作为电工,避免不了对变压器的操作。
变压器
就有很多朋友问电力变压器的分接开关的调节方式。那么什么是变压器分接开关呢?它的作用有是什么呢?
变压器
由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器安装在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接开关上,通过分接开关与电网相连。这样,可以通过调节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。
电网
变压器分接开关有两种,有载调节和无载调节。有载调压开关可以在变压器运行时调节分接头位置,一般用在特殊用途的变压器上, 比如电弧炉等,国内常见的有17档位、11档位、9档位等,都带有自动和手动的调节机构。
而一般配电用途的变压器,都采用无载调压分接头开关,无载调压只能在变压器脱开电网后调节分接开关位置,常见的有3档位的,也有5档位的。今天咱们就来讲一下无载调压分接头开关的调节方法。