输入输出模块接线图
上图为海湾产品输入输出模块接线图。输出反馈信号有常开常闭之分;输入信号接无源常开输出端子,若需电动控制接有源输出端子
海湾GST-LD-8301型输入/输出模块接线方法:
1、Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性;
2、D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性;
3、G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短;
4、接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开;
5、I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答);
6、COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极;
7、COM、NO:无源常开输出端子;
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。
结合风机原理图和模块接线图,如何接线应当一目了然了。