【子易暖通】电动三通阀工作原理
电动三通阀在工作时,一路全开,一路全关,所以关闭时受力与单座阀相似,不平衡力大。 三通调节阀有三个出入口与管道相连,相当于两台单座阀合成一体。按作用分为合流阀(两进一通)与分流阀(一进两通)。
电动三通阀有电动三通调节阀三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式。当公称通径DN≤80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径的合流阀代替。流量特性有直线性、抛物线性两种。
电动三通调节阀可以代替二台同时使用的二通调节阀,起分流或合流作用及两相调节配比作用。
电动三通调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流量特性精确,直接接受调节仪表输入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
在安装电动三通调节阀时要注意以下几点:
安装前必须仔细阅读说明书,切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。
水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。
阀体须位于盘管接水盘上方,以保证出现滴水时落入接水盘中。
阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内,其上方应至少有30mm空间用于拆装。
与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间,必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。
阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。
若驱动器已经装到阀体上,那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力,否则会损坏驱动器。
安装完毕并检查正确无误后,通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期,确定所有部件正确为止。经过无水调试合格后,再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内,以保证电动三通调节阀对水流开关的有效性。