对于建筑高度小于等于50m的公共建 筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小, 利用建筑本身的釆光通风,也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,D选项正 确。本题答案为C。
【2016年技术实务61】自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式,下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。
A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式
B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式
C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上
D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度
参考答案:A
参考解析:排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合:走道设有机械排烟系统的 建筑物,当房间面积不大于300㎡时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行,A选项错误;具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式,B选项正确;当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气 的气流方向开启,C选项正确。自然排烟系统是利用火灾热烟气的热浮力作为排烟动力,其 排烟口的排放率在很大程度上取决于烟气的厚度和温度,D选项正确。本题答案为A。
【2017年技术实务37】净空高度不大于6m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任 一点至最近排烟窗的水平距离不应大于( )m。
A. 20
B. 35
C. 30
D. 50
参考答案:C
参考解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 -2017 4. 3. 2,防烟分区内自然排 烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4. 6. 3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点 与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。本题答案为C。
各位考友,对于这个知识点还有什么问题或疑问的,欢迎大家留言评论。
【干货笔记】
归纳高频考点与章节重点,涵盖90%以上的重要考点
为你节省至少50%的备考时间
浓缩名师讲义精华
上千学员实力亲测
(不用发朋友圈,不用集赞!!!)

一级消防工程师考试虽有难度,但只要掌握了学习方法,2021年圆梦一消就不是梦。为全力助考每一位考生,233网校推出了一消钻石无忧班,马上试听和体验......
钻石无忧班(四无忧)
学习无忧!
考试无忧!
保障无忧!
生活无忧!

温馨提示:文章由作者233网校-sunpeiyu独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。
2021年一级消防《消防安全案例分析》新教材变化解读
刘谛09月11日19:30
2021年一级消防《消防安全技术实务》新教材变化解读
胡云09月11日20:30
2021年一级消防工程师《消防安全技术实务》模考大赛解题直播(第一期)
胡云10月20日19:30
2021年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》模考大赛解题直播(第一期)
李兴伟10月21日19:30
下载APP看直播