天然气验收不通过的常见原因
前三点只有做完后,燃气公司才会上门进行检测,然后开具检测合格证。在检测过程中,也会出现各种各样的问题。现在总结最常见的,导致检测不通过的原因如下。
1.开放式厨房:过去的时候没人管,现在基本上各地都在严查这件事。厨房必须装门,这是因为,室内门一方面可以避免燃气扩散,减小火灾和爆炸的范围。另一方面,也可以作为防火门使用,将火灾控制在厨房范围内。
还有一个比较特殊的,就是厨房必须有窗户。当然这一点是开发商的问题,如果厨房里没有窗户,连前期的燃气管道都不会给接入的——很多公寓里面,就是这种情况。
2.私自改管:家用的燃气具可以用软管连接到天然气主管道上,但是距离不能超过5m。距离太远,就需要把燃气主管道移动过去。改动主管道,包括阀门、燃气表等主管道上的设备时,必须由燃气公司的人员进行施工,并开具施工证明。业主自行改管,是不允许的。
燃气管道上也会有很多小配件,比如螺丝、管卡等等。这些东西,一律不准破坏。
3.遮挡燃气表:很多定制橱柜的商家,都会建议用户做一个立管,把燃气主管道和燃气表包在里面。包裹住是可以的,但是有很多限制。首先要求在装有燃气表的橱柜上方做透气孔,透气孔是20cm*20cm的方孔或者是5个直径不小于5cm的圆孔。
同时,有燃气表的橱柜里面,也是不允许放任何杂物的。如果不想浪费整个橱柜,可以在燃气表旁边做一道隔板,这样这样保证隔板的燃气表那一侧不放东西就行了。
4.接头泄漏:我们前文中说了,燃气验收前需要装好燃气具。有燃气具,就会有管道、有管卡、有接头。这些地方要安装完好,如果有燃气泄漏,验收是一定不会通过的。
5.合格的燃气具:所有的燃气具,都需要装有熄火保护装置。2008年以前的燃气具,是没有这方面要求的。有些用户会选择把家里的旧燃气灶搬到新家里,但如果是08年以前的,可能无法通过天然气验收。