刚接手一新项目,高层商住楼(28层,裙楼商业5层)。其生活给水设计为在泵房内由市政给水管直接接入无负压供水设备,通过水泵送往楼层。请问这样的设计可以吗,如果市政停水了,用户不就也没水用了。这还是我第一次见到这种不经过水池吸水的供水设计,请问这样可以吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享至:
全部回复(12)
只看楼主我要回复
无负压现在是趋势吧,基本简单的设计院都是采用这种的设计,而高层的话就会划分区,一般低区都是市政直接供水,所以现在严谨的话会选择双路进水,取两个不在同一市政支路的给水管道取水。要是真的遇到两路无联系的市政给水管都坏了的话,停水也只是天意了,因为周围区域全停了
来自 PC回复举报
赞同0
joe350LV0板凳
无负压供水的工作原理:
无负压供水膨胀罐自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。
来自 PC回复举报
赞同0
无负压需要市政管网满足要求才能做的,自来水公司同意了做的。。
管网要够粗!!!!!
来自 PC回复举报
赞同0
无负压给水只要当时水务部门同意就可以采用,可以预防水二次污染,而且可以减少水泵房的面积,是一种趋势。
来自 PC回复举报
赞同0
现在用无负压设备的很多
来自 PC回复举报
赞同0
点击查看全部回复(12条)