接地保护是在电气设备和设施　5　1　1　外壳与大地之间设置电阻小的金属接地体,当绝缘损坏时,电流　经接地极入地,不会对人体造成危害。接零保护是将接地的中心　线(零线)与非带电的结构和设备外壳相接,当绝缘体损坏时,　由于中心线路电阻很小,短路电流很大,会使电气线路中的保护　开关、保险器和熔断器动作,从而避免人身触电事故。　1　3　零线连接不符合规定,引起零线的电阻增大,会影响保　护接零的效果。　3　.　3　.　3　1　厂房、机组坑洞、廊道内采光条件很差,作业时要设置　施工照明。廊道等狭窄部位内的照明灯具和线路悬挂高度一般不　低于2　.　5　m,以防碰头。对于岔道多且有竖井的廊道,需规划安　全疏散通道并按规定装设应急照明或指示路标,以免迷路发生坠　落井内的伤亡事故。此类事故已在个别工程中发生过。　6　本条对室内外照明灯具的高度要求参照J　G　J4　6—2　0　0　5第10.3节的相关规定制定。　9　结合水利水电施工特点对地下厂房、机坑、廊道和蜗壳　内不同作业场所照明电压提出管理要求。在狭小潮湿的空间或金　属容器内作业,照明用电安全尤为突出,所以规定要求要使用低　压照明;同时在狭小潮湿的空间或金属容器内作业,一旦突然停　电,人员行动很不安全,故要有应急备用的照明灯具。　3　.　4　施工现场消防3.4.11结合安装过程划分消防危险等级,采用分级管理,严格　执行动火申报审批制度。　2、3　施工现场要根据设备设施的特性和环境情况,配备足　够的扑灭不同性质火灾的消防器材,并由专人负责管理和维护,　做好日常检查维护记录,以保持其始终处于完好状态。　3　.　4　.　3　使用过的油布、棉纱等易燃物品如随处存放在施工现场,　遇到电焊或气焊等作业的火星或焊渣可能会引起火灾事故,因此　6　1　1　要求及时回收,妥善保管和处置。　3　.　4　.　4　参照　《　公共场所卫生管理条例实施细则》　(　卫生部令第　8　0号)的规定,加强现场禁烟力度,严格管理。　3　.　5　职业健康与环境保护　3　.　5　.　1　1　本款按　《　中华人民共和国职业病防治法》　(　主席令第5　2　号)　、《　中华人民共和国安全生产法》(　主席令第1　3号)　、《　工作场　所职业卫生监督管理规定》(　安监总局令第4　7号)等法律、行政　法规和国务院有关职业健康监督检查职责的规定提出基本要求。　2　对作业环境实行评价监测和定