冷水水表的划分水表按介质温度可分为冷水水表和热水水表,水温30是其分界线冷水水表:介质下限 温度为0、上限温度为30的水表。 冷水水表主要控制参数 冷水水表选用的主要控制参数为水表的流量、常用流量、过载流量、最小流量、分界流 量、公称压力、最大允许工作压力、压力损失等。 冷水水表主要分类常识 按安装方式不同分为:水平式冷水水表、立式冷水水表。 按翼轮构造不同分为:螺翼式冷水水表、旋翼式冷水水表。 按照计数机件的浸没方式不同分为:干式冷水水表、湿式冷水水表。 冷水水表选用要点 1)、水表的选用需首先考虑水表的工作环境:如水的温度、工作压力、工作时间、计 量范围及水质情况等对水表进行选择,然后按通过水表的设计流量,以产生水表压力损失 接近和不超过规定值确定水表口径。一般情况下,公称直径不大于DN50 时,应采用旋翼 式水表;公称直径大于DN50 时,应采用螺翼式水表;水表流量变化幅度很大时应采用复 式水表。 2)、公称直径不大于DN50 的水表,应按给水系统设计秒流量选用。 3)、宜优先选用干式水表。