1电阻率低的常见原因

一些用户在使用超纯水设备时,发现超纯水设备产水的电阻率偏离了设定值,导致出水水质不能达到使用标准。那么超纯水设备产水电阻率低是怎么回事呢?
1、超纯水设备产水电阻率变低可能受原水水质的影响,原水的电导率改变了产水自然受影响。
2、超纯水设备的机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器等被堵塞,并且没有及时进行反冲洗。
3、超纯水设备的反渗透膜元件受损或过期。
4、RO除盐率和产水量上升或下降时,没有及时进行清洗。
5、EDI系统进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,EDI系统就不能制备高纯水了。
6、EDI系统电流控制上出现问题。
7、没有遵照超纯水设备使用说明进行操作和维护。

2电阻率低应该如何排查

1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。

电阻率不稳定的原因

超纯水设备中都会采用EDI装置,它将传统电渗析技术和离子交换技术相互结合,在电场力的作用下,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过性作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,使水中离子作定向迁移,从而实现水的深度净化除盐。