格力空调 显示显示 E9 故障在格力天花机的意思是水满故障,排水问题,需要 联系报修的。格力空调显示显示 E9 故障在格力定频机上的意思是防 冷风报错,在制热的时候容易出现的一个故障,制热化霜完成自己解 除。也可能是传感器误报的。 格力空调显示 E9 故障维修办法。检查排水系统,检查传感器阻值。 聚信口碑网汇总格力空调显示故障代码大全及解释排除 格力空调显示在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用不当的假故障,有 的是空调出现真故障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解 释,这里列出格力空调显示故障代码大全供格力空调显示用户参考 显示 代码 显示保护定义 故障提示 灯 闪烁状态 说明或注解 1 CC 按键锁定 2 C1 故障电弧保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 12 次 3 C2 漏电保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 13 次 4 C3 接错线保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 14 次 5 C4 无地线 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 15 次 6 C5 跳线帽故障保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 15 次 7 Cd 二氧化碳检测浓度过高报警 8 CP 防冷风保护 9 DF 防冻结保护 10 E0 整机交流电压下降降频 运行指示 灭 3 秒闪烁 灯 10 次 11 E1 系统高压保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 1 灯 次 12 E3 室内侧防冻结保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 2 灯 次 13 E3 系统低压保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 3 灯 次 14 E4 压缩机排气保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 4 灯 次 15 E9 低电压过电流保护 运行指示 灯 灭 次 3 秒闪烁 5 电压低、过电流保护板 16 E9 通讯故障 运行指示 灭 3 秒闪烁 6 灯 次 17 E7 模式冲突/逆缺相保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 7 灯 次 18 E8 防高温保护/系统防高温保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 8 灯 次 19 E9 防冷风保护 运行指示 灭 3 秒闪烁 9 灯 次 20 EC 水流开关保护/空调水流开关保 护/热水水流保护 21 Eb 油温过高限/降频 22 En 模块电流保护限/降频 23 Ed 系统防高温保护/防过热保护 24 EF 外风机过载保护 25 EP 壳定高温保护 26 EE 存储芯片故障/室内 PCB 板故障 制热指示 灯 灭 3 秒闪烁 15 次 27 F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保 制冷指示 灭 3 秒闪烁 任意键或超过 25 分钟 护) 28 F1 室内环境感温包开、短路 29 F2 室内蒸发器感温包开、短路 30 F3 室外环境感温包开、短路 31 F4 室外冷凝器感温包开、短路 32 F5 室外排气感温包开、短路 33 F6 制冷过负荷降频 34 F7 制冷回油 35 F8 电流过大降频 36 F9 排气过高降频 37 FA 管温过高降频 38 FC 滑动门故障 39 FE 室外过载感温包故障 灯 10 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 1 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 2 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 3 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 4 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 5 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 6 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 7 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 8 灯 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 9 灯 次 40 