遥控开关机,运行模式,调节温度。一般空调回风设定温度不小于26度(节能运行)。
二、分体空调定期维修保养
室内机组的维护保养
1、定期(一般为1-2月)清洗分体空调蒸发器(或冷凝器)的进风过滤网。可在清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。
2、定期清洗分体空调蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。
3、经常检查分体空调凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。
4、定期对分体空调机组作清洁工作。
5、保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以校正。
三、分体空调室外机组的维护保养
1、保护好分体空调冷凝器翅片,若有倒片应予以校正。
2、定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。
3、定期对分体空调室外机组内部作清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。
四、分体空调整机的维护保养
1、正确选用熔断器的容量,分体空调容量一般为空调机组额定电流的2倍左右。异步电动机的额定电流约为电动机启动时不致熔断,熔断器的额定电流应大于电动机的额定电流。
2、定期检查分体空调压缩机和风机的运行状态,是否有异常噪声,但听到不正常的杂声,如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声,应立即停机察看,找出发声源,予以排除。
3、定期检查分体空调电器的运行状况,主要是控制点器(强电部分),如断电器和保护电器等。并对电器板进行清扫,保护良好的运行环境。
4、定期检查制冷系统的运行状态,手感检查分体空调压缩机的吸、排气温度。可以装接压力表的机组,应装压力表,以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态,以判定系统的制冷剂量。
5、定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。
6、空调机组不应长期在30℃以上的空调房间中运行。即制冷机组长期在超符合工况下运行,会降低机组的运行寿命,而且容易损坏压缩机的运行零件。
7、经常检查分体空调机组的插头与插座的接触是否良好。
8、保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏点。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。