什么叫失爆; 凡已装接使用的电器防爆设备(包括小型防爆电器,五小件设备),其防爆性能 受到破坏,失去防爆性能的统称为失爆。 第二章防爆细则 一隔爆外壳 隔爆外壳应清洁, 完整无损, 并有清晰的防爆标志, 有下列情况之一者即为失爆。 1 外壳有裂纹,开焊,严重变形的为失瀑。(注)严重变形指变形长度超过 50 ㎜,同时深度凸凹深度超过 5 ㎜者。 2 使用未经国家指定的防爆检验单位发证的工厂所生产的防爆部件 (指受压传爆 关键件)小件为失爆。 3 防爆壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达 0。2 ㎜)为失爆。 4 闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的为失爆。 5 隔爆室的观察窗口的透明板松动,破裂或使用普通玻璃的为失爆。 6 隔爆设备隔爆腔之间严禁直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座为失 爆。 7 改变隔爆外壳原设计安装形状,造成电器间隙或爬电距离不符合规定的为失 爆。 二隔爆接合面 隔爆结合面应保持光洁,完整,需有防锈措施,如电镀,磷化,涂防锈油等。 1 隔爆结合面参数要符合下述规定,否则为失爆。 (1) 平面,圆筒隔爆机构 A 电器设备 静止部分隔爆结合面操纵杆与杆孔隔爆接合面以及隔爆接合面最大间隙或直径 差 W 和隔爆接合面的最小有效长度 L;螺栓通孔边缘的最小有效长度 L1 轴与轴 孔隔爆接合面最大直径差 W 和最小有效长度 L 须分别符合表一的规定, 但快动式 门或盖的隔爆接合面的最小有效长度 L 须不小于 25 ㎜ 表一 外壳容积 V(升) 接合面型式 L(㎜) L1(㎜) W(㎜) V≤0。1 0。1∠V 平面直口 圆筒 6。0 6。0 0。3 12.5 8。0 0。4 0。4 25.0 9。0 0。5 0。5 40.0 15。0 - 0。60 滚动轴承的圆筒 6。0 - 0。4 0。40 12.5 - 0。5 0。50 25 - 0。6 0。60 40 - - 0。8。 B 操纵杆 操纵杆直径d与隔爆结合面长度 L 之间要符合表二的规定 操纵杆直径d (㎜) 隔爆结合面长度 L(㎜) d≤6。0 L≥6。0 6.0∠d≤25。0 L≥d 25.0∠d L≥25 C 隔爆接合面的粗糙度 隔爆接合面的粗糙度不得高于 6。3 操纵杆的粗糙度不得高于 3。2 (2) 防爆电动机 A 电动机轴与轴孔的隔爆结合面在正常工作状态下不应产生摩擦。 采用圆筒隔爆 结合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙 K 须不小于 0。075 ㎜。 B 滚动轴承,轴与轴孔的最大单边间隙 M 须不大于表一规定的 W 值的三分之一。 C 电动机接线盒盖上反者为失爆。 (3)螺纹隔爆结构 A 螺纹精度须不低于 3 级,螺距须不小于 0。7 ㎜。 B 螺纹的最小啮合扣数,最小拧入深度须符合表三的规定:表三; 外壳净容积 V(升) 最小拧入深度(㎜) 最小啮合扣数 V≤0。1 5。0 6 0.1∠V≤20 9。0 6 2.0∠V 12。5 6 2 隔爆面上, 在规定长度 L 及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度 L1 范围内, 如发现以一缺陷,不算失爆。 (1) 对局部出现的直径不大于 1 毫米,深度不大于 2 毫米的砂眼;在 40,25, 15 毫米的隔爆面上,每平方厘米不得超过 5 个,10 毫米的隔爆面不超过 2 个。 (2) 偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于 0。5 毫米,其长度应保证剩余 无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的三分之二, 但伤痕两侧高于无伤表面的凸 起部分必须磨平。 无伤隔爆面的有效长度可以几段相加, 3 隔爆面上不准涂油漆,无意造成油漆痕机,当场擦掉,不为失爆。 4 隔爆面有锈机,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,而只留云影,隔爆面 锈蚀是否为失爆参照本规定 2-(1)(2)条中的规定判别。 5 用螺栓固定的隔爆面,有下列情况之一者为失爆: (1) 缺螺栓或弹簧垫圈者(或备帽) (2) 弹簧垫圈未压平或螺丝松动。 (3) 螺栓或螺孔滑扣者,但换同径长螺栓加螺母紧固者除外 6 弹簧垫的规格须与螺栓相适应,偶而出现个别弹簧垫断裂或失去弹性时,检查 该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆,也不影响完好。 7 隔爆接合面法兰厚度小于原设计的 85﹪为失爆。 8 同一部伴螺栓,螺母等规格应一致,螺母必须上满扣,否则为失爆。钢性紧固 螺栓伸入螺孔长度应不小于该螺栓直径的尺寸,铸铁,钢,铝件不小于螺栓直径 的 1。5 倍,如螺栓深度不够。则必须上满孔,否则为失爆。 三电缆引入装置 1 有下列情况之一者为失爆: (1) 密封圈内径大于电缆外径超过 1 ㎜; (2) 进线嘴内径 D0 与密封圈外径 D 的差 D0-D 超出表四规定值的。 表四: D(毫米) D0-D D≤20 1。0 20∠D≤60 1。5 60∠D 2。0 (3)密封圈尺寸不符合下列规定的: d=电缆公称外径±1 ㎜ 厚度 A≥0。7d(不小于 10 ㎜) 宽度 B≥0。3d(不小于 4 ㎜) 多个密封圈: D=导线公称外径±1。0 ㎜ D1=N 个фd孔 1 外节圆直径 A≥0。7D1(不小于 10 ㎜,不大于 35 ㎜) B≥d/2(不小 4 ㎜) C≥d/2(不小 4 ㎜) (4)密封圈的单孔内穿进多根电缆的 (5)将密封圈割开套在电缆上的; (6)密封圈硬度不满足邵尔氏硬度 45-55 度。老化,失去弹性,变质,变形,有 效间隙尺寸配合达不到要求,起不到密封作用的; (7)密封圈没有完全套在电缆护套上的 (8)密封圈与电缆护套之间有其它包扎物者; (9)一个进线嘴内有多个密封圈的 (10)不用的接线嘴缺密封圈或档板,金属垫圈,档板直径比进线嘴内径小 2 ㎜以 上的;档板绝对厚度小于 1。82 ㎜(冶金部标准 YB-176-63 公称厚度为 2 ㎜,允 许偏差 0。18 ㎜); (11)档板放在密封圈里边的, 压盘式进线嘴或螺母式进线嘴金属圈放在档板与密 封圈之间的; (12)进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈,密封圈端面与器壁接 触不严,或密封圈能松动的; 压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓没上紧的; (14)螺母式进线嘴因乱扣,锈蚀等原因紧不到位的或用一只手的三个以上手指能 使压紧螺母旋进超过半圈的; (15)使用的压盘式和压紧式进线嘴与密封圈之间缺少金属垫圈的; (16)备用的高压接线合缺档板或档板不合格的; 四 接线 1 电缆不合格接头:鸡爪子,羊尾巴,明接头和电缆破口称之为不合格接头,是 电气安全隐患点,与电气失爆同样对待。 (1)鸡爪子: 凡井下 36-1140 伏所有电缆芯线用高压或低压胶布包住使用者叫鸡爪 子。 A 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者。 B 电缆(包括通讯,照明,信号,控制电缆)不采用接线盒的接头。 C 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物或充填不严密漏出芯线的 接头。 (2)羊尾巴:电缆的未端不接装防爆电气设备或防爆元件者;电器设备接线嘴 2M 以内的不合格接头或明显破口者均为羊尾巴。 (3)明接头:电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均属明接头。 (4)破口 A 橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者为失爆。 B 橡套电缆护套损伤伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达 20mm,或沿围长 三分之一以上者为失爆。 2 低压隔爆开关接线室不允许有电源侧进出线至负荷侧接线或有负荷侧出线至 电源侧接线。磁力启动器的小喇叭嘴严禁引入引出动力线,否则为失爆。 3 接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆以不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线 嘴与密封圈之间应加金属垫圈。 