热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀,或用安全泄放阀。高压给水一般用封闭全启式安全阀,如高压给水加热器、换热器等。
(4)天燃气阀门总是吸进去是怎么回事扩展阅读:
天然气的安全使用介绍如下:
用户在使用燃气时要定期更换燃气胶管,不能超过两年,如发现软管有老化、龟裂、发硬、发黄现象应及时更换。燃气胶管长度不应超过2米,并不得有接口(不能有三通)。胶管更不能出现缠绕或穿墙。
特别是潮湿、阴暗的厨房更要经常查看胶管是否老化、龟裂,特别提醒用户一定要购买正规厂家的燃气专用胶管。胶管两端的关卡一定要拧紧,燃气胶管一端接着灶具,另一端接着燃气管道,这两端连接处都要用管卡拧紧。
⑸ 天然气安全阀自动吸进去,是怎么回事
你说的情况应该是熄火保护,
试一试下面几种方法会解决问题的。
一、换两节电池内试试,电池电量容不足会导致电磁阀吸和不保持,就会出现你说的情况。
二、调整风门,要使中间火盘的火燃烧到。
天然气阀门,指的是燃气快速切断电磁阀,常开型。
通常与燃气报警器相连接,当燃气发生泄漏时,迅速闭合切断燃气供给(此时复位拉杆会落下)。
排除隐患后,需手动提拉复位杆(人工复位,没有自动),此时阀门又处于常开状态,恢复供气。
⑹ 天然气使用中阀门吸进去断气的原因是什么
按以下顺序来检察:自
1、风门风量是否太大?调整小些即可,一般风门在灶的下方(看一下说明书中风门调节方法)。
2、燃气压力是否正常?
3、电池是否电力充足?不足或电池质量不好的话,也会有点火后很快断气的现象(看一下说明书中电池的位置和要求)。
4、灶头是否脏了、堵了?如果有脏或堵要清洁一下。
5、灶头边上是否有两个小立柱?,如果有则其一是电子点火头,其二是防熄火装置的感温电偶,有可能是这个电偶出毛病了,电偶的作用是,当我们点着火后,火焰将电偶加热,电偶控制管路阀门保持开通状态,一旦意外熄火,电偶凉下来就会控制阀门关闭。这是一个安全保护装置。要是电偶坏了,不能探到火焰温度时,炉具就会自动关闭。灶具的热电偶-熄火保护装置失灵了,可请专业人士换个新的。
6、请厂商指定的维修人员上门检修。
⑺ 天然气阀门(就是那个可以拔出来按下去的阀门)就自动往进吸,是怎么回事
天然气阀门,指的是燃气快速袭切断电磁阀,常开型。通常与燃气报警器相连接,当燃气发生泄漏时,迅速闭合切断燃气供给(此时复位拉杆会落下)。排除隐患后,需手动提拉复位杆(人工复位,没有自动),此时阀门又处于常开状态,恢复供气。
安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀汀开,将系统中的一部分气体排入大气,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。安全阀又称溢流阀。
(7)天燃气阀门总是吸进去是怎么回事扩展阅读:
天然气使用安全常识
一、用气前应仔细阅读天然气用户须知,掌握燃气设施的维护、报修及安全常识。
二、使用天然气应先点火,后开气。一时未点着,要迅速关闭天然气灶开关,切忌先放气,后点火。使用自动点火灶具时,将开关旋钮向里推进,按箭头指示方向旋转,点火并调节火焰大小。
三、注意调节火焰和风门大小,使燃烧火焰呈蓝色锥体,火苗稳定。
四、使用时,人不要远离,以免沸汤溢出扑灭或被风灭火焰,造成漏气。
五、使用完毕,注意关好天然气灶或热水器开关,做到人走火灭。同时将表前阀门关闭,确保安全。
六、连接灶具的软管,应在灶面下自然下垂,且保持10厘米以上的距离,以免被火烤焦、酿成事故。注意经常检查软管有无松动、脱落、龟裂变质。软管老化应及时更换。
七、使用燃气具时,注意厨房通风,保持室内空气新鲜。
八、教育儿童不要玩弄天然气灶具开关。
九、定期用肥皂水检查室内天然气设备接头、开关、软管等部位,看有无漏气,切忌用火柴检漏。如发现有气泡冒出,或有天然气气味,应打开窗户通风,严禁开关电器,使用明火,并立即报告地区天然气维修站。
⑻ 我的天然气安全阀门拔出来吸进去是怎么回事谢谢给予帮助的
有两种可能一种是在做饭的时候有料酒放入,报警器会探测到,这样会报警,另一种报警器超期了(有效期3年左右)更换一只报警器就没问题了。
天然气阀门,指的是燃气快速切断电磁阀,常开型。通常与燃气报警器相连接,当燃气发生泄漏时,迅速闭合切断燃气供给(此时复位拉杆会落下)。
排除隐患后,需手动提拉复位杆(人工复位,没有自动),此时阀门又处于常开状态,恢复供气。

(8)天燃气阀门总是吸进去是怎么回事扩展阅读:

燃气报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中燃气气体泄露,燃气报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,燃气报警器就会发出报警信号。
以提醒工作人员采取安全措施,燃气报警器相当于自动灭火器那类,可安装驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。燃气报警器可以测出各种气体浓度。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等有气体泄漏的地方。
因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时,切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风,等探测器红色报警指示灯熄灭后,查找确认燃气泄漏的原因(无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理),并进行排除。确认探测器不再继续报警(燃气不再继续泄漏),按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。 请勿随意触动家用煤气报警器的电源,以防探测器不能正常工作。