一、停低压各出线断路器,如果并列运行先断开母联,后断开变压 器出线开关。 二、拉开隔离开关,将手车摇到实验位置。(低压) 三、断开相应变压器的高压断路器,将其摇到实验位置,打 接地刀。 四、断开电源进线高压断路器,将其摇到实验位置。 PT柜、站用变柜手车退出工作位置。六、拉开高压隔离开关。 注意事项 一、事故跳闸后,不得随意送电,要查明原因,排除故障后 方可送 余人等的命令一律不予理睬。三、变压器并列运行时,须严防低压反馈送电,在单台变压 器人为 或事故停电时,必须保证相应的低压出线可靠断开,(如打 接地 刀前必须检查变压器低压出线开关是否可靠断开) 四、检查高压把时,须看PT柜、站用变手车需退出工作位置, 停掉 直流电源。 五、倒闸操作时,只允许一人操作,其余人不得乱动。 七十六、安全供电操作规程 一、启动前检查和启动操作 1.启动前电工检查,必须做到。 2.各副件连接必须可靠,各动作转动灵活皮带张紧度合适。 3.加满冷却水,各接头无渗漏。 PDF created FinePrintpdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 148 4.加足机油,各接头无渗漏。 5.足够燃油,各接头无渗漏。 二、运行检查,值班人员应密切注意各仪表读数和系统工作 状况, 半小时做一次检查,并按有关指示严格进行检查。 三、注意事项,制冷机盘车时必须先通知电工,以免突然启 1.在潮湿场地工作时必须先切断电源,不能停电时必须有两人在一 起工作。 2.停电维修时,应悬挂标示牌,以免发生意外危险。 3.上梯工作时,梯子应放平稳,高空作业时必须先系好安 4.清扫配2室时,漆刷的金属部分必须用胶布包好。5.配电需电气焊配合工作时应注意认真作好防火工作,办 好动火证, 事后认真检查消除隐患。 6.打墙孔时必须戴好安全眼镜 7.线路拆除时,包扎线头。 8.开合开关时必须把配电箱门锁好,利用箱外手柄操作, 手柄在箱 内时人体不要、正对开关。 9.采用保护接零的任何机械设备都必须接好保护零线,决 对不可输 忽,以确保安全。 七十七、锅炉安全操作规程 一、锅炉运行前的检查与准备工作。 二、锅炉启动和正常运行的操作方法。 三、启动步骤,正常运行中参数(负荷、压力、蒸气或热水 温度、 水位)的调整。 四、水位表、压力表存水弯的冲洗方法;安全阀定期排验和 检查