第2 卷 7 第 6期 黑 龙 江 电力 20 年 1 0 5 2月 树脂 的有 机 物污 染 及 防止 王 晓 丹 ( 大唐七台河发 电有 限责任公 司, 黑龙 汪 七台河 14 0 ) 56 0 摘 要 :对火力发电厂化学水处理时树脂有机物污染原 因进行 了分 析 , 阐述 了树脂 有机物 污染造 成 的危害 . 在 除盐系统选择和运行 中采取了防止措施 . 能够有效解决有 机物对树脂的污染 问题 。 关键词 :树脂 ; 机物 ; 有 污染 中图分 类号 :T 3 0 Q 2 文献标识码 :C 文章编号 :10 0 2—16 (05 0 0 6 0 6 3 2 0 ) 6— 4 5— 2 Or a i o p u d p l to fr sn a d isp e e to g n c c m o n ol in o e i n t r v n i n u W ANG a d n Xi o a ( ii o e G nrt nC . Ld, i i 5 60, hn ) Qth P w r eeai o , t Qt h 140 C ia ae o ae Ab t a t Re s n a d i am f r s ol td b r a f o o n w i h mia ae e e t ae n sr c : a o n t h r o e i p l e y o g r c c mp u d, h l c e c l w t r w r r t d i s n u i e e p w rp a t w r n l z d S l t n o t e p o lm f r a i o o n o l t n frr sn a e s g e td, n o e ln , e e a ay e . o ui st r be o g n c c mp u d p l i o e i r u g se a d o h o u o a c ra n e fe a e n a h e e e ti fe th sb e c i v d. Ke r s r s y wo d :e i n;o g n c c mp u d;p l t n ra i o o n ol i uo 在 电厂 进行 化 学 水处 理 时 , 常 发生 有机 物 经 对强 碱性 阴树脂 造 成 污染 的问题 , 因此 如何 选 择 除盐 系统来 防止 有 机 物 的污 染 , 电厂 安 全运 行 对 具有 重大 意义 。 清除 , 造成村脂中有机物量越积越多的现象。 树脂 有机 物污染 的原 因可 能 有 以下 几 种 : 分 子} 的作用力( 1 . j 】 范德华力 ) 带负电酸根与强碱性 ; 阴树脂 之间 的离子 交 换 作用 ; 分 子 有 机物 卡 在 大 树 脂 凝胶 结构 的许多 缠结 部分 。 强 碱性 阴树脂受 有机物 污 染 的过程 是逐 渐发 展的 , 因为造 成污染 的有机 物 都足 大 分子 , 不断 向 l 天然水 中的有机物 天然水 中有 机物 主要 有 两种 不 同 的来 源 , 一 种 是 自然 界生 态循 环 中形 成 的 , 一 种是人 类 生 另 产 活动 中造 成 的。 生态循 环 的有机物 主要是 腐殖质 。腐 殖质来 树脂内部扩散 , 最终扩散到整个树脂结构中。 强碱性阴树脂被有机物污染后 , 会发生树脂 生后 清洗用 水量逐 渐增 大现 象 。这 是 围为幸 脂 对 自￡ , 壤 是动植物腐烂分解 的产物。腐殖质又根 据其能否溶于 O 1m !L的 H 1 . o/ C 溶液而分成 两 类: 溶解部分为富维酸 , 不溶解部分称为腐殖质。 腐殖质的分子结构 比较复杂 , 有许多苯环 , 带 有羧酸基 ( O H 、 一c O ) 羧基 ( H 等 , 一O ) 它们的酸 性接 近于 甲酸 。 吸取 的有机 物 上有羧 酸 基 ,} 彳 阴树 脂 上增 漆 了阳 = 离 予 交换 基 刚 , 树脂 生 时 , 些 阳离 子交换 基 团 这 转 变成 羧酸 钠 ,D R: R OH ÷N O1一 R CO a 1- COO ￣ Na+t 0 t 而在村脂清洗时 , C O a R O N 又慢慢 的水解 , 发 生上 式的逆 反应 , : 即 R ONa+H2 - R CO , COOH +Na O- OH 2 树脂有机物污染 的原 因及危 害 树脂有饥物污染是指离子交换树脂吸取了原 水中有机物之后 , 经过再生和清洗仍不能将它们 收稿 日期 :20 O 05一 8一l 5 这样 就 会 有 N O 不 断 地 析 出 . 