有关家中配电箱的故障问题,在家庭用电的过程中,配电箱开关一直合不上闸,究竟是什么原因引起的,这里电工天下小编总结了六大故障原因,以及故障排查方法,供大家参考。

配电箱开关不能合闸的原因

1、送电时,错误操作
有时用电客户反映家中没电,当把漏电保护器送上,总是说送不上,开关坏了,到现实才发现好多户家中没电是总闸送不上电,送不上电的原因是未按下漏电保护器的复位按钮,当按下复位开关后,送电就成功了。
所以,总开关(漏电保护器)跳闸了,送电前一定要将复位按钮按下,才能恢复正常送电,否则,真的送不上电。
2、漏电保护器或断路器选用
漏电保护器或断路器选用不当,漏电保护器与断路器都有过负荷断电保护功能,当漏电保护器或断路器送不上电的时,要分析下家中最近是否添加了新的家用电器,预估算下自家的家用电器总功率是否超过了漏电保护器或断路器的额定功率,如果漏电保护器或断路器是存在过负荷运行,考虑更换功率大于家庭用电总的漏电保护器或断路器使用,避免小马拉大车,造成家中频繁跳闸。
3、排查漏电保护器或断路器是否良好
仔细排查漏电保护器或断路器,看看外观是否良好,运行是否正常,接线是否正确,漏有保护器或断路器的接线端子有没有烧坏,是否存在发热或者有烧焦气味状况。
4、分支线路中一根线出现异常
分支线路中是否有一根有异常,排查时,可将总开关先送电,然后再逐一将分支线的单P分别送电,看看是哪个分支线出现送合闸后,总开关就跳闸现象,如果送电时,出现上述情况,则说明这一根线有故障了,可重点排该条线路是否有,检查是否存在接地,并线,短路问题,必要时,对这一线路进行更换再用。
5、家用电器问题
对家用电器进行检查,用万用表,测电笔对家用电器进行检测,重点查看,测量家用水泵等电器,是否存在漏电问题,可以先拔掉水泵插头在送电,看看是不是可以正常合闸送电。