三菱空调遥控器一开就跳闸

咋厂里有近一百千瓦的设备开机能正常工作啊!可就是这台三菱空调开机就跳闸。当时把鉴相鉴伏保护去掉,空调运转正常。并用手摸空调无漏电现象。一投保护就跳!不开空调,一切设备正常!从变压器到空调有两个100的漏保,鉴相鉴伏投不投,开空调都不跳。 深圳三菱空调维修回答:能将变压器配电柜跳闸,可谓电流是无穷之大。估计的确不是空调故障,否则空调一定会有短路痕迹。你不妨检查自分路开关至空调插座这段线路是否有故障(重点是插座)。空调插头不插,开关是否能合闸,确认正常,则请专业人员着重检查空调电源进线,尤其是接线桩头是否有短路、接地现象。 一般空调开机就跳闸问题在于: 1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了. 2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。 3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。 4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下! 5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。 7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。 制冷:内机先启动,后外机启动。 制热:外机先启动,后内机启动。 深圳三菱空调维修中心提示您,出现空调开机就跳闸这种情况,为保障您的人生安全,请迅速于专业维修人员联系。