电机不热线却烧坏了,有以下两个原因。
导线用的太细,与电动机不匹配。
例如一台10kW三相电动机,额定电流按每千瓦2A估算为20A,按常规应采用2.5m㎡的铜线,但实际上却用了1.5甚至1m㎡的导线,电动机如果又是长时间连续运行,那么导线因长时间超过了其允许载流量,严重发热而烧坏。
另一个原因是没有短路保护措施或短路保护失效。
任何电路都有可能发生短路故障,因此凡是电路都应设置短路保护装置,对电动机电路一般采用断路器(空气开关)来进行短路保护,万一电路短路,断路器就跳闸切断电源。
实际当中常见在没有任何保护措施下使用电动机,例如用一只倒顺开关控制电动机,万一电路发生短路故障,就无法切断电源。因短路电流是工作电流的数倍,只需几秒就会把电线烧坏。
还有一种情况是虽然设置了断路器作短路保护,但由于断路器的额定电流超过导线允许载流量很多,电路发生短路故障时断路器不动作,也就是短路保护失效了。这种情况下电线也会很快烧坏。
所以选用断路器也要与导线匹配,下表是断路器生产厂推荐的断路器额定电流与连接导线的匹配关系。
上表也可作为电动机选用导线规格的依据,由于电动机有较大的起动电流,为了保证电机起动时断路器不跳闸,断路器额定电流按电动机额定电流的1.5倍选用,小型断路器要用D型。