一、液化气使用时注意事项
1、在液化气首次或再次使用前要进行设备连接处和附属设施、管道的全面检查,并用氮气进行冲空置换。
2、在开启每只气体管道阀门时切记要缓慢开启,防止气流瞬间压力冲坏压力表或接口,造成危险事故。
3、使用瓶装液化石油气,应选用合格的液化石油气钢瓶,使用时,应先打开钢瓶角阀,后打开燃气管道送出阀门。用后应先关闭钢瓶角阀,后关闭燃气管道送出阀门,严禁只关燃气管道送出阀门,不关钢瓶角阀。
4、连接液化石油气钢瓶与燃气管道的软管长度不得超过3米或短于0.5米,软管两端必须用卡箍紧固,发现软管老化、破损、开裂应及时更换,不能穿门过墙使用软管。
5、严禁用热源对液化石油气钢瓶加温;严禁摇晃、扳倒钢瓶用气;严禁擅自排放钢瓶内的残液;严禁摔砸钢瓶和擅自拆卸瓶阀等附件。
6、每次用气后,应对液化石油气钢瓶角阀和燃气管道送出阀门的关闭情况进行检查,以防漏气。
7、液化石油气在使用过程中,往往要剩一些残液,残液中也含有一定浓度的液化石油气,当其挥发到空气中,与之形成爆炸混合气体时,遇明火即会轰燃。所以,残液应由充灌单位统一回收,用户不要自行处理。
8、液化气钢瓶要远离明火和高温,严禁液化气与其他火源同室使用。
9、要经常检查钢瓶、管道及球阀等是否漏气,可将肥皂水涂在钢瓶的角阀、调压器、球阀和胶管等处检查,如果涂抹处冒出气泡,应立即关闭钢瓶角阀,并立即进行处理。
10、当发现有液化气泄漏时,附近严禁动火。气瓶着火时,应立即关闭阀门,搬至室外空旷的地方,用干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂或用湿麻袋捂盖等方法灭火;
11、液化石油气在使用中一旦发生火警,必须立即采取有效的措施将火扑灭。首先要切断火源。如果是管道或钢瓶连接部位等漏气起火,应迅速关闭钢瓶角阀,火焰即可自行熄灭。如果是减压器或角阀漏气起火,可用湿毛巾或湿被将着火点盖严,使之与空气隔绝,待火焰熄灭后迅速将钢瓶移至安全地点进行前面检查,对症处理,如火势较大,难以控制,应尽快报119火警,并迅速搬开周围容易着火的物件。
二、事故应急处理操作规程
1、发生火灾的应急处理操作规程
⑴、一旦发生火情,现场人员要沉着冷静,不慌不乱,理智处置。主要操作人员应坚守岗位,迅速采取有效措施。
⑵、指派专人报警,向上级反映,争取专业人员给与强有力的支援,将灾害降低到最低限度。
⑶、无关人员不得随意乱跑,要听从临场指挥。
⑷、现场人员应立即切断气源和电源,处置可燃物,正确运用现有消防器材控制火势。
⑸、移走可燃物,清理好消防通道。
⑹、在专业救援队伍到来前,指挥人员要审时度势,做好现场人员的疏散工作。
2、发生泄漏事故时的应急处理操作规程
⑴、首先判明漏气位置,按照当时的气象条件,从上风侧逼近漏气地点。
⑵、立即熄灭一切明火,并注意处置火源。
⑶、关闭漏气处上游阀门,如关掉一个阀门还不可靠时,可在关闭出于此阀门上所有的阀门。
⑷、如重瓶漏气,可将其移至距生产地段较远处进行处理,拖动时绝对不可使瓶上阀件进一步受损。
⑸、可采用喷水将漏出的液化石油气冲散,以加速其流向安全地带逸散到大气中去。
⑹、如发生漏气严重并难以处理的泄漏事故,应立即报警,向上级反映,争取专业人员给与强有力的支援,将灾害降低到最低限度。同时要关闭阀门。
⑺、在专业救援队伍到来前,指挥人员要审时度势,做好现场人员的疏散工作。