卫生间插座的安装高度 卫生间插座的安装高度 卫生间插座的安装高度与安装的位置有非常大的关系。卫生间是分区的,在各 个分区中的安装高度是不同的。 老民规——《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 第 14.8.2.8 条规定:“在 0、 1 及 2 区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。” 同时第 14.8.2.9 条规定:“开关和控制设备的装设,须符合以下要求: (1)在 0、 1 及 2 区内,严禁装设开关设备及辅助设备。(2)任何开关的插座,必须至少 距淋浴间的门边 0.6m 以上。(3)当未采取安全超低压供电及其用电器具时, 在 0 区内,只允许采用专用于澡盆的电器;在 1 区内,只可装设水加热器;在 2 区内,只可装设水加热器及 II 级照明器。”其中强调的是 0、1 及 2 区内电气设 计要求。要正确理解此条,必须掌握 0、1 及 2 区的区域划分。