具有母线的主 接线有:单母线、双母线、分段的单、双母线及附加旁路母线的单、双母线等。 无母线的主接线有:单元接线、桥形接线和多角形接线等。 具有母线的主接线:一般具有四回以上进、出线就可设置母线。其优点是进、 出线回路数可以增加,缺点是扩大了配电装置的结构,并增加了故障几率。 无母线的主接线:特点是接线简单、清晰明显,运行和操作方便,但进、出线 回路数受到限制。 常用主接线的类型特点及其适用范围在此仅对单母线接线、单母线分段接线、单元及扩大单元接线、多角形接线 这几种接线方式进行介绍,其余未介绍的主接线类型请读者自行参阅相关专业书 单母线接线接线方式如图4-1 所示: 优点:简单明显,采用设备少,操作方便,便于 扩建,造价低。 缺点:供电可靠性低,母线及母线隔离开关等 任一元件故障或检修时,均需使整个配电装置停 适用范围:一般只在变电所建设初期无重要用户或出线回路不多的单电源、小容量的厂(所) 中使用。 单母线分段接线接线方式如图4-2所示: 优点:具有单母线接线简单清晰、方便经济的 优点,又在一定程度上提高了供电可靠性。 缺点:当一段母线隔离开关故障或检修时, 该母线上的所有回路都要长时间停电。 单元接线在水电站中,发电机与变压器直接连成一 个单元,称为发电机----变压器单元接线(简称单 元接线),这种接线应用在将发电机发出的全部 电能以升高电压(35kV 以上)输入电网的水电厂 中,由于采用的变压器不同,单元接线又可分为 发电机----双绕组变压器单元接线和发电机 ----三绕组(或自耦)变压器单元接线两种。 接线方式如图4-3 所示: 优点:接线简单清晰,不设发电机电压母线, 发电机或主变压器低压侧故障时短路电流减小, 电气设备减少,操作简便和继电保护简化。 缺点:对于发电机----变压器单元接线,当一组单元中某个元件故障或检修 时,整个单元将停止运行。 扩大单元接线采用两台(或三台)发电机与一台变压器连接的接线称为扩大单元接线,如图 4-4 所示。 优点:与单元接线相比,扩大单元接线减少了主 变压器和主变压器高压侧的断路器的数量,减少了 高压侧连接回路数,从而简化了高压侧接线。另外 任一机组停机都不会影响自用电的供给。 缺点:当变压器发生故障或检修时,该扩大单元 的所有发电机的电能都不能送出。但实际运行经验 表明,主变压器的事故率是很少的,因此,目前运行的 水电厂中,广泛采用扩大单元接线。 多角形接线如图4-5所示: 多角形接线的各种断路器 互相连接而成闭合的环状,是一 种单环形接线,每一个回路都经 两个断路器连接,实现了双重连 接的原则,在角数不多的情况下, 具有较高的可靠性和灵活性。而 且由于断路器的数量较少,利用 的也最有效,所以,多角形接线 还具有较大的经济型。 优点:设备少,投资省;可靠 性和灵活性比较好;占地面积小。 缺点:断路器数量不能多, 即进出线回路数要受到限制,因为在环形接线中一台断路器检修时,多角形接线就 要开环运行,故降低了安全可靠性。 高压断路器在发电厂和变电所中,高压断路器是指1000V以上电路中的主要设备。在 正常运行时,用来接通或断开电路的负荷电流;故障时,用来迅速断开短路电流, 切除故障电路。