双层平衡容器与水位指示器或者差压变送器配套使用,可以在锅炉启、停炉过程中及正常运行情况下,对汽包水位进行监控,并对外输出水位变化时的压差(AP)信号,保证锅炉安全运行。 结构特点: 双层平衡容器由管于(Φ16×3),弯管(Φ16×3),水杯、漏斗等组成,由于饱和蒸汽同时对管子和弯管加热,正压补偿管内水的重度,在任何情况下都近似等于相应汽包压力下饱和水的重度。同时由于正确的选用正压补偿管的高度不管汽包内压力如何变化,正压补偿管的压力与负压管的压力变化值均相等。因此,平衡容器所产生的压差不变。而低端水位表指示的水位也不变。另外由于平衡容器引出相等的一段正、负压管内水的温度,虽然受汽包压力机和室温变化的影响,但它们的变化是相等的,所以对平衡容器产生的压差没有影响。