图像探测器无需接触或接近烟雾和火焰,因而不受探测距离、高温、易爆、有毒、各种环境背景干扰等条件的限制,具有响应速度快、可视化、智能化、无接触、抗干扰能力强和性价比高等特点。
视角范围:水平视角32°,垂直视角24°。
光学参数:200万像素(高清型)
电压:AC220
防爆等级:ExdIICT6 Gb。
探测距离:≥80m。
通信接口:光纤接口、网络接口
1.1.5 现场控制箱
消防炮控制系统应具有现场手动操作功能,同时系统设有现场控制箱。现场控制箱采用防爆材质,防护等级为EXdIIBT4/IP65(梅花井)、防护等级为EXdIIBT4/IP54(枣泉),箱门为外扣并和箱体齐平,防爆箱厚度不小于2mm,具备防雷输入端子,有防雷功能。