HX-200B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾200B声光报警器安装示意图和接线示意图。
海湾200B火灾声光警报器外形示意图如图: HX-200B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 。可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动。