版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
是楼房就有专门的接地线缆,找到牢固接驳就好了,要是平方自家装就比较麻烦了,理论讲5公分铁板一米一个间距打入地下一米,并联并焊接捞固并引线出来就是地线了,要求离建筑物至少1.5米。以上请参考。如果电源是带有地线来的就把家里的地线接上就行啦。如果没有就只能是靠漏电开关作保护。如果一定要地线,那么接地极的电阻就要在10欧以下才能起到保护作用。做法:在地面上往一个方向打下7根1.8米的50X50的镀锌角铁,每条相隔5米,用30米16的铝支焊接起,引一条起来为地线
是楼房就有专门的接地线缆,找到牢固接驳就好了,要是平方自家装就比较麻烦了,理论讲5公分铁板一米一个间距打入地下一米,并联并焊接捞固并引线出来就是地线了,要求离建筑物至少1.5米。以上请参考。如果电源是带有地线来的就把家里的地线接上就行啦。如果没有就只能
接地线的作用是:
(1)对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。
(2)当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。
(3)进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。其作用是:
(1)可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳开。
(2)可以限制突然来电时设备对地电压的升高。
接地线的作用是:(1)对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。(2)当有产生危险感应电压的可能时,要
家电接地的目的主要是为了预防电器漏电对人和设备造成损害。