清洗前如何拆卸?
我们以离心泵的拆卸步骤为例:
1
首先使用拉马拆卸联轴器, 具体方法是:用专用工具拉马的拉勾钩住联轴器,而其丝杆顶正泵轴中心, 慢慢转动扳手, 即可将联轴节拆下,在钩拉过程中, 可用铜锤或铜棒轻击联轴器 。
2
将泵盖和泵体上的紧固螺栓松开,将转子组件从泵体中取出。
3
拆卸叶轮:
(1)、拆卸水泵叶轮时需要测量转子轴向窜动量和径向跳动量,测量转子轴向窜动量和径向跳动量是否正常并记录如图l - 11所示,转子转动一周,同一测点的最大值减最小值,即为该点的跳动量。
(2)、然后拆卸叶轮背帽,取下叶轮,拆卸前确认背帽旋向,禁止反向用力损坏背帽,如图1 -12所示,叶轮用撬杠撬下时,要撬在叶轮的肋板处,以免将叶轮撬裂,如图1-13所示,外观检查叶轮背帽应无咬扣和滑丝现象,否则应修理或更换。
(3)、再拆卸叶轮导向平键,平键外观检查键应无明显变形、缺损等缺陷,与键槽配合应符合要求,否则应修理或更换。
4
(4) 取下泵盖和轴套,并松开轴承压盖,即可将轴从悬架中抽出(注意在用铜棒敲打轴头时,应戴上叶轮螺母以防损伤螺纹)。
如何清洗?
在了解如何清洗之前,首先要搞清楚清洗原则。
离心泵清洗的基本原则为一切清洗方法,都必须充分考虑下述几项基本要求。
1)保证满足对零件清洁程度的要求,在修理水泵中,各种不同的机件,对清洁的要求程度是不相同的。在装配中,配合件的清洁要求高于非配合件,动配合件高于静配合件,精密配合件高于非精密配合件。对于喷、镀、粘结的工件表面,其清洁要求都是很高的。清洗时必须根据不同的要求,采取不同的清洗剂和清洗方法,保证所要求的清洗质量。
2)防止零件的腐蚀,对精密零件不允许有任何程度的腐蚀。当水泵零件清洗后需停放一段时问时,应考虑清洗液的防锈能力或考虑其他防锈措施。
3)确保操作安全,防止引起火灾或毒害人体以及造成对环境的污染。
1)刮去叶轮内外表面及密封环和轴承等处所积存的水垢及铁锈等物,再用水或压缩空气清洗、吹净。
2)清洗水泵壳体各接合表面上积存的油垢和铁锈。
3)清洗水封管并检查管内是否畅通。
4)清洗轴瓦及轴承,除去油垢,再清洗油圈及油面计等。