联系人:李总
联系电话:18697168588
联系座机:0971-5506688
客服热线:4006-880-882
邮箱:657634635@qq.com
网址:www.qhont.com
地址:青海省西宁市城北区朝阳东路64号
35KV及以下高压电力电缆 1、高压电缆的用途:高压电缆适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压35KV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。 2、使用特性 1)电缆导体的高额定温度为90℃。 2)短路时(长待续时间不超过5s)电缆导体的高温度不超过250℃ 3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。
高压电缆适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压35KV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。
2、使用特性
1) 电缆导体的高额定温度为90℃。
2) 短路时(长待续时间不超过5s)电缆导体的高温度不超过250℃
3) 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。
3、主要技术性能
1) 电缆主要技术性能指标参数见表1.
2) 导体直流电阻见附录A
3) 电力电缆电容、电感、电抗见附录D
4、产品命名
1) 电缆型号用字母及数字含义
T-铜导体(省略)
L-铝导体
YJ-交联聚乙烯(XLPE)绝缘
V-聚氯乙烯(PVC)护套
Y-聚乙烯(PE)护套
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压8.7/10KV,3芯,标称截面240mm2,表示为:YJV22-8.7/10 3*240 GB 12706.3-1991
5.电缆型号:

型号
名称
适用范围
YJV
YJLV
YJY
YJLY
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJV22
YJLV22
YJV23
YJLV23
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆
室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受机械外力,但不能承受大的拉力。
YJV32
YJLV32
YJV33
YJLV33
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和拉力。

西藏高压交联电缆厂家的电力电缆应经受对应的工频试验电压5min不击穿;其中U0为6-8.7kV电缆试验电压按IEC60502。从2.5U0提高到3.5U0;额定电压26/35(26/35)kV电缆按IEC60840应经受工频65kV/30min不击穿。