布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理。 这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式。