在弱电施工布线中,我相信最痛苦是穿线穿到四分之三时发现管不通,对着管吹气发现又是通的,然后在哪里搞半天,还是没有穿过去线,最后没拆开地面发现管被压扁了,这是最难以接受的,穿线的痛苦是被各种单位前期施工时未通保护好,造成穿线困难。今天我一起讲下如何快速排堵线管。 弱电安装最基本的穿线知识 1、强上弱下:在我们决定电线走地的话,那布线的时候一定要遵循强电走上,而弱电走下!还要遵循横平竖直的原则,避免交叉! 2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度根据其电线的多少来决定! 3、穿电线:线管布好后统一穿电线。遵循同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管) 4、配管导线:穿入线管导线的那一头一定要在接线盒里,线头要保留其150mm! 5、强弱电箱:在设置强弱电箱的时候,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。而控制开关的工作电流,一定要与终端电器最大工作电流相匹配!