监理单位见证检验 20%。 检验方法:测试检验。 6.3.5 传输设备抖动性能应符合下列要求: 1 STM-N 输人口抖动容限应符合附录 A 表 A.0.2-1、表 A. 0. 2-2、图 A. 0. 2-1 和图 A. 0. 2-2 的要求。 2 PDH 2 048 kbiT/:接口输人抖动容限应符合附录 A 表 A. 0. 2-3 的要求。 3 SDH 设备映射抖动,在设备解复用侧没有指针调整时,PDH 支路输出口所产生的 映射抖动应符合表 6.3.5 的要求。 表 6.3.5 映射抖动 G 703 接口 比特率容 差范围 滤波器特性 f1 高通 f3 高通 f4 低通 f1-f4 f3- f4 最大峰---峰抖动 2 kbie/s 34368 kbit/s 139 48 ±50*10-6 20 Hz 18 Hz 100 Hz -20 Db/dec 800 Hz -20 Db/dec 3500 Hz - 0.075UI 20Db/dec ±20*10-6 100 Hz 20Db/dec 10 Hz - 0.075UI 20Db/dec ±15*10-6 200Hz 20Db/dec 20Db/dec 10 Hz - 建 设 用 0.075UI 264kbt/s 20Db/dec -20 Db/dec 4 SDH 设备在 PDIi 接口的结合抖动应符合附录 A 表 A.0.2-4 的要求,指针测试序 列见附录 A 图 A.0.2 一 3a 检验数量:施工单位抽检 10%。监理单位见证检验。 检验方法:测试检验。 6.3.‘传输设备时钟性能应符合下列要求: 1 当外部定时基准中断时,SDH 设备内部自由振荡时钟准确度应为±4.6×10-bo 2 SDH 系统在保持工作方式步时卜部定时基准中断时,在 24 h 时问内能维持相对 于外定时中断瞬间时钟频率不劣于 0. 37×10 一‘(20℃一 30℃)的时钟准确度。 3 最小频率牵引范围和失步范围均应为士 4.6x1。