第 46卷第 5期2020年 10月包　钢　科　技ScienceandTechnologyofBaotouSteelVol.46,No.5October,2020好氧池溶解氧下降原因分析及应对措施罗鹏飞,裴跃飞(包钢庆华煤化工有限公司,内蒙古 包头　014010)摘　要:文章通过分析焦化废水生化系统好氧池溶解氧下降的典型实例,认为好氧池有机物负荷迅速增大是导致溶解氧下降的主要因素。可采取加大好氧池的曝气量、向好氧池补充 COD浓度低的水、严格控制进入好氧池有机物量等措施。经试验验证,采用措施后,好氧池的溶解氧浓度可在 1~2天内恢复正常。关键词:溶解氧;好氧池;有机物中图分类号:X784　　　　　文献标识码:B　　　　　文章编号:1009-5438(2020)05-0088-04