以确保合约范围所负责的工作是按正确的程序施工(包括协调进出工地以及设备的使用)。 本承包单位须协调及提供一切所需图纸和资料,以进行综合设备施工图及综合要求土建配合图的制作。若因本承包单位未予协调和合作而影响综合设备施工图及有关的要求土建配合图的制作,再而影响各行业的施工进度,本承包单位须负起所有责任。 本承包单位必须遵从经业主/建筑师/工程师批准的综合设备施工图及综合要求土建配合图的施工程序来进行安装工作。若因本承包单位不依照此施工程序展开工作而导致任何一方或多方承包单位需要修改或返工,本承包单位须负起所有责任。 已由业主/建筑师/工程师批准的施工图或土建配合图,本承包单位必须以光盘形式提供电子文件,以便协调及绘制综合管线施工图等。所采用的电脑软件必须互相协调配合。 本承包单位须负责在有关工程施工前复核由其他承包单位为配合本合约工程所提供的各项预留的土建条件和机电条件是否满足安装要求。 如果由于现场特殊条件,需要进行任何修改,具体方案需要提请业主/建筑师/工程师批准,并通知相关的其它承包单位。 承包单位测定工程所需的全部线条和基准, 并与其它承包单位的工作相配合,遵循工程师所做的修改进行。在招标图中所示的设备位置仅被认为简略大致的位置,这些图纸不能用于实际测定布置。 本工程所有需要切割、钻孔、敲凿的工作均由土建承包商完成。除非获得业主/结构工程师的书面批准,本承包单位对建筑结构不得切割或凿孔。 本承包单位应向土建承包单位提供所需要的对建筑结构的切割、钻孔、敲凿等工作的具体要求(尺寸、定位等),包括墙体、楼板、屋面等。本承包单位的需求需要得到业主/建筑师/工程师的批准,并以图纸形式呈送土建承包商。 所有开孔(如电缆穿墙体处等)和沟槽在安装完毕后需要对孔洞和沟槽进行封堵、回填、修补及抹面,本承包单位应按总体施工进度,提供足够的人力和材料,进行修补工作(包括套管和穿墙管之间的填充和防火材料封堵等),达到验收要求。承包单位必须在完成其工作后,即时以书面通知建筑承包单位。因缺乏书面通知而发生遗漏,继而引起返工等所有损失由本承包单位负责。 承包单位须密封好所有的竖管、地板和墙的渗透,以及电缆进线口。所用防火材料须与墙/地板有相同的耐火极限。它们应为干式结构,也应考虑到将来额外的电缆以及电力安装。