湛江发电厂4号机抗燃油泵的振动测试与分析 ? ? 刘艳梅1,徐之昌2,薛宇伟3 ? (1.湛江发电厂,广东湛江 524099; 2.广东省电力试验研究所,广东 广州 510600; 3.广东省电力集团公司,广东 广州 510600) ? 摘要:湛江发电厂4号机在调试期间进行抗燃油泵的首次试运,发现B,C泵振动大,停泵进行解体检查,复测轴的晃动度,找平衡后再次试转,振动仍无改善。技术人员对抗燃油泵进行了振动测试和分析,得出此振动属于拍振的结论。针对拍振的产生原因,提出可采取更换马达使两泵转速相同和在两泵间构筑隔离带等措施来解决此振动问题。 关键词:抗燃油泵;拍振;刚度 ? 湛江发电厂4号机调试期间,于1999年12月21日进行抗燃油泵的首次试运工作,启动中发现B,C泵振动大,其中C泵水平振动最大达140 μm,B泵垂直振动最大达120 μm。停泵对C泵进行解体检查,复测轴的晃动度,找平衡后再次试转,振动仍无改善,影响机组的安全运行,尤其是影响机组的达标投产日期,延长了调试工期。自2000年1月9日始,针对抗燃油泵存在的问题,技术人员进行了振动测试和分析处理。 1 泵的结构特性 抗燃油泵为80YⅢ-50×7型7级离心泵,泵的额定出口压力为4.0 MPa,扬程341 m,体积流量750 l/min;电机的功率为110 kW,转速2 980 r/min,效率58.5%;轴承最大振动允许值为80μm;装轴承处晃动度不大于0.05 mm,叶轮飘偏度不大于0.06 mm,装机械密封处晃动度不大于0.03 mm。 机组共有3台抗燃油泵,共用一个出口母管。正常情况下1台运行,2台备用;在机组静态试验时2台运行,1台备用。当2台运行时,由每个泵的出口手动门调整出口压力,以达到平衡。泵的轴向推力由平衡盘来平衡,泵与电动机之间用加长联轴器联接。 2 泵产生振动的一般原因 产生泵振动和异音的故障原因较复杂,它与设计、安装、机械结构、运行工况和调节操作都有关系。