摘要: 变电所及线路上避雷器的防雷接地电阻的要求见表。 表 防雷保护设备的接地电阻要求 序号防雷保护设备名称 接地电阻(Ω) (不大于) 1 保护变电所的室外独立避雷针 25 2 装设在变电所架空进线上的避雷针 25 3 装设在变电所与母线连接的架空进线上的 管型避雷器(电气上与旋转电机无联系者) 10 4 同上(但电气上与旋转电机有联系者) 5 5 装设在20
变电所及线路上避雷器的防雷接地电阻的要求见表。
表 防雷保护设备的接地电阻要求
序号
防雷保护设备名称
接地电阻(Ω)
(不大于)
保护变电所的室外独立避雷针
装设在变电所架空进线上的避雷针
装设在变电所与母线连接的架空进线上的
管型避雷器(电气上与旋转电机无联系者)
同上(但电气上与旋转电机有联系者)
装设在20kV以上架空线路交叉处跨越电
杆上的管型避雷器
装设在35~110kV架空线路中,以及在
绝缘较薄弱处木质电杆上的管型避雷器
装设在20kV以下架空线路电杆上的放电
间隙,以及装设在20kV及以上架空线路相
交叉的通信线路电杆上的放电间隙