4平方的铜电线能承受多大的电流

4平方铜线的安全截流量是33A,一般不用计算,因为它计算关系是非线性的,计算比较复杂,查手册就行了。单相电可带220V×33A=7260W。

4平方铜电线,可以承受多大电流…

电流按照下面算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上

2.5平方塑料铜芯电线能负1.5P空调吗

1P约等于735W,1.5P大约为1100W 10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A,根据你的电流36A看有点小,如选铜线就行了,铜的计算方法比铝的高一个级别,2.5平方的铜线相当于4平方的铝线,它就可以承载20A的电流, 你的线完全可以使用
http://www.17house.com/sp/zhihu/92/1362629900067129.htm 1.5平方2.5平方4平方的橡皮铜芯电线分别承受多少安电流一安等于多少瓦