用电流表卡内风机电流确认是高 风!看风扇似反转确认电容没有问题(风速低的时候看似正 传) ,再看风口出风量小,姑断定是内热交脏堵! 内热交后背有人把它叫做蒸发器的阴面(因为是看不见, 对应看得见的叫阳面 内热交有人把它叫做蒸发器,夏天制 冷时这样叫他是没有问题的,可到了冬天,你不加一个前提 是制热还是化霜,人家还搞不清你说的是哪里?蒸发或冷凝 都是一个过程,做这样工作的东西才可以加一个“器”) 其实缺氟是比较容易判断的;既缺氟必会呈现结露或结霜 不全的现象,既然结霜很均匀就不可能缺氟 另外室内温度过低也会造成粗管子结霜,当然这时候内热 交也会结霜的(冬季化霜时也是这样,不知道大家注意到没 有....)前一向有不少的人问加氟加到 0.4Mpa 合适还是加到 0.5Mpa 合适,我觉得这是一个困扰维修工多年的一个问题, 也叫电流压力法的操作性的可行性.后我在培训时讲到还是 看蒸发器结露刚刚结全为好,还有加氟时欠一口再观察,因 为这个时候还不稳定,过半个小时后压力还有一升的问 题..........