大中小

ABB变频器ACS510恒压供水参数设置及接线!

ABB变频器一拖一
一、1拖1 PID配置:
1、ABB变频器一拖一接线:
注:1)图压力传感器反馈的信号为电流型,设置J1为电流,向右拨码;
2)11和12短接;
3)10和13接通是启动信号。
2、变频器参数调节:
参数 设定值
99.02 6=PID控制宏
10.02 1=DI1控制启停
11.02 7=外部2
13.04 20%(实际信号为4-20ma或2-10V时)
16.01 0-不需要启动允许信号
40.10 19(内部设定给定值)
40.11 设定压力值(压力表量程的百分数,比如目标8公斤,量程16公斤,设置成50%)
二、1拖3 PID配置:
ABB变频器一拖三
1、ABB变频器一拖三接线
注:1)图压力传感器反馈的信号为电流型,设置J1为电流,向右拨码;
2)11和12短接;
3)10和13接通是启动信号;
4)10和16,17,18接通是三台泵的启动联锁信号;
5)3个继电器分别接三台泵。
2、变频器参数设置
参数 设定值
99.02 6=PID控制宏
10.02 1=DI1控制启停
11.02 7=外部2
13.04 20%(实际信号为4-20ma或2-10V时)
14.01 31=PFC控制
14.02 31=PFC控制
14.03 31=PFC控制
16.01 0-不需要启动允许信号
40.10 19(内部设定给定值)
40.11 设定压力值(压力表量程的百分数,比如目标8公斤,量程16公斤,设置成50%)
81.17 2=辅机数量
81.27 3=辅机数量