SEL-751A　馈线保护继电器　2毫秒弧光保护兼馈线保护继电器　•	　将光传感器输入与高速过电流保护相结合,　可在　2　毫秒内实现安全的　弧光保护。　•	　使用基于电压、　频率和通信的解决方案选项增强保护功能。　•	　使用　IEEE　C37.118　同步相量测量精确地监测广域电力系统的状况,　并　根据状态测量值做出决策。　ANSI　代码/缩略语和功能　25　同期检测*　27　低电压*　32　方向功率*　50　自适应过电流　50　(P、　G、　Q)　过电流　(相、　接地、　负序)　50N　中性点过电流　50N　AF　弧光中性点过电流*　50P　AF　弧光相过电流*　51　(P、　G、　Q)　反时限过电流　(相、　接地、　负序)　51N　中性点反时限过电流　52PB　跳闸/合闸按钮　55　功率因数*　59　过电压*　79　自动重合闸*　81　(O、　U、　R/　R、　F)　过/低频率　(变化率、　快速变化率)　*　85　RIO　SEL　Mirrored　Bits®　通讯　AFD　弧光探测器*　BRM　断路器损耗监测器　DFR　事件报告　LOP　PT断线*　其他功能　HMI　操作员界面　LDP　负荷数据存档　LGC　SELogic®　控制方程　PMU　同步相量　RTD　温度　RTU　远程终端单元　SBM　变电站直流电源监视*　SER　顺序事件记录器　功能概述　1　铜线或光纤　*可选特性　母线　线路　4　EIA-232　EIA-485　2　以太网络1　1　IRIG-B　1　1　1　3　3　25　51N　50N　27　27　32　55　59　LOP　79　50P　AF　50N　AF　52PB　59　P　G　Q　50　P　G　Q　R　F　81　O　U　R　51　P　G　Q　85　RIO　AFD　BRM　DFR　RTD　HMI　LGC　LDP　MET　PMU　SBM　RTU　SER　SEL-751A　52　断路器　CBCT　测量的零序电流IG*　主要特性　馈线保护　利用综合保护功能(包括反时限过电流、自动重合闸、过/低　电压、频率及更多保护功能)保护放射状和环状配电线路。　弧光抑制　通过可选的弧光检测功能提高人员的安全。