漏电开关为什么在两相触电事故中不能起保护作用

漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流,一般极限值可调。
一般情况下火线电流应该与零线电流差不多,因为大致两个接入点可以看成串联关系。
漏电保护器就是利用这个特性,当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电,电流从大地跑了。
当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间,火线电流大,零线电流小,漏电保护器工作。而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体,实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化,所以会起不到保护作用。
差不多情况的还有隔离变压器。