可以参考一下一个5.5KW的四级1500转的鼠笼型异步电动机在AC380V 50HZ下的电流在12.1A左右,因此只需要电线的载流量大于12.1A即可。其实你5KW的话电流可能在11A左右。
看一下常见的PVC绝缘电线的载流量参数表格吧:
BLVV是铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电线,可以看到BLVV2.5平方3芯的在25°-40°明显铺设的环境中就是可以承受12A以上的电流的。
BVV是铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电线,可以BVV1.5平方的铜线3芯的也勉强可以承受,但是在40度的时候稍稍有点紧张,因此还是建议使用BVV2.5平方的铜线。
说到这里,其实答案就是不管想铝芯电线还是铜芯电线,表格中的型号都建议你使用2.5平方的电线。--但是,其实这里还是排除了一些情况的,就是设备和电源的距离不远,不存在较大的压降,这样电流才能被保证;另外就是我这个表格上是明线铺设的情况。
看过《5千瓦三相电用多少平电线》的人还看了以下文章