(1)室内消火栓系统对水质要求相对较低,其储水装置可采用普通钢筋混凝土消防水池,乃至一些天然水源。高压细水雾消防水喉系统则不然,其储水装置需要采用洁净程度较高的不锈钢储水箱或搪瓷水箱等。但是,由于其消防用水量较少,储水装置的容积和占地面积会远小于室内消火栓系统;(2)室内消火栓系统的供水装置通常采用经过消防认证的离心泵,高压细水雾系统由于使用压力较高(通常要求大于10Mpa),远远超出普通离心泵的供水能力,则需使用柱塞式水泵。(3)室内消火栓系统的输送管道材质,普通焊接钢管或镀锌焊接钢管即可满足其使用要求,接口形式多为法兰连接、丝扣连接或卡箍连接。但是高压细水雾消防水喉系统的输送管道则需采用无缝不锈钢管道,接口多采用焊接,亦可采用机械连接。相比之下,高压细水雾消防水喉系统的输送系统耐久性更好、可靠性更高。(4)室内消火栓系统的灭火终端为麻质衬胶水带(或尼龙水带)和消防水枪。眼下,建筑内部的消防水龙带较多采用25m长的水带,当空间场地较小时,水龙带的展开将会受限;高压细水雾消防水喉系统的灭火终端为高压胶管卷盘和组合喷枪,从现场使用情况来看,可以边展开高压胶管卷盘,边喷雾灭火,不受空间场地限制。
综合上述因素不难看出,高压细水雾消防水喉系统的可靠性远较普通室内消火栓系统高,当高压细水雾箱体设置在建筑物内部相对安全场所时(如防烟楼梯间、封闭楼梯间等),是否还有必要参考室内消火栓设置,要求两支水雾同时达到室内任一点,同样值得相关部门和业内人士重新认识定位。
了解更多!关注我们的网站http://www.szytxffm.net/