逆变器组串电流异常处理过程分享
问题背景:
华北区某渔光互补项目,客户在运维过程中发现1台SUN2000-50KTL-C1逆变器的PV4电流为0,PV3电流基本等于其他2个组串的电流和。
图(1)通过APP监控查看PV3、PV4电流异常
处理过程:
1、首先明确逆变器的电流采样情况是:在PV2、PV4、PV6、PV8分别有4个电流采样霍尔器件采集偶数组串的电流值,另外MPPT1、MPPT2、MPPT3、MPPT4分别有4个电流采样霍尔器件对采集4路MPPT的总电流。奇数组串的电流值是通过MPPT总电流-偶数组串电流得到的;
2、导出逆变器日志,查看历史性能数据,发现在组串不同电流值下PV3、PV4的电流采样依然是这样的异常,因此分析不是PV4的电流采样系数或者偏移量有问题,应该是电流采样霍尔器件故障了,导致采不到电流了。如下图;
图(2)在逆变器性能数据中查看不同时刻PV电流值
3、采测现场PV3、PV4的实际电流应该是正常的,让客户拿钳形电流表去现场验证,发现实际电流确实是正常的。如下图所示:
图(3)现场使用钳形电流表测量的PV3、PV4电流值是正常的
处理结果:
根据以上排查步骤,分析是PV4组串的电流采样霍尔器件故障了,收集现场信息反馈给400申请整机更换。