最新回答

6平方的铜芯电缆峰值电流30A选用30安的空开就可以了。
3天前

家装电缆线离地要多高

这种走线不应在墙上埋管,墙体材料和做法会有几种,横向埋管毕竟削弱墙体受力的断面,应尽量避免。可以走地面,插座是离地30公分,开关是离地140公分,向上布线比较经济,也易于作。

地暖电缆线使用有什么缺点

发热电缆地暖:1)优点:每个房间一根线串联没有接头,维修机率小,使用寿命长,无电磁辐射,安装时可以避开家具。2)缺点:高电磁辐射,电阻丝发热,易老化,使用费电,线状发热,发热面积小,盘线状态,铺装时无法避开床等无腿家具,易造成局部温度叠加,每个房间一根线串联只要一个部分出问题整个房间系统瘫痪。碳纤维地暖:1)优点:碳纤维地暖可分为长纤维地暖和短纤维地暖,也属于非金属发热,比较安全,长纤维地暖呈电线装盘在地板下。2)缺点:因为呈盘线状,地板温度温差比较大,塑胶线皮高温容易老化。短纤维地暖发热不均匀,长时间使用老化严重。造价成本较高,接头需要严格处理。上面是它们的优缺点,你可以根据自己家里的实际情况选择。

电缆线插座价格高不高

电缆线插座价格不贵的,市场上质量好一点的价格是68元,推荐公牛这个品牌,防触电: 新国标组合孔设计、抗击外壳结构设计、出线口安全设计、安全插合距离强化设计等多重安全设计,能有效防止触电事故的发生;耐插拔 :铜片专利插套设计,弹性强劲,啮合妥帖,5000次插拔不松动,能有效防止电弧产生。

电缆线家装的应该用哪个牌子的

一般都是用的新兴电缆的吧

家庭装修用电方面使用电缆线可以吗

庭装修一般用的电线是进户线10平方,空调冰箱等大功率插座用 4平方,普通插座 2.5 平方.5平方,照明灯用 1

家庭装修用电缆线可以吗

家庭装修,一般是套管布线的话是采用单芯塑铜线。

54mm电缆线可以用来装修房子吗

当然可以,大材小用。###点浪费

问下装修用塔牌电缆线怎么样

质量很好,性价比也很高,推荐几款,价格如下: 1.塔牌电缆三电原川缆总厂BV2.5平方电线单芯铜芯硬线100米1332.三电(塔牌) 电线电缆 BV2.5平方铜芯线单芯铜线 1153.塔牌电缆三电原川缆总厂BV1.5平方电线单芯铜芯硬线100米97价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主

想想问问电线电缆线绝缘材料有哪些

聚乙【低密度(LDPE)、中密度(HDPE)、高密度(HDPE)、线性低密度(LLDPE)】、聚乙(PVC)、交联聚乙【过氧化物交联料、硅烷交联料、辐照交联料】(XLPE)、交联聚乙(XLPVC)、低烟无卤聚烃(DWPJ)、低烟低卤聚烃(DDPJ)、聚丙(PP)、聚四氟乙(PTFE/F-4)、聚全氟乙丙(FEP/F-46)、聚酰(PA6)、聚酰亚(PI)等;

谁能告知下电线电缆线径标准是什么

常用标称截面:1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630,800。 小截面的有0.08,0.12,0.2,0.3,0.4,0.5,0.75,1.0.单位都是mm2.

6平方电缆线空开多大

6平方的铜芯电缆峰值电流30A选用30安的空开就可以了

16平方的电缆线能承受多大的电流

16平方的电缆线能承受多大的电流?查手册VV16平方3芯铜芯电缆截流量是69A。

200千瓦需配几平方电缆线,开关多大

1:首先要看200KW是什么负载,如:电动机,动力照明混合. 要根据实际情况决定,可用公式P=3U相*I相*功率因数先求算出200KW所需要的电流,再根据相关电缆线的平方和电流的安全载流量参数一比较即可.如,1平方的电线安全载流量是6A, 10平方30A,120平方200A,150平方250A.等等.具体开关按照计算出电流之后1.3倍计算即可.可以选择较接近的型号,可以偏大不可偏小.总之你问题不够具体,要根据你的具体情况计算之后,才能得到具体数字.可到电工之家网站了解更详细的参数.

三相四芯的铜电缆线1.25平方,2.5平方,4平方,6平方各能承受多大的电流及功率公式是怎么算的

铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)
穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!
如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其

4乘以6平方毫米的铜芯电缆线能够承载多大的电流

由于 铜丝承载的电流要 根据其 铜的 熔点 和散热量 计算,但是散热量的 计算有很大困难,所以理论值 和 实际值有很大差别,所以大部分 电工 使用“估算法”,如下资料: 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如你所说:4x6 mm^2 应该是24mm^2 故应介于:91——110A之间了

电缆线的平方是如何计算的

按电流计算,一平方大约6个电流。

电缆线怎么算平方

面积=半径的平方X3.14由多根线合成的,先算一根的面积再乘以数量就是电缆线的面积值。

32平方电缆线价格

是的!每股七芯!每芯的直径是:2.52 电线型号:BV BV 35平方电线价格:1920元/盘(2010年1月价格) (国标每盘100米 每盘重量:36公斤)

庭院灯电缆线3x6平方怎么接

根据负荷需要设计。
5X6用于照明回路,负荷8KW,表示用5根6平方的线;1根接地线2根火线、两根零线,接成2个回路。
3X6用于电动葫芦,负荷4.5KW,表示用3根6平方的线;接3根火线,不需要零线。
4X6用于潜水排污泵,负荷7.5KW,表示用4根6平方的线;接3根火线,1根接零线或地线。
3X25+1X16用于检修动力,负荷20KW,表示用3根25平方的线,1根16平方的线,25线接三相火线,16线接零线或地线。

三相电我用35平方电缆线要用多大的电表

w是瓦。1000瓦=1千瓦=1kw。你是22个房间一共是5千瓦,还是一个房间5千瓦?1千瓦单相220伏电压来说是4.5安培电流。房间,办公楼有啥设备请列个清单看看。这样的使用环境是要装互感器跟电表配套使用的。
http://www.17house.com/sp/zhihu/72/1371362191062513.htm 6平方电缆线空开多大