一、地采暖报停了如何放水防冻
首先将集水器的所有阀门关闭,接下来用扳手将排水管右边的集水器螺帽旋开,准备好水盆接水,接下来打开进水管的总阀,并打开一路管道的进水阀门和对应管道的出水阀门就行了。按照同样的方法对每个分水管进行放水,直到所有的管道放干净后,旋好螺帽就行了。
二、地暖的主要参数是多少
1、供水温度:在50℃-60℃之间,地暖最高的温度不得高于60℃。
2、供水压力:一般子啊0.3Mpa-0.5Mpa之间,最高压力不得超过0.8 Mpa。
3、供回水温差:不宜超过10℃。
4、加热管内热水流速:应控制在0.25m/s-0.5m/s之间。
5、地热辐射采暖结构厚度:一般在50mm-80mm之间(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层因在30mm-50 mm之间,填充层应在25mm-30 mm之间。
6、地热辐射采暖层结构重量:应在70kg/m2-120kg/m2之间。
7、各个环路的加热管长度应控制在60米-80米之间,最长的加热管不得超过100米,并且每套分集水器的回路不得超过6个。
8、地面温度控制:如果是长期停留在室内的,那么地面的温度应控制在24℃-26℃之间,如果只是短期停留在室内的话,那么地面的温度应控制在28℃-30℃之间,如果没有人停留的室内的话,地面的温度应控制在35℃-40℃之间。
小编总结:以上就是小编为大家分享的地采暖报停了如何放水防冻以及地暖的主要参数是多少,相信大家看完以上的分享后也有了相应的了解,如需了解更多相关信息,请继续关注齐家网网站,小编将一一为你们解答。
什么,装修还用自己的钱?!齐家装修分期,超低年利率3.55%起,最高可贷100万。立即申请享受优惠

现场团购活动