FH 41 FP 42 FF 43 FU 44 H0 45 H1 46 H2 47 H3 48 H4 49 H5 50 H6 防冻结降频 室内传感器检测故障/二氧化碳 检测故障 检测模块坏 子房间处于关状态 壳顶感温故障保护 制热防高温降频 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 10 次 室外机化霜 制热指示 灭 3 秒闪烁 1 灯 次 静电除尘保护 制热指示 灭 3 秒闪烁 2 灯 次 压缩机过载保护 制热指示 灭 3 秒闪烁 3 灯 次 系统异常(防高温停机保护) 制热指示 灯 灭 3 秒闪烁 4 次 内机过滤网脏会显示 H4 模块保护 制热指示 灯 灭 次 3 秒闪烁 5 换外机电器盒 无室内机 PG 电机反馈(风机堵 运行指示 灭 3 秒闪烁 转0 灯 11 次 51 H7 同步失败(压缩机相电流过流)制灯热指示 灭 3 秒闪烁 7 次 52 H8 室内机水满保护 制热指示 灭 3 秒闪烁 8 灯 次 53 H9 电加热管故障 制热指示 灭 3 秒闪烁 9 灯 次 54 HC PFC 过流保护 制热指示 灯 灭 次 3 秒闪烁 6 出现此代码换外机电器盒 55 HE 压缩机退磁保护 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 14 次 56 HP 室内机防高温保护 57 L2 水箱水位开关故障/加热水箱水 位开关故障 58 L3 外机直流风机故障/ D5 亮;D6D16D30 灭 59 L9 功率过高保护 运行灯 灭 3 秒闪烁 20 次 60 Lc 启动失败 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 11 次 61 LC 按键锁定 62 Ld 缺相保护(压缩机三相不平衡保 护) 63 LE 压机堵转保护 64 LP 室内、外机型号不匹配 65 P0 最小制冷或制热 66 P0 驱动模块复位 67 P1 名义(额定)制冷或制热 , 68 P2 最大制冷或制热 69 P3 中间制冷或制热 70 P5 驱动板检测压机过流 71 P6 驱动板与主板通讯故障 72 P7 散热器感温包故障 73 P8 散热片温度过高 74 PH 直流母线输入电压过高 75 PL 直流母线输入电压过低 76 PU 大电解电容充电回路故障 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 18 次 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 19 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 灯 11 次 制冷指示 灭 3 秒闪烁 灯 21 次 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 17 次 77 PA 交流电流保护(输入侧) 78 PP 交流输入电压异常 交流电压低于或高于正常工作 79 U1 压缩机相电流检测电路故障 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 13 次 80 U3 直流母线电压跌落 制热指示 灭 3 秒闪烁 灯 20 次 81 U5 整机电流检测故障 制冷指示 灭 3 秒闪烁 灯 13 次 82 U7 四通阀换向异常 制冷指示 灭 3 秒闪烁 灯 20 次 83 U8 PG 电机(内风机)过零检测故障 运行指示 灯 灭 3 秒闪烁 17 次 换内机主板 84 U9 外机过零故障 外机主板 D5 和 D6 常 亮,D16 闪 烁 85 UA 现场设定错误内外搭配异常 制热和制 灭 3 秒闪烁 冷指示灯 12 次 86 UF 过零异常 制热和制 灭 3 秒闪烁 7 冷指示灯 次 87 UH 无室外电机反馈 制热和制 灭 3 秒闪烁 8 冷指示灯 次 88 UL 排气感温包脱落 制热和制 灭 3 秒闪烁 9 冷指示灯 次 89 UP 室外电器盒温度过高 制热和制 灭 3 秒闪烁 冷指示灯 10 次 90 UU 直流过电流 制热和制 灭 3 秒闪烁 冷指示灯 11 次 91 dd 一拖多内机连接管路连接与通 讯连接的匹配测试 92 do 风机调速板通讯故障 93 Eo 特殊功能板故障 94 FP 二氧化碳检测浓度过高报警 95 RF 射频模块故障 96 JF 内机与检测板通讯故障 97 EE 室外机记忆芯片读写故障 制热灯闪 15 次 98 EE 读 EEPROM 故障 99 E9 显示板与主板通讯同时故障 100 EU 模块温度过高限/降频 101 OE 外环境温度异常 102 HF WIFI 故障 103 U4 压缩机反转 104 no 定/变频显示板用错 105 J6 主板与转接板通讯故障 106 U2 压机缺相保护 107 c6 无地线 运行指示 灭 3s 闪烁 16 灯 次 108 c7 PTC 感温包故障/空调辅电温感 制热指示 灭 3s 闪烁 9 器故障 灯 次 109 CF 短路保护 110 CH 换气部件与射频检测板配对成 功或无线通信异常 112 EL 火警报警 113 FJ 出风口/送风感温包故障 114 HL 净化部件与射频检测板配对成 功或无线通信异常 115 