最新回答(3条回答)
静香陈陈
你好
按照施工规范的要求是不超过400mm一个,但实际施工可能没有这么严格。
希望对您有帮助!!!
De50不大于50cm,75不大于75cm,110不大于100cm.钻井工程中,吊卡是一种用来吊起钻杆、油管和套管等管材的工具。它悬挂在提升系统大钩两侧的吊环里面,以便对井眼进行起出或下入钻具及油管、套管的作业。吊卡对应所吊的钻柱有不同的规格。
根据给水排水质量验收规范: 3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 表3.39 塑料管及复合管管道支架的最大间距为0.6m.
冷水PP-R管支架间距公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160横管间距(mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1550 1800立管间距(mm) 900 1000 1100 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2800热水PP-R管支架间距公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160横管间距(mm) 300 350 400 500 600 700 800 1200 1300 1400立管间距(mm) 400 450 520 650 780 910 1040 1560 1700 2000希望我的回答对您有帮助。