DCS机房和一般机房一样,要求防火、防水、恒温、恒湿,此外没有太特别的要求。一般把DCS机房放在地下层,在控制室下面,现场接线进入地下进入终端室,然后连通到DCS机房,DCS机房出来的接线直接从地板穿上来,比较方便。但地下、地面就是两层了,尤其现在很多采用卫星接线终端室,不需要把现场信号线拖到控制大楼。这样DCS机房设在地面层,和控制室相邻,控制室地板做成活动的,也就是用框架架空,上面盖可以方便移开的方块地板(floor tile,大概一尺见方),便于在夹层空间里检修或者拉线。虽然天花板大多采用吊顶,可以容易地打开、进入,但很少使用吊顶拉线,从天花板下来到控制台看起来实在恶劣,太业余了。此外倒也没有什么理由非不能这么用。
12、工厂的办公大楼能和控制大楼紧密相连吗?
扩大了说,控制室在控制大楼里,控制大楼至少包括控制室、厕所、午餐室、DCS机房、仪表接线室、UPS电源等。但这之外,就八仙过海了。