2P好在哪2P开关有三个功能是1P开关所不具有的:
1.可断开零线——1P开关所控制的回路内,零线始终是接通的。断开1P开关后,虽然电路中已经没有电流了,但如果发生故障,导致零线带电了,触摸到零线依然有触电的风险。
2.可保护零线——断路器有两个基本保护:过载保护和短路保护。对于1P断路器来说,只能检测火线,并对火线提供保护。虽然理论上零线与火线的电流相同,但是一旦发生故障或接线错误,导致零线电流增加,则无法通过1P开关提供保护。
3.可独立使用——1P开关必须配合零排使用,即从断路器取火线,从零排上取零线,二者共同组成一个回路。而2P断路器可以独立使用,即在2P断路器上同时取火线和零线,免去了零排接线的麻烦。
两种特殊情况有两种断路器的情况比较特殊,即1P+N断路器和1P漏电断路器。
1P+N断路器可以和2P断路器一样,控制零线的通断、独立使用。但是依旧无法对零线提供保护——算是介于1P断路器和2P断路器之间的一种产品。
1P漏电断路器也可以独立使用,但不能保护零线(指的是过载保护和短路保护)和断开零线,算是介于1P和1P+N断路器之间的产品。(当然漏电断路器多了漏电保护功能。)
多说一句,2P漏电断路器是在2P断路器的基础上增加了漏电保护功能,除此以外,均与2P断路器相同。
为什么不全部使用2P断路器既然2P断路器这么好,那为什么还要在配电箱里使用1P断路器,而不是全部使用2P断路器呢?原因很简单——因为2P断路器太宽!
断路器的每一P,又叫每一极,宽度是18mm——1P断路器的宽度是18mm,2P断路器的宽度就是18*2=36mm。家用的漏电保护器附件,宽度为1~2极(断路器电流越大,附件宽度也就越大)。
所以,如果一个配电箱内全部使用2P断路器和2P漏电断路器,这个配电箱就会变得非常庞大和丑陋。所以,有些电流较小的回路,我们就会选择1P断路器或1P漏电断路器。