影响电缆载流量的内部因素导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。1.增大线芯面积提高电缆载流量线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。2.采用高导电材料提高电缆载流量如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。参考资料:搜狗百科-电缆载流量

3, 120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v

1,在正常情况下,380V三相120方形铜芯塑料绝缘电缆可承载200千瓦电机,或250 kW纯电阻负载。2,在正常情况下,120方形铜芯塑料绝缘电缆的承载能力为380 A,380伏三相电动机的功率为380*380*1, 732*0, 8/1000=200千瓦,或380 V三相纯电阻的负载功率为380*380*380 /μ=kW。,如果三相不平衡,根据计算规则,以最大电流来计算功耗,相应地降低设备的额定功率。4,如果电流乘以0和8,则设备的额定功率将相应降低。5,如果允许的话,应采用星-三角起动转换,否则设备的额定功率将相应降低。24千瓦。