一、选用避雷器必须满足的要求是:避雷器的VS特性、VA特性要分别与被保护设备的VS 特性和VA特性正确配合;避雷器的灭弧电压与安装地点的最高工频相电压应正确配合。这样,即使在系统发生一相接地故障的情况下,避雷器也能可*地熄灭工频续流电弧,避免避 雷器发生爆炸。 二、选择管型避雷器时应注意管型避雷器不能用作有绕组的电气设备的过电压保护,而 只用于线路、发电厂和变电站进线的保护;管型避雷器遮断电流的上限应不小于安装处短路 电流的最大值,下限不大于安装处短路电流的最小值。 三、阀型避雷器分普通型和磁吹型两大类,选择时应注意避雷器的保护比Kb 数值大小 要按照额定电压的大小来选择。要注意校验避雷器的额定电压、工频放电电压、冲击放电电 压及残压,要注意与被保护电气设备的距离。 四、选择氧化锌避雷器时,要计算或实测避雷器安装处长期的最大工作电压。应使避雷 器的额定电压大于或等于避雷器安装点的暂态工频过电压幅值。注意残压与被保护设备绝缘 水平的配合。