匿名网友:
功率是负荷电流与电压以及功率因数的函数。
通常提问是:多少米线,多少平方,求负荷电流。
根据电工规范,16平的铝导线最大负荷矩为8000A.m,除以200米得40A。
即200米的16平方铝导线最大负荷电流为40A。
譬如拖动三相电机的话,只能拖动20KW的电机。
希望能帮到你。
匿名网友:
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。
计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低最合理范围。
2按发热条件安全载流量选择导线截面1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限。
3按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4考虑机械强度,导线能承受拉力。
经济电流密度计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:3000及以下 3000—500 5000以上裸铜线 3.0A/ mm2 2.25 A/ mm2 1.75 A/ mm2裸铝线 1.65 A/ mm2 1.15 A/ mm2 0.9 A/ mm2铜电缆 2.5 A/ mm2 2.25 A/ mm2 2.0 A/ mm2铝电缆 1.92 A/ mm2 1.73 A/ mm2 1.54 A/ mm2导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是18A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等,远距离输送,关键是算好按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
按线路电压损失百分数的最低要求 U=5计算 P=CS U/L=46X400X5/300=92000/300 =307 KW 也就是说最多只能带307 KW 负荷。
307 KW电流约580A,满足经济电流密度和安全载流量的要求。
至于究竟能带多少,还以配电系统的质量有关,如果配电系统的质量好,如电压高、稳定、线路和变压器裕度大等,比计算负荷多带一些,反之,比计算负荷少带一些。
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式U=PL/CS S=PL/CUU——电压损失百分数 P——输送的有功功率Kw L——输送的距离m C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39, S——导线截面mm2
问题推荐