1 防跳继电器组成的防跳回路方案定型防跳继电器组成的防跳回路。 是变电站二次回路设计普遍采用的防跳回路方案, 其原理见图1。图中K A 为防跳继电器, 有电流K A ( I)与电压K A ( V )两个线圈; 电流线圈K A ( I)串联在分闸回路中, 电压线圈K A ( V )并联在合闸回路上。 Y C 为断路器操动机构的合闸线圈; Y T 为断路器操动机构的分闸线圈; Q F 为断路器操动机构的常开与常闭辅助触点。