冷凝水,俗称“结露”,表现为在管道、空调面板、通风口等物体上出现水迹甚至水珠。导致风管及吊架浸湿、风口滴水、天花滴水、墙面渗水发霉、墙面涂料脱落等现象。虽然不会造成太大的事故,但已经影响到了观感和使用功能,给用户使用和大楼物业管理带来许多不便,并造成了一定的经济损失。因此室内结露问题逐渐引起有关专业人士的注意。大多数用户(甚至一些多年从事空调行业的人员)会有两个误解:a、冷凝水是通风口产生的;b、钢制通风口比铝合金通风口更容易产生冷凝水。下面将针对冷凝水产生的原因及其解决办法进行分析阐述。 一、产生冷凝水的理论原因分析 湿空气的露点温度是判断是否结露的重要依据。如果温度下降到低于露点温度时,就会有冷凝水产生。因此如果送风温度低于室内露点温度,则易结露。风口结露也就是因为风口表面温度低于室内空气的露点温度所造成的。在同一温度时,相对湿度越高,水蒸气压力越大,则露点温度也越高,越易结露。同理,相对湿度相同时,温度越高,露点温度也越高。也就容易结露。 PS:露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。使一个镜面处在采样湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。 二、产生冷凝水的实际原因分析 空气结露的根本原因就是当室内空气温度降到低于其露点温度时就会结露。在实际空调工程中,引起结露现象发生的原因有很多,主要存在以下几点: 1、新排风系统设计不合理 空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝结露点,风口表面温度低于刚渗入室内无组织的空气露点温度,从而导致风口结露。 2、保温材料不符合要求 在空调工程中保温是非常关键的环节,保温效果的好坏会直接影响空调冷量的损耗和室内空调效果,增加空调的运行费用,更严重的是保温层导热系数超标、厚度不足或保温层脱落、材料性能和厚度不符合设计要求,都会引起结露现象。 3、大温差送风 为了降低工程造价,一味的采用低温送风技术减少送风量,从而减小风机功率、风管尺寸。但由于送风口输送的冷风温度太低,空气中的水蒸气在送风口附近因低温快速凝结,形成冷凝水。 4、相对湿度较大 由于气流组织不好,或者强制使用加湿机,致使空调风口区域范围内的空气相对湿度较大,露点温度升高,