风机吊至基础上后 用垫铁找平 垫铁一般 132 应放在地脚螺栓两侧 斜垫铁必须成对使用 风机安装好后 同一组垫铁应点焊在一起 以免受力时松动。 5mm厚的橡胶板找平找正后固定牢。 风机安装在有减振器的机座上时地面要平整 各组减振器承受的荷载压缩量应均匀 不偏心 安装后采取保护措施 防止损坏。 通风机的机轴应保持水平水平度偏差不应大于0 1000风机与电动机用联轴器连接时 两轴中心线应在同一直线上 连轴器径向位移不应大于为0 025mm、两轴线倾斜度不应大于0 l000。