电气控制柜安装方法
(1)电气元件的安装
按照电气元件明细表配齐电气设备和元件,安装步骤如下。
1.掌握线路工作原理的前提下,绘制出电气安装接线图。
2.检查电气元件的质量。检查电气元件外观是否完好、各接线端子及紧固件是否齐全、操作机构和复位机构的功能是否灵活、绝缘电阻是否达标等。
3.底板选料与剪裁。底板可选择2.5~5mm厚的钢板或5mm厚的层压板等,按电气元件的数量和大小、摆放位置和安装接线图确定板面的尺寸。
4.电气元件的定位。按电气产品说明书的安装尺寸,在底板上确定元件安装孔的位置并固定钻孔中心。选择合适的钻头对准钻孔中心进行冲眼。在此过程中,钻孔中心应保持不变。
5.电气元件的固定。用螺栓加以适当的垫圈,将电气元件按各自的位置在底板上进行固定。
(2)电气元件之间导线的安装
1.导线的接线方法:在任何情况下,连接器件必须与连接的导线截面积和材料性质相适应,导线与端子的接线,一般一个端子只连接一根导线。有些端子不适合连接软导线时,可在导线端头上采用针形、叉形等冷压端子。如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式必须是工艺上成熟的各种方式,如夹紧、压接、焊接、绕接等。导线的接头除必须采用焊接方法外,所有的导线应当采用冷压端子。若电气设备在运行时承受的振动很大,则不许采用焊接的方式。接好的导线连接必须牢固,不得松动。
2.导线的标志:在控制板上安装电气元件,导线的线号标志必须与电气原理图和电气安装接线图相符合,并在各电气元件附件做好与原理图上相同代号的标记,注意主线路和控制线路的编码套管必须齐全,每一根导线的两端都必须套上编码套管。套管上的线号可用环乙酮与龙胆紫调和,不易褪色。在遇到“6”和“9”或“16”和“91”这类倒顺都能读数的号码时,必须作记号加以区别,以免造成线号混淆。导线颜色的规定参见下表。
(3)导线截面积的选择
对于负载为长期工作制的用电设备,其导线截面积按用电设备的额定电流来选择;当所选择的导线、电缆截面积大于95mm^2时,宜改为用两根截面积小的导线代替;导线、电缆截面积选择后应满足允许温升及机械强度要求;移动设备的橡套电缆铜芯截面积不应小于2.5mm^2;明敷时,铜线不应小于1mm^2,铝线不应小于2.5mm^2;穿管敷设与明敷相同;动力线路铜芯线截面积不应小于1.5mm^2;铜芯导线可与大一级截面积的铝芯线相同使用。
对于绕线转子电动机转子回路导线截面积的选择可按以下原则:
1.转子电刷短接。负载启动转矩不超过额定转矩50%时,按转子额定电流的35%选择截面积;在其他情况下,按转子额定电流的50%选择。
2.转子电刷不短接。按转子额定电流选择截面积。转子的额定电流和导线的允许电流,均按电动机的工作制确定。
(4)导线允许电流的计算
1.反复短时工作制的周期时间T