我曾经改造过一个10KV的变电站,在此过程中对电站的二次有所体会。在改造站中只要更换了微机保护装置或者其控制他二次设备,那么二次线很容易出现问题。对于微机保护来讲所接的线有模拟量,即电压和电流。开关量的输入、开出量和通讯线。在调试过程中需要看懂二次图纸,其中在控制图是比较麻烦的。当开关柜状态不对时,首先看是哪部分出了问题。如果是模拟量出了问题,那么先用万用表测量一下,微机保护显示的二次电流和电压与万用表检测到的是否一致,如果一致的话那么微机保护装置到开关柜的模拟端子排直间是没有问题的
如果存在问题那么就是互感器到端子排之间有误,这块的检查需要停电才能进行。对于开关量来讲,对于微机保护来讲,大多接的都是常开节点。