监理单位见证检验。 检验方法:参照相关技术标准或设备技术文件进行检验。 13.2.4 室内设备安装应符合本标准第 5.2 节的相关规定。 13.2.5 室内设备配线应符合本标准第 5.3 节的相关规定。 13.2.6 室外摄像机支柱(杆)安装应符合下列要求: 1 高度、埋深符合设计要求。 2 防雷接地符合设计要求。 3 基础的浇注方式和强度符合设计要求和相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、测量。 13.2.7 室外摄像机的安装应符合下列要求: 1 安装方式符合设计要求,安装牢固可靠。 2 云台水平、垂直转动角度符合设计要求。 3 防雷接地符合设计要求。 4 在线路附近安装摄像机时,应符合铁路限界要求。 5 在接触网等高压带电设备附近架设摄像机时,安全防护距离符合相关标准的规 定。 6 防护罩安装牢固,防护性能符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、检验。 13.2.8 室外露天机箱的安装高度、防护功能、防雷接地应符合设计要求,并安装牢固。 检验数量:施工单位全部检查。