电缆载流量口决:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。+ y0 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 M6c9 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.59=22.5(A)。从4mm’及以上 导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即48、67、106、 165、 254。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5 353.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两 个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3 倍;95、 120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5 倍,依次类推。. “条件有变加折算,高温九折铜升级”。