我们知道,增压泵实际上就是离心泵、管道泵、自吸泵、旋涡泵等泵种的另外一种宽泛称呼。泵的吸水原理都基本相同,都是排除泵腔内的液体后产生真空后,通过大气压将泵外的液体重新压入泵腔达到吸水的目的。
增压泵能吸水是毋庸置疑的,吸水高度也就是我们常说的吸程,吸程的高低与泵的设计及结构有关。一般来说,多级泵由于泵腔容积相对较大,其吸水能力就强过单级泵。
相关知识点:1501
A、水泵基础知识:常用水泵型号代号
LG-----高层建筑给水泵
DL==多级立式清水泵
BX==-消防固定专用水泵
ISG==单级立式管道泵
IS ==-单级卧式清水泵
DA1==-多级卧式清水泵
QJ==-潜水电泵
泵型号意义:如40LG12-15;40-进出口直径(mm);LG-高层建筑给水泵(高速);12-流量(m3/h);15-单级扬程(M)。
200QJ20-108/8。200---表示机座号200;QJ---潜水电泵;20流量20m3/h;108---扬程108M;8---级数8级。
水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。[见图]
水泵的主要参数有:流量, 用Q表示,单位是M3/H ,L/S。扬程,用H表示,单位是M。
对清水泵,必需汽蚀余量(M)参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。
对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,特别是用于变频供水设备时。
电机的主要参数:电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)。
联轴器 泵头(体_) 卧式机座
B、压力容器基本知识
1、压力:压力是垂直作用于物体单位面积上的力。确切名称是压力强度,简称压强,习惯上叫做压力[kgf/cm2]。压力的单位一般用大气压,在工程单位中用公斤/厘米表示,也可以用水柱或水银柱表示,国际统一单位是牛顿[N/mm2]、帕或兆帕[MN/m2 、 Mpa]。1工程大气压[kgf/cm2]=0.098牛顿[N/mm2]=0.098帕[MN/m2]=0.098兆帕[Mpa]=10米水柱的压强。
2、容器:容器是由曲面构成用于盛装物料的空间构件。容器大体是由:筒体、封头(端盖)、发兰、支座、接管、人孔等组成。
3、补气式、囊式供水设备罐体的总容积、可调水容积计