13 常见问题及处理方法 383 Q1: PLC 如何和 PC 连接? A1: a) 如果您的 PC 机为台式电脑,由于一般的商用台式电脑自带 9 针串口,所以您可以直接通过 DVP 线(请使用本公司专用的 DVP 线)将 PC 与 PLC(通常为 PORT1 口)进行连接;当 DVP 线正确连接好后,给 PLC 上电,点击 PLC 编辑软件上的“软件串口设置 ”图标,将会跳出如下窗口: 此时您可以根据 PC 机的实际串口,选择正确的通讯串口号;波特率选择 19200BPS,奇偶校验选择偶校验,8 个数据位,1 个停止位;您也可以通过直接点击窗口里面的“检测”按钮,由 PLC 自行选择通讯参数,成功连接后的窗口左下角将会显示“成功连接 PLC”,显示如下: 至此,您已经成功将 PLC 与 PC 机成功连接! b) 如果您使用的 PC 机为笔记本,且笔记本带有 9 针串口,使用方式与台式电脑的使用方式相同。 c) 如果您使用的笔记本没有 9 针串口,您可以通过 USB 转串口线实现 PLC 与笔记本上USB 口的连接。请务必正确安装 USB 转串驱动软件(推荐您选用信捷专用的 USB 转串模块 COM-USB,USB 转串驱动软件可在信捷官方网站上下载)! Click to buy NOW!PDF-XChange Viewerwww.docu-track.comClick to buy NOW!PDF-XChange Viewerwww.docu-track.com 13 常见问题及处理方法 384 Q2: PC 显示当前处于脱机状态,无法与 PLC 连接? A2: \uf06c 导致这种状况主要是由于以下几种原因: 1) 用户修改了 PLC 上的 PORT1 口的通讯参数(请勿随意修改 PORT1 口的通讯参数,否则将会导致您的 PC 与 PLC 无法连接!); 2) USB 转串驱动软件的安装不正确或者 USB 转串口线的性能不好; 3) PLC 的 PORT1 通讯口损坏; 4) 使用的不是信捷公司专用的 XVP 下载通讯线。 \uf06c 处理办法: 1) 首先,请确认 PC 与 PLC 连接的通讯线是否为信捷公司专用的 XVP 线,如果不是,请更换成信捷公司专用的 XVP 通讯线; 2) 如果确认连接线是信捷公司专用的 XVP 线并且使用了 USB 转串,您可以找一台带有 9针