不少家庭的开关配置,都具备双控(多控)功能,例如在一间卧室内,在进入房间时使用门口的开关来开灯,睡前再用床头的开关来关闭同一个灯,而不需要再前往房间门口操作。
小燕墙壁开关也支持替换传统的双控开关,来实现灯具或家电的双控,本文将提供使用单火线/零火线墙壁开关实现双控的指南。如果您家中有双控开关,并且期望在更换小燕墙壁开关后能继续使用双控功能,请关注本文提供的接线方法。以下方案适用于小燕在家微信小程序与 小燕在家 App;
通过小燕在家 App 或微信小程序完成配置后, 双控开关也将在 HomeKit 平台正常工作。
第一部分 什么是双控开关
双控开关是相对单控开关而言的,单控开关就是指一个开关控制一个灯或家电。而当两个开关,可以控制同一个灯或同一个电器时,我们就将这样的开关称作双控开关。例如使用卧室门口的开关 1 开启卧室顶灯,再用床头的开关 2 来关闭该顶灯。开关 1 和开关 2 也都能够分别单独控制顶灯的开关,则开关 1、2 就是双控开关。
第二部分 传统双控开关的接线方法
以下是双控开关的接线原理图,改变其中任一开关的状态,都能接通或断开负载电器的电路。
在实际双控开关接线盒的接线中,一般的双控开关(单开),都有三个接线端,如图所示:
传统双控开关的接线
其中开关 1 与开关 2 的L1 孔相连,两者的 L2 孔相连。开关 1 的L控连接火线,开关 2 的L控连接负载线(连接至需要双控的灯或家电)。这样就能实现两个开关,同时控制一个家电或灯了。
第三部分 小燕零火线墙壁开关,双控接线方法
1.在接线操作之前,务必首先切断电源;
2.在需要双控的墙壁开关位置处,按照下面的接线图完成小燕墙壁开关 1 的接线:
单火线开关接线方法
L 孔接火线,单火开关1及单火开关2的L1 孔接负载线(连接至需要双控的灯或家电)。由于单火线开关的取电技术的技术要求,每个单火开关都至少要直接连接一个负载设备(灯具的功率不小于5W)。
零火线开关接线方法
L 孔接火线,N 孔接零线,L1 孔接负载线(连接至需要双控的灯或家电)
按照下面的接线图完成小燕零火线墙壁开关 2(以下简称零火开关 2)的接线:
L 孔接火线,N 孔接零线,L1 孔无需接线
3.后续 app 设置过程