施工临时用水计算例题 某工程现场用水分为施工用水、 施工机械用水、 生活用水和消防用水三部分。 \ue0031\ue004施工用水量 q1 以高峰期为最大日施工用水量\ue005计算公式为\ue006 q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中\ue006K1 未预计的施工用水系数\ue005取 1.15 K2 用水不均衡系数\ue005取 1.5 Q1 以砂浆搅拌机 8 小时内的生产量\ue003每台以 30m3 计\ue004 、瓦工班 8 小时内的砌筑量 \ue003每班以 20m3 砖砌体计\ue004 、 混凝土养护 8 小时内用水 \ue003自然养护\ue005 以 100m3计\ue004 。 N1 每立方米砂浆搅拌耗水量取 400L/m3 计\ue005每立方米砖砌体耗水量以100L/m3 计\ue005每立方米混凝土养护耗水量以 200 L/m3 计。 q1=1.15×\ue0035×30×400+4×20×100+100×200\ue004×1.5/8×3600=5.27L/S \ue0032\ue004施工机械用水量计算 q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600 式中\ue006K1 未预计的施工用水系数\ue005取 1.15 K3 施工机械用水不均衡系数\ue005取 2.0 Q2 以一台对焊机每天工作 8 小时计\ue005一个木工房一个台班计\ue005一台锅炉每天工作八小时计。 N2 每台对焊机耗水量 300L/台.h\ue005每个木工房耗水量 20L/台班\ue005每台锅炉耗水量 1050L/t.h。 q2=1.15×\ue003300×8+20×1+1050×8\ue004×1.5/8×3600=0.65L \ue0033\ue004生活用水 q3 现场高峰人数以 1500 人计算\ue005每人每天用水 20L 计算\ue006 q3=Q3N3K4/8×3600=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S \ue0034\ue004消防用水量 q4 根据规定\ue005现场面积在 25 公顷以内者同时发生火警 2 次\ue005消防用水定额按10-15L/S 考虑。根据现场总占地面积\ue005q4 按 10L/S 考虑。 \ue0035\ue004现场总用水量 Q 根据规定\ue005当 q1+q2+ q3〈q4 时\ue005采用 q4 的原则\ue005现场总用水量为\ue006Q= q4=10L/S 供水管径\ue005按下面公式计算\ue006 Q0 . 2计算结果\ue005现场供水管径需不小于 80mm 方可满足现场施工需要。 mvd079. 014. 31000104\ue00210004\ue000\ue002\ue002\ue000\ue000\ue001