漏电断路器 漏电断路器 漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过 预定值时能自动动作的开关。 常用的漏电断路器分为电压型和电流型 两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止 人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要 漏电断路器的类型 电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特 点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器 动作,电源开关跳闸。 电流型漏电断路器主要用于变压器中性 点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感 器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。 编辑本段漏电断路器的选用原则 漏电断路器的选用原则 根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引 起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、 移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为 30mA, 动作时间在 0.1s 之内的漏电断路器。 对家用电器较多的居民住宅, 最 好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比 如高空作业) ,应在回路中安装动作电流为 15mA,动作时间在 US 之 内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为 6mA,动作时间在 US 之内的漏电断路器。 护 2)间接接触触电防 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害, 所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大 的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场 所触电的危险性要大得多, 一般应安装动作电流为 15-30mA,动作时 间在 0.1s 之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电 流为 6- l0mA,动作时间在 US 之内的漏电断路器。对于操作人员必 须站在金属物体上或金属容器内的电气设备, 只要电压高于 24V,就应 安装动作电流为 15mA 以下,动作时间在 US 之内的漏电断路器。对 电压为 220V 或 380V 的固定电气设备,当外壳接地电阻在 500fZ 以 下时,单机可安装动作电流为 30mA,动作时间在 0.19 之内的漏电断 路器。对额定电流在 100A 以上的大型电气设备或带有多台用电设备 的供电回路, 可安装动作电流为 50--100mA 的漏电断路器, 对用电设 备的接地电阻在 1000 以下时,可安装动作电流为 200-500mA 的漏电 断路器。 根据电路和设备的正常泄漏电流来选择 1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄 漏电流的 4 倍。 2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大 于线路正常运行时泄漏电流的 2.5 倍,同时也要大于线路中泄漏电流 最大的电气设备的泄漏电流的 4 倍。 3)主干线或全网总保护的 漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的 2.5 倍。 如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公 式进行估算: 照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动 动力与照明混合回路:漏电断路器的动 公式中 IDZ 为漏电断路器动作电流,ISJ 作电流 IDZ>ISJ/2000; 作电流 IDZ>ISJ/1000. 为电路中的最大电流。 根据电气设备的供电方式选择 1)单相 220V 电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线 式漏电断路器。 2)三相三线制 380V 电源供电的电气设备,应选 用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 漏电断路器安装注意事项 1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。 2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。 3.漏电断路器 4. 动作电流大于巧 mA 时,其所保护的设备外壳要可靠接地。 应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。 5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。 6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不 小于 1.5mmzo 7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或 设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回 路公用,?以免误动作。 8.安装时必须严格区分中性线和保护接 地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经 过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用, 也不能重复接地或接 电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。 9.漏电断 路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏 电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。 10.安装结束 后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下 应试验三次以上,并且都能正常动作才行。 编辑本段漏电断路器常见故障及处理 漏电断路器常见故障及处理 1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一 2)安装漏电断路器 方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零 序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。2.发生误动作 1)过电压 引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选 用延时或冲击电压不动作型漏电断路器, 也可以在触头之间安装阻容 吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2) 电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断 路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两 台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完 全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接 地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两 条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两 条回路分开运行。 4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的 绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工 作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出 现漏电电流, 使断路器误动作。 会引起漏电断路器的误动作。 5) 接地不当。 如零线重复接地, 6)过载或短路的影响。如果漏电 断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的 整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。 编辑本段断路器的国家标准 断路器的国家标准 GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器 1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 GB 14048.2- GB 16916.1-1997|家 用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第 1 部分:一般规则 GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过 电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第 2.1 部分:一般规则对动 作功能与线路电压无关的 RCCB 的适用性 GB 16916.22-1997|家 用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第 2.2 部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的 RCCB 的适用性 GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断 路器(RCBO) 第 1 部分:一般规则 GB 16917.21-1997|家用和类 似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 2.1 部分: 一般规则对动作功能与线路电压无关的 RCBO 的适用性 GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路 器(RCBO) 第 2.2 部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的 RCBO 的适用性 GB 1984-1989|交流高压断路器 GB 4876GB 7675-1987| 1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验 交流高压断路器的开合电容器组试验