联系方式
1.故障原因分析根据故障检查结果分析
压力释放阀动作的直接原因必然是变压器内部压力达到了压力释放阀的开启压力。变压器内部压力升高的主要原因有:变压器内部故障;呼吸系统堵塞,变压器运行温度过高,储油柜已满,体积随温度变化的变压器油无处膨胀,内部压力升高,变压器补充油时操作不当。该主变内部绝缘正常,未发生绝缘烧毁和绕组短路等现象,呼吸系统检查通畅,因此造成压力释放阀喷油的原因并非是内部故障等原因引起的。通过对主变冷却系统的检查,发现主变冷却器所用电屏上冷却器电源两路空气断路器跳闸,造成 1 号主变冷却器全停,跳闸的原因初步分析为主变冷却器全投的情况下空气断路器容量裕度不足(空气断路器容量为 SOA )。由于主变在冷却器全停的情况下运行了近 1 sh 、运行温度较高,主变在油温超过 80 ℃ 的情况下运行近 12h ,最高达到 95 ℃ 。主变长时间超温运行造成变压器内部压力过大,使压力释放阀动作。压力释放阀动作卸压后不能复位,导致变压器压力释放阀动作喷油,并且继续不断漏油。
2.故障处理方法
( 1 )在对 1 号主变压力释放阀检查中发现其密封圈严重变形不能复位,因此对故障压力释放阀进行了更换。
( 2 )拆下吸湿器检查变压器与吸湿器的连管,经检查未发现有堵塞现象。
( 3 )对变压器进行了补油处理,重新对油枕进行排气,打开油枕顶部的放气塞,用真空滤油机缓慢地对 1 号主变加油,将油注至油枕上部放气塞出油,确认油枕内已无空气后关掉真空滤油机,拧紧油枕顶部放气塞,然后用真空滤油机缓慢将油手} 至正常油位(按照铭牌规定的油位)。