上次去朋友家做客,她和我说家里的用电出了点问题,好像是电表下的空开进、出线都有电,但入户线却没电,也不知道什么原因导致的,问我清不清楚。虽然不是很了解,但有听我们家水电师傅说过,其中一点可能是自复式过欠压保护器出了问题。 记得师傅说现在住宅使用的电表箱,空开的下口都装有过欠压保护器。如果家里遇到上面这种情况,首先要看看自复式过欠压保护器是否能正常工作。 具体怎么看? 自复式过欠压保护器有两个指示灯,一个是电源指示灯、另一个叫保护指示灯。在正常供电情况下,电源指示灯亮,保护指示灯不亮;但如果两个指示灯都处于亮灯的情况,说明这是一个断电保护的状况;若电源指示灯不亮,则表示上口没电。 另外还有一种情况,可能是自复式过欠压保护器有损,这也会导致家里没电(可以通过过欠压保护器上下口是否有电来判断)。检查时可以根据家里过欠压保护器的状态与这几点对应,就能找出问题所在了。 给朋友家检查完,发现过欠压保护器完全没问题,这下我也不知道原因了,还是把水电师傅请来家里看看。 给师傅说明情况,再让他检查了一遍过欠压保护器的确是正常的。接着师傅就说道,如果没有安装过欠压保护器或是它没有问题,那接下来就要看看是不是,空开下口到配电箱总开关上口的电源线出现了问题。 这里需要用到万用表的蜂鸣档,来检查电这段距离上的电线是否处在一个通路的状态。 具体怎么做? 将入户线的两端从开关上取下来,然后使用万用表上的两根表针分别接触火线、零线的两端。如果万用表发出了蜂鸣声或指示灯亮起,说明电线是通路;反之则表示电线断路。这时候要解决问题,只要将原先的入户电源线抽出来,重新换上新的入户线就可以了。 朋友这下终于知道原因所在了,各位也清楚了吧!遇上这种情况,主要就看“过欠压保护器”和“空开下口到配电箱总开关上口的电源线”这两点就能查明原因了。 上次去朋友家做客,她和我说家里的用电出了点问题,好像是电表下的空开进、出线都有电,但入户线却没电,也不知道什么原因导致的,问我清不清楚。虽然不是很了解,但有听我们家水电师傅说过,其中一点可能是自复式过欠压保护器出了问题。 记得师傅说现在住宅使用的电表箱,空开的下口都装有过欠压保护器。如果家里遇到上面这种情况,首先要看看自复式过欠压保护器是否能正常工作。 具体怎么看? 自复式过欠压保护器有两个指示灯,一个是电源指示灯、另一个叫保护指示灯。在正常供电情况下,电源指示灯亮,保护指示灯不亮;但如果两个指示灯都处于亮灯的情况,说明这是一个断电保护的状况;若电源指示灯不亮,则表示上口没电。 另外还有一种情况,可能是自复式过欠压保护器有损,这也会导致家里没电(可以通过过欠压保护器上下口是否有电来判断)。检查时可以根据家里过欠压保护器的状态与这几点对应,就能找出问题所在了。 给朋友家检查完,发现过欠压保护器完全没问题,这下我也不知道原因了,还是把水电师傅请来家里看看。 给师傅说明情况,再让他检查了一遍过欠压保护器的确是正常的。接着师傅就说道,如果没有安装过欠压保护器或是它没有问题,那接下来就要看看是不是,空开下口到配电箱总开关上口的电源线出现了问题。 这里需要用到万用表的蜂鸣档,来检查电这段距离上的电线是否处在一个通路的状态。 具体怎么做? 将入户线的两端从开关上取下来,然后使用万用表上的两根表针分别接触火线、零线的两端。如果万用表发出了蜂鸣声或指示灯亮起,说明电线是通路;反之则表示电线断路。这时候要解决问题,只要将原先的入户电源线抽出来,重新换上新的入户线就可以了。 朋友这下终于知道原因所在了,各位也清楚了吧!遇上这种情况,主要就看“过欠压保护器”和“空开下口到配电箱总开关上口的电源线”这两点就能查明原因了。 欢迎添加微信:qijiavs,了解更多家装知识!