HU 加湿部件与射频检测板配对成 功或无线通信异常 116 L1 湿度传感器故障 117 L4 过滤器堵塞报警 118 L5 循环水感温包故障/生活水蓄热 水温感器故障 119 L6 机组能力不足 120 L7 水压开关保护 121 L8 蓄热水箱水位开关故障 122 L0 风阀故障 123 LA 外风机故障 124 LF 超速保护(超频保护/压机超速 保护) 125 LH 室内环境温度过高报警 126 LL 室内环境温度过低报警 127 LU 压机功率限/降频 128 P7 散热片或 IPM.PFC 模块温度传 感器异常 129 P8 散热片或 IPM.PFC 模块温度过 高 130 P9 交流接触器保护 131 Pb 电量计算传感器故障 132 Pc 电流检测电路故障或电流传感 器故障 133 Pd 传感器连接保护(电流传感器未 接到对应的 U 相和 V 相) 134 PE 温漂保护(电器盒温度偏移保 护) 135 Pn 低压限/降频(冷媒压力低压传 感器) 136 U6 油温温度过高保护 137 UC 清洗过滤网故障 138 UF 用远程监控把空调的遥控器和 按键都屏蔽 139 UH 内机直流母线电压异常保护 140 b5 入管感温包故障 制冷指示 灭 3s 闪烁 19 灯 次 141 b7 出管感温包故障 制冷指示 灭 3s 闪烁 22 灯 次 142 d0 风机调速板通讯故障 143 dJ 交流输入相序 144 n7 电磁二通阀故障 145 0E 外机出现任意需要停机的故障 最新格力中央空调显示故障代码大全 故障代码含义 压缩机高压保护 室内防冻结保护 压缩机低压保护 压缩机排气高温保护/油温高温保护 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 通讯故障 模式冲突 油电磁阀保护 室外环境温度传感器故障 室外主机入管温度传感器故障 室外主机中部温度传感器故障 室外主机出管温度传感器故障 主机定频压机 1 排气温度传感器故障 主机数码压机排气温度传感器故障 主机定频压机 1 油温温度传感器故障 显示代码 E1 E3 E3 E4 E9 E9 E7 EA F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA 机;型 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 主机数码压机油温温度传感器故障 Fb 高压传感器故障 Fc 低压传感器故障 Fd 缺冷媒保护 FE 室外子机入管温度传感器故障 b5 室外子机中部温度传感器故障 b6 室外子机出管温度传感器故障 b7 定频压机 2 排气温度传感器故障 b8 定频压机 3 排气温度传感器故障 b9 定频压机 2 油温温度传感器故障 bA 定频压机 3 油温温度传感器故障 bb 直流母线电压过高保护 PH IPM 或 PFC 模块过热保护 P8 电流检测电路故障 Pc IPM 或 PFC 模块温度传感器故障 P7 压缩机电流保护 P5 直流母线电压过低保护 PL 压缩机启动失败 Lc PFC 模块保护 Hc 堵转 LE 驱动模块复位 P0 压缩机电机失步 H7 缺相 Ld 变频驱动部分到主控通讯故障 P6 IPM 模块保护 H5 超速 LF 传感器连接保护 Pd 温漂保护 PE 交流接触器保护 P9 高压保护 E1 低压保护 E3 排气保护 E4 压缩机自带过载保护 H3 通讯故障(内外机、手操器之间) E9 室外环境感温头故障 F4 室外盘管进管感温头故障 F5 室外盘管中间感温头故障 F6 室外盘管出管感温头故障 F7 变频排气感温包故障 F9 交流电流保护(输入侧) PA 驱动板环境感温包故障 PF 交流输入电压异常 PP 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 数码多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 跳线帽故障 充电回路故障 直流电机无转速反馈故障 远程锁定 与有效主手操器冲突标志 清除线控器标志 压缩机高压保护 室内防冻结保护 压缩机低压保护 压缩机排气高温保护/油温高温保护 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 通讯故障 模式冲突 室内机风机过载保护 水满保护 按键锁定 辅助电加热故障 室内环境温度传感器故障 室内机入管温度传感器故障 室内机中部温度传感器故障 室内机出管温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 室外机入管温度传感器故障 室外机中部温度传感器故障 室外机出管温度传感器故障 定频压机排气温度传感器故障 压缩机高压保护 室内防冻结保护 压缩机低压保护 压缩机排气高温保护 压缩机过电流保护 通讯故障 模式冲突 室内机风机过电流保护 水满保护 按键锁定 辅助电加热故障 室内环境温度传感器故障 室内机蒸发器温度传感器故障 冷凝器温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 排气温度传感器故障 C5 PU H6 CC CH CL E1 E3 E3 E4 E9 E9 E7 E8 E9/Eb EE EH