你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有断电。现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最后一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开关上端口的总火线接在一起。也就是说照明线的回路只经过电度表,不受总开关的控制。

家里浴霸是灯暖的现在是有一个灯暖开关一开就跳闸,是跳总闸已经检查了线路没有问题

说明原来的浴霸线路有漏电点呗,查一下,不能返工就只能做明线了,不好看也没有办法。

物业说用电量太大每天需要停四次电这么热的天不说家电有损耗怎么办

可以向供电局投诉。。。。###更换变压器,、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

家里可能是因为用电量大跳闸了,之后拔掉所有电器但是合不上总开关的电闸,一合就跳,怎么办,急,求帮忙

先把分闸断开、在合总闸,再一次合分闸、合分闸时总闸在跳闸时、关闭分闸检查分闸电路,总闸刚跳闸时、是合不上的、热保护还没有复位、带总闸温升降下来才可以合上、如果所有的分闸分开后、总闸还是合不上应该是内部脱扣了、将闸把向下拉动在合闸------
这种情况可能是:1、线路存在漏电或者短路故障,检查排除即可。2、空开坏了,换一个新的试一试。如果你没有这方面特长,建议你请电工师傅帮助维修为好。
出现这种情况很可能是因为漏电保护器出现问题了,建议进行检修或者更换。

家里的插座有电但不能使用任何用电器,用电器一运行就总开关跳闸怎么办啊

是光总开关跳吗,是的话换总开关吧。

请问专业人士,家里管插座的空气开关跳闸了,合不上去,然后把所有插座上的电器都拔掉了,还是合不上去

1、将空气开关的下线拆掉,如果合不上去,换开关。2、拆掉后如果合上去,那么查线路。

配电箱里插座闸跳闸后合不上闸,我把家里所有的电器撤掉还不行,把总开关关掉后可以合上闸 请问原因谢谢

按照你的描述还有你给出的这个漏保的型号应该进行如下检测: 第一步检测,先把插座闸下口线全部拆下检测闸是否正常 第二步,当检测闸正常没问题的情况下,该怀疑插座线路或者插座面板本身是否有异常了。这个检测可能就麻烦了。 首先插座外观检测,看遍该回路下所有插座是否存在,面板烧灼,变形等异常模样,假如有那么这个面板的嫌疑最大,先从他入手。拆下面板,将线头独立包起绝缘后,合闸看是否可以。假如能合那可能就是他的问题,更换新的就行! 《还有一种漏电保护器,在跳闸后会有一个凸起的按钮,必须把按钮按下复位后,才可以再次合闸,否则无法合闸。我不清楚你家的是否是这种》他比你给出图片的这种除了共同的黄色试验按钮《T》之外,还多一个复位按钮,一般是蓝色!

家里用电量大就跳闸什么原因

室内的用电线路线径过细,需要更新电线,选择4平的才会改变。因为线细会因为过载而发热,发热才会导致跳闸。

家里的插座回路经常跳闸跳闸后拔掉所有的插头,还是合不上闸是什么原因如何检查

先排除空气开关的问题,买个新的换上试试。 还是跳闸的话,如果是预埋的暗线那就是有碰线的地方,这个就必须找电工了,一般是一段一段的断开线路,能快速排查出来。

电闸合不上,漏电保护器没弹出来,所有插座上的电器都拔了,还是合不上闸

把电闸合上去马上跳下来,所有电器都拔下来也不行,一合上电闸就跳下来,这1 你可以将电闸下面的其中的一条电线拔下来看看还跳不跳了,如果还是跳闸

一个房间内出现跳闸,但我把所有的用电设施去掉后怎么还是合不上闸呢

有以下几种可能,1:要是漏电开关,开关扳把右下方有一个复位按钮,如果复位按钮凸出来了要按下复位按钮才能合上,如果合闸时复位按钮还是弹出来说明线路或者插座有接地现象,要逐个检查插座开关; 2:如果是空气开关合不上可以先检查空气开关,方法是把出现甩开再合开关,如果还是合不上就是开关烧坏,更换一个开关即可; 如果不接线可以合上开关,接线就合不上还要检查线路和插座。

家里用电量大 老是烧掉保险丝怎么办

家里用电量大 将老式的保险丝更换成空气开关盒漏电保护器,同时安装一个配电箱。

我家刚盖的二层楼,一楼的电线连电总合不上闸,一合就跳,电线都在墙里面,有什么方法查那里连电吗

在排除开关无毛病的情况下,先判断是漏电还是短路跳闸,漏电是线破损,短路是火零线相连。
http://www.17house.com/sp/zhihu/34/1485752819616900.htm 家里可能是因为用电量大跳闸了,之后拔掉所有电器但是合不上总开关的电闸,一合就跳,怎么办,急,求帮忙