电缆故障定点仪是运用地震波接纳器接纳由高压发生器运用球隙与毛病点同步放电的原理来完成定位查找。地震波接纳器用于接纳井下矿用电缆在放电进程中所发生的地震波信号,运用声音的大小来确认电缆故障的具体方位。
电磁信号接纳器用于接纳毛病电缆在放电进程中所发生的电磁信号,运用电磁信号的强弱和有无,以确认毛病电缆是否放电,及粗略判别电缆的走向。
一般情况下,应将地震波接纳器和电磁接纳器配合运用,在电缆毛病邻近,沿电缆走向“S”形前进,每1~1.5m为1测点,注意辨听地震波巨细及调查电磁信号的强弱。当电磁接纳器收到电缆放电的电磁信号时,地震波接纳器也同时收到地震波信号时,可判别毛病点应在邻近,一般距毛病点2米左右才能接纳到信号,此时应减小音量,在有地震波的规模内加密探点,以0.2米为1探点,仔细侦听,逐渐缩小规模,直至找到声音*大点即为电缆毛病点。怎么正确判别毛病点,毛病点kydl_yyew邻近的放电声为沉闷的“咚、咚”声,而毛病点的放电声为洪亮的“当、当”声,如同金属的撞击声。运用长期实践,咱们定位的毛病点精度达到了与实际毛病点地上差错不大于0.1米。
道理虽然简略,但受客观因素的影响,能充分把握此项技术并非易事,在实践中遇到了多点放电等多种疑难问题,其原因有:
①电缆多处受损,形成同时多处高压击穿放电;
②电缆毛病点严峻湿润,在湿润严峻及电缆绝缘薄弱处放电。
文章内容来源于网络,如有问题请和我联系删除!