一、电动机外壳防护等级 防护等级采用国际电工委员会(IEC)推荐的 IP× 等级标准,不 × 同的安装场所,等级是不一样的。IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统 是由 IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 在等级标准中, “××”是两位数字, 第一位表示对固体的防护等级, 第二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有 7 个等级,用 0-6 分 别表示; 液体防护等级有 9 个等级, 0-8 分别表示。 用 具体说明如下: IP 等级: 0:无防护/没有专门防护 1:防>50mm 的 固体/人体大面积部分如手(对有意识接触无防护),直径>50mm 的固 体 2:防>12mm 的固体/手指或类似物,长度不超过 80mm,直径 3: 防>2.5mm 的固体/直径或厚度大于 2.5mm 4:防>1.0mm 的固体/直 5:防尘/并不 6:尘密/无灰 超过 12mm 的固体 的工具、电线等,直径>2.5mm 的固体 径大于 1mm 的线或片状物,直径超过 1mm 的固体 防止全部灰尘进入,但进入量不妨碍设备正常运转 尘进入 IP 等级:简要说明/定义 防滴/垂直滴水应无有害影响 时,滴水应无有害影响 应无有害影响 0:无防护/没有专门防护 1: 2:15° 防滴/设备与垂直线成 15° 角 3:防淋水/与垂直线成 60° 角范围的淋水 5:防 4:防溅/任何方向溅水应无有害影响 冲水/任何方向冲水应无有害影响 烈冲水时进入机壳水量应无有害影响 6:防猛烈海浪/猛烈海浪或强 7:防浸水/沉浸在规定压 8:防潜水/能长 力的水中经规定时间后,进入水量应无有害影响 期潜水,完全密封,进水量不产生有害影响 二、电动机绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分 A、E、B、 F、H 级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限 度。 绝缘的温度等级 A级 E级 120 75 95 B级 130 80 100 F级 155 100 120 H级 180 125 145 最高允许温度(℃) 105 绕组温升限值(K) 60 性能参考温度(℃) 80 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料 尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。 不同的绝缘材料耐热性 能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不 同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了 7 个允许的 最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H 和 C。它们 的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180 和 180℃以 上。因此,B 级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为 130℃。 使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才 能保证发电机正常工作。 绝缘等级为 B 级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有 机胶胶合或浸渍而成的。 常用的 B 级绝缘材料有 PVC 玻璃纤维套管(黄 腊管), 6520 复合纸, DMD 绝缘纸等.