保温带材料同砌块填充材料。 图1:端柱位置5.2.5 砌筑墙体 5.2.5.1 保温砌块凸出挑檐外侧 50mm,所有外露的结构面待砌筑完成后贴 50 厚玻璃棉板保温,砌块与混凝土墙、柱连接处加铺一层钢丝网,以防开裂。 5.2.5.2 填充墙砌筑时,砌体上下错缝搭砌,搭接长度不应小于砌块长度的 1/3 且不应小于90mm,不得使用缺楞、掉角的砌块。砌筑砂浆采用砌筑专用砂浆, 灰缝应横平竖直,砂浆饱满,均匀密实,随砌随用原浆钩缝。严禁出现瞎缝、透 亮缝和用杂物塞缝。砂浆饱满度:水平缝和竖缝不低于90%,灰缝厚度应均匀, 灰缝厚度为4~6mm,否则宜在水平灰缝间加80mm 宽聚苯条或岩棉条。 5.2.5.3 砌筑时,外手挂线,并随砌随吊靠,确保墙体垂直、平整,不得砸 砖修墙,砌体顶部与梁或楼板用 10 钢筋拉结,间距1000mm,锚入楼板250mm, 锚入填充墙300mm。 5.2.5.4 需要移动砌体中的砌块或砌块被撼动时,应清除原砂浆,重新铺浆 砌筑。严禁在砌好的墙体上打凿洞口或用冲击钻成孔。确需留孔时,可用无齿锯 5.2.5.5墙体日砌高度控制在 1.5m 以内为宜;墙体转角和纵横交接处必须 同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎的高度。 5.2.5.6 砌块应从洞口向两边排布,尽量采用主砌块,辅助砌块用于错缝。 砌块墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查、校正。 5.2.5.7 填充墙构造做法及要求 保温砌块墙在平面内宜设置水平系梁(或现浇板带)和芯柱(或构造柱),保证墙体的稳定。 (1)填充墙在墙端、拐角及门窗洞口边均设置芯柱,配筋为 12、箍筋φ6@250,当保温砌块墙长度5m 时,墙中段宜设置芯柱(或构造柱),且芯柱与 框架柱、芯柱与芯柱之间的距离不宜>4m。芯柱如图2 所示 图2:芯柱布置 (2)当保温砌块墙高度