V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐低温P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁发的建设部轨范用FZ表示,其本质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
电源线径大小与用电负荷的关系 (2011-10-27 08:32)
分类: 开关电源负荷量:
16A最多供3500W,实际控制在1500W内
20A最多供4500W,实际控制在2000W内
25A最多供5000W,实际控制在2000W内
32A最多供7000W,实际控制在3000W内
40A最多供9000W,实际控制在4500W内
电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。
表2电器的额定电流与导线标称横截面积数据
电器的额定电流: A导线标称横截面积:MM2
>6————————-10——————1
>10———————— -16——————1.5
>16————————-25——————2.5
>25————————-32—————4
>32————————-40—————6
>40————————63—————10
多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?
请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线
0.75mm2.5A;
1mm2.6A;
1.5mm2.9A;
2.5mm2.15A;
4mm2.24A;
6mm2.36A。
如何合计算电线所能承受的电功率?
如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?
或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.回复:我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为2