一、开机制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。二、安装的时候还有开阀门排空具体如下:把内外机固定好之后:1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。注意:拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄漏。希望我的回答能帮到你!