最新回答(6条回答)

2014兔兔
1.接触器的启停电路没有问题吧,就是一个自锁。
2,电机保护器的常闭的两个端子串到接触器的线圈供电电路里。这样电机保护器一动作,常闭变常开,接触器线圈断电,从而使电机断电,达到保护电机的目的
什么保护器?有没有接线图?这个是很关键的,a1a2接电源,9596串接在控制回路当中,三根相线分别穿过三个孔。再看一下说明书。
你装一个中间继电器,保护器动作,触发中间继电器吸合,并且需要自动保持吸合状态,需人工解除(就象保护器象启动按钮,再装个仃止按钮,用作人工解除),中间继电器的一组常闭触点串接至原空压机控制回路中,待保护器动作,中间继电器吸合并自保持,不人工解除的话,空压机就不会再次启动。若反过来,正常工作状态让中间继电器吸合,故障时让它断开,复位让它吸合,接至原空压机控制回路中需用一组常开触点,这样有个优点是,若故障后未去处理它,遇仃电后,突然来电它也不会动作,还处于仃止状。
菩缇紫mariposa
这个买的时候有说明书的,你按那上面的来操作
冰箱压缩机,有三个管子,其中有一个比较细,它是排气口。你接好线后,它会突突的排气。很好辨别。另外两个是相通的。可分别作为吸气口和工艺口。
作为空压机使用,应在进气口上接空气过滤器和干燥器接线方式大多日本和国内的都是这么表示的:
接线端共有三个,分别标着M.S.C。
M:运转绕组引出线,为白线.
S: 起动绕组引出线, 为红线.
C: 公用引出线, 为蓝线.
M 和C分别连接电源.
M 和S连接起动器(PTC 或重锤式)
要在连接 C 的线路中串联一个过流(过热)保护器。