在对电表进行接线时,经常会见到两相电表,如何进行两相电表的接线,火线与零线等如何进线,这里总结了两相电表的接线方法与接线图,供大家学习参考。

两相电度表的接线方法

将电度表端正地固定于距地两米的电表箱内,将要接的电线剥出约2毫米裸线头,观察电度表的表面,左起:
第1孔接公用火线(火入),第2孔接自用火线(火出),第3孔接公用零线(零入),第4孔接自用零线(零出)。
接线时保证裸线头的入孔深度和螺丝压线的紧度,做到裸线头孔里不亏、孔外不露。
在接好线后,再检查正确、并整形完好。
具体的接线法:
单相电表正对自己,四个接口,1、3是火、零进线,2、4是火、零出线,出线经过漏保空开后,连接用电器。
接线图:
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。
无论采用哪一种接线方法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。
有些电表的接线特殊,具体的接线方法可以参照接线端子盖板上的接线图去接线。
附1,三相四线制接三块单相表的接法。
每一相线过一块表,零线从三块表中串联,三块表的读数加一起是总用电量。