1.如何根据家电的功率计算和选择空气开关?
1匹=735W≈750w;
1.5匹=1.5×750W=1125W;
2匹=2*750W=1500W;
计算方法以此类推。
案例1:
3匹的空调应选择多少A的空气开关?(220V电压)3匹*750W=2250W*3倍(冲击电流)=6750W/220≈30.68A≈32A
案例2:
5匹的空调应选择多少A的空气开关?(380V电压)5匹*750W=3750W*3倍(冲击电流)=11250W/380≈29.6≈32A(总结:功率/电压=安培)
注意:
在了解漏电开关和空气开关的原理及功能的情况下应本着照明小,插座中,空调大的原则,各位亲爱滴的顾客可以根据自己的要求和装修个性,结合实际情况进行灵活的配电方案。
2.断路器上的1P、2P等是什么意思?空气开关和漏电保护器有什么区别?
1P也叫单级,接线头只有1个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相火线;
2P也叫双极或两级,接线头有两个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P也叫三级,接线头有三个,三个都接火线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P也叫四级,接线头有四个,三个接火线,一个接零线,这种开关适用于控制三相四线线路。
漏电保护器用于总开关控制,在空气开关原有的过载和短路保护功能上,多了漏电保护的功能。
3.如何选择家用断路器及漏电开关?
现代家居用电应安装照明回路、电源插座回路、空调回路,分开布线,当其中一个回路(如插座回路)
出现故障时,其他回路仍可以正常供电。
插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
住户配电箱总开关一般选择能同时断开的32A-63A小型断路器,带不带漏电均可
照明回路一般选择10A-16A的小型断路器;插座回路一般选择16A-20A的漏电保护断路器
空调回路中:1匹~1.2匹的空调回路一般选择16~25A的小型断路器;3匹~5匹的柜机需要25A~32A的小型断路器;10匹左右的中央空调就需要独立的2P40A左右的小型断路器
采用双极或1P+N的断路器,当线路出现短路或漏电故障时,即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。
注意: