本标准与下列标准密切相关:—GB,r 26865.2—2011—GB厂r26862--2011本标准由中国电力企业联合会标准化管理中心提出。本标准由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会归口。电力系统实时动态监测系统第2部分:数据传输协议;电力系统同步相量测量装置检测规范。本标准负责起草单位:北京国电华北电力工程有限公司( 华北电力设计院) 。本标准参加起草单位:北京四方继保自动化股份有限公司、国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、国家电力调度通信中心、国电南瑞科技股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司。本标准主要起草人:张道农、吴京涛、于跃海、许勇、蒋宜国、周捷、谢晓冬、王永福、王兆家、丁孝华、王亮。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心( 北京市白广路二条一号,100761) 。Ⅱ 1范围电力系统同步相量测量装置通用技术条件D L,T 280—2012本标准规定了电力系统同步相量测量装置的技术要求及对标志、包装、运输、贮存的要求。本标准适用于电力系统同步相量测量装置,作为产品设计、制造、试验和应用的依据。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版( 包括所有的修改单) 适用于本文件。G B,r 2900.1—2008电工术语基本术语G B/T2900.17电工术语量度继电器G B/T2900.25--2008电工术语旋转电机[ i dtIEC 60050.411:1996]G B/T2900.49电工术语电力系统保护[ i dtIEC 60050.448:1995]G B4208--2008外壳防护等级( IP代码)G B14598.27—2008量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求G B/T 15153.1—1998远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性( i dt IEC870.2.1:1995)G B/T 15153.2—2000远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件( 气候、机械和其他非电影响因素) ( i dt IEC 60870.2.2:1996)G B/T 17626.2—2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验( i dt IEC 61000.4.2:2001)G B/T 17626.3—2006电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验( i dt IEC 61000.4—3:2002)G B/T 17626.4—2008电磁兼容试验和测量技术4- 4:2004)G B/T 17626.5—2008电磁兼容试验和测量技术浪涌( 冲击) 抗扰度试验( i dt IEC 61000.4.5:2005)G B/T 17626.8—2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验( i dt IEC 61000.4.8:2001)G B/T17626.10一1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验( i dt IEC 61000-4—10:1993)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验( i dt IEC 61000.G B/T17626.12一1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验( i dt IEC 61000-4.12:1995)G B厂r 19391--2003全球定位系统( G PS) 术语及定义G B/T 19520.12—2009电子设备机械结构482.6m m ( 19i n) 系列机械结构尺寸第3- 101部分:插箱及其插件[ i dt IEC 60297.3.101:2004]G B/T 26865.2—2011电力系统实时动态监测系统第2部分:数据传输协议D LFF 478—2010继电保护和安全自动装置通用技术条件D L/T630—1997交流采样远动终端技术条件I EEE Std C37.118—2005电力系统同步相量标准3术语和定义G B厂r19391、G B/T2900.1、G B/T2900.17、G B/T290025和G B/T2900.49确立的以及下列术语和定l D L,T 280—2012义适用于本标准。3.1同步相量synchrophasor以协调世界时间为参照系的相量。注:同步相量的时标是计算窗口第一个采样点对应的协调世界时间,同步相量的基本性质参见附录A。3.2同步相量测量装置synchrophasorm easurem ent uni t用于进行同步相量的测量、传输和记录的装置。3.3发电机功角pow erangl e发电机同步电动势基波相量和机端电压基波正序相量之间的相位差。4技术要求4.1环境条件4.1.1工作条件a) 环境温度和湿度分级见表1。b) 大气压力:70kPa~106kPa。表1工作场所环境温度和湿度分级环境温度湿度级别范围℃最大变化率℃,h相对湿度%最大绝对湿度g/m 2使用场所CO一5~+45205~9528室内C1—25~+55205~10028遮蔽场所C2- 40~+70205~10028户外CX待定与用户协商4.1.2试验条件a) 环境温度:+15℃~+35℃。b) 相对湿度:45%~75%。C) 大气压力:86kPa~106kPa。