1:根据检测报告对 xx xx层面至 xx 层面的梁、板、柱构件请有资质的 检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜 少于同批构件总数的 30%且不宜少于 10 件,抽样部位详见附件(检测部位表)。 2:如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值,则该次回弹的结 果作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 3:如回弹报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将进行取芯送检复 试。如复试合格,则该次取芯复试报告作为该楼层的混凝土强度检测试验结 果,不再做其他处理。 4:如取芯复试报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将会同设计监 理及建设单位召开针对该楼层面混凝土强度达不到设计要求的加固处理施工 方案的专题会议,以确定加固处理方案及实施。 5:回弹检测结果报告(或取芯报告)将书面报告至各参建方。 附件:检测部位表回弹检测部位表 楼号 楼层 构件名称 部位