这是供结构进行计算时用。一般在方案设计完后,施工图开始之前要提给结构专业。当空调设备设在楼板上或屋顶上时,这一重量相当重要。有经验的结构工程师也许不向你要这一数据,但是经验少点,或是想准确计算时他就会向你要空调机房、冷却塔等设备的重量。这可有两种方式来提:
1)估计法:按一般常用的系统,空调机房的荷载约为500~600kg/m2,而屋顶机组的荷重视机组的大小而定。
2)按设备重量和基础尺寸详细提法:这时一定要注意所提的设备重量中应包括充水的重量或冷剂的重量以及保温的重量等全部重量,不能只提一个空的设备重量。
3)冷却塔:
横式冷却塔1t/m2;
立式冷却塔2~3t/m2。
4)制冷机房:地面的荷载为4~6t/m2,且有振动。
设备出入口
为大型设备(冷冻机、空调箱等)的搬入,在设计机房时应留安装孔洞。并留将来亦能打开更换设备的通道。而这孔洞与通道不能被风管或其他设备、管道堵死。