脚手架搭设及验收标准 1 基础处理 (1)搭设架体的基础要有足够的承载力,搭设场地内不得有积水。 (2)搭设时立杆底部应铺垫板,脚手架外侧及周边要设置排水沟。 (3)支撑垫板应满足承载力要求,确保支撑体系稳固。 2 支模安装 (1)不同规格的钢管不得混用。 (2)施工前对脚手架材料进行检查,发现有严重锈蚀、变形或断裂的,不能使用。 (3)剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。剪刀撑杆件的底端要紧紧顶在地面上,剪刀撑夹 角应在 45°—60°之间。 (4)安装外围柱、梁、板模板时,应先搭设临边防护,并挂好安全网防护搭设高度要高于施 工作业面至少 1.5m。 (5)已支好模板的楼层四周,必须搭设临边防护且牢固可靠,高度不低于 1.2m,张挂密目安 全网。 (6)当架体搭设高度在 8m 以下时,在架体顶部设置连续水平剪刀撑。当架体搭设高度在 8m 及以上时,应在架体顶部、底部及竖向间隔不超过 8m 处分别设置连续水平剪刀撑。水平剪 刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。 (7)在立杆底部距离地面大概 200mm 处,要沿纵横向水平方向按照纵下横上的顺序设置扫地 杆。 (8)如果立杆底部不在统一高度,高处的纵向扫地杆要向低处扫地杆延长至少两跨高低差不 能大于 1000mm,立杆距离边坡上方边缘不得小于 500mm。 (9)搭设脚手架,立杆对接不得进行搭接。立杆横杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆 的接头要相互错开,不能设置在同步,同跨内。 (10)满堂支架搭设高度超过了 10m,要在架体上设置安全平网,防止发生高处坠落事故。 (11)立杆顶部设可调支托,自由端高度不能超过 500mm,可调支托螺杆深处钢管顶部不得超 过200mm。 (12)脚手架底部要设置防雷接地措施。 (13)操作层不得超载,不得在支架上集中堆放模板、钢筋等物件,严禁在支架上拉揽风绳和 固定其他物件。 3 支模验收 满堂架搭设完成后,班组要严格进行自检,合格后报项目部复检。 自检 复检 4 支模监控 (1)支架使用期间,要设专人进行检查和保修,不得拆除加固杆件,对立杆基础要进行沉降 检查,发现异常及时处理。 (2)支架预压时,加载预压过程中出现异常情况,须立即停止加载,采取可靠措施加固并重 新验算及预压验收合格后才能使用。 5 支模拆除 架体拆除须按照自上而下,分断进行拆除,严禁从上向下放抛掷钢管及材料。 6 其他安全要求 (1)搭设和拆除支架必须由专业架子工担任,并做到持证上岗、凡不适于高处作业者,不得 进行支架操作。 (2)搭设和拆除支架时,操作人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 (3)模板安装必须按照专项施工方案及技术交底措施实施。作业人员必须严格遵守本工种安 全操作规程。 (4)六级及以上大风、大雾、大雪、大雨等恶劣天气,要停止支架的搭拆及施工作业。 (5)在支架基础或邻近,严禁进行挖掘作业。