【单选题】
A.
1.0米,0.08米
B.
1.5米,0.08米
C.
1.5米,0.10米
D.
1.0米,0.10米
参考答案:
A
复制
纠错
举一反三
【单选题】防护栏杆上杆离地面高度为:()
A.
0.5米.
B.
1~1.2米
C.
3米
【单选题】摩擦层的范围一般从地面到()高度。
A.
1~2km
B.
1~1.5km
C.
2~2.5km
D.
2~3km
【单选题】地漏应低于地面高度、()合理。
A.
基本
B.
位置
C.
安装
D.
设计
【单选题】安装插座距离地面高度是()
A.
0.4~0.5米
B.
0.2~0.3米
C.
0.1~0.2米
【单选题】分路总开关距地面高度为()。
A.
1.2—2m
B.
2—3m
C.
1.8—2m
D.
1.5—2m
【单选题】照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于()m。
A.
【单选题】室外机距地面高度应大于()m。
A.
【简答题】明插座距地面高度为()米。
【单选题】墙壁光(电)缆离地面高度≥()m。
A.
A、2
B.
B、3
C.
C、2.5
D.
D、3.5
【简答题】当设计无要求时,插座底边距地高度不宜小于();无障碍场所插座底边距地面高度宜为(),其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为();老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为()。
【单选题】关于电缆桥架、托盘水平敷设时距地面高度及垂直敷设时距地面高度的叙述正确的是( )。
A.
水平敷设时距地面高度不应低于1.5m,垂直敷设时距地面高度不低于1.2m
B.
水平敷设时距地面高度不应低于2.0m,垂直敷设时距地面高度不低于1.8m
C.
水平敷设时距地面高度不应低于2.5m,垂直敷设时距地面高度不低于1.8m
D.
水平敷设时距地面高度不应低于3.0m,垂直敷设时距地面高度不低于2.5m
【单选题】放散管距地面高度不应小于()
A.
2米
B.
2.5米
C.
2.75米
D.
3米
【单选题】标准的篮圈距离地面高度是 ( ) 米。
A.
【单选题】灭火器设置高度要求是()。 ①灭火器底部离地面高度不能大于0.15米 ②灭火器底部离地面高度不能小于0.15米 ③灭火器顶部离地面高度应小于1.5米 ④灭火器顶部离地面高度应大于1.5米
A.
【单选题】防护栏杆上杆离地面高度为()。
A.
O.5米
B.
1~1.2米
C.
3米
【判断题】底坑对重防护栅栏,其底部距地面高度300mm,顶部距地面高度2000mm。
A.
正确
B.
错误
【单选题】底坑需设置对重防护栅栏,其底部距地面高度300mm,顶部距地面高度()mm。
A.
【单选题】明装插座离地面高度为[]m。
A.
【简答题】墙壁光(电)缆离地面高度应≥()米。
【单选题】明装插座离地面高度为()。
A.
0.5~1m
B.
1.2~2m
C.
1.3~1.5m
D.
2m
【单选题】机房内走线架距地面高度为( )
A.
2.2m
B.
2.3m
C.
2m
D.
无特殊要求
【单选题】报警阀安装距地面高度为()。
A.
1m
B.
1.5m
C.
1.2m
D.
1.6m
【单选题】橱柜台面到地面高度一般是()。
A.
600~650
B.
700~750
C.
750~800
D.
800~850
【单选题】室内消火栓栓口中心距地面高度为()
A.
【简答题】局扇的安装距地面高度必须大于()。
【单选题】扫地杆离地面高度为
A.
不低于200mm
B.
不高于250mm
C.
不低于100mm
D.
不高于200mm
【简答题】手提式灭火器设置时,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。()
【单选题】()是地面高度变化微小的地区。
A.
堆积平原
B.
平原
【单选题】明扳把开关,距离地面高度()为宜。
A.
0.7米
B.
1.0米
C.
1.3米
D.
随便
【单选题】公告牌底边距离地面高度为()。
A.
1.6-2米
B.
1.6-2.2米
C.
1.8-2米
D.
1.8-2.2米
【单选题】室内消火栓栓口中心距地面高度为()
A.
【简答题】限界门吊板至地面高度是多少?
【单选题】潮湿场所或灯具离地面高度低于()
A.
【简答题】相对高程是由_______起算的地面高度。
【单选题】拉线开关距地面高度宜为()厘米。
A.
【单选题】地面观测中测定的是离地面( )高度处的湿度。
A.
