因为不知道你的电器功率,所以首先要选择功率最大的那个电器当最大功率,功率P÷电压220就是电器的电流,另外铜导线各种截面积的载流量是 铜线 2.5mm²=4×5=20 A 4²=6×5=30A 6²=10×5=50A 跟据你的电器功率算出的电流,跟导线的载流量比较一下做出合适的选择。 插座的问题,就是两根线分出四根去,你可以在一根护套线的两根上各剥开一个口连接上另外两根导线,末端接上插座就行了
2.5平方线安全负载是12.5安培,接单相市电,安全功率应该是小于2750瓦。 不要说一起用,就是但一个热水器,应该用4平方线+16A的插座
有一定的危险,厨房还是都加个空开吧,至少如果不行空开第一时间保护,要带漏电的哦,32A的就可以了。 如果真没有办法工作时间就不要太长,也不会有多大问题。