问题三:无端子外部接线指的是什么

做清单的时候,一个电箱为一个清单项目,则为3个4mm端子。两个不同箱子为2个清单。如果两个箱子相同的话就一个清单。

问题四:无端子外部接线和焊铜接线端子有什么区别

焊接端子是用焊接方式与终端连接
压接端子是使用专用工具与终端压配连接

问题五:建筑安装预算中 有(无)端子外部接线这个定额什么时候套?

端子接线问题,过去我也遇到过很多次,正好借这个机会查了一下山东省安装工程消耗量定额第二册。理解如下:
1、先理解几个概念:
a、端子:接线用的螺丝、卡子等零件叫做端子;
b、端子板:把若干个端子集中在一处,按不同功用排列在一个平板上,这个板就叫端子板;端子板是方便接线用的,一般配有标签,可以使设备与外部的连接情况一目了然。
2、关于定额:
山东省安装工程消耗量定额第二册(电气设备安装工程)第四章(控制设备及低压电器)第十六节(端子箱、端子板安装及端子板外部接线),对应工作内容:开箱、检查、安装、表计拆除、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线。
定额号2-329:户外端子箱安装(不含端子板)---使用角钢、扁钢、垫板等焊接安装并螺栓固定
定额号2-330:户内端子箱安装(不含端子板)---同上……
定额号2-331:端子板安装(组) ---纯粹的安装端子板
定额号2-332、333:无端子外部接线:前者2.5平方内,后者6平方内
定额号2-334、335:有端子外部接线:前者2.5平方内,后者6平方内
注意这四项定额和前面端子箱、端子板的区别。这里所说的有、无端子是指接线端子。有端子外部接线定额内容,是使用焊锡将接线端子与扒开的电缆头焊接后,再与端子板进行连接;无端子外部接线,是将电缆头扒开后,直接与端子板进行连接。

问题六:无端子外部接线,有端子外部接线是干什么的 广联达

这个问题要首先弄清楚以下四个问题,你的问题也就解决了。 ①什么是端子? ②什么是无端子接线? ③什么是有端子接线? ④外部接线是什么意思? —— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫叫外部接线。 无端子外部俯线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。

问题七:无端子外部接线 2.5m㎡,灯头那边需要无端子吗?

灯具那边不需要考虑无端子接线,因为定额的工作内容包含了接线这一项。清单里的无端子外部接线,指的是进配电箱的电线,每一根对应一个无端子接线。小于等于6mm2的线才需要计无端子外部接线。大于6mm2小于等于16mm2的计“压铜接线端子”,大于16mm2的就开始计取电缆头了。

问题八:无端子外部接线清单量

做清单的时候,一个电箱为一个清单项目,则为3个4mm端子。两个不同箱子为2个清单。如果两个箱子相同的话就一个清单。

问题九:无端子外部接线

1

问题十:兆欧表的外部接线端子包括哪几部分

兆欧表上有三个接线柱,L表示“线”或“火线”接线柱,E表示“地”接线柱,G表示“屏蔽”接线柱,一般情况下用E和L接线柱测量电机、电缆等对地绝缘,特殊情况下,为了测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将G接线柱接到电缆的绝缘层纸上。