灭火器干粉灌装设备灌装流程及干粉回收介绍
1,检查软管连接处是否松动。
2,接通电源,使用时应接上地线。
3,将干粉灌装机,吸粉管卸下,把吸气管与贮粉筒的吸粉口连接好,关闭贮粉筒阀门。
4,把待装灭火器筒体放在电子称称台上,把灌装端盖盖在待装灭火器筒体上,按【去皮】键)或【置零】键,这时电子称回到“0.00”位。
5,按下“开机”按钮,泵开始工作,这时把吸粉管Ⅱ灌装重量而增加,当重量接近定值时,可通过吸粉管适当减少吸粉量,一旦达到设定的重量时,说明待装灭火器筒体灌装完成,拿出吸粉管灌装结束,灌下一具待装灭火器筒体时,办法同上。注意吸粉管在吸粉时不应插入粉内太深,否则会造成管道堵塞。
回收干粉方法
1,对已卸压的灭火器筒体内的干粉进行回收,可用吸粉管插入灭火器筒体内直接吸粉,注意吸粉管不要插入太深,对已失效的干粉不能吸出。
2,对灭火器筒体内有压力的干粉进行回收,可将灭火器筒体喷粉管直接插入灌装机的吸粉管内,按下“开机”按钮拨出灭火器筒体保险栓压下手把,干粉就能快速进入贮粉筒内(应分清粉的类型)。
维修保养
1,每次工作前,对升降传动件注入适量的20#机油。
2,工作时,吸粉管在吸粉时,不应插入粉内太深,否则造成管道堵塞。
3,对于超过含水率百分比的干粉,及严重腐蚀性的粉类,不得使用,以免损坏设备。
4,每次使用完毕,应开机多踩几次换向阀踏板(图1-29)使过滤器上的残留粉尘清理干净,并将设备各部清理干净。
5,每使用500小时后,应检查过滤器是否有堵塞,如有堵塞现象,应及时清理或调换。
详询:***