消防栓水压力值为.15MPa~0.2MPa是正常。临时高压消防给水系统指的是平时的低压管道,其水压力和流量不能满足最不利点的灭火需要,当火灾报警时,自动启动消防泵和屋顶消防水箱,压力罐和其他压力稳定设施系统的水,所以系统高压灭火

全部个回答

临时高压消防给水系统指的是平时的低压管道,其水压力和流量不能满足最不利点的灭火需要,当火灾报警时,自动启动消防泵和屋顶消防水箱,压力罐和其他压力稳定设施系统的水,所以系统高压灭火。
充实水柱长10m以上没问题,小于7m不行。斜45度喷。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
扩展资料:
消防栓选用要点:
1、建筑在市政消火栓防护半径150m以内,消防用水量不超过15L/s时,不得设置室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,且不应集中在建筑物一侧。
3、室外消火栓距离人防工程入口不得小于5m。
4、停车场室外消火栓应沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不应小于7m,与加油站或车库的距离不应小于15m。
5、室外消火栓应设置在便于消防车使用的地方。
6、室外消火栓应使用在地面以上,使用地下消火栓时应有明显标志。寒冷地区应采用地下式,非寒冷地区应采用地上式。
7、室外地上消火栓直径为150mm或100mm,两个直径为65mm。室外地下式消火栓应有100毫米和65毫米直径的消火栓口。
8、室外消火栓防护半径不超过150m,间距不超过120m。
9、室外消火栓与道路的距离不得超过2m,与房屋外墙的距离不得小于5m。
参考资料来源:百度百科-消防栓
小猪行天下1212 昨天20:56
消火栓系统管道压力一般是最不利点的静压7-10m水柱,动压不小于0.3mpa的即可。
普陀小吃货 昨天19:49
室外消火栓的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种。其中承插式的消火栓为1.0 M Pa、法兰式
的消火栓为1.6 M Pa。
室内消火栓的公称压力为1.6 M Pa。
四肥居阿 昨天14:46
2-4.9kg
素颜~红太狼 昨天22:49

更多问题