将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
SYV 75-5-1线缆
S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编B:96编C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
SYWV 75-5-1线材剖解
SYWV 75-5-1线材
S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R:软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
规格表示法的含义:
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示:
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1kV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1kV,
如:4**185+1*95 0.6/1kV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
完整的型号规格表示法:
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1kV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1kV
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。
产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O:同轴(结构代号)
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ:交联聚乙烯绝缘
P2:铜带屏蔽
ZRK:系列代号,表示阻燃型