使用wonderware 的内核 软件,经北京hollysys 组态开发而成。 3.2 控制中心操作规程 3.2.1 开机程序 3.2.1.1 确保配电房提供UPS的开关已打开,打开UPS,按”test”直到UPS 发出两次.嘟嘟.声开始自检,等自检完成。 3.2.1.2 依次打开仪表间配电箱 P1 里面的总开关和其它空气开 3.2.1.3依次打开RTU 柜里面的空气开关,光纤收发器、路由器、 交换机等电源由通讯柜里面的插线板提供。 3.2.1.4 依次打开实时服务器、历史服务器、web 服务器并分别以 administrator 用户名,输入密码登录,并打开相应的软 件等待运行正常。 3.2.1.5 打开工程师站、操作员站电脑,登陆后打开桌面上的 InTouch 软件即察看画面流程。 3.2.2 关机程序 3.2.2.1 关闭操作员站、工程师站计算机。 3.2.2.2 关闭实时服务器,历史服务器,web 服务器。 3.2.2.3 依次关闭RTU 柜里面的空气开关。 3.2.2.4 关闭光纤收发器,路由器,交换机电源。 3.2.2.5 依次关闭配电箱P1 里面的其他空气开关,总开关最 后关闭。 3.2.2.6 切断UPS 电源。 Test旁边的 Off 按钮直到UPS 不再运行。 3.3 其它说明 3.3.1 仪表间 UPS 电源输入来自电气 380VAC,输出给仪表间 电源配电箱P1。 3.3.2 检测各服务器准备就绪才可为服务器柜上电。 3.3.3 检测 RTU 柜内供电系统接线无误,且接地正确,才可 为RTU 柜上电。 3.3.4 控制中心配电箱P2 电源来自电气220 交流电源。其中: 1)地插座:来自总开关分配 220V 电源,控制室操作台下右 侧电源插座。 2)普通插座:自总开关分配来自电气220V 交流电源。 3)应急灯电源:自总开关分配来自电气220V 交流电源,为 应急灯供电。 柯桥高中压调压计量站