\ue50a发布时间:2017-08-02　\ue50b\ue50a来源:变宝网　\ue50b变宝网08月02日讯　①、启动前检查项目　电源电压、相数、频率是否符合规定(请对照铭牌),电源线接线是否牢固。　系统各配管连接部分是否锁紧。　检查机台的制冷系统压力是否正常。　干燥机摆置是否适当,环境温度是否满足使用要求。　检查自动排水阀前端之球阀是否打开。　干燥机入口温度是否超过规定　。　为了更好的提升空气的质　,使用时请先启干燥机并使其运行平稳后,再将压缩空气送入。关闭时请先将压缩空气关闭再关闭干燥机,并将空气管路中的压缩空气排空,以免因干燥不良或管路水分残留,影响空气质　。　②、启动及运行　将电源送至控制箱内,按下ON/OFF按钮开关的ON键,运转指示灯指示,机台接触器吸合,压缩机运转。此时冷媒低压表指针应指示在60~85Psig范围内。　如果负荷超过此范围,请根据《蒸发压力调节》进行调节。　压缩机运转平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240Psig之间。当冷媒高压压力高于此范围,请检查冷凝器散热是否良好、空压机入口温度及环境温度是否过高。当低于140Psig防冻开关动作,冷凝风扇停止运转,以提升压力保证机台的正常运行。如果机台长期运行于低压力状态下请检查制冷系统是否泄漏、环境温度是否过低。　为避免压缩机因频繁起动造成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟以上。　机台上的阀门出厂时已调好,如非专业人员请勿调节,以免造成机台不必要的损坏。　③、机台的停止　关机前请先将空压机关闭。　关闭空压机后按下ON/OFF开关的OFF关闭机台　关闭机台的电源。　④、机台的调试(蒸发压力的调节)　机台启动运行平稳后冷媒低压偏移正常　时请按如下方法调节热气旁路阀。　用R-22冷媒时蒸发压力低于0.4MPa时利用六角扳手顺时针方向调整热气旁路阀使热气进入系统,蒸发温度上高。高于0.5MPa时利用六角扳手逆时针方向调整热气旁路阀降低蒸发温度。　用R-12冷媒时蒸发压力范围在0.18~0.32MPa之间,低于0.18MPa或高于0.32MPa时应调节热气旁路阀。调节方法与R-22系统相同。(R12现逐渐被淘汰)　调整旁路阀前应先检查机台负荷是否过大,环境温度及入口温度是否过高、冷凝器是否脏堵等,如有上述情形应先予以排除后方可调整。如调整后无法达到正常　请联系经销商。　蒸发压力出厂时已调节好,如压力无变化请勿调整。　\ue50a全国客户服务热线:　\ue50b\ue50a0592-3500300　\ue50b