供电所运行维护班班长岗位职责、工作标准 一、范围 本标准规定了供电所运行维护班班长的职责、工作标准。本标准 适用于供电所运行维护班班长的工作。 二、岗位职责 1、负责营业区的农村电网日常运行维护工作。 2、负责安全工器具和施工工器具的保管、 维护和定期试验工作, 并做好检查试验记录。 3、严格按周期巡视营业区配电室(箱八 变压器、高、低压线路、 接地装置、剩余电流动作保护装置等,对发现的设备缺陷或营业班、 抄表班报告反馈的问题要及时进行消缺处理,并做好相应的记录。 4、按规程要求定期组织对供电设备测量检查,包括配变接地电 阻,负荷电流、线路设备对地距离、交叉跨越的距离测量等,并认真 做好记录,对不符合要求的及时组织整改。 5、负责供电区域内电力设备的评级工作,并提出线路设备的大 修、改造方案,提高线路设备的完好水平,完成供电可靠率指标。 6、负责24小时电力故障抢修值班,做好记录,并按报修流程和 服务承诺时间完成故障抢修任务。 7、负责营业区低压电网改造、检修以及其他施工工程的实施工 作。 8、组织召开安全生产例会,认真开展安全分析和安全活动。搞 好供电所季节性安全大检查或上级要求的安全专项检查的实施工作, 对查出的缺陷及时汇总上报和组织消缺。 9、负责营业区的工程材料、抢修材料、各类工器具、消防器材 的领用、出入库及废旧材料的回收上交台帐管理等工作。 10、根据设备状况编制备品备件计划。定期对备品备件进行检查、 补充,确保运行消缺和事故抢修的需要。 11、负责实施营业区供电设施保护属地化管理和安全用电检查工 作。 12、建立和完善安全生产、设备台帐和资料,及时收集归档,按 期准确填报安全、生产等有关报表。 13、完成上级交办的其他工作。 三、工作标准 1、严格执行有关安全生产各项规程规定和规章制度,严格执行 “两票”,两票合格率达100%保证完成年度安全生产目标。 2、根据季节性用电特点,每半年开展一次客户安全用电的宣传 教育工作。定期开展安全用电大检查活动,及时发现和消除安全用电 的隐患,对发现的设备缺陷或营业班、抄表班报告反馈的问题要及时 进行消缺处理,并做好相应的记录。 3、做好剩余电流动作保护器的运行管理、定期检查、测试工作, 并做好记录,确保安装率、投运率、动作率均达到上级考核要求,剩 余电流动作保护器的总保护每月至少测试一次,每周检查试验一次, 特殊季