F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 E1 E3 E3 E4 E9 E9 E7 E8 E9/Eb EE EH F0 F1 F2 F3 F4 变频多联室外机 变频多联室外机 变频多联室外机 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 多联室内机(除智能多联外) 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 智能多联室内机 水泵故障(新款风管) 压缩机高压保护 室内防冻结保护 压缩机低压保护 压缩机排气高温保护 压缩机过电流保护 通讯故障 室内风机故障 水满保护 辅助电加热故障 室内环境温度传感器故障 室内机蒸发器温度传感器故障 冷凝器温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 排气温度传感器故障 显示器环境温度传感器故障 见备注 跳线帽故障 压缩机高压保护 系统防冻保护 压缩机低压保护 压缩机排气温度保护 压缩机过载保护 水泵过载保护 水流开关保护 风机过载保护 系统防高温保护 防冻温度传感器故障 除霜温度传感器故障 排气温度传感器故障 室外环境温度传感器 进水温度传感器故障 出水温度传感器故障 通信故障 压缩机 1 高压保护 系统 1 防冻结保护 压缩机 1 低压保护 压缩机 1 排气温度保护 压缩机 1 过载保护 水泵过载保护 水流开关保护 风机 1 过载保护 E0 风管机 E1 风管机 E3 风管机 E3 风管机 E4 风管机 E9 风管机 E9 风管机 E8 风管机 E9 风管机 EH 风管机 F0 风管机 F1 风管机 F2 风管机 F3 风管机 F4 风管机 F5 风管机 FF 风管机 C5 风管机 E1 户式(别墅)机单系统 E3 户式(别墅)机单系统 E3 户式(别墅)机单系统 E4 户式(别墅)机单系统 E9 户式(别墅)机单系统 E9 户式(别墅)机单系统 E7 户式(别墅)机单系统 E8 户式(别墅)机单系统 E9 户式(别墅)机单系统 F1 户式(别墅)机单系统 F3 户式(别墅)机单系统 F5 户式(别墅)机单系统 F7 户式(别墅)机单系统 F8 户式(别墅)机单系统 F9 户式(别墅)机单系统 EC 户式(别墅)机单系统 E1 户式(别墅)机双系统 E3 户式(别墅)机双系统 E3 户式(别墅)机双系统 E4 户式(别墅)机双系统 E9 户式(别墅)机双系统 E9 户式(别墅)机双系统 E7 户式(别墅)机双系统 E8 户式(别墅)机双系统 系统 1 防高温保护 压缩机 2 高压保护 系统 2 防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气温度保护 压缩机 2 过载保护 风机 2 过载保护 系统 2 防高温 防冻温度传感器 1 故障 防冻温度传感器 2 故障 除霜温度传感器 1 故障 除霜温度传感器 2 故障 排气温度传感器 1 故障 排气温度传感器 2 故障 室外环境温度传感器故障 进水温度传感器 出水温度传感器 通信故障 压缩机 1 高压保护 系统一防冻结保护 压缩机 1 低压保护 压缩机 1 排气温度保护 压缩机 1 过载保护 水泵过载保护 水流开关故障 风机 1 过载保护 系统一防高温 压缩机 2 高压保护 系统二防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气温度保护 压缩机 2 过载保护 风机 2 过载保护 系统二防高温 防冻温度传感器 1 故障 防冻温度传感器 2 故障 除霜温度传感器 1 故障 除霜温度传感器 2 故障 排气温度传感器 1 故障 排气温度传感器 2 故障 室外环境温度传感器故障 进水温度传感器故障 E9 户式(别墅)机双系统 b1 户式(别墅)机双系统 b2 户式(别墅)机双系统 b3 户式(别墅)机双系统 b4 户式(别墅)机双系统 b5 户式(别墅)机双系统 b8 户式(别墅)机双系统 b9 户式(别墅)机双系统 F1 户式(别墅)机双系统 F2 户式(别墅)机双系统 F3 户式(别墅)机双系统 F4 户式(别墅)机双系统 F5 户式(别墅)机双系统 F6 户式(别墅)机双系统 F7 户式(别墅)机双系统 F8 户式(别墅)机双系统 F9 户式(别墅)机双系统 EC 户式(别墅)机双系统 E1 户式地暖机组 E3 户式地暖机组 E3 户式地暖机组 E4 户式地暖机组 E9 户式地暖机组 E9 户式地暖机组 E7 户式地暖机组 E8 户式地暖机组 E9 户式地暖机组 b1 户式地暖机组 b2 户式地暖机组 b3 户式地暖机组 b4 户式地暖机组 b5 户式地暖机组 b8 户式地暖机组 b9 户式地暖机组 F1 户式地暖机组 F2 户式地暖机组 F3 户式地暖机组 F4 户式地暖机组 F5 户式地暖机组 F6 户式地暖机组 F7 户式地暖机组 F8 户式地暖机组 出水温度传感器故障 通信故障 压缩机 1 高压保护 系统 1 防冻结保护 压缩机 1 低压保护 压缩机 1 排气高温保护 压缩机 1 过电流保护 压缩机 2 高压保护 系统 2 防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气高温保护 