1、潜水泵不能脱水运转。在无水条件下试运转,时间不得超过5分钟。在抽水过程中,若水位不断下降时,须注意不能让泵体露出水面工作。
2、潜水污水泵停机后不能马上再起动,必须等管内的存水回流完毕后才可起动。若起动后不能出水,应立即停机查明原因,予以排除。
3、应按规定的扬程附近使用;配套的橡胶管、铁皮管或帆布管内径应符合技术要求。
4、潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住起吊绳子,绝对不可拉拽电缆线。若要搬运、拆装或检修,应先切断电源。
5、潜水排污泵的潜水深度一般为0.5一3.0米,潜水泵在潜入水中时,应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥中。
6、潜水泵不宜频繁起动,不得用于排灌含沙量较高的水或泥浆水。使用时泵外面可用竹网或铁丝网翠住,以防止水中杂草堵塞潜水泵网格或卡住水泵叶轮。
7、开机后,若出现叶轮倒转(此时出水量大为减少或不出水)时,应立即停机,调换电缆中三相芯线中的任意两相,使之正转出水。
8、潜水泵可以采用水泵控制柜控制。如无此种设备,也可用三相闸刀开关,但须装上6安培的电熔丝。