保护接地:通信设备金属外壳及其他非正常带电部分的接地。工作接地:在AC/DC电源内或配电屏内(注意是在电源内部),输出直流48V总接线排的正极接地;对于24系统,是直流24V的负极接地。
工作接地的概念不是针对直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)的电源线连接,直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)到电源设备的连接应该属于电源线连接的概念,不应属于接地线连接范畴。
屏蔽接地就是一种工作接地;电器外壳接零线就是保护接地;两次以上的零线接大地就是重复接地。
电力系统中的"中性"概念
在电力变送和市电供用系统中,出于经济性上的考虑,常常采用3相交流的模式馈送电能。
3个交流电的相位互隔120°,其矢量和为零。(注意,包括电压和电流)
对市电用户,直接使用3相电并不方便。因此拆成3个单相电送往终端用户。
这3个交流电源的一端连接在一起,形成一个公共“点”。(即星形接法)
这样一个点对3个相电来说,是对称中立的。所以叫“中性点”。
同理,若3相负载也按星形接法,也会形成一个公共点。为避免混淆,我们叫做“负载中点”。
由于3个独立的单相负载大小不可能一致,所以负载中点就不可能对称中立。
为防止3个单相电源的不平衡,就要增加一条电线连接电源中性点和负载中点。
这条线把负载中点的电位钳制在电源中性点上,并通过不平衡电流。这就是“中性线”。
这就是所谓“三相四线制”。它仅用于市电系统。
在这个供电制度中,出于系统安全的要求,其中性点是与大地连接在一起的。所以这时的中性线也叫零(电位)线。
而在不需要3个单相拆分供电的电力系统中(例如高压输电和三相动力),一般只在电源侧有一个中性点,哪来中性线?
这样的一个中性点,当然也应该是接地的。但绝不是出于电路原理上的原因。
至于远在另一端的发电设备是如何作的,可问一下电厂师傅。
以上观点没有引经据典,仅凭记忆,难免有错。应以著作文献为准。
1.在一个电气设备中,是否可以将零线与地线接到一起?
在供电系统中,“零线”的主要作用是保证电力正常传输的“工作线”,若没有它就不干活了。
而“地线”的更多作用是安全保护方面。两者是否连接在一起,不是由原理决定,而是由规范规定。所以不可自行连接。
2.在什么情况下会需