住宅楼梯间及消防电梯的设置原则 建筑类别 非封闭楼梯间 2~6 层 7~9 层 (户门应乙 级防火门) 2~9 层 10~11 层 (户门应 乙级防火门) 2~9 层 2~6 层 可采用,但不得计 入疏散宽度 可采用,但不得计 入疏散宽度 封闭楼梯间 7~9 层(楼梯间应 采用弹簧门) ※1 12~18 层 ※1 10~11 层 ※1 7~11 层 ※1 可采用, 但不得计入 疏散宽度 h≤32m,且应有直 接天然采光和自然 通风 防烟楼梯间 消防电梯 10 层及 10 层以上 ※2 塔式住宅 10 层及 10 层以上 单元式住宅 单元式宿舍 通廊式住宅 通廊式宿舍 一类高层公建 包括地下室 二类高层公建 包括地下室 商住楼 19 层及 19 层以上 12 层及 12 层以上 ※2 12 层以上 ※2 12 层以上 ※2 应采用 ※2 h>32m ※2 h>32m ※2 12 层以上 12 层以上 应采用 h>32m 及 h≤32m 无直接天 然采光和自然通风 住宅部分楼梯间可按住宅规范,商业建筑部分按公建规范 注:※1—民用建筑封闭楼梯间用弹簧门,高层工业建筑用乙级防火门(见建规附表 1) ※1—消防电梯数量:每层 1500m2 一台,1500m2~4500m2 两台,4500m2 三台 1. 18 层以下的高层住宅或每层不超过 6 户的 19 层以上的住宅设 2 部电梯,其中一部兼做 消防电梯; 2. 18 层以上(高度 100 米以内)高层住宅每层 8 户和 8 户以上的住宅设 3 部电梯,其中一 部兼做消防电梯。 3. 12 层以上的高层住宅,电梯不能小于 2 台.每层住 40 人,层数为 24 层以上时,应设置 3 台. 每层住 40 人层数为 35 层以上时,应设置 3 台.单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时, 采用联系通廊. 上海住宅设计标准规定: 5.1 楼梯 5.1.1 住宅设一个楼梯间时,应符合以下规定: 1 低层、多层住宅,当每套户门至楼梯口的距离不大于 15m 时,应设一个敞开楼梯间; 2 中高层住宅,当每套户门至楼梯口的距离不大于 15m 时,应设一个敞开楼梯间,户门应为 乙级防火门或楼梯间通至屋顶平台; 3 十层、十一层的单元式住宅每单元应设一个敞开楼梯间,但户门应为乙级防火门(户门可 朝户内开启)且楼梯应通至屋顶,各单元的屋顶平台应相连通; 4 十层、十一层的塔式住宅应设一个封闭楼梯间; 5 十二层至十八层的塔式、单元式住宅应设一个防烟楼梯间,旦前室面积不应小于 4.5m2 ; 6 当十八层以上的单元式住宅每单元设一个防烟楼梯间时,应按本标准 5.3 节设置连廊。 5.1.2 本标准 5.1.1 条规定以外的住宅,其设置楼梯间的数量不应少于两个,并应符合下 列规定。 1 低层、多层、中高层住宅应设敞开楼梯间: 2 十层、十一层的通廊式住宅应设封闭楼梯间: 3 十二层及以上的通廊式住宅应设防烟楼梯间; 4 十八层以上的塔式住宅应设防烟楼梯间。 5.2.2 十二层及以上高层住宅的每单元设置电梯不应少于两台,其中一台电梯的轿厢长边 尺寸不应小于 1.60m。当按本标准 5.3 节的规定设置连廊时,十二层至十八层的单元式住 宅每单元可设一台电梯。 5. 2.3 十二层及以上的高层住宅应设消防电梯,消防电梯可与客梯兼用,其前室可与防烟 楼梯间的前室合用。 5.3.2 下列住宅应设置单元与单元之间的连廊: 1 十八层以上的单元式住宅,当每单元设置一个防烟楼梯间时,应从第十层起,每层在相邻 的两单元的走道或前室设连廊; 2 十二层及以上的单元式住宅,当每单元设置一台电梯时,应在十二层设连廊,并在其以上 层每三层相邻的两单元的走道、 前室或楼梯平台设置连廊; 每单元每层不超过两套的十二层 至十四层(不包括十四层跃十五层,且底部无敞开空间)的单元式住宅,可直接在屋顶设置 连廊。 5.3.3 跃廊式的高层住宅,其共用走道联系的层数不应超过两层。