压缩机 2 过电流保护 冷凝器 2 传感器故障 蒸发器 2 传感器故障 通信故障 存储芯片故障 压缩机 3 高压保护 系统 3 防冻结保护 压缩机 3 低压保护 压缩机 3 排气高温保护 压缩机 3 过电流保护 冷凝器 3 传感器故障 蒸发器 3 传感器故障 室内环境传感器故障 蒸发器 1 传感器故障 冷凝器 1 传感器故障 室外环境传感器故障 排气温度传感器 1 故障 排气温度传感器 2 故障 排气温度传感器 2 故障 送风机热过电流 压缩机 1 高压保护 系统 1 防冻结保护 压缩机 1 低压保护 压缩机 1 排气高温保护 压缩机 1 过电流保护 送风机热过电流 压缩机 2 高压保护 系统 2 防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气高温保护 压缩机 2 过电流保护 F9 户式地暖机组 EC 户式地暖机组 E1 单元机(风冷冷风型) E3 单元机(风冷冷风型) E3 单元机(风冷冷风型) E4 单元机(风冷冷风型) E9 单元机(风冷冷风型) b1 单元机(风冷冷风型) b2 单元机(风冷冷风型) b3 单元机(风冷冷风型) b4 单元机(风冷冷风型) b5 单元机(风冷冷风型) b6 单元机(风冷冷风型) b7 单元机(风冷冷风型) EC 单元机(风冷冷风型) EE 单元机(风冷冷风型) C1 单元机(风冷冷风型) C2 单元机(风冷冷风型) C3 单元机(风冷冷风型) C4 单元机(风冷冷风型) C5 单元机(风冷冷风型) C6 单元机(风冷冷风型) C7 单元机(风冷冷风型) F0 单元机(风冷冷风型) F1 单元机(风冷冷风型) F2 单元机(风冷冷风型) F3 单元机(风冷冷风型) F5 单元机(风冷冷风型) F6 单元机(风冷冷风型) F7 单元机(风冷冷风型) F9 单元机(风冷冷风型) E1 单元机(水冷冷风型) E3 单元机(水冷冷风型) E3 单元机(水冷冷风型) E4 单元机(水冷冷风型) E9 单元机(水冷冷风型) F9 单元机(水冷冷风型) b1 单元机(水冷冷风型) b2 单元机(水冷冷风型) b3 单元机(水冷冷风型) b4 单元机(水冷冷风型) b5 单元机(水冷冷风型) 水流开关故障 送风机热过电流 回风温度传感器故障 防冻传感器 1 故障 防冻传感器 2 故障 防冻传感器 3 故障 排气温度传感器 1 故障 排气温度传感器 2 故障 排气温度传感器 3 故障 压缩机 2 高压保护 系统 2 防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气高温保护 压缩机 2 过电流保护 压缩机 3 高压保护 系统 3 防冻结保护 压缩机 3 低压保护 压缩机 3 排气高温保护 压缩机 3 过电流保护 压缩机 1 高压保护 压缩机 1 防冻结保护 压缩机 1 低压保护 压缩机 1 过电流保护 压缩机 2 高压保护 压缩机 2 防冻结保护 压缩机 2 低压保护 压缩机 2 排气高温保护 压缩机 2 过电流保护 回风温度传感器故障 防冻传感器 1 保护 防冻传感器 2 保护 排气传感器 1 保护 排气传感器 2 保护 加湿器故障保护 离心风机过电流保护 压缩机高压保护 系统防冻结保护 压缩机低压保护 压缩机排气高温保护 压缩机过电流保护 通讯故障 水流开关保护 E0 单元机(水冷冷风型) E8 单元机(水冷冷风型) F0 单元机(水冷冷风型) F2 单元机(水冷冷风型) F3 单元机(水冷冷风型) F4 单元机(水冷冷风型) F5 单元机(水冷冷风型) F6 单元机(水冷冷风型) F7 单元机(水冷冷风型) b1 单元机(水冷冷风型) b2 单元机(水冷冷风型) b3 单元机(水冷冷风型) b4 单元机(水冷冷风型) b5 单元机(水冷冷风型) c1 单元机(水冷冷风型) c2 单元机(水冷冷风型) c3 单元机(水冷冷风型) c4 单元机(水冷冷风型) c5 单元机(水冷冷风型) E1 恒温恒湿机 E3 恒温恒湿机 E3 恒温恒湿机 E9 恒温恒湿机 b1 恒温恒湿机 b2 恒温恒湿机 b3 恒温恒湿机 b4 恒温恒湿机 b5 恒温恒湿机 F0 恒温恒湿机 F1 恒温恒湿机 F2 恒温恒湿机 F4 恒温恒湿机 F5 恒温恒湿机 F8 恒温恒湿机 F9 恒温恒湿机 E1 水环热泵机组 E3 水环热泵机组 E3 水环热泵机组 E4 水环热泵机组 E9 水环热泵机组 E9 水环热泵机组 E7 水环热泵机组 室内风机过电流保护 E8 水满保护 E9 水温越界故障 EC 紫外线故障 d1 静电除尘故障 d2 室内温度传感器故障 F0 蒸发器温度传感器故障 F1 水系统防冻传感器故障(B 系列机组显示水温越界 护) F3 排气温度传感器故障 F4 室内温度传感器故障 F0 蒸发器温度传感器故障 F1 冷凝器温温度传感器故障 F2 室外温度传感器故障 F3 排气温度传感器故障 F4 出水温度传感器/湿度传感器 F5 压缩机高压保护 E1 室内防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E3 压缩机排气高温保护 E4 压缩机过电流保护 E9 通讯故障 E9 断电保护 L1 蓄电池低压保护 L2 直流风机故障 L3 辅助电加热保护 EH 室内环境温度过高报警 LH 室内环境温度过低报警 LL 