配电箱百度的行业标准是什么,导线截面积与载流量的计算,同规格同型号的箱、柜体安装尺寸应统一,应具有互换性等,非常详细的有关配电箱厚度的行业标准的介绍。

配电箱厚度的行业标准参考

电控箱的防护等级是行业统一标准,至于外形尺寸,和用料厚度都是根据情况进行设计!
首先保证安全。便于操作与维护。散热要好。布线要横平竖直。美观大方。关于配电箱厚度的行业标准4.2.1 结构与设计
4.2.1.1 户外不锈钢箱:外壳采用1.5毫米不锈钢板,规格尺寸(宽*高*厚):
50-100KVA为1100*900*700,200KVA为1220*1000*700、315KVA为1380*1000*700;直接在变压器旁边安装,采用卧式,内部安装梁、板为2.0毫米镀白锌冷拉板、结构满足元件安装强度要求。防护等级为IP33。接地螺丝为M12,并有明显接地表识。双面有黄色带电表识及'有电危险,请勿触摸’警示图案。
4.2.1.2 户内GGD柜体要求符合国家相关标准(宽*深*高:800×800×2200,双面安装开门)。内部安装梁板镀彩锌,强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材,前门,上仪表门用2.0毫米,后门用1.5毫米优质冷拉钢板喷塑,喷塑处理工艺正确,质量符合要求。塑粉颜色MB2071。
4.2.1.2.1配电柜的门,应能在不小于90°的角度内灵活开闭,门在开闭过程中不应损坏涂覆层,门锁上后,不应有明显的晃动现象。
4.2.1.2.2 配电柜的外壳和金属零件的表面应平整,不应有锐边和毛刺,焊缝应光洁均匀、无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。
4.2.1.2.3 配电柜外壳上的涂层不得有皱纹、流痕、针孔、起泡、透底漆、斑点、细砂粒、手印、附着物、色泽不均等现象。配电柜上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件和紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、发霉及生锈等现象。
4.2.1.3 同规格同型号的箱、柜体安装尺寸应统一,应具有互换性。
4.2.1.4 内部安装连接用优质镀锡铜排或软导线,截面积符合要求,要求比国家标准计算选取大一个规格。