当相 邻母线或线路发生接地故障,故障元件保护拒动时,则中性 点接地变压器的零序电流保护动作,将中性点接地变压器切 除,此时中性点不接地变压器可能产生过电压。 1)全绝缘变压器 全绝缘变压器绕组各处的绝缘水平相同,在系统发生接 地故障时,允许后断开中性点不接地运行的全绝缘变压器。 零序电流保护作为变压器中性点接地运行时的接地保护, 零序电压保护作为变压器中性点不接地运行时的接地保护。 动作电压躲过部分中性点接地电网发生接地故障时,出现的 最大零序电压,同时在发生接地故障且失去接地中性点时具 有足够灵敏度。