火灾报警 EL 过滤器堵塞报警 L4 室外环境温度传感器故障 F3 排气温度传感器故障 F4 室外入管温度传感器故障 F5 室外中部温度传感器故障 F6 室外换热器管温感温包故障 F6 室外出管温度传感器故障 F7 进水温度传感器故障 F8 出水温度传感器故障 F9 回气温度传感器故障 Fd 用户侧水温温度传感器故障 FE 水箱中部温度传感器故障 FL 压缩机高压保护 E1 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 水环热泵机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 基站空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 压缩机低压保护 E3 压缩机排气高温保护 E4 通讯故障 E9 水泵过电流保护 E0 外风机过电流保护 EF 辅助电加热保护 EH 系统防高温保护 Ed 水流开关保护 Ec 水箱水位开关故障 L2 冬天自动防冻保护 d2 循环水温度传感器故障(RSZ 系列直热式热水机) L5 机组能力不足 L6 水压开关保护 L7 水箱底部感温包故障 C8 版本号 1 出水温度 2 进水温度 3 室外环境温度 4 用户侧温度 5 室外入管温度 1 6 室外入管温度 2* 7 排气温度 1 8 排气温度 2* 9 室外出管温度 1 10 室外出管温度 2* 11 水箱水温(商用机) 12 预留(家用机) 预留 13 预留 14 预留 15 预留(商用机) 16 水箱水温(家用机) 预留 17 水箱中部水温 18 水箱上部水温 19 压缩机高压保护 E1 防低温(防冻结) E3 压缩机低压保护 E3 压缩机排气高温保护 E4 压缩机过电流保护 E9 通讯故障 E9 模式冲突 E7 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 热水空调机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 内风机过载保护 E8 水满保护 E9 高压阀故障 Fc 低压阀故障 Fd 辅助电加热故障 EH PG 电机堵转保护 H6 室内环境感温包故障 F0 室内入管感温包故障 F1 室内中部感温包故障 F2 室内出管感温包故障 F3 室外环境感温包故障 F4 室外入管感温包故障 F5 室外中部感温包故障 F6 室外出管感温包故障 F7 排气感温包 1(定频)故障 F8 排气感温包 2(变频)故障 F9 油温感温包 1(定频)故障 FA 油温感温包 2(变频)故障 Fb 清除主线控器标志 CL 无主室内机代码 No 通信故障 E9 室内环境感温包故障 F0 室外出管感温包故障 F3 湿度传感器故障 L1 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误 L0 格力空调显示故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝 器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于 43 度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E3:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住 。 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 新风处理机组 全热新风换气机组 全热新风换气机组 全热新风换气机组 全热新风换气机组 全热新风换气机组 2﹑室内环境温度低于 18 度 。 3﹑管温感温头折断 。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常 。 E3:压缩机低压保护 。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑ 压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E9:过电流(低电压保护)。 格力 KF-60L WAK 分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于 43 度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E3 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于 18 度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容 C7 漏电 格力 LF-12WAK 分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 3﹑室外环境温度高于 43 度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E3 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于 18 度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容 C7 漏电格力空调显示维修 E1 一般是外机问题 过欠流 过欠压 散热不良! 