描述
以前家用电路当中没有专业的跳闸设置,一直采用电阻比较大的保险丝进行电路的阻断,也就是钨丝,但是一些保险丝摧毁之后还需要更换,这样的成本是非常高的,而且麻烦,所以有人换成铜线,但是这样就会留下隐患,容易引起火灾等用电事故。现在大部分都换成了客气开关。
而在日常生活中电路跳闸是大家在生活中经常看到的一件事,遇到跳闸的问题该怎么处理?跳闸的主要原因:是电路短路故障,漏电故障,负载功率过大,导线过于细等,这些都会造成越级跳闸,其实跳闸是一种电路的自我保护动作,在电路运作不正常的时候跳闸能够保护电器,防止用电事故的发生。
但是如果频繁跳闸那就肯定是电气线路出了问题,需要进行检修。下文我们来详细说明下跳闸的原因和处理办法。
一,家庭用电跳闸的原因
1. 因为家用电器重负荷,超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2. 因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
3. 检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
4. 如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
5. 最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
二,空气开关跳闸的常见原因有哪些?
1. 空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。
2. 负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
3. 线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
4. 线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。
三,跳闸了怎么恢复用电?
应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。
还有一个要特别注意的是,如