通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计1机房站址选择原则⑴ 通信机房分为外租机房、 利旧原有机房和新建机房, 在传输长度允许的条件下,应首先考虑外租机房、 利旧原有机房。⑵ 无现有机房可利用的, 根据信息产业部发布的《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005的规定, 局站的设置地点应符合以下要求:①局站址的占地面积要满足业务发展的需要, 应节约用地, 不占或少占农田。②局、 站址应有安全环境, 不应选择在易燃、 易爆的建筑物和堆积场附近。③局站址宜选在地形平坦、 地质良好的地段, 应避开断层、 土坡边缘、 古河道和有可能塌方、 滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段, 在不利地段应采取可靠措施。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计1机房站址选择原则④局站址应选在地势较高, 不易受洪水淹灌的地区。 如无法避开时, 可选在基地高程高于要求的计算洪水水位0.5m以上的地方。⑤局站址应有安静的环境, 不宜选择在城市广场、 闹市地区、 影剧院、 汽车站、火车站等发生较大震动和较强噪声的工企业附近, 必要时还应采取隔音、 消声措施, 降低噪声干扰。⑥局站址应有较好的卫生环境, 不宜选择在生产过程中散发有害气体、 较多烟雾、 粉尘、 有害物质的工业企业附近。⑦局站址选择时应考虑邻近的高压电站、 高压输电线铁塔、 交流电气化铁道、广播电视、 雷达、 无线电发射台及磁悬浮列车输变电系统等干扰源的影响。 安全距离执行相关规范标准。⑧站址选择时应满足通信安全保密、 国防、 人防、 消防等要求。⑨局站址选择时应有可靠的电力供应。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(1) 机房面积与结构设计机房面积可根据现有装机容量及将来业务扩展时可预见的新装设备的装机要求确定, 以保证既不浪费面积, 又能满足通信建设长远规划要求。 为了提高建筑面积的有效利用率, 在结构上应采用矩形平面,净高在3.2~3.3m, 不应采用圆形、三角形等不利于设备布置的机房平面。机房建筑面积应按远期通信设备容量的需求考虑, 近期不装机部分, 在未装机期间建设单位可合理安排, 临时分隔利用, 但应确保今后设备扩容时拆除这些临时分隔不影响正常生产, 并保证不起灰。(2) 机房顶棚和墙面机房顶层屋面材料应有足够的耐久性和隔热性能, 房顶上面应做防水处理,严防渗漏。 屋顶应能做吊挂, 灯具安装要牢固。 房间内不得使用木隔墙, 各房间的墙和顶棚的抹灰、 涂料、 油漆及其他装饰材料应保证不脱落、 不起皱、 不掉灰,不得使用塑料壁纸等装饰材料, 严禁装饰木墙裙。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(3) 机房地面机房地面应采用坚固耐久、 耐磨、 非燃或阻燃材料, 应严防不均匀下沉和产生裂缝。 地表面光洁、 不起灰、 易于清洁、 地面平整, 房间最远两点高度的偏差应小于0.2%, 且最大不得超过30mm。 地面材质建议采用水磨石或深灰色地面,需要安装活动地板的机房地面, 应做压光水泥面层或刷一层油漆以防起灰。无论是平房地面还是楼层地面, 应考虑地面承重所能承担设备的荷载。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(4) 门和窗机房外门采用防盗门并向外开起, 并应有良好的密封性, 条件许可应加装门禁系统, 以便统一管理和安全防范。 内门应采用耐久、 不变形的材料, 外形应平整光洁, 减少积尘。 单扇门净宽一般不小于1 m, 双扇门净宽一般不小于1.5 m,门洞高不宜小于2.2m。机房的外窗应有良好防尘、 防水、 隔热、 抗风性能, 对常年需要空调无人值守的机房, 原则上不得留有窗户或只留采光窗, 采光窗的规格视外墙整体美观需要, 分别采用600×300mm长方型或直径900 mm的园型窗。通信楼机房因特殊原因需保留的窗户, 应改为无开启式双层或单层玻璃窗。单层玻璃窗可选用8~10mm喷沙钢化玻璃, 双层玻璃窗, 内层可用喷沙钢化玻璃,重要机房及周边防火安全条件差的机房, 需用防火喷沙钢化玻璃。 