(6)下列关于消火栓箱的要求中正确的是(ABCDE)
A. 栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
B. 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+-20mm;
C. 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm,允许偏差+-5mm;
D. 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;
E. 不论消火栓箱的安装型式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度。
(7)室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。