4平方毫米软铜线的最大安全电流是多少
4平方毫米软铜线的最大安全电流是多少?经查表 4平方毫米软铜线截流量在环境温度40度时是:36A,25度时截流量更高是:45A。
四平方毫米的铜线一百米要多少铜
4平方毫米乘以100米等于 400立方厘米。铜的比重是每立方厘米8.9克左右,因此4平方的铜线100米约有铜3560克左右。
1平方毫米的铜线能承受多大电流
按国标,1平方的铜线在明线装置时的安全载流量为17安培。折合在220伏电压下使用,可以带3.74千瓦以下的用电器。
90平方毫米铜线电缆的电流
90平方毫米铜线电缆的电流。没有90平方这个规格的电缆,聚氯乙烯护套电力电缆 VV29/VLV29:3×95+1×35铜芯线没有什么精确的计算公式,现在一般都是查表。95平方铜线电缆截流量、空气敷设时是 239.6A,埋土敷设 269.2A。
十平方毫米的铜线能承受多大电流
60A以下,选1平方毫米的铜线安全载流量是6A;60~100A,选1平方毫米的铜线安全载流量是5A;100A以上,选1平方毫米的铜线安全载流量是2.5A
四平方线可承受最高安全电流是多少安
固定长时间使用25A左右,短时临时用30A。
谁知道95平方毫米的铜线最大能随承受多大的电流负载
我们设计的时候一般200A至250A的断路器选用95mm2的电缆 YJV电缆25度在空气中敷设能达到300A,但是要扣除放在线槽内的散热系数 所以200A左右就需要用95的电缆了 假如是电线,一般不要超过225A
6平方毫米的单芯铜线是多少钱一米
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而