前言　Ⅲ　　引言　Ⅳ　　1　范围　1　　2　规范性引用文件　1　　3　术语和定义　1　　4　水电站接入电力系统设计　1　　4.　1　一般要求　1　　4.　2　提交成果　1　　5　电气主接线设计　2　　5.　1　一般要求　2　　5.　2　型式、　特点及适用范围　2　　5.　3　隔离开关配置原则　4　　6　短路电流计算　5　　6.　1　计算的目的　5　　6.　2　计算的基本原则　5　　7　主变压器选择　5　　7.　1　一般要求　5　　7.　2　参数的选择　6　　7.　3　冷却方式选择　6　　8　高压电气设备选择　6　　8.　1　一般要求　6　　8.　2　高压断路器选择　7　　8.　3　隔离开关选择　7　　8.　4　电流互感器、　电压互感器的选择　8　　8.　5　高压负荷开关及高压熔断器的选择　9　　8.　6　高压成套开关柜的选择　1　0　　8.　7　电缆选型及敷设　1　0　　9　过电压保护与接地　1　1　　9.　1　过电压保护　1　1　　9.　2　接地　1　2　　1　0　照明　1　4　　1　1　厂内外主要电气设备布置　1　4　　1　2　继电保护及系统安全自动装置　1　4　　1　2.　1　一般要求　1　4　　1　2.　2　发电机保护　1　5　　Ⅰ　S　H　P　/　T　G　0　0　2　-　6　-　2:　2　0　1　9　1　2.　3　主变压器保护　1　7　　1　2.　4　母线保护　1　9　　1　2.　5　保护与其他系统的配合及接口　1　9　　1　3　励磁系统　2　0　　1　3.　1　选型　2　0　　1　3.　2　励磁方式的选择　2　0　　1　3.　3　自并励静止可控硅励磁系统　2　0　　1　3.　4　励磁系统的现地指示及对外接口　2　1　　1　4　电站自动化监控系统　2　2　　1　4.　1　计算机监控系统选型　2　2　　1　4.　2　计算机监控系统技术要求　2　2　　1　4.　3　测量和控制仪表选型　2　2　　1　5　厂用电及坝区供电　2　3　　1　5.　1　厂用电电源　2　3　　1　5.　2　厂用电变压器容量的选择　2　3　　1　5.　3　坝区供电　2　3　　1　5.　4　生活区供电　2　3　　1　6　直流操作电源　2　4　　1　7　视频监视系统　2　4　　1　8　通信　2　4　　1　9　电工修理及电气试验　2　4　　Ⅱ　S　H　P　/　T　G　0　0　2　-　6　-　2: