我来答
最佳答案
beisaisa答疑小能手06-21TA获得超过5604个赞
消防管道防腐规范可参考:
一、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002
二、《石油化工设备及管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999消防管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
埋地消防管道防腐标准:
一、涂层防锈性、耐水性、耐久性要好。
二、应具有良好的耐阴极保护性能。
三、涂层应具有一定的抗焊接烧蚀性能。
常用的消防管道防腐蚀涂料有:环氧树脂防腐蚀涂料、氯磺化聚乙烯涂料、聚氨酯防腐蚀涂料、富锌涂料等。
消防管道防腐蚀设计分为:钢管表层处理、管道外防腐设计、管道内防腐设计、管道阴极保护设计。
架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
其他回答(7)
cenzhaowan签约达人07-18TA获得超过1388个赞
是外面的外围消防管道吗
bangsailuan答疑小能手07-16TA获得超过1981个赞
消防管道根据国家标准GB50212-2002以及验收规范,外部防腐刷沥青胶用玻璃布包2层即可通过验收标准。
chaiguoshua新兵答主07-07TA获得超过6028个赞
这个根据规范要求的是埋地管道需要采用球墨铸铁管或者钢丝骨架管。球墨铸铁管是采用沥青漆防腐的,钢丝骨架管不需要防腐的。
anshaorui考证达人06-27TA获得超过2979个赞
在正常环境下,消防用镀锌管的防腐处理基本上采用刷冷底子油两道,热沥青两道均冷底子油两道,热沥青两道,或三布四油防腐即沥青油等,详细的要去看规范。
1. 镀锌管管外的镀锌层是防锈层,不是防腐层,因此镀锌管在埋地时管外要做防腐处理(建给规:GB50015-2003- 3.4.3)。
2. 管道防腐应按(建施规:GB50242-2002-9.2.6)。
不单是镀锌管,就是焊接钢管也应该这样做防腐处理,作好做加强级防腐(就是三布四油)。
原因很简单,管道腐蚀分两种,一种是氧化腐蚀,一种是电腐蚀。对于埋地管道,主要是电腐蚀。镀锌层只能防止氧化腐蚀。
cangganchao新兵答主06-21TA获得超过3947个赞