H6:无室内机电机反馈
格力变频空调开机制冷运行后出现H6故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现H6故障代码。关机断电后,把主板上插头重新拔下再重插上,开机制冷运行约六、七个小时后,关机。第二天再次开机制冷时,又出现H6代码。
格力空调显示H6:无室内机电机反馈。
1.建议测量一下内机的电机阻值是否正常、如果没有阻值或者阻值不正常的话、就是电机坏了。
2.如果阻值正常、单独给其通电能工作的话、就是你的内机电脑板有问题、需要更换。
格力空调故障代码H6的解决方法如下:
显示H6是指通讯故障,也说是线接错了。不是变频的话,先量下内机两条感温,看正不正常,铜管感温是20K,环境感瘟是15k,还是不行的话,那是主板的CPU坏了,小的那个CPU,上面有2003的那种坏掉了。在电机正常工作时真的没法判断。
上述情况像是接虚,如电机插头接虚,造成电机断电,电机伺服无反馈等,也许是霍尔元件不良。主板坏的可能有,但那个坏的时候真不多。因时好时坏,只能用替换法。
经验总结:格力空调显示H6的含义是:无室内电机反馈,重点检查电脑板故障,电机故障。
快易到家提醒用户:如果以上资料无法解决您的故障问题,可直接识别下文中的二维码,填写资料提交即可在线报修,我们将第一时间安排维修技术人员主动联系您,安排你方便的时间及时上门检测维修。