锅炉管网安装注意 1、给水管路安装要求 备用水池的最高水位一般要求尽可能在锅炉正常水位线以下,以免停炉时,给水流入锅炉而造成下次起动时要大量排水。在水池出口处(即给水管路入口)应装设钢丝滤网。 2、主蒸汽管路安装要求 主蒸汽管引出段直段应大于0.5米,弯曲半径应为管子直径的4-5倍,管路最低处应装疏水阀以防止管路水击,同时要进行可靠保温。 3、安全阀安装要求 安全阀应在水压试验后安装,安全阀应装排汽管,将排汽管导向锅炉房外安全处,排汽管上不允许装设阀门。 4、水位表的安装 水位表下部泄水管必须接入安全之处,水位表考克旋转灵活,不得漏水,水位表处必须安装照明设备,便于观察。 5、压力表的安装 装置压力表时应使刻度盘垂直,压力表刻度应画红线以示锅炉最高允许压力,压力表旋塞旋转灵活,不得漏水,输水畅通,压力表禁止保温。