接线端子是一种重要舶电器附件,执行的标准是GB13140.1—91《家用和类似用途的固定电气装置的连接器件通用要求》。这是个强制性标准,必须贯彻执行的。该标准的内容很多这里介绍其主要的技术要求,以使接触接线端子的非专业人员也能有所了解,从而在选用时能基本判断是否合用。
一、标志
接线端子上应有额定电压、额定电流、商标或镧造厂名等标志同时为能使导线正确接入,应有L(相线)、N(中性线)或(接地)标志,这些标心必须清晰易识别,且用水和汽油都擦不掉。一般来说.如果这些标志是模压的当然合格.若是印刷或粘贴的则要揩擦15S来判别了。
二、防触电保护
接线端子按正常使用安装,标准试验指应触不到带电零件。此要求的薄弱环节在压线螺钉的保护桂处,一般可将螺钉退出到接线柱孔1/3处,察看螺钉的帽子头深度大于3mm即可。
三、耐热老化性能
样品在70±2~C的加热箱内放置168h应无损坏。
四、防潮性能
样品在温度40±2℃、相对湿度93%;的湿热箱中放置48h应无损坏,极一极问和极一壳间的潮态绝缘电阻应不小于5Mn,潮杰电气强度1min无击穿或闪络现象,试验电压为60
五、机械强度
跌落试验:样品从50cm高处跌落到3mm厚钢板上500次应无损坏。冲击试验:摆锤从15cm高度分别对样品的1O个不同点处冲击10次应无破裂。一般说来,塑料是不成问题的,而瓷质端子是不行的。
六、温升
在每个载流部件中通以额定电流,当样品温度达到稳定后测量载流部件温升不超过45K。如果接线柱和压线螺钉均为铜质,温升是绝对没有问题的。
跌落试验:样品从50cm高处跌落到3mm厚钢板上500次应无损坏。冲击试验:摆锤从15cm高度分别对样品的1O个不同点处冲击10次应无破裂。一般说来,塑料是不成问题的,而瓷质端子是不行的。