配电室是指带有低压负荷的室内配电场所主要为低压用户配送电能。小编给大家看一组和配电室有关的视频截图。
如上面的视频截图可见3名工作人员同时进入配电室作业,1分30秒左右,配电室内突发爆炸一阵带有火花的黑烟猛然而起,3人瞬间倒地......
这些事故的发生都是有原因的,除了人员操作失误,配电室内存在的安全隐患也是重要因素。
今天,小编就来介绍一下配电室常见的8大安全隐患:
1.配电室未设置警示标志
援引依据:GB 2894—2008《安全标志及其使用导则》
具体条款:4.2.3警告标志(当心触电)
隐患危害:易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。
2.开关柜操作地面未铺设绝缘胶垫
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:5.3变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
隐患危害:易导致操作、维修人员在施工过程中接地,从而发生触电事故。
3.配电室出入口无挡板
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:5.6变配电室出入口应设置不高于400mm的挡板。
隐患危害:当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。
4.配电室门开启方向错误且材质不符合
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:5.8.1变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或者包铁皮门应做保护接地,门向外开。
隐患危害:当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。
5.配电室外开窗户且未设置纱窗
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:5.9.3通往室外的开启式窗户应装有纱窗。
隐患危害:纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。
6.绝缘垫积灰
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:5.18.5绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁,无损伤。
隐患危害:绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。
7.电缆沟盖板不全,沟内积灰
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:6.8.3电缆沟盖板齐全,沟内干净。
隐患危害:容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。
8.应急照明无效
援引依据:DB 11527—2008《变配电室安全管理规范》
具体条款:6.8.6变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。
隐患危害:如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。
以上要点都记住了吗?希望相关人员对照要求仔细检查配电室内的每一处地方,一旦发现问题,记得及时改正,避免造成不必要的事故。