电线几平方是指导体的截面积。一般规格为:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185等。导线的截面积等于3.14乘上导线半径的平方。
电源线平方与功率对照表
上表只是理论数据,实际工作中要比表格表达的数值复杂地多。安全电流和安全功率除与电线直径有关外,还和铜线质量、外界温度,有关系。用户朋友购买电源线的时候,一定要认准国标铜线。表格中的数据是25摄氏度下的理论值,实际工作中温度可能要比这个温度高。所以,建议用户朋友选用大一号的电源线。
不要以为按照表格中选择了电源线就万事大吉了!如果电源线太长,电源线在输电的过程中就会分担过多的电压,造成机器上分得的电压小于甚至远远小于额定电压,从而造成机器使用故障。所以,创赢机械建议:电源线配用的越短越好。如果条件不允许,非要使用很长的电源线,就必须找当地专业电工核算,用多粗的线合适,否则会引起线路故障。
铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法:
1、电线的载流量可以通过查表方法得到,这种方法方便、直观。
2、通过计算方法得到
已知纯铜电线的横截面积为S(mm²),一般电流密度取6A/mm²,电线的载流量I(A)=S(mm²)X6A/mm²。
例如:2.5平方电线,它的最大载流量为I=2.5x6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)。