仪表Ⅱ档技术员考试题二 一、单选(共十五题,共十五分) 1、补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 正确答案: 【 C 】 C、与冷端补偿装置同温的地方 ) )为止 A、就地接线箱 B、二次仪表 2、用孔板测量流量,孔板应装在控制阀( 正确答案: 【 A、前 B、后 A 】 C、任意位置 3、单纯的前馈调节是一种能对( 正确答案: 【 C 】 )进行补偿的控制系统。 A、测量与给定之间的偏差 C、干扰量的变化 B、被调量的变化 D、输出的变化 4、联锁保护系统的逻辑元件,它们根据输入信号进行逻辑运算,并向执行元件 发出( A、设定 )信号 正确答案: 【 B 】 B、控制 C、干扰 D、被测 5、 ( )隔离式安全栅用于为危险侧的二线制变送器提供直流 24V 电源。正确答 案: 【 A A、输入 】 B、输出 C、输入或输出 6、当仪表铭牌上标注有 ExiaIIBT4 时,表示该仪表为( ) 。 正确答案: 【 B 】 C、隔爆型防爆仪表 正确答案: 【 A 】 A、关联设备安全栅 B、本安型防爆仪表 7、热电偶补偿导线的作用是( )。 A、延伸热电偶冷端 B、便于信号传输 C、补偿冷端温度变化 )。正确答案: 【 A 】 。 8、在自动控制系统中,干扰作用是被控对象的( A、 输入信号 B、 输出信号 C、 偏差信号 D、 反馈信号 9.在图示梯形图中,线圈 G 的 4 条励磁路径不可行的是(D) A、A—B—C B、A—D—E C、F—E D、F—D—B—C )特性。 10、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用( 正确答案: 【 B 】 。 A、直线 B、等百分比 C、快开 11、 现有差压式流量计、 转子流量计、 漩涡流量计、 电磁流量计和超声波流量计, 它们都属于( A、 速度式 B、 差压式 C、 容积式 D、 质量式 12.透平驱动的压缩机紧急停车后,跳闸信号去现场切断的是( a A、速关油 B、润滑油 C、密封油 D、主调门 ) 。 )式流量计。正确答案: 【 A 】 。 13、一台运行中的调节阀,阀门定位器与调节阀连接的反馈连杆脱落后,定位器 的输出将( A、跑最小 B、跑最大 C、跑最大或最小 D、不变 14、有一测温的热电阻,其分度号已经模糊不清,试采用下面合适的手段,进行判 别( )。正确答案: 【 B 】 。 ) 。正确答案: 【 C 】 。 A、 加电压进行热量测试 B、 用万用表电阻档测试 C、 用万用表电压档测试 D、 用万用表电流档测试 15、一台安装在设备最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变 送器必须采用( A、 正迁移 B、 负迁移 C、 不用迁移 D、 不确定 二、多选(共十题,共十分) 1、大型机组的联锁保护系统,联锁保护内容包括( A、润滑油压低 B、轴位移过大 C、入口压力低 D、手动停车 2、正确安装气动调节阀的是( BCDE ) 。 ABCD ) )。正确答案: 【A 】 。 A、调节阀不分流体方向,因此没有安装方向。 B、为了使调节阀和调节系统出现故障时,不致于影响生产和发生安全事故,故 一般都需要安装旁路和旁路阀。 C、旁路阀不能安装在调节阀的正上方。 D、调节阀前、后应安装截止阀利于装置临时停车检修。 E、对于高温、高压、易冻、易粘稠介质,要安装排泄阀。 3、下面有关浮筒液位计的描述正确的是( A、 液位测量的最大范围是浮筒长度 B、 所测的介质密度是不可改变的 C、 所测的介质密度一定情况下可变 D、 液位测量的最大范围是取压口距离 4、下列安装需要直管段的有(ACDE ) AC )。 