变频器过热和过载故障原因及如何处理变频器过热和过载故障原因及处理: 故障现象一:过热(OH):也是一种比较常见的故障, 1、故障的主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感 器性能不良,马达过热。 2、实例:一台台达 22kW 变频器客户反映在运行半小时左 右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故 障,所以温度传感器坏的可能性不大, 3、故障处理:变频器的温度确实太高,通电后发现风机转 动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺 织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有 再跳此故障。 故障现象二:过载:也是变频器跳动比较频繁的故障之一 1、故障原因:平时看到过载现象我们其实首先应该分析一 下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于 过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一 般不大会出现马达过载. 2、故障处理:而变频器本身由于过载能力较差很容易出现 过载报警.我们可以检测变频器输出电压。 以下是三晶变频器过热故障的处理办法: OOH 环境温度是否过高 降低环境温度 更换风扇或寻技术支持 清理风道 F014参数设置是否正确 降低载波频率 更换热敏电阻或寻技术支持 故障现象车间有3 个油泵站,每个泵站3 台油泵,分别担负着2 台供料任务,是生产流程中的一个关键环节。油泵为恒转矩 负载,电机采用变频控制,根据生产需要,调节电机转速以 改变下料量。因泵的流量不同,一泵站电机工作频率为25H 左右,二、三泵站电机均为30Hz以上。9 台电机从1991 年陆续投用以来运行稳定,基本上满足了生产要求。但从1 995 台电机先后发生了匝间短路故障。