a、或变接地压故器障绕。组 相间短路 ; b、变压器绕组 匝间短路 ; c、变压器绕组 接地短路 ; d、铁芯故障 。 内部故障的危害 ? 短路产生电弧烧坏线圈的绝缘和变压器的铁芯, 甚至引起绝缘材料、冷却油强烈汽化,导致油箱 爆炸,变压器着火。 (2)油箱外部故障 a、绝缘套管的相间短路与接地短路;套管故障 常见的是炸毁、闪络和漏油。 b、引出线上发生的相间短路和接地短路。 外部故障的危害 ? 变压器承受短路电流冲击,时间过长将引起油温升 高,内压加大,造成喷油着火,或者机械损坏。 ? 变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护 正确动作,绕组变形将是轻微的;如果短路电流大 ,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重, 甚至造成绕组损坏。 (3)辅助设备故障 ? 主要指冷却系统故障。 a、冷却器组故障 b、冷却器全停故障 变压器事故处理 ? 1、常见故障类型 ? 2、不正常工作状态 ? 3、变压器的保护配置 ? 4、变压器异常及事故处理 ? 5、主变故障案例 ? 6、运行注意点 变压器的不正常工作状态 (1)由于外部短路或过负荷引起的过电流; (2)油箱漏油造成的油面降低; (3)变压器中性点电压升高; (4)由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁; 对于不正常工作状态,变压器保护也必须能够反 应。发告警信号,或延时跳闸。 变压器事故处理 ? 1、常见故障类型 ? 2、不正常工作状态 ? 3、变压器的保护配置 ? 4、变压器异常及事故处理 ? 5、主变故障案例 ? 6、运行注意点 电力变压器是电力系统中的重要电气设备。