煤气中含有 一定量的焦油与硫份, 在液态水溶液作用下就开始锈蚀 球阀和煤气管接头。当然, 煤气热值低, 还与煤气站所燃 烧的煤块本身的热值有关, 也与煤气发生炉的产气效率 有关, 也就是煤气站本身建造的结构与精度会影响到煤 气的热值。 面枪的各喷枪煤气出气口的朝向必须杜绝采用“直接朝下式”, 可选择“出气口侧出式”; 全面检查原管路内是否有焦油沉积而堵塞或管内径缩小情况, 管内的杂物必须彻底清理干净。 春节过后,我公司的煤气炉准备投入生产使用, 请问煤气发生炉填料点火时应注意哪些方面的问题? 把准备好的合格灰渣(含碳量25%, O2