(3)安装扶正器。将管子夹在扶正器上,扶正器的两个卡环必须位于记号之后,避免管子承插不到位,然后将扶正器的螺孔方向对正,拧紧卡环螺母。
(4)去氧化层。刮前用抹布去除管子表面污物,用手刮刀或机械刮刀对记号内的焊接表面进行均匀无遗漏地刮皮,DN110-DN200mm的管材宜用手刮刀,DN225-DN630mm宜用机械刮刀。
(5)清除残渣,不允许有泥、油、磨削残渣等附在焊接表面,再用酒精(或丙酮)擦洗一下,务必晾干焊接面,以免焊接时产生气泡。
(7)装配管件,用扶正器、手摇葫芦将管材管件按标记承插、调整到位。
(8)焊接。焊机电源有220V及380V两种,应核对清楚,电缆引线规格应与焊机功率相匹配,接线板上的电压值应在标准值±10%内;焊前对焊机进行检查调试,看是否正常运行;将焊机的输出线插头与管件的连接柱连接好;启动焊机,缓慢调整电压、电流到设定值;按照焊接参数(如温度、焊接时间)运行,并根据实际情况对参数进行适当调整。
(9)焊接完成后,将焊机输出线插头从管件接线柱上取下来,以准备焊接下一个管件(收工时,首先切断输入电源开关,再拔插头,将插头输出线装入线缆仓,盖上护盖)。
(10)检验。钢骨架聚乙烯复合管道系统,连接处可允许局部有少量溢料,溢边量(轴向尺寸)不得超过下表1-1规定。
公称直径DN 110≤DN≤315 315