隔离变压器一般用于信号隔离,普通变压器一般用于电源系统。隔离变压器是变压器的一种,使用时注意接地问题!
不能。隔离变压器,原边与副边没有电的连接,甚至没有公共接地,也就是两套绕组只有磁联络,电路上没有任何一点接触。就是为了保证副边供电成为一套独立的系统,以使副边负载不可能与原边的地等电位发生接触,用这种方式保证了副边供电的安全,即使是在封闭筒体内,副边负载,如行灯,即使漏电也不会发生事故。
但这样在普通变压器使用上是不妥的,普通变压器的副边负载,可能会要求与原边共地,以提供工作接地,或保护接地。
所以这个时候使用隔离变压器,就不能满足要求了。
(1)普通变压器的首要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离并不是它主要的任务,甚至有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就是典型。
(2)隔离变压器的首要任务是将原副边绕组进行电绝缘隔离,因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能。而变压并不是它的首要任务,多数的隔离变压器并不进行变压,即原副边绕组匝数相等。比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。
(3)隔离变压器是特殊用途的专用设备.和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而切处次级线包间还有隔离层!此隔离层与初级接地端相接.所以次级端不单于电网完全隔离,而且还隔离了静电场! 它的安全性在于因次级不接地.因而输出端于地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电.其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!
(4)隔离变压器俗称安全变压器,它一般用于隔离市网电的杂质和维护设备等之用。