消防联动模块,广义的消防联动模块是指只要是在消防系统中用到的、起联动作用的模块都属于消防联动模块。因此就可以把消防联动模块大致分为:输入模块、输出模块、广播模块、电话模块、输入输出模块、切换模块、多线模块等。其次从功能上面分,可以将消防联动模块分为:消防监视模块、消防控制模块。监视模块包括:输入模块;控制模块包括:输出模块、广播模块、电话模块、输入输出模块、切换模块、多线模块。 消防监视模块在消防系统中应用的比较多,大致是配接:水流指示器、湿式报警阀、信号蝶阀、压力开关、70°防火阀、280°防火阀(常开)、防火卷帘控制器、感温电缆、开关量可燃气体探测器、空气采样接入主机时、其他开关量的探测器接入报警系统等。 一般这种消防监视模块的接线也是相当简单的。在与报警主机端连接的时候,只需要接信号二总线,一般都不需要DC24V电源;与外部设备端连接时一般接设备的常开点。 消防控制模块是消防控制系统实现对建筑内消防设备、电梯设备、照明、空调、给排水等安全设备联动控制的重要单元。