在生产、使用和贮存可燃气体的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体的浓度控制在爆炸下限以下。为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。
固定式可燃气体检测仪通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。
便携式可燃气体检测仪通常设有一个报警点:25%LEL为报警点。
举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。