农村饮水安全项目施工第11-1标段 武威市凉州区水利电力工程局 通渭县农村安全饮水工程施工项目部 附表一:闭水试验报验申请表附表二:管道闭水试验记录表 一、工程概述 定西市引洮一期农村供水工程 2012 年农村饮水安全项目施工第 十一-一标段全线输水管道分别采用Q235B型钢管和PVC-U管两种, 钢管壁厚 6.5mm,钢管焊缝质量等级级,焊缝接口形式为 60,经监理和业主要求焊缝已做磁粉无损探伤,探伤结果全部合格;PVC-U 管道采用密封圈承插口连接,分别有 DN355、 DN140、DN110、DN90 等四种管径,因各管径的压力值不同,根据 现场实际情况采取不同管径不同压力值分段试验。 二、编制依据 1、管道安装设计施工图纸。 2、GB50268-2008《给水排水管道施工及验收规范》。 3、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》。 4、GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 三、压力管道的水压试验方法(一)、试压计划 压力试验按照试验内容分强度试验和严密性试验,按照管材分为 钢管和PVC-U 管两部分,根据相关规范规定,压力管道水压试验以 1.0km 为宜,PVC-U 管压力试验根据实际情况,不同管径和不同压 力值分别进行压力试验(见附表二)。强度试验压力应为工作压力的 1.5 倍,不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h, 压力降不得超过 0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。严密 性试验,强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15 倍,稳压2h,压 力下降不得超过0.03MPa,且各类接点合格无渗漏。 (二)、压力试验流程 (三)、试压方法 1、试压准备工作 (1)、第一次水压试验前需要用封头封堵管的端头,检查各井内 设备是否完善,有无漏装。 (2)、准备好试压用的试压泵、压力表、切断阀、止水阀、止回 阀等,连接好注水泵、增压泵、电源、水源。 (3)、检查试压段内已安装的排气阀、排泥阀等是否已经打开。 2、注水 管道注水采取一端注水,注水时水流速度不可过快,应使管道注 水量与排气量相匹配,避免管道内气体滞留,形成气囊。注水前打开 排气阀,注水时打开进水闸阀,注水时观察排气阀至出水停止,注满 水后,静止一段时间,待管道内外水温达到平衡及满水管道沉降稳定 后,再试压。 3、升压 管线注水完成后、管内外水温达到平衡,开始用增压泵对管道进 行升压。 1)、升压前关闭相关的排气阀; 2)、升压时通过试压泵注入管线中的水,要通过流量计进行准确 计量。 3)、升压时压力应缓慢上升,在管线压力达到75%以前,升压速 率不大于 0.1MPa/min,在管线压力达到 95%以后,升压速率应小于 0.01MPa/min; 4)、当压力升压至试压压力的 50%时,稳压 15 分钟,观察管线 有无泄漏,压力有无明显下降;当压力无明显下降时,继续进行升压; 5)、在升压过程中,要对注入水中的体积、时间、水温度、环境 温度和相应的压力进行全程记录。 6)、在管线升压过程中,当管线中的空气含量超过 0.2%,拟采 用的应急措施是:打开加压泵的降压阀进行降压,然后再打开排气阀 门,反复多次,并注意观察排气口的情况,当排气口的出水形成连续 性气水柱时,管线内的空气基本已经排空。若管线中的空气含量满足 要求,则继续升压至管线的试验压力。 4、稳压 1)、当管线内的压力升至试验压力后,关停试压泵,拆开相关的 注水软管,并静止一段时间(约1 小时); 2)、管线内的压力平衡稳定后,管线要在试验压力下稳压 15 钟,稳压过程中,管线的压力变化情况要用压力记录仪、压力显示器进行记录; 3)、温度的变化对管线中的压力有一定影响,稳压过程中要定时 (15 分钟)测量和记录水温度、环境温度和管线压力,必要时绘制 温度-时间曲线图。 4)、水压试验合格标准:在15 分钟内压力下降满足规范标准, 检测管道外观无渗漏现象,则水压试验合格。 1、试压完成后,管线的泄压要缓慢进行,泄压的速率不大于0.1MPa/min; 2、先打开排气阀,然后排水降压。 3、试压完成后,及时提交试压报告给各方会签。 6、排水 打开排气阀,排水闸阀排水。 四、注意事项 (一)、安全方面 1、严格执行工程局安全工作准则,无条件接受安全员的安全监 督,听从现场安全监护员的劝阻、教育。在整个试压过程中,设立两 名试压安全监督安全员,专门负责试压的安全。 2、在进入施工现场前,必须对所有施工人员进行针对性的安全 教育、安全技术交底。 