4.1.2 直线塔断线验算情况直线塔(不含大跨越悬垂型杆塔)的断线荷载按下列方式组合。单回路杆塔:断任意一根导线(或任意一相导线有不平衡张力),地线未断;断任意一根地线,导线未断。双回路杆塔:同一档内,断任意两根导线(或任意两相导线有不平衡张力);同一档内,断一根地线和任意一根导线 (或一相导线有不平衡张力)。多回路杆塔:同一档内,断任意三根导线(或任意三相导线有不平衡张力);同一档内,断一根地线和任意两根导线 (或两相导线有不平衡张力)。4.1.3 耐张塔断线验算情况单回路和双回路杆塔,同一档内,断任意两根导线(或任意两相有纵向不平衡张力)、地线未断;同一档内,断任意一根地线和任意一根导线(或任意一相有纵向不平衡张力)。多回路塔:同一档内,断任意三根导线(或任意三相有纵向不平衡张力)、地线未断;同一档内,断任意一根地线和任意两根导线 (或任意两相有纵向不平衡张力)。4.1.4 导地线断线张力的取值通用设计在考虑相分裂导线的杆塔时, 考虑断线张力差是根据杆塔的类型、 重要性和分裂导线的根数给定不同的数值(表 5 ),以保证线路在架线和运行中可能出现的最大张力差时杆塔具有足够的纵向稳定性。表 5 导地线断线张力的取值冰区断线张力(一相导地线最大使用张力的百分数)直线型杆塔 耐张型杆塔单导线双分裂双分裂以上地线单导线双分裂及以上地线轻冰 50%平丘 25%山地 30%平丘 20%山地 25%100% 100% 70% 100%中冰 50% 40% 35% 100% 100% 70% 100%