4.变压器运行温度有那些规定? 答:(1)、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75℃,最高不得超过 85℃。 (2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85℃,最高不得超过 95℃。 (3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,应监视其上层油温不得超过规定值,当上 层油温不超过 55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。 (4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行 20min,若 冷却器停运后上层油温尚未达到 75℃时,则允许上层油温上升到 75℃。但冷却器全停 时退出该保护出口压板才能运行,其允许运行时间不得超过一小时; (5)干式变压器线圈外表温度,B 级绝缘水平的温升不得超过 80℃,环境温度在 35℃时,最高允许温度不超过 115℃。F 级绝缘水平的温升不得超过 100℃,环境温度 在 35℃时,最高允许温度不超过 135℃。 5. 对于 ZN28 型小车式真空开关投运前应检查些什么? 答:1、开关分闸弹簧和触头弹簧是否良好,分合闸位置指示器指示是否正确: 2、开关机械操作机构是否操作灵活,有无断裂变形现象; 3、开关分合闸线圈直流电阻是否良好,有无过热烧伤现象; 4、开关对地绝缘电阻值经测量是否合格,有无短路接地现象; 5、开关分合闸电磁衔铁运动灵活,无卡涩现象; 6、开关辅助接点、二次插头接触良好,无松动开路等现象; 7、开关直流操作电源空气开关合闸良好,无接触不良等现象; 8、开关真空灭弧室瓷瓶、传动杆绝缘瓷瓶及插头绝缘瓷瓶有无裂纹或开断现象; 6. 变压器申请停运的条件有哪些? 答:1、瓷套管有裂纺纹,同时有放电声; 2、高压侧或低压侧引线严重过热,但未溶化; 3、变压器连接引线有断股或断裂现象; 4、变压器顶部有落物危机安全运行,不停电无法消除者; 5、变压器本体严重漏油; 6、变压器在正常过负荷和正常冷却条件下,温度不正常升高,但未超过最高允许 值; 7、变压器声音异常但无放电者; 8、变压器的油色和油位不正常,油质不合格; 9、变压器事故过负荷引起局部过热者; 10、变压器冷却装置故障短期内无法修复者; 7. 电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么? 答:电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、 谐振过电压。产生的原因及特点是: 大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度 有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV 以下系统的绝缘水平往往由防止大 气过电压决定。 工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续 时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确 定绝缘水平时起重要作用。 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电 压倍数较高。因此 30KV 及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、 持续时间长。