防火特性:BTLY 电缆严格遵循英国BS6387标准,发生火灾时能保证至少3个小时必要人员与财产抢救的宝贵时间。
非灾源性:BTLY 电缆过载保护能力强,对大电流的冲击具有良好的耐受能力,即使在负载发生变化或线路发生短路时,也不会像普通电缆一样引起电缆着火,不会产生燃烧与延伸灾害。
阻燃特性:BTLY 电缆的主要材料(无机物或无机化合物),决定了电缆本体的非燃性,因此不蔓延火灾 、不传播火情。
载流值大:传输相同的电流量,阻燃耐火电缆 BTLY 电缆可比普通、 减小1-2个截面等级。
耐压等级高:BTLY重型电缆耐压等级1000伏,高于刚性矿物绝缘电缆。
防爆特性:BTLY 电缆可定长生产,无中间接头,可阻止可燃性油蒸汽、可燃性气体和火焰通过电缆进入与电缆连接的电器设备而起防爆作用。
绝缘性:BTLY 电缆具有在短路温度以上不变型、高耐火、火中三小时电路不间断、增强机械特性、增强耐化学性等特点,因此绝缘性能更高。
高温适应性:普通电缆的工作温度一般为70-90℃,而BTLY 电缆可在环境温度250℃的条件下长期工作 ,因此可以适应在一些具有特定要求的环境内正常工作。
防水特性:BTLY 电缆在火灾条件下仍具有良好的抗水喷淋能力。
使用特性
电压等级: 0.6/1kV,工作电压轻载500V,重载1000V
工作环境: 长期工作温度是导体90℃
弯曲半径: 允许最小弯曲半径≥12D
2、电缆特性
3、应用领域
本产品可以在隧道、电缆沟、桥架、槽盒、竖并中敷设,敷设温度不低于0℃,单芯弯曲半径为15D,多芯电缆为12D(D为电缆外径)