0.5m
B.
1.5m
C.
2.5m
D.
5m
【单选题】消火栓枪口里地面高度宜为_______。
A.
1.5m
B.
1.3m
C.
1.2m
D.
1.1m
【单选题】气温是指距地面( )高度的空气温度。
A.
1 m
B.
1、5 m
C.
2 m
D.
2、5 m
【判断题】手提式灭火器放置其顶部离地面高度应小于1.05米,底部离地面高度不宜小于0.08米
A.
正确
B.
错误
【单选题】室内消火栓口离地面高度为()m。
A.
【单选题】变压器至地面高度一般为()。
A.
【单选题】静止轨道卫星距离地面高度为().
A.
36000公里
B.
40000公里
C.
32000公里
D.
42000公里
【单选题】隔离开关手柄中心距地面高度为()。
A.
1.2m
B.
1.3m
C.
1.4m
D.
1.5m
【单选题】墙壁光(电)缆离地面高度≥()m。
A.
B.
【判断题】消火栓栓口离地面高度宜为1.5米。()
A.
正确
B.
错误
【简答题】篮圈上沿距地面高度为()米,篮板下沿距地面高度为()米。
【单选题】在安装浴盆时,盆底距地面高度为()。
A.
80~140mm
B.
140~200mm
C.
200~260mm
D.
260~320mm
【简答题】临时灯距地面高度不应低于()。
【单选题】足球门横梁下沿距地面高度是()
A.
2.00米
B.
2.44米
C.
2.60米
D.
3.05米
【单选题】( )的目的是测定中线里程桩的地面高度
A.
公路中线测量
B.
公路平面图测量
C.
公路横断面测量
D.
公路纵断面测量
【简答题】当设计无要求时,插座底边距地高度不宜小于();无障碍场所插座底边距地面高度宜为(),其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为();老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为()。
【单选题】灭火器设置高度要求是()。 ①灭火器底部离地面高度不能大于0.15米 ②灭火器底部离地面高度不能小于0.15米 ③灭火器顶部离地面高度应小于1.5米 ④灭火器顶部离地面高度应大于1.5米
参考解析:
刷刷题为你提供灭火器设置应当在挂钩托架或灭火箱内,其顶部离地面高度应小于(),底部离地面高度不宜小于()的答案解析
知识点:
欢迎编辑补充
刷刷题 shuashuati.com 为你提供【灭火器设置应当在挂钩托架或灭火箱内,其顶部离地面高】题目的知识点
最新题目
【单选题】1. 设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(____)。
【单选题】2. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。
【单选题】4. 《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏
【单选题】6. 进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%), SF6气体密度小于()μL/L。
【单选题】8. SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为( ),联系检修人员处理。
【单选题】11. 在SF6断路器开关室( )应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好
【单选题】12. 当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系( )处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。
【单选题】13. 断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格
【单选题】14. 《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展( ),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。
【单选题】19. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】21. 充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。
【单选题】22. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】25. GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(____)。
【单选题】29. 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具
【单选题】30. GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。
【单选题】31. 回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由( )处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。
【单选题】48. 若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。
【单选题】50. SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔( )年检测1次。
【单选题】51. 室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于( )%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L (或6g/m3)。
【单选题】57. 进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。
【单选题】66. 相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的( )。
【单选题】78. 《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是( )。
【单选题】93. 湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其( ),最终导致( )变化的原理而实现测量湿度的目的。
【单选题】98. 六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备( )运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。
【单选题】100. 《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是( )。
题目纠错 0
发布
创建题目
创建题库
题目信息:
创建者:
刷刷题用户
编辑次数:
难易度:
错误率:
【简答题】用现代化学方法测定某有机物结构:质谱图表明其相对分子质量为60;红外光谱图表征到C-H键、O-H键、C-O键的振动吸收;核磁共振谱图如下: (峰面积之比依次为3:2:1:2).请回答下列问题: (1)分子中共有______种化学环境不同的氢原子; (2)该物质属于哪一类有机物______; (3)该有机物的分子式为______结构简式为______; (4)写出其所有同分异构体的结构简式_____...
【单选题】党的十六届四中全会关于加强党的执政能力建设的核心、关键、重点和基础分别是( )。 ①建设高素质干部队伍 ②保持党同人民群众的血肉联系 ③加强党的基层组织和党员队伍建设 ④改革和完善党的领导体制和工作机制
【多选题】患者男,48岁。因“发热、咳嗽5天”来诊。既往史无特殊。