消火栓没有月检,管道和供水设施有月检。
全部消火栓:每季度进行一次外观和漏水检查;
室内消火栓:每半年至少进行一次全面的检查维修;主要内容有:
1.检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈;
2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查。全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活;
3.检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障;
4.消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
重点部位消火栓:每年应逐一进行一次出水试验;
每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测;
每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测;
每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;
系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换;