高压母线槽该系列母线槽具有优良的抗短路机能,因为具有铝(或弱磁钢板)外壳的保护,能够有效地减弱涡流或环流引起的结构发烧,降低母线槽外壳温度,减小电能损耗,进步载流量,减轻电动力。
主要技术参数:
1) 绝缘电阻:每一段母线槽单元绝缘电阻值应大于或即是1000mω2500v兆欧表)。
2) 介电强度:每一段母线槽出厂前均经受1分钟工频耐压试验,工频耐压及雷电冲击耐压数值。
3) 接地系统:符合iec364-5-54对接地系统的要求。
4) 防护等级:户内型:ip40;户外型:ip43、ip54。
5) 负载机能:在额定电流下,外壳的温升符合gb763-90《交流高压电器长期工作时的发烧》尺度要求。
6) 短路机能:动热不乱试验符合gb2706-89《交流高压电器动热不乱试验方法》尺度要求。
母线槽广泛应用于发电厂,工矿企业等场所作为发电机与主变压器,变压器与高压配电柜以及高压设备主回路间的电气连接。供货长度按2m/节设置,一般单节长度不大于3m。