1, 3根380V加热管 星型接法和三角接法 接线图

加热管大多采取的是星型接法,多根一组接法是把三组加热管的一端并起来接零,另一端接A.B.C三相电源,那么每组的工作电压220V,可以使用220V加热管,三角接法是加热管 的二端分别与另外二根加热管 一端相连,组成三角型,相连处各接一根线A,B,C三相电源。接法如下:星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。扩展资料:把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和形两种。将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。参考资料:百度百科-星形接法百度百科-三角形接法

2, 380v多个6kw的加热管如何接法

电热管额定电压为220V的,采用每3件为一组联结成星形接法;额定电压为380V的,每3件为一组联结成三角接法。