切忌冷水机不能用于对下列物质或含这些物质的冷冻:1)次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。2)普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物 质。3)过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。4)煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。5)氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。冷水机的应用要警惕易燃、易爆等产品的应用,当然只要你在私用过程中注意以上注意事 项的把握,定会取得好的效果。三大冷水机使用的注意事项一.冰水管道的保温冰水管道必须进行保温隔热,因为管道隔热不仅能阻止冷量的严重损失,霉菌培养箱,而且 也阻止了在管外壁上形成的结露水,冻干设备的现状。例如:冰水温度10℃,环境温度为30 ℃,一根25米长,表面积为25m2的金属管道的热辐射可达750kcal/h,这差不多是3hp压 缩机产生制冷量的10%,5hp压缩机产生制冷量的6%左右。冷水机与模具的连接,通常采用增强胶管连接,因为这样的胶管其本身就有隔热的功能, 但长度超过5m,也要考虑适度的保温隔热性。二、冰水流量一副模具所需的冰水流量直接与模具要带走的热量和冰水进出模具的温差有关。例如:要 将6480 kcal/h的热量从模具上带走,若温差为3℃,那么至少需要的流量为多少?冰水流量 q=6480 ÷3÷ 60=36(l/min),如何选择制冰机。三.冰水机流量、压力一般注塑成型模具冷却,冰水的压力选择0.1~0.2mpa,即可满足要求,而微电脑全功能冷 水机能满足这个要求,当压力要求高于0.2mpa时,需另行规划,以利采用相应压力从水泵 以满足系统供水之需要。