全 部一 aH 使 C O a凼水 解 而恢 复 至一 C O 并需 要 大量 的 O N O H, 冲洗水。另外 , 树脂受有机物污 染会造成二 作交 [ 作者简介 :王 晓丹( 96一)女 ,97年毕业于哈尔滨电力学校电厂化学 々业 , 17 , 19 助珊: r程帅。 V 12 , o6 o. 7 N . He o ￣ mgEetcP w r i n j a l r o e l i ci D c2o e. o 5 换容量降低。其原 因是 :. a 活性基团被有机物遮 盖。b 因正洗水量加大 , . 正洗水中的阴离子消耗 了一部分交换 容量。c 由于交换运行时的有机物 . 机物的亲合力 比强碱性 阴树脂小 , 而且吸取 的有 机物再生时容易洗脱下来。因此, 为了防止有机 物污染, 可以在除盐系统中加设大孔型阴树脂交 换器。 e加设有机物清除器。在强碱性 O . H交换器 之前设置一台清除有机物的离子交换 器, 即有机 物清除器。 在有机物清除器 中, 放置高交联度的大孔型 泄露, 出现电导率逐渐上升和 p H值逐渐下降 ( 可 降至 54 5 7 的现象。d 因强碱性基 团受有机 . ~ .) . 物污染而使它的除硅能力下降 , 以致在交换运行 中提 前漏硅 。 被污染的树脂 常常颜色发暗. 透明的珠体 原 变成不透明, 并可 以嗅到一种被污染 的气味。若 将此树脂浸泡在无色碱性盐水或酸溶液 中, 这些 溶液会变成有颜色的。 强碱性阴树脂 , C 按 L型方式运行 , 再生时要用温 热的碱性食盐溶液 , 洗脱有机物的作用很显著。 C 型树脂对有机物 的亲合力 比 O L H型的低 . 吸取有机物的百 分率较小 , 可把许多最容易污染 的有机物清除掉 , 所以它的防止污染效果好。 f树脂 复 苏。离 子交换树 脂被有 机物污染 . 后, 可以用适 当 的方法处理 , 使它恢复原有的性 能, 即复苏。 常用 的复苏方法用 N O 1 ~ % ) N C a H( % 4 和 a I ( % ~ 2 的混合水溶液慢慢浸泡树脂层 。对 5 1%) 于 l 强碱性 阴树脂 , 苏溶液 温度可取 4 型 复 O~ 3 防止树 脂有机 物污 染的措施 防止树脂 有机 物污 染 的基 本措 施是将 进 入除 盐系统中的有机物除去。但有机物的种类很多 , 需要 在除盐 系统 的选择 方面 和运行 中采取 适 当 的 防止 措施 : a混凝处理。水在进入除盐装置前经过混凝 . 处理 , 能够除去水 中大部分有机物。为了提高混 凝时清除有机物 的效果 , 可以在澄清器 人口水 中 加人 液氯或 次 氯 酸钠 。另 外 , 在 进 入 交换 器 前 水 应将 水 中的残 余氯 除 去 。 b 活性 炭处 理 。活性炭 具有很 大 比表 面积 和 . 5 ; 型强碱性树脂的复苏溶液温度应不超过 O 1 I 4 0 。 该 方法 是用 N C 中的 C 。 换有 机 酸根 , aI l置 因 为 c。 l与阴树脂的亲合力较强 。加入 N O a H的 目 的是 降低树脂基体对有机物的吸附力与增大有机 物 的溶解 度 。 当上述 消除 有 机 物 污染 的方 法 无效 时 , 考 可 虑用 次氯酸 钠 溶 液 清 洗 。次 氯 酸钠 是 强 氧 化剂 , 空隙结构 , 能吸附有机物 , 以及氯 、 铁化合物和悬 浮物 。活性炭 过 滤 器 设置 在普 通 过滤 器 之 后 , 当 过滤速度为 1 / 时 , 0m h 可运行数年不必更换活性 炭 , 每次需 充分 反洗 。 但 c采用抗有机物污染树脂。大孔型强碱性树 . 脂 的抗有机物污染能力较高 , 受有机物污染易于 复苏, 便于用碱性盐 水清洗。大孔型树脂交联度 大, 稳定性高, 次氯 酸钠处理 对其基体 的损 害 用 较轻。 所以使用时必须小心 , 不要使树脂的基体受到严 重损害。 参考文献 : [] 1李圭 自, 星. 李 污染 源治理 与饮 用水 除污染并 重[ j 哈尔滨 J. 建筑大学学报 ,0 1 20 . 丙稀酸强碱性 阴树脂具有抗有机物的性 能。 它对天然水中腐殖质 的吸附能力较弱 , 且吸着的 腐殖 质再生 时易 于解 吸 。 ( 1 保玖. 代废 水处 理 原 理 【 . 2许 当 M] 北京 : 等教 育 出版 社 , 高 2 2 Oo . [ 】 辟昌. 业冷 却水处 理技术 [ . 京: 学工业 出版社 , 3徐 工 M]