发电机 -变压器组是否并网通过主变220KV 侧开关辅助接点状态进行判别。 变压器的保护:主要有:零序电流保护、过流保护、速断保护、温度保护、差动 保护 太累了,范围和动作后果不说了 线路保护:过流保护、速断保护、定时限速断保护、距离保护、纵联差动保护、 中性点偏移保护、低阻抗保护、零序方向保护等 差动保护是输入的两端 CT 电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。 保护范围在输入的两端 CT 之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器 等电气设备) 逆相序上面两位已经解释了,有功反向是逆功率而不是逆相序,一般用在发电机 保护中。 电流差动保护是继电保护中的一种保护,forclear 说的差动保护和逆相序都是 超前B,B超前C 各是120 度。反相序(即是逆相序)是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上 180 度,就是反相功率,而不是逆相序。 差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。 差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电 流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的 电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整 定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 差动保护原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将 其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差 动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流, 差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于 变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。 变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原 理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障, 如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器, 即:iJ=ibp=iI-iII=0。 差动速断保护 ,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的 高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到 4-10 倍额定电流时,速断元件快速出口 差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范 围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧 的电流大小和方向。 差动保护原理 引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直 用于变压器做主保护, 其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动 保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流 检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些 问题做些讨论。 变压器差动保护的简要原理差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障 时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短 路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 变压器差动保护带负荷测试的重要性变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式 细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大, 正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算 Y-接线变压器 型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然, 就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。 变压器差动保护带负荷测试内容要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算 错等等),就要收集充足、完备的测试数据。 1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧 CT 二次电流和——差流—— 工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补 偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A 型差动继电器),用钳形相位表 或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补 偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5 型差动继电器),用0.5 级交流电压 表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。 2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的, 因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变 化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏 端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相 PT 二次电压做参考),并记录。此处不推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅 值和相位。 3.变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监控显示 器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数 据,记录变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和流向,为CT 变比、极性 分析奠定基础。 负荷电流要多大呢?当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在差流中的体 现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制, 不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。 若二次负荷电流只有0.2A 而差流有65mA 时,判断差动保护的正确性就相当困难。 变压器差动保护带负荷测试数据分析数据收集完后,便是对数据的分析、判断。