(补 水 位 可 设 范 围 为 缺 水 、3 0 %、 5 0 %、8 0 %, 满 水 位 可 设 范 围 为1 0 0 %、8 0 %、5 0 %、3 0 %。 ) * 补水位在任何时候均低于满水位。 其次,本控制器还具备防干烧保护,当水量显示为缺水时, 控制器防干烧触点断开,电加热关闭;直至重新来水到达 3 0 % 水位 时 , 防 干 烧 触 点 闭 合 , 重 新 启 动 电 加 热 。 例 如 : 补 水 位 为3 0 %, 满 水 位 为8 0 %, 当 水 箱 中 的 水 用 到 剩 3 0 %时 , 自 动 上 水 ; 当 上 水 到8 0 %时 , 自 动 停 止 上 水 。 本 控 制 器 使 用 一 条 两 芯 信 号 导 线 , 可 延 长1 0 0米 使 用 , 到 达水箱后经接线板引出五条液位传感器到水箱内,和以 往相比,安装更方便、使用更经济。 69.8mm 74.7mm 85mm 74.7mm 开 口 安 装尺寸(mm):51(宽)X 71(高) 上水 水位指示 满水 补水 100 缺水 BF-KT4 可调节液位控制器 54.8mm (正 视图) 2 50mm 54.8mm (俯 视图) 控制柜面板 固定支架 85mm (侧视 图) 16 27 38 49 5 10 49.9mm (后视 图) 目录 产品包装清单 外观尺寸及安装尺寸 主要功能介绍 接线电气图示 设备规格及参数 设备操作面板介绍 操作指南-设 定 满 水 位 及 补 水 位 应用图示 售后服务保证 新品介绍 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8、9 1 .接 线 板 2 .接 线 板 防 水 罩(以 实 物 为 准) 3 .固 定 支 架 4 .五 色 液 位 传 感 器 5 .产 品 使 用 说 明 书 POWE R IN POWER OUT 1 安全措施 境 等)内 使 用B F - K T 4, 否 则 可 能 引 起 火 灾 或 控 制 器 误动作。 如未遵守以下警告及注意事项,会引起危 险或缩短其使用寿命。 ◆ 请勿堵塞通风孔,否则可能引起火灾或控制器误动作。 ◆ 杂物、碎片或水不得落入控制器内部,否则可能引起 火灾或控制器误动作。 警 告: 表示会引起使用者死亡或严重伤害的错误操作。 ▲ 错 误 的 接 线 会 导 致 对B F - K T 4的 损 害 及 其 他 后 果 , 在 对 控制器通电之前请务必检查接线是否正确。 ▲接线及移动、安装之前,务必切断电源,否则会引起 电击事故。 ▲请勿接触电源端子等带电部件,否则会引起电击事故。 ▲ 请 勿 拆 卸B F - K T 4, 否 则 会 引 起 电 击 事 故 或 误 动 作 。 ◆请按规格说明牢固安装端子螺丝,不牢固的螺丝连接 可能引起电击事故或控制器误动作。 ◆请勿将未用端子作为继电器端子,否则可能引起电击 事故,火灾或控制器误动作。 ◆若不按照制造商规定的方法使用本控制器,其自身的 安全保障功能将减弱。 ◆在未得到供货商明确许可的情况下请勿更换任何部件。 ◆所有接线必须符合现场规范,并由获得授权的技术人 员进行安装。