水泵在日常生活中和生产中应用很广泛,而现在很多水泵一般都是配备相应的水泵专用三相异步电机,那么导致水泵专用电机烧掉的原因又有哪些?要弄清楚水泵电机烧毁的原因原因,首先要明确电机是机械故障还是电气故障,只有弄清楚了这两个原因才能进行后续的维修。
实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多的超负荷启动运转可以造成电机损坏;水泵无水运行工作时间过长,这些都是可能导致电机在使用过程中烧毁的原因。
水泵离心泵的扬程是用来克服工作中的高度和阻力的,高扬程的水泵在高扬程点工作时的流量是设计点的流量,如果在低扬程工作时,水泵的出口阻力就会减小,这时离心泵的流量就会增加,电机就会超负荷运行,超过一定程度的时候就会导致电机烧毁。例如一台水泵的扬程为50米、流量为50立方米小时、当其流量为50立方米小时、它往50米高处给水时,40米高处给水时,其高度和阻力降低了其流量可能达到8090以上,这时水泵电机就会因为超载运行而被烧毁。
如果是线圈被烧毁引起的电气故障,那么被烧毁原因主要是由于电流过高或者过低造成的,当电源电压太高或者太低的时候也会引起线圈发热造成短路,所以在运行的时候应该先检查运行时的电压是否与额定电压差过大。
造成电机电流短路的原因有以下几种:
一、电机电气故障 当水泵设备超负荷运转,使得水泵电机长期处于额定电流或超额定电流的状态的时候,要引起注意,特别是电机启动电流是额定电流的三五倍,因此要尽量减少启动设备时的带负荷或满负荷运转(一般主要看电机额定电流与正常运转电流匹配余量)
二、当水泵的机械故障引起的电机负荷过大,电流过大而烧线圈。
三、水泵电机在潮湿的工作环境中工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同电压等级相应的绝缘要求也不同,可以参照相关国家标准精修检查。