(1)其中一相电流互感器二次极性接反:其中一相电流互感器二次极性接反:假如假如A A相电流互感器二次反极性, 则各个元件所计量的功率相电流互感器二次反极性, 则各个元件所计量的功率表达式为:表达式为:PaPa′ ′= =UaUa( (- -Ia Ia) )cosφacosφa= =- -UaIaUaIa cosφacosφaPbPb′ ′ UbIbUbIb cosφbcosφbPcPc′ ′ UcIcUcIc cosφcPbPb′ ′= =UbIbUbIb cosφbcosφbPcPc′ ′= =UcIcUcIc cosφc三元件功率之和为三元件功率之和为P P′ ′= =PaPa′ ′+Pb+Pb′ ′+Pc+Pc′ ′= =- -UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφcUaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc当三相电路平衡时当三相电路平衡时UaUa= =UbUb= =UcUc=U0 =U0 Ia Ia= =Ib Ib= =Ic Ic=I0 则则P P′ ′= =U0I0cosφ0U0I0cosφ0而实际输出电能而实际输出电能P=3UcIccosφ0P=3UcIccosφ0, 故由以上分析推导可知, 本例错误接线造成的计量误差是计量由以上分析推导可知, 本例错误接线造成的计量误差是计量装置只计量了装置只计量了1/31/3的有功电能, 乘以的有功电能, 乘以3 3为实际有功电能值。