1. 5m, 当采取保护措施后, 堆放高度可适当提高, 但不应大于 3m。 管件应逐层叠放整齐, 确保不倒塌, 并便于拿取和管理。 7. 2. 3 聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管管材和管件在户外临时堆放时应有遮盖物。 7. 2. 4 聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管管材、 管件不得与油类、 酸、 碱、 盐等其他化学物质接触。 7. 2. 5 聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管管材、 管件的贮存期应符合产品说明书及国家现行相关标准。 7. 3 布管 7. 3. 1 聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管布管时管子应成锯齿状排列, 首尾错开,距管沟边 1~2. 0m。 管与管之间应留出间隔以防碰撞, 每间隔 100m 左右应隔开大于 5m 的通道, 以便于人和车辆设备穿过施工带。 7. 3. 2 聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管管子、 管件不能直接放置在地上, 可采用土墩作支撑物; 当取土不方便时, 可采用带有橡胶垫的枕木或沙袋来代替。 管子距地面的高度应大于 0. 3m。 7. 3. 3 只有当准备安装时, 才可将阀门、 管件或其它部件运到现场。 8 管道连接 8. 1 一般规定 8. 1. 1 从事聚乙烯和钢骨架塑料复合管安装的施工人员, 必须...