监理单位见证检验。 检验方法:观察、测试检查。 5.4.7 箱式机房防雷、电磁兼容及接地应符合设计要求,接地电·阻应符合相关技术标 准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、测试检测。 一般项目 5.4.8 箱式机房的箱体表面无脱漆、变形等现象。 检验数量:施工单位全部检验口 检验方法:观察检查。 6 传输系统 6.1 一般规定 6.1.1 传输系统验收应包括设备安装和配线、传输设备单机检验、传输设备系统检验、 传输系统网管检验。 6.1.2 系统验收应在通信线路、数字同步和单机设备正常,网管数据配置正确的情况下 进行。 6.2 传输设备安装和配线 6.2.1 设备和配线进场验收应符合本标准第 5. 2. 1、5. 3. 1 条的相关规定。 6.2.2 设备安装应符合本标准第 5.2 节的相关规定。 6.2.3 设备配线应符合本标准第 5.3 节的相关规定。 6.3 传输设备单机检验 主控项目 6.3.1 SDH 光输人口允许频偏不应大于士 20 x 10 -6, SDH 光接口的平均发送光功率、 接收机灵敏度、反射系数应符合附录 A 表 A. 0. 1-1 一 A. 0. 1-4 的要求。 检验数量:施工单位全部检查。