主要用于A 力发 电厂除灰部分, 接收除尘器灰斗下 的灰 ,其原理是喷嘴根据不同的 干藏 出力喷射出配有一定 压力和一定流量 的水,在 筒内形 成旋 涡进行搅拌成 为灰浆 ,它有效地防止 了 飞灰 、跑藏现象 .避免 丁灰量过太或水压降低时发生 的堵灰现象 ,消灭丁筒 内的死角 ,较好地懈决 了葳斗 冲灰器之间的热膨胀 。B口使发生因卸灰不均而产生 站莰现象时 .运行 凡员只须 将箱式冲灰器的盖扳掀 开 ,用一根钢筋捣一捣赣能处理好 ,不存在中夜班困 冲灰器堵塞而停电场的问题 。 通过对搅拌器更换箱式冲灰器 的安装调试及一 定时间的运行 ,认 为箱式冲灰器 的进水压力控制在 0.4MPa时最佳。根据一、=、三 电场收尘量的大小来 选用喷嘴 12、 1 0和 8能满足灰水比的要求 。 搅拌器换成箱式 冲灰器后 ,将 5 5kW 的搅拌 电 机际去 ,每台每月可节约 电能 3 960kV~,3 、d 炉电 除尘器下共有 】8台搅丰}器 ,全部换成 箱式 冲灰器 后 ,每年可节约电能 85.536万 kWh 从 1994年度电 动搅拌器损耗 的备品备件来看 ,可节约人 民币 3万 元左右 。一年中节约 电能和备件二项费用约 35万元 左右.同时减少丁大量的人力及 对大气的污染 .确保 丁 电场 的 正常 投运 和 装 置达 标 . 热电厂 谢犀 友 维普资讯 http://www.cqvip.com