护整定计算按照护规程原理和电网实际参数 计算,得出护定值后,再按照涌流控制器提供的选择 范围选择最接近整定值的组合, 由于定值选择属于非 线性数据,与计算值之间将存在一定的误差,但通过合 理权衡,可满足护配合和实际护整定需要。 保护配合及实例护配合指分界开关处护整定值与其上级供电 线路护整定值之间的配合关系, 即确所护电网 设备故障时上下级护动作切除故障之间的主次配合 关系。 以国网山东诸城市供电公司某客户为例, 该客户 10kV 公用线路供电, 客户压器总容量为 000kVA,一般工商业用电。 (1)电流互感器流选择。 根据表1,2 000 kVA 客户分界开关内置电流互感器配置选择 100-200- 300/5 组合最合适,实际流选择200/5 抽头。 (2)护定值计算。 根据诸城电网实际情况,按 护定值基本计算方法, 对该客户供电的 10 kV 线路 护定值为电流速断定值 过电流定值650 A,0.6 s;三相一次重合闸,延时1.0 客户分界开关处电流速断计算定值为1 900 过电流计算定值为228 A,0.3 (3)分界开关涌流护设置。计算出来的分界开关处护定值,还应转换为涌流控制器可以设置的定值, 才能实际应用。 根据选择的电流互感器流 200/5, 电流速断、过电流二次值分别为 47.5 (2282005)。速断定值折合成数为 9.5 (47.55),在2,3,4,8 四个选项中选择 最接近。