数据分析是带负荷测试最关键的 一步,如果马虎,或对变压器差动保护原理和实现方式把握不够,就会让一个个 错误溜走,得出错误的结论。那么对于测得的数据我们应从哪些方面着手呢? 5.1 看电流相序 正确接线下,各侧电流都是正序:A相超前B相,B 相超前C 相。若与此不符,则有可能:a.在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定 相电流回路的电缆芯接在了C相CT 上,这种情况在一次设备倒换相别时 最容易发生。 b.从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯在端子箱接A 相电流 回路,在保护屏上却接B 相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。 5.2 看电流的对称性 每侧A相、B相、C相电流幅值基本相等,相位互差120,即A相电流超 前B相120,B 相电流超前C 相120,C 相电流超前A 偏差大于10%,则有可能:a.变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。 b.变压器负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅值时负荷大, 而测另一相时负荷小。 c.某一相CT 变比接错,比如该相CT 二次绕组抽头接错。 d.某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤, 对电缆屏蔽层形成漏电流,造成流入保护屏的电流减小。 若某两相相位偏差大于10%,则有可能: a.变压器负荷功率因数波动较大,造成测量一相电流相位时功率因数大, 而测另一相时功率因数小。 b.某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。 5.3 看各侧电流幅值,核实CT 用变压器各侧一次电流除以二次电流,得到实际CT 变比基本一致。如果偏差大于10%,则有可能:a.CT 的一次线未按整定变比进行串联或并联。 b.CT 的二次线未按整定变比接在相应的抽头上。 5.4 看两(或三)侧同名相电流相位,检查差动保护电流回路极性组合的正确 这里要将两种接线分别对待,一种是将变压器Y型侧CT 二次绕组接成, 另一种是变压器各侧CT二次绕组都接成Y型。对于前一种接线,其两侧二次电 流相位应相差180(三圈变压器,可分别运行两侧,来检查差动保护电流回路 极性组合的正确性),而对于后一种接线,其两侧二次电流相位相差角度与变压 器接线方式有关。比如一台变压器为Y-Y--11 接线,当其高、低压侧运行时, 其高压侧二次电流应超前低压侧(11—6)30,而当其高、中压侧运行时, 其高压侧二次电流和中压侧电流仍相差180。若两侧同名相电流相位差不满足 上述要求(偏差大于10),则有可能: a.将CT 二次绕组组合成时,极性弄错或相别弄错,比如Y-Y--11 CT二次绕组时,组合后的 CT极性端和 相CT非极性端(或A 相CT 非极性端和B 相CT 极性端)的连接点上引出,而不 能在A 相CT 极性端和C 相CT 非极性端(或A 相CT 非极性端和C 相CT 极性端) 的连接点上引出。 b.一侧CT 二次绕组极性接反。在安装CT 时,由于某种原因其一次极性未 能按图纸摆放时,二次极性要做相应颠倒,如果二次极性未颠倒,就会发生这种 情况。 5.5 看差流(或差压)大小,检查整定值的正确性 对励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿,而 采用带动作门槛和制动特性来克服,所以,测得的差流(或差压)不会等于零。 那用什么标准来衡量差流(或差压)合格呢? 对于差流,我们不妨用变压器励 磁电流产生的差流值为标准。比如一台变压器的励磁电流(空载电流)为1.2%, 基本侧额定二次电流为5A,则由励磁电流产生的差流等于1.2%5=0.06A,0.06A 便是我们衡量差流合格的标准。对于差压,我们引用《新编保护继电器校验》中 的规定:差压不能大于150mv。如果变压器差流不大于励磁电流产生的差流值(或 者差压不大于150mv),则该台变压器整定值正确;否则,有可能是: a.变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致。对此,我们有以下证 实方法:根据实际分接头位置对应的额定电压或运行变压器各侧母线电压,重新 计算变压器各侧额定二次电流,再由额定二次电流计算各侧平衡系数或平衡线圈 匝数,再将计算出的各侧平衡系数或平衡线圈匝数摆放在差动保护上,再次测量 差流(或差压),如果差流(或差压)满足要求,则说明差流(或差压)偏大是 由变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致引起,变压器整定值仍正确, 如果差流(或差压)不满足要求,则整定值还存在其它问题。 b.变压器Y型侧额定二次电流算错。由于微机变压器差动保护在“计算Y 型侧额定二次电流乘不乘”问题上没有统一,所以,整定人员容易将Y型侧额定 二次电流算错,从而,造成平衡系数整定错。 c.平衡系数算错。计算平衡系数时,通常是先将基本侧平衡系数整定为1, 再用基本侧额定二次电流除以另侧电流得到另侧平衡系数,如果误用另侧额定二 次电流除以基本侧电流,平衡系数就会算错。 d.5.1—5.4 中列举的各种因素,都会最终造成差流(或差压)不满足要 求,但我们只要按照 5.1—5.4 依次检查,就会将这些因素一个个排除,此处就 不再赘述。 结束语带负荷测试对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,对其我们要 有足够的重视。带负荷测试前,要深入了解变压器差动保护原理、实现方式和定 值意义,熟悉现场接线;带负荷测试中,要按照带负荷测试内容,认真、仔细、 全面收集数据;带负荷测试后,要对照上述5 条分析方法,逐一检查、逐一判断。 只差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短 路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两 侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间 并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流 只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流 互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍 有不平衡点流Iumb 流过,此时流过继电器的电流IK Ik=I1-I2=Iumb要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于 I2 改变了方向或等于零 (无电源侧),这是流过继电器的电流为I1 与I2 之和,即Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以 及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护 不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故 障时,可以瞬时动作。