2P是双断口“零线,火线”所以在断开负载电流(特别是故事障电流)的速度要高于1P。也就是断弧能力(电弧是导体)要强于1P,对负载(特别是电子设备)及电源以及同电源干线上的其它电器设备都是有宜的。对开关自身的也可以延长寿命(电弧太大会使主触点烧蚀,使主触头的接触面减小,至使开关载流量减小而发热。电弧的表面温度近3000度,弧柱中心温度近8000度)
因为1P空开只能控制火线,在使用时就必须要配合零排使用,1p空开提供火线,零排提供零线,这样才能组成一个回路;而2P空开能独自控制火线和零线,可以单独使用。朋友新房的空开用于空调回路,所以必须要选择2P的空气开关,1P空开是无法给空调提供保护的。
其实除了1P、2P之外,还有3P、4P等。如果我们对于空开了解不多,我们可以从它们的宽度上进行区别,一般每1P的宽度是递增的,1P空开的宽度是18毫米,那么相应2P空开的宽度就是36毫米,3P、4P依次递增!
最后两者控制火线、零线不同,用途也不同,但总体而言2P空开的功能更强大,建议家庭空气开关装2P的!最后一张图总结一下: