我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
全部回复(4)
只看楼主我要回复
电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A
电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A
来自 PC回复举报
赞同0
yxx5319LV2板凳
I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。
来自 PC回复举报
赞同0
67284982LV0地板
500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定
来自 PC回复举报
赞同0
720A电流...
看来要增容.
来自 PC回复举报
赞同0