昨天的文章介绍了S7-200SMART的安装方法。今天给大家介绍下PLC怎么跟电脑通信,也是很多新手一直问的问题。今天介绍两种方式。第一种是电脑跟PLC直连,第二种是通过路由器或者交换机连接。一、通过网线 PLC直连电脑 通信方法
检查硬件连接,PLC本体的以太网口上面有一个LINK灯,常亮表示连接成功。
2.检查电脑IP与PLC的IP是否在同一个网段。200SMART的初始IP是:192.168.2.1
同一个网段的意思是:
IP地址的前三个字节必须同 CPU 的IP 地址一致,后一个字节应在 “1-254”之间(避免 0 和255 ),避免与网络中其它设备的 IP 地址重复。
例如:你的PLC地址是:192.168.2.1 你的电脑或设备是192.168.2.10 那么这个就是同一网段。 如果你的PLC地址是192.168.2.1 你的电脑地址是192.168.1.1 前面三位不同,那么就不是同一网段。
设置好之后可以用ping命令测试是否连接成功。
点击电脑“开始”-“运行” 或者按WIN+R组合键
下一步打开编程软件,修改PLC类型。
点击通信,选择网络接口,打开本地链接,看下自己的网卡是哪个。
同样名称的网卡有两种,有一种是后缀带AUTO.1的网卡接口。有这个选项的可以不用修改IP,也可以连接。
下图第4个框框 表示已经连接上PLC。
二、通过网线 PLC连接路由器/交换机 通信方法
按下图用网线把PLC和电脑连接好,如果没有外网,WAN口是不用连接的。电脑网口和PLC网口全部接路由器/交换机的LAN口就行。
连接好之后上第一步教的方法连接PLC即可
今天分享的200SMART PLC跟电脑通信结束,大家如遇到什么问题可以在文章后面留言。
如果你觉得小编写的够详细,那么请转发到你的朋友圈,谢谢支持!