关键词工频电感性负载相平衡电容器中图分类号:TF748.42.1文献标识码:B电抗器线电流文章编号:1009--3230( 2002) 02一0042一02我单位技措技改项目,工频感应电炉设计制造完成后,在接线调试中发现,三相电流不平衡,其结果导致负载严重不平衡,如在这种情况下冶炼一炉钢,电能损耗相当大,经仪表检测,有功功率很小,无功功率很大,功率因数较低co却=0.2。由此该工频感应电炉需要配置一台很大的变压器,使一次性投资及电能损耗大大增加。工频感应电炉一般属单相电感性负载,若将其直接与三-收稿日期:200卜_· 【I一29相电源接通,会导致三相线电流严重不平衡而影响其它负载的正常工作。为了解决上述弊端,我们经过反复研究试验,得出如下解决办法。将工频感应电炉、平衡电容器、平衡电炉器组成如图1所示的一个三相三角形对称负载( 即采用并联补偿电容器) ,然后接电源。工频感应电炉的这种相平衡装置的工作原理为:假设电源电压【J ⋯0。、0。