\ue50a更新时间:　\ue50b\ue50a2017-03-09　18:00:22　\ue50b\ue50a点击次数:　\ue50b\ue50a4508次\ue50b\ue50a字号:　\ue50b\ue50aT　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50aT　\ue50b　企业管理咨询中,关于配电房的6S标准咨询,解答如下:　咨询主题:配电房的6S标准　企业实施5S管理工作为了实现企业的生产管理发展,改善企业的生产现状,提高企业生产管理的积极性。　1、配电室简介　配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。　同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视。　示图:配电室效果图　2、配电室通用标准　(1)整理、整顿的要求　A、配电室应门窗齐全,配电室门应加锁,推拉手柄无损坏现象。　在门框上中间悬挂配电室门牌,在门上张贴“配电重地,闲人莫入”字样。　B.配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。　但下列物品除外:　必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)　日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)　电工专用工具及备件　消防器材　C、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。　D、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。　如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。　(2)清扫、清洁的要求　A、配电室门、墙壁无灰尘脚印等。　外部地面无垃圾杂物。　B.做到配电柜表面无积尘,各按钮灵活,指示表干净整洁。　C、配电室地面刷冰灰色漆,保持配电室内外卫生,定期进行清扫,地面保持光亮整洁,无灰尘。　室内无堆物、积水。　(3)素养的要求　A.配电室的日常巡视检查　B.配电室的定期检查及维护　配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。　每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请。　(4)安全的要求　A.安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。　B.安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。　C.维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。　D.配电室内严禁吸烟。　E.配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效