泵轴对中找正(单表双打法)三表打法 单表对中找正方法 1、单表对中找正的装架示意图(图示为单表双打) 2、使用单表双打对中法的前提条件: S—两转子轴头之间的距离 D—联轴节的外径 前提条件: 打对中法对张口的敏感性强,对中的精度可以达到更高的水平。联轴节直径比较大,端面跳动显著,建议用三表法(或双表法) 联轴节直径比较小,端面跳动较小,建议用单表法,单表法适用于长联轴节 (指中间接筒较长)设备对中。 3、单表双打对中法的数据记录规定 当把表架固定在 转子的联轴节的外圆上时,如(E)所示,叫 转子的轴头上,表杆头触到 A转子的联轴节的外园上时,如(F)所示,叫 记录如下:在两次打表的过程中,盘车时的旋转方向必须相同,在记录时 四个方向的 数据要一一对应,便于下一步进行计算和张口方向的判断。 4、数据有效性判则: (1)数据要“园”。当我们取在 0\u26102X表的读数为零,盘表一周回到 0\u20301X置时,表的读数要回零。否则,我们称数据不“园”,为无效 数据,要查找原因。 造成数据不园的原因: A、百分表不准(先检查表是否回零) B、表架没有拧紧(用手指轻敲表架,看表针是否转动) C、磁力表座的磁力不够,未吸牢(同上) 两联轴节没有转动相同的角度。(确保转动相同的角度) (2)遵守数据有效性判则: a1a3=a2a4 b1b3=b2b4 5、关于径向偏差的测量: 为什么两转子径向的实际偏差值等于表值的一半?(即为什么实际偏差值是 表值的一半?) 如图所示:以垂直方向为例,假设 两转子的高低差为h,联轴节的外 圆半径为 转子的轴心为基准,可测得 子轴心的高度差为:L2=Rh 当在顶点位置时把表调为零,即L1=0,得:h=L2/2 所以:两转子径向的实际偏差值等于表值的一半?(说明:该判则在水平方 向也适用) 6、单表对中张口方向的判断 (1)张口值的计算公式 垂直方向的张口值的计算公式:A=(a3+b3) d/2s 〔(a4-a2)+(b4-b2) 〕d/2s 式中:A—垂直方向(上下)的张口值 A—水平方向(左右)的张口值 S—两联轴节端面之间的距离 d—联轴节的外圆直径(打表处) 关于张口值计算公式的推导由于张口值计算公式的推导较为复杂,涉及到相似三角形等数学方面的知识, 加之不影响我们的实际找正工作,在此不再叙述。 都习惯于口算,很少笔算。所以为了便于运用,进行如下简化。 由于张口值相对与联轴节的外径和两联轴节的距离来说很小,我们可以近似 的认为 S=d,则张口值的计算公式变为: (a)垂直方向的张口值的计算公式: A=(a3+b3) 〔(a4-a2)+(b4-b2) A—垂直方向(上下)的张口值A—水平方向(左右)的张口值 注意: 关于张口方向的判断(1)垂直方向公式:A=(a3+b3) 时,上张口,A