“硅磷晶”水处理技术有别于国内市场上的其他水处理药剂和设备。该技术适用于生活水系统,将防止水质的二次污染与保护用水设备结合起来,不但可以解决“黄水”、“红水”问题,避免管道和设备的腐蚀,也可以抑制在加热过程中的结垢问题。
“硅磷晶”是一种缓慢溶解的球状化学药剂,由多种磷酸盐、硅酸盐经特殊加工工艺制成。对于一个特定的用水系统,只要在主管线上安装一个合适容量的硅磷晶罐,罐中填满“硅磷晶”即可。当系统用水时, “硅磷晶”即进入用水系统,并开始起作用。关闭进出水阀,打开罐体加药口倒入硅磷晶,添加量为罐体总容量的80%。打开进水阀,打开罐体底部排污阀,将硅磷晶保存过程中产生的氧化层,碎粒由排污口排出。关闭排污,打开出水阀,即可投入正常使用。
硅磷晶罐的安装步骤及要求:
1、首先应检查设备外观是否有损坏,如检查无异常,再进行安装。
2、设备应安装在制作好的混凝土基础平台上,家用设备无须与混凝土基础平台固定。
3、设备安装形式应为旁通式安装,以满足在不停机状态下加装硅磷晶药剂的需要。
4、设备主体最大外径距墙体距离不小于1000mm,设备间距离不小于1500mm。
5、设备维修距离不小于500mm。
6、设备进出口的管道上,应以靠近管口处设置管道支架;直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。
7、设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。
8、BTDR-15、25、40、50FZ型设备与管道采用螺纹连接,BTDR-65、80、100、125、150FZ型设备与管道采用法兰连接。