大家好,我是兵哥。这里有朋友问,7.5千瓦的电机用多少平方的线?距离多远?怎么算的?
因为题主没有给出电线的材质,那么我就把铜线和铝线的答案都写出来,供提问者和阅读者参考。
一,要多大的线?
我们知道,电线的大小是由设备的额定电流决定的。七点五千瓦的电动机,它的额定电流大概是15安培,在不考虑压降的情况下,电线的大小不用考虑启动电流的因素。
根据电工口诀,2.5以下乘以九,铜线升级算。
铝线:1.5的偏小,2.5✘9=22.5A,完全够用。
铜线:铜线升级算,也就是1.5的就够了。
如果觉得口诀不靠谱,那么我们也可以查表验证一下。
当然,我们还要考虑安装敷设方式以及环境温度的影响。乍一看,可能觉得2.5的铝线和1.5的铜线都大的多,但仔细对照上面的表,你就会发现刚刚好,塑料管穿三根线的时候,查表的结果1.5平方的铜线也只能过15安。
三相电动机的安装,就算不考虑照明等设备的用电,至少也要穿四根线,所以如果是套pvc管的话,至少要用2.5平方的铜线,四平方的铝线。
所以我给的建议是:明线安装,距离不远不考虑压降,铜线用1.5的就够了,铝线要用2.5的。如果是套管安装,铜线要2.5的,铝线要4.0的。
二,距离多远?
距离多远就要看你的线有多大,因为电动机允许的压降约为5%,再加上启动电流的冲击,电线横截面的大小就不能按常规算了。
我们以本题为例。
电动机允许的压降为:380✘0.05=19v。也就是电线末端的电压至少是380-19=361v电动机才能正常运行。
但是我们还要考虑启动电流,通常电动机的启动电流是额定电流的四到七倍。就按五倍算的话,启动电流也等于15✘5=75A。压降也要达到5✘19=95v。
也就是说,如果考虑到启动电流的影响,末端的电压必须在361+58=419v左右。 这也就是为什么我们常常看到的线电压都是400多伏的原因。
2.5平方的铜线要带动7.5千瓦的电动机,电线最多只能拉多远?
我们知道电压,知道电流,现在来计算导线的电阻。
58v÷75A=0.77Ω
根据
铜线的电阻率,那我们取常温的0.0185。那么就有L=RS÷ρ=0.77✘2.5÷0.0185=104m
不同的截面及导线距离不一样。大家可以根据据电阻率来推算。
本身我自己的实践经验也不足,只是根据理论来推算,如果有不合适的地方想大家多多包涵。
大家觉得我的方案怎么样?希望各路网友多多指教。