一切正常后,逐步开启出口阀,调整到所需工况,注意关阀空转的时间不宜超过3分钟。运行:运行期间,主要是巡回检查,检查的内容有四个方面:1、轴承的检查(1)轴承温度不超过75℃。(2)轴承室不能进水、进杂质,油质不能乳化或变黑。(3)滚动轴承稀油润滑时,油面应不低于油标中心线。(4)是否有异音,滚动轴承损坏时一般会出现异常声音。2、真空表、压力表、电流表读书是否正常(1)真空表指针不能摆动过大,过大可能使泵入口发生汽化,另外真空表读书也不能过高,过高可能是入口阀堵塞,卡住或吸水池水位降低等。(2)出口压力表读书过低,可能是密封环、导叶套严重磨损。定、转子间隙过大,或者是出口阀开启太大,流量大、扬程低。(3)电流表读书过大,可能是流量大,或者是定、转子之间产生摩擦。3、泵机组是否产生较大的振动,造成振动的原因有:(1)水泵和电机轴心线不对中。(2)水泵或电机底脚螺栓松动,或者基础不牢。(3)转子质量不平衡。(4)泵在小流量运行,产生径向力、回流、气蚀。4、密封工作是否正常(1)k形动力密封正常运行时不会有滴漏。(2)有冷却水装置的,要检查水流是否正常。