最新回答

可以用,按标准接法,灯口要接零线,镇流器,有L N之分。
1天前

卫生间顶上一根红色火线蓝线和黄线接浴霸只要浴霸上的灯亮就行外面开关控制浴霸开关一开浴霸灯亮

呵呵

家小卧,卫生间餐厅电是对的,大卧客厅厨房开关无法控制,用电笔测灯位置的线,火线没电,零线220v,

看哪个位置的火线与零线接反了。而且可能还有电线被打断了。拆开配电箱面板和大卧室、客厅、厨房的开关的面板,一个回路一个回路的检查,用万用表来量,还量一下各个回路的绝缘电阻。

开关控制插座接法开关控制零线和控制火线有什么分别

零线直接接到插座的N接口上,不需要接到开关上。火线先接到开关上的L1接口上,然后用导线连接到插座的L接口上,导线的另一头接开关的L3或L2上即可。同意上面说的,很明显的一个情况就是如果开关控制的是零线而你装的是节能灯的话,就有可能关了等都还在闪,如果控制火线就不会###电源火线进开关的中间线柱,开关下面的线柱,再接一根出线进插座的L端。零线和保护线正常接就行了。开关要采取控制火线的办法。如果只关掉零线,会产生日光灯有闪烁的现象。维修时因为火线没关掉维修点继续存在触电的危险。因此开关一定要控制火线,零线上不允许接单独的断路器。

节能灯的镇流器坏了,能不能不用镇流器,直接电线接节能灯

不能,这样太危险了 直接个吧

卧室开关火零线该怎么接的

双联开关有三种接法,一种就是把零线接到开关里,这叫双碰火。这种接法很危险,接错了就短路,现在已经被禁止。一种加两根双控线,开关上只接控制线,一种不实用。区别零线一般看线的颜色,蓝色为零线,也可以电笔测,氖泡不亮为零线。 双联开关有三种接法,一种就是把零线接到开关里,这叫双碰火。这种接法很危险,接错了就短路,现在已经被禁止。一种加两根双控线,开关上只接控制线,最后一种不实用。区别零线一般看线的颜色,蓝色为零线,也可以电笔测,氖泡不亮为零线。 双联开关有三种接法,一种就是把零线接到开关里,这叫双碰火。这种接法很危险,接错了就短路,现在已经被禁止。一种加两根双控线,开关上只接控制线,一种不实用。区别零线一般看线的颜色,蓝色为零线,也可以电笔测,氖泡不亮为零线。 双联开关有三种接法,一种就是把零线接

灯具的种类有很多的,问下大家怎么更换吸顶灯镇流器

集成吊顶灯怎么换 要看什么样的灯,现在的集成吊顶灯,有LED的有之前的吸顶灯,集成吊顶灯的更换其实很简单,在断电的情况下,用吸盘取下灯旁边的模块,然后取出灯底就好了,一定注意电。小编在这里教您如何更换集成吊顶灯,如何判断吸顶灯是否合适 教您如何更换集成吊顶灯方法/步骤整体效果:通体明亮。把灯打开后,好的吸顶灯通体明亮,没有暗点,而很多瓦数大一点的吸顶灯往往都会避免不了在角落里会有一块黑黑的暗块,影响整体美观度。灯罩选择:亚克力面罩柔软,透光性好。面罩,柔软的比坚硬的透光性好。但要注意边缘不能太薄,不然容易破损。教您如何更换集成吊顶灯现在市场上最常见吸顶灯面罩有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩,最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩。亚克力是塑料的一种,特点是柔软、轻便、透光性好、不易被染色,不会与光和热发生化学

家里卧室控制电灯的开关坏掉了,买了一个五孔一开开关,而墙上只有一根火线,一根零线,怎么接线

都说了是控制灯的开关,哪来的零线,楼主所说的零线是控制线(火线经过开关再延伸到灯的线)###将火线接在L.L1上,L11接灯,零线接N.###火线L-L1-L11零线n P地线没有###L1接进火线,串联一头接到L11里面。L是接火线的、N是接零线、P是接地线。

空调插座怎么接线火线与零线是什么颜色的

L火线应接褐色线,N零线应接蓝色线。###先选择插头的大小,空调插头及插座一般不小于16A,根据空调的大小而定。毫无疑问双色线为接地线,应接在E字标识的端子上。如果没有标识字母,那么首先要确定地线端子,它靠近插头的前端中间部位,个体比其他两个端子粗大长一号,很容易识别的,只有把双色线也就是黄蓝线接在上面就可以了。剩下的就是火线和零线即褐色线及蓝色线,左右两个端子一上接一根,这两条线接线位置的互换对用电器的使用是没有任何影响的。要把线和端子接实,就可以了 。