我是做空调的,当然要抽,r32的运行压力比r410a还要高,标准充注量也要少,空气是不凝性气体,是绝不能混入制冷系统的。而且抽空其实更重要的目的是要检漏,如果只为了不混入空气,排空法也可以达到目的,但却不能检漏,肥皂水检漏只能检室外接口,室内系统不易检。毕竟有几个网点能买的起卤素检漏仪?r32有遇明火爆炸的危险,所以绝不能有泄露。