是否有凝结水从排气口流出?　弹簧是否　损坏?　更换所　需部件　请与阿姆斯壮当地代理公司联系　如果联动机构工作,开启凝结水出口管　线,凝结水泵是否正常工作?　排气管可能被气封,检查是否可　以自排。　如果联动机构不工作,在凝结水泵之前是　否有阀门未打开?　打开阀门　进口止回阀受阻关闭?　隔离并检查止回阀,如有问题,　请清理或替换。　是是是是是是是是是否否否否否否否否否11　故障解决流程图-续　为确保人身安全,在开启凝结水回收泵之前,确保排气管线从凝结水回收泵隔离开,同时泵应泄压。　警告:当断开连接管线时,凝结水可能会从驱动气/汽出口处冒出,请小心,以免引起人身伤害或　对附近机器设备的损坏。　5.　在凝结水回收线上有敲击声　6.　进口止回阀有很大的震颤声　是是是是是否否否否管线的安装设计以及凝结水泵的　运行是否在凝结水泵的出口管线　上引起了真空?　在凝结水回收管线较高点这　安装真空破坏器　凝结水进泵口处的压力是否等　于或大于背压?　是否有损坏的　疏水阀增加了　凝结水进口处　的压力?　维修或更　换疏水阀　在闭式系统中,需要在凝结　水泵之后安装一个疏水阀。　(凝结水流量很少)　止回阀是否由阿姆斯壮提供　或遵循我们的建议?　止回阀是否有磨损?　维修或更　换止回阀　考虑安装一个不锈钢在线止回阀　安装合适的止回阀　12　产品有限担保和保修　北京康森阿姆斯壮机械有限公司提供的产品制造工艺、产品材质的保质期为一年,最长不超过合　同发送后15个月。