空气开关,是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当安全开关安装错误,或者您购买的空气开关不适合你家中电压,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,了解空气开关的安装、空气开关的接线方法还有了解空气开关型号的选择,对于家庭的安全来说是非常重要的。接下来,小编就来一一讲述。
首先,先来说说这个空气开关的安装。
现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
安装空气开关:
1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了。
空气开关型号的选择:
1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。
3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。
4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。
5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。
8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。
9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。
11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
空气开关的接线方法:
下面,就举例来说明空气开关的接线方法。如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
接线方法如下:
从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND)地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。