并联连接暖气的优点主要有: 1、各组暖气的供暖平衡可调节 在出现某组暖气不热的情况,通过调整改组暖气的阀门,可以实现实现各个空间的热平衡。 2、暖气检修比较的方便 在某组暖气出现问题的时候,不需要关闭所有的暖气的管线,只需要关闭改组暖气的进出水阀门即可。

安装家用暖气串联好还是并联好请高手帮助解答

一般都是串起来的,因为可以省料,还好看,但也有另外,要看你家的情况而定了,,走的线路还有主管从那有出,,,根据情况来定,,,

暖气串联改成并联后为什么有的不热

是因为暖气片的高低,远近不一样造成的。

暖气原来是并联能不能改串联

改串联肯定不好,一是阻力增大,使的进入你家的热水流量减小,这样影响采暖效果;二串联采暖本来就有影响,可能第一组暖气片还热,等热水到最后几组暖气片就变成凉水了,可能就根本没有采暖效果了.

请教暖气管道并联改串联问题

我来说说
个人认为第三种双循环便于调节,效果会好一些,都能保证采暖温度。
在两个循环上加阀门好根据需要调节控制两面温度。
还有就是当一侧漏水需要维修时可以通过阀门解链一侧,不会影响另一侧的运行。
随时为你解答

农村土暖气串联安装可以吗

土暖气一般是依靠自然压力循环的、是不可以串联式安装的,串联式安装是不可能全部热的,只有距离炉子近的可以热、远的就热不了了、无法控制的-----
只能是并联方式安装、每一组散热器安装共回水阀门、可以调节水流量------
应该是可以的

四合院每间房子多少平米

北京标准四合院,基本形制是分居四面的北房(正房)、南房(倒座房)和东、西厢房,四周再围以高墙形成四合,开一个大门于东南角。
房间总数一般是北房3正 2耳 5间,东、西房各3间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花门共17间。一般每间11-12平方米,全部住房面积约200平方米,占地约400平米。
不到15平米

我家集中供暖,暖气和地热并联,暖气串联,在出口按了循环泵,怎么一打开泵暖气就凉了呢去年还好用呢!

你的泵没安在总管上吧?另外你这么搞也缺德啊!现在供暖基本是一个单元共享一个来水和回水,你把你家的循环管径变相加大,而且加泵改变了原有的来水和回水压差,会影响其他家的!还是改回吧!

暖气并联加局部串联行吗

行! 有分集水器,并联。 房间不热,也不需要增加8片1.8m的吧,大约3000w的功率,是什么房间啊?最好计算一下,免得热力失匀。 可以在需要增加的房间内,串联新的暖气片组。原来的进水不动,原来暖气片的出水接新暖气片的进水,新暖气片的出水接墙面上的回水管道。 也可以并联安装,在墙面的供回水管子上各装一个三通阀,分别接新旧暖气片的进出水口。 安装完成后,注意调节一下分集水器的阀门,如果各路水力失衡的话。

暖气并联与串联哪种好

如是老房子,按照串联,这样可强制循环;如是自采暖可以串、并安装。

新房装六组暖气,师傅说分成两队,每队三组暖气串联,两队再并联在一起,这样好吗最好的连接方式是什么

这种连接方式会造成前面的暖气片热,后面的暖气片不热。 最好要师傅做双管同程式 经济允许可以选择做章鱼式的,可以解决水利平衡,自己调节暖气的温度

家里装修,小区的暖气原来是并联但是管子在墙外不美观,想把管子改进墙里保留并联,好改吗

改是没问题的了,需要请专业的人改,暖气片靠近总管道的位置,相邻的两个房间,隔墙放暖气片,室内温度还是可以的。我朋友的房子管道改走了地下,也没有什么问题。走管的地方地上也有温度,如果房间多的话,最好还是不要都并联,走两个路或三路就行。