后水室处的管 板与壳体间布置有波形补偿节,用以补偿壳体与冷却管纵向热膨胀的 差值,同时也改善了冷却管的振动情况,并减少了凝汽器冷却管与管 板间的焊口处所承受的拉力或压力。 凝汽器总共安装40000 根长度为11541mm 的钛管。其中主凝结 区安装35064 根250.5 的不锈钢管,4936 根250.7,L 的不锈钢 管安装在空冷区、顶部三排及通道外侧,管子两端胀焊在管板上,借 助中间管板支撑。钛管由进水侧向出水侧呈抬高形式布置的优点: (1)、启动时有利于充分排尽钛管中的空气。(2)、减少运行中的振动。 (3)、停机时冷却水因冷却管的倾斜而将管中的水流尽。 凝汽器的冷却管排列呈带状,周围留有汽流通道可以使汽流进入管束内部,并且可以减少汽流阻力。