.安装位置a.报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:b.煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。c.液化石油气——比空气重,沉积在低处,无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m,安装高度应距地面0.3m以内。d.不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。
安装方法l在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源
.报警后处理办法1、请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开启或关闭任何电器开关。2、立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。3、经专业人员处理后,应对报警器做通风处理