叠加。我们通常说的设备容量是指设备的千瓦数,即有功功率。如果铭牌上给出了设备的容量为千伏安及额定功率因数的情况下,千瓦数=千伏安*额定功率因数。我们知道一个设备的利用率不可能百分百利用,即满负荷运行,设备数量特别多的时候,这么多的设备也不可能在同一时间同时运行,这时候为了计算某个时刻的用电容量,就需要考虑设备的需要系数或利用系数,比如高峰时候,设备最多有一半在工作,我们就取系数为0.5,然后用千瓦数乘以系数0.5,得出的值就是俗称的计算负荷值。