模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于(200)mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于(3mm),安装时应保证上下同心
顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??
2楼
一般都按300操作
回复
3楼
JGJ162-2008的规范已经很早了,很多的规定并不适用于现在的施工了! JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆伸出长度不宜超过300mm。 GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。 JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。 所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可!
回复
4楼
可调底座300 模板顶托200 你自己都写的很明白了,干嘛还要做300呢? 安监站有绝对理由就此事进行处理,当然,施工又是另一回事,现场哪有完全按照规范走的呢
回复
5楼
我还是看懂了,还是300,模板规范规定的是不能超出钢管200,这样支模架立杆伸出顶层水平杆中心线(钢管中心)至(最上)支撑点的长度,扣件式支架不应大于(500)mm就可以说的通了。。
回复
6楼
顶托用可调的我没提,底托就不建议用可调的
回复
7楼
说说我的看法 1.这不是强规,只是不宜,当300的时候承载力要乘以系数0.9,如果承载力计算乘以0.9也满足要求,应该也是可用的。 2.门式和扣件式支撑架说不宜超过300,但是模板规范是200,我认识按文字应该这样理解,支撑模板架只是支撑架中的其中一款,支撑模板时不宜200,当支撑其他物体时,可按300. 建议别顶监督站的嘴,他说多少就多少,顶嘴无好果子吃。
回复
8楼
在方案里明确好,现在规范打架的事也真多,根本不系统,计算上不也是存在套用哪本规范的事吗?难道一个支架要用所有的规范搞一遍吗?
回复
9楼
也不算矛盾,300.。
回复
10楼
必须赞个 真腻害 !
回复
11楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过2