逆变器正确进线顺序 如下图所示:
调换顺序后的逆变器进线顺序如下图所示:
#12楼
将逆变器的RCD增强功能置为使能。
如逆变器组串输入进线经调换后,还报警的话,把该逆变器连接的所有组串摇下绝缘,都没问题是不是就可基本断定逆变器问题了呢?
#13楼
下午4点 ,按计划把9-4-6逆变器输入组串接线进行了调换,调换后只有第5组串没有连接到逆变器,逆变器上第3组串插孔没有连接任何组串 。
投入运行后至傍晚逆变器完全解网都没有出现报警 ,但结果怎样还需再继续观察。
#14楼
在昨天将9-4-6逆变器第5组串拆下后,今天发现一个奇怪的现象:不但监控后台显示该组串并网,而且还有0.2A的电流。如下图所示:
而在逆变器输入组串进线调换后,逆变器上第3组串插孔没有连接任何组串的情况下,监控后台显示该组串离网,直流电流为零 。如下图所示 。
#15楼
记录完整、观察仔细,应当接近于找到问题了;将所有过程回想一遍、连贯起来,应当会有所收获。
逆变器上第3组串插孔悬空的情况下正常,或可再次观察第5组串插孔悬空的情况如何;或者说,是判断逆变器(接口)的问题、还是组串的问题。
此帖发自手机工控论坛
#16楼
有道理 ,明天继续验证。如果不再报警,逆变器的问题可能就被排除了。
#17楼
昨天,也就是10月25日下午17点9-4-6号逆变器又报残余电流异常。具体情况已告知华为技术工程师,并把日志再次导出发给他们进行分析。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
#18楼
为准确判断故障原因,今天会继续将第5组串插到逆变器第3插孔,第5组串插孔空出,即甩掉第3组串。
#19楼
10月26日上午,按照18楼的说明,将第5组串插到逆变器第3插孔,第5组串插孔空出,甩掉第3组串。