http://www.xiaofangbengwang.cn/ 各种水泵抽不上水的原因 立式管道泵转速过低 1.人为的因素。有相当一部分用户因原配电动机损坏,就随意配上另一台电动机带动, 结果造成了流量少、扬程低甚至抽不上水的后果。 2.传动带磨损。 有许多大型离水泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松也,出现打滑现 象,从而降低了水泵的转速。 3.安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧边安装到上面,致使包角 太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速 的变化。 4.动力机维修不录。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法 的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。 磁力泵的吸程太大 有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生 了吸水少或根本吸不上水的结果。