格力 KFR-70LW/ED 故障代码 KFR-70LW/ED E1 高压 E3 防冻结 E3 低压 E4 排温 E9 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E3:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E9:过电流(低电压保护 格力吸顶式空调室外机电路板(发光管闪烁)是哪里故障 2、6 指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏) 3、6 指示灯闪烁扫风电机损坏 2、3、6 指示灯闪烁选择问题 2、5 指示灯闪烁室内温度传感器损坏 2、4、5 指示灯闪烁遥控器问题 3、5 指示灯闪烁室内温度传感器损坏 4 指示灯闪烁中心地址堵塞 2 指示灯闪烁遥控器发射电路开路 3、7 指示灯闪烁室内外通信开路 2、7 指示灯闪烁室风外通信问题 3、4、6、7 指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板 2、3、4、6、7 指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板 4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护 3、6、7 指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护 2、6、7 指示灯闪烁 压缩机过流保护 2、3、6、7 指示灯闪烁 压缩机排气温度保护 2、5、7 指示灯闪烁 压缩机排气温度问题 3、5、7 指示灯闪烁 热交换器温度问题 2、4、5、7 指示灯闪烁 高压开关开路 3、4、5、7 指示灯闪烁 热压开关开路 2、3、4、5、7 指示灯闪烁 低压开关问题 2、3、5、7 指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护 格力空调显示故障代码 h1 是化霜故障。 请参照以下格力故障代码 故障,保护意义 显示器代码 系统高压保护 E1 闪烁 1 次 内机防冻保护 E3 烁2次 系统低压保护 E3 烁3次 压缩机排气保护 E4 烁4次 低电压过流保护 E9 5次 通讯故障 E9 烁6次 模式冲突 E7 烁7次 内机指示灯显示 运行灯 灭 3S 运行灯灭 3S 闪 运行灯灭 3S 闪 运行灯灭 3S 闪 运行灯灭 3S 闪烁 运行灯灭 3S 闪 运行灯灭 3S 闪 防高温保护 烁8次 防冷风保护 烁9次 室温开,短路 闪1次 内管温开,短路 闪2次 外环温开,短路 闪3次 冷凝器管温开,短路 闪4次 外排气管温开,短路 闪5次 化霜 3S 闪烁 1 次 静电除尘保护 闪烁 2 次 压缩机过载保护 闪烁 3 次 系统异常 E8 E9 F1 F2 F3 F4 F5 H1 H2 H3 H4 运行灯灭 3S 闪 运行灯灭 3S 闪 制冷指示灯灭 3S 制冷指示灯灭 3S 制冷指示灯灭 3S 制冷指示灯灭 3S 制冷指示灯灭 3S 制热指示灯灭 制热指示灯灭 3S 制热指示灯灭 3S 制热指示灯灭 3S 闪烁 4 次 模块保护格力空调显示维修 H5 制热指示灯灭 3S 闪烁 5 次 滑动门故障 FC 格力空调显示故障代码维修方法 一:格力空调显示故障代码含义及维修方法 1. E1 保护:为系统高压保护。当连续 3s 检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他 负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码 E1. 2. E3 保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动 6min,连续 3min 检测到 T 蒸<-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码 E3,停压缩机、外风机;当 T 蒸>6℃, 且压缩机已停足 3min 时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。 3. E3 保护:为系统低压保护。压缩机起动 3min 后开始检测低压开关信号,若连续 3min 检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码 E3,以提示漏氟。 4. E4 保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续 30s 检测到排气温度高于 120℃ 或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码 E4。 5. E9 保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续 3s 检测到电流超过 25A,指示 灯闪烁并显示故障代码 E9。 