压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径 (注:电缆紧固程度合格与否判别方法:顺着电缆方向以用手不能将电 的 10%。 缆推进接线室为合格。 )否则为失爆。 4 密封圈内经与电缆外径差应小于 1mm,密封圈外径与接线装置内径差应符合 表四的规定;密封圈宽度大于电缆外径的 0.7 倍,但必须大于 10mm;厚度应大 于电缆外径的 0.3 倍,但必须大于 4mm(70mm 的橡皮套电缆除外) 。否则为失 爆。 5 低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。否则为失爆。 6 电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般为 5-15mm。如电缆粗穿不进时,可将 穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部分不得锉细)否则为失爆。 7 低压隔爆开关空闲的接线嘴应用密封圈及厚度不小于 2mm 的钢板,金属垫圈 封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧不动为合格,压叠式线嘴用手晃不动为 合格。钢板应至于密封圈外面,金属垫圈应放在挡板的外面,其直径与进线装置 内经差应符合表四的规定。高压隔爆开关空闲的接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直 径相符的钢垫板封堵压紧, 其隔爆结合面的间隙应符合表一的规定。 否则为失爆。 8 高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到三岔口以上;绝缘胶 裂纹而能相对活动的为失爆。 五、隔爆型插接装置 1 煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反、闭锁丢失者为失爆。 2 隔爆插接装置不符合下列规定即为失爆: (1) 电源电压低于 1140 伏的(不含 1140 伏的) ,缺少防止突然拔脱的徐动装 置的;电压不低于 1140 伏的插接装置缺电器联锁装置的 (2) 插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆结合面的最大直径差 W 和最小有 效长度 L 不符合表五规定值的。表五: 外壳净容积 V(升) L(㎜) W(㎜) V≤0.5 15 0.5 V<0.5. 25 0.6 六 照明灯具 1 防爆安全型灯具把压口改为螺口为失爆,不能提前断电为失爆. 2 隔爆型灯具设的电源断开后才能打开透明罩的联锁装置失灵为失爆. 第三章 机电设备防爆检查要点 一 严重失爆 1 机电设备在安装验收时,必须按照规定和防爆细则要求,严格检查其防爆性能, 保证其完好合格. 2 继电器的整定,保险丝的选择必须合格,不允许甩掉任何电器保护装置,严禁用 铜,铁,铝丝代替保险丝. 3 井下供电要做到三专两闭锁和风机自动倒台,做到三无, 四有,两齐,三全,三坚持. 4 井下供电严禁鸡爪子,羊尾巴,明接头. 5 无档板,无密封圈. 6 螺丝全部松动,或盖会移动. 二 失爆 ⑴ 防爆壳有变形.裂纹,开焊. ⑵ 便用不合格的部件 ⑶ 防爆外壳有锈皮脱落 ⑷ 闭锁装置不灵,起不到闭锁作用. ⑸ 去掉防爆电机接线座 ⑹ 透明件松动,破裂,使用普通玻璃 ⑺ 电动机接线盒盖上反. ⑻ 改变原设计空气间隙,爬电距离不符合要求. ⑼ 各种防爆设备参数不符合要求 ⑽ 防爆结合面有油漆,伤痕超过规定. ⑾ 缺一个螺丝或弹簧垫. ⑿ 弹簧垫没压平或螺丝松动 ⒀ 弹簧垫与螺丝不适应 ⒁ 档板直径比进线嘴内径小 2 ㎜以上,档板厚度小于 2 ㎜ ⒂ 档板放在密封圈里边或金属圈放在档板与密封圈之间 ⒃ 密封圈硬度老化,失去弹性且变形. ⒄ 进线嘴压紧后没有余量或不压紧密封圈 ⒅ 密封圈内径大于电缆外径超过 1 ㎜ ⒆ 密封圈端面与器壁接触不严. ⒇ 密封圈割开套在电缆上. (21) 橡套电缆的护套损坏,露出芯线 22 橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达 20 ㎜或沿围长三 分之一以上 23 电缆在进线嘴处可轻易将其来回抽动 24 螺旋式进线嘴拧进不到六扣 25 螺旋式进线嘴压不紧,用手能拧进半扣以上 26 防爆插销电源负荷反接 27 防爆灯具将压口改为螺口. 28 整定值或保险丝选择不正确. 29 接地缺少或不符合规定