机械进风横流湿式冷却塔工作原理
机械通风横流湿式冷却塔的主要原理和自然通风横流式冷却塔一样,只是用风机来通风,因此风速可以高一些,一般填料断面风速取,R=2. 2一3. Omls。为了保证水深比较均匀,
配水盘可以分几格,盘底打孔,装喷嘴将热水洒向填料,然后流入底部水池。淋水密度大者可达20一sov(矿·h)。填料倾斜安装。以保证运行时水不洒到填料外。对点滴式填料,倾角用90一1二,薄腆式填料倾角用5' - 6'。填料高度和深度比值取2一2.5。进风目安装百叶窗、叶片面与水平央角取450一印。。这种塔是20世纪40年代的产品,最先是从日本引入传到中国台湾,而后进人中国内地。