1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”
PT的开口三角电压 - noviskave - 闪电的翅膀开口三角接线的检查。
(1)不能以检查3U。回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。,而PT断线时采用外接3U。的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
2.开口三角电压的作用
在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。