根据断路器的装设地点,可分为户内和户外两种;根据断路器使 用的灭弧介质,可分为油断路器、空气断路器、六氟化硫(SF 隔离开关隔离开关室高压开关设备的一种。在结构上,隔离开关不具有断路器所拥有 的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流。 隔离开关的主要作用包括: 设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,形成明显的断开点,以保证工作人员和设备的安全。 互感器互感器包括电流互感器和电压互感器,是一次设备和二次设备间的联络元件, 将一次回路中的大电流、高电压变为二次回路中的小电流和低电压,分别向测量 仪表、继电器的电流线圈和电压线圈供电,从而正确反映电气设备的正常运行参 数和故障情况的电气设备。互感器工作的基本原理与电力变压器相似,但又有其 特殊性,在此就不再赘述。 避雷器避雷器是水电站防雷击过电压保护措施之一。它的主要作用是当雷击冲击波 沿着线路传入水电站超过避雷器保护水平时,避雷器首先被击穿放电,将雷电压幅 值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 技术供水系统的对象及其作用水电站的供水系统包括技术供水、消防供水和生活供水。本节仅对技术供水 系统进行介绍。技术供水系统是水电站辅助设备中最基本的系统之一,各用水设 备对供水主要有以下四个方面的要求:水量、水温、水压、水质。其主要作用是 对运行设备进行冷却,有时也用来进行润滑及水压操作。 技术供水系统的主要供水对象包括: 发电机空气冷却器;发电机推力轴承及导轴承的油冷却器;水冷式变压器;水 冷式空气压缩机;水轮机导轴承的润滑和冷却;水轮机主轴密封用水;压油装置集 油槽油冷却器;其他用水设备(如一些高水头水电站的进水阀操作用水等)。 技术供水的水源、供水方式及设备配置方式技术供水系统的水源有上游水库、下游尾水和地下水源,其中上游水库有压 力钢管或蜗壳取水,坝前取水两种方式。 供水的方式有自流供水、水泵供水、混合供水、其他供水方式。其中,自流 供水适用于平均水头在20~120m、水温和水质负荷要求的水电厂,但水头高于4 0m二采用自流供水方式时要减压供水。水泵供水适用于高于 120m 或低于1 2m的水电厂,当水头较高时,宜采用自流供水,当水头不足时,宜采用水泵供水。 技术供水系统的设备配置方式,根据机组的单机容量和电站的装机台数确定, 一般有以下几种类型: 集中供水。全电站的所有机组的用水设备,都用一个或几个公共取水设备取水,通过全电站公共的供水干管供给各机组用水。这种设备配置集中,运行、 维护比较方便,适用于中、小型水电站。