线路上零线破皮,会不会跳闸?

1、线路上零线破皮,一般来说是不会跳闸的(也就是电源短路跳闸保护)。
2、所谓零线,意思指的该线缆相对于我们设定的一个零电位参考点(比如大地的电位就为零电位)的电压差为零,既然其电位为零,与一般的接地或者说没带电(电位为零)的导体都没有电压差,就不会形成短路,自然就不会跳闸(即短路跳闸保护)。
3、虽然说零线破皮,与一般零电位导体都不会发生短路,但要防止与其存在电位差(电压差)的导体接触到零线破皮处,同样会引起短路,当然不会引起主线路跳闸,但会引起安全用电隐患的发生,所以还是找电工绝缘胶布包扎破皮处,以保证用电安全。

线路上零线破皮,会不会跳闸?

漏电保护器的原理就是流入等于流出,说白了电流必须从零线走,当零线与地线短接时这时就有一部分电流从地线流通,这样就破坏了漏电保护器的平衡!漏电保护器就认为接地了,所以会保护跳闸。

照明电路中、火线绝缘皮破了、跟墙体相碰空气开关会不会跳闸?如果零线破皮碰到墙体会不会跳闸?

墙体导电性能不是太好,火线与之相碰电流不会太大,零线碰上电流就更小,不会造成空气开关过载跳闸。但是火线碰墙电流足以使漏电保护开关跳闸(如果空气开关是带漏电保护功能的);零线碰墙电流比较小,如果漏电开关灵敏度不是很高,通常不至于跳闸。

家用电线破皮遇到水会跳闸吗?

看那根线是零线还是火线,也要看位置高低,如果是单一一棵线裸露是零线的话怎么遇水也不会跳闸。
就是地上有水破头掉在水里也没事。如果是火线单一一根悬在空中着上水也不会跳闸,如果地上潮湿或有水而且破处在地上的水里那就已经跳闸了。如果墙壁里裸露的线是火线,而裸露的线头接触到了墙体就会跳闸

漏电开关不间断跳闸,把零线跟火线相碰之后就再也不跳了,是什么原因?

漏电开关不间断跳闸,把零火线相碰后就再也不跳了,是什么原因?这题目厉害,用功夫上火云邪神的话说,竟有这样的事?说真话我也懵逼了,试着分析一波,大家看看对不对
漏电开关出现不间断跳闸,可能是线路老化,或者用电器出现漏电,又或者漏电开关坏了,出现这样的问题,首先去除漏电开关下的负载(即插座上的所有家用电器),如果不再出现跳闸,则说明家用电器有漏电的地方,一个个试验,有万用表更好确定。如果漏电开关还出现不间断跳闸,说明是线路故障或者漏保损坏,重买一个漏保或者把线路接到另一个漏电开关试验,如果还跳说明是线路故障。解决方法见5月16日回答家庭电路不定时跳闸的维修方法
重点来了,把火零线相碰后漏保再也不跳了是什么原因,相碰的意思是漏保下的两根火零线互相触碰,这个属于直接短路, 我们来看图下,漏电保护器原理:将火线和零线同时进入一个磁环成为一个绕组,如果没有漏电(火线、零线电流相等),这个绕组产生的磁通为零,这个磁环的另一个绕组没有输出,控制电路不工作。现在你把线路短路造成放大器也就是另一边的电子元件等出现损坏,火零线直接通下来,失去了漏电保护功能。因此它也就不会跳闸了
仅仅提供给提问者和头条朋友一些参考,有不同意见也请提出来相互探讨,互相学习,才能共同进步

家里的电线破了,以后会不会引起漏电开关频繁跳闸?

漏电开关是保护人身和设备安全的,如果不发生漏电是不会动作跳闸的。电线破了皮,如果人触及到肯定要跳闸;如果破皮后零线和火线短路,开关也会跳闸;导线间的绝缘强度降低,在潮湿环境下也有可能发生跳闸。因此以及早处理为好。

冰箱地线破损会不会导致漏电开关跳闸?

漏电开关用途是漏电保护用,当火线接地或者是零线接地后会跳闸,地线不接入漏电保护器,所以地线破损保护跳闸,但地线是安全用电保护的重要一环,所以建议还是拿电工绝缘胶布包一下。

零线碰到地漏,开关跳闸了,这是为什么?

问题应该不难理解,这位朋友用的应该是漏电保护器,零线碰到地漏,跳闸说明漏电保护器在正常发挥自己的功能。
简单点说,漏电保护器就是利用电流互感器检测流出和流回的电流的大小,当二者的差值超过设定值时,漏电保护器就会跳闸。
地漏与大地相连,当零线与地漏接触时,就有一部分电流流向大地,从漏电保护器流出和流回的电流,势必不相等,二者之差超过设定值,漏电保护器就会跳闸。

火线断开了,零线和地线短路跳闸吗?

火线断开了,零线和地线短路跳闸吗?
“描述:家里配电箱把漏电开关全部关掉了只有照明的开关没关,之后去安装墙皮插座,在安装的过程突然跳闸了,查看室内的配电箱里面总闸没调,找物业后,物业工作人员打开电表箱,发现整个单元的总闸跳了,为什么我已经关了室内配电箱里面的所有开关,只留下照明的没关,还会跳闸,麻烦大神们给解答一下。”
你家里的漏电开关控制了除照明线路外的其他线路,而根本没有控制照明线路。是水货电工安装的。正规化电工安装的家庭配电箱见下图所示。