0KW电机,额定电流大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷0.627=40平方毫米的铝线铜线的电阻率是铝线的0.627倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是额定电流的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样
关注“电缆宝”公众号
免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息
采购招标 | 现货市场 | 厂商报价
电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!