参见 系统应该进行预供油。预供油可以通过机械泵上 故障诊断(见第 5 节)。 的控制杆进行预供油。如果安装了一个电子辅助 泵,将e-系列数字显示器上的 STOP 开关推到 STOP(停车/注油)的位置至少 30 秒钟。 3-3 机组停车 断开所有电器负载和脱离前输出(若安装)让发电机组在空载下以使其冷却。2 分钟后,按下后松开 e-系列数字显示器或控制开关上的 STOP 按钮。机组状态灯将熄灭。 “沸腾后”能够使大量的冷却液从压力盖和膨胀柜出来。在停止机组前总要使发动机冷却下来。在每次应急停车或故障停车后,要检查冷却液的泄漏。如有必要,添加和清洁。 紧急停车 将紧急停车开关推到停车位置(p.2-2)。