引起柴油发电机散热水箱漏水的原因,除了机械损伤外,大多为腐蚀所致。当发现柴油发电机散热水箱进、出水软管有少许破裂漏水时,可用胶布或涂有肥皂的布包紧漏水处,再用细铁丝捆牢;也可以先用塑料薄膜缠绕在裂口处,外面再用胶布缠绕,然后用细铁丝捆牢;如果有口径相同的塑料管,也可暂时用来替代破损的橡胶管。 当散热水箱的上、下水室破漏时,可先用棉布、木块堵塞漏洞并扎紧,再用肥皂涂其周围,即可暂时使用。 当散热水箱芯管破裂漏水轻微时,可用肥皂或水箱堵漏剂堵塞修补。实践证明,当水箱的裂纹在o.3mm以下时,用堵漏剂修补很有效。此时,只需将堵漏剂放入水箱中,随着冷却水的流动,即能很快将漏水处补好。 如果水箱漏水严重,可用钳子将漏水处的芯管夹扁,使之不再漏水;也可先将芯管漏水部位剪断,然后将断口夹扁,再用肥皂或502胶水粘补渗漏部位;若不具备上述条件,还可将一些香烟烟丝投入水箱内,利用水循环的压力,使烟丝团堵塞在散热水箱漏水处,作临时急救用。 始终秉承“制造精品,至诚服务”的理念 努力成为领先世界的 柴油机发电机组散热器综合解决方案专家! Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.