国家规定在特别危险如在金属容器、管道内、在金属结构上、潮湿地点以及水下、高空等处进行焊接作业电焊机必须配装空载自动断电保护装臵。 可以说电焊机配备空载自动断电装臵是在技术上防止二次线触电事故的极为有效的办法。 9在不良的环境下施焊使用“一垫一套”防止触电。在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时触电的危险性很大除采取安装电焊机自动断电保护装臵的措施外还可以采用加 “一垫一套”的办法来预防触电即在焊工脚下加绝缘垫停止焊接时取下焊条在焊钳上套上“绝缘套”。 10.严禁使用厂房构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接代替焊接电缆使用。使用这些金属物作为焊接电缆很容易引起触电同时会因接触不好产生火花引起火灾。 11.由电工进行电焊设备的安装、维修和检查。工作中如设备出现故障 应立即切断电源 找专职有证电工检修 焊工不得擅自处理。 12.电焊机使用过程中不允许超载。若超载运行会因过热而烧毁电焊机造成危险如果绝缘烧坏可能引起漏电而发生触电事故。电焊机发热多少与电流大小和通电时间有关所以过载指两个方面一是指焊接电流超过了额定电流值 另一方面是指使用的时间超过了额定暂载率。暂载率是指规定的时间与通电工作时间之比即 暂载率=通电工作时间/规定时间×100电焊工进行手工电弧焊时按国家规定GB807—74JB686—74工作周期即规定时间为 5 分钟 并且规定额定暂载率为 60 即在 5 分钟之内只允许通电工作 3 分钟。 13.工作结束时要立即切断电源盘好电缆线清扫场地经确认无隐患后方可离开。 14. 触电急救。对触电者进行急救要点是救治及时和采取正确的救护方法而最为关键的是“快”。据统计触电后不超过一分钟开始救治者 90有良好效果 触电后 6 分钟开始救治则 10有良好效果12 分钟才开始救治则救活率很小。所以及时抢救至为重要。急救的第一步是尽快使触电者脱离电源。第二步是现场救护触电者脱离电源后应立即争分夺秒就地进行抢救抢救时应该按科学的方法和步骤对症救治如果触电者心跳或呼吸停止应正确使用口对口鼻人工呼吸法和胸外心脏挤压法千万不能消极地等待医生的到来在现场施行正确的急救的同时派人通知救护车和医务人员到现场还可以联系其他车辆将触电者送往医院。抢救应坚持不断切不可轻率停止运送途中也不能终止抢救更不能轻率地断定触电者已 经死亡实际抢救中有抢救 5 小时还救活的实例因此只有医生才可以确诊触电者是否已经死亡。送到医院后应由医生进行科学的救治。 二、警惕电焊机二次线触电事故 近年来 被施工现场忽视的二次线触电事故时有发生。 为引起施工单位的足够重视。 试举一例。事故经过1999 年 8 月 1 日上午太钢有限公司第二炼钢厂二钢机电工段对 1转炉烟罩进行检漏打压试验发现漏水后由起高组搭架 配合补焊。 因烟罩漏水太大 起高工张×被浇湿手套、衣鞋。下午 3 时 20 分左右焊工拿着焊把进入烟罩准备焊接此时搭架的张×正在烟罩口与另一人帮助拉焊把线 拉线中二次线的一个裸露的接线头卡在架板上张×带着湿手套抓住裸露的线头向上揪由于张×的手套与工作鞋都已湿透 使得焊机二次线电流通过身体与钢结构地板形成回路 造成张×触电 经抢救无效于 19 时 30 分死亡。事故直接经济损失约 10 万元。 据调查该焊机为 B×3500 普通型电焊机焊机一次线安装符合规范二次线输出开口电压实测 77机外壳接地线设臵良好二次线零线与厂房结构相连二次线火线从7m 平台引上 11m 平台电缆长度约 15m焊把线有三处裸露未进行绝缘包扎。 5V出厂标准电压 80V焊 事故原因 1、作业人员在手脚潮湿的状态下抓握电焊机二次手把线裸露部位导致大电流直接通过人体是事故的直接原因。 2、电焊工二次线裸露处不进行包扎的习惯性操作是造成事故的主要原因。 3、该厂在安全用电的认识和管理上存在漏洞特别是未能认识到电焊机二次线开路电流的危险性 使职工在低电压作业中存在习惯性的操作行为以致造成事故。 应采取的预防措施 1、按建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ4688)执行采用 TNS 系统设臵专用的保护零线使用五芯电缆配电系统采用“三级配电两级保护”。 2、配电箱、开关箱实行一机、一闸、一漏、一箱。电焊机也应设臵相匹配的漏电保护器。 3、电焊机的电源开关应单独设臵。直流电焊机的电源应采用启动器控制电线焊把钳绝缘良好电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆其长度不宜大于 30 米。 4、加强职工的施工用电的教育提高其自我保护意识。