第十节 空调分部工程施工方案 一:工程概况 1.本工程是热能泵水系统末端的办公楼空调管道及风机盘管安装工 程,不包括制冷机组、大型水泵等设备安装 2.本工程采用加厚镀锌钢管 DN25 至 DN200,为通程管设置。 3.采用天加牌各种型号风机盘管 153 台。 4.保温采用 B1 级 30mm 厚橡塑保温管。 5.风管采用玻璃钢风管。 6.采用铝合金出风口、吸风口。 二:分项工程施工方法 严格按图纸要求及《通风空调工程质量验收规范》施工 风管制作安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管 道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现 场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线 以确保管道安装平直 1.风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设 计要求。 50 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆 气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风 量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第 37 页之规定。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: 8)风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固 可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 9)在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固 应密实,表面应平整,预埋应牢固。 10)用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 11)支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规 定执行。 2.水管及部件的安装 在管道安装工程中,螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接 方法。比如系统的立管,支管等管径较小常用螺纹连接,干管,室外管 道等一般采用焊接,阀门,减压阀,除污器等管路附属设备与管子连接, 采用何种方法,在施工过程中视具体情况而选定。 钢管螺纹连接与管螺纹加工: 51 一般管径在 15-40mm 的小管子都采用螺纹连接,定期检修的设备也 采用螺纹连接,使拆卸安装较为方便,管螺纹的规格符合规范要求,管 子和螺纹阀门连接时,管子上的外螺纹长度应比阀门上内螺纹长度短 1-2mm 扣丝,以避免因管子拧过头顶坏阀芯,同理,其它接口管子外螺 纹长度也应比所连接配件的内螺纹略短些。 3.管螺纹加工: 从质量方面要求,螺纹应端正,光滑无毛刺,无断丝缺口,螺纹松 紧度适宜,以保证螺纹接口的严密性,填充材料可采用聚乙烯胶带管麻 丝混白铅油。 4.钢管焊接: 要求焊缝处无纵横裂纹,气孔及夹渣;管子内外表面无残渣,坑和 明显的焊瘤,通常用水压试验,试验压力为工程压力的 1.25-1.5 倍, 要求在规定的试验压力下进行检查,不渗水漏水为合格。管道穿过建筑 物基础预留孔洞的尺寸一般比管径大 2 倍左右,并加设套管,套管中用 保温材料填空,如果穿过楼板套管上端应高出地面 20mm,防止上层房间 地面水渗流到下层房间,下端与楼板底平。 管道支架,根据结构形式可将支架分为托架、吊架、管卡三种。前 两种托吊水平管道,多在现场制造,管卡固定立管可采购,一般士干管 离墙或柱子表面净距不小于 60mm,产支管离墙净距为 30mm。所有预留 孔冻及支架埋设处的墙面应在管道安装后,装修工程完工前填堵。管路 52 连接后要保证 10m 管卡上,当直径 d<100mm 时,纵横方向的弯曲允许偏 差小于 5mm;d>100mm 时,纵横方向的弯曲允许偏差小于 10mm。全长在 25mm 以上时,横向弯曲允许[偏差小于 25mm。多条平行管段在同一平面 上, 间距允许偏差 3m。 支吊架不得设在焊缝处, 应距焊缝不小于 50-100mm 施焊时要注意清理吹进管内的氧化铁熔渣以免堵塞管道。 5.风机盘管安装 风机盘管的作用是把制冷机内送来的冷、热水与房间内的空气进 行冷热交换,从而降低或升高室内的空气温度,以满足人工生产和生 活需要。风机盘管安装时应注意一下两点: 1.固定盘管的 4 个吊杆要牢固,盘管的上平面要用水平尺找平,这样 才能满足盘管下端积水盘坡向冷凝水排出口。 2.与风机盘管连接的冷暖水管道,要加软接头,风机盘管的出风口也 应采用软连接,这样才能减少噪音。 5.防腐和保温 1、管道喷涂底漆前,应清除表面的灰尘,污垢与锈斑,并保持干燥。 2、油漆不应在低温或潮湿环境下喷涂。 3、喷、涂油漆,应使漆膜均匀,不得有堆积,漏涂,皱纹气泡、掺 杂及混色等缺陷。 53 4、管道、部件及设备经质量检验合格后,方可保温。保温采用 B1 级 3cm 厚橡塑保温。 5、管道与设备的保温如用卷,散材料,厚度应均匀,包扎牢固, 不得有散材外露的缺陷。 三:施工进度计划 本工程为增补工程,为不影响其他分部工程施工,工期安排必 须紧凑,工期不得超过 60 天。具体如下: 1.进场首先楼板钻孔,先装一至六层 DN200、DN150 立管,试压合格 后即安装六楼的水平通程管、变径管。 2.先从六楼自上而下,管道试验一层再往下层安装。 3.当每层楼主管全部安装完毕,验收合格后进行保温,然后定好风机 盘管位置,制作玻璃钢风管。 4.敷设好动力线,冷凝水管排到公共卫生间,要穿墙预先敷设,不能 影响其他工种施工。 5.安装风机盘管、Y 型过滤器、铜球阀、安装风管。 6.检查调试 争取 40 天竣工,用 5 天时间调试力争提前 15 天完成。 54 四:施工配备计划 安装施工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 设备名称 电焊机 手电钻 电锤 剪板机 折弯机 车床 板手 板牙 咬口机 切割机 冲击钻 带丝机 砂轮机 角向磨光机 铝合金切割机 铆接钳 数量 2 6 4 1 1 1 4 4 2 6 1 1 6 4 1 5 单位 台 把 台 台 台