在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。灭火器的种类和保护对象1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。