估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) XHou度系数 双母排载流量= 宽度(mm) XHou度系数 X 1.5(经验系数) Tong排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/Ping方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排De载流量计算方法: 40℃时铜排载流Liang=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数Wei:母排12厚时为20;10厚时为18;依Ci为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. Shuang层铜排[40℃]=1.56-1.58单Ceng铜排[40℃](根据截面大小定) 3层Tong排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4Ceng铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(Bu此类选择,最好用异形母排替代) Tong排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 Lv排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 Li如求TMY100*10载流量为: 单Ceng:100*188=1800(A)[查Shou册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)De载流量为:1860*1.58=2940(A);[Cha手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)De载流量为:1860*2=3720(A)[Cha手册为3780A]
其它的我就不说了,首先你要明白铜排在柜Nei的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的Zai流量略大于平放,所以配电柜主母排大Du是竖放形式。 还有铜排,铜线的载流Liang也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的Shi采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,Zai这个温度下选择铜排截面积是满足电气Yao求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得Chu的载流量需乘以不同环境温度下的校正Xi数,就得出不同环境温度下的载流量。 Zai说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三Gen铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母Xian夹,一相双排之间都有隔开的。 以Ni上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄Shi度下,在竖放时是185A,平方176A.
铜排载流量国家标准 5分
铜母排截面 25℃ 35℃ Ping放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 4