,难以满 足各个负荷点对电压的要求。当一部分负荷的要求得到满足时,另一 部分负荷的电压偏移已超过允许程度。在这种情况下,若在功率分点 处设一台辅助调压变压器,把电力网隔成电压互补影响的两部分。在 这两部分中,可以各自进行调压,以满足各负荷点对电压的要求。 4.采用同期调相机、 电容器和静止补偿器等无功补偿设备进行调 压时,由于无功补偿设备本身的投资和损耗,将增加电网的建设费用 和运行费用。 因此要经过经济技术比较来决定是否利用无功补偿设备 进行调压。由于静止补偿器有很多优点,在选用无功补偿设备时,特 别是有集中冲击负荷,并产生电压波动时,应优先考虑采用静止补偿 器。 5.当线路电压损耗过大,必须采取调压措施时,是否采用并联电 容补偿器,则要经过经济技术比较才能确定,特别是要和并联电容器 比较。根据以往经验,在比较时,要注意以下两种情况。 ①在考虑投资大小的情况下, 串联补偿和并联补偿所需电容量之 比,为线路中的无功功率损耗和线路所输送无功功率之比。在一般情 况下, 线路所输送的无功功率总要比线路中的无功功率损耗大。 所以, 在调压效果相同时,一般来说用串联补偿所需电容量,要比并联补偿 所需电容量小得多。 ②按降低线路功率损耗和电压损耗的要求, 并联补偿比串联补偿 更为有效。 所以,调压设备的选择,不仅与电网对电压的要求、电网的规模、结 线方式等有关, 而且还应与系统的功率平衡、 电能损耗等方面相配合。 因此,在选择调压方案和调压设备时,应通过经济技术比较,从整个 电力系统的情况出发,全面加以考虑。但是频率调整与电压调整的相 互影响在正常参数附近运行时是不大的。 六.实验小结: 两周的课程设计结束了, 在这次的课程设计中不仅检验了我所学 习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又 如何完成一件事情。在设计过程中,与同学分工设计,和同学们相互 探讨,相互学习,相互监督。学会了合作,学会了运筹帷幄,学会了 宽容,学会了理解,也学会了做人与处世。 课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练, 着是我们迈向社 会,从事职业工作前一个必不少的过程. 通过这次课程设计,本人在多方面都有所提高。