防雷引下线验收技术要求和指标
引下线可在建筑物外明敷,因建筑艺术要求较高者可暗敷。实际上现在框架结构的建筑物普遍采用构造柱内的钢筋作为引下线。因此.引下线分为明装引下线、暗装引下线和利用主筋作引下线的结构引下线,以下是有关技术要求和指标。
(1)明装引下线的技术要求和指标
A.材料规格:引下线应采用圆钢(优先采用)或扁钢,圆钢直径不应小于Φ8mm.扁钢截面积不应小于48 mm,其厚度不应小于4 mm;并应采取防腐措施。烟囱引下线采用圆钢时,直径>Φ12 mm,采用扁钢时,截面积>100 mm,厚度>4 mm,上下电气贯通的金属爬梯可作为引下线。
B.安装位置:第一类建筑物独立避雷针的杆塔处至少设一根引下线,第二、三类的建筑物引下线一般不少于两根,且应沿建筑物四周均匀或对称布置,第三类建筑物周长小于25 m且高度低于40 m时可只设一根引下线(特别在边角、拐弯处应设引下线).在易受机械损伤和易于与人身接触的地方,从地上1.7 m处至地下0.3 m处,应采取暗敷或用护管保护等防护措施。
C.固定支撑间距:引下线固定支撑间距要求均匀、平直且间距不大于2m.
D.断接卡:采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3~1.8m之间设断接卡。要求其过渡电阻R