220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?我觉得可能原因有以下几点
火线漏电或者有接地故障
当火线漏电时,漏电设备外壳会带上一部分电压。电压的高低和漏电情况有关,漏电越严重、外壳电压越高。如果漏电设备外壳没有接地,人摸到外壳就相当于触摸到220V,电流全部通过人体流向大地。如果漏电设备外壳有接地,那么外壳和大地就会带上相同的电位,电位的高低和漏电火线与外壳接地电阻的大小有关。所以人站在地上测零线,有100多伏的电压就很正常了。
同样,如果火线有接地故障,那么接地故障的那相火线电压会降低很多。同时地的电位同样会上升,此时站在地上测零线一样会显示有电。
零线断线
当三相不平衡或者线路上有很多非线性负载时,零线有很大的电流通过。如果由于某种原因供电系统总零线断线(比如零线被风刮断、被大树压断等),那么就会造成各相电压不一样。用的多的一相电压就会降低,而用电少的一相电压就会身高,断掉的零线也会带有一定的电压。
我们那以往就有这样的例子,是好多年前的事情了。那时候还没学电工,我们村好多人家里的灯都烧掉了。供销社的灯泡快卖断货,哈哈!后门听别人说是因为零线被刮风断掉了,然后造成家庭电压升高,灯被烧毁。
零线接触不良
家庭如果测零线电压有100多伏,还有一种可能就是零线接触不好,导致零线接触电阻分走了一部分电压。这种现象主要出线在空开上居多。
其他可能
还有一种可能就是测量结果不可靠。测电压最好用万用表,如果用数显电笔,测量结果会有很大的误差。数显电笔测电压只能用于参考,很多时候都不可靠。
以上就是我的个人见解,如果你还有其他观点,欢迎留言一起学习交流!
如果觉得不错,记得点赞、评论、转发!我是电工学院,专门负责电工培训、考证;如果你对电工感兴趣,可以关注我!
日常使用中,我们是把变压器中性点做为电位零点的参考点,电压就是两点之间的电位差,把它接地,因此大地就是我们常用的零点。我们在测量时,由于实际环境不一样,就会不同结果,造成题主这种零线带110伏电的情况,可能有以下几个原因:
一、单相电零线内阻大
对于单相220伏,如果零线带有110伏的电压,说明零线电阻大,我们把负载设备看成一个电阻,加上零线的电阻一起串联在220伏的电路,当零线的电阻与负载设备的电阻一样大时,我们测量两者中间的点与大地电压就是110伏,一般是零线接触不好造成。
二、三相有断路
使用三相电时,一般采用三相四线制,比如三相电机,正常情况下三相连接点为零点,对地电压为零,如果一根火线断路,就变成了两根火线,这时这个零点就不再是零点,理论上可以测算该点对地电压为142伏,实际上零线有内阻的原因,或者接触不好等情况,或者三相电输入电压不够,会造成实际测量值偏低,比如题主测量的110伏。
三、总线路零线断路
零线断路时,各家各户接不同火线使用,由于每条线路负载不均衡,就会出现带电的情况。原理跟第二种类似。
四、单相电零线接入其它相的火线
由于电线内阻的原因,在零线不同部位,就会测出不同的电压值。
答题不易,大家觉得有用就给予关注点赞收藏吧。感兴趣就多多留言交流。久久百事通为您答疑解惑。
大家好,我是小电工,目前从事水、电气线路的安装和检修,对消防,监控,网络略有涉猎,尽量帮助大家解决力所能及的常识问题,希望大家能够支持
220v交流电,零线带有110v电压是怎么回事?这个问题比较复杂,是万用表量的零线对地电压吗?既然有220v,那只能这样猜测,以前的问答讲过测漏电就是这样检测的。零线对地超过36v安全电压即为漏电,那么为什么会漏电?前提地线是真的,是用电设备或者线路由于潮湿和高温而造成的绝缘老化故障,造成和外壳(接地)漏电现象的发生
如果是无负载测量得出零线对地110v电压,那么有可能是以下几点原因
1、零线接触不良,比如零线氧化严重,接线不牢固,也就是说中性点发生了漂移。不过这样家用电器必定不能正常启动运行,总零线断会烧电器
2、地线是假的或者接触不良
3、三相电不平衡造成的中性点漂移,但是不至于电压能够达到110v
仅是个人浅见,如果有不同看法请在评论区留言,欢迎批评指正,相互学习。感谢阅读
220v 交流电,零线带电110V电压是怎么回事?
这道题把我们所有人的思路引向斜路上了,因为你使用的数字测电笔测量的零线,才出现了110V的电压。理由何在?
1??我做过实验,当电线较小,负载较大时,零线有阻抗发热,这零线上就有了电压,你用万用表量零线和地线就有电压显示,多高电压要看电线上的负载大小电压降大小,工作电压达不到220V时,量零线电压就增高,这是电压降造成的。
2??数字测电笔上有12V、36V、55V、110V、220V五个档,当你测量无负载的零线时,表示为N、电线上有负载时为12V,当负载大时只要超过55V时,测电笔就显示110V,零线不可能有220V,否则即为中性线入地中断了。
3??只要变压器中性线接触不良或中断,就会发生电压飘移,那会使这一条线上发生烧用电器,这种零线测到110V电压是因用数字测电笔测量的负载大的零线而出现的110V电压,改用数字万用表就测不到110V,而是零地线比55V高一点的电压。
谢谢你的阅读??!
民用二线中相线与零线的电压为交流220V。在正常情况下零线不应该有电压,如有电压不知你是以何物为参考点,极有可能是零线接触不良或开路,请你仔细再查查。
你的家用电器220伏是不是接有转换110伏的变压器?转换110伏变压器有三个接线,分别123,1和3分别是输入,只要抽出第二接线就可以调出110伏构成负载和1线也行,3线也行,工作效率只是110伏交流电,如果你家的零线有110伏肯定主电源和110变压器混接错了,不然市电是标准交流220/380伏,零线怎会有110交流电,我不太懂去问高级电工吧。
同意某楼意见,你提的这个问题,可以说明你一定用了破数字感应电笔!这种事情很普通,通常都是附近有高频扰动,也就是有电机,电磁炉、日光灯,变频器等设备、真实的零线出现110v电压几乎是不可能的!零线接地出现问题、类如某楼所说虚接、移位、线组等、一般瞬间烧毁、损失很大、涉及更多用户!10年前我们这里出过断零故障,三栋楼居民的所有正在使用的电器全部烧毁……灯、冰箱、录音机、电视...等等。当时电力局拒绝赔偿,推说是大风刮断了零线……其实大家都知道这是工作人员检修时发生了错误操作!
这种情况可以考虑如下:第一种情况,其两相火线有零线现场直接接地现象,三相电压不平衡,产生零序电压。第二种情况,零线与变压器中性点断开,产生悬浮电压。第三种情况,变压器中性点与地线没有连接,零点漂移。实际情况还需小编分别自行检查。更多理论知识请关注,谢谢!
“零线有110V的电压”我觉得有误。电压的测量是有参考点的,如火线相对于零线的电压是220V,那零线就是参考点。若零线有电压,那参考点是哪根线?