电容柜元器件配 选表 / 变压器电 容补偿配置表 电容容量	断路器	交流接触器	热继电器 BSMJ-0.45-5-3	DZ47-63/3P/ D32A	CFC19-25/10 AC220V JR36B-20 6.8-10A BSMJ-0.45-8-3	DZ47-63/3P/ D32A	CFC19-25/10 AC220V JR36B-32 10-16A BSMJ-0.45-10-3 DZ47-63/3P/ D40A	CFC19-25/10 AC220V JR36B-32 14-22A BSMJ-0.45-15-3 DZ47-63/3P/ D40A CFC19-32/10 AC220V JR36B-32 20-32A BSMJ-0.45-18-3 DZ47-63/3P/ D40A CFC19-32/10 AC220V JR36B-32 20-32A BSMJ-0.45-20-3 DZ47-63/3P/ D63A CFC19-43/10 AC220V JR36B-63 28-45A BSMJ-0.45-25-3 DZ47-63/3P/ D63A CFC19-63/10 AC220V JR36B-63 25-45A BSMJ-0.45-30-3 DZ47-63/3P/ D63A CFC19-63/10 AC220V JR36B-63 40-63A BSMJ-0.45-40-3 DZ47-100/3P/ D100A CFC19-95/10 AC220V JR36B-160 53-85A 变压器容量 电容补偿总容量 共* 路 适用柜宽 30KVA及以下 5-8Kvar 1*8Kvar 100mm间隔 50KVA 15Kvar 1*15Kvar 100mm间隔 63,80KVA 20Kvar 2*10Kvar 200mm间隔 100KVA 30Kvar 3*10Kvar 300mm间隔 125KVA 40Kvar 4*10Kvar 600mm柜宽 160KVA 50Kvar 3*15Kvar+1*5Kvar 600mm柜宽 200KVA 60Kvar 4*15Kvar 600mm柜宽 250KVA 80Kvar 4*20Kvar 600mm柜宽 315KVA 100Kvar 5*18Kvar+1*10Kvar 800mm柜宽 400KVA 120Kvar 6*20Kvar 800mm柜宽 500KVA 150Kvar 6*20Kvar+2*15Kvar 1000mm柜宽 630KVA 200Kvar 6*30Kvar+2*10Kvar 1000mm柜宽 800KVA 240Kvar 8*30Kvar 1000mm柜宽 1000KVA 300Kvar 10*30Kvar 1000mm柜宽 *2 层1250KVA 400Kvar 10*40Kvar 1000mm柜宽 *2 层1600KVA 500Kvar 10*25Kvar*2 1000mm柜宽 *2层*2台2000KVA 600Kvar 10*30Kvar*2 1000mm柜宽 *2层*2台2500KVA	800Kvar	10*40Kvar*2	1000mm柜宽 *2 层*2 台 一次导线 2 BV 4mm 2 BV 4mm 2 BV 6mm 2 BV 6mm 2 BV 6mm 2 BV 10mm 2 BV 10mm 2 BV 10mm 2 BV 16mm 隔离开关 (A) 200A 200A 200A 200A 400A 400A 400A 600A 600A 1000A 1000A 600A*2台1000A*2台相关标准 GB 50227-2008 并联电容器装置 设计规范 圆筒形的电容间 距5CM就可以,椭 圆或是方形的话 要大于 20CM 一般为 5-10CM 国家产品强制性 认证( 3C认证) 中要求,补偿柜 中电容器的安装 间距不小于 30mm,距地不小 换D型的电容保护 等同于电动机保 变压器多大,后 面的电容柜的容 量: 百分之 30补偿 ABB电容 安装间距 离墙 / 柜体间 距CLMD13,33 20 20 CLMD43,53,63,83 50 50 1000A*2台