确保供电可靠性的前提下,应有利于规范化、简单化、自动化及无人化。接线方式应根据负荷性质、变压器负载率、电 气设备特点及上级电网强弱等因素确定。一般终端变电所高压侧主接线形式选用线路一变压 器组接线和内桥接线 此方式是最简单主接线方式。高压配电装置只配置2个单元,接线简单清晰,送电线 路故障时由送电端变电所出线断路器跳闸。系统接线简单,运行可靠、经济,有利于变电所 实现自动化、无人化。 内桥接线也是最常用的主接线方式。高压侧断路器数量少,线路故障操作简单、方便。