我来答
最佳答案
bosheizeng新兵答主05-05TA获得超过1246个赞
不用放在最高处
风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4 支、吊架不宜设置在风口、阀门。检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
6 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。
风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
7 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
其他回答(6)
binshaiqun高能答主07-13TA获得超过955个赞
安装位置要看各专业图纸深化的结果。防排烟一般都不是放在最高的
anliekuan新兵答主02-10TA获得超过1796个赞
看《通风与空调工程施工验收规范》,钢板厚度不小于表,防排烟按高压风管:
我陪你走新兵答主07-20TA获得超过565个赞
一般都不用放在最高处
建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)
1.1 设备及配件进场
1.1.1 一般规定
1、 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。
2、 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的
代表。
3 、设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
4 、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造
成设备损伤。
1.1.2 风管
1 、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。
表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm)
风管直径或长边尺寸b
b 送风系统 排烟系统
b≤320 0.5 0.8
320