多联机分歧管多联机分歧管也叫空调分歧器或分支管、分歧管等,是用于VRF多联机空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,分为气管和液管。气管一般口径比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或者毛细管节流,然后从主机出口出来之后连接分支器的液管。制冷剂经过液管分流可以分出其他的分歧管和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中经吸热变成气体之后经过气管流回主机的压缩机。空调分歧管就相当于水管的分叉头,用来分流冷媒多连机分歧管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。空调分歧管可以横装或竖装,横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时,面对两分管口,任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度;两分管口以后的管路须保证60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。分支管的进口和出口均是经过变径的多节铜管组成,更增加了选型的灵活性。与传统的中央空调系统相比,多联机中央空调具有以下特点:节约能源、运行费用低。控制先进,运行可靠。机组适应性好,制冷制热温度范围宽。设计自由度高,安装和计费方便。