体积会算就行。一般流速控制在20-25m/s。 比如DN100的管道,管路压力为0.4MPa的小时流量简易计算方法: 3.14x0.05x0.05x20x3600x5x1.3 3.14x0.05x0.05x20x3600=20m/s速度下1小时流过管路的空气流量 5为表压(0.4MPa)+1个大气压101KPa(0.101MPa)后得到的绝对压力。单位为bar(kg/cm2)
1.3为空气密度与天然气密度之比。 煤气流量与管道直径的2.5次方成正比,与管道长度平方根成反比,与管道两端的压力差的平方根成正比,还与管道内壁的粗糙度有关,越光滑流量越大。 具体关系式:煤气流量Q = 1.11√[(ΔPd^5To)/(LλρT)]式中:ΔP——管道两端的压力差(压强差);d——管内径;To——气体在标准状态下的温度;L——管道长度;λ——管道的沿程阻力系数;ρ——煤气的在标准状态下的密度;T——煤气在管内的温度。 扩展资料: 特点:
1)输气管道系统是个连续密闭输送系统。 2)从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。 3)由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。 4)不存在液体管道水击危害。 5)发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。 天然气管道运输具有运输成本低、占地少、建设快、油气运输量大、安全性能高、运输损耗少、无“三废”排放、发生泄露危险小、对环境污染小、受恶劣气候影响小、设备维修量小、便于管理、易于实现远程集中监控等优势。 天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。 注意事项 1、精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级。 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级