国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了。
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
一个热水器1500W加一个电火锅1600W,32英寸液晶电视的功率一般为65瓦,机顶盒工作时在15瓦左右,合计3180W。虽然同时使用的时间只有15分钟,但会使插座内导体发热量剧增,与导体接触的塑料壳体融化变形,严重的会发生火灾。
拓展资料
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
参考资料:搜狗百科-电缆载流量