超六类双屏蔽网线接地线怎么接?

①两端同时接地
可以很好的屏蔽射频信号,但易受地环路电流的影响,两端接地屏蔽效果好,可用于防静电感应。
②一端接地,另一端悬空
由于两端的接地电阻不同或 PEN线有电流,可能会形成两个接地点的电位不同,采取一点接地,另一端悬空的办法,能避免电流干扰的形成。
③发射端接地,接收端通过电容接地
如果电容类型、位置正确,可以很好地屏蔽射频信号没有低频地回流。

双屏蔽的超六类网线需要接地吗?

不需要接地,目前网线没有需要接地的。

超六类屏蔽网线怎么接地?

1.可以为屏蔽层单独设置接地体,接地电阻不大于4欧姆。
2.若采用联合接地时,接地电阻不大于1欧姆。
3.屏蔽层的配线设备(FD或者BD)端必须良好接地,用户端视具体情况接地。
4.屏蔽层的两端接地应连接在同一个接地体。
5.如果接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电源差不应大雨1Vr.ms
6.每一楼层的配线柜都应采用适当截面的铜导线单独连接至接地体,也可以采用竖井内集中用铜拍或者粗铜线引到接地体。(为避免构成直流环路,接地导线应接成树状结构的接地网。)
7.信息插座的接地利用内部电缆的屏蔽层连至每层的配线柜上。
8.工作站的外壳接地应单独布线连接至接地体
9.屏蔽线缆屏蔽层接地两端测量链路屏蔽线、屏蔽层与两端接地电流不差不大于5V。
10.如果采用金属槽道或者钢管敷设管线时,槽道或者钢管之间应保持连续的电气连接,并两端有良好的接地。