气压试验过程中严禁带压紧固螺栓或者 向受压元件施加外力。 1.压力容器无异常响声;2.经过肥皂液或者其他检漏液检查无 漏气; 3.无可见的变形。 对盛装易燃介质的压力容器,如果以氮 气或者其他惰性气体进行气压试验,试验 后,应当保留0.05-0.1MPa的余压,保持 密封。 有色金属制压力容器的耐压试验,应当符合其标准规定或者设计 图样的要求。第五章安全状况等级评定 安全状况等级根据压力容器的检 验结果综合评定,以其中项目等级最 低者,作为评定级别。 需要维修改造的压力容器,按维 修改造后的复检结果进行安全状况等 级评定。