消防部门怎么规定小区楼道照明开关的?是用声控开关还是手动开关?

消防规范并不规定楼道照明开关的形式。
消防的要求:
1、楼道照明在火灾时,地面水平照度不小于5勒克斯;
2、火灾时,在切断交流供电的情况下,照明仍能坚持30分钟。
3、若建筑已设置联动控制系统,则照明须加入联动。

为什麼带消防强启的声控开关通电后节能灯频闪但还能正常工作?

我所知道就是色温不一样。我的经验,日光色更适合于阅读等长时间伏案工作,暖光色更适合饭厅。至于哪个更好,看个人喜好了。如果可能,不要选节能灯了,选择LED照明吧,一定要真正无频闪的LED。

带消防的声控开关是什么作用啊?

消防用的一般都是烟雾浓度感应器开关,配合声光感应最终目的能启动消防报警。

关于带有消防强启功能的声控开关常明问题?

你得摇一下消防线和零线及其他线之间的电阻。
我倒是觉得你这可能是线弄错了,好好对一下线路,然后检查一下声控开关的接法。你说的控制线是指消防模块上的还是受消防控制的强电线路呢?感应绝对是不可能的