蓄电池工作环境维持在25 度最佳,温度过高或过低对其寿命和容量 都有不利的影响。为了保证蓄电池的容量,直流充电机开关电源模块都有温度补 偿的功能,该站补偿系数定值为0.312V,一组104 个,换算到单体补偿电压0.312 /104=3mV。若室温18.5 度时,充电机电压计算为234+0.312*(25-18.5) =236.34V,考虑到温度变送器与温湿度计的误差,情况基本符合。 该变电站结合分析的结论,加强了对蓄电池室空调的管理,将室温控制在 25 度左右,至今未再出现类似现象。 结束语:在蓄电池的日常运行维护中,必须从细节入手,发现异常不能不了了之,若疏于维护和管理,造成损坏,电网发生事故时将造成不可挽回的损失。