物料杀菌温度由仪表控制箱进行自动控制和连续记录,以便对杀菌过程进行监视和检查。换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。
换热器在使用时会出现泄漏的问题,下面山东宏达科技集团为大家先介绍外漏的原因及解决办法:
一、换热器外漏产生原因
1.夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3mm)或板式换热器夹紧螺栓松动。
2.部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。
3.板片发生变形,组装错位引起跑垫。
4.在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。
二、换热器外漏处理方法
1.在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2mm以内。
2.在外漏部位上做好标记,然后板式换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。
3.将换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。
4.重新组装拆开的板片时,应清洁板面,板式换热器防止污物粘附着于垫片密封面。