使用4平方的线比较保险,2.5平方的稍微有些勉强。这是2.5个平方的线,不能用3000瓦的电热水器,线路会因过流而发热起火。功率有点大,但是主要看电热水的质量
有一定的危险,厨房还是都加个空开吧,至少如果不行空开时间保护,要带漏电的哦,32A的就可以了。 如果真没有办法工作时间就不要太长,也不会有多大问题。 你也可以点击去看看热水器排行榜,希望对你有帮助哦!###应该没有,只要当时是铜线,4个的主线,分线是2.5但是个人建议加装合适的空开。###在你家用电负荷(分户电表、小区供电线路)允许的情况下,重新穿线,水电工会穿,要不了多少钱的。###要看你原来的线径了。
如果你那卫生间仅仅只有浴霸及灯的话,用2.5平方的电线就足够了,因为一般的红外线辐射浴霸或者电热丝浴霸的功率都不超过1500W,而卫生间的照明灯也不会超过40W,即使加上可能用上的其他临时电器,如电风等,总功率也就在3000W(3KW)左右罢了。也就是总电流不会超过14安培(3000W/220V=13.64A)。 2.5平方的塑料绝缘多股铜芯线,如果采用PVC管保护,其安全电流为21(A)安培以上。如果不再在卫生间安装电热水器等大功率电器的话,完全可以放心使用。而用4平方的电线则是一种浪费了。###用欧姆定律公式计算、2.5平方国标线6500~7500w###假设你用的是铜导线,基本没有什么问题,线规不同、敷设方法不同,允许电流就不同。有了允许电流值I安,线路允许功率就很容易计算出来了,功率为P(瓦)=IU=I(安)×220(伏)。单相电压为220V.2.5平方毫米铜导线:明线,20安;穿管
电热龙头的瓦数3000-5000瓦要4平方以上电线才能受得了,而且保修期才一年我建议小厨宝.