洗眼器使用前,先打开进水控制阀
1、如需要洗眼时,按顺时针方向轻推洗眼开关推板(配备蹋板洗眼 器可踩下蹋板),洗眼阀门开启,按逆时针方向拉回推板,洗眼阀门 关闭。用后需将防尘盖复位。
2、使用完手动排空防冻型洗眼器时,须先关闭洗眼手推阀,然后在打开排空阀门15秒以丄,待洗眼器管道内积水排空后洱义上排个:阀门。
3、发生事故时,受害人须根据有沐物质的侵害程度进行选择冲淋时 间。期间准备应急抢救措施
具体方法
A淋浴喷头:120-180升/分钟;洗眼器喷头:12-18升/分钟冲眼喷头的柔和泡沫式雾状水流,相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%,冲眼覆盖面广。
B洗眼器正常使用效果:正常水压情况下,安装调试后,出现此出水状况,即可使用。
C 洗眼器正常使用效果:正常情况下,水压偏低,但水压在0.2Mpa以上,安装调试后,出现此出水状况,即可使用。 以下属非正常情况:
D 洗眼器水压过高情况下的处理:安装调试后出现此出水状态表明水压过高,使用者使用过程中不需将开关开到最底部,手推柄开启至45-60度角即可出现正常出水效果。
E 洗眼器水压过低情况的处理:安装调试后出现此出水状态表明水压有些偏低,需检查水压及进水管道是否通畅,使用者将手推柄开启至最大程度。
F洗眼器水压过低或有异物堵塞的情况处理:安装调试后出现此出水状态表明安装出现不正常情况,需检查水压及进水管道是否通畅、 洗眼总成、洗眼喷头是否有异物堵塞,将异物尽快排除后进行洗眼器调试正常使用