配电箱相信大家都非常的熟悉,我们离不开电,电是我们日常家居生活中最重要的设备产品,我们几乎每天都要用电,如今对电已经形成了依赖,就像中了毒一样,戒也戒不掉,下面小编就简单讲下配电箱系统图识读。
https://www.zhihu.com/video/1159133976299024384
一、配电箱系统图的识读
看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。
一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的,
即:总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷
(2#配电箱)---2#区域的各个负荷
(3#配电箱)---3#区域的各个负荷
具体的可以拿一个具体线路出来分析。
1、完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一电路器件。
2、规范地使用器件符号。
3、合理地安排器件符号的位置,应尽可能使器件均匀地分布在电路中,画成的电路图应清楚美观。
4、平直地描绘连接导线,通常用横平、竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,使电路图画得简洁、工整。
二、配电箱系统图中pe、kx、pjs、ljs的含义
Pe有功功率
Kx需要系数
Pjs计算功率
Ijs计算电流
还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs?
Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A
U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc	是负荷系数。