是看隔离开关的,隔离开关应该是630A左右吧?进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流,315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的,一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的电流表是根据电容的数量及容量来计算的,计量柜和进线柜的差不多