正作 用时,输入信号增大,输出气压也增大;反作用时,输入 信号增大,输出气压减小。采用反作用式定位器可使气开 4.2调节阀的流量系数 流量系数是表示调节阀通流能力的参数。它根据流量、阀 两端的差压和流体的密度等确定。是选择阀门口径的参数. 流量系数的定义及其物理意义流量系数C:在给定行程下, 阀两端压差为0.1Mpa, 水密度 为1g/cm 阀全开时的流量系数为调节阀额定流量系数,以C100 表示. 表4.1为根据C 100 选择阀门直径表 例如一台额定流量系数为32的调节阀, 表示阀全开且两端 的水量.调节阀是一个局部阻力可变的节流元件.对于不可压缩的流 体,由能量守恒(伯努利方程)可知,调节阀上的压力损失为: p1,p2为调节阀前后压力; 为流体密度;g为重 力加速度; 为调节阀阻力系数;ω为流体平均速度.因为 (4-1)(4-2) 根据C的定义,在流量方程中令p 注意:流量系数C不仅与流通截面积F(或阀公称直径Dg)有关,而且还与阻力系数ξ 有关.同类结构的调节阀在相同的开度下具有相近的阻力系数,因此口径越大流量系数也随之增大;口径相同类型不 同的调节阀,阻力系数不同,流量系数也各不相同. 由上两式可得调节阀流量方程 (4-3)(4-4) 流量系数计算公式(不讲)流量系数的计算是选定调节阀口径的最主要的理论依 据.