由于变压器磁化曲线的非线性铁芯磁通为平顶波含有三次谐波成分较大对于三芯柱铁芯配变奇次磁通无通路只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路这样就增加了磁滞及涡流损耗Dyn接线中奇次谐波电流可在高压绕组内环流这样铁芯中的磁通为正弦波不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn接线比Yyn接线可减少。 负载运行中若二次侧负载不对称各项均有零序电流其值为中线电流的零序电流在配变铁芯中产生零序磁通Yyn接线的配变高压侧没有零序电流与之去磁零序磁通在变压器铁芯柱中无通路只能通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路产生附加损耗鉴于此大容量变压器不宜采用Yyn接线最大容量kVA并规定Yyn接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的Dyn接线中一次绕组的零序电流可以在绕组内环流反过来可削弱二次绕组的零序磁通不致使零序磁通造成配变的过热因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的)规程规定Dyn接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的所以Dyn接线能使配变容量尽可能得到充分利用同时也降低了损耗同容量的配变负载损耗Dyn接线比Yyn接线可减少 对于供电质量来说对于Yyn接线的配变由于二次零序磁通未被去磁零序阻抗大因此零序电压也较大而Dyn接线中由于一次零序磁通的去磁使铁芯中合成零序磁通很小。据实测数据发现同容量的配变Yyn接线零序阻抗比Dyn接线大~倍这样在同样的零序电流下零序电压前者比后者大~倍,从而造成Yyn接线配变中性点产生较大偏移,相电压不对称程度严重 当低压母线处发生单相短路时,由于Dyn接线配变零序阻抗小,因此Dyn接线要比Yyn接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得多,对于高压侧,由于Dyn接线低压单相短路电流对高压侧的穿越电流也大,当高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比Yyn接线大尽管Dyn接线有许多优点但是两种接线组别的配变在农村低压电力技术规程(DLT)中规定都是允许的两种接线组别的配变优缺点及适用范围见下表。 表Yyn和Dyn接线组别的配变优缺点及适用范围来源:输配电设备网变压器允许并联运行具备的三个条件: ①额定电压及变比相同变比相差不宜大于 ②接线组别必须相同 以上两个条件保证空载运行时绕组内不会有环流 ③阻抗电压相等,相差不超过保证负荷分配与容量成正比即负荷率相等。 同时为了避免负荷分配不合理,对于并列运行的变压器的