电流的计算公式:
1、基本电路:Ⅰ= U ÷ R 。
2、基本电路:Ⅰ= P ÷ U 。
3、基本电路:Ⅰ= (P ÷ R)开平方 。
4、单相(或两相)电阻性负载:Ⅰ= P ÷ U 。
5、单相(或两相)电感性负载:Ⅰ= P ÷ (U × Cos φ × η)
6、三相电阻性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U)。
7、三相电感性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ × η)。 【电流计算公式与计算方法举例】
【Ⅰ... 电流;U ... 电压;R ... 电阻;P ... 功率;Cos φ ... 功率因数;η ... 转换效率 】
其实就是由电压U、电阻R、功率P等经数学推导变换而得出求电流的公式.
一、由电压U、电阻R、功率P求电流I。I=U/R(电流等于电压除以电阻)
二、由电压U、功率P求电流I。I=P/U(电流等于功率除以电压)
三、由功率P、电阻R求电流I。I=√P/√R(电流等于功率除以电阻再开平方)
其他就自行推导吧。
-- 分隔线 --
电流计算公式
380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85
如何计算该电机工作电流?铜导线横截面的大小要怎么计算?需要详细的计算方法和公式?还有220V电机的电流计算?
380V电机:
计算公式:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)
经验公式:
I=2×P=2×7.5=15(A)
220V电机:
计算公式:
I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)
铜导线的横截面计算与你的线路长短有关,如果不考虑线路的话:
根据经验公式:
横截面(mm^2) 允许电流(A)
1.5 12.5
2.5 27
4 34
6 44
10 63
16 84
25 116
35 143
附2,求电流计算公式
1、普通白炽灯和电热设备:I=P/U
2、日光灯,高压水银灯,高压钠灯等照明设备:220V单相I=P/(Ucos￠)
380V三相四线制I=P/(√3Ucos￠)
3、220V单相电动机的计算公式:I=P/(Ucos￠∩) 【电流计算公式与计算方法举例】
380V三相电动机I=P/(√Ucos￠∩)
4、电焊机和X射线I=P/U其中:I表示电流。P表示功率。U表示电压(220V)。cos￠表示功率因素。
∩表示电动机的效率
其中日光灯的cos￠取0.5。高压水银灯的cos￠取0.6。高压钠灯的cos￠取0.4
如果单相电动机的cos￠和∩未知,全部取0.75。三相四线电动机的cos￠和∩未知,全部取0.85。
附3,计算电流公式
I=U/R
电流等于电压除电阻
问题:计算电流的公式是什么?
电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。
实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。
电子流是电子(负电荷)在电路中的移动,其方向为电流的反向。
电流强度可以用公式表达为:。
其中,Q为电量(单位是库仑),t为时间(单位是秒)。
(部分电路欧姆定律)或I=E(电动势)/(R[外]+r[内]) 或I=E/(R+Rg[检测器电阻]+r)(闭合电路欧姆定律)
对于交流电:
(1)220V/380V三相平衡负荷的计算电流:
I=Pjs/ Ue*cosφ≈Pjs/0.658*cosφ≈1.52 Pjs/ cosφ
式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(KV)
(2)220V单相负荷时的计算电流:
I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ
(3)电力变压器低压侧的额定电流:
I=S/Ue≈S/0.693≈1.443S
式中 S——变压器的额定容量,(KVA);
Ue——变压器低压侧的额定电压,Ue=0.4(KV).