低压开关柜怎么送电?低压配电柜是用以接纳和分派电磁能并对电源电路推行操纵、维护及检测,在电源电路分派中担负运输电等功效。低压配电柜历经制造结束后立即运到新项目当场,随后开展当场刚开始合闸工作中,那麼在合闸全过程有什么操作事宜呢?
一、合闸操作事宜以下:
1、关掉所有侧门及外盖,并锁上,接地装置电源开关处于合位时即可合上侧门
2、将接地装置电源开关操作摇杆**侧门右下侧六角孔壁,反方向转动,使接地装置电源开关处于分闸部位,操作孔处互锁板全自动弹回去遮挡住操作孔,柜下门锁闭。
3、推上去服务项目小车使其*定位,把小车送入柜里使其在防护地图定位,手动式插上二次插,合上手车通道门。
4、低压开关柜怎么送电?将隔离开关手车摇柄**摇柄插孔,顺时针方向旋转摇柄,约20圈,摇柄***遇阻并伴随咔哒声时取出摇柄,这时手车处于工作中部位,二次插被锁住,隔离开关手车主控制回路接入,查询有关数据信号。
5、操作以表板上合,分闸切换开关使隔离开关重合闸合闸,另外汽车仪表板上信号灯灭,绿灯亮,重合闸取得成功。
二、断电操作事宜以下:
1、低压开关柜怎么送电?操作车内仪表盘上合,分闸切换开关使隔离开关处于分闸闲置,另外车内仪表盘上绿灯灭,信号灯亮,分闸取得成功。
2、将隔离开关手车摇柄**摇柄插孔,顺时针方向旋转摇柄,约20圈,摇柄***遇阻并伴随咔哒声时取出摇柄,这时手车处于实验部位,二次插锁住消除,开启手车通道门,手动式摆脱二次插,手车主控制回路断掉。
3、推上去服务项目小车使其锁住,拖出手车到服务项目小车,一开服务项目小车。
4、观查带电显示器或验电器若不感应起电即可再次操作。
5、低压开关柜怎么送电?将接地装置电源开关操作摇杆**侧门右下侧六角孔壁,顺时针方向转动,使接地装置电源开关处于重合闸部位,明确接地装置电源开关确已重合闸后,开启柜下门,检修工作人员即可进到检修,维修。