开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。一般的150左右,好的500左右。###当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电

家庭用多少安的漏电开关比较合适

应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。###一般的32~40A漏电开关,漏电电流30mA就可以了,这个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电就全没电了,漏电最好在分开关上那就要用10~20漏电开关,漏电电流30mA的漏电开关了。

正品西门子开关插座面板正品西门子空气开关正品西门子漏电开关

飞利浦开关面板 Q2系列 二开单控 二位大翘板单级开关""###西门子开关授权的一家专卖店在龙华新区民治宝山工业区B8栋204(1号国际家居广场后面)###飞利浦Q2系列,品牌,口碑好,又经济不贵哈!###航粤机电,做了19年的西门子。

如何鉴别西门子漏电开关的真假

来个实际的用秤称一下。一般漏电开关作假都在金属材料上作假,省材料。重量肯定轻。一般空气单极开关正常品牌都在85克以上,双级170克。

请教一下,想算下客厅用多大的空气开关

客厅里照明,插座,空调器各一个空气开关,一共三个。照明10A,插座16A,空调器16A。如果配电箱中没有漏电保护器那么在插座回路上装一个。

4kw电暖气的空气开关用多大

4kw电暖气的空气开关用取暖器一般都在1000瓦左右。按照1.5元每千瓦算,14要花费21元,18花费27元。由电热元件温度到500度以上,辐射出红外线,并被汇聚装置以一定角度向外辐射。特点是可局部加热,由于有高温部分,安全性低于下面的导热油型。价格来源网络,仅供参考。

请问:三匹的空调应该用漏电开关还是空气开关用多大的怎么算的空气开关、漏电开关都有多大的

三匹空调制冷和不开辅热制热时的电流在11A左右(制冷量÷能效比÷220V); 开启辅热制热时的电流在22A左右(11A+2500W÷220V)。 如果是定速空调,因启动电流较大,所以建议使用32A 带漏电保护的空气开关。 家用断路器(空气开关)的额定电流一般分为:6A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、60A。

德力西空气开关与漏电开关的区别

空气开关对过热过载保护。漏电开关对接地起保护。

家庭用空气开关和漏电开关用几A

总开关用63A,分层用16A即可!

如何测试空气开关和漏电开关是否正常

现在的空气开关都有一个实验按钮,一按就调匝,如果没有的话就麻烦一点了,有经验可以自行短路一下(有安全危险),一般购买是推荐买有按钮的,要不就是总匝有试验按钮的……希望对楼主帮助

如何通过来区别空气开关和漏电开关

朋友,漏电开关面板上有试验按钮、复位按钮,型号后面标有LE两个字母,而空气开关没有。

弱弱的问一下空气开关是漏电开关吗

空气开关不是漏电开关,二者不一样,空气开关拥有过载保护,短路保护,零压保护,欠压保护,可以说拥有多种功能的保护开关。漏电开关则是防止人体触电和漏电,主要是保护人体的,空气开关是多功能,漏电开关只有一种功能

怎样选择好的漏电开关或空气开关

买名牌《比如飞雕》,以每路电线使用的功率《比如照明用10A的空开》来配空开的规格。到商店买的时候,商店就可以按你的介绍配好。

关于漏电开关与空气开关的问题…

总开关的额定电流要大于30安,厨房和浴室最好各自装一个,额定电流分别为15A10A,买的时候看下动作电流和时间,都是越小越安全。还有一点别忘了,零线和火线的电流是一样大的

安装漏电开关和空气开关问题

一般都是先经过空气开关(一个总的)下面分插座和照明,插座接在漏电开关之下,照明接在1p的上 你的电箱似乎是空间不够啊 那就并着接吧,问题是换漏电开关不容易停电(一般在电表箱里有个闸,比较麻烦)

空气开关和漏电开关的区别

空气开关:空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。漏电保护器:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒
http://www.17house.com/sp/zhihu/13/1366701302069460.htm 请问:三匹的空调应该用漏电开关还是空气开关用多大的怎么算的空气开关、漏电开关都有多大的