家里的断路器合不上闸了?我们知道,一旦家庭电路中出现漏电情况,漏电保护器装置就会使断路器主动脱扣,且是合不上闸的。
几乎家家都经历过这种断路器跳闸的情况,在经历了多次断路器跳闸合不上的经历之后,小汇请教了专业的电工师傅,终于明白了断路器推不上去是什么情况了,而且老师傅告诫小汇,这种情况下别硬推,解决办法全在这里。
首先我们要说一下,家用断路器分为空气开关和漏电保护器,而且现在的漏保大多都是空开加漏保,它起的作用是:过载,短路,漏电三种保护。所以如果跳闸后合不上闸,肯定是这3种情况之一。我们需要一步步排除来判断到底是什么原因。
原因一:线路中有短路不能合闸
短路属于空开部分的保护,一旦电路中发生了短路故障,都会导致无法合闸的情况发生。短路的危害特别大,而且无法从断路器上判断,经验是在确认电路不是由于漏电导致的跳闸的时候,才差不多能断定是电路短路导致的故障。
解决方法:
在断电的情况下,我们可以用万用表的蜂鸣档测通断的方法,分段查找。既然是短路,肯定火线和零线连到了一起,查出故障排除后即可推闸送电。
注意:如果不排除掉原因,千万不要尝试着送电。
原因二:线路中有漏电不能合闸
漏电属于漏保部分的保护,这个很好判断,如果是漏电跳闸,漏保上的测试按钮会弹起来。一般漏电保护器上都会有一个小按钮,而且旁边会写着“合闸前按下”的字样。因为正常情况下这个按钮是和整个面板处于同一平面的,当按钮凸出来的时候,就表示电路中发生了漏电问题。如果是短路和过载,这个小方块是不动作的。
如果想把闸合上,只需要按下这个按钮就可以了,但在合闸前要特别注意,一定要确保漏电故障已经排除、并能够保证安全的前提下才可去合闸。
解决方法:
1.首先检查一下导线是否有破损,家里的电器是否受潮。然后再用万用表测量导线对地是否有电阻,如果有,肯定是导线的某处连接了大地或者间接的接地,一处处排查。
2.如果家里面没有万用表,可以用排除法,把家里的所有电器断电,然后送上电,一个个排除,哪个通电跳闸哪个就漏电,当然如果家庭电器比较多,最好还是购买一个万用表,工品汇商城万用表价格也非常优惠。
需要注意的是:如果所有电器断电还是漏保跳闸,那就是主线路漏电。还有就是补充一句,漏保跳闸,需要按下测试按钮才可以再次合闸(常识)。
原因三:过载合不上闸?
其实线路过载是不会合不上闸的,过载跳闸都有个缓冲的时间。而且过载后一是可以合闸,二是有可能电流过大烧坏了触点,这种情况也能合闸,第三种就是过载导致断路器坏了,无法正常工作,也有可能合不上闸。
解决方法:换断路器
测试方法:去掉所有负载按下R,通电后按T,如果跳闸漏保完好,如果不跳拆了扔掉。