25平方铝线相当于多少平方铜线

25平方铝线相当于16平方铜线。
1、铝线和铜线区别
铝线和铜线的最主要的差别在于,铜线贵而且十分耐用,导电性好,机械强度高。而铝线虽然便宜,但是使用寿命相对较短,并且重量轻,虽然导电性能好,但是机械强度低,容易氧化。
2、铝线和铜线可以对接吗
很多家庭在装修的视乎,最先使用的是铝线,但是在之后的电路维修中,对于更换的部分想要使用质量更好的铜线。那么铝线和铜线可以对接吗?
(1)铜线和铝线是不能直接进行连接的,因为铜线和铝线的电位不同,接触部分会因电池反应加速铝线的氧化,导致接触不良。并且铜铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,经过多次通电与断电后,电阻会增大,导致接触点温度过高,甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
(2)但是铜线和铝线是可以用特殊方法进行连接,具体方法如下:
a、单股小截面铜、铝导线连接,应该将铜线搪锡后再与铝线连接。
b、多股大截面铜、铝导线连接,应该采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹。
c、铝导线与开关的铜接线端连接时,应该采用铜铝过渡鼻子。

铝线载流量表对照表

1、铜线载流量表对照表
1平方毫米铜电源线的安全载流量——17A
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量——21A
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A
4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A
16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
2、铝线载流量表对照表
铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A,铝线载流量可以通过与铜线载流量进行对比得出,具体口诀如下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。