配电箱里的断路器主要是从功能上区分:
有的断路器在断开时只能断开火线,不能断开零线——1P断路器和1P漏电断路器;
有的断路器在进行过载和短路保护时只能为火线提供保护——1P断路器、1P漏电断路器和1P+N断路器;
有的断路器在接线时只需要接火线——1P断路器;
有的断路器有漏电保护功能——1P或2P漏电断路器;
有的断路器有过欠压保护功能——带过欠压保护器附件。
一般主开关都使用2P断路器,普通插座回路使用1P漏电断路器,大功率插座回路使用2P漏电断路器,其余的使用1P断路器或1P+N断路器(二者虽然功能不同,但是可以互相替代)——使用1P断路器时,需要使用零排;使用1P+N断路器时,不需要配合零排。
除了1P断路器以外,其余的所有断路器(包括1P漏电断路器)都是两个进线和两个出线(一零一火),1P断路器只有一组接线柱,因此必须配合零排使用。