因为 主线路的线径一般都用 6 平方以上电线,主线路发生短路时所产生的电流有几百安培至上千 安培,断路开关的跳闸电流是断路开关额定电流的 6-10 倍,主线路电线发生短路时所产生 的电流足够使断路开关即时跳闸,使短路电线失去电压,电线没有电压就一会产生电流,电 线没有电流肯定就不会发热,火灾就可以避免了。 但当照明分路发生短路时,断路开关一般不会跳闸,因为照明分路线路的线径较小 (1 平方或 1.5 平方绝缘橡胶铜线),当照明分路线路发生短路时产生的电流比主线路短路的 电流小很多(一般只有几十安培电流或更小),分路电线短路的电流较小,没能达到断路开 关跳闸的电流,所以断路开关不会跳闸。 断路开关不跳闸,极高的电流产生的热量瞬间就可以把电线或者附近可燃物品点燃, 火灾便出现了。 例如照明荧光管一般用 1 平方铜线连接,当荧光管线路发生短路时,产生的电流只 有几十安培电流,如果是荧光管的镇流器线圈发生短路时,产生的电流更小甚至只有几安培 电流。如果照明分路开关都装设合当的保险丝时,照明分路线路短路或荧光管的镇流器线圈 发生短路时,保险丝会即时熔断,能够在很短的时间内有效地保护电线短路避免发生火灾的 危险(照明开关装设的保险丝应按照明负荷的大小来配置保险丝,一般照明荧光管 40 瓦左右, 电流在 0.3 安培以下,保险丝应配置 0.5 安培)。 当用电设备发生短路时,断路开关一般也不会跳闸,因为用电设备用电是经插座供 电。一般插座额定电流在 10 安培,插座在连接电线时所用的电线通常用 2.5 平方,当用电 设备发生短路时,它所产生的电流约在 100 安培以下,甚至更小只有几安培以下。原因我们 日常使用的用电设备功率很小,只有几瓦到几百瓦,所以用电设备短路的电流一般较小,没 能达到断路开关跳闸的电流,所以断路开关也不会跳闸。