(亲:觉得回答有帮助,给个好评,谢谢) 先算安全电流 I=S*K S导线横切面积,K系数——1 1.5 2.5取14 4取11 6取9 10取8 16取7 25取6 35取5 50-70取4 95-120取3,按上得I=120*3=360A 再算功率 P=I*U 如果电压是380V即360*380=136800 据上所算可以承受136.8千瓦.
(1)120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流 (2)计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I*U*1.732*cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功
要看你带什么性质(阻性负载、感性负载)的负荷了.380V,120平方铜线载流量280A:1、阻性负载(电加热)的话=186KW=每相62KW2、感性负载(电机)的话=140KW
铝线承受240安电流,天线承受300安电流.具体用多大功率和电压等级有关系
要是bv-4*120的3相敷设在明敷设导管中载流量为215a i=p/(1.732*0.38*0.9)(我按功率因数为0.9计算) p=i*(1.732*0.38*0.9)=127.4kw(这是有用功) s=p/0.9=141.6kva
120mm²铜电缆可带动140KW动力负荷或170KW纯电阻负荷.120mm²铝电缆可带动100KW动力负荷或135KW纯电阻负荷.
120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流 计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I*U*1.732*cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0
铜芯120平方电缆(大中截面)按每平方安全载流3~3.5A计算.阻性负载功率计算电流(三相):I=P/(1.732*U) 感性负载功率计算电流(三相):I=P/(1.732*U*cosφ)(功率因数cosφ在0.7~0.85之间,计算时可取平均值0.78)
3+1铜芯电缆120平方带功率120kw
(亲:觉得回答有帮助,给个好评,谢谢) 先算安全电流 i=s*k s导线横切面积,k系数——1 1.5 2.5取14 4取11 6取9 10取8 16取7 25取6 35取5 50-70取4 95-120取3,按上得i=120*3=360a 再算功率 p=i*u 如果电压是380v即360*380=136800 据上所算可以承受136.8千瓦.