屋面保温工程一般规定 屋面保温工程验收除按本规程执行外还应执行《屋面工程质量验收规范》GB50207中的有关规定。 保温层施工时基层应平整、干燥和干净保温材料应紧靠在需保温的基层表面上 并应铺平垫稳。 保温材料进场后应按本规程附表A的规定抽样复验 并提供试验报告 不合格的材料不得使用。 伸出屋面的管道、设备或预埋件等应在保温及防水层施工前安设完毕。保温及防水层完工后 不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 屋面节能工程各子分部工程和分项工程的划分子分部工程 分项工程 板状保温层屋面 保温层、找平层、保护层、细部构造 整体现喷保温层屋面 保温层、找平层、保护层、细部构造 隔热屋面 种植屋面 屋面节能工程应按屋面面积每100m2抽检一处每处10m2 且不得少于3处。 细部构造根据分项工程的内容应全部进行检查。 主控项目 保温材料的表观密度、压缩强度、吸水率、导热系数等必须符合设计要求。