现电建三公司使用的分别为1#、3#、4#、5#变压器,为保证重要施工区域用电不中断,分别在3#、4#、5#变压器下设一级盘实现两回路电源,即三台变压器互为备用电源。
针对本标段工程用电需求,施工电源拟分五个区域:主厂房、锅炉施工区域;安装组合场、材料库区;土建加工场;搅拌站区域;生活区、办公区。
主厂房、锅炉、烟囱区由3#(1250KVA)厢式变压器供电,用电负荷约900 KVA。区域内一级盘备用电源引自4#厢式变压器。
材料库区、安装组合场由4#(1250KVA)厢式变压器供电,计划用电负荷约800 KVA。包括电焊机、远红外热处理机、远红外焊条烘干箱等施工用电负荷。区域内一级盘备用电源引自5#厢式变压器。
钢筋场地、土建加工场由3#(1250KVA)厢式变压器供电,用电负荷约800KVA。包括碰焊机、大型切割设备、电焊机等施工用电负荷。区域内一级盘备用电源引自4#厢式变压器。
生活区、办公区由1#(1250KVA)厢式变压器供电,用电负荷约500KVA。
7.2.3 400/220V低压供电系统
本期工程低压供电系统采用三相五线制低压供电系统,即“TN-S” 系统。主要采取以下措施:
----10/0.4KV厢变在设计时即须设置不同的工作零线、保护接地母线,并分别以蓝色,黑色加以区别,留有方便出线引接的接线端子。安装厢变时,按规程、规范要求设置接地网。
----低压供电电缆采用“3+2” 电缆,如VLV22-3×185+2×95型。
----一、二级配电箱内部分别设置工作零线与保护接地母线,涂色与厢变内零母线、保护接地母线相一致
厢站
编号
出线
序号
起点
终点
电缆型号
一级盘数 量
二级盘数 量
1#变
厢变所在地
生活区
VLV223×185+1×95
厢变所在地
办公区
VLV223×185+1×95
3#变
厢变所在地
主厂房
VLV223×240+2×120
厢变所在地
烟囱
VLV223×185+1×95
厢变所在地
钢筋场地
VLV223×240+2×120
4#变
厢变所在地
组合场地
VLV223×240