装置应能承受GB/T 17626 4一1998中规定的严酷等级为级或级电快速瞬变脉冲群试验, 在技术规范内,性能正常。 d)浪涌(冲击)抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.5—1998中规定的试验等级为III级或级浪涌(冲击)试验,在技 术规范内,性能正常。 e)工频磁场抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.8—1998中规定的试验等级为级或级工频磁场试验,在技术规 DL,T1100.1—2009范内,性能正常。 脉冲磁场抗扰度。装置能承受GB/T 17626 9—1998中规定的试验等级为级或级脉冲磁场试验,在技术规范 内,性能正常。 g)阻尼振荡磁场抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.10—1998中规定的试验等级为级或级阻尼振荡磁场试验,在技 术规范内,性能正常。 h)振荡波抗扰度。 装置应能承受GB/T 17626.12一1998中规定的严酷等级为I级或级振荡波试验,在技术规范 内,性能正常。 5.4时间同步输出信号 时间同步输出信号有脉冲信号、IRIG.B码、串行口时间报文、网络时间报文等。 5.4.1脉冲信号 脉冲信号有1PPS、1PPM、1PPH或可编程脉冲信号等。其输出方式有TTL电平、静态空接点、RS-422、 RS-485和光纤等。