大家往往都会将散热器直接与地暖连起来供热,所地暖接散热器—分支环路设计,连接进出水口首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器蕞大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
安装阀门
对应安装阀门在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。
在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,泄水装置就近有地漏等排水装置。
设置旁通