终端设备设计和使用寿命应在 8 年以上。 4.基本工作原理及功能 4.1 基本工作原理 终端主要有四部分组成:电源、处理显示、接口、电台通讯。 电源部分:给整机供电,终端在接通电源后,自动进入复位和程序的初始化。 接口部分:配置了控制输出接口、遥信状态输入接口、脉冲输入接口、RS485 接口等。 处理部分:对接口部分的各种状态数据进行处理统计分析,并保存在 RAM 内等待主站召测, 同时也响应主台下发的命令,向显示屏发送显示内容,处理部分还配备有标准的 RS232 口,供 现场通讯。 电台通讯部分:通过无线信道与主台通讯,将主台的命令送给处理部分,并把终端的信息 发给主台。 4.2 功能 终端的功能包括:数据采集,参数处理和查询功能,控制功能,抄表功能,保电功能,剔 除功能,终端交流采样数据,告警功能,数据转发,提供中文信息功能,通话功能,密码确认 功能等。 4.2.1 数据采集功能 数据采集源:电能表脉冲输出、RS485/电流环输出、直流模拟量、开关辅助触点等。 采集量:8 路脉冲量、8 路开关量、16 块电能表、4 路直流模拟量等输入。 第 4 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 采集周期:跳闸开关辅助触点采样周期为 1 秒,终端对计量表计及直流模拟量(交流采样 装置)数据采样周期由主台设置,最短为为 5 分钟(通常为 15 分钟以上);脉冲功率计算方式 采用近似 1 分钟计算平均功率,同时刷新显示。 采集生成的数据:实时和当前数据。 历史日数据:终端能将采集的数据在日末形成各种历史日数据,并保存最近 7 天。 历史月数据:终端能将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据,并保存最近一个月。 4.2.2 参数处理和查询功能 终端能够接收并保存主台下发的各种定值参数和对时命令。 各路的 CT、PT、K 值 与控制相关的时段、定值、轮次、告警时间等参数 各种控制的投入或解除 终端时间及抄表日、抄表间隔 抄表的各项参数设置 与异常报警相关的阈值、参数 4.2.3 控制功能 终端控制功能主要包括二种,一种为远方控制功能,即遥控;另一种为当地闭环控制。 4.2.4 抄表功能 终端对电表数据的采集方式 定时抄表:每小时将电表数据采集到终端中,待主站召测时返回。 随机抄表:终端响应主站命令,立即抄电表数据,并将这些数据保存在实时数据区(刷新 定时抄表数据)。待主站召测时返回。 抄表日抄表:根据需要,终端可保存 5 个抄表日数据。终端在抄表日的抄表时间自动将电 表数据读入,并保存在数据区中,待主站召测时返回。 4.2.5 保电功能 终端处于保电状态时,自动解除原有控制状态,在任何情况下均不执行跳闸命令。在保电 状态下,功率越限和电量越限有越限报警。 当终端断电重新上电后,所有轮次自动保电 10 分钟。 当终端连续与主站无通信时间超过设定值(设定值为 0,表示无自动保电功能),则解除原 有控制状态并自动进入保电状态。 4.2.6 剔除功能 当终端收到剔除投入命令后,对于任何广播命令或终端组地址命令(对时命令除外)均不 响应。 4.2.7 终端交流采样数据(外扩) 第 5 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 交流采样装置可通过 485 接口与终端连接。 终端通过外接交流采样装置来实现反窃电监测、电压监测、谐波监测等功能。 4.2.8 直流模拟量数据 终端具有 4 路 0-5V 直流模拟量数据采集接口,采集误差≤±0.1%。 4.2.9 告警功能 终端具有语音和显示告警功能。当有告警发生时终端能语音提示,同时显示告警信息、外 接报警输出闭合。主站可设置终端报警声音运行或禁止。在告警期间,若用户按键查询,可停 止语音告警及报警输出。终端具备以下情况的告警功能: 跳闸告警 允许合闸告警 超定值告警 设参数告警 功、电控投入及解除 保电投入及解除 4.2.10 数据转发 终端具有将主站命令转发给电表、交流采集装置,并将电表、交流采集装置返回数据信息 直接传送给主站的功能。 4.2.11 中文信息 终端能够提供 10 条中文信息,每条中文信息 80 个汉字,汉字编码标准符合国标内码要求。 分为两类信息(各 5 条)进行存储,1-5 为重要信息,6-10 为常规信息。 4.2.12 通话功能 广播通话:主站可在允许时间内向各终端广播式通话。 选址通话:主站可在允许时间内只和某一终端进行通话。 禁止通话:主站可以通过命令闭锁终端的通话功能。 强制通话:终端具有强制通话功能。通过按钮实现 10 分钟强制通话。 4.2.13 密码确认功能 终端正确解释控制密码后,才能执行主站下发的参数设置、终端复位等控制命令。 5、终端的使用 5.1 面板布置 FKWB82-GY4C 系列型江苏电力负荷管理终端的面板由按键、液晶显示屏和指示灯组成。 第 6 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 FKWB82-GY4C 江苏电力负荷管理终端 苏源光一 运行 一轮 二轮 三轮 四轮 功控 电控 通话 发送 接收 返回 确定 终端面板图 江苏苏源光一科技有限公司 5.2 FKWB82-GY4C 系列型江苏电力负荷管理终端的按键使用,具体见下表: 按键名 功能一 返回 1.