第一章气瓶的基本概念
第一节气瓶的定义和范围
气瓶属于移动式的可重复充装的压力容器,因它在使用上存在一些特殊问题,所以要保证安全使用,除了要求它符合压力容器的一般要求外,还需要有一些特殊要求。为了区别起见,一般把容积不超过1000升(常用的为35~60升),用于储存和运输永久气体、液化气体、溶解气体或吸附气体的瓶式金属或非金属密闭容器叫做气瓶。
对于不作储存和运输上述气体而用做压力容器的瓶式容器都不算是气瓶,而算是压力容器。
《条例》中气瓶的含义:盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。
《气瓶安全监察规程》对于气瓶的适用范围:适用于正常环境温度(-40~60℃)下使用的、公称工作压力为1.0~30MPa(表压,下同)、公称容积为0.4~3000L、盛装永久气体、液化气体或混合气体的无缝、焊接和特种气瓶。(“特种气瓶”指车用气瓶、低温绝热气瓶、纤维缠绕气瓶和非重复充装气瓶等,其中低温绝热气瓶的公称工作压力的下限为0.2MPa)。
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》的适用范围:适用于钢质瓶体内装有多孔填料和溶剂,可重复充装乙炔气的移动式乙炔瓶。
第二节气瓶的分类
一、按构造分类(共分为五类)
1、无缝气瓶
1)通用的无缝气瓶的形式为:筒体呈圆柱形,一端为凸形、凹形或H形的瓶底,而另一端为带颈的球形瓶肩。在瓶颈上面有一个带锥形螺纹的瓶口,用来装配瓶阀。
常用的瓶体形式有:1)凹形底;2)凸形带底座;3)凸形底;4)H形底;5)无底双口形。
对于凸形底、容积大于或等于12升的气瓶,为了使其能直立于地面上,通常装有一个筒状或四角状的底座。底座的套装和尺寸要求:它是在赤热状态下套装在气瓶上的,其接地平面与瓶底凸面的最高点间的距离,按标准要求不应小于10mm。
在容积等于或大于5升的盛装永久气体和液化气体的气瓶上,为安装保护瓶阀用的瓶帽或保护罩,在瓶颈的外侧套有一个带外螺纹的颈圈。
瓶帽分为固定式和可卸式两种。
2)大直径、大容积、高压的气瓶一般为两端开口形,安装有安全装置、装卸系统和排污系统。目前大容积(80升以上)的高压无缝气瓶尚无专门的国家标准和行业标准。制造上述气瓶的单位只能起