3、进入施工区域必须戴好安全帽,必要时系好安全带,施工时 必须正确戴好劳保用品,必须听从有关领导及现场安全员的劝告和指 挥;管线两端的试压点之间,要用步话机随时保持联络,注意安全。 4、高空作业,在采取各类安全防护措施后,方可作业;严禁患 有心脏病、高血压等高处作业禁忌病者登高作业。 5、施工开始前,施工负责人应组织人员全面检查、清理现场, 对施工所用的各种水、电、气等应与指挥部有关人员联系、落实,制 定可靠的安全措施,并指派专人做好现场的警戒监护。 6、施工临时用电等,必须确保绝缘、接地良好,并有醒目标志。 施工完毕,必须及时拆除,做到“装得安全、用得正确、拆得彻底”。 7、施工与安全发生矛盾时,应立即暂停施工,并立即向有关领 导汇报。 8、试压前,在试验范围内使用警戒区域,禁止闲杂人员进入, 设立警示标志,任何人不得擅自拆除安全标志,警戒线,不准穿越、 闯入警戒区域。所有试压用的机械设备、机具在试压前要进行充分的 检查,确保无安全隐患,压力表应有安全合格证和检验报告,试压过 程中,特别是升压时,人员不允许站在阀门、仪表等可能喷射出来的 方向上,特别是管线两端的封板处严禁站人。 9、禁止在压力提高后立即进行检查以及对个别焊缝的敲打,禁 止在有压的情况下进行修理工作,应待卸压后修补,压力试验的全过 程中,非试压人员不允许动试压用的阀门、仪表,以及试压泵、空压 机等设备,避免违规操作时出现安全事故。 10、施工必须由专业人员进行,例如:电气焊工等必须持证上岗。 11、乙炔、氧气必须按照安全距离摆放,安全距离应大于5 (二)、其它方面1、管道试压,施工单位首先对管道进行预试压,试压合格后, 再通知各方到场进行管道水压试验。 2、管道试压时,密切观察封板的变形情况,如有异常,应暂时 停止试压,查明原因后进行整改。 3、管道试压时,关于管道渗漏问题,我们将密切观察压力表的 变化情况,我们相信本标段试压管道的渗漏量在允许渗水量的范围之 4、从管道进水到管道试压完成,每天3-5 次对试压管道部分进 行沉降观测,并将观测结果记录在案。 5、管道试压完成并合格,应待试压段内水排除干净后,方可对 端头的封板进行对称分块割除干净,打磨。 五、设备与材料 序号 设备 规格 数量 备注 注水泵VMP50*16 扬程30m 空气压缩机12 配套管待定 压力表1.6MPa 出示合格证与检验报告 武威市凉州区水利电力工程局通渭县农村安全饮水工程施工项目部 2013 闭水试验报验申请表 工程名称: (监理机构)我单位已完成 工作,现报上该工程试 验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、管道闭水试验记录。 承包单位: 项目经理: 审查意见:项目监理机构: 总监理工程师: 管道闭水试验记录表工程名称 定西市引洮一期农村供水工程2012 年农村饮水安全项目第11-1 标段 试验日期 桩号及地段 管道里程0+000 至0+289 管道内径(mm) 管材种类 接口种类 试验长度(m) 355 PVC-U 柔性密封圈连接 289 设计压力值 (MPa) 试验压力值(MPa) 允许渗水量 (m/24h*km) 0.63 次数观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 实测渗水量q(L/min*m) 折合平均实测渗水量(m/24h*km)外观记录 评语 施工单位: 项目经理: 监理单位:监理工程师: 建设单位:项目负责人: 管道闭水试验记录表工程名称 定西市引洮一期农村供水工程2012 年农村饮水安全项目第11-1 标段 试验日期 桩号及地段 管道里程0+289 至0+505 管道内径(mm) 管材种类 接口种类 试验长度(m) 355 PVC-U 柔性密封圈连接 216 设计压力值 (MPa) 试验压力值(MPa) 允许渗水量 (m/24h*km) 1.0 次数观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 实测渗水量q(L/min*m) 折合平均实测渗水量(m/24h*km)外观记录 评语 施工单位: 项目经理: 监理单位:监理工程师: 建设单位:项目负责人: 管道闭水试验记录表工程名称 定西市引洮一期农村供水工程2012 年农村饮水安全项目第11-1 标段 试验日期 桩号及地段 管道里程0+505 至0+878 管道内径(mm) 管材种类 接口种类 试验长度(m) 355 PVC-U 柔性密封圈连接 373 设计压力值 (MPa) 试验压力值(MPa) 允许渗水量 (m/24h*km) 0.8 次数观测起始时间 T1 观测结束时间 T2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 实测渗水量q(L/min*m) 折合平均实测渗水量(m/24h*km)