电缆

电线

广东珠江电线电缆

珠江电缆

珠江电线

很多人在家都遇到过无故跳闸的情况,明明电路、电器也没有任何明显异样,但还是跳闸,这到底是是怎么回事呢?下面珠江电缆就为大家解析一下吧。
第一种情况是漏保一合闸就跳闸,也就是说漏保合不上闸:
漏保的跳闸时,我们要看一下漏保上的复位按钮是否弹出,如果弹出说明是漏电导致的跳闸,如果漏保上的复位按钮没有弹出,说明不是漏电导致的漏保跳闸,可能的原因是短路。
如果漏保一合闸就跳闸,也就是说漏保合不上闸,我们此时要把所有的电器都从这个回路的插座上拔下来,如果仍然是漏保一合闸就跳闸,那么我们可以确认是这个回路的线路出了问题;
如果发现漏保的复位按钮没有弹出,那么此时的跳闸基本上可以断定是线路某处存在短路或者是电线虚接,解决办法就是对回路中的电线所有接头进行检查,处理电线的接头。
我们此时就要观察漏保上的复位按钮,如果发现复位按钮弹出,那么就是线路中某处电线漏电,解决的办法就是使用摇表摇测电线的绝缘,找出漏电的部位进行处理,处理时还要排除造成线路漏电的原因再进行维修或更换,为了避免漏电等事故发生,珠江电缆建议更换低烟无卤电缆,这种电缆具有较高的体积电阻率和耐高压特性,因此也比普通电缆更耐用更不易老化,能有效防止漏电的发生。
第二种情况是漏保可以合上闸,但是一使用电器就跳闸:
由于漏保可以合上闸,不使用电器时也不跳闸,但是一使用电器漏保就会跳闸,这种情况我们可以基本上断定是电器出了问题,电器存在漏电或者是内部短路等原因;
知道了是由于电器故障导致的漏保跳闸以后,我们可以进一步找到是哪个电器导致的跳闸,具体操作步骤是:把回路上的所有电器从插座上拔下来,然后合上闸,再逐一把电器插到插座上打开电器,让电器工作,直到发现某个电器一工作就跳闸或者是一插上就跳闸,那么就说明这个电器存在问题;
跳闸的问题并不是仅仅影响电器的使用,我们一定要懂得进行简单的诊断和排查,在发生意外前将其遏止,而漏电跳闸现象较为复杂,安全隐患巨大,更关系到人身安全,若不引起重视,很可能会引发严重事故造成人员伤亡和财产损失,所以有关安全用电一定不能疏忽大意。