一、大修周期:
1、 新安装的变压器安装前均应吊罩(芯)进行内部检查;全封闭式按照厂家规定,但应通过人孔进行内部检查。
2、主变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次;
主厂用变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次。
3、根据历年试验数据的色谱分析无明显变化时可根据状态检修条例由厂总工或厂
专业会议确定吊罩大修检查的期限。
4、运行中的变压器发现异常情况,或预防性试验判明内部有故障时应及时进行大修。
5、一般配电变压器可参照主变的检修周期进行。
二、小修周期:
1、主变压器和主高压厂用变压器每年一次;强油冷却电源控制柜每年小修时应进行检查调试试验,检查核验工作电源与备用电源的自投是否正常,
2、一般配电变压器每年一次。