7月,一条10KV线路出线开关和线路上的两台智能开关频繁跳闸,为弄清楚跳闸原因,检修工区的苏工花了一个上午的时间把三台开关上二次装置上的事件抄了回来,分析数据之前,苏工做的第一件事,就是依照各个装置与自己手机上时间的差值,修正所有事件的记录时间到一个统一的时间标准里。这是时间同步应用的一个微场景。
电力系统的电流、电压、频率、相位,都是在时间轴上记录的波形,所有的控制都是基于这些参数的延伸,网络越大,自动化程度越高,时间同步就显得尤为重要。
类似与苏工所做的人工数据分析,简单地来同步时间,还能满足使用,要实现大数据挖掘应用,在发电、变电、控制中心、调度中心、计量系统、生产系统建立统一的时间同步系统就非常必要了。
电力系统要求继电保护、自动装置、稳定控制、能量管理、生产管理都要基于一个时间基准上运行,以满足同步采样、稳定性判别、故障定位、故障录波、故障分析的需求。根据精度要求的高低,分四类:1μs,1ms,10ms,1s,比如行波故障定位要求误差不大于1μs,而微机保护装置要求误差不大于10ms。
GB/T36050-2018《电力系统时间同步基本规定》在今年10月开始实施,其中规定:授时源采用天基为主,地基为辅的模式,天基授时以北斗为主,GPS为辅的方式。结合早期发布的DL/T1100《电力系统的时间同步系统》,为实现电网互联和智能电网又栽下一个桩基。
现在的电力系统,除了一些老旧的变电站(尤其是地方电网),大多数已经实现了站内的同步,实现以调度时间为基准的系统时间同步是早晚的事。