见过电老虎触电伤人的,没见过电老虎爆炸更伤人,下面的这个视频是3名电器检修工正在检修配电室,很可能是电容柜爆炸,3人瞬间粉身碎骨!要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!下面配电室的这8大常见隐患一定得注意!配电室爆炸,3人当场死亡1配电室未设置警示标志援引依据:GB 2894—2008 《安全标志及其使用导则》具体条款:4.2.3 警告标志(当心触电)隐患危害:易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。2开关柜操作地面未铺设绝缘胶垫援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:5.3 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。隐患危害:易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。3配电室出入口无挡板援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:5.6 变配电室出入口应设置不高于400mm的挡板。隐患危害:当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。4配电室门开启方向错误,且材质不符合援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:5.8.1 变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或者包铁皮们应做保护接地,门向外开。隐患危害:当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。5配电室外开窗户未设置纱窗援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:5.9.3 通往室外的开启式窗户应装有纱窗。隐患危害:纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。6绝缘垫积灰援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:5.18.5 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁,无损伤。隐患危害:绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。7电缆沟盖板不全,沟内积灰援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:6.8.3 电缆沟盖板齐全,沟内干净。隐患危害:容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。8应急照明无效援引依据:DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》具体条款:6.8.6 变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。隐患危害:如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。