一、适用范围
本系列断路器电气附件是我公司专为(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件,在电气等线路或家居、建筑中,可以根据需要选择不同的电气附件与(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器配合,以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。
二、附件的名称、用途及符合标准
(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。
附件名称 代号用途符合标准
欠压脱扣器(MN)当电源电压下降在(0.35~0.75)Ue之间时,使断路器脱扣,实现线路的欠电压保护。IEC60947-2:1999、GB14048.2-2001
过压脱扣器(MV)当电源电压上升到270±5%时,使断路器脱扣,实现线路的过电压保护。IEC60947-2:1999、GB14048.2-2001
过、欠压脱扣器(MN+MV)当220V额定电源电压上升到270±5%或下降在170±7V时,使断路器脱扣,实现线路保护。IEC60947-2:1999、GB14048.2-2001
三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器,欠压保护器技术参数(见表2)
附件名称 额定工作电压Ue动作电压
过压脱扣器AC:Un=230V(过压)270 V±5%
欠压脱扣器AC:Un=230V(欠压)170 V±5%
过、欠压脱扣器AC:Un=230V(过、欠压) 过压:2705±5%V欠压:170±7V
安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面
注:在断路器左侧拼接的附件可以多个,在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度:-5℃~+40℃;海拔高度:不超过2000m;环境条件:应无会引起爆炸危险的介质,也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;安装条件:采用35mm标准卡轨安装。
一,分励脱扣器原理
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得zui多的就是消防控制室切断非消防电源。
断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣 跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。
断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。
分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是zui方便也是zui简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。
二、分励脱扣器作用
分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器。
在具体使用中,分励脱扣侧重于控制,失压脱扣侧重于保护。
三、脱扣器定义
定义:与断路器机械上相连的(或组成整体的),用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。(GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002)
一般说来,传统的双金属片机械式或电子电磁式脱扣器与脱扣机械部分组成整体,目前智能脱扣器则不包含机械脱扣部分,仅指控制板(即可理解为断路器的内置“控制器”)。
脱扣器是配漏电保护器的,作用是当线路有漏电或人身触电时通过零序电流互感。
脱扣器的电流的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电脱扣器在0.1秒内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。
脱扣器具有过载、断路、漏电、欠压、过压、不平衡、欠频、过频、逆功率、相序等保护功能;还具有负载监控、实时值测量、需量测量、谐波测量、测量表设置、维护、通信、DI/DO、区域选择性联锁、试验联锁、LCD界面显示等等功能。
四、脱扣器的分类
1.电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电 电磁脱扣器流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
2.热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。 一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。
3.电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
五、三种脱扣器各自的优缺点
1.电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。
2.热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大);受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长,有些型号可以倒进线。
3.电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。