一、已知条件:100000 1.08 设计水量为: 108000 4500 1.251.25 12分钟 表面扫洗强度 1.5 第一阶段 15 分钟第二阶段 15 分钟第三阶段 分钟12 小时 二、设计计算 24-t*2/60=23.6 小时 23.5 小时 滤池总面积 656.53495441平方米 656.535 平方米 82.0668693009平方米 82.06687 平方米 84平方米 6.8699514127 一格反冲洗时 7.851373043 一格检修,一格反冲洗时: 9.1599352169 0.75 承托层厚度0.1 进水渠到滤池内的水头损失取0.35 滤池底到水面的高度3.45 滤池总高度滤池计算 (1)、设计水量 规模:Q=100000万立方米/日(分两个系统) 立方米/日 考虑水厂自用水量,滤池为8% 立方米/日 立方米/秒 立方米/秒(3)、采用气、水冲洗(反冲洗历时)升/秒*平方米 气冲洗强度15升/秒*平方米 升/秒*平方米 反冲洗历时2分钟 气冲洗强度15升/秒*平方米 升/秒*平方米 反冲洗历时4分钟 水冲洗强度5升/秒*平方米 升/秒*平方米 反冲洗历时4分钟 水冲洗强度5升/秒*平方米 升/秒*平方米 反冲洗历时6分钟 (4)、冲洗周期12小时 1、滤池工作时间: 滤池24小时连续工作,其有效工作时间为: 2、滤池面积 滤池采用10格对称布置,单格面积:3、单池平面尺寸: 4、校核强制滤速: V实际= 米/小时 V强制= 米/小时 V强制= 米/小时 5、滤池高度 底部反冲洗室高度为750毫米 滤板厚100毫米(混凝土) 粒径0.9~1.3毫米 砂层上水深1200毫米 超高400毫米 配水系统采用小阻力配水系统(滤头),每平方米滤板配滤头55 共计36960 79025 mm 单槽排水量 q0= 546 0.546 0.625采用进水渠宽 1.5 则进水渠流速为0.2777777778 进入每个滤池的流量 0.15625 进入孔口的流速采用 0.58 孔口面积为 0.2693965517 平方米 采用一个大孔,两个小孔的进水方式 0.25 平方米 小孔的面积为 0.0193965517 小孔尺寸采用 100x100 反冲洗总水量 0.546 孔口尺寸采用 0.6 0.7孔口流速为 1.3 反冲洗流量 0.21 0.5 查水力计算表流速1.0700636943 损失 11 反冲洗空气流量1.26 0.35 空气管中流速13.1028207461 单台风机出气管 0.25 流速12.8407643312 1.2 流速1.1058032555 6、配水系统冲洗水通过滤头水头损失为0.23米。 ABS管7、洗砂排水槽 洗砂排水槽顶距滤料顶的距离定位0.5m。出水端洗砂排水槽底与滤料底标高相同。坡度定为0.08,排水槽宽度定为0.75m。 8、滤池各种管渠水力计算 (1)、滤池分二组,每组进水渠分二条,每条进水渠设计流量为: 立方米/秒(2)、进入每个滤池的孔口计算立方米/秒 大孔定为500x500断面积为(3)、反冲洗排水渠孔口计算 立方米/秒(4)、反冲洗进水管计算立方米/秒 采用DN500钢管 (5)、反冲洗空气管计算立方米/秒 采用总管DN400钢管 (6)、滤池出水管管径计算采用DN1200总出水管 0.9 流速 0.9829362271 从滤池到清水池水头损失一个进水口 0.5 一个三通 1.5 0.3 1.07 0.06 管件总水头损失h1= 0.1952661054 管路沿线总水头损失h2= 0.062 反冲洗泵房已知条件: 滤池单格面积: 84 平方米 反冲洗强度 2.5 设计计算: 基础尺寸 水量: 756 1410x700 扬程: 10 KQSN300-M27-233