配电运维就是e运维
大家说说电气设备老化该怎么办?
有人该说了
那就换呗
那单位觉得浪费钱
不愿意换怎么办
那就继续运行
那要是出问题了怎么办
那就...就...
那就尽量延缓
电气设备的老化时间
给大家分析个案例
使用超声局放仪
对一配电站进行局放监测
当检测到10kVHXGN6-10型环网柜时
发现数值突然由0增大到23
随后监测人员分别采用接触式
非接触式的方法
并结合频率调整再进行监测
确定最大局放信号
源于站变10kV间隔
在开仓检查后发现
站变10kV间隔内
确实存在较严重的放电痕迹
熔丝仓的仓壁以及熔丝本身
三相均有较严重的放电痕迹
爬电范围已经呈现出扩散的形式
对发现隐患的设备进行分析
发现其运行时间
多在8年以上甚至更长
设备老化严重
最后通过返厂检修进行了处理
如果在日常注意维护、检修
就不容易发生上述故障
也不用返厂
影响工作效率
及时发现问题
解决问题
延长设备寿命
提高工作效率