目前,随着社会自动化水平的提高和地阿里电子技术的进步,在电力系统的正常运行和人们的生产生活中,越来越多的变压器和异步电动机参与其中,而这些负载设备在正常的工作中都是需要电磁设备建立磁场,从而消耗大量获得无功功率。如果想要电力系统维持正常的运转,需要对消耗的无功进行及时的的补充,以维持生产生活的稳定。电力系统无功补偿不足一直是我国高低配电网长期存在的问题,所以,对电力系统	进行必要的无功补偿是维持电力系统安全稳定的必要手段。
由于常规思想和对电力补偿系统了解不足,导致人们认为无功不足是由于补偿不足造成的,而往往忽略了过度的补偿也会造成无功消耗加剧,补偿容量不足的问题。下面就以一个变电站补偿方案为例进行讨论研究。
通过智能检测控制系统显示,一个变电站的基本无功补偿装置中电容器的数量及无功补偿量,远远超出了合理的无功补偿范围。经过现场勘查和检测得到结论:该处是因为无功过补偿而导致的有功损 耗增大,并非常见的无功欠补偿。