HB商城　产地　所在地　天长市　安徽滁州市　更新时间:2021-08-08　有效日期:还剩　40　天　产品详情　ZC-YJV62　26/35KV　1*630高压电缆　产品使用特性:　1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。　2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。　3)线芯短路时(zui长持续5S)温度不得超过250℃　4)电缆敷设时的zui小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。　ZC-YJV62　26/35KV　1*630高压电缆　型号、名称及使用范围　型号名称使用范围铜芯　铝芯　YJV　YJLV　交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆　固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下　YJY　JYLY　交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆　固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下　YJV22　YJLV22　交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆　固定敷设在有外界压力作用的场所　YJV23　YJLV23　交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆　固定敷设在常有外力作用的场所　YJV32　YJLV32　交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆　固定敷设在要求能承受拉力的场所　YJV33　YJLV33　交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆　固定敷设在要求能承受拉力的场所　技术参数:　型号　芯数　额定电压　U0/U　KV　导电线芯标称截面(mm2)　YJLV　YJV　YJLY　YJY　1　25-500　25-500　35-500　50-300　YJLV32　YJV32　YJLY32　JYY32　1　25-500　25-500　35-500　50-300　YJLV42　YJV42　YJLV43　YJV43　1　25-500　25-500　35-500　50-300　YJLV　YJV　YJLY　YJY　3　25-300　25-300　35-300　-　YJLV22　YJV22　YJLV23　YJV23　3　25-300　25-300　35-300　-　YJLV32　YJV32　YJLV33　YJV33　3　25-300　25-300　35-300　关键词:　免责声明:　以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。　发布询价单　类型:　生产厂家　联系人:　纪经理　电话:　联系我时,请说明是在　环保在线　上看到的,谢谢　商家概况　主营产品:　KFFRP高温电缆,补偿导线电缆,BPYJVP变频电缆,屏蔽电缆,ZR-KVVRP控制电缆　公司性质:　生产厂家　该商家其它产品　WDZAN-YJV-1*400...　摘要:　WDZAN-YJV-1*400电力电缆铜　[详细]　ZR-RVVP-50*0.75...　摘要:　ZR-RVVP-50*0.75信号屏蔽电[详细]其它商家同类产品　环保在线APP　环保在线移动端　销售热线:0571-87756380　客服热线:0571-87209775　采购热线:0571-87759925　服务咨询:　网站客服:　媒体合作:　采购咨询: