一、目的
规范生活饮用水二次供水设施清洗、消毒管理流程,确保生活饮用水达标。
二、适用范围
三、方法和过程控制
3.1水泵房管理制度
3.1.1对于水泵房、消防水系统设备,设备维护部指定专人负责监控清洁及日常运行的巡视。
3.1.2水泵房内的机电设备、仪器由值班/设备责任人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班/设备责任人员操作各种开关、按钮。
3.1.3消防泵、生活泵、污水泵及各类开关、按钮、阀门应有明显的操作标志,标志简单易懂,正确无误。
3.1.4水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题应及时维修、更换,确保控制性能良好。
3.2水池(箱)管理制度
3.2.1由持有《健康证》的人员在具有清洗二次供水设施上岗证的责任人带领下负责水池(箱)的清洗工作。
3.2.2水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。
3.2.3水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀。水池(箱)人孔必须加盖加锁,水池(箱)溢流口、通气孔应有防蚊虫进入的不锈钢网并定期检查。溢流管、排空管不得与下水道直接相连。
3.2.4水池(箱)每半年至少由专业机构清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数。在夏季或适宜纹虫生长的日期内,须定期投加适量消毒剂。
3.2.5水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,立即组织维修、更换。非设备责任人不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。
3.3二次供水设施管理
3.3.1二次供水设施责任人员由设备维护部指定,指定人员需取得市卫生主管部门出具的《健康证》和水务局的二次供水设施清洗上岗证。
3.3.2设备责任人应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向上级汇报,并维修。水池市政进水液压阀门前应安装过滤阀,市政进水管闸阀开度不能全开(进水阀门控制的进水流量以略大于水泵抽水量为准),水池水箱应安装高低水位报警装置,以免供水设备设施出现故障时,造成不必要的浪费。
3.3.3设备责任人负责维持供水设施房内秩序,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人员靠近,保证正常供水。水池(箱)顶部要定时