内容介绍 一、制冷的原理 二、制冷系统的组成 三、常见故障及处理方法 一、制冷的原理 ? 首先讲讲什么叫制冷。制冷两字 只能说是技术上的术语,严格讲世 界上没有那国的科学家能制造出“ 冷”来。我们是把利用机械设备把 降温对象降到所需温度的方法叫制 冷,这就是术语。 一、制冷的原理 ? 什么叫制冷,比如我们将装有一公斤20℃冷水的水壶放 到一块烧到500℃的铁板上,没有多久水就开了,如果不拿 开水壶,不多久水就干了。大家和说钢板在对水加热,反过 来也可以说水在对钢板降温。而且,降了多少度,都可计算 出来,因为一公斤水从20℃升到100℃,它需要外界提供它 80大卡热量,水从100℃到烧干,它需要外界提供539大卡热 量,也就是说一公斤20℃冷水烧到干,要外界提供619大卡 热量。如果按制冷的角度它从外界或钢板中提取了619 大卡 热量而变成了水蒸汽,使钢板降温了,这就是制冷,是利用 水对钢板制冷。热量总是通过传导、对流、辐射,从温度高 的物体转移到温度低的物体,绝不可能反过来进行。一个物 体失去一些热量后,它的温度也会降低一些。 我们的目的就 是通过制冷系统,将介质中的热量向比制冷剂传递,达到降 低介质温度的目的。 制冷系统的组成 最基本的四大部件 制冷系统的组成 ? 1、压缩机 ? 制冷压缩机是制冷装置中最主要的设备,通常 称为制冷装置中的主机。制冷剂蒸气从低压提高为 高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷 压缩机的工作来完成的,也就是说,制冷压缩机的 作用是:1、从蒸发器中吸取制冷剂蒸气,以保证 蒸发器内一定的蒸发压力。2、提高压力,将低压 低温的制冷剂蒸气压缩成为高压高温的过热蒸气, 以创造在较高温度(如夏季35℃左右的气温)下冷 凝的条件 。3、输送并推动制冷剂在系统内流动, 完成制冷循环。 ? 制冷系统的组成 我们现在使用的就是螺杆压缩机,螺杆压缩机是靠气缸中 一对螺旋转子相互啮合旋转,造成由齿型空间的基元容积的 变化,实现对制冷剂气体的压缩。 制冷系统的组成 ? 2、冷凝器 ? 将来自压缩机的高压制冷剂蒸汽冷凝成液体 ,在冷凝过程中,制冷剂蒸汽放出热量被其 他介质带走。根据冷却介质种类的不同,冷 凝器可归纳为四大类,其作用如下: ⑴水冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂放出 的热量被冷却水带走。冷却水可以是一次性 使用,也可以循环使用。水冷却式冷凝器按 其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧 式壳管式和套管式等多种。 制冷系统的组成 ? ⑵空气冷却式(又叫风冷式):在这类冷凝 器中,制冷剂放出的热量被空气带走。空气 可以是自然对流,也可以利用风机作强制流 动。这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供 水不便或困难的场所。 制冷系统的组成 ? ⑶水—空气冷却式:在这类冷凝器中,制冷 剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠 冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一 侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气 的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气 。所以这类冷凝器的耗水量很少,对于空气 干燥、水质、水温低而水量不充裕的地区乃 是冷凝器的优选型式。这类冷凝器按其结构 型式的不同又可分为蒸发式和淋激式两种。 制冷系统的组成 ? ⑷蒸发—冷凝式:在这类冷凝器中是依 靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产 生的冷效应(蒸发所吸收的热量)去冷 却传热间壁另一侧的制冷剂,促使后者 冷凝液化。 制冷系统的组成 3、节流阀 起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后 的高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而 使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同 时吸收气化潜热,其本身温度也相应降低, 成为低温低压的湿蒸汽,然后进入蒸发器。 