“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
答案补充
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:
铝线:2.5*94*86*710*616*525*450*3.570*395*2.5120*2
答案补充
铜线:2.5*104*96*810*716*625*550*470*3.595*3120*2.5以上两项都是安全载流量
答案补充
没有公式更正:35*3.550*370*2.595*2120*2
其他答案
首先,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2。2.5平方的铜心线推荐最大过20A电流.也就是说推荐电机启动时电流最大不能超过20A.然后,三相异步电机空载启动电流估算(以下我们都取最大启动电流进行估算):1、(要是直接启动,启动电流是额定电流的4-7倍。)那么2.5MM2的铜芯线可以带额定电流为20/7=3A,那么三相异步电机的功率不得超过380*3=1140W2、(要是降压启动,启动电流是额定电流的2-3倍。)那么2.5MM2的铜芯线可以带额定电流为20/3=7A,那么三相异步电机的功率不得超过380*7=2660W3、单相直流电机的启动电流一般在额定运行电流的5-7倍。同样算法。以上估算的是最严格要求。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,