越级跳闸的原因
一、线路故障越级跳闸
1、复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号
2、查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。拉开拒动开关两侧隔离开关
3、汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路
4、依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。
二、主变或母线故障越级跳闸
1)、2)同上
3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度
4)根据调度命令恢复无故障设备的运行,并将故障母线或主变所带负荷转移至正常设备供电,联系有关部门对故障设备检修处理.