为什么火线和零线不可以接反?
在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不同,比如在火线会加上保险丝之类。CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。火线,是相线的俗称。。
市电:指家用的单相交流电,电压有效值220V。
三相动力电:指工业用电,相与相之间的电压是380V。但相与地之间的电压是220V,也就是市电供应方式。
地线:为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地,地线的明显标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对不允许将地线和零线并在一起使用,因为如果零线的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压,引起人身伤害事故。地线也不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接地电阻小于4欧姆。我们用万用表测试:
1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。
2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。
零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。
火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。
颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线。