一、 深层搅拌桩的水泥用量是根据被加固的软土湿密度和水泥掺入比(用百
分数表示)来确定的。水泥掺入比是指土体中掺入的水泥重量与被加固软土的湿重的比值。
二、对于桩长10m、桩径600mm水泥搅拌桩,其水泥用量为:0.3×0.3×3.14×10×软土湿密度×16%。其中软土的湿密度由岩土工程勘察报告提供,不同的土层的湿密度略有不同,通常在1.60~1.75g/cm3之间。如果你没有这个数据,你可以按1.75g/cm3保守取值。即:30×30×3.14×1000×1.75×16%=791280(g)=791.28(Kg) 三、实际上在施工中,水泥浆不是一次性配制完成的,而是换算成每米掺加量(79.13Kg),随着钻探的不断深入而不断拌制添加的,为便于计量,在施工中大都采用袋装水泥。
水泥搅拌桩如何计算水泥用量 1立方米的体积是多少公斤水
那得看水泥搅拌桩所用的混凝土原材料,粗细骨料的粒径,用不用减水剂等等。一般来说每立方用水在195kg-210kg左右,水灰比为0.55,则水泥用量在360kg-390kg左右。不过水灰比要看所用水泥的强度等级计算。
不管是哪类水泥搅拌桩,也不管其怎么咬合,其水泥用量计算=桩长,桩的设计截面积*土的密度*掺量系数。
水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数
空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=πr2。注:式中r为圆的半径,π为圆周率。
2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。
如果圆的半径r、两圆连心距d均为已知数据,假设圆心角为θ(未知),图形中的三角函数关系为:
cos(θ/2)=(d/2)/rθ/2=arccos[d/(2r)]∴θ=2arccos[d/(2r)]
根据平面几何和三角函数知识,且θ以弧度来计量,则可以推导出一个较简便的弓形面积计算公式:
扇形O1AB面积=(1/2)r2·θ三角形O1AB面积=(1/2)r2·sinθ
∴弓形面积=扇形O1AB面积-三角形O1AB面积=(1/2)r2(θ-sinθ)
所以,对于双头水泥搅拌桩来说:
其桩径截面积=2πr2-r2(θ-sinθ)=r2(2π-θ+sinθ)
注:式中的θ必须用弧度来计量;计算时,可把计算器设置在弧度(RAD)状态;如θ为角度,只须乘以(π/180)就可化为弧度。
双头水泥搅拌桩,桩径截面积计算举例:已知圆半径r=0.25m,两圆连心距d=0.40m,则圆心角θ=2arccos[d/(2r)]=2arccos[0.40/(2×0.25)]=1.2870(注:计量单位为弧度,一般可以不写),其桩径截面积=r2(2π-θ+sinθ)=0.252×(2π-1.2870+sin1.2870)=0.3723m2。
1. 水泥搅拌桩地基处理
1.1. 基本条件及依据
1) 岩土工程勘测报告*********
2) 建筑地基处理技术规范
3) 其它相关规范
1.2. 地基处理区域及分类
(1)站区道路、进站道路、站内电缆沟、巡视小道、站前广场、站区围墙及边坡区域(以下简称Ⅰ类区域)
要求处理后复合地基承载力特征值fak130kpa
(2)站区内空置场地区域(以下简称Ⅱ类区域)
要求处理后复合地基承载力特征值fak80kpa
1.3. 搅拌桩间距及复合地基承载力计算
采用柱状加固布置搅拌桩,桩按等距离布置,采用500桩,有效桩长14m。
(1) 单桩承载力计算
Ra=Upqsiil+qpAp
桩周长Up=3.14x0.5=1.57m2
土层侧阻力特征值qsi=12;6;8KN/ m2
桩长按li=14m考虑,桩端承载力为零
桩的截面面积Ap=0.52x3.14/4=0.196 m2
Ra=1.57x12x1.2 1.57x6x2.2 1.57x8x8.6=151.3kN 取Ra=150KN
单桩承载力同时应满足Ra=xfcuxAp=0.25x fcux0.196=0.05x fcu
因此,若要满足单桩承载力为Ra=150kN,要求fcu=150/0.005=3000kpa=3Mpa
(2) 搅拌桩复合地基承载力计算
fspk=mx Ra/ Ap (1-m)fsk
为桩间土承载力折减系数取0.3
fsk桩间土承载力特征值取50kpa
m为面积置换率,可按下式计算:
m=( fspk-fsk)/( Ra/ Ap-fsk)
a)对于Ⅰ类区域,要求fspk=130kpa,
m=(130-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.153
则可算得桩间距,n=mA/ Ap
取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.153=1.27
桩间距d=A=1.13m,因此取桩间距为1.1m。
b)对于Ⅱ类区域,要求fspk=80kpa,
m=(80-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.086
则可算得桩间距,n=mA/ Ap
取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.086=2.26
桩间距d=A=1.50m,取桩间距为1.5m。·