这个就是电力线路接地故障了。
10kV线路接地故障判断
接地故障巧判断,一低两高三不变;
负荷断线又接地,一高二低也常见;
断线、接地难分辨,用户电压分明显;
断线只有两相电,接地用户不明显。
10kV线路接地故障及处理
线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。
农村10kV电网接地故障约占70%。
单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。
线路接地状态分析
一、一相对地电压为零值,另两相对地电压升高√3倍,但很不稳定,时断时续,这是金属性瞬间接地的特征
①扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固,时而接触时而断开形成瞬间接地。
②高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地,放电电弧是断续地,形成瞬间接地。
二、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高 √3 倍,这是金属性接地
①若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。
②如果在良好的天气发生,可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等。或高压电缆击穿等。
③若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;
三、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征
①高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。
②配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。
③高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。
四、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到√3 倍,这属于非金属性接地
①若在雷雨季节发生,可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的,也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。