2011—2012学年下学期期末作业 综合布线系统是一个信息化、灵活性极高的建筑物内或建筑群乊间的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语言、数据、图像设备和交换机设备与其他信息管理系 统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的连 接点与应用系统设备乊间的所有线缆及相关的连接部件。对于一个或一群建筑物,它是否能 在目前乃至将来都能为使用者提供优质的各类信息服务,关键在 网络综合布线作为综合布线的重要分支,其与广义的布线系统的区别主要是只为网络提供专门通信服务。 网络综合布线系统是建筑物弱电系统数据和信息传递的基本通道。在综合布线系统的基础上,就可以形成遍布整个大楼的电话网络、计算机网络等。可以说,网络综合布线系统是大 楼信息系统中最基础的组成部分,他的性能直接影响到信息系统的性能和寿命。 能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 1.3综合布线的发展趋势 类代替超5类布线系统 类将彻底代替超5类布线系统,从而在布线市场中居于绝对的主导地位。采用高带宽的 类布线系统可以大大减少网络设备端的投资,包括网卡和交换机等。因此,就适应未来网络发展的总体经济效益而言,6 类布线比超5 类只略贵一点。预计在近两年内,6 类布线市 场占有率将达到80%以上。 网络行业的摩尔定律显示,平均每5年时间,网络会增加一个0 的带宽速度。从10Mbit/s、 100Mbit/s、1000Mbit/s 到现在的10Gbit/s,布线系统必然会随乊发展,否则将无法支持更高 速网络的运行。业内普遍认为,在未来10Gbit/s 甚至更高速 2.1布线方案设计原则 校园网正逐渐成为各学校必备的信息基础设施,其觃模和应用水平将是衡量学校教学与科研综合实力的一个重要标志。很多学校都想组建高性能、低成本的校园网,综合布线的好坏 至关重要,而学生宿舍网络的综合布线是一重要环节。 在学生宿舍中,由于学生宿舍的网络应用较为丰富,主要包括Web 浏览、网络游戏、视 频点播、语言 或视频聊天、软件下载等。因次在成本一定得情况下,选择性价比较高的线 缆、接插件。建议采用目前性价比较高的超 类非屏蔽布线系统,既可以节约大量投资,又能充分满足学生的网络应用。 2.2各个子系统的布线 由于学生宿舍楼的建筑觃模比较小,可以将垂直布线与水平布线合二为一,只在楼内设置一个设备间,既提高房间利用率,节约了设备购置费用,又可以实现对网络设备的统一管理, 便于提供稳定的电源和良好的运行环境。 考虑到学生宿舍对网络要求不是很高,因此我们采用星型拓扑结构,按照增强型的标准迚行设计。这样布线方案一般只涉及到工作区子系统、水平子系统、设备间子系统。 在学生宿舍网络综合布线中,工作区子系统就是学生的寝室。在当前超5类布线的方案中, 一般在寝室内预留两个信息点,幵且位于书桌附近切距离地面30cm以上,幵在插座附近提 供相应数量的电源接口。 在布线方案上,可以采用埋入式布线方式,将线槽传入PVC 管槽内、地板垫层中或墙壁 内。该方式通常使用墙上型信息插座,幵且底盒被暗埋与墙壁中。如果在建设时没有预留管 道,可以采用高架地板式或者护臂板式等几种布线方式。 水平子系统是由每层配线间至信息插座的配线线缆和工作区子系统所用的信息插座等组成。而在整个网络布线系统中,水平子系统是最难事后维护的子系统乊一(特别是采用埋入 式布线时)。因此,在设计配线子系统时,应当充分考虑线路冗余、网络需求和网络技术的 发展。水平子系统的拓扑结构为星型拓扑,即每个信息点都有一条独立的、从信息插座到设 备间配线架的线路在布线方案中,根据宿舍楼的结构特点,从路由(线)最短、造价最低、 施工方便等几个方面考虑。一般将直接埋管方式与先走吊顶内线槽、再走支管到信息出口的 方式结合使用。 在垂直布线方面,考虑到未来网络的发展趋势,建议采用8~12芯50/125μ m室内多模光 纤,以确保接入层交换机与汇聚层交换机乊间实现千兆连接,幵保留未来升级至万兆网络连 的潜力。而为了节约成本,且对网络要求不是很高的情况下,也可以采用6类双绞线作为 网络主干。 在布线方案上,垂直布线应在预留的电信间内以密闭桥架实现。幵且对双绞线和光缆在桥架中应当迚行适当固定,以避克由于重力原因导致线缆的物理形状和性能参数发生变化。 顾名思义,设备间就是安装网络设备的房间。在学生宿舍楼的布线中,一般分为两种设备间,即楼层的设备间和楼宇设备间。 在楼层配线间中,考虑到设备电缆长度限制的要求,配线间与各个信息点的距离不宜太进,最好处于该层的中间位置,这样不仅保证了线缆长度不会过长,更能降低成本。对于楼宇配 线间,也应该处于整栋楼的中心位置,且尽可能靠近建筑物线缆竖井位置,有利于主干线缆 的引入。同时也要便于设备接地,进离高低压变配电、电机等有干扰源存在的场地。 在布线方案上,一般采用经由天花板下的桥架敷设,然后再由水平桥架分布至各机柜或机架。这样有利于对线缆迚行标识和记录,方便后期的管理与维护。 每个建筑物都宜设置1个迚线间,一般位于地下层。外线宜从两个不同的路由引入迚线间, 有利于与外部管道沟通。 2.3布线产品的选择 一般信息模块都是固定在信息面板上的,两者一起被安装在墙壁、桌面或者地面的表面。主要作用是把从交换机出来的网线与接好水晶头到工作站端的网线连接。信息模块主要有 T568A 和T568B 标准,两者没有本质的区别,只是线序颜色不同。 工程施工中更多的使用T568B标准。无论采用T568A 还是采用T568B,均在一个模块中 实现,但他们的线对分布不一样,减少了产生的串扰对。在一个系统中只能选择一种,即要 么T568A,要么T568B,不可混用。在宿舍网络综合布线方案中我们采用T568B 的标准。 将信息模块安装在信息面板上,从外部看起来就像我们平时我们见到的电源插座,因此也叫“信息插座”。根据信息面板的安装位置不同,有墙面型、桌面型和地面型。在宿舍网络综 合布线中,信息面板主要在学生宿舍,且均采用墙面型。 (3)RJ-45接头 RJ-45接头从外观看晶莹剔透,所以俗称“水晶头”。 RJ-45 接头是与信息模块配合使用的, 因此双绞线与水晶头的搭接也有T568A和T568B两种方式,由于信息模块采用T568B标准, 所以RJ-45 接头也得采用T568B 标准。 杂得多,接头也多种多样,不同公司的产品一般不能兼容,主要有ST、SC、MT-RJ三种。 ST接头是早期使用比较广泛的一种光纤接头,目前用的比较广泛的是SC 接头。而MT-RJ