一、高压电缆头的基本要求 电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是 将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。 电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行, 并具有与电缆相同的使 用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好: 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长 期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的 1.2 倍;应 具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本 低、便于现场安装。 绝缘性能好: 绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损 耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电 场分布的措施。 2、电场分布原理 、 高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与 屏蔽层之间形成径向分布的电场。也就是说,正常电缆的电场只有从 (铜) 导线沿半径向 (铜) 屏蔽层的电力线, 没有芯线轴向的电场 (电 力线) ,电场分布是均匀的。 在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将 产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线) 。在剥去屏 蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。 那么在屏蔽层断口处就是电 缆最容易击穿的部位。 电缆最容易击穿的屏蔽层断口处, 我们采取分散这集中的电力线 (电应力) ,用介电常数为 20~30,体积电阻率为 108~1012Ω cm 材 料制作的电应力控制管(简称应力管) ,套在屏蔽层断口处,以分散 断口处的电场应力(电力线) ,保证电缆能可靠运行。 要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是 在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。