一类负荷的停电会产生重大经济影响,以及人体生命安全;二类负荷的停电会产生重大经济影响,而三类负荷停电则不会产生任何影响(例如夜间广告照明)。所以:
======================
有了这三个知识点,就可以回答题主的问题了。
第一,请题主核实全部负载的容量以及计算负荷是否会超过式2的规定值。若超过,电力变压器不可能满足稳定电压的供电要求。
第二,若电力变压器容量满足计算负荷要求,则应当考虑电缆截面是否满足要求。若电缆截面过小,电缆的电压损失较大,当然末端用电负荷的电压就低了。
要核实这一点很容易:在用电高峰时,看看电力变压器处的线电压是多少,再看看用电负荷处的线电压是多少。把电压差除以电力变压器处的线电压,即得到电压损失率。电压损失率不得超过8%。若超过,建议要加大电缆截面,或者采取并联电缆的措施。
电缆的计算见《工业与民用配电设计手册》第四版第九章中的计算式。
另外,照明负载的电压损失是6%。
第三,若末端电压是360V,肯定低于规定值了。我估计,很可能是电力电缆截面不足引起的。建议题主按我提供的思路,仔细检查一番。