: c* z8 q) n# j: T7 [3 v' F) U/ V
到目前为止“综合比较”,即与历史数据比较,与同类型电缆比较,与本条电缆的不同相比较,还是现场电气试验人员常用的一个行之有效的方法。
1 K# N2 }( Z7 h2 g2 U/ B R为什么要让各使用电缆的单位“自行规定”?我的理解是我国幅员广阔,气候条件差别很大,加上电缆头的影响,电缆的绝缘电阻数值分散性较大,不便于硬性规定。8 V: [( z( N I8 r& r
因此,有的电厂规定:! N [& d) C$ v( [$ q1 a' p
低压动力电缆≥0.5 MΩ(使用500V兆欧表测量)( v4 A3 W8 ^) T6 E% Y R+ T6 ~
6kV电缆电缆≥50 MΩ(使用2500V兆欧表测量), }6 A. z0 v5 f$ C M# V7 A
三、不同长度电缆、温度下测得的绝缘电阻的换算
4 S7 o. I6 A* l+ T* q1. 温度换算
6 i: J W& |1 |9 Z, A, D& }2 j为了便于比较,通常都把电缆绝缘电阻值换算到同一温度(一般为20℃)。6 L6 ?6 j9 o- j e( F
20℃时的电缆绝缘电阻=t℃时的电缆绝缘电阻×温度换算系数$ N* K, Y) t7 s/ l. B
温度换算系数如下:
S) N1 O0 S/ D& u2 q. G$ V F2 F0℃时系数为0.48;5℃时系数为0.57;10℃时系数为0.70;15℃时系数为0.85;
+ s4 O8 M! D! T7 \. }, P# {/ X t20℃时系数为1.0;25℃时系数为1.13;30℃时系数为1.41;35℃时系数为1.66;# _) ]8 q4 n* m- B
40℃时系数为1.92。
1 q' x% s0 ^# a2. 长度换算
; e+ W# A: T0 P+ D7 K1 _ 知道了电缆的实际长度和它的绝缘电阻值,可以经过换算得到其每千米长度的绝缘电阻值。) b( V3 _+ E+ `9 _
每千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值(MΩ)& u/ H$ A8 V/ i% D
例如,电缆线路长度为5km,测得的绝缘电阻为0.5 MΩ,则有0 {$ x$ }$ J% j& G
该电缆每千米长度的绝缘电阻值=0.5×5=2.5MΩ# m1 {2 a1 t4 Y
需要提请注意的是,电缆制造厂给出的20℃条件下,电缆每千米长度的绝缘电阻的最低值不是用兆欧表测得的。它是采用比较法,与标准电阻比较得到的。假如,制造厂电缆试样长10m,20℃时通过比较法得到的绝缘电阻值为20000 MΩ,则厂家给出20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻=20000×0.01=200(MΩ)。, u8 t6 F. l7 b, \
由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足1千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘电阻值,实际并不进行换算,只要它与厂家所给的1千米长度的绝缘电阻值相比,没有显著差别,就认为电缆的绝缘电阻是合格的。

电缆两线之间阻值多少合格

电缆绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
扩展资料
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。
湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。