“事实上,现实数据要比理论数据更为苛刻。”凌师傅说, 因为在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量是不同的,所带的负载功率亦不同。而这里计算的数据则是不考虑敷设方式、使用环境等因素的理论数据,再综合考虑其他电器的使用情况,现实数量要少于理论数值。
“尽量避免同时使用大功率电器,布线时要多设分线、专线。”凌师傅说。
另外,凌师傅还表示在一些房子中,线路使用的是1.5平方毫米、2.5平方毫米的铝线,或者非国标的4平方毫米铜线,那么最大荷载功率也就更小了。因此,老房子中的空调同时可使用台数更少,跳闸事件也出现更多。