根据笔者在安防工程设计和施工中的经验,一般在设计中主要考虑和遵循如下选用原则:1、性能指标与基本功能的选择一台功能完善、技术指标完全能满足使用方要求的联网报警主机,基本技术指标应包括:警戒防区容量(即输入信号容量)、输入信号方式、输出功能、防破坏功能以及报警情况发生之后的提示、告警和控制等功能。2、根据用途联网报警主机可分为大、中、小系统警戒防区容量超过 64 防区以上的,一般称为大系统, 64 以下 17 以上的称为中型系统主机,小系统一般指 16 防区以下的控制主机。在实际工程设计中,设计人员应根据工程应用的需要,合理选用联网报警主机的警戒防区容量。防区容量确定之后,还需要考虑能否满足您所选用报警探头的输出信号型式与报警主机的输入信号【(开路( NC ),短路( ON )或 DC12V 三种方式)】 是否一致。警报发生之后,报警主机的输出,主要考虑有无报警防区号显示,能否启动前端设备(如灯光),能否与视频切换控制主机进行联动控制,并将报警监视点的图像快速地切换至指定监视器屏幕上,供值班保卫人员观察和记录,并迅速做出处警决断。有报警输出联动控制口的主机,也可将报警点图像与录像机或硬盘录像系统联动。再需要考虑的是报警主机的撤、布防操作及控制是否简便、直观。3、联网报警主机工作的可靠性联网报警主机,因担负着极其重要的警戒告警值勤任务,主机本身的工作是否可靠,将直接影响到整个系统的稳定运行。所以,联网报警主机本身的质量必须过硬。否则,不断的误报,会使保安人员疲于奔命及精神高度紧张。重要的是报警信号如果漏报还会使该系统成为一种摆设,影响警情证据的获取和警情的及时处理。工程设计人员所选的报警控制设备必须是行内知名品牌,并通过国际标准认证,在许多系统中正在稳定运行的产品。4、正规生产厂家的合格产品(主机与配件都必须要有公安部的3C认证,有些厂家只有主机由认证,配件没有)正规生产厂家因有非常严格的生产管理程序,它所研制生产的产品,从科研、试制及投入生产,均设有专门的机构进行管理,投入生产前的正式样机,还需经上级主管部门组织有关专家进行技术鉴定,经鉴定合格达到设计任务书指标的产品,才允许投入生产。产品生产过程中,各个工序均有严格成熟的生产工艺流程,并设有多道检验工序。原材料、元器件、辅料均为定点厂商生产或定点采购。出厂产品逐台都进行过老化试验或例行试验。5、有健全的质量保证体系联网报警主机因其工作的重要性和在系统中的作用,决定了它的特殊性。而产品的质量又是它性能的一项非常重要的指标,只有通过 ISO9000 质量认证的企业生产的产品,它的质量保证体系才是健全和完善的,产品质量才是有保障的。6、用户操作使用简便、直观联网报警主机的使用与操作程序不能过于复杂,否则将给使用者带来不便,容易造成系统工作不稳定,甚至于误操作。所以,报警主机的操作应尽可能简单、合理、实用、各类警示一目了然、应急处理方便。7、便于安装及调试一台成功的联网报警主机的设计,应考虑现场施工的方便与否及调试系统的复杂程度。施工难度大,调试过程繁琐,对施工人员的基本素质要求高,需进行专门的培训,方能进行施工与调试,不然系统不能正常发挥作用,必将造成系统工作的不稳定及故障频繁。反之,容易安装,系统调试简便,则施工人员的专业素质可以不必很高,经一般培训即可胜任。