如果家里在安装电路时,各个引线接的并不牢固,时间长了就会松动,从而导致氧化或者是发热的情况,最终出现空气开关动作。
二:电路跳闸如何解决
1.首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。
2.如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。
3.上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。
4.用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。
三:电路改造过程易误入的误区
1.电路的改造一定要提前做好准备。
2.电话一定要加套之后再埋入墙体或者是地面,这样才能更安全。
3.管弯处直接弯电管。在安装弯曲保护管理,一定要使用专业工具和专业的弯头。
4.线管位置一定要保证电上水下,只有将电路线管安装在线管上方200mm的地方,才可以保证安全。