这个最后的CC是什么意思啊?
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
其他说明:BV电线:
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。
没有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
9
2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?
答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
答:Concealed in Ceiling or slab(藏在天花板或板)。
10
水电安装规范
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允