pvc管道伸缩节安装时下水管太长可以把下水管锯掉一段再安装伸缩节或购买变径节进行安装。
最好的是买一活节变径,110*75的,有两种,同心变径和偏心变径,伸缩节按不了。伸缩节两头都一样要不160,要不110,要不75,要不50。伸缩节的作用就是能伸缩,就是可长一点可短一点。但距离不够是不行的。
安装办法:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层。
安在横支管三通下端,连接管端配件间距10公分利于伸缩,无三通处安装2米高度,因管卡支架通常1.8米安装。如果自己是在装不了,可以请专业下水管道疏通的人员来装。
扩展资料:
伸缩节的选购方法
管道伸缩节在购买时,一定要严格根据设计部门提供的有关数据购买。购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求:
1、管道压力、通径(管道的通称直径)。
2、管道设置情况(分架空管道、直埋管道)。
3、所需管道伸缩节的伸缩量(也称补偿量)。
4、管道与伸缩节的连接方式(分为法兰连接、焊接两种方式)。
5、介质、介质温度。如不知补偿量,须向厂家提供管道情况,由厂家计算补偿量。
排水管上的伸缩节规范要求:
1、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。
2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。
3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
4、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。
5、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。
6、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季15~20mm。
参考资料来源:搜狗百科--建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
参考资料来源:搜狗百科--排水管
参考资料来源:搜狗百科--伸缩节