对比发现, 我们厂的煤气站 在当初建筑时因场地限制及成本考虑, 就选在窑炉车间 旁边, 离烧仿古砖窑约 10m、离烧瓷片窑约 25m; 而我们考 察的佛山厂家的煤气站离窑炉有 200 多米远。请问, 这是 不是造成我们煤气烧成难以控制的根本原因? 就我们目 前这种情况, 在停窑维修改造时有没有相对好一点的方 法进行适当的弥补呢? 从你所反映的具体生产情况来看,煤气站离窑边 太近的确是造成此问题的根本原因之一。因为煤气站产 生的煤气是相对热值较低的“水煤气”, 具有一定的温度 也含有一定的水分, 温度越高, 水分分离得也就越少, 如速度条件和沉降时间) 以便水分沉降下来。如果游离水分在煤气送到喷枪口时还未完全沉降下来并分流走的话, 就进入喷 枪内烧成, 会大大降低烧嘴的温度和窑内的温度——也 就是煤气的热值被大大降低了。窑内温度升不起来, 则要 求煤气总压升高, 煤气站的增压风机提高转速, 煤气流速 也就增大, 煤气从气站到喷枪的时间就缩短, 煤气中的游 离水分分离时间也就缩短, 从而造成更多的水分进入窑 也就进一步降低了煤气的热值。过多的水在不锈钢软管处分离出来从而会出现“水滴”现象。