电气面试问题及答案
随着社会经济的飞速发展,电气工程师就业范围已经伸展到各行各业,成为现当下的一个热门职业。小到一个开关、大到航空航天,只要和人们生活以及工业生产密切相关的产业,都能看到电气工程师们忙碌的身影。因为从事工作的特殊性,在面试时考官会着重考察求职者的专业常识,以下是电气工程师面试中常见的题目及解析,有需要的可以参考一下。
1、简述一下电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
2、发电机并列有几种方法?各有何优缺点
答:准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。
3、端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响?
答:1、电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。
4、操作隔离开关的`注意事项是什么?
答:检查开关确在拉开位置,合隔离开关时,不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可太猛,以避免发生冲击。操作完毕后,应检查是否合上,并检查接触良好。
5、发电机的出,入口风温差变化说明了什么问题?
答:在同一负荷下,出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机内部损耗
增加或空气量减少,应检查并分析原因。
电气工程及其自动化专业面试题
1、异步电动机有哪几种调速方法?各种调速方法有何优缺点?
答:1)调压调速这种办法能够无级调速,但调速范围不大;
2)转子电路串电阻调速这种方法简单可靠,但它是有机调速,随着转速降低特性变软,转子电路电阻损耗与转差率成正比,低速时损耗大;
3)改变极对数调速这种方法可以获得较大的启动转矩,虽然体积稍大,价格稍高,只能有机调速,但是结构简单,效率高特性高,且调速时所需附加设备少;
4)变频调速 可以实现连续的改变电动机的转矩,是一种很好的调速方法。
2、为什么要高压交流输电?是否各种电力线路都要采用高压输电?
答:高压交流输电节省电量因传播过程中发热等而引起的损耗。远距离需要,近距离没必要。
3、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有何要求?
答:1)电力负荷可分为:一级负荷;二级负荷;三级负荷:
2)一级负荷:由于一级负荷属重要负荷要求由两路电源供电;其中特别重要的负荷,除上述两路电源外,还应增设应急电源。 二级负荷:二级负荷也属重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台。 三级负荷:对供电无特殊要求。
4、何谓一次设备?包括哪些主要装置?
答:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
5、继电保护装置的用途是什么?
答:1)当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;2)对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;3)实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。
6、电机不能起动的常见原因有哪些?
三极管组成放大电路可以实现模拟信号的电压、电流、功率放大,三个极分别是发射、基极和集电极,在数字逻辑电路中可以实现高低数字电平的转换、传输等。
8、PLC与继电器J-C控制的差异是什么?
答:1)组成器件不同:PLC是采用软继电器,J-C米用硬件继电器等元件;
2)触点数量不同:PLC触点可无限使用,J-C触点是有限的;
3)实施控制的方法不同:PLC采用软件编程解决,J-C是采用硬接线解决。
9、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
1)电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。
1 0、直流电动机的调速方法有哪些?可举例说明。
答:调速就是根据生产机械工艺要求人为地改变电力拖动系统的速度。
调速的方法:
1)电枢串电阻调速,多用于对调速性能要求不高的场合,如起重机、电车等;
2)调电压调速,多用于对调速性能要求较高的生产机械,如机床、造纸机等;
3)弱磁调速,很少单独使用,一般与调压调速配合。