题目:DN200 蒸汽管道,设计压力 1.5MPa,设计温度 265 度, 管道材质为 20#,无缝钢管,计算壁厚。 解法一: 查得 265 度时,20#碳钢管道的许用应力为[σ ]119MPa,焊缝系 数为∮=0.8,温度对管子的修正系数为 Y=0.4,代入公式: t=PD/2([σ ]∮w+PY) =1.5×219/2(122+1.5×0.4) ≈1.4mm T=t+C1+C2+C3+C4 T:名义厚度,mm。 t:计算厚度,mm。 C1:材料厚度负偏差,按 GB8163 中取 12.5%。 C2:腐蚀裕量,冲蚀裕量。碳钢一般取 2mm。 C3:机械加工深度。对带螺纹的管道组成件,取公称螺纹深度; 对未规定公差的机械加工表面或槽,取规定切削深度加 0.5mm, mm。 C4:厚度圆整值,mm。 所以 T=1.4+1.4×12.5%+2+0 =3.6mm 综合考虑热应力,使用年限等因素,选取管道壁厚为 6mm。 解法二: Sch=p/ [σ ]*1000 式中:p-表示设计压力,MPa, [σ ]-表示设计温度下的材料的许用应力,MPa, Sch=p/ [σ ]*1000 =1.5/122×1000 =12.6 查表 Sch20 对应的管道壁厚取为 6.3mm。圆整后取 7mm。