常见空调负荷计算方式有:谐波反应法、冷负荷系数法和冷负荷指标估算法。
谐波反应法
在负荷计算中,得热量形成冷负荷的关键是得热中辐射部分变成冷负荷的比例,应为对流部分直接变成了冷负荷,谐波反应中辐射扰热量转化为冷负荷的过程如下图所示:
辐射扰热量投到板壁上,相当于引起板壁表面空气边界层温度升高,板壁吸热后温度升高会以对流的形式向房间放热,所放出的热量即为冷负荷。
冷负荷系数法
冷负荷系数法是建立在Z传递函数基础上的一种简化计算方法。该方法把得热计算和负荷计算两步合并成一步,通过冷负荷系数直接从各种扰量源求得分项逐时冷负荷。
1、冷负荷系数法确定空调房间各项冷负荷
(1)维护结构瞬变传热形成的冷负荷
外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷
‚内墙、楼板等室内维护结构传热形成的冷负荷
(2)透过玻璃进入室内的日射得热形成的冷负荷
(3)室内热源散热形成的冷负荷
照明散热形成的冷负荷
‚人体散热形成的冷负荷
ƒ设备和用具的散热量引起的冷负荷
空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
如果空调系统中新风直接送入房间处理(新风不承担室内空气负荷时),则空调房间冷负荷还应包括新风负荷。
冷负荷指标估算法
根据不同使用功能的房间,估算不同的冷负荷指标,如下表(此表不是规范,仅作参考):
序号
建筑类型和房间名称
冷负荷指标W/m2
1
办公室、宾馆
200
2
领导办公室
250
3
会议室
250-300
4
宴会厅(高层)、火锅店
400-500
5
餐饮包厢
350-400
6
足浴店、棋牌室
250-350
7
KTV
260-300
8
商场一层
220
9
商场二层及以上
180-200
…
在此附上连接:资料均来源网上
1:两种冷负荷计算方法的比较