上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,
二五三五四三界,
柒拾玖五两倍半,
铜线升级算。
给你解释一下,就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
十下五,百上二 二五,三五,四三界 七十,九五二倍半 裸线加一半,铜线升级算 穿管,高温八,九折
说明:“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下,每1平方毫米安全电流为5安培。
“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电流为2安培。
“二五,三五,四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培。导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培。
“七十,九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米,每1平方毫米安全电流为2.5安培。
“裸线加一半,铜线升级算”指同截面的裸线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流。同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电p=ui42000/220=191A纯电阻性元件。