TransnetBW在布鲁赫扎尔新建的变电站,投入了全球最大型的使用植物基绝缘油的变压器。这意味着该公司引入了在环保和防火灾方面具有重要优势的创新技术。基于植物油的绝缘介质可实现生物降解并允许较高的运行温度。
这台由西门子在纽伦堡研发并生产的变压器的功率为300 MVA。为了调整电压,使用了MR公司生产的VACUTAP® VR®有载分接开关。这台变压器连接380 kV高压层和下游配电网运营商的110 kV电网。
替代型绝缘液的真空技术优势
几乎免维护的真空开关技术尤其适用于替代型绝缘液,因为断路电弧完整包含在密封封闭的真空开关管中。自然酯必须防止长时间接触大气中的氧气,否则将发生恶变(聚合作用)。为了避免油的这种老化过程,我们采取了适当的措施,使变压器和分接开关作为闭合单元能够对抗环境空气。避免油老化以及使用真空技术可以使分接开关的维护周期明显延长至 600,000 次分接切换,同时降低运行成本并提高变压器的可用性。这样在整个生命周期内都不必更换分接开关油,也不会产生废油。
“我们TransnetBW看好植物油基绝缘油这项未来型技术, 它以可持续发展型原料为依托,兼具技术优势与卓越的环境兼容性”,TransnetBW电力项目总监Michael Schäfer说, “此外,我们也考虑到了矿物油作为原料在未来的问题,即对油品质的负面影响。因此,植物油基绝缘液体的意义更加重大。”
在布鲁赫扎尔变电站使用这种变压器是巴登符腾堡州电力输送系统运营商环境战略的重要组成部分。约400吨重的运行设备由50,000个单独部件和100,000升植物性绝缘油组成。TransnetBW与制造商西门子一起进行了多年的定期测量,观察油的材料和质量。
针对替代型绝缘液体的可调节型电力变压器的配置
基于多元化的配置可能性,需要人们始终对使用替代型液体的分接开关应用投以更多的关注。因此必须由变压器制造商和分接开关制造商共同决定每种应用的运行条件。在这种背景下,MR通过在替代型绝缘液体领域全球独有的专业知识,为客户提供可靠的咨询服务,同时保证精心的设计和安全的切换应用。