1、关闭蒸汽阀门 2、打开破真空阀,破坏真空。 3、依次停各泵:真空泵、冷凝泵、进料泵、循环泵、出料泵、关闭泵 冷水 打开蒸发器下盖,检查蒸发器加热管清洗效果。(5)维修和保养 1(本设备的使用应严格遵守操作和使用规程。 2(在一般情况下,一个生产或一批原料处理完毕须进行依次清洗,以便下次操 作过程中所产生的沉积物。 3(本设备每年使用时间长短不一,所以一停机,就必须立即进行清洗及检修, 减少腐蚀,保证卫生及质量要求。 三效降膜蒸发器作业指导书三效降膜蒸发浓缩装置作业指导书 一、目的 操作工按操作规程进行操作,以确保设备得到正确使用和均衡生产。 二、适用范 适用于蒸发岗位操作工三、操作方法 (1)、开机前检查 设备处于临运行状态,检查水、电、汽是否正常,打开配电柜电源开关给蒸发器供电,正常电压380V?10%范围内。 打开供水管网总截止阀,向泵的密封处提供适量的冷却水,检查各冷却水是否正常供水。 检查各泵润滑油是否正常,并盘动各泵。4(检查供汽压力,并打开冷凝水排除阀,排除全部冷凝水。 5(检查可拆性连接(法兰、螺栓、活接等)是否密封、拧紧。 6(检查各阀门的开关正确位置。 7(真空泵的一作室(泵体内)进水。 8(打开用水冷却泵的冷却水给水阀。 (2)启动(操作准备) 1.打开平衡槽出料阀,依次开动进料泵、循环泵、出料泵(均需有一定液位情况 下,以不漏设备出料口以上位置为准再开动),同时打开大回流阀(位于平衡槽上 方),关闭出料阀。 2(大回流阀有水流出时启动抽真空设备: 首先关闭全部开口(空气旋塞等),然后启动真空泵(当第三效真空度达到680 700毫米汞柱时,如用二台可停一台)。 3(当第三效旋流分离器真空度达到680 700毫米汞柱时,打开热压泵的吸汽阀 和工作蒸汽阀,调整热压泵工作压力约为0.65Mpa。 4(当第三效蒸发器有一定冷凝水时,开动冷凝水泵。 5(调节冷凝器的排水温度至30 40?,调节进水量,以保持真空度。6(当各效温度达到要求时,关闭平衡槽进水阀,当平衡槽内水将尽(以露出料口为 准)时开进料阀,用物料换水。 7(当回流管有物料流,使之流入平衡槽,进行大循环,同进调节进料量等有关工艺 参量,并开小回流阀(装在第三独立自主中的回流阀)。 8(当大回流管物料浓度接近要求浓度时,开大料阀,同时关闭回流阀,并根据出料 浓度调整小回流阀,使出料浓度达到所