一、消防控制室设置条件。
先说说什么样的建筑才需要设消防控制室。
具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。如仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能,那可只设消防值班室,消防值班室可与有人值班的部门合并,比如保安值班室。
二、消防控制室位置的选择。
1、一般设于建筑物的首层,且有直通室外的安全出口;也可以设在地下一层,但要满足通往室外安全出入口不应大于20m。
2、应远离强电磁干扰场所,不应设置在变压器房、配电室的楼上、楼下或隔壁。
3、不应设在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
三、消防控制室面积、尺寸的确定。
要确定控制室的面积尺寸,先要知道控制室里面要安装什么。在讨论如何确定控制室面积尺寸之前,老杨先来介绍一下火灾报警控制器的分类和各自的应用。
火灾报警控制器按其结构形式可分为台式、柜式与壁挂式三种类型:
1、壁挂式火灾报警控制器
其连接探测器回路数相对较少,控制功能较简单;一般用于区域报警系统。
2、台式火灾报警控制器
其连接探测器回路较多,联动控制较复杂,操作使用方便,一般常用于集中报警系统。
3、柜式火灾报警控制器
其与台式火灾报警控制器基本相同,内部电路结构多设计成插板组合式,易于功能扩展。
因此,可以总结出:
A、对于仅有火灾探测报警无消防联动控制的建筑,只有一台火灾报警控制器,这再简单不过了。
B、对于有消防联动控制,但连接探测器回路数相对较少,控制功能较简单的建筑,可选择壁挂式消防控制设备,壁挂设备占用面积比较小,只要保证设备正面操作距离不小于1.2m就可以了,另外值班人员经常工作的一面,设备离墙距离要有3m。
C、对于规模较大,报警点数较多,联动控制较复杂的建筑,我们可以选择台式控制器,布置图如下:
上图是按只设一台联动型火灾自动报警控制器定的尺寸,具体工程需要装多少台控制器,可以参考我前面发表过的《新火灾自动报警系统设计规范主要改动了哪些内容》里面关于地址容量的介绍。还有其他消防设备还需根据具体的工程情况和各自的设计思路而定需不需要装设,消防控制室的面积尺寸也要随之调整。
=======================================================