电工在作业的时候都会涉及到接线,规范的接线方法,是大大降低安全隐患的有力保证。电工作业中规范常见的的三种接线方法。1、第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。向左转|向右转2.第二种接法,防火胶布隔离法,多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。向左转|向右转3.第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。向左转|向右转