: 【AS型撕裂式潜水排污泵】使用说明: 在水泵启动之前,应由一名合格的电工对该系统进行检查,以确保下列下述各顶所要求的电器保护措施: 1、泵在运转前,应用0~500兆欧表检查电机相间及相对地绝缘电阻,最低値应大于2MΩ; 2、电源装置应安全、可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为380V±5%,频率为50Hz±1%),且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离 水泵使用的距萬较远时,电缆的截面积应加粗,接头应尽可能少些,否则会使电压下降太多,且应在电缆接头处作密封防水处理,以防漏电; 3、在四芯电缆中,带有符号""者为接地线(一般为绿黃双色线或黑色线)为了保证安全使用, 必须牢固接地,并比其它线长出50mm; 4、条件许可时,电器保护装置可包括:接地保护器,地面漏电断流器等,但是,在任何情况下,都必须装有和电泵额定电流値相符的慢熔保险熔 断丝; 5、电器控制装置应防潮,井安装在防潮的区域,电缆的安放应注意不要使其堵在泵的吸入口处; 6、检查转子转动方向。 在电泵初次启动或重新安装后都应检查转动方向,转动方向不正确运转会造成水泵效率降低,或造成叶轮脫落等损坏水泵事顶。 为测定转子转动方向,在水泵最终安装之前,应举高并作点动运行,符合下列情况即转动方向正确, 否则,应交換控制器上三相线中任意两根线 的位置以改变转动方向。 a.从泵的顶部向下看,转子顺时针方向转动; b、从底部向上看〔即吸入口方向〕可见叶片按逆时针方向转动。 注:如果几台泵连到同一个控制器上,则应单独检查。 【AS型撕裂式潜水排污泵】运输与使用注意事项: 1、决不允许用泵的电缆线起吊或悬挂水泵,在搬运或悬挂水泵时,可用带钩的链条钩在把手上或上盖的吊环上; 2、在移动使用时,出水软管可用前面表格规定的标准软管接头,接在水泵的出水弯管上,固定使用时,可根据自耦装置的法兰标准设置管路; 3、水泵不能放在污水的出口处,当水泵座放在泥地上或浮沙上吋,水泵由于震动,产生下陷,这时建议用戶将水泵悬置起宋或放在一个较大的底 板上; 4、如果泵仍在继续运转,在0℃以下的气溫时,可以继续使用,但如果停止不用时,则应将泵吊起清洗保管; 5、出水管內径应符合规定的要求,但在输送距离较远时,也可适当减小內径但易引起堵塞,降低输送效率,不经济; 6、在污水中使用的泵,经过长时间运转之后,在机壳的周围可能堆集泥浆等杂物,降低了传热的速度,使泵的內部溫度上升,缩短电机的使用寿 命,或造成无缘无故的跳闸,因此,每运转一定时段之后〔比如降至最低水位)应用软管对泵进行冲洗,保持其淸洁; 7、泵密封使用10#-30#机械油进行润滑冷却,由于密封磨损,润滑油会漏出,而辙送介质也可能经过密封逬入电机,这时请赶快将泵送至本厂修 理部门或委托维修点更換密封,以免将水泵电机烧坏; 8、未切断电源时,不得移动水泵,不得在泵工作吋接触四周的水源,以防泵万一漏电,而又无地面漏电断流器装置时,造成触电事故; 9、潜水电泵安装以后,不宜长期浸泡在水中不用,从而增加电机受潮的机会,同时建议每周至少运转4小时以检查其功能及适应性,否则,应提 起放在干燥处备用。 【AS型撕裂式潜水排污泵】安装注意事项: 正确安装使用是该泵长久,正常运转的基本保证,特别提醒用戶千万不可大意: 1、水泵电源线必须与配套电控装置或匹配热继电保护器相连接,不得直接与总电源相接; 2、无论是移动安装还是自动固定式安装,提泵链索及电缆线均不应垂落太长以免被泵吸进切断; 3、积水池底部泥浆过绸或硬石过多时,应将泵置于该物质之上30cm或将泵放置于一块大的铁板之上; 4、水泵排水管应按说明选用,不宜随便改变; 5、单台水泵安装在水无可能回流情况下,尽可能不装止回阀; 6、双台水泵并联时,不得将闸阀及止回阀安置在主管处,以致泥沙反沖至备用泵上端造成止回阀不能启动,如有可能应在橫管处设干井,安装置 放止回阀及闬阀; 7、确保电泵转向正确后,方可投入连续运转; 8、本系列水泵长期使用过程中,无论自动、手动,不得频繁启动,一般每小时不宜超过六次; 9、维修水泵时,必须切断电源。 【AS型撕裂式潜水排污泵】检查与维修: 本系列泵产品性能优 ,运行可靠,每台泵在出厂前都进行了严格的出厂检测,永久润滑的球轴承以及处于油室內运行的优质机械密封使水泵 具有最大的耐用性,然而,为了确保水泵的使用寿命,建议进行定期的检查和保养。 1、定期检查电泵电动机相间及相对地间绝缘电阻,其値应大于2MΩ,否则应拆机检修(逬行干燥处理)同时检查接地是否牢固; 2.叶轮和撕裂机构 (底座盖板)之间的间隙为0.3~0.5,在介质中长期使用之后,此间隙可能由于磨损而增大,此时应予以调整,其方法如下:断 幵电源,松幵固定螺钉,将盖板旋转一个适当的角度即可恢复原间隙; 3、电泵多次使用后必须把电泵放入清水中运行数分钟,防止泵內留下沉积物,以保证电泵的清洁'; 4、电泵在规定的介质中正常运行半年后应检查油室密封状况,更換10#~30#机油必要时更換机械密封件,对于在恶劣工作条件下使用的电泵,应 经常检修; 换油方法如下:把泵放置好,使油室螺塞(位于出水口內侧)朝下,放出润滑油,然后用洗深油清洗油室,再注入适量的油(约70%~80%)再 換一个新的〇型圈并将螺塞旋紧。 