为避免泵内高温水 向外泄漏,必须由外部注入密封水。该密封水一部分随螺旋槽泵送至轴封内侧,阻止泵内流体外流,一部分与少量经密封间隙外流的高温水混和形成密封回水。大部分密封回水回收至给水泵前置泵入口,另有一小部分则回收至凝汽器。实际电厂系统中,密封水源一般有两路:正常运行时由凝结水母管供水;凝结水泵停运或凝结 水母管压力低时,由备用密封水泵供水。密封水进水与密封水回水之间需有一定的压差,保持一定的密封水流量,以防止给水泵失去密封水,泵内高温水外泄造成事故。所以,在螺旋密封式给水泵密封水压差小于一定值时,热工联锁保护便会跳给水泵。密封水压差主要靠密封水进水管路上的密封水调节阀来进行自动调节