如果孔堵 Secretary must tree prison "grasp party caughtparty caughtbad party consciousness,effective perform caught party first responsibility people duties, seriously implementation grass-roots party work accountability2 死的话,阀杆在上移的过程中,上移速度会越来越慢, 是因为上膜头与膜片间的压力在不断增大。所以要保 证泄气孔的畅通。注意的是防雨水进入膜头,所以泄 气孔的上面加有防雨罩,罩的侧面有个小孔,小孔直 接与膜头相通。 气关阀与气开阀的区别在与:气源入口在上面, 膜片朝下,泄气口在下膜盖的下面,不需要防雨罩。 当突然无信号或断气时,阀门处于全开的位置。 气动调节阀按动作分为气开和气关两种气开型:当膜头上的空气压力增加时,阀门向增 加开度的方向动作,当输入到气压上限时,阀门处于 全开位置。当空气压力减小时,阀门向关闭的方向动 作。在没有输入空气压力的同时,阀门全关。故气开 阀门又称故障关闭型阀门。 气关型:动作方向正好与气开型相反。当空气压 力增加时,阀门向关闭方向动作,当空气压力减小或 没有时,阀门向全开方向动作或全开,故称故障开启 型阀门。 在选择阀门的时候,选择气开、气关是很重要的。 这主要是考虑到工艺的要求。比如:合成废锅补水调 节阀门选用气关阀门,主要考虑的是当突然断电或气 Secretary must tree prison "grasp party caughtparty caughtbad party consciousness,effective perform caught party first responsibility people duties, seriously implementation grass-roots party work accountability3 源中断的时候,阀门处于全开的位置,能持续往废锅 补水,不至于烧坏废锅。再如合成放空调节阀,要求 断电情况下,迅速放空压力,不造成憋压,否则会发 生爆炸。 怎么判断气开、气关阀门 一般我们厂里使用的都是单座阀、所以从气源进 口的位置就可以简单的看出来。气