、配电室送电和停电操作为了防止误操作,倒闸操作必须由操作人填写操作操作票。 送电操作:送电时,应从电源侧的开关合起,依次合到负荷 侧开关。 一般程序为: 一、检查高、低压柜、变压器,将变压器门上锁,高低所有 开关处 于断开位置。 二、合高压隔离开关。 三、PT柜、站用变手车进入工作位置。 四、将进线开关推入工作位置,储能合闸。 五、检查 PT柜电压指示,接地指示。 六、打开接地刀,将高压出线开关推入工作位置,储能合闸。 七、检查变压器运行情况。 八、合变压器低压出线开关,合变压器低压出线开关,如果 两台变 压器并列运行先合两台出线开关,再合母联。 九、分别给各车间送电。 停电操作: PDF created FinePrintpdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 147 停电时,应从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关,程