1、绿色用于保护接地。2、黄绿色用于信号回路或接地。3、绿蓝线用于本安接地。电气设备的接地部分:(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。(6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接 。配电系统的接地部分:(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。参考资料来源:搜狗百科-保护接地参考资料来源:搜狗百科-接地线

4, 接地线规范标准有哪些

接地线标准1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线。;2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;3.接地线的电阻值不能大于2Ω;4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及横截面不小于100平方毫米的扁钢制成;5.危险的电气设备的金属外壳和接地母线或者是局部的接地极直接的连接线必须使用横截面不小于25平方毫米的软铜线,或者是横截面不小于50平方毫米的镀锌铁线,也可以使用厚度不小于5毫米以及横截面不小于50平方毫米的扁钢制成;6.在连接接地母线和接地极的时候,要使用焊接的方法,或者是用直径大于10毫米的镀锌螺栓和用来防止松懈的装置进行连接。

名词解释

小于
数学 数学符号:
含义:是一个数比另一个数小或者一个范围小于另一个范围
平方毫米
平方毫米(符号为mm²),是面积的公制单位(SI Unit),其定义是边长为1毫米的正方形的面积。其公式为:1mm² = 0.000001㎡ 1平方毫米= 0.000001平方米。
横截面
不是所有光滑流都有横截面,一个明显的必要条件是流不能有奇点。横截面是由庞加莱 (Poincare,(J.-)H) 引进的。通过横截面可以建立光滑流与微分同胚生成离散动力系统之间的联系。