一、工程概况:*x设备及管道防腐保温工程、设备热保温(岩棉)台、加热炉热工炉防腐油漆台、工艺管道保温(岩棉)、工艺管道防腐油漆、钢结构框架及钢平台防腐油漆根据项目要求本工程管道设备保温材料采用岩棉板管壳、硅酸铝保冷设备及管道聚氨脂泡沫塑料板以及炉区设备采用铝粉有机硅耐热面漆。钢结构及钢平台聚氨脂面漆。二、编制依据:、*x股份有限公司xx万吨年芳烃联合装置要求及招标文件、*工程设计图、SH《石油化工设备及管道绝热工程技术规范》、SH《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》、SHT石油化工建设工程项目交工技术文件规定、SHT石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定三、主要工艺过程施工准备:、由于该工程实际施工工期短所以在现场应搭建不少于m的材料仓库和约m的工场间。、临时棚由业主提供平面图与不影响其他工程正常施工的条件下选择适当的位置。、做好现场三通一平保证工场间的供电。、组织现场施工的技术员和安装工人了解和熟悉设计要求及现场的情况施工前应办好施工设计交底和设计变更与业主保持密切合作的态度自觉遵守业主的规章制度。、做好材料进场工作核对材、准备好所料数量、规格、合格证等理化指标符合要求材料不得露天堆放。有必需的工具设备等机具确保施工顺利进行。、在施工现场准备足够的防雨布防止在施工过程中忽然下雨。另外现场设置~m的临时库房存放一天施工工作量的绝热材料。、在旧设备四周施工时如遇原有物料管时应用三防布采取隔开措施防止工具、保温材料等废物掉到在管道、设备、仪表上影响正常生产。防腐:、防腐涂料存放仓库需满足防火要求不得与其他化学品混放。、防腐涂料经检验合格后方可入库存放。、不同厂家、不同品种的防腐涂料不得掺和使用如需掺和使用须经试验确定。、防腐材料施工环境温度在~保证施工时通风良好以便漆膜充分干燥。、在前一道漆实干前不得涂第二道漆。、不得在雨、雾、雪天进行室外施工。、防腐材料在储存、施工及干燥过程中严防与酸、碱及水接触严禁烟火并防尘、防暴晒。、防腐施工时底漆的厚度小于微米面漆的厚度大于微米。、每涂覆一道涂料进行检查。涂层不得有针孔、气泡、流淌、褶皱和破损等现象否则再涂下一道漆层时需用砂纸打磨然后补漆。、本项目管道施工步骤为:第一步管道表面清理、除锈检查检查合格。第二步涂防锈底漆检查合格。(按设计要求涂底漆一遍)第三步涂面起检查合格。(按设计要求涂面漆两遍)