化学 清除法主要是用 3%。5%的盐酸进行酸洗,使结在管路内壁上的碳酸钙和碳酸 镁水垢在盐酸作用下生成溶解度很大的氯化钙和氯化镁而清除掉。 酸洗的具体步 骤如下;①配制:9%—5%浓度盐酸溶液和脆鲁抑制剂。注意,抑制剂要随用随 配。的旷抑制剂立即倒入己配制好的 3%。5%浓度的盐酸溶液中,并剧烈搅拌 2 抑制剂凝固。这样,洗液即配成。然后,将配好。3 分钟,以防②采用静止浸泡 法将己拆除的各种连接件和阀门的热交换器置于刃℃。列℃的温水中,然后在热 交换器的管内灌入配好的酸洗液。 万和热水器维修注意不要灌满, 以防酸洗时产生的气体使酸液溢出, 损坏翅片。 浸泡时间为 4—5 小时,水温应保持在刃霓。瓜左右。酸洗完毕后,应先放出酸 液,用清水冲洗后再潜入 10%的氢氧化钠溶液溢出,并浸泡 15 分钟,以中和剩 余酸液,然后,放出氢氧化钠溶液溢出,再用清水清洗 3—4 次,酸洗全过程即 告完成。 ②经酸洗后的热交换器必须先进行正常水压试验,然后才能正式安装使 用。必须指出即热式电热水器慎用化学清除法,以免造成触电事故。