金思维装饰提示:打压试验怎么做?打压实验的注意事项
水管打压试验工具准备:
下面的图中就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
水管打压试验测压方法:
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
3、加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪器的压力精度应为0.01MPa;
4、至规定试验压力,稳压1h ,测试压力降不得超过0.06MPa;
5、在工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
6、直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。
金思维装饰小编整理:
正常情况下是半个小时,打8个压,正负0.5个压木问题,当然,如果说8个压不够,需要打10个,这个也行,一般情况下,10个压,12个压都能打上,主要是有些时候打下来,开发商的主管道就承受不住压力,就会蹦,偶曾经遇到过这种情况。建议,没特殊情况下,打8个压。
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H