序号设备名称及代码检验周期文件号发文、实施时间备注
1锅炉(1000)外部检验每年一次,运行状态下进行。《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012第9.4.2条2013.6.1移装及停止运行1年以上,投运前应进行内部检验。
内部检验一般每2年一次。电站锅炉,3~6年。
水压试验怀疑设备的安全状况时,应当进行耐压试验。结构原因无法进行内部检验的,应该3年进行一次水压试验。
2压力容器(2000)固定式(2100)常规年度检查每年至少一次。《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009第6.8,7.3条2009.8.31使用单位或检验机构对压力容器的安全状况有怀疑时,应当进行耐压试验。
定期检查全面检验一般应当于投用后3年内进行首次全面检验。下次的定期检验周期,由检验机构根据压力容器的安全状况等级确定。