停电时,为什么要先拉负荷侧刀闸后拉电源侧刀闸答:•在操作中若因某种原因导致带负荷拉刀闸,如果先拉电源侧刀闸,则弧光短路点在断路器上侧,将导致电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围如果先拉负荷侧刀闸,则弧光短路点在断路器下侧,保护装置动作断路器跳闸,其它设备可照常供电,缩小了事故范围,所有停电时要先拉负荷侧刀闸后拉电源侧刀闸误操作刀闸后应如何处理答:)错拉刀闸时,刀闸刚离开触头,便产生电弧,这时应立即合上,便可消弧,避免事故若刀闸已拉开,则不许将误拉的刀闸合上。)错合刀闸时即使在合闸时产生电弧,也不准再拉开,带负荷拉刀闸会造成三相弧光短路两台变压器并列运行的条件是什么不满足条件的后果是什么答:变比相等接线组别相同短路电压相等容量比在:范围内不满足并列条件后果,变比不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就不能按变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小台接线组别不相同的变压器并列运行,则会造成短路。为什么新投入的变压器要做冲击合闸试验答:切除电网中运行的空载变压器,会产生操作过电压,在小电流接地系统中操作过电压的幅值可达~倍的额定相电压,在大接地电流系统中,操作过电压的幅值也可达倍的额定相电压同时投入空载变压器时会产生励磁涌流,其值可达额定电流~倍,并产生很大的电动力,所以应做试验。