供暖已经有一周时间了,很多家庭发现暖气回水管不是很热,其实遇到这种原因很多并不是供水站的问题,根本原因是热水在管内的循环不通畅,所以才导致回水管不热。
那么造成热水在管道内循环不通畅的原因为有哪些?
1、有可能管道内有气,这样就会影响热水循环。
2、暖气热水管道内有大量的杂物,很多家庭装了暖气好几年不清理,造成管道堵塞,也会影响热水的循环的。
3、还有一点就是供暖的供水和回水之间的压力差太小,导致热水不能正常循环。
那么遇到以上这三种情况应该怎么解决呢?
一、管道内有气
1、管道内有大量气体,导致回水无法正常循环,这种情况就是在供暖初期,有可能会遇到这种情况,也是非常普遍。
2、一般半年一年不用时,管道内有气体,是很正常的事情,这时我们可以手动进行排气,一般家里暖气都安装了排气阀,有些家庭也叫跑风,直到排出来的是水,没有气就算正常了。
3、如果发现家里主管道的供水都不热的情况下,和第二点都是相同的做法,采暖系统的末端都有安装排气阀,我们可以继续排气,排出来是水就算正常。
二、管道内有大量杂物
1、很多家庭都是老房子了,暖气也用很多年了,造成管道内有大量杂物,导致管道堵塞,会影响回水管散热,这时我们需要请师傅清理下管道就行。
2、如果家里装的是暖气片,不用请师傅,自己就能安装,首先我们先把管井内的采暖供回水阀门先关闭掉,然后把卫生间的丝堵拆卸下来,接上一根水管 ,通往地漏,紧接着把阀门打开,直到放出来的水是清水为止,最后把开始拆下来的丝堵装上,打开所有阀门就能正常使用了。
3、如果家里装的地暖,就没法自己清洁了,需要请当地专业师傅进行清洗,一般使用3-5年以上的家庭建议都进行一次彻底的清理,这样能延长暖气寿命,也不会影响散热。
三、供暖的供水和回水之间的压力差太小
1、如果遇到供暖的供水和回水之间的压力差太小,导致热水正常循环,一般这种情况不止一家,有可能是整个单元楼或者整栋楼。
2、如果是自家家里做的采暖,我们可以检查下热水循环泵的压力差的设置,正常来说,供水和回水之间的压力差最合理是0.15MPa。
3、最后如果家里集中供暖,那就没有办法了,只能反映物业去看看供水站的热水阀门可能开的太小,或者调整下供回水的压力差,直到满足压力差的要求,就算正常,集中供暖大部分可能都是这种情况,但也不全是,也不能排除以上几种情况,如果自家不懂维修,可以请专业师傅看下。