基本介绍 6类双绞线缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。 产品特性 性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类标准,通过第三方权威机构检测,获得UL认证 具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 传输时延低,紧凑线缆设计,减少安装中电缆出现扭曲打结现象 中心PE十字骨架,最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至最低程度 内置撕裂绳,便于施工 线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号 内轴外纸箱包装,外箱贴有合格证 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求 所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内 绝缘层材料为高密度聚乙烯(HDPE) 外护套材料可选用不同阻燃等级材料 电气性能 工作电容:≤5.6nF/100米 线对对地电容不平衡:≤330pF/100米 额定传输速率(NVP):65% 线对时延差:≤45ns/100米 最大导体直流电阻:7.32Ω/100米(23AWG) 线对直流不平衡电阻:≤2% 绝缘电阻最小值(MΩ/Km):5000