紧急切断阀压力应为调压器的多少倍
原则是:切断压力>放散压力>调压器封闭压力,一般来说在中低压调压体系里,放散压力是调压器出口压力的1.4-1.5倍,堵截压力是调压器出口压力的1.5-1.7倍,仅供您参考。
燃气调压器技术参数里面的关闭压力或关闭压力等级(SG)是什么意思?
答非所问,紧急切断是指切断压力,一般是运行压力的1.5倍,是可以设置的,堵截后是不能自动回复的。 封闭压力是调压器的特性,是不能设置的,在封闭压力下,阀口自动关闭,压力下降时阀口再见自动打开。
燃气调压器如何调切断压力
切断压力的设定一般来说要略高于放散压力,在中低压范畴,放散压力是运行压力的1.3-1.5倍,堵截压力是运行压力的1.7-1.8倍,一般不答应超过运行压力的2倍,由于燃气灶具压力过高,点火会有爆燃或黄焰等题目。
燃气调压箱 关闭压力 运行压力 切断压力分别什么意思?
别听他胡说。