发电机不发电的故障问题现象:机组转动后,发电机转速到了额定转速时,将交流励磁机定子励磁回路开关闭合,调压电位器调至上升方向到最大值时,发电机无输出电压或输出电压很低。
故障问题原因:
1、发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠振或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱,引起发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁电压值,即剩磁线电压小于10V,剩磁相电压小于6V。因为同步发电机定子、转子及交流励磁机的定子、转子铁芯一般情况下使用1~1.5毫米厚的硅钢片竞投叠成,励磁后受到振动,剩磁就容易消失或减弱。
2、励磁回路接线不对,检修发电机时,工作不慎把励磁绕组的极性接反,通电后使励磁绕组电流造成的磁场与剩磁方向相反而抵消,引起剩磁消失。除此之外,在检修时,测量励磁绕组的直流电阻或试验自动电压调节器AVR对励磁绕组通直流电流时,沒有要注意其极性,也会引起铁芯剩磁消失。
3、励磁回路电路不通,发电机励磁回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱,引线断线,引起电路中断,交流发电机励磁绕组无励磁电流。
4、旋转整流器直流侧的电路中断。因为旋转整流器直流侧的电路中断,因而,励磁机经旋转整流器整流后,给励磁绕组供给的励磁电流不可以送入励磁绕组,引起交流同步发电机不可以发电。
5、交流励磁机故障问题无输出电压。交流励磁机故障问题发不出电压,使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。
6、发电机励磁绕组断线或接地。引起发电机无励磁电流或励磁电流极小。
上面就是给大家介绍的全部内容了,大家看完了之后都了解了吗?对于发电机不发电原因是什么?的介绍不知道各位的看法如何呢,想要了解更多知识,那么继续阅读本站其他文章吧!
(出自WWW.qсWxjs.com )