火灾自动报警 系统因各种不同的原因普遍存在误报火警现象,有的还使机械防排烟系统误启 动,因此使用单位往往停止使用联动控制功能,使火灾自动报警系统及时发现火 灾并联动启动机械防排烟系统的优越性不能发挥。 火灾自动报警系统设计错误甚至会造成两系统根本无法联动控制。如某地下 市场的湿式变压器室面积约 40 平方米,是一个独立的防火分区,也是一个防烟 分区,但该房间只设有一个火灾探测器,如果该房间发生火灾,自动报警系统只 可能接到一个火灾报警信号,无法满足联动启动防排烟系统需要两个火灾信号的 最低要求,防排烟系统当然不能联动启动。火灾自动报警系统施工时不按标准执 行,留下的各类质量问题会使得自动报警系统频频出现故障,部分探测器不能报 警,造成火灾自动报警系统收到两个火灾信号并联动启动防排烟系统的时间被推 迟了。