随着社会的进步,大家对于居家舒适的要求越来越高,地暖已经成为许多的不二选择。但是大家却一定不太了解地暖管有些什么材质吧。下面就由来为大家介绍地暖管材质一般有哪些以及那种地暖管材质好。希望能对大家有所帮助。
地暖管材质一般有哪些:
一、管材:常用的地热安装管材有两种,PE-RT 和PEX 1、PE-RT:耐高温聚乙烯管,PE 聚乙烯塑料。代表性管材: 沈阳金德,南京菲斯特,上海天安等,生产原料大多数采用美国 DOW化学公司及德国巴斯夫公司生产。 2、PEX:交联聚乙烯管材, PE —聚乙烯塑料,X—交联;PEX管概述:普通高、中密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结构,缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因为普通PE管不适宜使用高于45度的水,交联是PE改性的一种方法,PE经交联后变成三维网状结构的交联聚乙烯(PEX),大大提高了其耐热性和抗蠕变能力,同时耐老化性能、力学性能和透明度等均有显著提高。PEX分为 A ,B,C,三级, PEX-A ,PEX-B, PEX-C PEX-A :过氧化物交联,交联度:大于 70%;PEX-B :硅烷水交联,交联度:大于 65%;PEX-C:辐射交联及偶氮交联,交联度:大于 60%;交联度低或无交联度:塑料管较软,韧性大; 交联度过高:塑料管较硬;无韧性; 因此交联度要适中80%-90%之间较理想。
二、保温材料:1、聚苯乙烯保温板(EPS),国家标准要求(容重)20KG/立方米以上,厚度20MM,导热系数较低,吸水率小,通常在市场上都达不到这种密度,17-18KG/立方米,厚度15-17MM算是好的,(每公斤增加成本40元左右一立方米)经销商反映,质量太好的,反而销量不好;密度太低,如果豆石混凝土覆盖太薄,时间长了局部载荷过大,易造成塌陷现象(大连已经有此类事件报道),因为地热采暖要求带腿卧具,家具,才不影响散热效果。 2、挤塑聚苯乙烯保温板(XPS) 容重大于42KG/立方米,挤压成型,较脆,适宜地面平整的地热铺装,造价较高。以上两者都应选择阻燃材料。3、地热棉,应为空调安装的隔音材料,导热系数高,不建议使用,但洗浴场所等要求使用年限较短的场所, 或自有住宅全越,阁楼,别墅的上层。
三、铁网:市场上的铁网规格为1M×2M 铁网铁丝直径分为1.5MM,1.6MM,1.7MM,1.8MM. 2.0MM