监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 5.3 设备配线 主控项目 5.3.1 光电缆及配套器材进场验收应符合下列要求: 1 数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2 合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 线缆外皮无破损、挤压变形。 4 预埋金属管或塑料管、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层均匀、完整、光 滑、无伤痕,管孔无变形、损坏。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 5.3.2 配线电缆、光跳线的芯线应无错线或断线、混线,中间不得有接头。 检验数量:施工单位全部检查。