本文介绍的是三相电的实际应用。关于三相电的电学理论,请参见“三相　(电学)”。　三相交流电的波形　这个三相电变压器是加拿大一个郊区卖场的唯一输电点。四根进线是208Y/120的(即星形接法,相电压120V,线电压208V),一根中性线,其它三根为A相、B相和C相。　三相电　是三组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源,可提供超过数千瓦或以上功率的电力。　目录　三相电的电流流动　为保证发电机的稳定运行,发电机至少需要三个绕组,理论上发电的相数可以更高,但三相最经济,因此世界各国普遍使用三相发电、供电。　上:星形接法　下:三角形接法　三相三线制　[　编辑　]　30kV三相电缆　三相三线制即包括三相电的三个相线(A、B、C线)。由于没有中性线(N线)和地线(PE线),这种供电方式只能用于三相平衡负载,且没有外壳接地保护　。一般三相供电均采取三相三线制,用户必须使用三相负载平衡的电器,而工厂车间　则往往采用内部负载补偿的方法来达到总体三相负载平衡,地线则通过水管或避雷针连接至大地;而一般用电设备很少使用三相三线供电的方式,因为即使电器可以保证三相负载平衡,没有外壳接地保护也将对设备的安全使用造成巨大威胁。　中国大陆　三相三线制标准导线颜色为A线黄色,B线绿色,C线红色,中性线蓝色,零线黑色;而在加拿大、美国、英国及香港则为A线红色,B线黑色,C线蓝色。　三相四线制　[　编辑　]　3P+E插头,没有中线　三相四线制一般包括提供三个相电压的三个相线(A、B、C线,U、V、W线或L1、L2、L3)和中性线(零线)(N线),不单独设地线(PE线),而是中性线(零线)和地线共用一条线路。在一些平衡负载(如大功率空调等电器)中也指由三个相线和地线构成的系统,由于负载平衡不需要中性线。　中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,包括三个相线中的一个,另外两条线路实质上同为中性线和地线共用的一条线路。　三相四线制标准导线颜色为:A/U线黄色,B/V线蓝色,C/W线红色,N线/PE线黄绿色或黑色。　三相五线制　[　编辑　]　符合IP44异物防护等级的室内用插头,用于户外的插头则必须达到IP67　三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线