真空接触器现场检查指导――注意事项  查看外观 1. 真空泡固定螺栓是否有被动过的痕迹。 2. 真空泡的外观。表面有无黑点?是否变色?有无小孔或裂纹? 3. 其他部件的外观描述。如:线圈、整流桥、导线、框架机构(有无断裂)等。 4. 目测真空管触点距离。  主回路的绝缘合通断测量 1. 先去除主回路的各种线路。有:阻容、电抗器、动力电缆。 2. 用摇表测试:(未吸合前) a) 输入输出的相间绝缘,两两相测; b) 输入输出各相对地绝缘; c) 输入与输出的绝缘; d) 检测标准:>100MΩ/1140;>500MΩ/3300。 3. 用万用表测试导通状况:(按住动作档板,使其触点吸合) a) 输入与输出的导通状况; b) 检测标准:<1Ω /1140;<1Ω/3300。  负荷参数的检查 1. 真空接触器所带负荷的功率; 2. 真空接触器所在回路的参数设置。有:保护停机投入的项目过压、欠压、过载、短路、漏电、漏电闭锁、缺相;设置额定电流值、漏电电流、短路倍数。  现场用户使用现象的描述(故障发生的过程,现象)  现场照片 强调:尽量在设备损坏第一现场进行拍照取证。  以往损坏的照片。(供参照) 编制:赵俊 时间:09 年 10 月 14 日