计算焊接工作量的单位,也就是焊接当量。国外叫达因,是指直径1英寸的一个焊口为1个焊接当量(1个达因)。10个1英寸的焊口就是10个达因,2个5英寸的焊口也是10个达因,这种统计方法只考虑了焊口直径没有考虑壁厚的影响,所以只适用于壁厚在8毫米以下的焊口;超过8毫米每增加2毫米加乘一个0.1的系数。 焊接当量是以管道英寸公称尺寸(NPS-Nominal Pipe Size )描述的管道焊接工程量。单位管道焊口的焊接当量为该管道的英寸公称尺寸数量。 例如:管道英寸公称尺寸为4 inch(NPS 4),焊接1道焊口焊缝,焊接当量为 4 Dia-inch(寸口);焊接2道焊口,焊接当量为2*4=8 Dia-inch(寸口)。 公称管道尺寸(又称公称管道直径)是一种无量纲的指示符,在“英制单位”中,它又称“英寸公称尺寸”;在”公制单位“中,又称”公称直径(DN-Nominal Diameter)。 两种单位制常用公称管道尺寸对照如下: NPS DN 1/2 15 3/4 20 1寸 25 1-1/4 32 1-1/2 40 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 16 400 20 500 24 600 管道工程依据总的焊接当量进行施工管理(进度管理,焊工及管工人员与焊机配置、施工岗组工作定额及费用管理,管道施工造价管理等), 焊接当量还需综合考量管道焊口的接口形式(对接焊口,马鞍焊口,承插角焊口,螺纹密封焊口,补强板焊口等),管子壁厚,材质,无损检测比例,压力等级等因素对焊接工程量的影响。 通常以中低压碳钢管道的单位焊口焊接当量为基准,按影响因素对其他管道焊口的单位焊接当量进行修正,满足施工管理要求。 塑料管用公称外径dn表示,为管材外径; 镀锌钢管用公称直径DN表示,为管道内径; 钢塑复合压力管用公称外径Dn表示,为管材外径。 一、De、DN、d、φ的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。 1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值\ufe630.5*管壁厚度。 注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50); 2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径 x 壁厚的形式,例De25 x 3; 3、D一般指管道内径; 4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等); 5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。 中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径 x 壁厚。例如φ60.5 x 3.8; 6、DN为Nominal diameter意思是公称直径; 7、De为external diameter意思是外径; 8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。 二、管径的表示方式 1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50); 在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25 x 2.5mmDN25 De32 x 3mmDN32 De40 x 4mmDN40 De50 x 4mm等等……; 2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径 x 壁厚 表示(如De108 x 4、De159 x 4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略; 3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等); 4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;通常塑料管是按照外径表示,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失; 5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 三、De、DN、d、φ的各自表示范围 1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径; 2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径; 3、φ--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径 x 壁厚”,如:φ108X4。 四、工程管径对照表 五、英制与公制对照 英寸是长度单位。1 英寸=2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)、其前殖民地的长度单位。美国等国家也使用它。 在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 1、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 2、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 (1)相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 (2)英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" (3)如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。 (4)如DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。 (5)如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管 (6)外径与DN,NB的关系如下: 公称管子尺寸 (NPS)/in 0.25 0.5 0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0 公称直径 (DN)/mm 6 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 公称管子尺寸 (NPS)/in 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 24.0 36.0 42.0 48.0 公称直径 (DN)/mm 200 250 300 350 400 450 500 600 900 1000 1200 六、管子规格及有关数据 公称直径 英寸 外径 近似内径 壁 厚 普厚/加厚 相当于无缝管 mm " mm mm mm mm 15 4 分 21.25 15 2.75/3.25 22 20 6 分 26.75 20 2.75/3.5 25 25 1 寸 33.5 25 3.25/4 32 32 1.2 寸 42.25 32 3.25/4 38 40 1.5 寸 48 40 3.5/4.25 45 50 2 寸 60 50 3.5/4.5 57 70 2.5 寸 75.5 70 3.75/4.5 76 80 3 88.5 80 4/4.75 89 100 4 114 106 4/5.0 108 125 5 140 131 5/5.5 133 150 6 165 156 5/5.5 159 200 8 219 207 6 219 250 10 273 259 7 273 300 12 325 309 8 435 350 14 377 9 485 400 16 426 9 535 450 18 478 9 590 500 20 529 9 640 600 24 630 10 755 700 28 720 10 860 800 32 820 975 七、国际管道尺寸对照表 N.D INCH STANDARD METRIC INCH COPPER PVC PE DUCTILE 15A 1/2" 21.7 20 21.5-22.0 22 20A 3/4" 27.2/28.5 26 27.0-27.6 26 25A 1" 34.0 30 28.24 30 32 34.0-34.7 34 32A 1-1/4" 42.7 38 34.59 35 38 42.0-42.8 48 40A 1-1/2" 48.6 44.5 40.95 45 48 48.0-48.9 60 50A 2" 60.6 57.0 54.05 55 60 60.0-61.1 76 65A 2-1/2" 76.3 76.1 66.75 70 76 76.0-77.3 89 80A 3" 89.1 88.9 79.85 85 89 89.0-90.5 98 90A 3-1/2" 101.6 100A 4" 114.3 108.0 106.27 110 114 114.0-115.9 118 125A 5" 139.8 133.0 131.67 140 140 140.0-142.3 144 150A 6" 165.2 159.0 157.68 160 165 165.0-167.6 170 200A 8" 216.3 219.0 208.48 216 216.0-218.8 222 250A 10" 267.4 267.0 260.50 267 267.0-270.1 274 300A 12" 318.5 323.9 312.11 318 318.0-321.3 326 350A 14" 355.6 368.0 363.72 378 400A 16" 406.4 419.0 414.52 429 450A 18" 457.2 457.2 465.32 480 500A 20" 508.0 508.0 516.94 532 550A 22" 558.8 558.0 567.74 600A 24" 609.6 619.0 619.35 635 650A 26" 660.4 700A 28" 711.2 DN 公称直径不锈钢无缝管尺寸对照表 公称口径 无缝管尺寸 公称口径 无缝管尺寸 DN10 Φ14*2 DN200 Φ219*5(6) DN15 Φ18*2 DN250 Φ273*6(7,8) DN20 Φ25*2(2.5) DN300 Φ325*6(7,8) DN25 Φ32*3 DN350 Φ377*8(9,10) DN32 Φ38*3 DN400 Φ426*8(9,10) DN40 Φ45*3(3.5) DN450 Φ480*8(9,10) DN50 Φ57*3(3.5) DN500 Φ530*8(9,10) DN65 Φ76*4 DN600 Φ630*8(9,10) DN80 Φ89*4 DN700 Φ720*10 DN100 Φ108*4 DN800 Φ820*10 DN125 Φ133*4(5) DN900 Φ920*10 DN150 Φ159*4(5,6) DN1000 Φ1020*10 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。 管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示。 塑料管也用外径表示,如De63。 其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示。 在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。 管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚, 因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称, 在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 (其实在工程领域并没有一个完全的管道公称直径与外径的对照,外径与公称直径的换算基本要靠经验。 大致是公称直径大约等于内径(外径减两个皮厚) 但也不完全相等,大致差不多,取整就行。比如φ108*7的外径108,它的公称直径是100;再比如φ32*4.5,外径32,公称直径应该是25。以此类推,就能得到外径与公称直径的对应关系了。) 八、钢管与塑料管实际选用对照 塑料管及金属复合管 带嵌件的塑料管件 镀锌钢管 公称外径(dn/Dn) 管件内径×管螺纹 公称直径(DN) 公制 英制 20 20×1/2” 15 1/2”(四分管) 25 25×3/4” 20 3/4”(六分管) 32 32×1” 25 1”(一寸管) 40 40×1 1 /4” 32 1 1 /4”(寸二管) 50 50×1 1 /2” 40 1 1 /2”(寸半管) 63 63×2” 50 2”(二寸管) 75 75×2 1 /2” 65 2 1 /2” 90 80 3” 110 100 4” 125 125 5” 160 150 6” 200 200 8” 225 225 9” 250 250 10” 315 300 12” 355 350 14” 400 400 16” 450 450 18” 500 500 20” 630 600 24” De