无功补偿器

无功补偿器是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

智能无功补偿

产品采用了过零投切、现代测控、网络通讯、自动化控制等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的机械式或机电一体化作为投切电容器的投切技术、改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、成本更低、使用更灵活、维护更方便、寿命更长、可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。

智能无功补偿器工作原理

WET低压智能无功补偿主要由智能组件、开关电器、和二台低压电力等组成。
1、零投切原理
零投切功能由核心器件组和实现,可控硅可以控制其在电压过零点时闭合、控制其在电流过零点时断开,实现“零投切”功能,磁保持继电器在可控硅投切稳定后动作,降低系统功耗。
2、电压保护原理
通过检测电压和控制开关的断开,实现低压电力电容器的过电压、欠电压、失电压和三相不平衡电压的保护。
3、保护原理
通过微型,检测低压电力电容器的各相电流和控制开关的断开,可以实现低压电力电容器的各相过电流保护,降低功率损耗。
4、电容器体内温度保护原理
通过低压电力电容器内部的微型,测得低压电力电容器的内部工作温度,根据该温度值可以设置低压电力电容器体内温度分级保护,或者温度反时限保护。设置低压电力电容器体内温度保护,可以在其体内温度超值时退出运行,有其它低压电力电容器替换运行,从而延长低压电力电容器的使用寿命。
产品相互之间联机以及与控制器之间联机由智能组件的通信功能实现,采用485有线通信方式。
无功智能补偿器调整分低压和高压两种情况:
低压:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);
2、设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;
3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路,观察投入后各路电流都正常;
4、将控制器打到自动位置,让其自动投入。
高压:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,连接电容柜与前端开关柜间的联络信号(开关信号或通讯线等)送控制电源,先不送主电源;
2、手动分合各投切回路,只要投切状态及动作正常即可;
3、设置控制器及微机保护相关参数,再送一次主电源;
4、分别手动投切各回路,观察电流及显示正常即可;
5、将各回路处于自动控制位置,使控制器自动投切。
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。侵权投诉