我今天调试也遇到了相似的问题,我的一个AE08模块灯全部闪红,折腾了一个多小时,各种排查,均未找到原因,而且我程序中的的模拟量输入值均是32767,而且现场两线制仪表表盘也显示不正常,我一度怀疑是模块坏了。我都开始怀疑人生了,之前大小调试各种西门子200/300/1500、几十个项目从未遇到如此问题。我反复查找反复测量,直到我把AE08的所有线全部拆下来又重新接上去,好了……
嗯,好了……好了……好了……好了……好了……好了……好了……好了……好了……
我差点哭了,不是因为终于折腾好了,而是被自己给蠢哭了——AE08模块的电源接线在双排接线端子的后排,而装配工给装到了前排,而我反复查了N多遍,楞是没发现!
真给自己蠢哭了!
我又试了一遍,用其他模块也试了一遍,只有未接电源,模块灯才会闪红,而且报用户电源未接入故障。