预付费电能表使用说明 尊敬的用户: 尊敬的用户: 您好!为方便您使用本公司生产的预付费电能表,请阅读以下内容。 一、 预付费电能表应用计算机管理, 先购电后用电, 该电表采用一表一卡, 专卡专用 (用 户持有的 IC 卡不能互换) ,失卡不失电,可补卡再用。电卡能双向传递数据,达报警电量时 能提醒用户购电,当电量为零时,将自动拉闸断电。 二、电表上电后将依次显示以下内容。电表厂号后六位数(CH×× ××××) 、电表常 数(HC== ××××) 、产品版本号(0321 20C1) 、剩余电量(×× ××××)(本提示仅供 。 物业及电工人员作参考) 三、当您领到物业部门发放的购电卡时,确认好电表后将电卡(金属芯片朝内)垂直插 入对应的电表卡槽,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内, 数码管(LED)显示屏 依次显示:最近一次购电量(P0= = ××××) 、总购电量(P= ×× ××××) 、购电次数 (PC== ××××) 、报警电量(P1 ==××××) 、赊欠限量(P2 ==0000) 、限容功率(FOX= ××:××) 。拔卡后请妥善保存。 四、电表运行过程中,每间隔 30 秒轮流显示表内剩余电量及总用电量。 (当显示屏左上 角小指示灯点亮时,显示总用电电量;当显示屏左下角小指示灯点亮时,显示剩余电量) 1、总用电量分两段显示:第一段显示十万位、万位、千位、百位数值,第二段显示十位、 个位及小数位数值; 2、剩余电量分两段显示:第一段显示千位、百位的数值,接下来再显示十位、个位及小 数位的数值。 五、当表内的剩余电量小于报警电量的 2 倍时,报警指示灯将闪烁显示提醒用户购电; 当表内剩余电量小于报警电量时,报警指示灯将常亮提醒。购电前,用户须将电卡插入电表 卡座一次,便于将电表内数据送回计算机数据库。 六、当电表运行过程中,如报警指示灯快速闪烁,则警告用户已超容用电。如该电表被 设置为超容断电限容方式,则超容用电 30 秒后,将拉闸 3 分钟。此时用户插入购电卡可立即 恢复供电。 七、当管理系统将限容方式设置成“超容断电”模式,在报警提醒时用户未插卡响应, 则当剩余电量为用户约定的报警电量时,电表拉闸断电警告,此时将电卡在电表卡座上插一 次即可恢复供电。