随着夏季温度不断攀升, 户外 跌落式熔断器故障不断出现,常见的故障现象有熔丝熔断、触头烧损等。 绝缘手套作业法更换跌落式熔断器属于国网公司33项带电作业项目中的第二类。 2017年8月1日,某公司带电作业班在双林镇同杆架设10kV百草L59线、龙登L61线总线28#杆处带电抢修了一起跌落式熔断器故障。跌落式熔断器型号:PRWG1-10F/100A。熔丝规格:30A。现场环境温度约43℃,装置情况如图1所示, 近边相跌落式熔断器下静触座严重烧损,熔管下部严重烧损,随时可能发生断落。 图1 装置图 图2 跌落式熔断器下静触座烧损 图3 烧损的 跌落式熔断器下静触座 经现场作业人员对三相跌落式熔断器测温、测流所得数据见表1。故障相跌落式熔断器与环境温度之间的温差为48.2℃。 图4 红外成像图 表1 三相跌落式熔断器带电检测数据 三相测温 三相测流 近边相(故障相) 48.2℃ 10A 中间相(正常相) 9A 远边相(正常相) 5.4℃ 8.6A 按照GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》中的规定,户外电器设备的正常使用环境温度“周围空气温度不超过40℃,海拔高度不超过1000m”以及“每超过1K,负荷电流能力下降额定电流的1.8%”, 从测量数据来看,跌落式熔断器的负荷电流远小于熔丝的额定电流 I rt , 熔丝额定电流I rt 和熔断器额定电流I e 也符合 I rt ≤ I e 的要求 , 满足运行要求。