NCM601Y系列电动机微机监控保护器是我公司研制生产同类电机保护产品经验的结晶于自主知识专利产权和软件著作权的结合,按IEC国际标准开发的智能化、数字化、网络化的保护器。保护器是完善的对电动机运行过程中的各种参数信息进行采集跟踪,通过对故障报警,保护动作(保护跳闸),以及动作延时时间的设定来实现及时准确的保护,限度保证设备安全生产正常的有效性。
NCM601Y系列电动机微机监控保护器
一、产品概况
NCM601Y系列电动机微机监控保护器是我公司研制生产同类电机保护产品经验的结晶于自主知识专利产权和软件著作权的结合,按IEC国际标准开发的智能化、数字化、网络化的保护器。保护器是完善的对电动机运行过程中的各种参数信息进行采集跟踪,通过对故障报警,保护动作(保护跳闸),以及动作延时时间的设定来实现及时准确的保护,限度保证设备安全生产正常的有效性。当电动机运行参数达到预设的预警值时,保护器仅进行报警,不触发跳闸;但当越限值达到预设的跳闸值时,保护器进入跳闸触发延时。在预设跳闸延时时间内若设备恢复正常运行,则取消跳闸执行;而如果超过延时时限,则保护器发出跳闸信号,驱动执行继电器动作,停止设备运行。在实现各项保护功能外,还各种保护信息参数并经RS485通讯接口至计算机控制远程管理,能与多种微机工控组态软件实现网络通讯,还可以通过输出模拟量4-20mA方式与DCS系统连接,把电机运行参数传送出去,构成分布式综合电力监控系统。该产品基于微处理技术,将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC控制ZX,集全面的电机智能保护、运行状态监控、电机动行时间积累记录及网络通讯于一体;可以查看测量数据、故障信息管理、设定参数等并且满足诸多启动方式。保护器可兼作数字功能,能显示三相工作电流、电压和设定保护值等;在低压控制终端MCC柜1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。保护器为电机提供的完善保护,避免了电动机过(流)载、欠(轻)载、堵转、欠压、过压、接地/漏电、短路、断相/三相电流不平衡、启动超时、馈线电路保护等可能导致的生产安全。它适应于电力、化工、矿山、水泥、冶金、建材、纺织等工业电动机及三相电力系统。保护器标准的配置,完善功能,大大简化了传统上的设备维护,降低了设备维护成本,从而为工业生产过程提供了科学有效的现场级保护、测控单元。
二、选型说明:见图
三、主要特点:
1、采用高性能电流互感器采集数据,提高保护效率。
2、整机结构模块化、电流互感器与主机一体化。也可分离安装、分体安装距离≤5米
3、高清晰度宽温LCD显示三相电流值、电压值、运行设定参数。全中文汉字显示故障信息、LED灯状态提示。
4、采用进口高性能集成单片机,整机功能强大性能优越、功耗低。
5、应用微机和数字处理技术,因此测量精度高,线性好、故障分辨率准确可靠,整机抗干扰能力强,并具有诊断功能。
6、采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存。
7、配置RS458串行数字接口和4-20mA标准模拟量输出便于与上位机(PLC、DCS)进行数字通讯。
8、一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器、漏电继电器、电流变送器等。
9、具有自动复位功能及启动方式功能等诸多功能。
10、具有启动延时功能,可避开启动大电流,它和过载动作时间分开。
四、主要功能
1、保护功能:过流(过载)、欠流(轻载)、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电/接地、短路、启动超时、线路保护等故障保护。
2、设定功能:可现场设定额定电流值、起动时间、过载动作时间、轻载电流值、漏电电流值、通讯地址号、上电自启动时间。
3、显示功能:中文界面清爽显示电机的故障原因,A、B、C三相工作电流值,工作电压值,保护动作故障值,故障报警值,设定参数值,电动机运行总时间和本次运行时间,故障信息。
4、通讯功能:通过串行RS485数字接口实现与计算机输送信息,可构成256台保护器常规控制网络系统,并可对每台保护器进行参数设定及运行数据显示、启停操作及显示报警故障、电动机运行累计时间和本次运行时间。
5、远程功能:具有4-20毫安标准模拟量输出,20毫安对应于保护器规格额定电流值。
6、记忆功能:可以存储近期电动机所发生的十次故障数据,并按数据键取出Z近发生的故障信息,再按一次数据键显示前一次故障信息;按复位健显示本次运行时间,再按一次复位键显示电动机运行累计总时间。
五、技术参数
1、规格表:见图
2、继电器输出容量:7A/250VAC
3、测量精度:≤1.5%
4、整机功耗:≤3W
5、安装方式:标准35mm导轨卡扣和螺丝直接固定
6、起动延时保护:启动时间内只对断相、轻载、过压、欠压、接地/漏电、短路、三相不平衡进行保护,避开起动大电流冲击,他和过载保护动作时间分开
7、过压保护:当电压超过保护器工作电压15%时,保护器在≤6秒动作
8、欠压保护:当电压低于保护器工作电压15%时,保护器在≤6秒动作
9、三相不平衡保护:当相电流值﹥0.8倍的额定电流,不平衡保护动作时间≤3秒
10、断相保护:当任意一相电流﹤0.8倍的额定电流,断相保护动作时间≤3秒
11、轻载保护:对不能运行在空载状态的负载设备进行保护,需要时可根据实际情况设定,不同时请设定0关闭功能;当电流小于轻载保护设定值时,保护器在≤5秒动作
12、堵转保护:当工作电流达到额定电流的4倍及以上时,保护器≤1秒动作
13、接地/漏电及短路保护:当接地/漏电及短路电流大于或等于设定值时,保护器≤2秒动作,接地/漏电及短路电流用户可根据实际需要自行设定。
14、过载动作时间:过载动作时间序号用户可根据实际需要自行设定。
15、过载保护:当电动机任意一相电流与设定过载电流比值(IMAX/LE)大于1.2倍则定义为过载故障保护,按过载动作时间设定跳闸
16、本机地址:每台保护器通过设定的地址码(001-256可没)进行识别,地址码可以通过保护器面板按键进行修改,每台只能有单独号码,不能重复
17、DC4-20毫安输出:模拟量DC4-20mA输出,4毫安对应保护器“0”安电流;20毫安对应默认保护器的规格电流值
六、安装尺寸:见图
七、典型应用接线:见图
八:注意事项
1、监控保护装置安装接线时,应按各接线端子用途正确连接无误,接触良好
2、监控保护装置的工作电源应保持长期供电,并注意标称电压与实际电压相符合
3、各项保护设定值应正确无误,不用的选项放弃设定
4、根据电动机的额定电流值,选择相应规格的保护装置
5、分体式的监控保护装置不要将不同编号的互感器和显示部分共同使用
6、保护装置配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,Z好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响
7、通讯协议,可以按用户要求改进
8、监控保护装置模拟量DC4-20mA接口输出量应与连接设备相匹配