ICS　13.220.01　C　84　中华人民共和国国家标准GB　20128—20XX　代替　GB　20128-2006　惰性气体灭火剂　Inert　Gas　Agent　征求意见稿　20XX　-　XX　-　XX　发布　20XX　-　XX　-　XX　实施　GB　20128—20XX　I　目  次　前言.II　1　范围.1　2　规范性引用文件.1　3　术语和定义.1　4　要求.1　5　试验方法.3　6　检验规则.5　7　标志、充装、检验、包装、运输和贮存.6　GB　20128—20XX　II　前  言　本文件按照GB/T　1.1-2020　给出的规则起草。　本文件代替GB20128-2006《惰性气体灭火剂》。　本文件与GB20128-2006相比,主要技术变化如下:　——修改了惰性气体灭火剂的定义(见3.1,2006年版的3.1)　——修改了原料气体中氩气和二氧化碳的纯度技术性能要求(见4.2.1　表1,2006年版的4.2.4　表6);　——修改了原料(组分)气体中氩气和氮气的水分含量技术性能要求(见4.2.1　表1,2006年版的　4.2.4　表6);　——增加了原料(组分)气体中二氧化碳的总硫化物含量技术性能要求(见4.2.1　表1);　——删除了IG-01　惰性气体灭火剂的悬浮物或沉淀物技术性能要求(2006年版的4.2.1　表1);　——增加了IG-01　惰性气体灭火剂的氧含量技术性能要求(见4.2.2　表2);　——修改了IG-100　惰性气体灭火剂的氮气含量、氧含量技术性能要求(见4.2.3　表3,2006年版　的4.2.2　表2);　——增加了IG-55　惰性气体灭火剂的水分含量和氧含量技术性能要求(见4.2.4　表4);　——增加了IG-541　惰性气体灭火剂的水分含量和氧含量技术性能要求(见4.2.5　表5);　——修改了原料(组分)气体纯度测定的试验方法(见5.1,2006年版的5.2);　——修改了惰性气体灭火剂含量测定的试验方法(见5.2,2006年版的5.1);　——修改了原料(组分)气体和惰性气体灭火剂水分含量测定的试验方法(见5.3,2006　年版的　5.3);　——修改了原料(组分)气体氧含量测定的试验方法(见5.4.1,2006年版的5.4);　——删除了悬浮物或沉淀物测定的试验方法(2006年版的5.5);　——增加了总硫化物含量