这个很简单的.体积会算就行.一般流速控制在20-25m/s. 比如DN100的管道,管路压力为0.4MPa的小时流量简易计算方法:3.14x0.05x0.05x20x3600x5x1.3 3.14x0.05x0.05x20x3600=20m/s速度下1小时流过管路的空气流量5为表压(0.4MPa)+1个大气压101KPa(0.101MPa)后得到的绝对压力.单位为bar(kg/cm2)1.3为空气密度与天然气密度之比.
按一类居民住户每户用气量为2.55M^3/h计算,1600户共计用气量(流量)为874.9255M^3/h.根据低压管道和流量公式V=v*0.25*π*D^2 V为流量 v为流速一般取0.2~0.5M/s D为管道的内径.得出D=75MM 所以应该选择De110的PE管子.也可以根据资料查表(我查资料得到De110低压能达到800~1000,每米压损为12.36Pa/m,所以根据长度你自己计算选择管径)
煤气流量Q = 1.11√[(ΔPd^5To)/(LλρT)] 式中:ΔP——管道两端的压力差(压强差);d——管内径;To——气体在标准状态下的温度;L——管道长度;λ——管道的沿程阻
设计流量=3.14*0.025*0.025*18*3600*0.4/0.1=508m3
压力:2000Pa 属于低压燃气,可用下式计算流量Q: Rm = P/L = 6.26*10^7*λ*(Q^2/d^5)ρ*(T/To) 式中:Rm——燃气管道单位长度的摩擦损失; P——管道两端压强差;L—
问题表述不清楚,你是想知道最大流量还是瞬时流量,如果想知道最大流量可以根据流速(设计流速可按18米/秒计算)和直径及运行压力计算,如果想知道瞬时流量你得告诉大家流速.