煤矿每日一题题库带答案
1.01、矿井采用单回路供电时,必须有(备用)电源。
1.02、矿井的两回路电源线上都不得(分接)任何负荷。
1.03、井下不得带电检修、(搬迁)电气设备。
1.04、井下各种电气设备的额定电压等级应符合:高压不超过(10000ⅴ),低压不超过(1140ⅴ)。
1.05、井下防暴电气设备改变(额定值)使用和进行(技术改造)时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门的检验合格后,方可使用。
1.06、井下主排水泵必须有(工作)、(备用)、和(检修)的水泵。
1.07、井下主排水泵工作水泵的能力,应能在(20h)内排出矿井24h的正常涌水量。
1.08、井下主排水泵备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的(70%)。
1.09、井下工作和备用水泵的总能力,应能在(20h)内排除矿井24h的最大涌水量。
1.10、防暴电气外壳上Exdi符号中Ex表示(防暴),d表示(隔爆型),i表示(煤矿用)。
1.11、绞车操作中“三不开”即(信号不明不开)、(看不清钩头不开)、(启动状态不正常不开)。
1.12、矿工自救的原则为(灭)、(护)、(撤)、(躲)、(报)。
1.13、井下配电网络均应装设(过流)、(短路)保护装置。
1.14、防暴电气设备入井前,应检查其(产品合格证)、(煤矿矿用产品安全标志)。
1.15、电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上。
1.16、提升绞车制动闸和工作闸,闸带必须完整无裂纹,磨损余厚不得小于(3)mm。
1.17、绞车运行中减速机温度不得超过(70)℃。
1.18、绞车钢丝绳涂油每月至少(1)次。
1.19、滚筒上应经常缠留(3)圈钢丝绳,用以减轻固定处的张力。
1.20、绞车电动机在工作运行中,温度不得超过(80)℃。
1.21、塞尺的用途是用以测量配合表面的(间隙)。
1.22、钢丝绳遭受猛烈拉力的段,长度伸长(0.5%)时,必须更换。
1.23、井下供电“三无”是指:(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。
1.24、操作高压电气设备的人员,应(戴绝缘手套),(穿电工绝缘靴)或(站在绝缘台上)。
1.25、硐室内的设备,必须(分别编号),(标明用途),并有(停送电的标志)。