壁挂炉运行时,系统中的空气会不断从排气阀排除,水压就会下降;其次在采暖运行时,采暖水的温度升高,由于热胀冷缩的关系,水压就会升高。壁挂炉水压在1bar~1.5bar之间,系统最佳运行状态。
1)水压低于1bar,需进行补水操作。找到壁挂炉的注水(补水阀)进行补水。观察壁挂炉面板水压表的指针位置,如果指针维持在1bar~1.5bar之间时,向相反旋转阀门,补水结束。
2)水压高于2bar,可进行泄压操作。