应加以清理,防止锈皮伤人,在水泥地面上切割时,在垫高工件或者被切割处工件下方垫上钢板,防止水泥地面爆皮伤人。
②在正常工作结束时,应先关闭切割氧调节手轮,再关闭乙炔和预热氧调节手轮。在回火时应快速地按以上顺序关闭各调节手轮。
3、减压器
减压器的作用是用来表示瓶内气体及减压后气体的压力,并将气体从高压降低到工作需要压力。同时,不论高压气体的压力如何变化,它能使工作压力基本保持稳定。
减压器的安全使用应注意以下几点:
①减压器上不得沾染油脂。如有油脂必须擦净后才能使用。
②安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,预防灰尘和水分带入减压器内。
③装卸减压器时必须注意防止管接头螺纹损坏滑牙,以免旋装不牢固射出。
④减压器出口与氧气胶管接头处必须用铁丝或管卡夹紧。
⑤打开减压器时,动作必须缓慢,瓶阀嘴不应朝向人体方向。
⑥在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值,工作结束后应从气瓶上取下减压器,加以妥善保存。
⑦减压器冻结时,要用热水和蒸汽解冻,严禁用火烘烤。在减压器加热后,应吹除其中的残留水分。
⑧各种气体的减压器不能换用。
⑨减压器必须定期检修,压力表必须定期校验。
4、氧气与乙炔胶管
(1)胶管着火爆炸的主要原因
①胶管里已形成了乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气。
②由于回火引起爆炸。
③由于挤压硬伤、磨损、腐蚀或保管维护不当,致使胶管老化、强度降低或漏气。
④制造质量不符合安全要求。
⑤氧气胶管沾有油脂或因高速气流产生的静电火花等。
(2)氧气与乙炔胶管的安全使用
①应分别按照GB2550-92氧气胶管国家标准和GB2551—92乙炔胶管国家标准规定保证制造质量。胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。
②在保存、运输和使用胶管时必须维护、保持胶管的清洁和不受损坏。
③新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止焊割炬的通道堵塞。
④氧气与乙炔胶管不准互相代用和混用,不准用氧气吹除乙炔胶管内的堵塞物。
⑤气焊与气割工作前,应检查胶管有无磨损、划伤、穿孔、裂纹、老化等现象,并及时修理和更换;
⑥氧气、乙炔胶管与回火防止器等导管连接时,管径相互吻合,并用管卡或细铁丝夹紧。
⑦严禁使用被回火烧损的胶管。
⑧乙炔管在使用中脱落、破裂或着火时,应首先关闭焊炬或割炬的所有调节手轮,将火焰熄灭,然后停止供气。

气割乙炔瓶上怎么有2个压力表,请问是调哪一个,调多少呢,还有氧气的谢谢!

乙炔瓶,上有两块压力表;一块是高压表,可以测量瓶内的压力也就是瓶内乙炔的量。另一块表是低压表,是可以调整的,也就是气割所需要的压力,至于压力多少是根据铁板的厚度有关。
靠近瓶体的是高压表,表示瓶内是压力,另一只是低压表,表示的是工作压力,一般使用时的工作压力在0.05至0.1之间足够用了,根据切割的板厚决定。氧气表的使用同理。
平时使用是先打开瓶子的阀门两圈,在调减压阀,低压表调到0.03左右就足以用于1厘米左右的钢板切割了。