为了保证终端遥控的准确性和寿命,本终端的遥控输出均采用欧姆龙的继电器。每一路遥控输出节点在终端的后面板有两副端子,默认情况下,一副为常开,一副为常闭,如果需要两副端子都是常开或常闭的状态,可以通过更改终端里面的跳线来实现。另外,为了保证厂站某些重要回路的断开操作能够可靠执行,遥控输出的第1路(DO1)和第2路(DO2)各用两个继电器串接起来使用,大大提高了断开操作的可靠性。⑴采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;⑶直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送,可计算正反向电度;⑷采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;(5)接收并执行遥控及返校;(6)程序自恢复;(7)设备自诊断(故障诊断到插件级);(8)设备自调;(9)通道监视;(10)接收并执行遥调;(11)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能选配);(12)与两个及两个以上的主站通讯;(13)采集事件顺序记录并向远方发送;(14)提供多个数字接口及多个模拟接口;(15)可对每个接口特性进行远方/当地设置;(16)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;(17)接受远方命令,选择发送各类信息;(18)可转发多个子站远动信息;(19)当地显示功能,当地接口有隔离器;(20)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;(21)选配及多规约同时运行,如DL451-91CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);(22)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。