电线是指传导电流的导线,由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
16平方的线可过多少安的电流
16平方的铜芯多股线,架空的安全载流量是110A,穿管的安全载流量是69A
16平方的铜芯线能过多少安电流
16平方铜芯线空气中明敷载流量100A 穿塑料管敷设(相当于电缆):穿2根70A,3根65A,4根55A 以上环境温度25度,如环境温度40度应乘0.8系数
16平米的铜线能带多大的电流 25平方的铜芯得能承受多少个电流的瓦数
关于电缆电流的大小 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 光纤光缆 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来
16平方的电缆线能承受多大的电流
16平方的电缆线能承受多大的电流?查手册VV16平方3芯铜芯电缆截流量是69A。
16平方铝芯电线最大负荷多少安电流多大瓦数
朋友,16平方铝芯电线最大负荷--电流72安,使用电源电压220V时功率14千瓦,使用电源电压380V时48千瓦。 朋友,16平方铝芯电线最大负荷——电流72安,使用电源电压220V时功率14千瓦,使用电源电压380V时48千瓦。
c16 空气开关为什么有电流声!!!
空开内部有一螺线管,螺线管中有一铁芯,当电流超过工厂设定值时,螺线管产生的磁场吸引铁芯移位触发脱扣器从而发生跳闸.你的情况可能是空开额定电流太小(C16 的额定电流为16安)16*220=3520W,通过螺线管的电流处于临界吸合状态而产生的. 建议将空开更换为C