根据镀锌的方式不同,可分为热浸镀锌及冷镀锌(电镀)两种,由于钢管表面具有一层镀锌层,因此它具有良好的抗腐蚀性能。目前市面上生产的镀锌钢管大都均是热浸镀锌管,由于环保要求,冷镀锌管已被禁用。
镀锌管尺寸规格表和壁厚公称直径
公称直径的定义,主要是方便使用过程的统一,人为地规定的一个名义尺寸,它既不是钢管的外径,也不是内径,但通常情况下,它的数值近似于钢管内径。公称直径的表示方法主要有DN与NPS两种,其中DN表示的数字单位为mm,NPS表示的数字单位为in(英寸)。如DN50表示公称直径为DN50的钢管
镀锌管尺寸规格表和壁厚焊接钢管
焊接钢管,与前面提到的镀锌钢管为同类管材,区别在于无镀锌层,执行标准为《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091,俗称黑铁管,代表的钢牌号有Q235A、Q235B,主要使用于城镇燃气中低压埋地及架空系统,连接方式主要为丝接、焊接、法兰连接。除此之外,地下次高压B级系统也可采用Q235B级焊接钢管。根据制管焊缝的不同,可分为直缝管、螺旋缝管。在城镇燃气输配系统中,一般大管径采用螺旋缝管,小管径采用直缝管。
作为一种性能优良的管材,钢管在城镇燃气输配系统中使用范围十分广泛。从敷设方式来看,钢管既能够适用于埋地,也能适用于架空;从压力级制来看,钢管不仅在中低压输配系统中“游刃有余”,在更高的压力级制中,诸如次高压、高压、长输等,钢管也是管材选用中的不二之选。
从上表可以看出,针对同一公称直径,除DN250外,两种系列管的外径均有所差异,在选用管件、法兰等附件时,应注意与钢管系列保持一致。不过,针对如DN80、DN200管,I系列、II系列外径相差无几,可相互焊接,但针对其他口径,相差较大时,应注意区分,特别是在法兰的选用上,一定要选择与配管相同规格的法兰型号。
一般地,在城镇燃气输配系统中,针对中低压燃气钢管壁厚的选用来讲,均按照相关的经验值结合规范要求进行选取,可不进行计算。如依照现行《城镇燃气设计规范》GB50028中10.2.4条第2点的要求:选用焊接钢管时,低压宜采用普通管,中压应采用加厚管;选用无缝钢管时,壁厚不应小于3mm,用于引入管时,不小于3.5mm;在避雷保护以外的无缝(焊接)管道,壁厚均不低于4mm。而针对次高压及以上输配系统,在选用壁厚时,则应先按照相关计算公式进行壁厚计算,再根据钢管标准规格将计算后的壁厚值向上选取钢管的公称壁厚。