大中小

1、做DP头:一 绿线与A相连,二 红线与B相连 , 三 屏蔽线与DP头内金属片接触好
2、DP头上的开关设置:情况一 2个站时全打在ON;情况二 多个站两端DP头打在ON,中间OF F。
3、测量DP头及接线是否正确 :情况一 调试阶段:
1.把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常测量值是110欧姆左右;
2.把测量端的终端电阻打到OFF上,远端的不动,这时的正常测量值是220欧姆左右;
3.把远端的终端电阻打到OFF上,测量端的终端电阻打到ON上,这时正常的测量值也应该是220欧姆左右;
4.把两端的终端电阻都打到OFF上,这时应该是开路,量不出电阻。
情况二 上电运行阶段:
查看CPU模块的诊断信息即可。专业级解读:
找DP通信故障时,我们还应该注意线路上的电压,有必须时,需要通过示波器来进行测量。
当DP接头已经插到设备上面后,在任意一个DP接头的3-8脚测量电阻 并不是110欧姆和220欧姆了。
因为设备上面还有个上拉(3-6)和下拉(5-8)的390欧姆的电阻。所以当接头插入设备后,终端电阻并不是只有个220欧姆,应该是 220*780/220+780=171.6 欧姆。
当设备带电后,我们除了检查线路的电阻是否正常 还应该检查 3-8间的电压。正常时3-8之间的电压应该是1.1V(5*220/390+220+390)
网络中发生故障,比如 终端设备掉电一段终端电阻丢失,3-8之间的电压就会变为0.62V(5*110/390+110+390)
另外小贴士:万用表蜂鸣器只有在50欧(具体见手册)一下时才会响。