由于逆变器输出切换到旁路供电通 UPS 应用 常是因为逆变器的异常引起,所以切换必须立即执行,否则可能会引起严重后果.图中可以看到,旁 路市电电压比逆变器输出电压略高,但切换时逆变 器立丑口关闭,而旁路导通需要一个很短的时间,在 此时间内靠UPS 内部元器件的放电来维持负载的 供电;同时,切换不是在过零点完成,所以在逆变器 关闭到旁路导通的这段时间内输出电压有一个小 的波动.此过程并不存在旁路和逆变输出同时向 负载供电的情况.图中两个纵向游标之间可以明 显观察到输出电压的波动,这一过程的持续时间为 1.Oms. 如果切换时逆变器输出和旁路市电输出的频 率或者相位不相同,或者两者的电压幅值相差过 总第115期【u1 大,超过了允许的范围,则UPS在逆变器输出和旁 路市电输出之间的切换为间断切换.间断切换时 应先关闭一路输出,一定时间(一般为毫秒级)以后 再启动另一路供电输出,所以向负载供电会中断一 定时间.这样能够有效防止因两路输出之间形成 环流而造成的对UPS 或负载的伤害. 显示在线式UPS从逆变输出间断切换到旁 路输出的波形图.此时,旁路市电电压与逆变输出 的电压差大于20%.根据该UPS 的设置,此时逆变 输出和旁路输出电压相差过大,从逆变输出到旁路 输出的切换是通过问断切换来实现的.在切换过 程中,有一个短时间的断电过程,此时逆变器和旁 路市电均不向负载供电,但由于UPS 内部存在电容 等储能元件,所以输出电压并不是立即回到零,而 是缓慢下降.此时的电压是靠UPS 内部的储能元 件放电来维持.图中两个纵向游标之间即为断电 过程,这一过程的持续时间为3.Oms. 结束语本文阐述了在线式UPS 在逆变器输出状态和 旁路供电状态之间的同步和切换问题.逆变器输 出状态和旁路供电状态下的同步通常要求频率, 相位和电压幅值都相同.在逆变器输出和旁路供 电同步的情况下,两者之间的切换可以通过不间断 切换的方式来实现,也可以通过间断切换的方式来 实现.