4.2额定电气参数4.2.1直流电源a) 额定电压:220V、1IO V。b) 允许偏差:一20%~+15%。c) 纹波系数:≤5%。4.2.2交流信号输入回路a) 交流电压:100/43v、100V。b) 交流电流:1A、5A。c) 额定频率:50H z。43装置的功能4.3.1同步测量功能a) 应同步测量三相电压、三相电流( 线路、主变压器、发电机端和母线) 和开关量信号。2 D L,T 280—2012b) 应计算三相电压基波相量、三相电流基波相量、正序电压基波相量、正序电流基波相量、频率、频率变化率和功率等。每一组ABC三相电压都应计算一个频率和一个频率变化率。c) 应测量发电机同步电动势和功角。d) 宜测量发电机调节和控制系统的部分信号,参见附录B。4.3.2动态数据记录功能a) 应连续记录正序电压电流基波相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率、频率变化率、功率和开关量信号等;当安装在发电厂时,应连续记录发电机同步电动势和功角。b) 当发生下列事件时,应建立事件标识,以方便用户获取事件发生时段的动态数据:——频率越限;——电压相量幅值和电流相量幅值越上限;——电压幅值越下限;——有功功率振荡;——收到继电保护、安全自动装置跳闸输出信号:——收到人工启动记录命令。记录的数据应有足够的安全性,包括但不限于:——不应因直流电源中断而丢失已记录的数据;——不应因外部访问而删除记录数据;——不应提供人工删除和修改记录数据的功能。4.3.3通信功能a) 应将电压相量、电流相量、频率、发电机同步电动势、功角和功率等数据和装置的状态信息传送到主站,装置应按时间顺序逐帧、均匀、实时传送动态数据,传送的数据中应包含整秒时刻的数据。c)b) 应接受主站的召唤命令,传送部分或全部动态数据,传送采样数据。c) 应具备同时与多个主站通信的能力,与主站通信宜采用以太网通信方式。d) 与主站通信协议应遵照G B/T 26865.2—2011的规定。e)当同一厂站内存在多个同步相量测量装置时,应设置汇集装置,汇集各同步相量测量装置的数据后,再与主站通信。汇集装置在发电厂和变电站内的连接关系如图1所示。M 一调度中心主站;PDc一汇集装置;PM u一同步相量测量装置图1通信集中处理模块与同步相量测量装置的连接示意图4.3.4人机接口功能a) 应显示电压、电流、频率、功率、功角、越限告警等信息。b) 应支持监视装置的运行状态等信息。c) 应支持对装置进行参数配置和定值整定。4.3.5时间状态标识功能应对数据的时间同步状态进行标识。 D L,T 280—20124.3.6异常告警功能a) 应具有在线自动检测功能。b) Tv厂rA断线、直流电源消失、装置故障、通信异常、时钟同步信号异常时,应发出告警信号。c) 可向当地厂站监控系统发送装置的运行状态信息( 正常或异常) 。4.37自恢复措施应有自恢复电路,能通过自恢复电路自动恢复正常工作。4.4主要技术要求4.4.1采样率范围宜按照表2或表3所示范围进行同步采样。表2采样频率标准一采样频率H z每周期采样点数42006300840012600168002412003216004824006432009648001286400192960038419 200表3采样频率标准二采样频率H z每周期采样点数4200840010500168002010003216004020005025006432004 表3( 续)D L,T 280—2012采样频率H z每周期采样点数804000l O O500012864001608000200l o ooo32016 ooo4002000064032 ooo80040000160080 ooo32001600004.4.2交流电流信号输入回路装置应接入测量TA回路。4.4.3发电机功角测量方法宜使用直接采集键相脉冲的方法,并应自动检测键相脉冲初相位,遵照附录C的规定。在不具备条件时,应利用发电机( 和变压器) 的电气参数和电压电流相量计算发电机同步电动势的相位和发电机功角。4.4 4实时显示a) 刷新周期应不大于2s。b) 装置告警信息应及时显示。4.4.5动态数据帧记录记录速率a) 应具有每秒1帧、10帧、25帧、50帧、100帧等多种可选记录速率。b) 记录速率应是实时传送速率的整数倍。4.4.5.2保存时间在最大数据量和最高记录密度条件下,装置动态数据帧的保存时间应不少于14天。4.4.5.3事件标识的持续时间a) 应在4.3.2 b) 规定的事件发生和持续期间内保持事件标识。b)当4.3.2 b) 规定的事件持续时间大于1s时,应在事件消失后复归事件标识。c)当4.3.2 b) 规定的事件持续时间不大于1s时,应保持事件标识1s,然后复归事件标识。4.4.5.14.4.6装置通信4.4.6.1时间要求动态数据时标与数据输出时刻的时间差应不大于50m s。4.4.6.2实时帧传送速率a) 实时传送速率可以整定,应至少具有每秒l 帧、10帧、25帧、50帧、100帧的可选速率。b) 执行主站的召唤历史数据命令时,不应影响实时帧传送速率。4.4.7时钟同步4.4.7.1基准时钟源基准时钟源的时间准确度:优于± 1p_s。5 D L,T 280—20124.4.7.abC装置对时对时的误差应不大于± 1us。采用集中同步时钟授时方式时,对时信号类型宜采用IRIG .B码,对时信号采用光纤传输。当出现闰秒时,宜参见附录D处理。4.4.7.3守时要求当同步时钟信号丢失或异常时,应维持正常工作。在失去同步时钟信号60m i n以内,相位测量误差的改变量应不大于l 。( 即时间改变量应不大于55H s) 。4 48测量元件的准确度4.4.8.1基波电压、电流相量测量准确度a) 在额定频率时基波电压、电流相量幅值测量误差极限应满足表4及表5的规定,幅值测量误差的计算公式为幅值测量误差=产型塑些冀荆x1。。%注:相电压幅值的基准值为57 5V× 12,电流幅值的基准值为l AXl 2或5AXl .2。b) 在额定频率时基波电压、电流相量相位测量误差应满足表4及表5的规定。( 1)表4基波电压相量测量的误差要求输入电压0.1乩≤U