宾馆常用烟雾报警器
烟雾报警器顾名思义就是一款用于监测室内烟雾浓度的设备,能够探测火灾时产生的烟雾。
烟雾报警器种类有很多,夜晚有红色报警灯的报警器属于就属于光电感烟型烟雾报警器。该报警器内部采用了光电感烟器件,广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。烟雾报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。
光电式烟雾报警器的工作原理
建大仁科烟雾报警器采用光电式感烟原理设计,通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范,内置烟雾传感器和光电感烟器件。烟雾是向上运动的,当它上升到天花板底部,进入到报警器内部后,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多。当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,蜂鸣器就会响起报警,与此同时感应器把光信号转换为电信号并传送到火灾自动报警系统,提示此处发生火灾。
光电式是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟雾对光线的吸收和散射作用。
光电式烟雾报警器的功能特点:
1、当物质燃烧的时候,往往会先产生烟雾,接着产生可见与不可见光,烟雾报警器可以全方位360°探测,一旦“捕捉”到物体燃烧的“信号”,就会将它转变成输出信号,上传给消防系统。
2、当烟雾达到预定阈值时,设备发送报警资料到闸道,设备内部的报警器会同时发出清脆响亮的报警声,直至危险解除或空气重新平净为止。为了避免误报,对报警时间可做适当的延时调整。
3、烟雾报警器是标准的ModBus-RTU信号输出,方便用户二次开发。搭配建大仁科集中器使用,可通过网络信号上传至建大仁科免费提供的环境监控平台,实现24小时不间断监测。
4、用户通过账户登录云平台手机APP端,可实现对烟雾报警器的远程管理。
5、烟雾报警器自身更加智能化,如在温度比较低的环境下,它能够自动开启加热,保证设备能够正常工作,确保检测的准确性。
6、烟雾报警器具有反应灵敏、精测准、稳定性高和高分贝报警声(≥80dB)等特点,符合GB4715-2005消防标准;它采用优良的生产工艺,外形美观,直接安装,无需调试;设备内部采用贴片技术,具有抗EMI、RFI干扰的作用,保证了信息传输的连续性。