选型的话,不如说技术要求,是否要求屏蔽抗干扰,是否要求铜线材质,是硬线还是软线,要求几线几芯,要求线的横截面是几个平方的等等。
对绞屏蔽就可以饿 现场表至接线箱可以用铠装的方便。
记得还要关注一点:百米均匀度(即多芯导线中,每两芯百米内的电阻之差)。这个很影响信号传输的准确性,特别是在线缆很长的时候,若百米均匀度太差,测量结果会大打折扣,影响准确度。很多厂家和客户都不太清楚或者重视这个参数,但是这个能区分高端和低端产品,
楼上说的是电阻不平衡问题,这一点对于通信电缆是十分重要的!
传输4-20mA等模拟信号可选RVVP、KVVP、KVVRP、KYJVP;
如果仪表带RS485等数字接口,可选双绞屏蔽电缆电缆,如现场总线电缆。
----------------------------------------------------------------------
通用型现场总线系列电缆
性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。