格力四代多联机已经全部超保,近日有几个人咨询四代多联机E6故障的维修,才发现,他们学会修五代多联机,却不了解格力四代多联机的通讯方式,你一定要掌握好的赚钱技巧,学会了定会赚到钱,学不会只能看着别人赚钱!今天的文章主要以单机版直流变频多联机为例进行讲解,希望能帮到你。一、故障显示和现象:
1、无双8显示的外机,主板上所有6个LED灯的状态依次如下;
2、有双8显示的外机,外机主板或者转接板上双8显示“E6”;
3、无双8显示、且没有接线控器的内机,面板上面3个LED灯同时闪烁;
4、有双8显示的内机,面板上双8显示“E6”;
5、接线控器的内机,线控器显示如下:
二、可能原因分析
室内机和室外机之间的通讯存在异常;
室内机和室内机之间的通讯存在异常;
室内机和线控器之间的通讯存在异常;
室内、外机主板未上电、不工作或者损坏;
室内机拨码或者地址设置有误;
最后一台内机没有安装匹配电阻。
三、故障判断条件和排查方法
第一步、确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)
——>假如室外机主板显示通讯故障(或E6),并且所有的内机都报通讯故障,则可能是内外机之间的通讯故障;
重点提示:模块化多联机外机,内机数量可能不超过16台。转接板没有接内机通讯线的都显示“E6”(没有内机信号连接)是正常显示。单机560、600、785、900室外机有两块转接板,假如内机数量没有超过16台,从室内引出一条信号线,只接一个转接板,另一个转接板上的双8数码管就会显示“E6”通讯故障(没有内机信号连接),这也是正常显示。
——>假如室外机主板未报通讯故障,而部分内机报通讯故障,则可能是室内机之间通讯故障;
这里要重点排查内机之间的通讯线是否开路或者是短路。还有内机主板出问题也会引起个别内机通讯故障,室内机通讯线路最后一台没有安装匹配电阻,也会引起通讯故障。
——>假如单台内机线控器上显示E6,则可能是该内机和其它内机的通讯故障或者内机和线控器之间的通讯故障。
第二步、检查对应发生通讯故障的主板是否未上电、不工作或者有明显的损坏
——>检查对应的主板是否有电源输入、保险管是否损坏或者有明显的元器件烧坏等;
——>外机主板或转接板上电正常