鄂尔多斯星星能源有限公司液化天然气工厂 储罐、装车站 液氮预冷方案 编制: 审核: 审批: 2008-3-10 液化天然气工厂储罐、装车站 液氮预冷方案 一、目的 利用液氮的低温及其安全性,对本装置低温部分(液化 及储运系统)的设备及管道进行低温试验,检查设备及 管道在低温条件下的性能及系统在低温条件下的严密 二、总体流程本设备装置预冷拟采用液氮预冷,但考虑干燥和置 换过程要用天然气进行产品置换,因此,与干燥置换方 案相结合,也可以采用 LNG 来预冷储运装置,总体流 仪表空气干燥氮气置换 天然气置换 LNG 预冷 下面的方案按液氮来考虑,如用 LNG 预冷,可以将液 氮更改为LNG。 三、预冷准备工作 1、液氮预冷领导小组 组长: 副组长: 职责:负责液氮预冷工作的领导及整体协调。 下设预冷指挥实施小组 职责:负责预冷工作所需物料、机具、人员的准备、管理,负责整个预冷工作的组织、指挥与实施。 下设操作组、资料组、保运组: 操作组 组长: 成员: 职责:负责液氮预冷工作的具体操作。 资料组 组长: 成员: 职责:编制记录报表;作好预冷过程参数记录、 故障排除方案等;写出预冷总结。 组长:成员:由施工单位组成 负责对预冷过程中出现的问题进行处理。 预冷前的准备工作所要预冷的系统干燥、氮气置换合格,设备及主管道(不 包括阀门、法兰)保冷完毕。 所要预冷系统的阀门均处于关闭状态。所涉及的安全阀处 于待用状态,各仪表阀处于手动关闭状态,各温控、压控仪 表处于完好状态。 要专人提前落实液氮货源、液氮车及接头配套(LNG 液氮量估算其中:LNG 储罐内罐:10000m 需接临时流程及增加测温点、放空头用软管将液氮罐车的气相线和 LNG 装车气相线相连,为 液氮预冷工作作好准备。 四、预冷方案 1.预冷原则 预冷从低温部分开始逐渐向温度高的部分进行。 严格控制预冷速度:内罐的冷却速度必须控制在3/h,最多不 能超过5/h,温度可由任何一个罐内热电偶温度计测量。 相邻热电偶温度计之间的最大温差不超过20。 任何热电偶温度计之间的最大温差不超过20。 在预冷过程中,每降温20,停止冷却,检查严密性、设 备位移和管道支撑,并紧固螺栓。 利用液氮车的汽化器将液氮汽化成低温氮气,低温氮气进 入本装置进行预冷。 储罐最大氮气压力不超过 0.18bar(表),最低压力不低 于0.06bar(表