消防常用闸阀截止阀: 一般口径在100mm以下,它的工作原理与闸阀相近,只是关闭件(阀瓣)沿阀座中 心线移动,它的管路中起关断作用,亦可粗略调节流量,。(现在逐渐被球阀所代替) 优点:制造容易,维修方便,结实耐用,寿命较长,密封性好。 缺点:只允许介质单向流动,安装时有方向性,流阻大。 注:法兰截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关闭烦闷的 力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应的减少。 球阀: 球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀 的启闭件是一个有空的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主 要供开启和关闭管道和设备介质之间。 有点:1、适用于经常操作,启闭迅速,轻便,流体阻力小。 2、结构简单,相对体小,重量轻,便于维修。 3、密封性能好,不受安装方向的限制,介质流向和任意。 4、无振动,噪声小。 注:1、安装时要留有手柄的转动位置。 2、不能用作节流。 3、带装的机构的球阀应直立安装。 闸阀: 只关闭键(阀板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门,闸阀在管路中主要起切断作 用。闸阀是一种使用广泛的阀门,一般口径DN50 的切断装置都选它。 优点:1、流体阻力小,。 2、开闭时所需外力较小。 3、介质流向不受限制。 4、全开时,密封面收工作介质的冲击比介质阀小。 5、形体单一,铸造工艺性好。 缺点:1、外形尺寸和开启高度都较大,安装所需空间大 2、开闭过程中密封面有相对摩擦,容易引起擦伤 3、有两个密封面,加工,维修增加困难 分类 平行式闸阀:密封面与垂直中心线平行,即两个密封面互相平行。在平行式闸阀中,以带推力楔块的结构最常见,即在两闸板中间有双面推力楔块,这 种阀门适用于低中压小口径(DN40-DN300)也有在两闸板间带有弹簧的,弹簧产生紧 力,有利于闸板的密封性。 楔式闸阀:密封面与垂直中心线成某种角度,即两个密封面成楔形的闸阀。密封面的倾斜角度一般有252′,330′,5,8,10等,角度的大小取决于(主要)介质温度的高低。一般工作温度愈高,所取的角度愈大,以减小温度变化时发生楔 住的可能性。 明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖或支架上,开闭闸板时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的开降。这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度被广泛采用。 暗干闸阀:阀杆螺母在阀体内,与介质直接接触,开闭闸板时用旋转杆来实现。