第五产品是在第四产品基础上,增加过 流定值整定等功能, 使其护更完善, 整定配合更方 综上所述,在涌流护选型方面,建议选择最新的第五涌流控制器, 能够设置的项目应包括: 分界开关内置电流互感器变流比选择由于涌流控制器的电流速断护整定值以电流互 感器的二次额定电流(5 A)为倍数整定,则选择合适的 电流互感器流要兼顾客户现有负荷、 将来负荷增 长及电流护整定需要。 分界开关内置电流互感器一 般提供3 个流抽头,可选择3 种流组合,例如 100-200-300/5 配置, 即可根据需要通过抽头选择 100/5,200/5,300/5 根据山东省诸城市电网实践经验, 以客户压器总容量或者客户用电设 备总容量确定分界开关电流互感器流是较合理 的方法,具体选择见表 由于分界开关的额定电流一般为630 电流互感器最大流选择 600/5,即按客户用电压器总容 量不超过 000kVA 选配。 当客户的用电总容量超过 000kVA 时,一般采用专线供电方式,不再采用客户 分界开关的10 kV 公用线路供电方式。 涌流保护定值设置和整定计算由于第五控制器护定值设置实现方法依然采 用拨码开关方式,一般为10—20 流定值、速断延时、过流延时、合闸延时、过流护投退等根据调整精度和范围要求不同采用 位或者5位拨码开关实现每一项功能。 例如速断倍数设置采用 每位拨码有0,1 两个位置, 可实现 合,分别可表2,3,4,8等整定数;再如过电流延时 设置, 采用4 可获得16 种组合, 实现从 40 ms—5 的延时整定选择。