1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。
以上供参考,希望对您有所帮助。