-圆圈兰堡笙翌400V厂用电越级跳闸暴露出的问题及改进措施郑祥云,柴海超(华电潍坊发电有限公司,山东潍坊261204)[摘要]针对发电厂400V厂用电保护从设备选型、整定计算、设备维护等方面都没得到足够的重视,以至于保护配置、保护配合上存在严重缺陷,特别是末端负荷单相接地故障时常发生越级动作的问题,以发电厂某照明回路绝缘损坏单相接地故障造成MCC电源越级跳闸为例,分析了越级跳闸的原因,并提出了解决方案,以期提高400V厂用电系统的运行可靠性。关键词400V厂用电单相接地越级跳闸中图分类号TM5610引言一般情况下,400V厂用电系统故障不会酿成停机或重大设备损坏事故,所以对其保护也不太重视。但随着竞争的加剧、环保意识的提高,对400V厂用电系统的可靠性要求越来越高,400V低压系统存在的隐患越来越严重地影响到机组的安全经济运行。