避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。
注意事项
(1)防雷引下线暗敷设焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
(2)漏刷防锈漆,应及时补刷。主筋错位,应及时纠正。
(3)引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。避雷带与均压环焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。
(4)钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。
(4)圈梁的接头未焊,应进行补焊。
(5)引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。
(6)引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。
(7)在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。
3 接地装置
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。