固定消防炮灭火系统现场查验的内容、标准与查验方法项目 查验 方法 查验内容和要求 系统 查验 观察 测量 方法 动力源、备用动力及电气设备。系统 启动 功能 查验 观察 查验 系统手动启动功能查验试验。查验方法,使系统电源牌接通状态,各控制装置的操作按钮处于手动状态。逐 个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号应 正常;逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门启、停的动作及 反馈信号应正常;用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消 防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常,观察 消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉,消防炮塔的防腐涂层是 否完好。对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检查其喷雾动作控制功能。 主、备电源的切换功能查验试验。查验方法:系统主、备电源牌接通状态,在主电源上设定一个故障,备用 电源应能自动投入运行;在备用电源上设定一个故障,主电源应能自动投 入运行。 消防泵组运行查验试验。查验方法:按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵及相关设备 动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连接运转不应少于2 小时。 主、备泵组自动切换功能查验试验查验方法:接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态, 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若 正常,则在消防泵组控制装置内人为为该消防泵组设定一个故障,使之 停泵。此时,备用消防泵应能自动投入运行。消防泵组在设计负荷下, 连续运转不应少于30 分钟。 联动控制功能验收试验。查验方法:按设计的联动控制单元进行逐个检查。接通系统电源,使待检 联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该 单元应能按设计要求自动启动消防泵组,打开阀门等相关设备,直至消防 炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)。该单元的动作与信号反馈应符合设 计要求。 系统 喷射 功能 查验 观察 查验 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、信仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求; 分钟;干粉炮系统自启动至吐出干粉的时间不应大于2 分钟。 固定消防炮灭火系统查验记录 物业项目: 查验日期: 编号: 建设单位: 参加人员: 物业服务企业: 参加人员: 程名称查验项目名称 查验内容记录 查验评定结果 系统施 工质量 验收 系统组件及配件 规格、型号、数量、安装位置 及安装质量 管道及管件 规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量 管道支、吊架、管墩 位置、间距及牢固程度 管道穿防火堤、楼板、 防火墙、变形缝等的处 套管尺寸和空隙的填充材料及穿变形缝时采取原保护措 消防泵房、水源及水位指示装置 消防泵房的位置和耐火等级; 水池或水罐的容量及补水设 施;天然水源水质和枯水期最 低位时确保用水量的措施;水 位指示标示。 电源、备用动力及电气 设备 电源负荷级别;备用动力的容 量;电气设备的规格、型号、 数量及安装质量;电源和备用 动力的切换试验。 系统功 能验收 系统启动功能 系统手动启动功能 主、备电源的切换功能 消防泵组的功能 联动控制功能 系统喷射功能 水炮、泡沫炮、干粉炮、水幕 的喷射压力、转角、混合比、 系统喷射响应时间等。 查验结论: 记录人: 日期: 审核人: 日期: