Building　Technologies　北京西门子西伯乐斯电子有限公司　地址:北京市海淀区西北旺丰智东路1号　邮编:100094　电话:　010　–　6476　8806　传真:　010　–　6476　8899　文件号:AA3101A0A　版本号:05　版本日期:2014-12-01　页1/2　FD680A火灾显示盘产品说明书　单位:mm　特点　l　满足国家标准GB17429-2011。　l　一台FD680A火灾显示盘可显示47个分区的火警情况。　l　能够发出声光报警,并且具有手动消音和试灯功能。　l　47个分区的火警用47个地址灯(LED)来显示。　应用　l　FD680A火灾显示盘配合FS1120系列控制器用来在现场重复显示一台控制器中一个或几个区域中　各分区的火警情况。　l　FD680A火灾显示盘配接输入模块,将通讯线路故障(包括短路和断路)和本火灾显示盘的故障信　号通过D-总线传入控制器,以利于控制器能及时检测到线路及显示盘故障。　结构　l　FD680A火灾显示盘由机壳、显示面板、显示控制板组成。　设计　l　每台FD680A最多显示47个分区的火警,每个灯显示一个地址。　l　一台FS1120　系列控制器通过其中的层显卡E3I040最多可以监控32台显示驱动器FD681,而每个　FD681又可以监控最多8台FD680A显示终端。　l　在FD681显示驱动器所驱动的1~8台FD680A显示终端末端(最远的一台)设置电阻排(终端电　阻),其余的全部去掉。　l　FD680A中的显示控制板上的编码开关S1用来给1~8台火灾显示盘选定地址码。　l　火灾显示盘的回路总长度不超过1000米。　操作　l　正常运行中,运行指示灯亮;某一分区报警后相应的地址指示灯亮,同时发出火灾声音报警。按消　音按钮可消除声音警报,但发生新的报警后,声音警报重新发出。　l　定期按试灯按钮,以检查各地址窗的指示灯及报警声响是否完好。　维护　l　每年对所有火灾探测设备进行一次外观检查,严重污染和机械损坏的设备必须更换。　l　无论在何种环境下,使用12年的设备需要予以更换。　l　产品报废后请勿随意丢弃,请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相关规定处置。　Building　Technologies　北京西门子西伯乐斯电子有限公司　页2/2　性能　工作电压　24VDC　由FS1120系列控制器