每个管束中心区为空气冷却区, 用挡气板与主凝结区隔开。不凝结气体与蒸汽经过空气冷却区时,使 蒸汽能够大量的凝结下来,剩下的少部分蒸汽随同不凝结气体进入空 气管。低压缸排出的蒸汽进入凝汽器后,迅速地分布在冷却水管的全 长上,通过管束间的通道和两侧通道使蒸汽全面地沿冷却管表面进行 热交换并被凝结成水,部分蒸汽则由管束两侧的通道流向管束的下面, 对淋下的凝结水进行回热,剩余未凝结的少量蒸汽和被冷却了的空气 汇集到空冷区的抽空气管内,被抽真空的设备排出。 前水室上布置有冷却水的进水口、出水口,前、后水室上布置 有铰链式快开人孔,便于检修人员进去检修。凝汽器半边解列时,允 许带60-70%额定负荷,但时间不能超过24小时。 凝汽器壳体下部为热井,可储5 分钟的凝结水量。