家庭用漏电保护器的选择,目前家庭使用DZ系列的空气开关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安。 选择多大的,用功率/电压=电流 漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。 家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。 如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中: Ijs-------计算电流; Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够; P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去); cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。 得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A----------对应线路为BV-2.5; 20、25A------对应线路为BV-4; 32A----------对应线路为BV-6; 40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 三、品牌: 一般有施耐德(梅兰日兰)、西门子、国产德力西、正泰C65N-32/2P+ELE等 一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。 家用漏电断路器怎么选型号 1、符合国家技术标准 目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:'通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86'如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。 2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求 额定电压、频率、级数 漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。 3、额定电流、过电流脱扣器额定电流 主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。 4、额定漏电动作电流 额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。 ≥30mA,高敏度漏电保护器; 100 mA>30 mA,中灵敏度; >1000 mA,低灵敏度。 5、额定漏电动作时间 与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。 家用漏电保护器起什么作用? 当发生漏电时,当漏电电流大于(一般为30mA这个值是人体安全电流)时,开关就会跳掉而断电,防止人因电路短路而触电,减少伤亡事故。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN-C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN-C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压; 电源线路的相线碰地时设备外壳电位升高;零线的危险电位蔓延等等。因此,近年来在许多地方进行了线路改造,采用在进线配电箱后将载流的零线(N线)和用于设备接地的地线(PE线)分开的接零系统,即TN-C-S系统。 RA、RB为变压器和配电箱的接地电阻,Z为单相负载。采用了TN-C-S系统后可消除TN-C系统的某些缺点,如把地线和零线分离后载流的零线(N线)断线时,设备外壳不会带相电压,降低了不平衡电流产生的零线电压。 还有一些情况下也能体现漏电保护器的作用: (1)在特别潮湿的地方(如游泳池、淋浴房、厨房、卫生间等),因人体表皮电阻降低,触电死亡的危险大大增加,安装漏电保护器后便能有效地减少触电伤亡事故。 (2)当一些电子设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压,这种危险电压是不能用接地的方法消除的,只有靠安装漏电保护器才能保证在人身触电的瞬间迅速切断电路,保证人身安全。 综上所述,漏电保护器在低压供电系统的应用,可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对进一步保证人身和用电设备的安全具有极为重要的作用。 原理是将零线和项线同时从漏电保护器内部的互感器穿过,互感器只能检测出单根交流电线的电流,当零线和相线的电流一样大的时候互感器感觉不到电流,当漏电时零线和相线电流不一样大互感器感觉到电流发出信号,由放大器将信号放大后给漏电保护器内部的电磁铁动作信号,电磁铁动作后脱扣器落下,分闸,起到保护作用。