德州卓脉空调设备有限公司
联系人:陈经理
手机:15166996111
网址:www.msktsb.com
地址:山东省武城鲁权屯开发区
主营产品:多叶送风口、正压送风机厂家、排烟风机价格等。
今天迈森厂家说说特别实用贴近生活得分享地下车库排烟口和排烟风机的设置方法。
机械排烟口设置方位
(1)应设在栅顶上或接近顶棚的墙体上。
(2)设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的间隔不该少于1.00m,排烟口平常封闭;并应设有手动和主动敞开设备。
(3)防烟分区内的排烟口距远点水平间隔不该超越30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超越280℃时能自行封闭的排烟防火阀。
(4)走道的机械排烟体系宜竖向设置;房间的机械排烟体系宜按分区设置。
(5)排烟风机可选用离心风机或选用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度280℃时能自行封闭的排烟防火阀。排烟风机应坚持在280℃时能接连作业30min。
(6)机械排烟体系中,当任一排烟口或排烟阀敞开时,排烟风机应能主动发动。
(7)排烟管道有必要选用不燃资料制造,安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层选用不焚烧资料制造,并应与可焚烧物坚持不少于150㎜的间隔。
(8)机械排烟体系与通风、空气调节体系宜分隔设置,若合用时,有必要选用牢靠的防火安全措施,并应契合排烟体系要求。
(9)设置机械排烟的地下室,应一起设置送风体系,且送风量不该小于排烟量的50%。
(10)排烟风机的全压应按排烟体系晦气环管道进行核算,其排烟量应添加漏风系数。(规划数字建议添加5%,管道越长,丢失越大)
排烟风机的风量应契合下列规则:
(1)背负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h核算(单台风机小排烟量应不少于7200m3/h。
(2)背负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按防烟分区面积每平方米不少于120m3/h核算。
(3)中庭体积少于17000㎡时,其排烟量按其体积的6次/h换气核算;中庭体积大于17000㎡时,其排烟量按其体积的4次/h换气核算;但小排烟量不该小于102000m3/h。
(4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可敞开外窗进行天然排烟,裙房部分不具备天然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设备,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h核算。
欢迎来实地考察,期待与您的合作,欢迎致电!
本文由排烟风机价格整理,转载请注明:http://www.msktsb.com/