Sdx J cos U 3PJI ca式中 P ——输配电线路的平均功率( KW) U ——线路额定电压( KV) cos ——平均功率因数 J ——经济电流密度( A/mm2 ) S dx ——导线截面的计算值Ica ——线路上的计算电流企业供电。已知导线采用 LJ 型铝绞线,环境温度为30℃,年最大负荷利用小时数为 5200 小时。试按经济电流密度选择导线截面,并校验允许载流量和机械强度。解:(1)选择经济截面 线路上的计算电流为: 查附录表 8 选标准截面 95mm2 ,即 LJ-95 。(2)校验允许载流量查附录表 8,LJ-95 型铝绞线在室外环境温度为 30℃时,允许载流量为 =306A>89.3 A,可见满足允许载流量的要求。(3)校验机械强度查附录表 18,35kV架空铝绞线的最小允许截面为 35mm2 ,所选 LJ-95 满足机械强度要求。