① 漏电保护器跳闸,即漏电保护器所控制的回路有漏电现象,并且漏电电流不小于漏电保护器的漏电动作电流。
② 空气开关的进线从漏电保护器的上桩头引出,且不通过漏电保护器,即空气开关所控制的回路不受漏电保护器控制。
③ 合上空气开关,漏电保护器就跳闸,有三种情形:⑴ 假设空开是2P空开,如果回路零线混乱、借用,即空开回路的零线,误接在漏保回路的零线上。⑵ 假设空开是1P空开,如果对应的零线既没接在总控上,也没接在零排上,而是误接在漏电保护器的下桩头。⑶ 空开回路原本漏电,或用电器的工作零线接地。