3.7.4.3 皮膜表背面距墙净距10~50mm 3.7.4.4多个皮膜表安装在墙面上时 表与表之间的净距不少于150mm 3.7.4.5安装一只皮膜表 3.7.5公共建筑用户煤气表安装要点如下 3.7.5.1安装程序 3.7.5.2干式皮膜表安装方法 /h的煤气表可安装在墙上 流量大于57m 表两侧配管及旁通管的连接为丝接 其方法是用汽油从表的进口端倒进去 过滤器和罗茨表两端的防尘盖在安装前不应拆掉 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。运转 3.8室内煤气管道试压 3.8.1室内煤气管道应进行耐压和严密度两种试验 试验介质为压缩空气或氮气 3.8.2住宅内煤气管道试验 3.8.2.1试验范围 试验时不包括煤气表 在上述范围内增加所有灶具设备 3.8.2.2耐压试验 管道系统打压0.1MPa后 同时压力也未急剧下降为合格 3.8.2.3严密度试验 压力降不超过20mm水柱为合格 3.8.3食堂 3.8.3.1试验范围 3.8.3.2耐压试验 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。