首先,星型接法和三角形接法的其中一个区别是接法不同。
星形接法是指把三相电源三个绕组的末端连接在一起,成为一个公共点,从首端A B C引出三条线,三相首段为电源端,我们也叫Y接法。
三角形接法是指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。我们要知道的是不论是星型接法和三角形接法,都必须要有三相相位相差120度的三相交流电供电,是不可以用220V电源的。
为什么呢?因为三相交流电的三相火线电压都是220V,但是它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
其次,星型接法和三角形接法的区别是负载不相同。
星形接法时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
三角形接法时因为没有中性点,是将电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,即相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
星型接法和三角形接法的另一个区别是承受的电压不相同。
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压380V,而星形接线时,电机每一承受相电压220V。
此外,星型接法和三角形接法的电流也不相同。当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。
星形接法有助于降低绕组承受电压,降低绝缘等级,降低启动电流,但是缺点是电机的功率减小。
而三角形接法有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压大,增大了绝缘等级。
所以,星型接法由于其输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法,这就是我们常说的星三角降压启动。
一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法,按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。