您好,欢迎您访问仪征市招聘网。　发电机的整流器是二极管,用二极管的单向导通性,用万用表测量,单向导通就是好的,双向都通就是击穿了　答:将整流器的输入侧短开,将整流后的负载断开,利用一只大功率电阻器(电阻值在500Ω,功率在10W左右)接在直流正负极中,单相交流、三相交流,看输入整流器的电压是多少,熔断器是否正常,因为发电机已经不能发电,就必须用市电代替给励磁系统中的整流器供电;对于用整流变压器的,则需要将变压器的输入侧接在市电上,其它电路不动它,检查接线无误之后,通电看整流器后有没有直流电压输出,如果有,则说明整流装置是正常的,如果没有则需要用万用表检查整流二极管;二极管正向电阻(或压降)不能为零,反向电阻值应该为无穷大;三相桥式整流器有6个整流二极管。这里本人只能够给提问者画一个发电机框图,见下图所示。　本人年轻时,所接触的发电机都是大型水库的水轮发电机组,晶闸管损坏的较少,一般情况下都是自动电压调整器中的电子元器件损坏的比较多,特别是大功率取样电阻烧坏,电容器失效,插接部分氧化多。　实话实说,本人读书时所学习的专业就是电子技术与电力拖动,故对电子元器件比较了解,检修起来得心应手,从来没有出现安全和误判情况,这一点自己的确感到比较幸运的。　无论什么型号的发电机,都是将定子绕组中的交流电,通过电子元器件造成的整流器件,进交流电变成可控的直流电,供给发电机中的运动转子,由其它原动力带动旋转进行定子与转子的运动,切割磁力线而产生交流电。