翅片换热器详解 翅片换热器基本结构 翅片换热器由芯体、封头、接管和支座组成。 热闪换由芯体完成,因此最关键的部件是芯体。芯体由翅片、隔板、封条和导流片组成。 翅片换热器作用 翅片是翅式换热器最基本的元件,传热主要是依靠翅片来完成,一部分直接由隔板来完 成。而翅片传热不像隔板是直接传热,故翅片有“二次表面”之称。翅片除承担主要的传热 任务外,还起着两隔板间的加强作用。 翅片换热器类型 翅片有锯齿形、平坦形、多孔形等多种结构型式,可根据不同的操作条件来选择合适的 翅片型式; 通豪热能翅片的扩展面和翅片对流体的扰流能力决定了热交换能力; 因此翅片 换热器具有结构紧凑、轻巧及传热效率高等特点。 平直翅片特点是有很长的带光滑壁的长方型翅片, 传热与流动特性类似于流体在长圆型 管道中的流动。 锯齿翅片特点是流体的流道被冲制成凹凸不平, 从而增加流体的湍流程度, 强化传热过 程,故被称为“高效能翅片”。 多孔翅片是在平直翅片上冲出许多孔洞而成的, 常放置于进出口分配段和流体有相变的 地方。 波纹翅片是在平直翅片上压成一定的波纹,促进流体的湍动,波纹愈密,波幅愈大,其 传热性能愈好。 百叶窗式翅片又称鳞片式翅片或切断式翅片, 其特点是翅片上冲有等距离的百叶窗式的 栅格,向内流道凸出,起到强化传热的作用。 板翅式换热器有钎焊式和扩散焊两种基本结合型式。 大多数热交换工况采用的是真空焊 的铝制板翅式换热器, 对于腐蚀性较高的介质, 有真空钎焊的不锈钢板翅式换热器和钛板翅 式换热器。 翅片换热器工作原理 翅片换热器工作原理 主要用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热 器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸气的工作压力一般不超过 0.8Mpa, 热空气的温度在 150℃以下。翅片式换热器主要由空气流向间的三排... 翅片换热器应用 用于空分设备的换热器; 石油化工的乙烯装置、合成氨装置、天然气液化与分离等装置中; 用于深低温的氢、氦、制冷、液化设备中; 用于制冷和空调领域; 用于汽车和航空工业; 值得提出的是,目前在工程机械、通用机械、内燃机车等部门,翅片换热器被广泛的应用于 各种油、水、气体冷却器。 翅片换热器工作原理 在生产过程中,由于翅片换热器的管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,管板 焊缝处经常出现渗漏,导致水和化工材料出现混合,生产工艺温度难以控 制,致使生成其 它产品,严重影响产品质量,降低产品等级。冷凝器管板焊缝渗漏后,企业通常利用传统补 焊的方法进行修复,管板内部易产生内应力,且难以消 除,致使其它换热器出现渗漏,企 业通过打压,检验设备修复情况,反复补焊、实验,2~4 人需要几天时间才能修复完成, 使用几个月后管板焊缝再次出现腐蚀, 给企业带来人力、物力、财力的浪费,生产成本的 增加。通过福世蓝高分子复合材料的耐腐蚀性和抗冲刷性,通过提前对新换热器的保护,这 样不仅有效治理了新换 热器存在的焊缝和砂眼问题,更避免了使用后化学物质腐蚀换热器 金属表面和焊接点, 在以后的定期维修时, 也可以涂抹福世蓝高分子复合材料来保护裸露的 金属; 即使使用后出现了渗漏现象,也可以通过福世蓝技术及时修复,避免了长时间的堆 焊维修影响生产。