高压电器稳定性试验新技术、新设备应用与操作及检验标准实务全书常用的固体介质一般都含有杂质和气隙,这时即使处于均匀电场中,介质内部的电场分布也是不均匀的,zui大电场强度集中在气隙处,使击穿电压下降。如果经过真空干燥、真空浸油或浸漆处理,则击穿电压可明显提高。
频率在电击穿区域内,如果频率的变化不造成电场均匀度的改变,则击穿电压与频率几乎无关。在热击穿区域内,如果频率使和变化不大,则击穿电压将与频率的平方根成反比。如厚度为的玻璃,在工频时的击穿电压为(有效值),而在高频时击穿电压仅为(有效值)。这是因为频率上升使介质损耗上升,导致发热,促使热击穿过程的发展。
温度固体介质在某个温度范围内其击穿性质属于电击穿,这时的击穿场强很高,且与温度几乎无关。超过某个温度后将发生热击穿,温度越高热击穿电压越低如果其周围媒质的温度也高,且散热条件又差,热击穿电压将更低。因此,以固体介质作绝缘材料的电气设备,如果某处局部温度过高,在工作电压下即有热击穿的危险。不同的固体介质其耐热性能和耐热等级是不同的,因此它们由电击穿转为热击穿的临界温度一般也是不同的。
受潮受潮对固体介质击穿电压的影响与材料的性质有关。对不易吸潮的材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等中性介质,受潮后击穿电压仅下降一半左右容易吸潮的极性介质,如棉纱、纸等纤维材料,吸潮后的击穿电压可能仅为干燥时的百分之几或更低,这是因电导率和介质损耗大大增加的缘故。所以高压绝缘结构在制造时要注意除去水分,在运行中要注意受潮,并定期检查受潮情况。