概述:一旦油漆的浓度达到或超过控制器预设的报警值时,控制器就会立即发出声光报警,提醒用户及时采取急救措施,并同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。

账户:
联系电话:
0531-58966978王静
QQ:
信用:4.0 隐性收费:4.0
描述:4.0 产品质量:4.0
物流:4.0 服务态度:4.0
在线式油漆报警器 壁挂式油漆报警器生产厂家价格
油漆可燃气体报警器由探测器和报警控制器两部分组成,采用进口催化燃烧式传感器,反应灵敏迅速,能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号,传输给报警控制器,一旦油漆的浓度达到或超过控制器预设的报警值时,控制器就会立即发出声光报警,提醒用户及时采取急救措施,并同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。
【服务热线:0531-58966978王15665713577 QQ: 192134662 】
【油漆可燃气体报警器网站:557.html 】
油漆气体报警器产品特点:
1、采用先进的微机处理技术;
2、采用进口气体传感器,精度高、互换性强,可靠性高;
3、隔爆式设计适用于危险条件1、2 区;
4、体积小、安装简便;
5、采用模块化结构设计,便于系统维护。
油漆报警仪技术参数:
检测气体:油漆
检测范围:0-100%LEL(爆炸下限)
报警点:25%LEL
分辨率:1%LEL
检测原理:催化燃烧式
采样方式:自然扩散式
测量精度:±5%F.S
相应时间:≤30S
工作电压:DC12V~DC30V
温度:-40℃~65℃
连接线缆:分线式:>1.5mm2 x 3;总线式:>1.5mm2 x 4
传输距离:≤1200m
防爆等级:隔爆型 ExdⅡCT6
防护等级:IP65
安装螺旋:G1/2〞
使用寿命:2-3年
安装方式:固定支架、管装、墙壁装
资质证书:防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书
如特安防器材产品营销网络:
产品销往:山东-江苏-天津-浙江-辽宁-大连-新疆-四川-广东-广西-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-甘肃-江西-河北-河南等全国各地。
如特安防器材售后服务:
1、本产品提供一年免费维修(人为因素及不可抗拒的自然灾害除外)、终生维护。
2、自发货之日起,公司为用户建立档案,以便更好的为用户服务。