滤池计算 一、已知条件: (1)、设计水量 规模:Q=100000万立方米/日(分两个系统) 考虑水厂自用水量,滤池为8% 设计水量为: Q= (2)、设计滤速7米/时 1.25 立方米/秒 100000 立方米/日 1.08 108000 立方米/日 1.25 立方米/秒 7 米/时 12 分钟 1.5 升/秒*平方米 15 升/秒*平方米 2 分钟 15 4 5 4 升/秒*平方米 分钟 升/秒*平方米 分钟 (3)、采用气、水冲洗(反冲洗历时) 表面扫洗强度 第一阶段 气冲洗强度15升/秒*平方米 反冲洗历时2分钟 第二阶段 气冲洗强度15升/秒*平方米 反冲洗历时4分钟 水冲洗强度5升/秒*平方米 反冲洗历时4分钟 第三阶段 水冲洗强度5升/秒*平方米 反冲洗历时6分钟 (4)、冲洗周期12小时 二、设计计算 1、滤池工作时间: 滤池24小时连续工作,其有效工作时间为: T= 24-t*2/60= 2、滤池面积 滤池总面积 F= Q/(V*T)= 656.5349544 平方米 滤池采用10格对称布置,单格面积: f'= 82.0668693 平方米 3、单池平面尺寸: L= 12 米 B= 7米 4、校核强制滤速: V实际= 一格反冲洗时 6.869951413 米/小时 23.6 小时 5 升/秒*平方米 6 分钟 12 小时 23.5 小时 656.535 平方米 8格 82.0669 平方米 84 平方米 V强制= 7.851373043 米/小时 一格检修,一格反冲洗时: V强制= 5、滤池高度 底部反冲洗室高度为750毫米 滤板厚100毫米(混凝土) 承托层厚度 粒径0.9~1.3毫米 砂层上水深1200毫米 超高400毫米 进水渠到滤池内的水头损失取 滤池底到水面的高度 滤池总高度 H= 4.6 6、配水系统 配水系统采用小阻力配水系统(滤头),每平方米滤板配滤头 共计 冲洗水通过滤头水头损失为0.23米。 滤板平面尺寸: L= 790 B= 予埋d= 25 mm ABS管 7、洗砂排水槽 单槽排水量 q0= 546 升/秒 0.546 米3/秒 洗砂排水槽顶距滤料顶的距离定位0.5m。出水端洗砂排水槽底与滤料底标高相同。 坡度定为0.08,排水槽宽度定为0.75m。 8、滤池各种管渠水力计算 (1)、滤池分二组,每组进水渠分二条,每条进水渠设计流量为: Q= 采用进水渠宽 深 则进水渠流速为 0.625 立方米/秒 1.5 m 1.5 m 0.277777778 米/秒 55 个 36960 个 790 米 0.75 0.1 0.1 1.3 1.2 0.8 0.35 3.45 米 米 米 米 米 米 米 米 9.159935217 米/小时 4.6 米 (2)、进入每个滤池的孔口计算 进入每个滤池的流量 0.15625 进入孔口的流速采用 0.58 孔口面积为 0.269396552 采用一个大孔,两个小孔的进水方式 大孔定为500x500断面积为 0.25 小孔的面积为 0.019396552 小孔尺寸采用 100x100 (3)、反冲洗排水渠孔口计算 反冲洗总水量 孔口尺寸采用 孔口流速为 (4)、反冲洗进水管计算 反冲洗流量 采用DN500钢管 查水力计算表流速 损失 (5)、反冲洗空气管计算 反冲洗空气流量 采用总管DN400钢管 空气管中流速 单台风机出气管 流速 (6)、滤池出水管管径计算 采用DN1200总出水管 流速 采用DN900管进入清水池 流速 从滤池到清水池水头损失 一个进水口 ￡= 一个三通 ￡= 一个蝶阀 ￡= 一个90°弯头 ￡= 一个渐扩管 ￡= 管长 L= 管件总水头损失 h1= 管路沿线总水头损失 h2= h= 管路总水头损失 立方米/秒 米/秒 平方米 平方米 0.546 立方米/秒 0.6 米 1.3 米/秒 0.7 0.21 0.5 1.070063694 11 立方米/秒 m 米/秒 ‰ 1.26 0.35 13.10282075 0.25 12.84076433 立方米/秒 m 米/秒 m 米/秒 1.2 m 1.105803255 m/s 0.9 0.982936227 m/s 0.5 1.5 0.3 1.07 0.06 50 0.195266105 0.062 0.257266105 m m m m 反冲洗泵房 选用3台反冲洗水泵,2用1备,单台反冲洗强度2.5升/秒*平方米 已知条件: 滤池单格面积: 反冲洗强度 设计计算: 水量: 扬程: 选泵: 2用1备 基础尺寸 756 立方米/小时 1410x700 10 米 轴功率N=26.5KW 效率=80% n=1480 配套电机Y200-4 84 平方米 2.5 升/秒*平方米。(仅进行水洗) KQSN300-M27-233 反冲洗泵房内设厂区给水泵: Q=50m /h H=50m 反冲洗泵房内设一单独消防泵 3 采用自控变频恒压供水设备型号WHG-50-0.4 配套水泵50LG*2,单台功率5.5KW Q=50m3/h H=50m 转速n=2960 电机功率15Kw 型号ISG80-200 鼓风机泵房 滤池单格面积: 反冲洗强度 设计计算: 气量 扬程: 选三叶罗茨风机: 2用1备 37.8 立方米/分 4536 立方米/小时 2058X750 4.9 米 BH250 Q=42m3/min 轴功率N=47.7KW P=0.05MPa r=1000rpm 84 平方米 15 升/秒*平方米。 全无油润滑空气压缩机2台(1用1备),用做控制气动阀门的气源 WW-0.8/1.0 流量 0.8 m3/min 排气压力 1 MPa 驱动机转速 1460 rpm 驱动机功率 7.5 Kw 外型尺寸 1520*680*1100 4500