如油中发现有水〔奶状乳化液)按规定冲洗油室井重新装油,三个星期后必须重新檢查一次,如果油又变成乳状液,机械密封件应进行检查, 必要时应予更換(与我厂维修部接洽〕,如自己更換密封件,须做气密试验(空气压力为0.5kg/cm2) 5、万一发生故障,在不能确定原因,幷且按后面提供的排除方法仍不能解决吋,清不要釆取临时凑的办法,更不要私自乱拆乱修,而应与我厂维 修部门联系。 【AS型撕裂式潜水排污泵】故障原因及排除方法: 故障原因 原因分析 处理方法 1、关掉控制箱的总电源,洞換任何二相电源线。 1.泵反转 2、 检查:a、选择的泵型号是否正确。 2、输送扬程太高。 b、出水管尺寸是否正确。 3、抽吸的介质走旁路。 3、 检查阀门是否被关死,然后满员载测试泵。 泵的流量或扬程下降 4、出水管泄漏。 4、 找出泄漏,幷逬行修正。 5、出水管局部可能被沉积物堵死 5、 检查管线,清理或更換新的。 6、泵局部堵塞。 6、 吊起泵涌理,如果泵放在滤网內,同样也需检查和清理 7、叶轮/底座磨损。 7、 吊起泵凋整间隙或更換零件。 1、 a、接二连三地打幵和关闭阀门几次。 b、启动停止泵几次,每次重新启动之间间隙为2—3分钟 1、气塞。 c、根据不同的安装方法,检査是否需裝一个空气释放阀 泵的运转后无流量 2、检查出水排放阀门。 2、 a、如果阀门处于关闭状态应打幵。 3、泵反转。 b、如果装反了,应重新倒过来。 3、 参见1. (1) 1、浮球开关定的距离太短。 1、重调浮球开关,延长运行时间。 泵起动和停止太频繁 2、逆止阀故障,逆止阀不能止回,使液体 2、检查并维修。 倒流入污水池。 1、浮球幵关,亭止"功能失灵”。 1、检查,如需要应予更换。 停止失灵 2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。 1、 a、检查控制盒电压,如电压过低,暂时不能使用。 b、电1、电压低。 缆线过长,引起压降过大,应尽量缩短电缆,幷适当选择粗些 2、电压过高。 的电缆。 泵起动后,断路器/过载器跳开 3、电讥接线不对 2、装变压器,将电压洞到规定的范围。 4、在蜗壳底部堆积了泥浆或?它沉积物。 3、检查在控制盒中的电缆彩色编号和接头标号并检查接线 4、清理泵和污水池,参见安装说明中的有关部分。 泵不能启动,熔丝熔断或断路器跳 1、浮球故障。 1、检查使用旁路浮球幵关是否能启动泵。如是,应检查浮球幵 开2、绕组、接头或电缆断路。 关。 3、泵被堵塞 2、用欧姆表检查。如果证明是路,检查绕组,接线头及电缆。 3、切断电源,将泵移出污水池,清除障碍物复位前试用一下。 泵启动不了,但熔丝没断或过载保 1、没电。 1、检查控制盒是否有电。 护器不跳开 2、绕组、电缆、接线头或控制麁断路。 2、检查电缆、电机的接头和绕组。 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】产品: 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】产品简介: WQK/QG带切割装置潜水排污泵具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后 排出,采用最先进的方法,设计成最合理的水力特性,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的最佳组合,使电泵的总效率达到西德abs 公司的ass带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物 温度不超过40℃。 WQK/QG系列污水污物潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性 介质,被抽送液体温度不超过40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值~9。该潜水排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、 不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】型号意义: 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】产品特点: WQK/QG型高效无堵塞排污泵,该电泵具有不怕堵塞,节能显著,运行可靠,维修方便,较好地解决了PN浓浆泵不能抽吸重量较大的颗粒,以及 PW、PWA污水泵易堵塞的难题。WQK系列潜水排污泵还采用了国内最先进的机械密封,密封寿命达3000小时以上,泵轴及紧固螺丝全部采用高强度 材料,抗蚀能力好,运行时配以电动机漏电保护器,对漏电、短路、断相起保护作用,无需专人看管,确是各行业抽吸含有颗粒杂质,短纤维, 渣浆料的理想设备。 使用条件:1.介质温度不超过40℃。2.介质平均重度不超过500千克/每立方米。3.被抽送液体的PH值为5~9。 4.在长时间运行中,电机允许露出液面部分不超过高度的l/2。 WQX系列污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)是我厂技术人员在普通清水潜水电泵的基础上发展起来的新型给排水机具,主要用于排送生活 废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、坭砂、碎石粒等固件悬浮物和非腐蚀性介质,被抽送液体温度不超过40℃,密度不大于1200kg /m3PH值5~9。