空气开关怎么接线 你的是三相电还是单相电的?单相就是家庭用电,一火线,一零线。三相电就是工业用电,三根火线或是 三根火线一零线。买的时候就要买对号的,有三相的空开也有单相的。正着摆放空气开关,开关上的字要 朝上,从上面进线,下面出线,接线,火线,零线,一般在单相电空开的空开最左边的进线口出才有个“N” 的标志,代表这个口是进零线的,其余的一个进线口就是进火线的,因为单相电只有两根线的,不用买三 相的空开。 若是三根火线或是三根火线一零线就要买三相电的空开了, 三相电的空开都只有三个进线口的, 都进火线就是,若是还有一根零线的就不用接空开,直接接上用电的电器,三根火线照样进空开后出来接 电器。还有种就是家庭用的小空开,只有一个进线口一个出线口的,那个只用接一根火线就行了。 如果你要用一个带漏电保护的双闸开关和三个单闸空气开关做控制,那么你应该用这样的方法: 1、分路开关连接(并联) 找两段 6 厘米长的 6 平方毫米的红色铜芯导线,并将红色电线的头尾削出 1 厘米的铜芯,把三个单闸空气 开关的上端接线孔相连。 2、分路开关与总开关的连接(串联) 从带漏电保护的双闸开关的标有字母 L 的下端接线柱,引出一条 6 平方毫米的红色铜芯导线,连接到刚才 接有红色导线的那其中一个单闸空气开关的上端接线孔,这样就完成控制端的连接了。 (这个步骤中所用的 导线长度根据实际距离选用) 接线图: A0// N L | ┃ | ┃ | A1/━A2/━A3/ N 图例:细线表示零线,粗线表示火线,//表示带漏电保护的双闸开关,/表示单闸空气开关。 接线图详细画法: A0 N L(此处分别接电源的零线、火线) / / N L | ┃ | ┃ N A1━A2━A3 | / / / N A1 A2 A3