1、在气动阀的执行机构上部安装一个限位开关(或微动开关),在执行机构的主轴上安装一个拨叉,拨叉随主轴旋转,拨动限位开关,使之动作,触发内部的触点导通或是断开。　2、还有一种一体式的限位开关,整体安装在执行机构的主轴上,直接触发触点。3、有一些位置开关是磁偶合的,安装在气缸上,通过磁感应,测量活塞的位置,触发触点;二、直线位移的执行器一般将位置开关安装在支架上(YORK)上,在阀杆或输出轴上有拨叉,拨动位置开关,触发触点。其它形式可能也有,希望在此交流。