软电线是指,电缆芯是用细铜丝绕起来的,做移动设备的动力电缆。
电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。软电线作为灯线短距离可以,要是长距离应该采用BV硬线,这样可以安全用电。软线越短,所带的负荷越大;硬线适合长距离带载。所以,受环境温度距离影响,1.5mm²软线带120到180盏25瓦灯合适。
2.5平方的铜导线安全在流量约为14A、
1.5Pm的空调、输入功率为1200W、运行电流约为5.5A、全压启动电流约为16A左右、
2.5平方的铜导线、使用1台1.5P的空调就已经超负荷了------
3台1.5P的空调,设;2台启动、3台运行;即;16*2+ 5.5=37.5A、最小要匹配6平方的铜导线(安全在流量为36A)才可以,主线最好匹配10平方的铜导线、60A的总断路器,每台空调单一匹配4平方的铜导线、25A的漏电断路器为宜----
肯定带不了,导线会严重过热的。