1、镀锌管
这种镀锌管不仅有较高的耐腐性,而且使用寿命还很长,不过由于其接口过多,施工麻烦,正逐步被市场所淘汰。
2、不锈钢波纹管
不锈钢波纹管除了柔软耐压外,还具有质量轻、耐腐蚀、耐高温等特点,因此,我国目前燃气管基本向不锈钢波纹管方向发展。
3、橡胶管
与其他煤气管道一样,橡胶管同样具有耐腐、耐高温的特性,但其使用寿命比起其他类型管道却短得多,因而在我国,橡胶管已很少用于煤气输送中了。
4、铝塑管
铝塑管的内外层都是一种特殊的聚乙烯材料,无毒环保而且质量轻盈,其“能屈能伸”的性质很是适合应用在家庭装修中。而铝塑管作为室内燃气管道的时候,能够经受强大的工作压力,而且由于管道可以延伸很长一段距离,需要接头的情况少,因此其对于气体的渗透率几乎接近于零。
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,需要注意2个事项:
水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
2、煤气管道如需须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
3、室内煤气管道不宜穿越水斗下方。当必须穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管道与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20mm。
4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,这里需要格外注意,3分钟内压力不下降为合格。
5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。