应旁站监理关键部位、关键工序施工, 凡没有实施旁站监理或没有旁站监理统计,监理工程师或总监理工程师不得在对 应文件上签字; 3.8 旁站监理人员必需在施工点现场连续进行监理,必需时监理人员可轮 番旁站,但须做好交接工作; 3.9 旁站监理如发觉问题,立即提出处理意见,并监督、落实处理结果。 现场问题处理方法以下: 3.9.1 旁站人员发觉施工项目部有违反施工规范和方案,有权责令施工项 目部现场整改,并作好现场统计; 3.9.2 发觉其施工活动已经或可能危及工程质量,或有重大安全隐患,应 立即汇报监理工程师和总监理工程师,由总工程师下达局部暂停施工指令或采取 其它应急方法。施工项目部在接到通知后应立即停止施工,并妥善保护现场。如 有重大安全隐患,必需立即疏散全部施工人员; 3.9.3 施工项目部质检人员必需在场跟班,如无故不到,旁站人员可按 5.9.2 处理措施处理; 3.9.4 如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑,应暂停使用并进行必需 检验和检验,施工项目部应给主动配合。 3.10 旁站监理结束后,监理人员应将旁站监理统计填写完整并交专业监理 工程师审核(或总监理工程师)审核、签字、归档。 旁站监理范围及内容土建工程包含以下关键部位和工序:关键设备基础、建筑物、道路、高边坡 土方回(换)填,桩基础混凝土浇筑,框架梁柱板梯混凝土浇筑、梁柱节点钢筋 隐蔽过程、防水保温层施工,主体混凝土浇筑,大致积混凝土浇筑,关键设备基 础混凝土浇筑,大型构架吊装,穿墙和穿板防水套管安装。 电气工程包含以下关键部位和工序:全部封闭设备安装、须解体安装设备、 主变压器和高压电抗器就位、器身检验、套管安装、耐压及局放试验。