个人资料
配电柜技术讨论
博客等级:
博客积分:0博客访问:86,406关注人气:19获赠金笔:0支赠出金笔:0支荣誉徽章:
相关博文
谁看过这篇博文
加载中…

高低压配电柜

配电柜

低压配电柜属于成套电器设备的一种,在各大供电场所应用的较多。任何电气设备在应用时需要严格遵循一定的操作流程,这样才可保证作业安全,低压配电柜亦不例外。
工作人员在利用低压配电柜在送电时,需要按照行业规范流程标准进行操作。首先需要关上一切进线配电柜的柜门和后边的封板,得锁好。然后推上转运车使其定位,把断路器手车推进配电柜里要使其在试验地方地位,动手插上航空插,关闭手车室的门确定锁好。看看柜门的每个仪表、信号指示是不是正常。把断路器手车手柄插进摇柄口要用力压下,顺时针转动。看看带电显示器,保证外线电源已送至本配电柜。操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,看看其它的信号,确保正常,送电成功。
1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
文章转自:北京基业达电气专业生产高低压配电柜http://www.jydgs.com/Products/Cabinet/