10KV电压:400A ,630A,800A,1000A,1350A,1600A,2000A,2500A
6KV高压: 400A ,630A,800A,1000A,1350A,1600A,2000A,2500A
尺寸:

电压10KV6KV
电流A参考尺寸w参考尺寸w参考尺寸w参考尺寸w
400810370670310
630835390720320
800835390790320
10001040420790320
13501040420790330
16001060460790330
20001060460950340
25001120520950340

主要技术参数:
1) 绝缘电阻:每一段母线槽单元绝缘电阻值应大于或等于1000mω2500v兆欧表)。
2) 介电强度:每一段母线槽出厂前均经受1分钟工频耐压试验,工频耐压及雷电冲击耐压数值。
3) 接地系统:符合iec364-5-54对接地系统的要求。
4) 防护等级:户内型:ip40;户外型:ip43、ip54。
5) 负载性能:在额定电流下,外壳的温升符合gb763-90《交流高压电器长期工作时的发热》标准要求。
6) 短路性能:动热稳定试验符合gb2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》标准要求。
母线槽广泛应用于发电厂,工矿企业等场所作为发电机与主变压器,变压器与高压配电柜以及高压设备主回路间的电气连接。供货长度按2m/节设置,一般单节长度不大于3m。