()用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合开关或刀闸应带绝缘手套雷雨天气操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的晴天也穿绝缘靴。()某线路末端发生短路时其三段式电流保护的段应动作跳闸。()高压试验工作应填写第二种工作票。()二、单项选择题(每小题分共分)为了将变压器的分接头进行调整,而将变压器的负荷切断,这种调压方式称为()。A停电调整B无载调整C静止调压用试拉断路器的方法寻找接地线路时应先拉A长线路B充电线路C非重要线路()。对变压器差动保护进行相量图(六角图)分析应在变压器()。A空载B停电C带一定负荷谐振过电压属于()。A内部过电压B外部过电压C操作过电压检查二次回路的绝缘电阻应使用()的摇表。A伏B伏C伏kg“”喷射时间为()。A秒射程为米B秒射程为米。C秒射程为米。发生三相对称短路时短路电流中包含有()。A正序分量B负序分量C零序分量发生恶性误操作事故对主要责任者()。A给予开除处分B给予开除或留用查看至年处分C留用查看至年处分断路器的失灵保护在()时动作。A断路器拒动B断路器误动C保护拒动站用变的高压保险是保护变压器的主要反应()。A低压侧负荷短路故障B低压侧保险以上范围的短路故障C低压侧负荷接地故障SFPSZ型变压器冷却方式为()。A自然冷却B风吹冷却C强迫油循环导向风吹冷却距离保护III段可作为线路保护的()。A主保护B后备保护C辅助保护母差保护故障、异常、直流电源消失、交流回路断线、差回路的不平衡电流(电压)值超过允许值的()或线路、变压器所联接母线的位置信号指示灯不亮时应停用差动保护。ABC电流互感器在运行中必须使()。A铁心及二次线圈牢固接地B铁心两点接地C二次线圈不接地。内桥接线适用于()。A线路较短变压器不需要经常切换的场所B线路较长变压器不需要经常切换的场所C线路较长变压器经常切换的场所变压器的上层油温不宜超过()摄氏度。ABC变压器的瓦斯保护的启动是靠()A电气动作B机械动作C下部温度变压器的油主要作用是()A灭弧和绝缘B灭弧和散热C散热和绝缘变电站内铝接点过热后颜色变为()色A铁锈B深红C灰白现场运行人员应定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟校时检查周期不得超过()。A个月B个月C半年三、填空题(每空分共分)二次设备按一定要求连接起来的电路称二次回路。有原理图、()和()三种。正常运行时解除母线()的压板