2P柜式空调的启动瞬时电流比较大,风机涡轮及控制器件都在柜机内,空调在工作一段时间后会产生冷凝水,吹出来的“雾气”(会造成绝缘下降,且面板上有人触及到的按键等) 有不少“专用插座”并没有可靠的接地线或接触铜板太薄造成“热融”现象,有些总配线盒配置漏电保护器阀值太大(60A或更高) 安全第一,还是装一个吧,用着都会放心嘀!哈哈! 挂式机可以不用装,柜式机最好装一个! 看过补充的问题,LZ应该是个很注重生活品质的人!呵呵!!
空调要用多大的漏电保护器? - ______ 选择应该根据以来下标准而定: 1.0-1.5匹空源调回bai路一般选择du16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要zhi25A-32A,10P左右的中dao央空调需要独立的2P40A左右. 家居用电按照照明回路、电源插座回路、空调回路、电热水器回路分开布线...
6台1.5p空调要用多大的漏电保护器 - ______ 如果电源是三相380v 的话,应该均匀分配,每根火线接入2台空调,那么你在电源处安装一个额定电流32A的4极漏电保护器可以了,然后再在每台空调插座前安装一个额定电流16A的2极漏电保护器就可以了.相当于每台空调都有一个漏电开关,6台空调有一个总的漏电开关.
空调电流一般有多大要安装多大的漏电て - ______ 是啊,60安的还跳什么.不可能跳了.因为总闸的电流怎么也比空调的那个大吧.所以总是跳总闸.漏电开关太大了.安下面的配吧.72的空调压缩机是2.2KW左右的.如果空调是三相四线的话.额定电流在4安左右.就用10-20就可以了.如果是单相的话额定电流在11安左右,选15-30安的就可以了. 要稍微大点,空调压缩机启动时电流是额定电流的2-3倍.
15个1.5匹的空调要用多大漏电保护器开关 - ______ 1. 建议用16安或20安的.2. 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能.3. 可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用.4. 空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气.是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程.
1.5P空调装多大的漏电保护器 - _