最好每隔十米打一条两米深以上的地极,用铜母牌连起来,与电房地线连接。地极要浇盐水増加导电能力。
按接地的作用分有保护接地和工作接地两种:
(1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
(2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 3.接地电阻
应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。 (3)接地体本身的电阻。 (4)接地体和大地的接触电阻。 (5)大地的电阻。