监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件检查出厂交流电气特性检验报告,并测量检查直流电气特 性。 11.4.3 隧道内 LCX 敷设应符合下列要求: 1、夹具、防火夹、支架的安装位置、间距和固定方式符合设计要求,安装牢固可 靠。 2、 LCX 的开槽方向朝线路侧。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量检查。 11.4.4 隧道外 LCX 敷设应符合下列要求: 1、架设方式符合设计要求,安装牢固可靠,吊挂高度宜距轨面 4.5m-4.8mo 2、采用支撑电杆时高度与间距符合设计要求;电杆埋深符合本标准表 11.2.11 的 规定。 3、利用接触网支柱安装时.应符合接触网支柱安装要求。 4 、LCX 在承力索上应采用吊夹固定,吊夹规格和间距符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。