漏电保护器接上零线就跳闸是什么原因
造成漏电开关跳闸的原因有很多。也就是说既使电路不漏电,也有可能合不上闸。
因为漏电开关并沒有大脑,它不晓得你是漏水还是漏电,它只会按自己的原则去工作。为什么会这样说呢?让我们先了解一下漏电开关的原理就行了。
电路正常工作时,火线和零钱的电流相等方向相反,环形电感上不会有电流。当发生漏电时,所漏电流会单独通过大地另外建立回路,原有平衡被打破,火线和零钱的电流不再相等。这时环形电感就会有电流输出,经放大后驱动电磁铁作出跳闸动作。
这就是说漏电开关跳闸的直接原因并非是因为漏电,而是火线、零钱电流失衡。请看下面这个接线图
这是安装电工经常容易犯的一种错误。由于负载B的开关只有1P,所以就图省事把零线直接接到了“零排”上,这就造成了通过漏电开关火线和零线的电流失衡,从而导致跳闸。所以在接漏电开关时一定要掌握一个原则,火线零线的负载量一定要相等。
如果有测电流的卡表,可暂时绕过漏保把火线零线放在一起卡一下:
发生漏电或接错线以及零、地搞错等,卡表会有电流显示,然后就可按常规办法寻找故啞点了。
如硧定是漏电造成的跳闸,那就把所有电器负载全部关掉,然后逐个接通,找到故啞支路予以排除就行了。