二、乙炔气瓶安全技术操作规定 乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40 乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,幵启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0 使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接幵气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器 使用,否则危险。禁 止敲击,碰撞等粗暴行为。 气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10 米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离) 严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70% 10、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽, 剩余压力应符合安全要求: 当环境温度