你家中现在没电的插座应该说是一路的。 我觉得问在这3个点上是很有可能的: 1.控制这一路的小空开坏了,里面断路了。 2.这一路小空开下负载端烧断了 3找到这一路插座小空开下去的第一个插座,这个插座里面断路了 因为插座是并连的,只有第一个断路了,后面的才会都没电 必需工具:测电笔 最好是万用表专门供电到插座的一根主线(粗线)接触不良或松了,或者是一个管插座的空开跳了,或者室内线路中的有个过线盒里的插座线松了。 找到这个房子的进线开关箱,里面应该有一排空开,三四个左右。有些是管照明的有些是管插座的,跳了的直接推上去就好了。没跳的话,用绝缘镙丝刀把所有空开的进出线端镙丝统统紧紧一遍。注意安全不要触电(带上绝缘手套站在木登上等)。这样的话问题应该解决了。 如果这样还不行的话,应该是过线盒松线了,这个不是你能弄的,你去找维修师傅吧。