A、电磁流量计;B、椭圆齿轮流量计 C、均速管流量计; D、涡轮流量计;E、超声波流量计 5、造成蒸汽流量差压变送器输出偏低的主要原因有(ABCD )。 A、平衡阀没关紧 B、三阀组件内漏 C、孔板装反 D、正压室有气体 6、根据接地作用的不同,仪表接地系统分为 ( A、屏蔽接地 B、本安接地 C、保护接地 D、工作接地 7、下面关于过滤减压器的叙述,其中正确的有( A、它可用于净化来自仪表风系统的气源 B、可对气源进行自动除水、除油、除尘处理,可免维修 C、当逆时针将手轮旋转到极限位置时,气源输出压力最高 D、它具有自动稳压功能 8、椭圆齿轮流量计齿轮不转的原因有 (ABD A、轴承磨损 B、杂物进入表内使椭圆齿轮卡住 C、介质粘度高 D、过滤器的过滤筒长期未清洗 9、某聚合釜内进行放热反应,采用夹套水冷却,控制系统采用串级控制,主变 量是釜内温度,副变量是夹套内温度,操纵变量为冷却水流量。下面干扰中直接 进入副回路的是( A、冷却水压力 B、冷却水温度 C、进料流量 D、釜内压力 10、 蒸汽透平驱动的离心式压缩机的联锁系统中,以下参数通常采用三取二方式 实现的是:( AD )。 A B ) 。 ) A D ) 。 CD )。 A、润滑油压力 B、轴振动 C、轴瓦温度 D、转速 三、判断(共十题,共十分) 1、电磁流量计可以测量气体介质流量。 ( 正确答案: 【 错误 】 2、在冬季应用酒精、甘油来校验浮筒液位计。 ( 正确答案: 【 正确 】 3、控制器的比例度越大,则放大倍数越大,比例调节作用越强。 ( 案: 【 错误 】 4、 检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地 板)0.3~0.6m。 ( )正确答案: 【 正确 】 ) )正确答 ) ) 5、 在串级控制系统中, 主回路是个随动系统, 而副回路是个定值控制系统。 ( 正确答案: 【 错误 】 6、测油水界位时,当罐内充满水时,界位为 0 。 ( 正确答案: 【 错误 】 ) 7、当液体流过时,便对靶板有一股冲击力,力的大小和流体流速的平方成比例。 ( ) 正确答案: 【 正确 】 8、雷达液位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射 回来的时间差而得容器内液位的一种仪表。 ( )正确答案: 【 正确 】 )正 9、当阀杆下移时,通过阀门的介质流量增加称之为调节阀的正作用。 ( 确答案: 【 错误 】 10、检修时,重要控制仪表、联锁仪表可以在班组自检,不必拆检。 ( 答案: 【 错误 】 四、务实(共三题,第一题十分,第二题 15 分,第三题 30 分) 1.测量哪种工艺介质时,差压式流量计要加冷凝器、集气器、隔离器? )正确 答:①如测量蒸汽流量时,则应在差压管路内装冷凝器;②当被测介质为液 体时,则应在导压管的各最高点安装集气器,以便收集液体中析出的各种气 体。③当测量有腐蚀性或高黏度、易凝结、析出固体的流体时,则要加隔离 器。 2.一流量调节系统自动状态系统振荡无法稳定,如何判断分析故障原因。 答:首先打回手动,观察是否稳定, (1)若不稳定,应检查仪表流量测量系统,看 差压变送器自身是否产生振荡,和调节阀系统是否振荡。 (2)若稳定,应检查调节器 P、I 参数,重新整定调节器 P、I 参数。 3.有一电动差压变送器,量程为 25000Pa,最大流量为 50t/h,需要将最大流 量改到 60 t/h,问该变差压变送器量程为多少 Pa? 解:根据 G=√⊿P*K,所以有 G1/G2=√⊿P1*K/√⊿P2*K ⊿P2=(G2/G1) ×⊿P1 =602/502×25000=36000(Pa) 答:该变差压变送器量程应改为为 36000Pa。 2