5034人浏览　13人跟帖　复制链接　只看楼主　一个做二次装修的水电设计,总共12层.原来土建的电是每三层的照明共用一跟线然后再分到各层供电.另外空调是每6层一根线再分层供电.照明和空调是分开的.　现在甲方要求每层要计量方便,操作简便.以前那样的空调和照明分开计量不方便.我就想是不是可以把原来每层的照明和空调两路线接进同一个配电箱共用一个电表和总开关.然后再分回路.　这样就两根不同径的线并用了,比如(3X120+2X70)和(3X70+2X35)的线并用会不会有什么问题?能不能并?　扫码加入筑龙供电北京微信群　每日为您优选最受欢迎精品资料　打开微信"扫一扫",扫描上方二维码　请点击右上角按钮　,选择　奖励　如果都是三相的是可以并的.　奖励　电缆并列使用要求很严格的,不能随便使用,例如规范规定的:同规格,同参数,同长度,最好是同厂家的。如果大小不一,那么两个电缆只能按最小的电缆来使用,否则会出事故的。　奖励　lxt9607　不可以并用,即使是两个同规格的电缆如果新旧不同也不能并用。　奖励　wjs5i1　我以前是分层使用.其它的单独拉一条.　奖励　wjs5i1　不能并用,首先,从规范要求的角度上讲这样做是不允许的,其次,如果并用了!使用不安全,最好重新设计供配电系统。　奖励　wjs5i1　把两个配电箱(柜)安装在一块就行了　奖励　不行,并列运行,电流怎么分,并联电路是按电阻值成反比分配的,现在电缆不能严格保证按负荷分配电流,所以电缆并列运行的条件非常苛刻,弄不好会出大事。如果每层空调和照明还是单独走线,只是在电表的负荷侧并接到一起这样可以的,因为各自所带的负荷没用变,只是变成了公用一个电源。　奖励　不可以并用的,同意3楼说法　奖励　两个电缆只能按最小的电缆来使用,同意三楼意见　奖励　后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!　热门标签　\ue50a通信地址:北京　百万庄　住房和城乡建设部内筑龙网　\ue50b