最新回答(3条回答)
佳佳13817062298
12KW的三相设备大约是24A左右的电流 。
4平方铜线的安全载流量30A。要是穿管使用打八折就是24A,有些偏小,勉强使用。
6平方铜线的安全载流量50A。要是穿管使用打八折就是40A,完全可以满足使用条件。
根据上面的分析,你可以在4平方~6平方之间按照使用条件选择。
不穿管使用,4平方铜线就可以。
3相电是5线吗 ? 电线杆上面没有地线呀!离电杆35米 用电缆价格高 用多股的10平方的BV线 4根 电表用100A的3相4线的动力表 表有两种 一种是硬表 一种是软表带互感器的 价格就不一样了
12kw是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,就要使用三相四线制的电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。希望我的回答能帮到你。
您好:22KW的电动机可配置16的电力电缆。