查看:1685|回复:6

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
-18°低温冷库17.6立方,外机艾默生谷轮ZSI 3.5p一体机,内冷风机dd22,机组是二手的,膨胀阀新的丹佛斯外平衡3号阀芯,外机高于蒸发器约1.2米。高压管直径9mm,低压管直径19mm,管道长度约6米,两根管子都包了保温。安装好管道后,抽真空1小时,由于外机里收有r22制冷剂,抽真空时没有打开高低压角阀。抽真空结束后先打开了低压阀门,20分钟后打开高压阀门,再过30分钟后通电试机。空库试机40分钟未到设定的-18°自动停机,此时库温-16.2°,室温25°,高压1.25mp,低压0.03mp。停机后约2分钟压缩机又启动,工作几十秒后又停机,如此反复。机器视液镜中什么都看不到,膨胀阀除掉进气管接头都有霜,膨胀阀凑近了听有批批的声音,蒸发器上也有霜,低压阀上也有少许霜。麻烦各位老师给指点一下哪里出了问题?感谢!
mp是什么单位?感觉你的压力有点低,检查一下哪里是否有堵,冷库高压管没必要穿保温管吧,一看哥们是装空调出生的
低压低了压控保护,过两分钟低压回升压力开关接通,压机运行,运行时库温越低,回气压力越低,就再次保护,库温越高回气压力越高,压机没结霜的情况下,膨胀阀在中间,就再加点制冷剂,或者把库温调高些
搞不懂你到底说的是什么意思?“抽真空时没有打开高低压角阀。抽真空结束后先打开了低压阀门,20分钟后打开高压阀门”?是自身压缩机抽的真空?还是另用设备抽的真空?如果是自身压缩机抽的真空,怎么会在20分钟后再打开高压阀?怎么又说“再过30分钟后通电试机”?看了你说的发晕。
R22制冷剂,库温-16.2度,此时的蒸发温度为-21度左右,对应R22的饱和压力为0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.1MPa表压左右。