1号汽轮机上位机显示凝汽器热井液位出现快速大幅度(20%~90%之间)的波动,现场磁翻板液位计同样波动很大,检查液位计过程中,发现在把上闸阀关死的过程中,液位波动逐渐降低,把上闸阀关死后,液位波动消失。但下闸阀关到一半,就无法关闭,经过反复开、关闸阀,最终把下闸阀关死。然后打开底部法兰,发现:磁浮子(PP材料)顶部有裂缝,磁浮子也进水了。浮筒底部没有负压吸气的迹象。更换磁浮子,打开上、下闸阀,把液位计重新投用后,故障现象依旧。下闸阀刚开始关不上,分析其存在漏气的地方,就把下闸阀的压盖螺母、阀盖螺母全部紧了一遍,发现故障现象消失,液位测量恢复正常。