3部分
避雷针,避雷线,接地体。3部分
规范上对材料的要求中没有圆钢,所以最好不要用圆钢。接地的作用是泄放雷电流和降低因雷电引起的高电压到近地电压
从截面来说,只要满足其泄放电流的热稳定性能都可以,但从防雷引下线的选材上来说,专选属择圆钢的目的是为了防止尖端放电,所以我们一般都不选择有边角的扁钢作为接地引下线,埋在土里的用圆钢和扁钢没多大区别,只不过在同截面的情况下,当然扁钢与土壤的接触面积大些,相对散流面积大些,施工也要方便些,从性价比上来看,我们都愿意使用扁钢
从截面来说,只要满足其泄放电流的热稳定性能都可以,但从防雷引下线的选材上来说,专选属择圆钢的目的是为了防止尖端放电,所以我们一般都不选择有边角的扁钢作为接地引下线,埋在土里的用圆钢和扁钢没多大区别,只不过在同截面的情况下,当然扁钢与土壤的接触面积大些,相对散流面积大些,施工也要方便些,从性价比上来看,我们都愿意使用扁钢
工程防雷接地的做法。
工程防雷接地的做法。
展翅蚊灿喷气闭琅
金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了
看造型和个人喜好了。不锈钢的话不怕生锈,铁艺要是打磨抛光没做好,烤漆效果也不怎样的话,那就很容易生锈。
圆钢扁铁都可以
圆钢扁铁都可以

防雷接地用扁铁或圆钢是怎样考虑的

按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一内般:1m以下直径容12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm;避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小于100mm2厚度不小于4mm。都要求热镀锌材料。
查看原帖>>