从子菜单 返回到主菜 单 2.返回到主 画面第一项 3.可消除告 警声音 左移右移 同时按下 “左移”“右 移”按键, 即进入终端 地址设置 上移 1.在主画面下 可向前选择子 菜单 2.在子菜单下 向前选择不同 的显示内容 3.可消除告警 声音 下移 1.在主画面下 可向前选择子 菜单 2.在子菜单下 向前选择不同 的显示内容 3.可消除告警 声音 确定 1.从主菜单 进入子菜单 2.对所选内 容进行显示 功能二 见 6.2 5.3 状态指示灯说明 值班人员通过查看状态指示灯情况,可以知道终端当前的各种控制状态,具体见下表: 指示灯 运 一 二 三 四 功控 第 7 页 共 22 页 电控 通话 发 接 行轮轮轮轮 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 送收 运 终端时段控、厂 终 端 终 端 发 接 行 合 合 合 合 休控或当前功率 电 控 处 于 送 收 亮 正 闸 闸 闸 闸 下浮控至少有一 投入 通 话 数 数 常 红 灯 灭 种控制投入 状态 据 据 终端时段控、厂 终 端 终 端 休控或当前功率 电 控 处 于 下浮控都解除 解除 数 传 状态 绿亮 拉拉拉拉 灯 闸闸闸闸 灭 5.4 告警声音说明 终端喇叭发出告警声音时,值班人员应注意查看并仔细分析原因、通过查看屏幕显示内容 和指示灯状态可知道是何种情况下的告警。 清除告警声音办法:当喇叭告警时间没有结束,如需要关闭告警声音,可按任意一个操作 键。此时告警输出将停止。 5.5 显示说明 FKWB82-GY4C 系列型江苏电力负荷管理终端采用大屏幕液晶显示,显示功能强大,内容丰 富,便于用户了解自己的用电情况。 显示内容由主菜单、子菜单、以及一些特殊菜单组成,现加以说明: 主菜单内容如下: 第 8 页 共 22 页 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 0 - 0 08:28:28 主菜单 1 . 实 时 数 据 菜单主要由以上七个菜单组成,可通过上移/下移,左移/右移按键来选择某一条菜单。如 选中某一条菜单,光标会指向该菜单。按确认键进入该主菜单下的子菜单,在子菜单画面可通 5. 中 文 信 息 过 上 移 / 下 移 按 键 进 入 不 同 的 子 菜 单 , 按 返 回 键 会 从 子 菜 单 返 回 到 主 菜 单 。 子菜单内容如下: (一)实时信息: 2 . 参 数 定 值 光标选中“实时数据”按确认键,进入“实时数据”: 61.购电信息- 0 083:2.8:2控8 制 状 态 7.终端信息 4.电表示数实 时 数 据 (1)“实时数据”后选中“当前功率” 1第 . 1 当 路前 功功 率 5xx.xx功xx控x 记kW录/kvar 2第 . 2 当 路前 功电 量率 6xx.xx电1-x8 路x控为x脉记k冲W输录入/的k功v率a值r,显示为一次值 3第 . 3 负 路荷 功曲 线率 (2)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“当前电量”按“确认”键进入“当前电 7xx.xx遥xx控x记kW录第/9k页va共 r22 页 量”: FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 1-2-1 08:28:28 当日有功电量 当日无功电量 总1 - xx2xxxxx-xxxkWh2 x0x8x:xx2x8x:xx2x8kvarh 尖 xx当xxx月xxx有xxk功Wh电 量 峰当月有xx功x电xx量xxxxxkWh (3)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“负荷曲线”按“确认”键进入“负荷曲 线”: 平总 xxxxxxxxxxxxxxxxkxWxxhxkWh 本画面显示第 1 个总加组的负荷曲线,纵坐标自由浮动(标定四格),横坐标每 4 小时标 一个点。 谷1 xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxkxvkaWrhh 3 尖08:2x8x:xx2x8xxxxxkWh 峰xxxxxxxxxkxWxxxxxxxkWh 平 xxxxxxxxxxkWh (4)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“开关状态”按“确认”键进入“开关状 态”: 谷 xxxxxxxxxxkWh 终端在响应菜单项或遥信变位时自动跳出如下画面。 1 - 第 10 页 共 22 页 4 FKWB82-GY4C 系列负荷管理终端 使用说明书 (5)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“功控记录”按“确认”键进入“功控记 录”: 1-5-a 08:28:28 a 表示 1-5 个记录 (6)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“电控记录”按“确认”键进入“电控记 录”: 功 1、轮次 x xx 年 xx 月 xx 日 xx:1x-x 6-1 控 08:2跳8:闸28