三相四线电表接线图及方法 三相四线分别是什幺线 ? ? 三相四线是指三根火线和一根零线,正规叫法应该是三根相线和一根 中线。任意两根火线间的电压互为 380 伏。任意火线和零线间的电压为 220 伏。 ? ? ? 三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用 三相四线制,其中三条线路分别代表 A,B,C 三相,另一条是中性线 N,颜 色分别表示为(红绿黄蓝)区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有 两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过 电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情 况下中性线是无电流的,称三相四线制。 ? ? ? ? ? ? 三相四线接线方法 ? ? 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中 1、4、7 接 电流互感器二次侧 S2 端,即电流进线端; ? ? ? 3、6、9 接电流互感器二次侧 S1 端,即电流出线端; ? ? ? 2、5、8 分别接三相电源; ? ? ? 10、11 是接零端。为了安全,应将电流互感器 S2 端连接后接地。 ? ? ? 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相, 即 1、2、3 为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 ? ? ? ? ? ? 三相四线电表接线图 ? ? 1、直接接入式 ? ? ? 下图为三相四线有功电表直接接入,火线 U、V、W 分别接在 1、4、7 端,3、6、9 端接负载,零线接 10 号端,11 号端接负载另一端。 ? ? ? ? ? ? 2、经电压、电流互感器接入式 ? ? ? 下图为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线 U、V、W 分别接 电流互感器一次侧首端 L1,一次侧末端 L2 端接负载,电度表 1、4、7 端分 别接电流互感器二次侧首端 K1,3、6、9 端分别接二次侧末端 K2,电表 2、5、8 端分别接电流互感器一次侧 L1 端,其连片应拆下。为保证安全,电 流互感器二次侧末端 K2 应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意 电流互感器与电表的接线。 ? ? ? ? ? ? 3、三相四线电度表互感器接线 ? ? ? ? ? ? ?