新闻中心 / NEWS 端子接线与焊(压)铜接线端子的区别发布时间:2017-07-06对于使用接线端子的客户和接线端子厂家的代理商,怎么样辨别接线端子的质量和接线端子厂家呢? 第一步要看他们的接线端子绝缘材料: 绝缘材料对于开关插座的安全性来说非常重要,但普通消费者却较难判断,购买时如果能对其核心部件做一下燃烧实验当然最好,如果没条件,从外观上来说,差的材料拿在手上很轻,没有压后的感觉,容易有划痕。好的材料一般质地较为坚硬,很难划伤,成型后结构严密,且分量较重。好的树脂材料,具有阻燃、抗电弧、耐热、坚硬的特点。 第二步看接线端子的铜材,在购买时虽然无法看清楚,但对于插座来说却至关重要。判断的最简单办法就是用插头试一试插拔力度是否适中,然后用手掂一下,插座是否真的有点沉。可以用磁铁试一下,是不是铁合金或铁钢镀铜的. 选择一款优质的接线端子,必先考虑功率处理因素。采购商不能只简朴地阅读数据手册并不能保证获得正确的比较数据,还必需了解手册中所列出的产品机能数据是如何测试确定的。 第三步,可以从价格上来判断,他的价格低于市场所有价格,那就不用说了。 第四步,当你没有以上经验时,选品牌或有口牌企业的接线端子产品也可以。 端子接线与焊(压)铜接线端子的区别 有端子与无端子外部接线分别什么时候套用?是不是6平方以下时套用?那一般是套有端子的还是无端子的?焊(压)铜接线端子什么时候套用 1.有端子与无端子外部接线就是把导线接到端子板的接线柱上,定额中的工作内容是:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线; 2.定额中分导线截面面积2.5和6的。 3.具体是套有端子还是无端子,要看设计或施工要求,如果箱的安装费用包含接线和端子内容,则不计取此项费用。 4.建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303―2002中的规定如下: 18.2 一般项目 18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定: 1 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 2 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接; 3 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; 4 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 5 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。