1作业人员应熟悉设备结构与安全操作规程。　8　.　1　.　2　施工现场的孔洞、电缆沟应装有嵌入式盖板或防护网罩。　上下层交叉作业时,应设置保护平台及安全网。　8　.　1　.　3　高处、竖井作业部位应搭设操作平台和脚手架,并设有　安全防护栏杆,爬梯、安全绳、安全带、安全网等,走道、爬梯　应牢靠。吊物孔周围应设有防护栏杆和踢脚板。　8　.　1　.　4　雷雨、暴雨、浓雾、冰雪及六级以上的大风天气不得进　行室外构架的吊装和高处作业。　8　.　1　.　5　进行电气设备安装的高处作业人员,应将衣袖、裤脚扎　紧,正确使用安全带,穿防滑鞋。　8　.　1　.　6　地下厂房、电缆夹层、竖井、洞室作业,安装时应配备　充足的照明,通风良好,竖井作业应保持通信畅通。　8　.　1　.　7　施工现场用电部位,应设带有漏电保护器的低压配电箱,　带电调试时设备外壳应可靠接地。　8　.　1　.　8　高压试验时应采取隔离和监护措施,悬挂明显警示标志。　8　.　2　发电机电压设备安装　8　.　2　.　1　基础埋设应符合下列规定:　1　埋件作业时应穿绝缘鞋,戴防护手套,以防焊接时发生　触电危险。　2　在进行洞室顶部或墙上埋件安装时,不得有交叉作业。　3　向上运送预埋件、工具、辅助材料应绑扎牢固,使用的　绳索应满足运送重量的要求,并有5倍以上的安全系数;下部作　业人员应离开运送范围,以防高空坠物打击受伤。　4　支吊架的焊接应由持有焊接资格证的焊工操作。　4　6　8　.　2　.　2　封闭母线安装应符合下列规定:　1　封闭母线转运、吊装时应捆绑牢固,应按生产厂家规定　的吊点　及起吊方法进行吊装,母线筒体及钢丝绳应采取防滑措施。　2　进入封闭母线筒内清扫、检查时,应使用安全行灯照明,　通风应良好,作业人员应戴防尘口罩,母线筒外应设专人监护。　3　封闭母线吊装到位后,应及时安装支吊架固定。采用手　动导链就位时,应具有锁定功能。　4　安装在同一区域的瓷件,应按自上而下的顺序进行。　5　竖井内自上而下吊装封闭母线时,下层作业人员应全部　撤出;待下落到位,确认安全后方可进入作业区作业。　6　母线焊接时,设备应可靠接地。　7　母线与母线、母线与设备对接时,作业人员应与对接位　置保持安全距离,防止手指和身体其他部位被挤伤。　8　.　2　.　3　发电机出口断路器、电制动开关、隔离开关安装应符合　下列规定:　1　起吊时,应按照设备