35kV35kV 绝缘老化变质绝缘受潮电缆过热机械损伤护层的腐蚀过电压材料缺陷接头的设计和制作工艺问题电缆故障产生的原因 根据国内外报导\ue007根据国内外报导\ue007XLPEXLPE电缆发生事故的原因如下\ue00aXLPE电缆发生事故的原因电缆发生事故的原因如下\ue00a1. 1.水树枝劣化多发生于自然劣化。多发生于自然劣化。水树枝劣化它是它是XLPEXLPE电缆事故的主要原因\ue007约占事故的电缆事故的主要原因\ue007约占事故的71%71%\ue007\ue007水树枝劣化铜屏蔽带断裂铜屏蔽接地故障电缆护层故障线芯屏蔽层厚薄不均匀 2. 2.铜屏蔽带断裂在铜屏蔽带一端接地的电缆中\ue007当铜屏蔽带断裂时\ue007在铜屏蔽带一端接地的电缆中\ue007当铜屏蔽带断裂时\ue007非接地一端的铜屏蔽带成为非接地状态\ue007该铜屏蔽带上将非接地一端的铜屏蔽带成为非接地状态\ue007该铜屏蔽带上将感应出高电压\ue007这个高电压若导致断裂部位发生放电\ue007往感应出高电压\ue007这个高电压若导致断裂部位发生放电\ue007往往引起绝缘破坏。断裂部位放电的示意图如图所示。往引起绝缘破坏。断裂部位放电的示意图如图所示。铜屏蔽带断裂的特征是\ue00a铜屏蔽带断裂的特征是\ue00a\ue005\ue0051 1\ue006单芯电缆比三芯电缆的事故多。\ue005\ue0052 2\ue006从投运到破坏的时间\ue007从数周到数年不等。\ue005\ue0053 3\ue006断裂部位的导体电阻增大到数千欧\ue007不能保护非接地侧电缆的对地闪络。接地侧电缆的对地闪络。\ue005\ue0054 4\ue006断裂部位放电时冒火、冒烟\ue007严重时可能引起火灾。灾。铜屏蔽带断裂\ue006单芯电缆比三芯电缆的事故多。\ue006从投运到破坏的时间\ue007从数周到数年不等。\ue006断裂部位的导体电阻增大到数千欧\ue007不能保护非\ue006断裂部位放电时冒火、冒烟\ue007严重时可能引起火 3. 3.铜屏蔽接地故障XLPE例如某地区的例如某地区的XLPE头的铜屏蔽地线和钢铠地线分别引出\ue007接地线截面分别不头的铜屏蔽地线和钢铠地线分别引出\ue007接地线截面分别不小于小于25mm通过以上两项改进\ue007就有条件在终端头处定期测量钢铠对通过以上两项改进\ue007就有条件在终端头处定期测量钢铠对地和钢铠对铜屏蔽的绝缘电阻\ue007可间接反映电缆内、外护地和钢铠对铜屏蔽的绝缘电阻\ue007可间接反映电缆内、外护套有无损伤\ue007从而可以判断电缆是否受潮。