很简单
只有一张内部图,先确认下,上边是一个三孔插座,下边是开关,一开三控。需要开关控制的电灯一类的电器。
其实,这个也属于多控开关,用作多控场景。
但,实际上,开关只控制零火线中的一根(规范操作是控制火线)。所以,正常情况,没办法同时控制火线和零线,而按规范操作,只接入火线。
三控开关中L1和L2其实是同时动作,然后分别匹配下分级L11、L12和L21、L22的。要当作双控使用,只需要其中一组,比如L1和对应的L11、L12就可以了!
比如控制电灯。一般接法,都是火线过开关(单个,或两个双控开关),然后到电灯,然后零线回去。
如果这里L1接电灯,则另一个开关就是火线入来。
这个开关L1接火线,那另一个双控就接往电灯。同时,这开关L1接火线的时候,可以跟插座L火线并一起。
同样,要实现这个开关控制插座的话,那就把L1接往的电灯(电器)更改为这个插座,L1接插座的L,插座的N等同电灯直接接入零线就可以了。
上面说了,这个开关只能接单线(火线),不能实现同时控制零火线,如果需要,则要通过其它方案。