100米240五芯电缆的线损大概是多少
以380V电压长度100米电功率300KW240 平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,说明100米240平方铜芯电缆线损耗电:
假设负载电流600A计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:
R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)
每根240平方铜芯电线损耗的电压降:
U=RI=0.043×600=4.3(V)
末端线与首线(2根线)的损耗电压:
U=4.3×2=8.6(V)
3根相线(俗称火线)的损耗功率:
P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)
看过《100米240五芯电缆的线损大概是多少》的人还看了以下文章