信号线及电源线在机架 内布放时,宜分别在两边走线。 ? 3.2 走线管布放 ? 对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的射频同轴电缆,应套用 PVC 走线管。 要求所有走线管布放整齐、美观,其转弯处要使用转弯接头连接。 ? 走线管应尽可能靠墙布放,并用线码或馈线夹进行牢固固定,其固定间距应能 保证走线不出现交叉和空中飞线的现象,固定间距如下表: 项目 馈线水平布放时: 馈线垂直布放时: ? ≤1/2"线径馈线 1.0m 0.8m >1/2"线径馈线 1.5m 1.0m 若走线管无法靠墙布放(如地下停车场) ,馈线走线管可与其他线管一起走线, 并用扎带与其他线管固定。 ? 走线管进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。 18 深圳市百米生活电子商务有限公司 3.3 五类线布放 ? 五类线必须按照设计文件(方案)的要求合理布放。布放时要求走线合理,绑 扎牢固,走线时应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力 的挤压和损伤。 ? 五类线缆终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为 0.5~1.0 米,工作区为 10~30mm;有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ? 五类线的绑扎, 在管道内、 弱电井和吊顶内隐蔽走线时绑扎间距不应大于 40cm; 在管道开放处和明线布放时,绑扎间距不应大于 30cm。五类线必须用尼龙扎带 牢固绑扎。 ? 五类线的弯曲半径应符合:非屏蔽 4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径 的 4 倍;屏蔽 4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 6~10 倍;主干对 绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 10 倍。 ? 对于不能在管道、走线井、吊顶、天花板内布放的五类线,应考虑安装在走线 架或套用 PVC 管。走线架或 PVC 管应尽可能靠墙布放并牢固固定;走线架或 PVC 管不能有交叉和空中飞线的现象。 ? 单一五类线的纵向和横向布放长度不应超过设备厂家规定的 POE 供电距离,如 实际单一布放长度大于设备厂家规定的供电距离需修改设计。 ? 五类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放,确保其不受强电、强 磁等源体的干扰。 ? 五类线与电源线平行敷设时,应满足下表隔离要求: 最小净距(mm) 130 70 注 条件 对绞电缆与电力电缆平行敷设 有一方在接地的金属槽道或钢管中 双方均在接地的金属槽道或钢管中 注: 双方都在接地的金属槽道或钢管中, 且平行长度小于 10m 时, 最小间距可为 10mm。 表中对绞电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。 19 深圳市百米生活电子商务有限公司 ? 五类线终接应符合设计和施工操作规程,终接前必须核对缆线标示内容是否正 确,缆线中间不允许有接头,终接处必须牢固、接触良好,对绞电缆与插接件 应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 3.4 电源线敷设 ? 机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。电源线的 规格、熔丝的容量均应符合设计要求。 ? 交流 220V 供电系统,其供电电压波动+5%--10%范围以内,频率在 47Hz-63Hz 以内。 ? 机房内应有带接地线的三芯交流供电插座,以供测试仪表等附属设备使用。 安装无线网络系统时要注意核对产品的额定电流、额定电压,正确接入供电系 统。对电流波动和冲击较大的应用环境,应安装保护装置或隔离电源。 ? ? 电源线的敷设路由及截面应符合设计规定,布放时要求走线合理,绑扎牢固。 直流电源线和交流电源线宜分开敷设,避免绑在同一线束内。 敷设电源线应平直、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;电源线转弯时, 弯曲半径应符合相应技术标准。 ? ? ? 电源线的布放在同一平面上可采用并联复接的方式走线。 机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用 500V 兆欧表测试芯线间和芯线与地间的绝缘电阻应不小于 1Ω 。 ? ? 电源线必须根据设计要求穿镀锌管或 PVC 管后布放, 镀锌管和 PVC 管的质量和 规格应符合设计规定,管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺 丝接头,穿入管内的电源线不得有接头。 ? 电源线与设备连接应可靠牢固,电气性能良好。 电源插座的两芯和三芯插孔内部必须事先连接完后才可实际安装。 电源插座必须牢固固定,如需使用电源插板,电源插板需放置于不易触摸到的 安全位置。 ? ? ? 电源线与同轴电缆平等敷设时,隔离要求参照 3.7.6 节五类线与电源线平行敷 设的隔离要求执行。 20 深圳市百米生活电子商务有限公司 3.5 接地线敷设 ? 机房接地线的布放路由及布放位置应符合施工图的规定。接地线的规格应符合 设计要求。 ? 机房接地母线的布放应符合工程设计要求。 机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔 1 米左右和电缆走道固定一处。 2 左右的多股铜芯线(或紫铜带)连接。 ? ? 接地母线和设备机壳之间的保护地线宜采用 16mm2 的接地与建筑物的 对于干线放大器、有源分布系统的主机单元设备必须接地,并应用 16mm2 主地 线连接。 ? ? 当接线端子与线料为不同材料时,其接触面应涂防氧化剂。 电源地线和保护地线与交流中线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。交流中 线应在电力室单独接地。 ? ? 接地线应连接至大楼综合接地排,走线槽已经与综合接地排相连的,可连接至 走线槽。 ? 接地母线与设备机壳之间的保护地线宜用 16mm2 左右的多股铜芯线 (或紫铜带) 接地。 ? 电源地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。