某工地的一名 女操作工,自己的右脚竟被钢丝绳拖靠卷简而压断。 建筑企业发生工伤事故后, 一般能按规定进行报告, 也能按规定进行事故的调查和处理。 但 也存在个别工地发生工伤事故后 项目经理部和建筑企业怕影响企业资审和工程项目投标与 受伤者或死亡者家属私了 隐瞒不御大多数建筑企业未建立工伤事故档案。 一般施工现场均有安全标志, 但无安全标志布置总平面图, 因此安全标志的布置不能形成总 的体系,位置不适当。 二、脚手架工程隐患 脚手架有落地式外脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、附着式升 降脚手架(整体提升架或爬架)等类型上述脚手架的搭设(组装) 。使用、拆卸存在的安全 隐患有: l 脚手架无搭设方案。尤其是落地式外脚手架,项目经理将脚手架的施工承包给架子工,架 子工有的按操作规程搭设,有的凭经验搭设,根本来编制脚手架施工方; 2 悬、挂、挑、门型等脚手架无设计计算书; 3 脚手架与建筑物的拉结不够牢固; 4 杆件间距与剪刀撑的设置不符合规范的规定 5 脚手杆、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求; 6 施工层脚手板未铺满; 7 手架搭设前来进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验 收,即使组织验收,也无量化验收内容; 8 脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定; 9 通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定 2 10 落地式和门型脚手架基础不平、不牢 扫地料不符合要求; 11 挂、吊脚手架制作组装不符合设计要求; 12 附着式升降脚手架的升降装置、防坠落、防 置不符合要求 13 脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业培训的却上岗。由于脚手架 存在上述问题 必然造成架体不稳定、高处坠落及物体打击的安全隐患。 三、基础工程隐患、基坑支护隐患 基坑施工存在的安全隐患有: 1 基础施工无支护方案, 有支护方案的, 方案无针对性 不能指导施工。 基坑深度超过 sin 的 无专项设计。 2 基坑临边防护措施不符合要求 a 3 坑槽开校设置的安全边坡不符合安全坡度要求。 4 基坑施工未设置有效的排水措施; 深基础施工采用坑外排水, 无防止临近建筑物危险沉降 的措施。 5 基坑周边弃土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定。 6 基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定, 或陡、 或窄、 或无扶手, 人员上下极不安全。 7 土方开挖时 挖”神仙土,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去 让中、上部土体自然垮塌。 8.机械挖土,挖土机的位置不牢固。 (四)模板工程 模板工程施工存在的安全隐患有: l 无模板工程施工方案; 2 现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求; 3 支撑模板的立柱材质及间距不符合要求; 五、施工用电安全隐患施工用电的安全隐患有: 1 在建工程外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离 2 接地与接零系统不符合规范规定; 3 未采用 IN ---- S 系统 4 保护零线与工作零线混接 5 开关箱无漏电保护装置; 6 照明专用回路无漏电保护装置 7 配电箱和开关箱违反“一机一闸、一漏一箱’原则; 8 电箱下引出线混乱 9 电箱无门、无锁、无防雨措施 10 现场照明潮湿作业未使用 36V 以下安全电压 11 混凝土浇灌运输道不平稳、不牢固; 8 作业面孔洞及临边无防护措施 12 垂直作业上下无隔离防护措施; 13.2 米以上高处作业无可靠立足点。 六、“三宝”及“四口”防护安全隐患‘三宝 及“四口 防护的安全隐患有: 1 部分工人自我防护意识不强,进人施工现场不戴安全帽 尤其在夏季施工嫌械安全帽头部 热燥 即使戴安全帽,也不符合规定 2 安全网的规格和材质不符合要求,未按规定设置平同和立网; 3 悬空作业、高空作业未系安全带、系挂安全带的,安全带系挂不符合要求; 4 楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施; 5 电梯井口无防护措施,电梯井内壁未设平网 设置平同的不符合要求 6 预留洞口无防护措施,坑井无防护措施; 7 通道口未设防护棚 设置防护棚的不牢固 8 未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、 9 井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、 10 框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施,有防护措施的不符合要求。 11 电线破皮及电线接头未用绝缘布包扎; 12 用其他金周代替熔丝。 七、物料提升机 (龙门架与并车架) 安全隐患物料提升机 (龙门架与井字架) 的安全隐患有; l 吊篮无停靠装置; 2 吊败无超高限位装置; 3 未设置缆风绳 4 缆风绳不使用钢丝绳,缆风绳的组数、角度、地铺不符合要求; 5 架体与建筑结构连简杆的设置不符合要求 6 钢丝绳磨损已超过报废标准 S 7 钢丝绳无过路保护; 8 钢丝绳拖地 9 楼层饲料平台的防护不符合要求 10 地面进料口无防护棚 11 吊篮无安全门,违章乘坐吊坡上下; 12 体垂直度偏差超过规定: 13 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 14 无联络信号; 15 在相邻建筑物防雷保护范围以外无避 置。 八、塔吊的安全隐患 l 无力来限制器,或力矩限制器不灵敏; 2 无超高、变幅、行走限位器 或限位器不灵敏 3 吊钧无保险装置; 4 卷扬机卷无保险装置; 5 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求 6 塔吊高度超过规定不安装附墙装置; 7 附墙装置不符合说明书规定; 8 无夹轨钳或有夹轨钳不用 9 无安装及拆卸施工方案; 10 司机或指挥人员无证上岗; 11 基础不坚实、不平整、无措施; 12 轨道无极限位置阻挡器; 13 行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求; 14 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施; 15 道轨无接地、接导,或接地接早不符合要求。 九、起重吊装安全隐患 1 起重吊装作业无方案, 有作业方案但未经上级审批 方案针对性不强; 2 起重机无超高和力 矩限制器; 3 起重机吊钩无保险装置; 4 起重扒杆组装不符合设计要求; 5 钢丝绳磨损、断丝超标 6 缆风绳安全系数小于 35 倍; 7 吊点不符合设计规定位自 8 司机或指挥无证上岗。非本机型司机操作 9 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求; 10 吊物体重量不明就吊装,超载作业; 11 结构吊装未设置防坠落措施; 12 作业人员不系安全带,或安全带无牢不挂点 13 上下无专用爬梯、斜道; 14 作业平台临边防护不符合要求,作业平台脚手板不满铺; 15 起重吊装作业人员无可靠立足点; 16 物件堆放超高、超载。 十、施工机具安全隐患施工机具的隐患有: 1 平创、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏电保 护器 传动部位无防护自 护手、手柄等无安全装置,安装后均无验收合格手续; 2 平刨和圆盘锯合用一台电机; 3 使用 1 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品; 4 电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器,一次线长度超过规定或不穿管保护,电源 不使用自动开关.焊把线接头超过 3 处或绝缘老化,无防雨罩 5 搅拌机作业台不平整、不安全,无防雨棚 l 料斗无保险挂钩或挂钩不使用。 6 气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定,无防震 中建八局大连公司 编制完成人:卢林生 2005 年2月1日