江苏连云港 222000 (>>下转第310页)310 《科技与企业》杂志 2012年12月(上) 科技专论 两台工控机通过西门子的CP343-1 NEW用于S7300 PLC到PROFINET,作为I/O控制器接连到现场I/O设备。操作员站主要供 操作使用,在界面上显示各种实时运行参数,对各种控制设备的运行 状态和运行参数进行调整,对现场的电机和电动、气动控制阀进行控 制。工程师站用于系统工程师进行系统维护、实现程序修改、系统运 行状态监控、用户登录管理、用户权限分配等。 3.4网络通信配置 整个控制系统的通信采用三层网络进行数据交换。最上层是操 作层,为操作终端网;中间层为控制层,为设备主干网, 它是高速工业 以太网(10/100Mbps);底层为I/O层,为现场总线,采用Profibus2DP 通信协议。其中设备主干网为整个系统的骨干网。主要负责控制器之 间、控制器与监控系统之间的数据交换。设备主干网采用快速以太 网,支持TCP/IP协议。 3.5软件编制 系统的组态软件为SIMATIC Manager,所有的组态工作均在工 程师站上完成。系统采用集中的、从上到下的组态方式,过程控制与 监视的组态采用的是图形化组态,方便易用。人机接口部分的组态软 件是WinCC,如图3所示。 过程控制与监视的组态包括硬件系统搭建、控制策略实现、 各种记录配置、报表生成及数据归档。I/O卡件采集现场数字量和 模拟量信号,经过PCS7 的驱动块处理, 通过监视块传送给上位机 WinCC, 用于WinCC画面进行监控。 4.具体实施流程 根据灰库区系统的运行情况,在#2机组大修时一座灰库可满足 #1机组运行的要求。