潜水泵在潜入水中时应垂直 吊起不能横卧着更不能陷人泥中否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。 潜水泵在下井过 程中若遇到卡住现象时应吊起少许轻轻转动卡板再试着下落如果各种措施都不见效时只好 将潜水泵提出井外查明原因后再下井。 对清水型潜水泵在进水滤网外面最好套上竹篮或铁丝 网否则杂草污物进入泵内会堵塞叶轮或进水口。 6.小型潜水泵安装有特殊要求对小型潜水泵由于多为临时安装将输水胶管连接到潜水电泵 的出水接头上时一定要用管卡或8号铁丝扎牢紧固防止松脱或漏水。安装好后应将吊装的缆 索及胶管固定不能让胶管承受拉力否则造成胶管的破口或接头松脱。 放入或吊出水面需用直 径4mm 的钢丝绳 慢慢将潜水电泵沉入水中或提出水面。 7.安装完毕测试绝缘电阻 电泵安装结束用500V 兆欧表测量绕组之间和绕组与地之间的绝 缘电阻不应低于0.5MΩ 。 4设备的单机试运转 试车步骤 : 先无负荷试车后有负荷 由部件 到组件最后到主机 先手动后自动 先点动后连续。 传动运转平稳无卡位及不正常噪音试车必 要时在制造厂人员指导下进行试验方法按监理工程师规定的试验方法进行所有设备均如此、 以后不重述。 注如有随设备带来文件试车规定时以设备文件为准。 潜水泵 www.kaiquan.com 多级离心泵 www.kt-pump.com