1)供电线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带,并应避开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所。 2)施工现场内的低压架空线路在人员频繁活动区或大型机具集中作业区,应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设,并不得直接捆绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖拉在地面上;埋地敷设时必须穿管,管内不得有接头,其管口应密封。 3)导线截面的选择应满足下列要求: ①导线中的负荷电流不应大于导线允许载流量。 ②线路末端的允许电压降不应大于额定值的5%n ③导线跨越铁路、公路或其他电力线路时,铜绞线截面不得小于16mm2;钢芯铝绞线截面不得小于25mm2;铝绞线不得小于35mm2。 4)线路相互交叉时,不同线路导线之间最小垂直距离应符合下表的规定。 线路交叉时导线之间最小垂直距离(单位:m) 线路电压/kV