在进行事故备用容量的分配时还 要考虑以下情况: (1)一般水电厂担任事故备用容量时,需要有 相应的事故备用库容。 (2)火电厂担任事故备用容量时, 应将其大部分设置在运转机组上,以提高系统供 电的可靠性。也就是火电厂要设有部分热备用, 以利于系统的经济运行,和事故时周波的稳定。 因火电厂机组经济出力在80%- 90%之间,其欠载部分可在系统发生事故时投入而 满载运行。 电力系统中的机组设备,均需要进行定期预防性 检修,电厂设备的检修主要有大修,小修及事故 修理三种,事故修 理由事故备用容量来解决,检修备用只考虑大修 和小修。 检修备用容量的确定,主要取决与每台机组检修 所需要的时间,和两次检修之间的时间间隔。 确定机组检修的时间和 时间间隔,主要考虑机组的工作年限,检修质量, 及备用备件供应情况等。