监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 8 数据通信系统 8.1 一般规定 8.1.1 数据通信系统验收包括数据通信设备安装和配线、数据通信设备单机检验、数据 通信系统检验、数据通信系统网管检验。 8.1.2 系统验收应在保证数据通道和单机设备正常的情况下进行, 并且软件加载和数据 配置已完成。 8.2 数据通信设备安装和配线 8.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5. 2.1,5.3. 1 条的相关规定。 8.2.2 设备安装应符合本标准第 5.2 节的相关规定。 8.2.3 设备配线应符合本标准第 5.3 节的相关规定。 8.3 数据通信设备单机检验 主控项目 8.3.1 路由器设备接口性能应符合下列要求: 1 路由器 1 000Base-LX/SX 接口中心波长、发送光功率、接收灵敏度性能应符合表 8.3.1 的要求。 表 8. 3.1 1 OOOBase-LX/SX 接口性能 接口类型 1000 Base -LX 1000 Base -SX 中心波长 1270nm≤入≤1355nm 平均发送光功率 p 接收灵敏度 通过五类非屏蔽线传输的最大距离应不小于 100 m. 3.POS 接口平均发送光功率和接收灵敏度应符合本标准第 6.3.1 条的相关要求。 检验数量:施工单位全部检查。