停车场道闸系统的施工和设备的安装涉及到前期的准备工作、施工的作业规范、设备的尺寸定位和停车场道闸系统规划设计的基本规则,本文就四个方面详细解读,希望可以帮助到有需要的朋友;
一、施工安装
停车场道闸系统方案效果图
一、所需的工具和配件材料;
停车场道闸系统施工及设备安装环节中需要的工具有:冲击钻、打磨机、手电钻、切割机、模板、扳手、钳子、螺丝刀、网线钳等;辅材有水泥、中砂、PVC管、镀锌管、固定夹、膨胀管、自攻钉、膨胀螺栓和电源线、通讯控制线及网线等;具体如下图所示;
停车场道闸系统施工所需的工具、辅材明细
二、安全岛
①、安全岛上放置岗亭宽度设置为w=150cm,安全岛上仅放置宽度可根据实际情况设置为w≥50cm以上; 安全岛长度通常设置为L=500cm;高度通常设定为H=15cm;
带岗亭的安全岛尺寸规范
仅安装停车场道闸系统设备的安全岛尺寸规范
②、对于不同地基上建设安全岛的标准
a、在松软的泥土上,需挖深 30 公分,用混凝土浇注;
b、在水泥基础上建安全岛,需以星型每间隔25cm打一根φ20的钢筋,钢筋需深入地面D>5cm,外漏D>5cm;
c、在沥青路面上行建安全岛,需以星型每间隔25cm打一根φ20的钢筋,钢筋需深入地面D>20cm,外漏D>5cm;
③、用模板沿安全岛形状线条围起一个 15cm的框架。
④、用水泥、中砂比例为 1:2 的混凝土浇注用模板沿围起的安全岛框架,水泥需要使用425#标号的硅酸盐水泥,浇注完后找平。一周后可凝固,之后用高标号水泥进行表面抹平。
⑤、在安全岛侧面刷黄黑 15 公分相间的路标漆,等干燥后,安全岛就制作完成。
2、布管
①、线管明配管横平竖直、 整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
②、线管的选择,按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的 70%的限度进行选配。对明配的线管,采用封闭的镀锌钢管、 PVC 管;
③、对有强磁干扰的场所,采用镀锌钢管;
④、对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所,采用 PVC 管敷设;(注意: PVC 管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所)
⑤、为便于管子穿线和维修, 中间可加装接线盒或拉线盒;
⑥、线管的固定、线管在转弯处或直线距离每