九十年代化学螺栓产品从国外引进应用于建筑工程上,近年来,国内众多厂家纷纷跟进,大量生产,市场价格从十几元到二三元都有,可谓是品牌杂多、鱼目混珠、质量不一。化学螺栓的锚固胶起着粘结砼基材与锚筋的作用。目前市场上出现多种化学成份的化学锚固剂,比较常用的是改性环氧树脂、乙烯丙烯酸树脂和不饱和树脂三类。锚固胶的物理化学性能直接影响锚固效果,除几家进口知名品牌宣传资料有锚固胶的耐久、耐温、冻融性等测试指标,大部分厂家产品介绍只有“抗酸碱、抗热防火、温度敏感度低”等模糊宣示。
尽管现场拉拨力测试满足设计要求,但由于由于锚固胶的耐久性目前只有通过实验室预测,而且电焊高温对锚固剂的影响,无人说得清楚,难怪业内人士对锚固胶的耐久性提出质疑,对某些低廉的产品大量使用表示担忧。
后置埋件不锈钢螺栓应提供合格证、材质力学性能报告并进行力学性能复验。
在全国建筑工程装饰奖(建筑幕墙类)复查中,发现受检的部分工程后置锚固件的施工和现场抗拉拔力测试还存在问题。
(1) 有的工程没有预埋件,采用多种规格的化学螺栓作为处理后置预理。在可观察到的部位,螺栓的外露长度不一,有的明显感到螺栓与砼基体的有效接触长度不够。
在旧楼改造时,墙面存在粉刷层(正常情况下为20mm)螺栓埋设有效深度还应考虑粉刷层厚度。如有一旧楼改造工程,原墙面是贴面砖,为补偿结构构造的不垂直,采用增加墙面粉刷层厚度方法,使其厚度最大可到7—10mm,如果此工程采用化学螺栓作为后置埋件应非常谨慎,应采用穿墙螺杆加锚板或采用其它可靠的连接方法。
(2) 有的工程仅在试验室用试块上进行拉拨力检测,没有进行现场拉拨力检测,或仅进行其中1-2种螺栓检测,如某一工程使用4 种不同规格化学螺栓,而只有2种规格的螺栓进行检测。
(3) 螺栓现场拉拨力检测数量不够,有的工程仅进行一组(3件)象征性的检测。
按规定螺栓现场拉拨力检测应在同型号、同规格、基本相同的部位组成一个检验批,抽批数量按每批螺栓总数的1‰,且每批不少于3个。
(4) 对检测结果没有与设计计算进行校核。确保锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%。
5. 槽形预埋件问题
槽型预埋件具有调节性好、连接灵活、无须焊接和易于埋优点,已广泛的建筑幕墙工程上使用,但槽型预埋件与其它预埋件一样,埋设时也容易偏移、倾斜和进入结构