家里跳闸,这个是什么形式的空开?。常用空开通用复位的方法是:先将跳开的开关向下拉到位,然后再推上去
推上去没电,有可能外边电表箱里还有一个总闸也跳了(或线路保险烧断了),找物业打开表箱推上就成。家里跳闸,这个是什么形式的空开?。常用空开通用复位的方法是:先将跳开的开关向下拉到位,然后再推上去
线路有短路现象,插座里面的线路连了,想想最近用过哪个插座,拆开看看。开关是上有个突起,先按下去(复位按钮)不行就把下端线拆了,再推下
建议尽快请电工检查一下,可能有插座接触不良,极其容易跳火引起火灾。
总开关有延时送电的保护功能
有可能是线路有短路的故障,也可能是空开坏了。你可以断开空开下口的线路,然后再合闸试试看,如果能和上说明线路故障,如果还合不上,说明空开本身故障,更换新开关就行了。
就是带插座这个开关跳闸了,你看开关上面的一个园或扁方的小东西出来就是跳闸,可以和其它开关对比一下。小按钮是摁进去的.就是跳闸了,拉下来重新合一下
厨房插座跳闸推上去但插座没电是因为上级的断路器也跳了,找到那个断路器合上就能解决。原因很简单,虽然你家的空气开关推上去了,但还有一个漏电保护器没有推上去,所以,还是没有电
漏电了!看看哪里电线是不是漏电了也有空开坏了的可能是空开前还有一个总保险丝或空开。没交电费有漏电可能
可能是按插座时候把火线接地了 所以跳闸 你检查一下插座就是了可能是电线绝缘不好,漏电了.漏电了吧?你确定是空开,不是漏电保护?如果是空开,下面的出线全拔了一推还跳闸,有可能是空开坏了。或者有人改造电路改错了
这应该是负载线路中有接地故障,检查线路才是,必要时使用仪表检测一下(绝缘摇表)是否有接地故障
哥们:按照你表面意思来说,像你说的这种情况是不可能的!。
哥们:按照你表面意思来说,像你说的这种情况是不可能的!。
断路器手柄向上为合闸(开关闭合),向下为分闸(开关断开)。从照片中看,右侧第二个空开是处于分闸状态的。 如果怀疑是微波炉有故障,可以暂时拔下微波炉的电源插头,然后合闸送电,再插上微波炉试试。
跳闸是因为你的空气开关额定容量不够;推上去还是没有电,可能是线烧断了,可以检查一下;需要换一个大一点的空气开关,就不会跳闸了。一般4平方的线安装15安培的空气开关就可以了,谢谢
是接线板的话,应该是接线板上保险烧断,打开接线板换一个同规格的保险即可。是墙插的话,就有可以是电线被烧断一根,需要拆下插座检查,注意安全
那就是插座额线没接好呗插座开关合上去总开关跳闸是什么问题家里的用电器全拔掉了,总开关还是跳闸,就应该检查插座线有没有短路,或者破皮与大地相连接了。你先采拿ズㄈАヤ是插座线路短路,检查每个插座里有无短路!

空气开关跳闸后未按复位强制推上去闸能接通电吗