对三楼以下机房, 应在窗上加防盗网, 兼顾防盗、 防火、 防水、 防尘要求。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(5) 荷重根据信息产业部发布的《电信专用房屋设计规范》 YD/T5003-2005的规定,同一楼层内, 应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值, 作为该层机房楼面活荷载的标准值, 但楼面活荷载大于该标准值的机房, 其楼面活荷载应按实际大小取值。电信建筑楼面等效均布活荷载值的计算依据有两个, 一个是目前已有的有代表性的通信设备的重量和排列方式, 一个是建筑结构的不同梁板布置和按内力(弯矩、 剪力)等值的原则计算确定。 机房楼面均布活荷载的标准值, 可按下表采用。 通信工程设计表电信专用房屋楼面均布活荷载值标准值(kN/m2) 板 (板 跨) ≥2.5m 次 梁 (次梁间距) ≥2.5m ≥3.0m 序号 房间名称 ≥1.9m ≥3.0m ≥1.9m 主梁 有 UPS 开间 无 UPS 开间(单机>10kN) 室 无 UPS 开间(单机<10kN) 一般电池(48V 单层双列) 一般电池(48V 四层单列) 电池室 3 高压配电室 4 低压配电室 5 数字传输 设备 6 数字微波室 7 模拟微波室 程控机室(机架<2. 4m) 8 程控机房 计算机房、 业务监控室 202 总配线架室 303/4000 回线总配线架室 9 量室 6000 回线总配线架室 10 移 动 通信机房 无阀控式密闭电池 注: 表中荷载不包括隔墙、 吊顶荷载。 16 13 9 13 15 11 7 12 13 9 6 11 11 8 5 11 9 7 4 10 8 7 4 9 6 6 4 7 1 电力10 16 8 14 8 13 8 13 8 13 8 13 7 13 2 蓄一般电池(48V 四层双列) 7 8 7 7 6 6 5 6 5 6 5 6 4 4 单面排列 背靠背排列 10 13 10 4 9 12 8 4 8 10 7 4 8 9 7 4 7 9 7 4 7 9 7 4 6 7 6 4 6 4.5 4.5 4 4 5 4.5 4 4 7 9 6 8 5 7 5 6 4 5 4 4 4 4 测有阀控式密闭电池 10 5 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 6 4 通信工程设计图 机房电池区局部加固图对于综合性小机房, 在机房内摆放设备时, 注意避免将设备、 蓄电池放置在同一块楼板上, 也不能将设备、 蓄电池放置在挑梁以外、 阳台等位置上, 防止楼板承重超标, 危及安全。 蓄电池应放在梁下或靠近承重墙的地方, 且单层放置。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(6) 机房孔洞与沟槽机房预留孔洞位置必须准确, 所做孔洞必须平整、 光滑、 无毛刺。注明的楼板洞需做相应的走线架及壁柜, 壁柜设相应柜门, 以利于光(电)缆的布放。 未注明需今后使用的楼板洞, 本期工程采用相应的材料填实或填充,但需利于今后使用时开启方便。凡有开孔洞的位置处, 不准设窗, 以利于安装走线爬梯, 各机房内工艺线槽和孔洞在通过外墙处应根据不同情况采取防水、 防潮、 防虫等措施。(7) 机房照明机房照明分为正常照明、 保证照明、 应急照明三种。机房的主要光源应采用40W荧光灯, 灯管的安装位置不能在走线架正上方,尽量采用吸顶安装。 照明设计计算点参考高度: 水平工作面距地面为800mm, 垂直工作面距地面为1400mm。照明电缆应与工作电缆(包括设备用电缆及空调用电缆)分开布放, 各机房内均应安装单相和三相电源插座1个, 插座应安装在设备附近的墙上, 距地0.3m。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求(8) 机房温湿度根据信息产业部提出的机房设计规范要求, 通信机房的温度应为18℃~28℃,相对湿度应为30%~75%。各通信机房的温湿度主要依靠空调设备调节, 保证机房在任何情况下均不得出现结露状态。安装空调时应注意空调设备主要考虑满足近期需要, 所安装的空调应具备来电自启动功能及远程监控接口, 空调电源线应沿墙壁布放并用PVC管保护。(9) 供电电源机房供电电源分为正常市电电源、 油机保证电源和直流事故电源。