水电阻工作原理
由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的78倍,一般上一-级变压器的容量都承受不了,特别是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。水电阻是指利用电解液的阻值特性,通过调节极板间距离来实现电机的软启动或者调速软起动装置用于大中型高压鼠笼(绕线式)交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作降压起动之用。使用该装置起动的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性,起动过程中无电流冲击和机械冲击,起动时对电网影响小,无电磁干扰、是起动电抗器和自耦降压起动器的理想替代产品,相对于高压变频软起动器而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。
靠溶解在水中的电解质(NaHCO3)离子导电,电解质充满于两个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。水电阻串入电动机定子回路以后,不仅能改变电动机的转差率S,达到调速的目的,还能增加电动机起动时的转矩,减小起动电流。具有平滑无级调速,并可使转速达到额定转速。HYT系列水阻调速器是以改变串入电机转子回路的水电阻来调节电机转速的,电阻越大,电机转速越低;电阻为零,电机达到全速。
水电阻阻值计算公式
水电阻RO的确定:RO=0.577*U2e/I2e·KF·kt/kM
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)I2e:电机转子回路的额定电流(A)KF:电机功率容裕倍数。(KF=1.1-1.3,取1.2)kt:温度倍数。(kt=1.1-1.3,取1.2)kM:起动转矩倍数。(kM=1.1-1.3,取1.2)根据实际情况,我们将上述公式进行简化后:RO=0.7*U2e/I2e式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)I2e:电机转子回路的额定电流(A)
水电阻自动控制原理
a)改变极板的距离:随着电机转速的升高,离心力加大,水电阻极板距离逐步减少,并在电机转速达到电机额定转速经过一段延时后,将水电阻极板距离降为零。
b)改变水电阻的温度:水电阻通过电流后温度自动升高,在水电阻负温度特性的作用下,电阻逐步减少。