但是产品也出现了一些常见故障和解决办法。
1出现执行器阀杆无数出的现象:
面对这种情况大家不要着急,可以根据一下几步走,逐步确认产品的设备是否良好。
好步:手动检查下,看是否可以操作。如果出现了电机空转的现象,可能就是因为手自动离合器卡死在手动位置导致的。第二步:看电机是否还会转动。第三步:若前面两者都不能正常操作,这时就要观察一下阀门,看是否被卡死。第四步,如果前面都没有问题,那么就看看轴套是否有卡死、滑丝或松脱的现象。
2对于阀门全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞的现象
这往往是关/开阀限位 LC/LO”参数已丢失引起的,我们需要重新设定参数。也可以把“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
3对于 显示阀位与实际阀位不一致,重新设定后,动作几次,又发生漂移的情况。
这种只有一种情况,就是计数器板已经损坏,请及时更换。
4对于远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到 20以上才不摆动的现象。
这时候我们可以更换待放板,若再跟换之后现象没有好转,那么请把把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。那么问题就可以得到解决。
5对于远控/就地均不动作的现象。
这种现象往往有3种情况。好种情况是或电机单向旋转,不能限位。这时候看要检查手自动离合器有没有卡死,电机 有没有烧毁;检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
第二种情况:可能是量电机绕组,过热保护、电磁反馈开路,电机已烧毁。
第三种情况:用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反 馈”。测试(固态)继电器没有输出,更换继电器控制板或电源板组件。
6对于电荷不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转。
对于这种现象往往是会关力矩值”已设为99,用手轮可以关到位,刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,这种时候uap用大一档的执行器来保证工作正常的运行。
7对于电源板损坏的情况。
这些后弦更换电源板,之后如果在通电后出现电源板上硅发热的情况,说明主板上有部分原件烧坏,这时候也要更换主板。