安全措施 凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火,应首先切断物料来源并加好盲板;经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气; 打开人孔时,应自上而下依次打开,并经分析合格,方可动火;若间隔时 间超过30min 继续动火,应再次进行动火分析,或在管线、容器中充满水 后,方可动火。 在正常运行生产区域内,凡可用可不用的动火一律不动火,凡能拆下来的设备、管线都应拆下来移到安全地方动火,严格控制一级动火。 动火监护人应亲临现场检查,落实防火措施后,方可签字确认“动火作业许可证”。 一张动火作业许可证只限一处动火,实行一处(一个动火地点)、一证(动火作业许可证)、一人(动火监护人),不应用一张“动火作业许可证”进 行多处动火。 安健环现场管理标准——动火作业 一级“动火作业许可证”有效时间不超过8h,二级“动火作业许可证”不超过72h,三级 “动火作业许可证”有效时间不超过72h。 动火分析,凡需要动火的塔、罐、容器等设备和管线,应进行内部和环境气体检测,检测结果填入“动火作业许可证”中。 动火部位存在有毒有害介质的,应对其浓度作检测分析,若其含量超过空气中有害物质最高容许浓度的,应采取相应的安全措施,并在“动火作业 许可证”上注明。 停工大修装置在彻底撤料、吹扫、置换、分析合格,并与系统采取有效隔离措施后,首次设备、容器、管道动火,应采样分析合格。 10 设备、容器与工艺系统已有效隔离,内部无夹套、填料、衬里、密封圈等, 不会再释放有毒、有害和可燃气体的,首次取样分析合格后,分析数据长 期有效;当设备、窗口内存有夹套、填料、衬里、密封圈等,有可能释放 有毒、有害、可燃气体的,采样分析合格后超过30min 小时动火的,须重 新检测分析合格后方可动火。 11 装置停工吹扫期间,严禁一切明火作业。在动火作业过程中,当作业内容 或环境条件发生变更时,应立即停止作业,“动火作业许可证”同时废止。 12 在动火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。动火期间,距动火 点30m内严禁排放各类可燃气体,15m 内严禁排放各类可燃液体。在同一 动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工。 安健环现场管理标准——动火作业 13 项目需要动火时,施工单位(承包商)提出动火申请,由动火地点所辖区 域单位负责办理“动火作业许可证”,并指派动火监护人。 14 高处动火(2m 以上)