\ue50a2015-04-17　\ue50b\ue50a浏览　\ue50b　省煤器再循环是指汽包底部与省煤器进口管间装设再循环管。它的工作原理是:在锅炉点火初期或停炉过程中,因不能连续进水而停止给水时,省煤器管内的水基本不流动,管壁得不到很好冷却易超温烧坏。若在汽包与省煤器间装设再循环管,当停止给水时,可开启再循环门,省煤器内的水因受热密度小而上升进入汽包,汽包里的水可通过再循环管不断地补充到省煤器内,从而形成自然循环。由于水循环的建立,带走了省煤器蛇形管的热量,可有效地保护省煤器。　阅读全文　1)设法减少蒸汽的泄漏。　2)不可能迅速隔断损坏部分的汽管、汽管法兰的损坏程序足以威胁机组的安全运行时,立即停机。　3)主汽管发生振动时,应当检查汽管的疏水情况,如振动威胁到汽管和与汽管相连的设备安全运行时,须降低汽轮机负荷,并隔断发生振动部分的汽管。...　1)启动交流油泵,按紧急停机处理。　2)切断发生故障部分的汽管,并同时开启汽机室的窗户放出蒸汽。　注意切勿乱跑,防止被汽流吹伤或烫伤。...　(1)、迅速调整同步器减负荷至零,注意汽压、汽温、真空变化情况。　(2)、启动直流油泵。　(3)、注意冷油器出口油温变化情况及各轴承回油温度。　(4)、断开各电动机的操作开关,解除各电动机的联锁开关。　(5)　当用户同时投入了较大容量的用电设备,或并列运行中其它机组甩了负荷,机组就会承受负荷突然增加的冲击,如果负荷骤增的冲击比较严重,而处理不当就会造成重大面积的停电事故。...　1)由于机组进汽量增加,叶片上所承受的弯应力增加,同时隔板、静叶片所承受的应力和挠度也同时增加。　2)由于进汽量增加,轴向推力增加,使推力瓦金温度升高,严重时造成推力瓦烧毁事故,因此在运行中严格监视乌金温度变化。　3)改变汽轮机的静态特性,特别是甩负荷特性。　...　1)迅速检查电力表指示和调速汽门位置,确认过负荷时,通知主控盘“减负荷”;　2)检查是否周波下降或调速系统故障引起。　3)检查推力轴承乌金温度和回油温度。　4)检查轴向位移和机组振动情况。　5)检查汽温、汽压、油温、油压以及真空是否...　1)功率表指示突然上升。　2)机组转速迅速下降,相应地频率和电压也会降低。　3)机组运转声音突然变得沉闷。　4)热水井水位上升。...