在施工中, 放线时一般先放本架线, 再放架间线( 从近到远, 由短到长的原则), 同时根据机架顶部走线槽里面的小分线格确定本架线走的位置和架与架之间的线走的位置, 确定下来, 全站采用统一的模式,达到美观的效果。 放线的时候注意控制线缆的长短, 避免浪费, 但不能绷得太直。 机柜( 架) 顶部放线的施工放线前需先准备好足够的穿线板, 一般用薄木片根据插线端子块自 制而成, 然后根据放线的位置把穿线板挂好, 放线的时候把线头穿进相应的穿线板上的孔, 以区分端子上各线头的方向。 信号系统调试的流程一般如下图: 首先进行电源屏的试验。 试验的条件是能够给电源屏提供 2 路或 1 路三相交流 380v 的电源。 在施工中, 电力专业供电的时间往往会滞后信号电路调试, 在信号具备调试条件时, 先采用三相交流发电机或临时电。 工方做好配合, 如一些工具、 线缆的提供, 设备的搬运等。 在调试前应对室内工作人员 作出安全提示。 在电源屏、 电源引 入防雷开关箱、 机架电源端子处等做出安全标识。 即用硬纸板、 塑料板等制作标志牌, 写明“小心触电”“请勿乱动” 等醒目 字样, 挂在电源屏、配电盘、 机架电源端子处。 在电源屏调试的时候需要注意电源屏、 电源引 入防雷开关箱的安全地线连接良好和电源屏的输出开关置于 “断开” 位置, 防止电源误送入机柜。 电源屏的各项工作指示灯正常和用万用表测量各项电压的输出, 如各项输出正常, 则电源屏调试良好。 插接设备及试验准备 电路导通完成后, 可以进行设备插接工作。 信号机械室内主要的设备 调试前准备工作室内电线路导通 室内制作模拟电路室内设备送电、 检测、 调试、 参数调整以及设备厂家调试等室内模拟联锁试验 电源系统调试 机柜空载送电 插装设备 室内外设备联调 室外电线路导通 室内各种单元电路试验室外各种单元电路试验 施工中继电器安插好后如下图: 信号机模拟电路的制作, 信号机模拟一般用 60w 的日 用灯泡模拟信号机的每个灯位。 制作信号机模拟电路时, 先在模拟盘上确定的信号机模拟区域, 然后在模拟区域上打孔安装灯座, 根据室外信号机的具体灯位, 安装 60w 的灯泡和作出颜色标记, 如一个灯泡模拟的是进站信号机的绿灯, 则在这个灯泡旁边标记“L”。 根据上图把模拟盘面上的工作完成后, 则进行放线。 在有 60W 灯泡测试是: 亮的“L”