在水地暖使用的过程中,管道内的压力必须保证在一个正常范围内的。地暖打压标准在0.4-0.6MPa,正常工作标准在0.15-0.2MPa,一旦低于0.3MPa必须前去补压。系统内的压力太高容易损坏管道和其他设备,压力太低可能有漏水的问题。
1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。
2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降