一、水路部分 1、水路规划首先要想好与水有关的一切设备,比方:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的方位、装置方法以及是否需求热水; 2、要提早想好用燃气仍是电的热水器,防止暂时更换热水器品种,导致水路重复改造; 3、卫生间除了留给洗手盆、拖把池、马桶、洗衣机等出水口外,最好再接一个出来,今后接水冲地等很便利; 4、洗衣机方位断定后,洗衣机排水能够考虑把排水管做到墙里边的,这样即美丽又便利; 5、水路改造后应该有镇压测验,一般状况下家装工程压力到8个就能够了。 6、镇压测验最好有物业在场,能起到监督作用;由于有的装修队会在此环节诈骗业主。方法是:镇压的时分,翻开镇压泵的“回水阀”构成回路,镇压泵看起来虽然在作业,不过管内并没有多少压力,特别关于电动镇压泵,更应该留意。 7、收房的时分应该留意查看厨房、卫生间每个排水口是否晓畅,假如排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行维护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最简单形成水泥落入排水口导致阻塞; 8、铺完厨卫地砖后应该放水查看,看看地漏排水是否顺利(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,由于大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题); 9、如要关闭剩余地漏,必定要将排水管和地漏间的缝隙用玻璃胶或水泥堵死,防止水流倒溢和返味 10、还有一点特别重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,首要是由于深水封地漏有一个遍及的特色就是下水慢,用于淋浴间等方位的深水封地漏,由于下水量不大,地漏底子还能满意排水需求;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度底子无法满意,成果直接导致水流倒溢; 11、水路改造时,给今后装置电热水器、分水龙头号预留的冷、热水上水管应该留意四点: a、确保间隔15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间隔都是15厘米,也有单个的是10厘米); b、冷、热水上水管口高度一致; c、冷、热水上水管口笔直墙面,今后贴墙砖也应该留意别让瓦工弄歪了(不笔直的话,今后的装置可就费力了); d、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,确保墙砖与水管管口同一水平。尺度不合适的话,今后装置电热水器、分水龙头号,很可能需求别的购买管箍,内丝等衔接件才干完结装置; 12、卫生间地上必定别忘了做防水,特别是地上开槽的。淋浴区假如不是关闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