江西天然气管网一期工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 编制单位:中油龙慧自动化工程有限公司 2009 年 11 月 - 0 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 版权所有 未经中油龙慧自动化工程有限公司的书面许可,本手册的任何部分不能被复制,储存于一个可检索系统,或以任何包括电子、机械、复印、记录或其它方式进行传播。我们对使用这里所包含的信息,不履行版权或专利责任。 本手册中的信息可能在不事先声明的情况下被修改,对此中油龙慧自动化工程有限公司不承担责任。本手册所描述的软件(含系统软件、应用软件及在上述软件基础上组态开发的软件)是在授权或不扩散协议下完成的。本软件、手册只能按合同规定的条款使用或拷贝。 2009 年 中油龙慧自动化工程有限公司 版权所有 地址:廊坊金光道 54 号 邮编:065000 电话:0316-2073553 传真:0316-2077302 注册商标 本手册所有作为注册商标或服务商标的条款都被相应大写。中油龙慧自动化工程有限公司不能确保这里的信息的准确性。使用本手册中的任何内容不应被认为影响任何注册商标或服务商标的有效性。 例如:Vijeo Citect是 Schneider Electric 的注册商标 Windows、Windows XP、Microsoft Office Excel 是 Microsoft Corporation的注册商标。 - 1 - 目 录 一、系统概述 ................................................................................................................................. 2 二、故障分级 ................................................................................................................................. 3 三、MMI 操作 ................................................................................................................................. 5 3.1.登陆 ................................................................................................................................... 5 3.2.操作画面窗口介绍 ........................................................................................................... 6 3.2.1.上窗口菜单 .................................................................................................................. 6 3.2.2.下窗口菜单 .................................................................................................................. 6 3.3.操作画面主画面介绍 ......................................................................................................... 6 3.3.1.主菜单页面 .................................................................................................................. 6 3.3.2.工程简介页面 .............................................................................................................. 7 3.3.3.系统配置页面 .............................................................................................................. 8 3.3.4.控制流程图页面 .......................................................................................................... 9 3.3.5.撬的控制流程图 ........................................................................................................ 13 3.3.6.趋势图页面 ................................................................................................................ 14 3.3.7.流量参数一览表页面 ................................................................................................ 17 3.3.8.模拟量参数一览表页面 ............................................................................................ 17 3.3.9.阀门状态设置一览表 ................................................................................................ 18 3.3.10.报警页面 .................................................................................................................. 19 3.3.11.事件记录页面 .......................................................................................................... 20 3.3.12.帮助页面 .................................................................................................................. 20 3.3.13.工程师页 .................................................................................................................. 21 3.4 历史归档和报表归档的注意事项 .................................................................................... 23 四 站控 PLC 上电部分 ................................................................................................................. 24 - 0 - 引 言 本手册的阅读对象应该是负责 SCADA 系统操作维护的工程师,具有一定的计算机和自动化的基础知识,了解江西天然气管网工程SCADA 系统的结构、功能和控制原理。可以在本手册指导下完成一定范围的系统维护工作。对于非系统维护工程师依照本操作手册进行系统重新安装、程序修改而引起的系统失效等事件,本公司不承担任何责任。 对于手册中有任何的疑问和不确定之处,请联系我方技术人员确认。对于由于工程师错误理解等原因造成的系统失效事件,本公司不承担任何责任。 本手册中所提及的系统安装、Citect 软件安装系在系统出现严重问题而再采取其他挽救措施无效后才可采用的系统重新安装方法,建议维护人员不要轻易尝试。 - 1 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 一、系统概述 为了保证输气管道安全、可靠、平稳、高效、经济地运行,江西天然气管网工程全线自动控制系统拟采用以工业计算机为核心的监控和数据采集系统(SCADA——Supervisory Control And Data Acquisition,以下简称 SCADA系统)。各站采用以计算机为核心的站控制系统( SCS—Station Control System),完成站场内工艺过程的数据采集和监控任务,同时将工艺及设备运行状况和各种参数,通过通信系统传送至调控中心,并接受调控中心下达的命令。 SCADA 系统以下列控制模式工作: 调度控制中心监视、控制及调度管理; 站控制室远方控制; 就地手动控制。 站控制系统是 SCADA 系统的远方控制单元,是保证 SCADA 系统正常运行的基础,为调控中心调度、管理和控制命令的远方执行单元,是 SCADA 系统中重要的监控级。站控制系统不但能独立完成对所在工艺站场的数据采集和控制,而且将有关信息传送给调控中心并接受其下达的命令。 通常情况下,各站内无须人工干预,站控系统能自动处理并维持生产过程及设备在预定的运行状态。一旦偏离预定状态,在报警提醒基础上自动切换到安全状态。必要时启动紧急切断系统(ESD—Emergency Shutdown System),停运部分设备乃至关闭整个站场。 站控制系统用于站内工艺参数、设备状态、公共设施、辅助系统的数据 - 2 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 采集、检测和控制。 站控制系统(SCS)有 1 套安全保护系统—紧急停车(ESD)系统。ESD系统是用以保证站场及压缩机组安全运行而设置的逻辑控制系统。ESD 系统采用相对独立的、符合 IEC61508 等有关标准的控制设备;ESD 系统的安全等级应满足 SIL3 要求。 任何 ESD 命令均为最优先的工作模式。 站控制系统 ESD 分为三级:  一级为全线保压关断; 二级为泄压紧急关断; 三级为超压保护。   二、故障分级 一般性系统操作画面和细微程序修改应该视为系统修改,在不影响生产运行的条件下进行。该部分修改工作可以由具有部分系统知识的各站技术员负责。应该注意的是,PLC 程序的更改在很多时候是不必要的,所以应做到尽量不进行程序的修改。另外,该部分的程序修改和 MMI 操作画面修改,不能涉及到现场设备(如电动阀)的操作方法,否则可能会出现因程序修改错误而导致设备无法操作的事故。以下几项包含在系统修改之内: 操作画面文字性修改,包括提示性文字; 操作画面按钮、图标的布置更改; 程序中操作时间等部分操作数的修改等。 对于实际 I/O 出现故障,影响到数据显示的应该视为重要故障。在出现 - 3 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 下列故障现象时,应联系系统维护人员,由其对系统进行检查,尽快查明原因,并组织进行故障排除工作。该部分故障现象包括: 压力、温度等实际的输入信号显示错误; 电动阀等在正确的状态,但不能正常控制; 设备的状态信号显示错误(如电动阀的开关状态等); 有人值守站同中心数据通讯中断; 第三方设备(如流量计算机、色谱分析仪等)传输数据显示错误。 对于 PLC 系统或 MMI 系统出现通讯中断、系统瘫痪和 PLC 控制程序逻辑错误等导致 SCADA 系统不能正常工作或影响到设备运行安全和生产运行安全的故障,应该视为严重故障。运行人员应马上将出现的故障状态信息告知系统维护人员,并由其立即进行检查分析,查找原因。对于不是现场设备引起的故障或是有备件的设备引起的故障,应强调尽快解决,并将故障设备送修;对于现场设备引起的故障而又无备件可换时,维护人员应采取措施,将故障设备隔离,并保证系统其他部分运行正常,将故障损失减到最小。故障现象包括: MMI 系统同 PLC 通讯中断,现象为全部状态和数据显示错误; 大批设备状态显示错误,大批工艺参数显示错误; PLC 模板运行状态指示灯错误; 流量计算机的流量数据显示错误; 无人值守站同中心的数据通讯中断; 站场同中心的光纤通讯中断,体现为工业电视画面中断或调度电话中断。 - 4 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 总结:以上故障现象及分级主要是根据现场工程经验总结归纳出的,在实际的维护过程中,应鼓励系统维护人员根据系统中实际出现过的情况继续修改、充实该故障分级规则,以求使其更加实用。在故障分级制度已经建立并实施后,运行人员应根据故障分级制度,建立相应的故障报告、处理程序,做到责任分明。这样,一些小的系统故障就可以由站场技术人员及时处理,而一些重要或严重故障也可以尽快的通知到系统维护人员,从而提高资源利用率和对故障的反应能力。 三、MMI 操作 3.1.登陆 系统启动后,会弹出登陆对话框,如图所示: 输入相应得名称和密码即可登陆。 如果想改变登陆人可在进入操作环境后点击窗口左下方的用户信息后即可弹出上述对话框,输入相应得名称和密码即可。 操作权限划分为二级:  系统操作员级:所有运行参数及状态的监视,主要设备的启停,报警的确认,报表打印等。  系统工程师级:系统的退出、参数修改、系统维护,同时具有操作 - 5 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 员级的权限。 登陆后进入操作环境,操作环境分为窗口及主画面。 3.2.操作画面窗口介绍 窗口分为上窗口和下窗口。 3.2.1.上窗口菜单 上窗口菜单分为三栏: 第一栏左边显示画面的主题,右边有一红色关闭按钮,点击此按钮退出Citect 运行界面。 第二栏左边显示页面菜单按钮,右边显示中心控制、站自动控制、站手动控制状态。 第三栏依次为相应得命令按钮,具体见工程帮助。 3.2.2.下窗口菜单 从左至右依次为登陆的用户信息、最后一条报警信息、当前时间、当前日期及中油龙惠的商标。 点击窗口左下方的用户信息后即可弹出用户登录对话框,输入相应得名称和密码即可修改登陆人。 3.3.操作画面主画面介绍 3.3.1.主菜单页面 - 6 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 主画面由二部分组成:站名、各站场相关的画面名称。 站名为各站场的名称。 各站场相关的画面 主要包括:工程简介、系统配置图、控制流程图、温度趋势图、压力趋势图、流量趋势图、流量参数一览表、模拟量参数一览表、报警、报警总览、事件记录、帮助和工程师页。 鼠标左键点击会进入相应的操作界面。 3.3.2.工程简介页面 - 7 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 简单介绍江西天然气管网工程。 3.3.3.系统配置页面 介绍站场的系统配置情况。 - 8 - 江西天然气管网工程 SCADA 系统操作手册与用户指南 整个站控系统由站控计算机两台,报...