电压校验 U*0 ? I* ( x*t ? x*m ) U *0 I* ? x*t ? x*m U*1 ? I* x*m U *0 x*m U *1 ? x*t ? x*m x*m 1 ? k x*m ? S 1 ? t kav S m ? U *0 x*m U *1 ? ? x*t ? x*m U *0 Sm ? 1 ? x*t K av St U *0 U *0 ? ? Pm ? 1 1 ? x*t S*m ? 1 ? x*t K av ? St ? cos? 2)高压变压器和低压变压器串联自启动母线电压校验 U*0 ? U?1 ? I?t1 X ?t1 I?t1 ? I?0 ? I?1 ? I?2 U U ?1 I ?1 ? ?1 ? X ?1 X St1 ?1 S1 ? 1 U ?1S1 S ? ? K1U ?1 1 X ?1 S t1 S t1 I*1 S1 X*1 I*2 X*t2 U*0 X*t1 I*t1 G 高工变 高备变 U*1 X*0 高压母线 I*0 S0 M 低压母线 M M M M 低压变压器 原有负荷 U*2 X*2 S2 I ?2 ? K 2U ?2 S2 S t1 U *0 U *0 U *1 ? ? P ( K1 1 ? S0 ) x*t1 1 ? x*t1S*H ? cos? 1? S t1 U *1 U *1 U *2 ? ? P2 K2 x*t 2 1 ? x*t 2 S*L ? cos? 1? St 2 (2)容量校验 U *0 x*m U *1 ? ? x*t ? x*m U *0 Sm ? 1 ? x*t K av St U *0 U *0 ? ? Pm ? 1 1 ? x*t S*m ? 1 ? x*t K av ? St ? cos? P ? m ?U 0? ? U1? ?? cos? S ? U1? x?t K av t 结论: ①当电机启动倍数大;变压器短路电压高;机端残压 要求高;则允许启动功率小。 ②当发电机母线电压高;厂用变压器容量大;电机效 率和功率因数高;则允许启动功率大。 ?当参加自启动的电动机总功率超过允许值时,保证 重要厂用机械电动机自启动应采取哪些措施? ①限制参加自启动的电动机数量。 ②机械负载转矩为定值的重要设备的电动机,因它只 能在接近额定电压下启动,也不应参加自启动。 ③对重要的厂用机械设备,应选用启动电流倍数较小 而启动转矩较大的电动机拖动。 ④减小备用电源投入的切换时间。 ⑤在不得已情况下,增大厂用变压器容量,或结合限制短 路电流问题一起考虑时适当减小厂用变压器的阻抗值。 [例6-2]发电厂厂用系统为6kV和0.38kV两级电压。厂用高 压备用变压器为分裂绕组变压器,高压绕组额定容量 50000kV· A、低压绕组额定容量25000kV· A,以高压绕组 电抗为基准的半穿越电抗标幺值为19%,厂用高压变压器 电源侧母线电压标幺值U*0=1.1(有载调压)。低压变压器额 定容量为1000kV· A,阻抗电压为10%。厂用高压备用变 压器已带负荷6200kW,参加自启动电动机总容量为 13363kW。低压母线上参加自启动电动机容量为500kW。 计算厂用高压备用变压器自投高、低压母线串接启动时, 能否实现自启动。 U1*=1.1 ~ 高厂变 SN=50/25-25MVA Uk(1-2')%=19 242± ×1.5%/6.3-6.3 8 U2N=6.3kV 高备变 低厂变 S'N=1000kVA Uk%=10 U3N=0.38kV M M M M M PM∑=13363kW P0∑=6200kW Kst=5; ηcosφ =0.8 P'M∑=500kW 解(1)厂用高压母线电压校验 P1 K1 ? S0 5 ? 13363? 6200 ? cos? 0.8 S* H ? ? ? 3.59 S2 N 25000 U k % S2 N x*t1 ? 1.1? ? 100 S1N 19 25000 ? 1.1? ? ? 0.104 100 50000 U*0 1.1 U*1 ? ? ? 0.8 ? (0.65 ~ 0.70) 1 ? x*t1S*H 1 ? 0.1.4 ? 3.59 (2)厂用低压母线电压校验 P2 K2 ? cos? 5 ? 500/ 0.8 S* L ? ? ? 3.125 x ? 1.1? U k % ? 1.1? 10 ? 0.11 *t 2 St 2 1000 100 100 U*1 0.8 U*2 ? ? ? 0.595 ? 0.55 1 ? x*t 2 S*L 1 ? 0.11? 3.125 小结 ? ? ? ? ? 厂用负荷的分类 厂用系统的供电电压 供电电源的引接方式 厂用电接线的基本形式 厂用电动机的自启动校验 作业:5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-9