按GB50475-2008《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》4.2.2条,甲类工艺装置或厂房与火灾危险性为乙、丙类液体、气体的仓库或堆场的距离为22.5米(距丙类固体库房为15米)

石油类的化工厂的话,一般是按《建规》来审的,按《建规》的话,甲车与丙仓间的间距按12米最低要求考虑,但因为甲车要考虑防爆(防爆范围是15米范围之内),丙仓不需要防爆,所以如果用地面积不是过于小的话,一般将丙仓放置在甲车的防爆范围之外比较经济(这种),公司布置甲车与丙仓的间距都是按15米范围算,满足最低要求,丙仓也不需要防爆。