调整方法:
(1)按照上述进行配线;
(2)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;
(3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;
(4)设置命令给定通道;
(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;
(6)ABB变频器调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整PID参数。
调整后效果:
设定期望管网压力后起动恒压供水系统,通过HD31内置的PID功能水泵1很快从0Hz调整到PID上限频率运行,此时还没达到期望的管网压力,超过加泵检测时间后变频器按照预先设定的减速时间立即由PID上下频率减到下限频率,ABB变频器同时将水泵2以工频模式投入使用,然后水泵1重新按照PID调节出的频率运行,此时观察远程压力表反馈回来的信号基本稳定在我们预先设定的管网压力范围内。