1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?
变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:
①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?
连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?
防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:
①验明“防爆合格证号”;
②防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;
③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;
④防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;
⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;
⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;
⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;
⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
4、成套手车柜的安装应符合什么规定?
成套手车柜的安装应该符合以下规定:
①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
②动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;
③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;
④机械闭锁装置应动作准确可靠;