自动重合闸装置的作用

(1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
(2)在高压输路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;
(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;
(4)对本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。

输电线路自动重合闸装置的主要作用

1、提高输电线路供电的可靠性,减少因瞬时性故障停电所造成的损失。
输电线路的故障可分为瞬时性故障和永久性故障两种。电力系统运行经验表明,80%~90%以上的故障是瞬时性故障,例如:由雷电引起的绝缘子表面闪络、大风引起的短路时碰线、通过鸟类身体的放电及树枝等物掉落在导线上引起的短路等。这类故障由继电保护动作断开电源后,故障点的电弧自行熄灭,绝缘强度重新恢复,故障自行消除,此时,若重新合上线路断路器,就能恢复正常供电。而永久性故障,如倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等,在故障线路电源被断开后,故障点的绝缘强度不能恢复,故障仍然存在,即使重新合上线路断路器,又要被继电保护装置再次断开。由于输电线路的故障大多是瞬时性故障,因此,若线路因故障被断开之后再进行一次重合,其恢复供电的成功可能性是相当大的,自动重合闸装置就是输电线路在发生故障而使被跳闸的断路器自动、迅速地重新自动投入的一种自动装置,简称AAR。
根据多年来运行资料统计,输电线路AAR装置的动作成功率一般可达60%~90%。可见采用自动重合闸装置来提高供电可靠性的效果是很明显的。
2、加快事故处理后电力系统电压恢复速度。
自动重合闸过程中断供电时间很短,因为从输电线路发生事故后,断路器跳闸到重合闸重合成功,整个循环过程只需要几秒,还没有完全制动,电压就已恢复,此时电动机自起动时的自起动要比直接启动时电流小得多,有利于系统电压的恢复。
3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响。
在电力系统中,10kV输电线路-般不装设避雷器,35kV线路一-般仅在进线段1km左右范围内装设避雷线,线路耐雷水平较低。为了减少架空输电线路因雷电过电压造成的停电次数,各电压等级的输电线路应尽可能采用AAR装置。
4、对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。多个电力系统并列运行,在系统之间的联络线上发生事故跳闸后,各系统均可能出现功率不平衡,对功率不足的系统,则系统频率和电压将严重下降;对功率过剩的系统,频率和电压将剧烈上升。若采用AAR装置,在转子位置角还未拉得很大时将线路重合成功,则整个系统将迅速恢复同步,保持稳定运行。
5、对断路器的误跳闸能起纠正作用。
由于断路器操作机构不良、继电保护误动等原因引起断路器跳闸,AAR装置使断路器迅速重新投入,对这种误动作引起的跳闸能起纠正作用。