6. EH 保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温>35℃时,强制进入 制冷。故障原因如下: 1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。 2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。 二、格力空调显示维修和检查方法, 在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3. 室内人太多或有热源,请清除热源。 4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。 6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。 8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10. 室外温度太高。 11. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低, 则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13. 压缩机本身效率低。 14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。 16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷 气循环不良。 17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷 剂减少,制冷量下降。 系统高压保护 三:格力定频机空调维修资料 1:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易 坏的!常见故障就不说了!说 2 个不好查的:1 制冷时 20 分钟左右压机停;2 制热 外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 2:普通分体机,1:就是带灯箱的 E1 表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的 功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的 OVC 线与零线短接,仍是 E1 为控制板 坏,不显示 E1 那就是高压保护开关等断开]2:E3 故障有的机器根本就没有低压保 护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通 用的,只要把控制板上的 LPP 线与零线短接就可以了! 3:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当 T 排气高于 115 度时,压机停,小于 90 度压机停已达三分钟 后恢复运行; 2 防冻结保护:当 T 内管小于-1 度,压机停,大于 6 度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当 I 总大于 D 时,压机停,外风机延时 30 秒停 制冷时 32 机 D=10A,25 机 D=8A;制热时 32 机 D=13A,25 机 D=10A 4 过负荷保护:当 T 管大于 62 度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T 管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3 为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄 灯]为外机灯。 A 压机停且有故障时 LED1 亮;B 室外环境温度有故障时 LED3 亮;C 室外管温有故障时 LED2 亮;D 模块保护时 LED1 闪烁;E 压机过载 时 LED2 与 LED3 同时闪烁;F 排气温度有故障时 LED1,LED2,LED3 全亮;G 室内 D1 压机运行时亮; H 室内 D2 时通讯指示,正常时闪烁;I 室内 D3 是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能 控制信号; 号; 号格力空调显示维修; 1 号线:W 相的负端控制信号;2 号线:W 的正端 3 号线:V 的负端控制信号;4 号线:V 正端控制信 5 号线:U 的负端控制信号;6 号线:U 正端控制信 7 号线:地线;8 号线;+5V 线;9 号线:+12V 线; 10 号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流, 欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 聚信口碑网汇总了国内所有知名大品牌家电售后服务系统和售后服务维修 工,实时动态化定位管理,可以在线快速处理您的所有保内保外报修问题。聚 信口碑网对保外维修费用采用平台托管用户试用 7 天确认满意平台会把维修费 费用支付给维修工,中间任何问题都可以联系沟通平台先行赔付。