正常操作的监视项目及调整方法系统内部的压力正常生产中循环气体系统各部位压力测点位置及调整方法如下:共页第页ELNo测点位置操作基准值调整方法P预存室,Pa调整修改预存室压力调整阀的设定值P锅炉出口,PaP循环风机入口,PaP循环风机出口,PaP干熄炉入口,PaP锅炉入口,Pa参照项的各种故障措施P冷却套管充氮,kPa旋转密封阀侧面密封,kPaP()预存室压力(P)a为使干熄炉口不产生烟尘通过预存室压力自动调节阀来控制预存室的压力使其总是保持负压(包括干熄炉盖打开装焦时)。因此需要操作人员根据干熄炉口的烟尘状况将预存室的压力调整到适当的数值。b预存室压力调节阀预存室压力调节阀的基本功能参阅电气仪表操作说明书的有关部分。