处理:选用标准设备法兰可不计算,但需要保留基本计算数据,如:螺柱材质、规格及数量,垫片材质等) d. 换热管、钩圈、浮头螺栓、纵向隔板一般不考虑腐蚀裕量。 TEMA标准关于腐蚀裕量的条文中明确规定,钩圈及其内部螺栓连接件,是不必考虑腐蚀裕量。钩圈是一个非受压件,且是可拆卸件,按TEMA规定,对其不考虑腐蚀裕量是合理的。 拉杆、定距管、折流板和支持板等非受压件,一般不考虑腐蚀裕量。 二、管壳式换热器设计参数确定 3、焊接接头系数: a)GB/T151的焊接接头系数取自GB150; ? b)GB/T151-2014中4.6.4 P9: “对于无法进行无损检测的固定管板换热器壳程圆筒的环向接头,当采用氩弧焊打底或沿焊接接头根部全长有紧贴基本金属的垫板,其焊接接头系数取φ=0.6”(注意这是B类焊接接头—不能作为筒体壁厚计算用)。 其原因为: —取φ=0.6是为了在计算固定管板换热器壳程圆筒轴向应力σc时,确定φ[σ]c和tc3值用;(由换热管与壳程筒体产生的热膨胀差引起的) 具体做法:在SW6计算中,固定管板换热器筒体的环向焊接接头系数即指该道焊接接头,此时应输入φ=0.6。 —当此类焊接接头因无法进行无损检测时,给出φ=0.6是要求焊接应按焊接工艺施焊,避免随意性,因不探伤,取值保守。(压力容器工程师培训手册P463) 二、管壳式换热器设计参数确定 二、管壳式换热器设计参数确定 4、设计寿命: 1) 设计寿命在一般压力容器中基本上只考虑腐蚀速率及使用年限即可,但对管壳式换热器来说,这一原则只能体现在外壳(包括管箱及头盖)及需考虑C2的元件上,对于管壳式换热器占主要地位的换热管由于从传热角度出发不考虑C2,故设计寿命应如下确定: ? a) 对于可抽芯(管束)换热器,换热器寿命指壳体;? b) 对于不可抽芯(管束),而且不能更换换热管的换热器,换热器寿命指换热管。?? 2)?管壳式换热器属两腔容器,管、壳程介质不尽相同,因此除换热管外,管、壳程若要保持相同的寿命时,则C2也应分别取值。 如材质为碳钢与不锈钢,分别取2/0mm;或介质为循环水与工艺介质,分别取3/2mm。 二、管壳式换热器设计参数确定 《固容规》问题解答: 二、管壳式换热器设计参数确定 HG/T20580-2011《钢制化工容器设计基础规定》: 二、管壳式换热器设计参数确定 5、试验压力: a. 按GB150.1-2011中4.6要求。 b. 一般情况下,管壳程按各自设计压力、设计温度、材料分别确定其耐压试验的试验压力值。 c. GB/T151-2014中4.7.4 P9 : 为了检查换热管与管板连接接头的质量,可能遇到下列4种情况: 1)管壳程均为正压,且壳程试验压力高于管程试验压力。 处理:管壳程按各自设计压力、设计温度、材料分别确定其耐压试验 的试验压力值。 2)管壳程均为正压,且壳程试验压力低于管程试验压力。 处理:将壳程试验压力提高至管程试验压力,并应对壳程圆筒进行校 核。 在此,往往会忽视其他受压元件的强度和结构等问题,下面分别讨论: 二、管壳式换热器设计参数确定 二、管壳式换热器设计参数确定 ——管法兰的压力等级问题:管法兰的压力等级一般按壳程正常操作工况根据材料及升温降压原则选取,但壳程试验压力如果提高较大时,应注意其压力值是否超过管法兰标准规定的20 ℃时最高无冲击工作压力的1.5倍。 ——管板的强度问题:壳程试验压力提高后,应对管板进行校核。可令壳程设计压力为管程试验压力,管程设计压力为零,且无温差进行校核,计算模型可按不带法兰的固定管板进行。 ——壳程开孔补强问题:此时圆筒开孔处的计算厚度可表达为: —— 壳程圆筒与管板的连接结构问题:如壳程设计压力原本不到4.0MPa,而管程设计压力大于4.0MPa,壳程试验压力提高后,壳程圆筒与管板的连接结构应选用GB/T151-2014附录I中如下图结构,且因为此结构管板具有凸肩,并与壳程圆筒对接连接,应采用锻件。 二、管壳式换热器设计参数确定 二、管壳式换热器设计参数确定 二、管壳式换热器设计参数确定 TCED 41002-2012《化工设备图样技术要求》 二、管壳式换热器设计参数确定 HG/T20584-2011《钢制化工容器制造技术要求》 二、管壳式换热器设计参数确定 3)管程是正压,壳程是真空。 4)管程是真空,壳程是正压。 这两种情况,管壳程试验压力值的确定都要考虑“真空”这一特殊工况条件下各种情况的组合。 6、类别划分: GB/T151类别划分遵循“固容规”的规定,但因其是二腔容器(管程和壳程),故分类、设计与制造应遵守下列规定: ? a)应分别按管、壳程的设计参数进行划类,并分别提相应的设计、制造、检验与验收的要求;如固容规问题解答中: 二、管壳式换热器设计参数确定 b)热交换器总类别,应以管、壳程中高的类别确定; ? 注意: 1、容积的概念。在固容规问题解答中: 二、管壳式换热器设计参数确定 * * * * * * * * * * * * * * * *