在国家标准GB50258—96规定了当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即工作零线N)的颜色应不同。保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线(N线)宜采用淡蓝色绝缘导线。而GB/T6995.2-2008则规定了L1/L2/L3三相的线缆颜色为黄绿红三色。单相、三相电线颜色规定
火线-零线的颜色组合
三相电路:红、黄、蓝分别表示三根火线,
直流电路:棕色为正,黑色为负
单相电路:红-绿、红-黄、红-黑、黄-蓝 绿色或黄色、黑色 黑色黄绿相间
面对单相插座的正面
口诀:左零右相中接地
电线颜色使用代码
国标:黄、绿、红.蓝分别代表A.B.C.N
欧洲标准:红色(L1)、黄色/白色(L2)、蓝色(L3)、黑色(中线)、绿/黄(地线)
今后标准颜色:棕色(L1)、黑色(L2)、灰色(L3)、蓝色(中线)、绿/黄(地线)
交流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
直流电路的正极:棕色;负极:蓝色;
现行GB7947-2006 (IDT IEC 60446-1999):
下列颜色容许用于导体的标识:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿。
优先使用黑色或棕色表示系统中的交流相导体。
仅在与保护导体着色不太可能发生混淆的地方,允许使用单一的绿色和黄色。
在电路中包含一个中性或中间导体的地方应使用蓝色作为颜色标识。为避免混淆推荐使用淡蓝色。
香港:(新标准于97年7月执行)
旧:三相:红、黄(或白)、蓝 中性线:黑 保护地:黄绿色
新:三相:棕、黑、灰 中性线:蓝 保护地:黄绿色
流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
直流电路的正极:棕色;负极:蓝色。
电缆线颜色标识
主线路一般采用三相五线制供电,即相线路分别为黄,绿,红;零线为蓝色;接地线为黄绿色;