建筑水电安装预留预埋的技巧和方法 在施工中如何做好水电安装的预留预埋, 很多人会认为这是件小 事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预 埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。 水电安装预留预埋常见的问题 电气工程预埋常见的问题 规范规定开关距门边的距离为 15-20cm,预埋时有些没控制在这 个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过 0.5cm。像这类情况还 有插座的高度、开关高度的控制。墙面上强电与弱电线盒之间的水平 距离一般为 50cm。 顶板之间根据设计说明进行, 但一般应大于 20cm, 在施工中都会有不满足要求的情况发生。 预埋时没有按下列要求加设过渡盒。 两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行: 无弯路时, 不超过 30 米设置 有一个弯时,不超过 20 米设置 有二个弯时,不超 过15 米设置 有三个弯时,不超过 8 米设置 两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行: 导 线截面为 50mm2 以下时为 30 米 导线截面为 70-95mm2 以下时为 20 米 导线截面为 120-240mm2 以下时为 18 米 预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧 贴模板,不横平竖直。 线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过 3 层。线 盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。 线管预埋时弯曲程度有小于 90 度的弧度发生。 线盒接头没封闭牢固。像KBG 等管在把螺丝拧紧拧断后,还应 用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞。 剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。