·环境温度:-10℃~40℃ ·大气压力:80~110KPa ·空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃)·产品型号 ·一次零序电流,二次零序电流 ·二次负荷容量或负载 ·内孔直径 ·保护装置对零序电流互感器的要求(如果有)·整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 ·开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: (1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。 (2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。 (3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。 (4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。 (5)内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。