人防工程主体结构 验收程序 主体结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。 申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。 通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体;2、工程概况(含人防部分的基本概况);3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等;4、质量保证资料情况;5、人防工程质量检验评定表分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。 《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。3、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。4、工程质量核查是否满足设计及规范。5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。7、其他需说明的情况。8、自评结论。 现场检查验收 土建部分: 混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况); 外墙渗漏情况(渗漏点处理); 人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱; 门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及 回弹仪测定); 人防门门槛、临战封堵门槛是否一次浇捣成型; 安装部分: 经混凝土振捣成型后,临战封堵框、人防门框的垂直度、平整 度满足规范要求; 人防门吊钩是否预埋正确; 各类穿墙套管是否按规范制作并安装; 进风口部测压管是否按规范制作并安装; 排风口部防爆呼叫按钮外壳是否安规范预埋; 防爆地漏管道口是否清理干净,一次预埋的防爆地漏标高是否满足设计要求。 主体结构验收监督记录 在听取参建各方主体检查意见后,质监人员填写《主体结构验收监督记录》(附件4),并视情开整改单。 附件1 主体结构验收申请表 人防工程质量监督注册号: 禹州市人防工程质量监督站: 工程拟于近日进行结构验收,我方将指派 并安排设计单位 监理单位 施工单位(含人防备厂) 等同志组成验收小组,请贵站派监督工程师现场监督。 自查、检查结论如下: 施工单位(公章)	监理单位(公章)	自查日期	年月日	检查日期	年月日	自查结论	检查结论	项目经理	总监	技术负责人	建设单位项目负责人: (公章) 年月日附件2 主体结构验收表 工程名称	工程地址	人防建筑面积	平方米	防护等级	战时用途	平时用途	开工日期	年月日	验收日期	年月日	序号	分部工程名称	分项工程名称	施工单位检查评定	验收意见	项数	其中优良项数	1	结构	土石方	2	打(压)桩	3	灌注桩	4	钢筋绑扎	5	钢筋焊接	6	混凝土	7	砌砖	1	防水 (已完分项)	防水混凝土结构	2	涂料防水层	3	卷材防水层	止水带	1	孔口防护 (已完分项)	防护密闭门框墙制作	2	密闭门门框墙 制作	验收单位	建设单位	项目负责人 年月日	施工单位	项目经理 年月日	勘察单位	项目负责人 年月日	设计单位	项目负责人 年月日	监理单位	项目总监 年月日	附件3 主体结构工程质量验收报告 工程名称	建设单位	工程概况	验收人员组成情况	主体结构工程质量坚持情况 (含工程质量控制资料情况)	质量等级评定情况	验收组人员(签字): 勘察单位 (盖章)项目负责人: 设计单位 (盖章)项目负责人: 施工单位 (盖章)技术负责人: 质量负责人: 监理单位 (盖章)总监理工程师: 建设单位 (盖章)项目负责人: 年月日	附件4 禹州市人防工程质量监督站 主体结构验收监督记录 工程名称	验收时间	监督人员	责任主体参加人员	建设单位名称	设计单位名称	监理单位名称	施工单位名称(人防设备厂名称)	施工单位自评等级	监理单位核定等级	砼结构实体检验	子分部工程验收	监督检查情况:	整改通知是否签发	整改通知编号