导读:空气开关一推上漏保就跳闸,断开零线和地线亦是如此,为什么?约有1474个文字,预计阅读时间1分钟以上。内容由爱艺术整理编辑,关键词是室内漏电保护器跳闸,空气开关一推上漏保就跳闸,断开零线和地线亦是如此,为什么?;主要讲解的内容是如果回路中没有负载时出现空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此的情况,此时配电箱内的开关配置应该是...的相关信息,具体详情请阅读下文。
转载自百家号作者:专注家居的一级建造师
新装修的的房子,空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此,这是什么原因?家居杂坛的个人观点是空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此这种现象要分为两种情况来分析,第一种情况是回路中不带负载,第二种情况是回路中带有负载;家居杂坛就从这两大方面来给大家分析一下这种情况的原因以及解决办法。
首先家居杂坛根据个人的理解来给大家分析第一种情况即回路中不带负载时导致跳闸的原因和解决问题的办法:
如果回路中没有负载时出现空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此的情况,此时配电箱内的开关配置应该是这样的:总开关是漏电保护开关,回路分开关是空气开关;问题的状况是合分闸总闸就跳,又由于回路没有任何负载,所以我们可以排除电器的原因,那么问题就是线路和开关,接下来我们就要检查漏电保护开关,最好是更换一个新的漏电保护开关,然后再看看是否还跳闸,如果仍然还是跳闸,那么就断定是线路的问题;导致漏电保护开关跳闸的原因有短路,过载,漏电,由于空气开关可以合上闸,所以我们可以排除掉短路和过载,否则空气开关也会跳闸,那么剩下的就是漏电了;由于回路中没有负载,所以我们可以把零线和地线的问题排除掉,另外问题中也说了即便断开零线和地线亦是如此,所以最后的结论就是火线漏电;解决火线漏电的办法就是首先使用摇表找到漏电的具体那个火线,然后把漏电的火线抽出来,最后再把新的电线穿进去,唯有此办法才是最可靠的,其余的办法都存在安全隐患,不给大家推荐。
其次家居杂坛再根据个人的理解来给大家分析第二种情况即回路中带有负载时导致跳闸的原因和解决问题的办法:
如果回路中带有负载时我们还需要检查所带的负载是否有问题,我们可以把回路中所有的负载都拔下来,如果发现不再跳闸,那么就是电器的原因;如果仍然跳闸,那么我们就需要按照第一种情况的方法来继续检查;如果是由于电器的原因导致的空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此时,此时我们可以采取排除法来找到导致漏电的电器,具体操作方法就是:拔下所有负载,合上闸以后再一个一个电器插上并打开,直到试到某一个电器时出现了跳闸,那么基本可以断定是比电器导致的跳闸;然后我们再用同样的方法把所有的电器都试一遍就可以了。
以上就是家居杂坛个人针对空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此的状况时给出的问题原因和解决问题的办法,如大家有不同的意见可以留言讨论。
关于空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此,是什么原因的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!