根据120千瓦功率计算三相四线制的电流P=1.732Ucosφ,P为功率;U为线电压380V;cosφ为功率因数;电阻性负载选择1,电感性负载(例如电动机负载)取0.85;1.732是根号√3开方出来的值。I=P/√3×U×cosφ,那么导线截面积的额定电流值I=120/1.732×380×0.85=214.5A任何时候不能将功率因数cosφ值取高,因为不确定因素影响太多了。
电力电缆中的V是代表两种绝缘材料不同的电缆。一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。VV电缆一般用于低压系统较多, YJV电缆则多用于高压系统。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆,不过价格更贵一些。
YJV为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV—电压等级(k V)6~500、允许最高工作温度90℃。
VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV—电压等级(k V)1~6、允许最高工作温度65~70℃。
正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,所以两种电缆载流量不同,YJV大一些。
VV和YJV两种电线电缆安全载流量及电压降速查表,见下图所示。
从表格中可以清楚知道,VV3+1铜芯电缆95mm2在25℃的安全载流量为220A,而YJV3+1铜芯电缆95mm2为260A。考虑到功率的不确定性,建议提问者最好在选择铜芯电缆大一个规格,所以建议选择VV3+1铜芯电缆120mm2或者选择规格YJV3+1铜芯电缆120mm2。此时无论从余量还是安全性方面则是绰绰有余。因为VV3+1铜芯电缆安全载流量为255A和YJV3+1铜芯电缆安全载流量为300A。
从表格中可以清楚知道95mm2的电压降为0.52mV/米,而120mm2的电压降为0.42mV/米。根据距离200米,拿120mm2电压降计算出来,200×0.42=84/1000(1V=1000mV换算公式)等于0.084V,几乎不存在电压降就可以满足供电要求。