你可以按照这样的步骤简单排查一下:
1.断开漏电保护器出线,合闸,如果依然跳闸,那么漏电保护器是坏的,应当更换。如果没有跳闸,按漏电保护器上的测试按钮,若正常跳闸,则漏电保护器大概率是好的,故障可能来自出线侧的线路。
2.将出线侧所有负载断开(关掉所有开关,拔掉所有插头)然后合闸,如果仍然无法合闸,说明是敷设的线路有漏电,可能是因为绝缘破损等原因。此时应当对线路进行检修改造,建议找专业人员施工。
3.若第二步可以合闸,则逐步将原有负载接入(插上插头/打开开关),当遇到某个负载接入以后跳闸,则故障可能发生在这个负载上,但仍然不能确定是它。
4.断开其它负载,只接入这一负载,如果仍然跳闸则是因为该负载故障漏电导致的。如果没有跳闸,那么可能是各个负载的总泄露电流加起来超过30mA,这个负载只是压死骆驼的最后一根稻草。
对于4所说的各负载总漏电电流超过30mA的情况,最常见的是因为负载中有太多使用开关电源、电子镇流器、电子变压器等工作在高频的电路,由于EMI泄露产生的漏电电流。这种情况常见于通信、计算机机房等场所,对于这种情况需要对线路的漏电保护分区进行改造,建议找专业人员。