监理单位全检。 检验方法:观察、用万用表检查。 16.2.7 卫星天线及馈线安装应牢固可靠、外观完好。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位全检。 检验方法:观察检查。 一般项目 16.2.8 卫星天线馈线弯曲半径应符合所用电缆的技术要求;卫星天线安装在室外时, 馈 线应通过馈线密封窗导人室内;馈线接头应经良好防水处理。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 16.3 数字同步网检验 主控项目 16.3.1 数字同步网设备的频率准确度、漂动产生、抖动产生、相位不连续性指标,应 符合设计要求和相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验 20%。 检验方法:复核数字同步网长期监测检验记录或出厂检验记录。 16.3.2 大楼综合定时供给设备(BUS)的下列性能应符合设计要求和相关技术标准的规 定: 1 频率准确度、牵引人/保持人范围、漂动产生、抖动产生、输入漂动容限、输人 抖动容限、漂动传递特性、相位瞬变、保持性能、相位不连续性。 2 BITS 的输出端口静态相位差、输出端口电气隔离度。 检验数量:施工单位全部检查。一监理单位见证检验。 检验方法:复核数字同步网长期监测检验记录或出厂检验记录、参照设备技术文件 测试输出端口性能。 16.3.3 数字同步链路的下列性能应符合设计要求或相关技术标准的规定: 1 定时链路类型及信号电平要求。 2 地面输人链路的验收指标。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检加%。 检验方法:复核数字同步网长期监测检验记录。 16.3.4 数字同步网的下列功能应符合设计要求或相关技术标准的规定: 1 时钟同步功能:自由运行、同步跟踪、锁定、保持等。 2 输人参考信号和设备冗余板卡倒换功能。 3 告警功能。 4 监测功能:传输性能参数监测、定时性能参数监测等。 5 监控功能:信息上报、监控管理等。 6 同步状态信息验证和优先级功能。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检查。 16.4 时间同步网检验 主控项目 16.4.1 卫星接收设备的下列性能应符合设计要求和相关技术标准的规定: 1 接收载波频率。 2 接收灵敏度。 3 可同时跟踪最少卫星颗数。 4 热启动、冷启动捕获时间。 5 定时准确度。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:试验检测检查。 16.4.2 卫星接收机应处于跟踪状态时,自留寸本地设备时间进行校准。 检验数量:施工单位全部检查。