机抗燃油管振动、负荷波动原因分析1、事件经过 2014 年10 月13 日9:55,发现#4 高压调门EH油进油管剧烈摆动,机组负荷下降,摆动消失热控来人将#4-2 高压调门解列,继续观察运行。 18 日12:05 机组负荷在125MW--138MW之间大幅波动,恢复#4-2高压调门运行. 17:20 报值长同意:#4 机负荷185MW,退AVC 方式,热控将#4-3 高压调门逐渐关小,阀位关至7% 时,就地#2、#3 高压调门进油管道振动,恢复#4-3 高压调门运行。 18:10 机组负荷AGC指令210MW,负荷在198MW--209MW之间大幅波动。18:15 AGC 指令130MW,负荷下降后 停止摆动。到24 日0:00,依次强制关闭#2、3、4 高压调门观察负荷波动情况,且随着负荷 的升高油管振动剧烈满负荷大幅波动。 2、事件原因分析及处理 2.1 抗燃油泵运行时油压不稳 13 机抗燃油管振动,考虑到抗燃油泵刚定期切换的原因,将抗燃油泵切换后观察,油管仍间断振动。 2.2 高压调门阀序方式影响 13 日排除了抗燃油泵、油压波动的影响,将#4 机高压调门阀序由顺阀切换为单阀运行, 就地观察抗燃油管振动消失。 2.3 高压调门伺服阀故障影响 17 日18:20,#4 机负荷205WM,发现就地抗燃油管振动,且负荷有MW 的波动,降负荷至190MW 后振动消失。18 高压强制关闭前、后负荷趋势图:更换#2、3 高压调门伺服阀后负荷趋势图 2.4 抗燃油质影响 2.5 热控DPU 卡件故障影响 2.6 高压调门位置反馈万向节连杆松旷 2.7 一次调频 一次调频退出后负荷趋势图 3、预防措施及对策 机高压调速汽门摆动分析