自耦变压器好坏判断技巧
万用表只能试一下单个线圈得通断,一般烧没烧外表能看出来。如果线包没有烧黑的现象,基本可确定为好的。
自耦变压器大体和变压器试验相同,只是原副绕组的绝缘电阻不需要测量了。直流电阻、变比、耐压等常规试验都需要的。一般变比合格,绝缘良好即可。一般需要双臂电桥、电压表、绝缘摇表、试验变压器等。注意,要是油浸变压器,绝缘油一定最少要做击穿电压试验。
看过《自耦变压器好坏判断技巧》的人还看了以下文章

家用电压低于220V的原因很多,主要有以下原因:1、变压器本身输出电压偏低;2、变压器容量偏小,电网负荷大导致电压偏低;3、电线的线径小,线路压降大,导致用电设备电压低;4、用电设备处于电网末端,离变压器远,电网压降导致电压偏低。5、另部分线路故障...
断开三相电的隔离开关后电线还有微弱电压,人触摸有感觉,电线中间都没有连接其他用电器和电线。三路线上下排列。三相电对地电压220/220/160。中性线对地60左右,求解。 变压器无论你用不用零线都应该中性点和外壳接地,大容量的变压器更应该牢固可靠接地!...
单相电机很多场合只用一个电容,也就是启动电容和运行电容是合体的,启动完毕后,会直接通过离心开关来切断副绕组回路,这时候电机可以继续转动下去,只是扭矩会小一点,带负载能力不太强了,一般是300W以内的单相电机使用了单电容,而其他的会使用双电容 而...
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电,说明三相电源的负荷不平衡造成。 由下图看出,正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0,所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和,是零。但是当三相电源负荷不均匀时,会造成中性点偏...
led灯半边白色的不亮了是什么问题,怎么维修 这要看电路结构而定。如果这个灯的供电电路就这么一组,而灯光有一半不亮,可以判断为另一半LED是串联供电,且串联的LED中,有一串己经断路。如果是两路供电,首先要看供电是否正常。 检修时,可与另一路正常发光...