我只给你提些配电上的建议:1.在首层进线处安装一配电箱,内装一个80A和3个63A断路器,用10平方线分别引到1~3层;2.在每层安装一个配电箱,内装一个63A　漏电断路器(主开关),4个单极20A用于“四室”,4个单极2用于厅、厨房、立式空调和一个备用。另:家庭配电越简单越安全,分区配电相对于照明插座分开控制能更好地避免施工师傅布线时犯错,日后使用也安全方便。建议除了空调其它插座用线2.5平方,灯线1.5平方足矣。插座和灯的接线端头小,布线时是几个插座共用一条线,必须在插座上并接,你说两条4平方的线怎么能同时接到一个插座上呢?解决办法是把两条线缠绕后露出一根接到插座上,这势必会留下安全隐患,得不偿失。　照明短路,跳照明断路器,总开关可能跳可能不跳;　另外回路短路,跳对应断路器,总开关也是可能跳可能不跳;　一般漏电电流30mA的较多,就看你的漏电电流大小,即使没短路,达到漏电电流,对应的断路器也会跳闸的,而不带漏电的断路器则不会跳闸。家用选择漏电保护器好些###漏电保护器　仅有漏电跳闸的功能,　用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器!　漏电断路器　除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护!