(1)在水平巷道或倾角30度以下的巷道中电缆应用电缆沟吊挂;(2)在立井或倾角在30度及其以上的井巷中电缆应用电缆夹或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆重量并不得损坏电缆。(3)水平巷道或倾斜井巷中悬挂电缆要有一定的松弛度,在受力时能自由脱落,并保持一定高度,掉落时不落在轨道和运输机上。(4)电缆必须吊挂在风管、水管上方间距为0.3米,电力电缆在通信、信号线下方间距为0.1米,高压电缆之间间距为0.1米,低压电缆之间间距为50mm,井巷内有排放瓦斯管路时,电缆和瓦斯排放管路必须分挂巷道两侧。
【5】接地装置:各接地极和接地导线、接地引线的总称。
【6】总接地网:用导体将所有应连接的接地装置连成的一个接地系统。
【7】局部接地极:在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地极。
【8】接地电阻:接地电压与通过接地极流入大地电流值比。
【9】携带式电气测量仪表使用:普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度在1%一下使用。
【10】煤矿电压等级分:(1级、2级、3级):
(1) 高压:35000V、10000V,( 6000V,3300V综采馈电电压)
(2)低压:1140V(综采供电距离1500m),660V,(井下低压动力电压距离1000m)380V(地面低压动力电压距离500m),127V(照明信号电压距离300m),36V(井下控制回路电压距离30m左右)
【11】过流:流过电气设备或电缆的工作电流超过了额定值。
【12】短路:指电流不流经负载而是两根或三根导线直接短接到回路
【13】过载:流过电气设备或电缆的工作电流超过了额定电流值,而且过电流的持续时间也超过了允许时间。
【14】电气设备电缆温度规定:电动机温度根据绝缘等级(B级、125℃。H级180℃)一般电机不超过80℃,H等级的不超135℃。电缆温度不超过50-55℃。减速机外壳温度不超过60℃,轴承温度(滑动轴承不超过65℃,滚动轴承温度不超过75℃),液压油温度不超过40-60℃,乳化液温度规定40℃不超过50℃—55℃。
【15】电气设备接地要求:接地极分为:主接地,辅助接地,接地网
(1)、主接地极:用面积不小于0.75㎡、6mm厚的钢板,母线用截面不小于100mm²的镀锌钢板,连接线用不小于50mm²的裸铜线。
(2)辅接地极:
1.钢板面积0.6㎡厚度3mm放入水沟。
2.钢管长度1.5m,直径35mm,打20个 小眼眼径5mm垂直埋入地下。
3.钢管长度0.75m直径22mm相距5m做两个垂直埋入地下。
【16】停电后未使用相同等级的验电笔进行验电放电,或未检查10米以内的瓦斯浓度(1.0%以下)。
【17】电缆敷设:
(1)在水平巷道或倾角30度以下的巷道中电缆应用电缆沟吊挂;
(2)在立井或倾角在30度及其以上的井巷中电缆应用电缆夹或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆重量并不得损坏电缆。
(3)水平巷道或倾斜井巷中悬挂电缆要有一定的松弛度,在受力时能自由脱落,并保持一定高度,掉落时不落在轨道和运输机上。
(4)电缆悬挂点间距:在水平巷或倾斜井巷内不得超过3米,立井井筒内不得超过6米。
(5)电缆悬挂位置:电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,保持0.3米以上的距离。在有瓦斯排放管路的巷道内电缆(通信、信号等电缆)必须与瓦斯排放管路分挂在巷道两侧。在井筒内通信、信号电缆应与电力电缆分挂巷道两侧,如果受条件所限,应敷设在电力电缆0.3米(30cm)以外的地方,在井巷内应敷设在电力电缆上方0.1米。高低压电缆在巷道同一侧是高低压电缆之间的间距不小于0.1米,高压电缆之间、低压电缆之间不小于50mm(5cm)。
采煤
【1】综采:采煤工作面破煤、装煤、运煤、支护、顶板管理等基本工序实现机械化作业。
【2】单向割煤:采煤机沿工作面全长往返1次,只进一刀的割煤方式。
【3】地下开采方法:长壁跨落采煤法、放顶煤采煤方法、急倾斜采煤法、充填采煤法、水利采煤法、连续采煤机和房柱式采煤法,工作面倾角在15度以上时必须有可靠的防滑装置。
【4】长壁工作面采煤工艺分:综采,普采、爆破落煤采煤法。
【5】机组喷雾:采煤机必须安装内外喷雾装置,外喷雾压力不小于1.5MPa,内喷雾压力不小于2 MPa,如果内喷雾不能正常使用,外喷雾压力不小于4 MPa。
【6】架间喷雾:架间喷雾和放煤口压力不小于1.5 MPa。
【7】更换截齿和滚筒3米内有人工作时,必须护帮护顶,切断电源,打开采煤机隔离开关和离合器,并对工作面输送机施行闭锁。
【8】爆破时靠近工作面10米范围内的支架、单体液压支柱必须加固,9】爆破警戒范围:直巷不小于100米,拐弯巷不小于70米。
【10】泵站压力:乳化液泵站压力达到31.5 MPa。喷雾泵压力达到8 MPa。
【11】运输机:运输机弯曲段不低于20米,滞后滚筒12米,防止损坏刮板机哑铃销、煤机滑靴,滚筒、摇臂等物件。
【12】支架间隙:架间间隙小于200mm,充分利用支架侧护板。
【13】支架初撑力:工作面液压支架初撑力必须达到252bar以上,防止冒顶压死支架。
【14】单体初撑力:单体柱经为80mm的初撑力为60KN,100mm的为90 KN。
【15】安全出口:必须保证两顺槽的安全出口距离不小于0.7米,高度不小于1.8米,两出口无杂物、淤泥和积水。
掘进
【1】机组喷雾:内喷雾使用水压压力不小于3 MPa,外喷雾使用水压压力不小于1.5 MPa,如果内喷雾不能正常使用,内喷雾使用水压压力小于3MPa时或无内喷雾装置,必须使用外喷雾和除尘装置。
【2】机组停机:掘进机停止工作和检修以及交接班时,切割头必须落地,断开掘进机电源开关和磁力起动器隔离开关。
【3】机组甲烷传感器报警浓度≥1.0%,断电浓度≥1.5%,复电浓度