对电动机配线的口诀1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配 电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。 2.5 120导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 5.57.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大 可配备5.5 千瓦的电动机。 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配 千瓦(产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米 可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。 “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 导线配百数”(读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是 以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。 千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4 17千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6 28千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容 量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点 (如16 平方毫米配23 千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较 高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如 70 平方毫米本来可以配 75 千瓦,若环境温度较高则以改大为 95 平方毫米为 宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。