1.国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。
接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足电力系统公共连结点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%的规定。
2.三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。