载流量的定义 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最 大电流。 载流量与导体的布置方式,环境温度,绝缘材料等有关。 载流量计算 (上海优融)从事电线电缆行业,工程师有相关知识,可以在很短时间内 解决。 编辑本段载流量的概述 一般铜导线载流量导线的安全载流量 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷 却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导 线的安全载流量为 3~5A/mm2。 <关键点>一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2, 铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2, 计算出所选取铜导线截面 积 S 的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式 电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于 日光灯负载的计算公式: P=UIcosф , 其中日光灯负载的功率因数 cosф =0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф 取 0.8。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为 6000 瓦,则最大电流 是 I=P/Ucosф =6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系 数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数 /Ucosф =6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为 17A。 则总闸空气开关不能使用 16A,应该用大于 17A 的。 编辑本段估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流) 不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 二点五下乘以九,往上减一顺号走 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截 面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从 4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺 着线号往上排,倍数逐次减 l,即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为 截面数的 3.5 倍,即 35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载 流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。 即 50、70mm’导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其 截面积数的 2.5 倍,依次类推。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。