由于该农户居住四周附近无长流水源, 解决该农户人畜饮水困难采用集雨水窖型式。 采用人工集雨, 屋顶为烧瓦屋顶。 1、 设计用水规模 可根据下表确定用水规模 雨水集蓄供水工程居民平均日生活用水定额 半干旱地区 分区 半湿润、 湿润地区 生活用水定额 20~30 30~50 雨水集蓄供水工程平均日饲养牲畜用水定额 牲畜种类 大牲畜 羊 猪 禽 牲畜用水定额 30~50 5~10 15~200.5~1.0 根据以上饮水标准, 确定每人每天用水 40 升, 牲畜每头每天用水 20 升。 设计供水规模为: W=( (5×40+3×20) 365) /1000=94. 9m3 2、 确定集雨面积 巧家县多年平均降雨量 1110. 5mm, 保证率为 90%时的年降雨量为953mm. 所需集流面面积 F 为: 9 .94100011000×φp3) 为 94. 9 m P——保证率为 90%时的年降水量(mm) 取 953mm k1——面积利用系数(人工集流面取 1. 05-1. 1, 自然坡面取 1. 1-1. 2) 取 1. 05 φ ——年集雨效率, 取 0. 65 上述计算面积为投影面积, 应换算为斜面面积。 以 10 度的屋顶坡度来算, 所需屋顶面积为: F`=160/cos10而农户住房集雨面积一般大于 170m时塑料膜集雨。 因此来水量有保证。3、 确定水窖容积 水窖有效容积 V 为: 9 .9425. 02−−α)m(16065. 095305. 1×.2=×==wkF w——年供水量(m3 。=160/0. 984=162 m2 2。 在面积不足时, 可采用临 2505. 01)1 (=×==WkV(m3) 式中: V——有效蓄水池容积 (mK2——容积系数, 半干旱地区取 0. 8-1, 湿润、 半湿润地区可取 0. 25-0. 4; 此处取 0. 25 α ——蒸发、 渗漏损失系数, 封闭式构筑物取 0. 05, 开敞式构筑物取 0. 1-0. 2。 此处取 0. 05 水窖底部应保留 20cm的水深, 水窖顶部应预留 30cm的水池超高。因而考虑 5m 设计水窖型式为圆型水窖, 直径 3. 8m, 高 2. 8m, 水窖结构详见“集雨水窖结构图”(在此略)。 3) 3的余量, 最终确定水窖容积为 V`=30m3。 工程量为: 土方开挖 75m3, 土方回填 23 m3, C20 混凝土 1. 98 m3,钢筋 164kg, M7. 5 浆砌毛条石 29. 44 m3 , 抹面 45m2, DN25 钢管 20m。