该潜水排污泵采用双端面机械密封和旋流式叶轮、叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕,具有体积小、结构紧凑、携带方 便等优点。 WQ系列污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)系内装式泵结构的作业的潜水电泵是目前狭窄作业面,及小型现场面临紧急排水最理想机具,他 具有体积小、重量轻、移动方便、效率高、密封性能好,结构紧凑等优点,抽送液体温度不超过40℃,密度不走于1200kg/m3,PH值5~9。 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】主要用途: WQK/QG型潜水排污泵主要用于工程污水,生活污水。 如:(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。 (2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。 (3)中小型企业污水处理及循环水输送。 (4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。 (5)养鸡场,养猪场、各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。 WQK/QG潜水排污泵适用于抽送坭浆水、纸浆、短纤维、淀粉、碎石粒、非腐蚀性介质,特别适用于含颗粒性较多的液体中,是大中型企业污水处 理,及自来水厂,城市污水处理及地铁、人防工程,环保系统和养鱼池、养鸡场、养猪场等各种养殖业及抗洪排涝的理想设备。注:WQK主要性 能及数据除不带切割装置外,其内部结构均同WQK/QG型。 WQK型排污泵适用: (1)各种高楼大厦地下室、人防工程、旅馆地铁等地下层废水排放。 (2)工程基础施工建筑工地,积水坑等泥浆水抽送。 (3)食品厂、造纸厂、酿造厂、水泥厂等厂矿企业的渣浆液的抽送,特别适用金旷,陶瓷厂釉浆抽送。 (4)养鸡场、养猪场各类禽畜饲养场,养鱼池返农田排灌作用。 WQK型潜水排污泵特别适用于造船、通讯、航运、地下室等狭窄作业面,及开挖池塘疏通河道,特别是个体食品加工场,个体齐殖场,钻井行业, 积水坑圹井、造纸厂、造漆厂使用。 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】性能参数: 流量 扬程 出水配管口径 功率 转速 型号 3 m/h (m) mm kw (r/min) WQK8-12QG 8 12 32 0.75 2900 WQK20-7QG 20 7 50 0.75 1450 WQK10-12QG 10 12 40 1.1 1450 WQK8-22QG 8 22 25 1.1 1450 WQK20-15QG 20 15 50 1.5 1450 WQK15-30QG 15 30 40 2.2 1450 WQK20-20QG 20 20 50 2.2 1450 WQK25-15QG 25 15 65 2.2 1450 WQK40-7QG 40 7 80 2.2 1450 WQK30-15QG 30 15 80 3 2900 WQK25-30QG 25 30 65 4 2900 WQK40-15QG 40 15 80 4 1450 WQK85-10QG 82 10 100 4 1450 WQK65-25QG 65 25 80 7.5 2900 WQK80-20QG 80 20 80 7.5 1450 WQK100-15QG 100 15 100 7.5 1450 WQK100-25QG 100 25 100 11 1450 WQK115-15QG 115 15 125 15 1450 WQK180-15QG 180 15 150 15 1450 【WQK/QG系列切割式潜水排污泵】使用注意事项: (1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切铁拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电 缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电阻不得小于1兆欧) (2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。(本厂接地线配有接地标志)。 (3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。 (4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可 (注 意运转时间不能超过半分钟)。 (5)装好出水接头及出水胶管 (或铁管),在电泵提手上结好绳索 (绝对不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使 用。 (6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业 (如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事 故! (7)严禁电泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的 “开”、 “停”不宜过分频繁以防电机过热损坏 (8)长期抽送高含砂量的液体对WQK/QG带切割装置排污泵的过