首先三相负载不平衡悬殊过大,这种情况在负载不平衡度超过一定限值(一般短时为4%,长时2%),超过这个限值压根是不允许接入负载的,更谈不上挂电表用电了,当然要想精确测量也是

首先三相负载不平衡悬殊过大,这种情况在负载不平衡度超过一定限值(一般短时为4%,长时2%),超过这个限值压根是不允许接入负载的,更谈不上挂电表用电了,当然要想精确测量也是可以的,挂三相表就行了。
其次,当三相不平衡度在允许限值范围内时,挂单相表与三相表相差不大,一般高压柜挂三相表,负载侧低压日常用电还是挂单相表。
对计量是没有影响的,现在都是电子式计量表,电量都是通过电流电压采集计算出来的。
但是三相电流不平衡过大时,对负载对变压器会造成危害,最有效的解决方法是对三相合理分配负载,不过比较麻烦,听说现在有一种电容补偿装置,不但可以分相补偿无功功率还可以补偿有功功率,我没用过,可以去问问电容厂家。
现在都用3只单相电度表+3只电流互感器计量,不存在负载不平衡计量不准,不论你用单相、两相、三相都能准确计量,如量是以前的三相四线表,用单相、两相、或者三相严重不平衡会造成计量读数减少。