V4.0 注意:为了保障S7-1500R 冗余PLC 之间的同步性能,在网络结构中要确保两个冗余PLC 口直接连接。而在实际组态中必须组态两个RPLC 之间的端口互联,默认情况下两个S7-1500R 的PROFINET X1 接口的端口P2 组态了端口互联,具体参考下面项目实操说明介绍。 、S7-1500R冗余系统的项目实操说明本章节以CPU 1515R扩展一个ET200SP为例演示S7-1500R冗余PLC的组态步骤。 操作系统版本:WIN SP164 专业版软件版本:STEP7 Professional V15.1 硬件: CPU:CPU 1515R-2PN 订货号:6ES7 515-2RM00-0AB0 子站:IM 155-6 PN HF 订货号:6ES7 155-6AU00-0CN0 交换机:Scalance XF204-2BA 订货号:6GK5 204-2AA00-2GF2 触摸屏:TP1200 精智面板 订货号:6AV2 124-0MC01-0AX0 2.1 硬件组态步骤: 2.1.1、CPU 组态步骤: 在设备组态中关于冗余系统的公共参数如系统IP 地址只需要在一个PLC 的设备组态中设置,另 外一个 PLC 的相应参数会同时更改。而编程相关内容只有在第一个 PLC 中显示。即S7-1500R 冗余系统中的CPU 参数只要在主CPU 中设置好之后,备CPU 会自动同步,另外程序也只要 在主CPU 中编辑即可。 (1)、项目中添加CPU1515R 更多工控自动化技术资料下载请点击进入http://www.jx-gongkong.com/ 将生成一个冗余PLC站,包括两个CPU1515R,设备视图显示如下:在拓扑视图中自动组态了两个R PLC之间的PROFINET X1 P2端口互联,如图所示: 注意:在上图组组态只要用鼠标点中相应通讯端口连接起来即可,另外在实际网络连接中要确保 两个冗余 PLC之间的端口互联与组态一致,即网线的连接一定要是两个CPU的X1 P2端口互连。 (2)、设置PLC IP地址 说明:X1接口的系统IP是两个冗余PLC的X1接口的公共设置,当通信时通过系统IP始终访问的 是主PLC。 示例中: PLC1 X1 IP: 172.16.134.106 PLC2 X1 IP: 172.16.134.107 X1 系统IP:172.16.