氟系统也叫“氟空调”,主要以日系品牌为主;水系统空调也叫“水空调”,以美系品牌为代表。今天从几个为方面为大家介绍一下“水空调”和“氟空调”。
1、“水空调”与“氟空调”对比
“水空调”工作原理
水系统中央空调,由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处,进行热交换来消除房间冷/热负荷,是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
“氟空调”工作原理
氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器,压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成,一台室外机通过管路,能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量,和进入室内各换热器的制冷剂流量。
“水空调”
低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
“氟空调”
VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大,对制冷剂泄漏。
“水空调”
“水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
“氟空调”
制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害,同时抽湿过分,太干燥。
人体感觉不适,因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕,打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
2、“水空调”与“氟空调”优缺点对比
“水空调”缺点:
1、管径粗、占用空间大,安装不方便;
2、由于水机是需要主机把水管里的水首先制冷,再把制冷后的水通到房间,所以制冷制热速度慢。
3、因为水管机的控制为集中控制,无法与氟管机那样完全单独(或变频)控制(辅助设备多),所以耗电量较大。
4、水需防腐防冻,冬季使用需供电防冻,需专业人员维护。
“水空调”优点:
1、空气温度控制精度一般,噪音影响小,冬季可加配壁挂炉,舒适性很好,对空气水分含量影响较小。
2、二次换热,升温降温速度慢一些。送风柔和,不干燥。
3、初始投资略低。
“氟空调”缺点:
1、由于氟管温度低(高),吸收空间水分的能力强,所以舒适性差(干燥)。
2、氟机适合需要随开随关的场所,如住宅、办公室等场所。
3、初始成本较高,运转与维护容易。一旦有漏氟维修困难,维修费用很高。
“氟空调”优点:
1、相对于水系统来说,“氟空调”管径细、占用空间少,安装方便;
2、由于氟管直接到房间,而且温度低(高),所以制冷、制热速度快。
3、由于氟管可以房间单独变频控制,省电节能。
总结