制冷系统的组成 4、蒸发器 蒸发器也是一种热交换器,是使低压、低 温制冷剂液体在沸腾过程中吸收被冷却介质( 空气、水、盐水或其他载冷剂)的热量,从而达 到制冷的目的。 机组主要配置部件 1.机组控制柜及操作显示屏; 2.双螺杆压缩机; 3.冷凝器; 4.干燥过滤筒; 5.电磁阀; 6.热力膨胀阀; 7.干式蒸发器; 8.有关内部制冷系统管道。 常见故障及处理方法 1.主机不运转(电气原因) 故障原因 1.无电源输入 2.控制线路熔丝烧断 3.压缩机过载保护 4.继电器线圈烧毁 5.过载保护器断路 6.高电压开关保护 7.温控器断路 2.压缩机不运转 排除方法 1.供给电源 2.更换熔丝 3.检查过载原因 4.更换继电器 5.更换过载保护器 6.检查原因,排除后手动或自动复位 7.调整温控器设定值 故障原因 排除方法 1.风机不转 1.检查风机继电器及电动机 2.水流量不足 2.检查水泵及冷媒水阀门、检查水泵继电器 3.压缩机电源相位不正确、逆向保护 3.更换电源中的两项相位 常见故障及处理方法 3.压缩机运行过载 故障原因 1.低电压 2.接线端子松动 3.压缩机过载继电器损坏 4.制冷剂充注过量 5.不凝结气体存于系统中 排除方法 1.检查电源 2.修理电源端子 3.更换过载继电器 4.释放部分制冷剂 5.排除不凝结气体 4.压缩机高压保护动作 故障原因 1.制冷剂充注过量 2.压力控制器(高低压开关)调整不当 3.风机电机烧毁 4.风量不足 排除方法 1.释放部分制冷剂 2.调整压力控制器 3.更换风机 4.查找并排除原因 常见故障及处理方法 5.压缩机运转无制冷能力 故障原因 排除方法 1.压缩机转子损坏 2.制冷剂泄漏 1.检修或更换 2.查找泄漏点,修补后充注制冷剂 3.膨胀阀调整不正确 3.调整膨胀阀开启度 4.系统内混有空气等不凝结气体 4.排放空气 6.排气压力过低 故障原因 1.环境温度过低 2.冷凝器出液角阀泄漏 3.吸气压力低于正常值 4.制冷剂不足 排除方法 1.适当减小冷凝器进风面积 2.更换角阀 3.参考“吸气压力过低” 4.补充制冷剂 常见故障及处理方法 7.压缩机排气压力过高 故障原因 1.环境温度过高或风扇排风不畅 2.制冷剂充注过量 3.吸气压力高于正常值 排除方法 1.检查并排出故障物 2.排除过量制冷剂 3.参考“吸气压力过高” 8.压缩机运行不停止、过度制冷 其他故障及处理方法 运转机械故障 ? 机组震动大: 1.压缩机与电机同轴度超常; 2. 机组与管道产生共振; 3. 加油过量或制冷剂过量; 4. 地脚螺栓松动; ? 运行中有异响: 1. 压缩机内有异物,对压缩机和过滤器进行清晰,必要时 要对系统进行清理。 其他故障及处理方法 运转机械故障 2.轴承损坏,对轴承进行更换,并检查转子的磨损情况,必 要时要进行更换; 3.键槽或键磨损; ? 压缩机体温过高: 1. 吸气温度过高,适当调大截流阀; 2.部件磨损造成摩擦部位发热,停车检查; 3.压力比过大,降低排气压力; 4.油冷却器能力不足,增加冷却水量,降低油温; 5.喷油量不足,增加喷油量; 6.由于杂质等原因造成压缩机烧伤,停车检查。 日常维护检查项目 1.机组定人操作; 2.每天检查记录室内外温度、冷水温度、电压电流值; 3.保持机组清洁。 每月定期检查项目 ? 1.各装置螺栓是否有松动、并给予紧固; ? 2.清理冷风机过滤器网; ? 3.检查各管路接头是否渗漏; ? 4.检查电线是否磨损,连接是否牢固,各节点有误烧坏现象; ? 5.检查压缩机油面是否正常; ? 6.检查冷水系统是否渗有空气; ? 7.冷媒压力是否正常; ? 8.冷凝器清洁除垢。 每年定期检查项目 ? 1.按每月项目检查; ? 2.检查压缩机绝缘电阻是否在10MΩ; ? 3.检查高压开关,低压开关跳脱值是否正常。 冷却系统参数介绍 ? 我公司冷却机组及循环系统介绍: 主机型号规格:SCH-370ADH3 风冷螺杆式 厂商:南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司 制冷量 358(Kw) 整机功率 105Kw 整机运行电流 179A 能量控制(%) 0-25-50-75-100 冷冻水流量 61.6m?/h 整机重量 4370Kg 系统辅助设备及工作要求 ? 辅助设备: 1.冷却水泵 型号规格:SCP100-19 离心式 2.循环水泵型号规格:SCP85-30 离心式 3.储水箱:6m? 不锈钢、双层式保温 ? 环境、技术要求: 1.制冷工况:冷水进水温度10℃,出水温度5℃,环境温 度35℃ 2.机组安全工作范围:冷冻水出水温度5-20℃ 3.电源制式:3P-380V-50HZ 冷却水循环系统图 Power Bar 中国专业PPT设计交流论坛