查看:195745|回复:19
在农村找个像样的电工都找不到,烦死!!!!
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保 ...
您好,我是刚刚装修好的房子,2015年开始入住。发现总是跳闸。也找装修公司
过来检查过几次,一直没有找到原因。最近,突然找到一个规律,就是开空调的
期间,跳闸次数较多。特征:1.夏天、冬天开空调时,频繁出现跳闸。其它时间
把空调电源拔掉时,没有发现过跳闸。2.跳闸只是跳总闸,其它正常。3.跳闸时
,是突然的,并不是打开、关闭某电器时。跳闸后重新打开总闸,也不会立刻跳
闸。请问什么原因呢。谢谢。
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保 ...
我把总开换了,一天都没跳闸,我觉得你分析的是最准确,不过我现在还有个问题,就是电闸那里有电流声,不是一直有,是开空调就出现的!请帮忙分析一下。
刚才从图上看你们家里的那个接线控制盒,从线路来说没有太大的问题;你试着换一个前面的两个输入电源的控制开关,按我推断应该是安培数有点小,你换一个稍微大一点的;通过的电流,根据你家里的用电器也有关系
就跳后面3个吗
从照片来看,手法蛮专业的。从配置来看,够业余的。你家里是开宾馆么,分开关都配这么大,越级跳闸不可避免。跳闸只有三个原因,1过载,2短路,3漏电。一个一个的排除吧,你会其乐无穷的,最后考虑开关自己的毛病。
就跳后面3个吗
就跳那个最前面的的那个漏电保护器,一直跳
从照片来看,手法蛮专业的。从配置来看,够业余的。你家里是开宾馆么,分开关都配这么大,越级跳闸不可避免 ...
完全不懂啊,主要是水电工我找不到啊。
从经验来说,是你家的开关质量太差,你先把你的漏电总开关换掉试试,这个问题我见多了。我家用的是德力西的,因为施耐德和西门子太贵了 , 还有就是你家总开关下面的分开关都是带什么的
你家这个配电箱真不专业啊
刚才从图上看你们家里的那个接线控制盒,从线路来说没有太大的问题;你试着换一个前面的两个输入电源的控制开关,按我推断应该是安培数有点小,你换一个稍微大一点的;通过的电流,根据你家里的用电器也有关系
完全不懂啊,主要是水电工我找不到啊。
就跳闸,前面的漏电?线路有漏电现象或者零线地线接错。你要看是用什么电器才跳,重点检测它的外壳,或者给它供电的插座,左边零线右边火线三角的上一个才是地线。
去换一个总开 里面的热保护可能坏了,漏电保护呢,是一推上去就跳地。要漏电漏那么长时间早烧起来了。还能让你跳几次?
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保护是一推上去瞬间跳闸的。不会给你一直跳的,只有热保护,会用了一段时间电线开始发热了,才跳。一般热保护不会动作的。所以经常被忽略。