台达变频器通讯参数设置说明
台达变频器2000h地址写数据01(XX000001)时停止运行,写12H(XX010010)是正转,写22H (XX100010)是反转。
根据台达变频器通讯协议向变频器2103H地址发送03命令可以查询输出频率,向变频器2104H地址发送03命令可以查询输出电流,向变频器2106H地址发送03命令可以查询输出电压,向变频器210FH地址发送03命令可以查询输出功率,见下表。
通讯参数出厂设定值如下图所示。所以在使用PLC控制变频器之前需要对变频器进行必要的设置,如波特率,地址,通讯格式等等。
通讯协议:台达变频器支持Modbus RTU模式和ASCII码模式,我们用RTU模式,通讯协议如下图:例如要查询地址是01的2102H的数据,需要发送0103210200028FF7,返回01030417700000FE5CH,其中01是地址,03是查询命令,417700000F是返回的数据8FF7是校验码。如果要向变频器写数据需要发送06命令,例如发送0106010017708622,向01号变频器的0100地址写数据1770,如果操作成功,返回0106010017708622。