目前高温管道壁厚的选取是根据“火力发电厂汽水管道应力计算技术规定”确定的。其要点是: (1)采用第三强度理论的平均直径公式; (2)以10万小时持久强度的平均值除以安全系数1.5作为许用应力; (3)不考虑超温偏差值; (4)考虑到弯管外侧一次薄膜应力低于直管,可以部分补偿它在弯制中的减薄量等因素,因此计算厚度比直管的仅需增加约5%; (5)考虑到直、弯管计算壁厚一般相差(共4页)