机电专业复习题煤矿供电部分1、 供电的基本要求。 保证供电的可靠性、安全性、经济性、技术合理性(电压偏差不超过5%,频率偏差在 0.2--0.5HZ)。 负荷根据什么分类?三类用户在供电上各有什么要求?根据停电所造成的危害分。一类用户要用两个独立电源的双回路,二类用户要用专门的供电 线路,三类用户在供电上没有特殊要求。 什么是电力系统?什么是电力网?电网的作用、分类。电力系统由发电厂、输配电线路、升降压变电所组成的整体。 电力网是由变电所及各种不同电压等级的输电线路组成。它的作用是输电配电。大致分类有: 直流电网和交流电网;低压电网和高压电网;区域电网和地方电网;照明电网和动 力电网。 一个企业的变电所是电源还是负载?对企业内的所有用户它是电源,对上一级电网而言它是负荷。 写出常用交流高低压等级500KV、330KV、220KV、110KV、60KV、35KV、10KV、6KV、3KV、1140V、660V、380V、220V、 127V、36V QS、QF、F、T、FU、TA、TV