在装修的过程中,水电工程是一项非常重要的步骤,因为是基底工程,而且关系到我们日后的用电安全,所以建议大家了解下相关知识,那么接下来文章就给大家说说家用电线最规范的三种接法,快来看看你家的电工师傅接对了吗? 1、常规缠绕接线法 首先常见的做法就是,用两根电线,把铜丝都相互交叉进行缠绕,记得缠绕以后,要留出一端把它扣住。这样才能保证电线的接头不会发生打火、短路或者接触不良的现象。相信这个步骤,很多不是电工的人都知道。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、
查看详情
浏览数:6679
一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于
查看详情
浏览数:226
微信用户求助:装修时五开五控的开关应放多少根电线,需要注意些什么?装修时,五开五控的开关应放多少根电线,需要注意些什么?下面电工学习网小编就分别来给大家分析五开五控的开关应放多少根电线以及需要注意些什么的问题。第一给大家分析一下五开五控的开关应放多少根电线:我们首先得明白五开五控开关分为两种类型,一种是开始开关也就是电源进线的开关,另一种是中间的控制开关,这两种类型的开关的布线数量和接线方法略有不同;开始端的开关,首先电源的进线必须有一根,另外五开分别有五根线来控制各自下面的灯具,另外还要有五根中间联络线接到中间的开关上面,所以这个开关内一共要有11根电线;中间的过路开关的情况我们
查看详情
浏览数:435
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。