概述 “两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,就是企业管理的核心,所以安全就是效益。 制度 工作票制度1.1通常火力发电厂在热力和机械设备上工作,应填用工作票、工作任务单或事故应急抢修单,其方雄地耻式有下列四种:填用发电厂热力机械工作票。填用发电厂热控工作票。填用发电厂工作任务单。填用发电厂事故应急抢修单。1.2填用热力机械工作票的工作为:1.2.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。本规程所称热力系统包括汽、水、氢、油、煤粉、燃气、瓦斯、烟、风、压缩空气以及输煤、脱硫、脱硝、除尘、冲灰、输灰等发电生产设备系统。1.2.2需要运行值班人员在运行方凶巴说船式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。1.2.3填用热控工作票的工作为:1.2.3.1在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送(数据下载)等工作。1.2.3.2需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显示装置、计算机控制装置、接口、电缆、电源、就地执行装置、测量装置和传感装置等设备)的检修和局部检修工作。1.2.3.3负压系统、油系统、温度超过50℃或带压设备上测量仪表的检修和校验工作。1.2.3.4在线热工试验糊盛燥兵工作。1.2.4填用工作任务单的工作为:在生产区域从事建筑、搭、拆脚手架、设备保温、焊接、油漆、绿化或其他文明生产、日常维护等工作,不需要运行值班人员采取2.2.2所述安全措施。1.2.5填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作),可不填用工作票,但应填用事故应急抢修单。1.2.6各单位可根据具体条件制定出需要执行工作票的工作项目一览表,并经本单位总工程师批准。1.2.7生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。1.2.8工作票(含工作任务单)的填写与签发。1.2.8.1工作票应使用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应