颜色根据化学组成 每种污水都有其自身的气味和颜色特征。污水化学组成的改变会导致这些特征的变化 而这些特征的变化又可能对生物工艺产生影响。 活性污泥在正常情况下呈黄褐色 略带有泥土味 在超负荷或缺氧状态下 活性污泥变为灰色或黑色 并散发恶臭味 当进水过淡、负荷过低时 污泥中微生物会因缺乏营养而自身氧化 污泥色泽转淡。 浑浊通常 生物系统的出水是清澈的 浑浊表示出水中存在固体悬浮物。 固体悬浮物一般是由于生物体的膨胀、中毒、负荷波动等原因 导致生物体絮凝物随出水外漂。 有时 固体悬浮物也可能是不可降解的化学成分以及非常细小 生物体无法过滤的化学成分 如颜料 这些浑浊的出现有可能表明生产工艺有偏差或预处理单元运行不良。 产生泡沫曝气池如有成团气泡上升 即表示曝气头有破裂的地方 如液面翻腾不均匀 说明有死角 尤其应注意四角有无积泥。此外还应注意气泡的性状。 气泡量 正常运转时 泡沫量少 呈乳白色 停止瀑气后 这些泡沫会很快消失 如负荷过高、泥龄过短、水质变化时 泡沫增多。 泡沫的色泽 泡沫呈白色且量增多 说明水中洗涤剂较多 泡沫呈茶色、灰色 表示污泥泥龄太长 或污泥被打碎、吸附在气泡上 这时应增加排泥量 泡沫量增加以及颜色的变化表示偏离了正常的工艺运行。 当负荷过高时 有机物分解不完全 气泡较粘 不易破碎。 活性污泥系统控制在实际运行中 废水的水质水量均在不断地变化 环境条件也在发生变化 这需要利用系统的弹性及特点 按照活性污泥中微生物的代谢规律进行调节控制 使系统处于最佳的运行状态 以发挥其最大的效益 进一步提高出水水质。