DZ47-63空气开关.pdf(DZ47-63微型断路器详细产品资料,下载时请右键另存为)
该产品在选型时除了认准我工厂商标外。需要注意的要点总结如下:
一:适用范围
DZ47-63高分断微型断路器(空气开关)适用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统,外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A线路的过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。
本产品符合GB10963.1标准。
二:型号及含义
介绍一些DZ47-63空气开关。说明下:型号中的C是指照明保护,D是指电机保护
三:DZ47-63小型断路器主要参数及技术性能
按额定电流In分:1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、25、32、40、50、60A。
按极数分:
a.单极 1P
b.二极 2P
c.三极 3P
d.四极 4P
按断路器瞬时脱扣器的型式分:
a.C型(5In ~10In);
b.D型(10In ~16In)。
技术参数:
额定运行短路分断能力(见表1、表2);;
机械电气寿命。
a.电气寿命:不低于4000次;
b.机械寿命:不低于10000次。
常见的型号有:
空气开关 C型多用于照明保护,D型多用于电机保护
DZ47-63/C5/5A DZ47-63/C6/6A DZ47-63/C10/10A DZ47-63/C15/15A DZ47-63/C16/16A
DZ47-63/C20/20A DZ47-63/C25/25A DZ47-63/C32/32A DZ47-63/C40/40A
DZ47-63/C50/50A DZ47-63/C60/60A
DZ47-63/D5 DZ47-63/D6 DZ47-63/D10 DZ47-63/D15 DZ47-63/D16 DZ47-63/D20
DZ47-63/D25 DZ47-63/D32 DZ47-63/D40 DZ47-63/D50 DZ47-63/D60
空气开关DZ47-63/4P/C5