电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图所示:(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。
(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。
(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。

怎样用2个电流互感器接3个电流表

这个很简单啊

两个电流互感器和三个电流表测试三相电流

利用两个CT和三个电流表只能测量三相对称负载,如果三相负载不对称,则未装设CT的那一相负荷电流是不准确的.
假设CT装在A、C相(任两相都可以),此时接线应注意CT极性,如A、C相一次电流都从CT L1侧流进,则A、C相CT二次侧K1端子分别接至A、C相电流表,A、C相电流表的另两个端子短接,然后再引一根线到B相电流表,最后B相电流表另一端子回到CT二次侧K2端子(两CT二次侧K2端子是短接在一起并接地的)。原理是在中性点不接地系统中三相电流之和为零,因此B相电流等于—(A+C)。

两只电流互感器如何接三块电流表

如图接线即可。
A相和C相分别接一块电流互感器,各接A相和C相电流表,从A相和C相引出的电流再接到一起,形成负(-)B相电流,当然我们测量的是交流电,方向虽然是负的,但电流表确是指向正。

两个电流互感器和三个电流表的接线方式

给你一个图你也许就明白了:

三个电流互感器接一个电流表怎么接线

电流互感器一次串接在一次大电流回路,二次回路一般采用Y型接线,三相每项二次引出A、Na;B、Nb;C、Cn,其中A、B、C单独引出,Na、Nb、NC合流引出一个N,共引出A、B、C、N四芯,先串联电流表,然后在接入电度表,其中电流表一般只是起到监视作用,一般只串其中任意一项。
1、星接,三个电流互感器的二次首端S1分别接三个电流表,三个电流表的出线端互相短接后接电流互感器的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地。
2、单独接线,A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端。B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端。C相互感器的二次S1、S2分别接于C相电流表的两接线端。
两个电流互感器和三个电流表的接线方式、两个互感器接三个电流表,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!