系列抽屉式 低压开关柜适用于交流 50HZ,额定工作电压至 660V 的电力系统中,作为 化工、冶金、纺织、矿山等各工矿企业的电能分配及电动机控制之用。 1.周围环境温度不高于+40℃;不低于 5℃。并且在 24h 内平均温度不高 于+35℃; 2.空气清洁、相对湿度在最高温度为+40℃时、不超过 50、在温度较低 时、允许有较高的相对湿度。例如:+20℃时为 90%; 3.海拔不超过 2000m。 4.应适用于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃范围之间。在短时 间内(不超过 24h)可达+70℃,在这些极限湿度下装置不应遭到任何不 可恢复的损伤,而且在正常条件下应能正常工作。 特点用途: 该配电柜属于封闭间隔型结构,它由异型钢及钢板弯制后通 过组装连接的柜体和功能单元两大部分组成。 技术参数: 型号 名称 符合标准 防护等级 额定工作电压(V) 控制电动机容量(kW) 机械寿命(次) 水平母线 垂直母线 GCK 一次接插件 /td> 额定电流(A) 二次接插件 馈电电路 最大电流 受电电路 额耐定受短电时 有效值(kA/S) 流(KA) 峰值(kA) 耐压(V/min) 分断能力(kA) 数据 IEC439-1.GB7251-87.ZBK3600 1-89 IEC144,IP40 主电路-380 至-660 辅助电路-220 0.5-200 500 1600 3150 630 1000 200 400 20 600 1250 1600 2500 3150 30,40,50,80 63 80 105 176 2500 40 50 60 80 四、型号:MNS 型 使用环境: 1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且 24h 内其平均温度不高 于+35℃。 2.大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%,在 较低温度时允许的有较高的相对湿度,例如+20℃时为 90%,但应考虑到 温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.海拔高度不超过 2000m。 4.本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之