保护 用电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护 用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始 有效的工作。其准确度等级要求一般没有测量的高,但其 不仅要求在额定一次电流下误差不超过规定值,由于要求 其在故障大电流时有较好的传变特性,所以在一定短路电 流倍数下误差不超过规定值。 保护用电流互感器的分类 ? (1)P类:准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差 ε e的电流互感 器,对剩磁无要求。 ? (2)PR类:剩磁系数有规定值(≤10%)的电流互感器,在某些情况下,也可 规定二次回路的时间常数或二次绕组电阻的限值。 ? (3)PX类保护用电流互感器:是一种低漏磁的电流互感器,当已知互感 器二次励磁特性、二次绕组电阻、二次负荷电阻和匝数比时,就足以确 定其与所接保护系统有关的性能。 ?TP类(TP意为暂态保护)保护用电流互感器:该类电 流互感器的准确限值是考虑一次电流中同时具有周 期分址和非周期分量,并按某种规定的暂态工作循 环时的峰值误差来确定的。该类电流互感器适用于 考虑短路电流中非周期分量暂态影响的情况 ,包括TPS、TPX 、TPY TPZ级。 ? ⑴TPS级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定, 对剩磁无限制 。适用于对复归时间要求严格的断路器失灵保护电流检测元件。 ? ⑵ TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,对剩 磁无限制。 ? ⑶ TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差 ,剩磁不 超过饱和磁通的10% ,适用于采用重合闸的线路保护 。 ? ⑷TPZ级:准确限值规定为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移 的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求。由于不保 证低频分量误差及励磁阻抗低,一般不推荐该类忧感器用于主设备保护和断路 器失灵保护 。 按绝缘介质分为 ?⑴干式电流互感器 : 由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作 为绝缘; ?⑵浇注绝缘电流互感器 : 由环氧树脂或者其他树脂 混合材料浇注成型; ?⑶油浸式电流互感器 : 由绝缘纸和绝缘油作为绝缘; ?⑷气体绝缘互感器:由FS6气体作为主绝缘。 保护用电流互感器的选择 保护用电流互感器的性能应满足继电 保护正确动作的要求,首先应保证在稳态对 称短路电流下的误差不超过规定值。 对于短路电流非周期分量和互感