前天晚上,楼单元的总闸跳了,经检查,是我家的原因本人室内有配电箱,配电箱内有五路漏电保护开关,其中一路是灯具的,另四路是插座的经本人逐个排查,是灯具一路漏电,就是说只要把灯具一路合上所有的灯都是关闭的,大约待56分钟,单元闸就跳了,而我家的不跳由此可以确定的是我家漏电部位是从配电箱到各开关前这段线路本人有两个问题不懂,请教高人一为什么我家室内保护开关不跳而单元总闸跳二如何查找漏电部位本人房子已装修居住6年多,已记不起当年装修接线头预留部位,但还不想大拆大动,不过有一台万能表
我来回答
来去匆匆的我
第一个问题:1、可能是你的保护开关用的保护安数过大。 2、你家的保护开关已经没有保护作用。 的二个问题:1、已经用六年了,考虑暗线氧化短路,如果是,你必须大动干戈。暗线短路造 成原因:⑴、钉线卡划破线路外皮。 ⑵、包扎头没有处理好。 ⑶、有地方一直处于潮湿状态(厨房、卫生间)氧化。 2、逐个房间去掉灯具(摘掉灯泡、电棒)排查。(这个先做)
5020 浏览761人关注我来回答
相关问答
家里最近一到晚上,电表下面的闸就掉,11点以后基本就没事了,白天也没事。一般晚上电灯一发暗,马上就掉闸,要说负载,家里就开一个电视也掉。自己家也有安装漏电保护器(不过就去年打雷掉了回,后来安装灯短路也没掉过,每月按一次那个钮那 一按自己也掉,不知道是不是不灵了),可这两天也没掉过,就电表那闸掉,刚我把家里闸都断了,就是没用电,可过了十几分钟,电表那闸又掉了。前天电力局的过来帮换了个闸也还是现在这样。现在晚上掉了闸都没心情合上去了,烦死了,现在别说空调电视了,能点个灯照个亮我就知足了,哪位电力高手指导指导啊,帮分析分析是什么问题啊,先谢谢了
评论 116
关注 354
2004年入住的6层单元楼,共12户,设总闸1个(漏电开关,下同),东、西侧住户各设1个总开关,其下设各住户开关,并且住户室内还设一组开关。既往偶尔出现总闸掉闸现象,以为是孩子调皮所为。近几个月经常出现东侧总闸跳闸,晚上尤为突出,跳闸后能合上,但不久又跳闸。每出现这情形,各户室内外的电闸从未掉过,只是东侧总闸掉闸。有时因天气太热而开空调的多,但并未掉闸。单元西侧未曾出现过这情况。物业电工看后说个别住户的电闸坏了,进行了更换,但问题一如既往的出现。电业局也派人现场看过,说与总体布线无关,不予理睬。现我们都很郁闷。