省煤器再循环管的作用及工作原理?锅炉点火前虽然已上水到水位计最低可见水位处,但是点火后,由于 炉水温度升高,体积膨胀使水位上升。随着炉水温度的进一步提高, 水冷壁内逐渐产生蒸汽,锅炉水位进一步上升。也就是说,’锅炉从 点火开始有相当长的一段时间内不需要 水,省煤器内如没有水流过, 可能因过热而损坏。 如果在汽包下部与省煤器人口装一根再循环管,当锅炉在点火过 程中不上水的情况下,将再循环阀门开启,由于省煤器在烟气的加热 下,管内水温升高并产生部分蒸汽,重度小; 汽包内的水温度低,不含蒸汽,重度大,这样,就由汽包、再循环管、 省煤器管组成了循环回路。再循环管相当于下降管,省煤器管相当于 上升管,汽包里的炉水在此循环压头的推动下,不断地流经省煤器进 入汽包,防止了省煤器因无水流过而过热损坏。当锅炉补水时,为了 防止给水短路,水从再循环管直接进入汽包,再循环阀应关闭。 铸铁式省煤器因为不耐水击,不允许产生蒸汽,故不能采用设置 再循环管的方法来解决点火过程中省煤器的冷却问题。