在电气主接线的选择确定过程中通过详细分析系统、原始的数据、系统负荷的大小以及分配,同时结合上述各种主接线的特点综合考虑,以较优化组合方式组成最佳可能方案;然后筛选,组合,保留可能接线方案;最后,对这几个方案进行综合比较:通过对主接线可靠性,灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,确定最终方案。
1、不分段的单母线接线
单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每回进出线都只经过一台断路器固定接与母线的某一段上。优点是:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。科技论文。缺点:灵活性和可靠性差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开它所连接的电源,与之相联的所有电力装置,在整个检修期问均需停止工作。此外,在出线断路器检修期问,必须停止该回路的供电。适用范围:6~10kv配电装置的出线回路数不超过5回;35~66kv配电装置的出线回路数不超过3回;1l0~220kv配电装置的出线回路数不超过2回。
2、单母线分段接线
与不分段的单母线接线相比较,提高了可靠性和灵活性。适用范围:6~10KV配电装置出线回路数为6回及以上时;35~66KV配电装置出线回路数为4~8回时;l10~220KV配电装置出线回路为3~4回时。
3、单母带旁路母线的接线
断路器经过长期运行和切断数次短路电流后都需要检修。为了检修出线断路器,不中断该回路供电,可增设旁路母线和旁路断路器,提高供电可靠性。这种接线方式广泛的应用于出线数较多的110KV及以上的配电装置中,而35KV及以下配电装置一般不设旁路母线。
4、双母线接线
双母线接线就是每个回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组工作母线上,两母线之间通过母线联络断路器连接?
与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。
5、双母线分段带旁路接线
双母线分段带旁路接线就是在母线上增设分段断路器,并设置旁路母线。双母线分段原则是:当220KV进出线回路数为10~14回时,在一组母线上用断路器分段;当进出线回路为15回及以上时,两组母线均用断路器分段。500KV进出线回路数为6~7回时,在一组母线上用断路器分段;当进出线回路为8回及以上时,两组母线均用断路器分段。在双母线分段中,均装设两台母联兼旁路断路器。
6、3/2断路器接线
3/2断路器接线就是在每3个断路器中间送出2回回路,一般只用于大型电厂和变电所220kV及以上、进出线回路数6回及以上的高压、超高压配电装置中。它的主要优点是:
(1)运行可靠,任一母线故障或检修(所有接于该母线上的断路器断开),均不致停电;
(2)任一断路器检修都不致停电,而且可同时检修多台断路器;
(3)隔离开关只作为检修电器,不作为操作电器,不需要进行任何倒闸操作,处理事故时,利用断路器操作,消除事故迅速;
3/2断路器接线的缺点是使用断路器和电流互感器多,投资费用大,保护接线复杂。
7、桥形接线
桥形接线采用4个回路、3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少、一般采用断路器数目等于或小于出线回路数,从而结构简单,投资较小,在35KV~220KV小容量发电厂、变电所配电装置中广泛应用。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路,因此应用较多的为内桥接线;若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。
8、角形接线
角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。