设备紧急停止的原因多种多样其操作也各不相同。以下就有关设备停止的信息及注意事项叙述如下:()基本操作方法设备紧急停车时的基本操作方法如下:循环风机停止后:,空气导入阀:自动关闭,预存室压力调整阀:维持现有开度,N吹入阀:自动打开(向系统内吹入N),预存室放散管:自动打开*各阀的状态参照电器编的操作使用说明书。设备停车后必需加强对气体循环系统及锅炉系统有关参数的监控。()注意事项在焦罐内有红焦的状态下发生紧急停车的情况时先要确认预存室的料位如果能够装入一罐焦则采取手动方式将红焦缓慢地投入干熄炉。注意:a)万一出现焦罐内的红焦不能装入干熄炉的情况则需将焦罐移出干熄站采用湿法熄焦(装满红焦的焦罐可放置的时间约为分钟)。b)在循环风机能起动的情况下起动循环风机确认预存室压力正常后即可装入红焦。人工判断出需要进行紧急停车操作时先将干熄焦的负荷降至最低循环风量减至最小然后按动非常停止按钮。紧急停车时需打开N吹入阀向系统内吹入N使预存室的压力为正压(约,Pa)。如果发生紧急停车时干熄炉炉盖是打开的状态应采取现场手动操作方式共页第页EL将炉盖关闭。设备紧急停车后的再起动方法()概要出现设备紧急停车情况时首先调查设备紧急停车的原因采取相应的处理措施后再进行恢复操作。()基本方法在最短时间内查明设备停车的原因并采取措施进行处理使之再运转。停电时的操作方法参见电器、仪表操作使用说明书的有关部分。