主线可以用30-40A(4平方*5A*可靠系数(1.5-2), 分线用20A空开(6平方*3A*可靠系数1
4平方单芯铜芯电线可以配25A空开主线的线路空来开与分线源的空开选择应考虑级差;第一考虑安全性,第二考虑用电可靠性(瞬时冲击负荷不能跳空开)。主线可以用30-40A(4平方*5A*可靠系数(1.5-2), 分线用20A空开(6平方*3A*可靠系数1
一般3.03或4米
一般3.03或4米
可以,线路两端要用锡焊在一起,以保证负荷电流能按照截面积的比例分配在两条导线上。安全载流量排座次:。10平方铝线(约等于6平方铜线载流量)>两根2.5平方铜线>一根4平方铜线。
从安全方复面考虑原则上是1平方带一制千瓦。每平方安全载流量4~6A,约可负载20A附近,如果220V电压,负载阻性功率约4.5KW,负载感性负载接近4KW
从安全方复面考虑原则上是1平方带一制千瓦。每平方安全载流量4~6A,约可负载20A附近,如果220V电压,负载阻性功率约4.5KW,负载感性负载接近4KW
16的穿线管就可以
75管三相用50管3*25+1的铜电缆外径约为25.5MM,你可以选DN40的管。
75管三相用50管3*25+1的铜电缆外径约为25.5MM,你可以选DN40的管。
单芯的1类导体就不说了自己去算。绞合2类导体0.75mm2的是7/0.37(7是指最少根数,内0.37是单丝外径)。1.07/0.43。1.57/0.52。2.57/0.68。47/0.85。67/1.04。107/1.35。够详细了容吧
4平方铜线穿线走三根得用多大的pvc线管
1、根据《建筑电气常用数据 04DX101-1》中相关数据,“4平方铜线穿三根线时用PC20的管。
2、如图所示:
16mm25mm的pvc线管