请问十六mm的穿线管能穿几根2.5平方的电线

16mm的穿线管最多穿3根2.5平方的电线。 按照施工安全规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,那么16mm线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm 16线C管横截面积S=πr²=3.14*7.15*7.15=160.52mm² 2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm 那么半径则为(r)=3.5/2=1.75mm 2.5平方电线横截面积S=πr²=3.14*1.75*1.75=9.6mm² 160.52*40%/9.6=6.69根,也就是说一根16C管最多可以穿6根2.5平方电线 所以,一根16mm的穿线管最多可以穿6*40%≈3根2.5平方的电线。 16mm的穿线管最多穿3根2.5平方的电线。
按照施工安全规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,那么16mm线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm
16线C管横截面积S=πr²=3.14*7.15*7.15=160.52mm²
2.5平方电线(包含了绝缘层)的直

用钢丝穿线如何绑电线才会好穿又牢固

将钢丝两端挝一个小圈,将电线剥去绝缘层,把线头穿入钢丝一端的小圈,把电线自绕缠紧,可以在缠紧线的外面裹一点塑料胶布(注意胶布缠绕方向),将另一端穿入线管即可。

我的客厅灯、开关主线,走的是餐厅顶部中间建房时预埋穿线管在安装餐厅灯时打孔把电线打断了请问他们

一般装修公司水电走线遵循横平竖直的原则,私人自装的话可能直接点对点、这就不方便打孔了。也没有相关规定一定得怎么走线的,只能重新穿线了。

用什么将布好PVR线管中穿电线怎么将暗线管布合适让穿线时好穿求图

钢丝!一般在拐角处增加接线盒

做住宅楼的土建水电预埋一般多少一平附带室内穿线简穿

其实水电预埋是很难按照平方计价的,因为从做工来说,房子小一点和大一点,做的工作是差不多的,一般计价是按照工程难度和铺设的插座数量决定的。有的地方水和电分开计算,有的是一起计算,看你选择的工程队的等级了。另外,穿线能否更换,就是说穿过去的电线能不能抽出来也是一个很重要的计价标准,能抽出来大概会贵一倍。

pvc穿线管电线管有壁厚多少地埋pvc穿线管价格

地埋pvc穿线管价格是12.52元一米,电线埋墙必需穿线管,一般可选的PVC穿线管/PE穿线管:价格实惠,可弯曲,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。

电线埋墙如不能穿管指什么情况

肯定要穿管,如果不能穿的话一般有两种可能,1、穿线的人技术太。2、管道弯太死。

我家预埋的电线烧断了,我把它抽出来了,怎么在原来的管子再穿一根

在五金市场买一根钢丝比较硬比较细的那种,捅进去,尾部绑好电线,在另一头用钢丝钳拉出来,电线就拽过来了。

电线穿线器怎么用

电线穿线器使用方法:
首先,铺排好合理走向的电线线管,【弯头处最好是用弯管器弯的】,固定线管。
其次,将穿线器任意一端穿过线管,在线管另一端拉出一小段,然后,将需要进入线管的电线各线头削去约5公分,取一根裸线穿进穿线器的头部小孔圈折牢固,有多条线需要进入同一线管的,把它们绞在一起,用胶布包好。
最后,一人拉扯穿线器一端,由另一人在另一端慢慢把电线顺入线管。拉扯困难时,需要轻轻敲打线管。

我的房子开发商埋好了PVC管穿电线用的不知电线是用单根的铜线还是用多股铜丝绞在一起的电线,望大家帮

单线的比较好一点,也不影响穿管

电线明装和穿线管装线负荷电流为什么小了

一般的情况下,明装与暗装的电源线,相对的来说没有多大的区别,关键在导线的截面积。绝对的来说,暗装线热量不易散发,线路热量越大导线的电阻越大,通过的电流就越小。
因为穿线管装里面电线的环境温度会比明装高,所以额定的负载电流就要小。

暗管埋进墙内怎么穿线

一般预埋暗管时都在暗管里放置一些细铁丝,水泥封死后用细铁丝将所需的导线拉出来。如果没有预放置的话,一般也可以重新穿出来,不过难度要大一些。
敷设暗管时多采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。
预埋线槽也有采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。

装修时,常用的铁穿线管里面穿电线的,一般长度是几米一根

一般四米或六米。缺斤少两 时常有,就看你怎么谈。如果订的是四米的,进场时就严格按照四米检验。