报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
报警器安装在卧室和生活区域附近或认为一氧化碳有可能会泄漏的地方,多层式楼房的每一层都要安装,选择位置时,要保证在每一个睡觉的地方都能听到报声。
注意:如果报警器储存或放置在温度低于4℃的地方超过30分钟,必需将它放在室温环境下最少12小时,才可以使用,不正确的位置会影响报警器里面的敏感性电子元件。
保养报警器:
1、每月一次用吸尘器吸去报警器表面的积尘。
2、不要用清洁剂或溶剂擦拭报警器。化学物品会永久性损坏或短暂性污染感应头。
3、避免在报警器附近喷洒空气清新剂,发胶,油漆或其他的气雾剂。
扩展资料
安装时注意事项
(1)探测器探头主要是与燃气传感器接触的检测元件。它由涂有氧化铝和粘合剂的铂线圈组成,外表面覆盖有铂、钯等稀有金属。因此,在安装过程中必须小心,避免损坏探头。
(2)报警器是一种具有声、光显示功能的安全仪表,应安装在工作人员容易看到和容易听到的地方,以及时消除隐患。
(3)报警器周围不得有影响仪表工作的强电磁场(如大功率电机、变压器等)。
(4)如果被测气体的密度不同,探头在室内的安装位置也应不同。当测得的气体密度低于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm处,并向下安装;相反,探头应在距地面30cm处向上安装。
参考资料来源:百度百科-一氧化碳报警器