老师,刚才您说消防栓按钮按下去后不会启动消防泵,因为新规启泵原理是根据压力变化和流量变化启动,压力和流量是什么情况下会变? 还有个问题是我打开消火栓的水阀,首先出来的水是来自屋消防水箱还是地下室的消防水池?是不是屋顶消防水池的水用完了,消火栓的压力和流量才会有变化,才会启动消防泵?
我来答收藏 专家坐席
举报
提交取消
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
提交取消
asfsdfsadfdsf
完善我的答案答题人必看《优秀回答指南》
提交取消
asfsdfsadfdsf
全部回答(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
已采纳
答:你把自动喷水系统和消火栓系统混淆了。
一、屋顶水箱里面的水,对于自动喷水系统是有用的,能喷水灭火;但对消火栓系统来讲,是无效的,压力不够,消火栓的水柱射不远,不能喷射到起火点,不能有效灭火。
二:(用消火栓管道里面的水救火)消火栓管道里面的压力下降后,电接点压力计里面的线路才能合上,此时,消防值班室(消防主机)能直接启动消火栓泵;消防泵房能摁按钮启动消火栓泵;各层各处的消火栓按钮也能直接启动消火栓泵;
只有消火栓泵启动后,消火栓管道内的水(是消防水池内的水),才能有效的灭火。