虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
[例1] 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
[例2] 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
备注:①按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。此外,还有一些影响电流大小的因素。不过,作为估算,影响并不大。
②计算电流时,当电流达到十多按或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
[例3] 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
[例4] 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
[例1] 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。
[例2] 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8 安。
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,两流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要将“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
[例1] 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
[例2] 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
[例3] 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。