热继电器为何只能用作过载保护而不能短路保护?
答:这是热继电器的结构原理所决定的。由于热继电器是利用负荷电流通过其热元件使其发热而动作,而这个动作时间考虑适应电动机起动要求,必须使热元件的热容量较大,应在通过6倍整定电流时动作超过5秒,这就决定了其动作不能过快,只能用作电动机过载保护而不宜作短路保护。何况在严重短路状态下,若无空气开关或熔断器配合保护动作,热元件自身都可能被大电流烧坏,还谈什么起短路保护作用。
一般建筑工地电箱内的热继电器,为适应电动机过载特性的需要是这样选择的:通过整定电流时,脱扣器不动作;通过1.2倍整流时,动作时间为20分钟;通过1.5倍动作电流时,动作时间为2分钟。