PT-516泵最小进水压头要求为610mm。进水压头指的是从集　水罐或集水管的底部到泵盖上端的距离。所有进口管件必须为全开口式,同时和泵的进水口连接尺　寸相匹配。增加进水压头会增加凝结水泵的排量。如欲获取有关排量变化的详细信息,请咨询阿姆　斯壮或当地代理公司。　集水罐:　在凝结水泵排水时,从用汽设备中疏出来的凝结水必须存储起来。集水罐(集水管)或排气集水罐　应水平安装在被疏水设备的下游以防止因有水存留而损坏设备。有关集水罐选型方面的问题,请咨　询阿姆斯壮当地代理公司或参考样本中的选型参数表。　止回阀:　注意:凝结水泵必须安装进口止回阀和出口止回阀后才能工作。需将随泵提供的阿姆斯壮止回阀安　装到凝结水泵上。