1天前

漏电保护器老是跳闸装修漏电保护开关使用方法

饮水机单走分电路,或请厂家上门检修一下,据我所知,饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆,我曾遇到一个人家,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳),查出是饮水机漏电,不接地线时,机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,后花了几十元上门费,更换了一个内胆解决。漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。###总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,例如整个建筑的总配电,的漏电流还大,那就该前面跳了^_^)!主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方

插座漏电保护开关有什么作用

漏电保护开关就是用来保护你的人生安全的,当人发生意外触电时,部分电流要经过人体导入大地,此时通过的漏电保护开关的电流的矢量和不为零,这时候就会启动漏电保护开关中的脱扣装置,将电流断开,进而达到保护人生安全的目的 漏电保护器开关起过载短路漏电保护,在电路中作不频繁转换之用。 平时不要用漏电保护插头频繁断开热水器,这样对开关不好。 不用时从插座上拔下来。

墙壁式漏电保护开关如何接线

墙壁式漏电保护开关接线:电源接漏电 保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载。如果支路有开关,全部并联在漏电保护器的负载侧(下端)。其支路开关,分别接负载(用电器)。注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈。

墙壁式漏电保护开关哪个品牌好墙壁式漏电保护开关如何选择

西门子: 西门子(中国)有限公司,西门子SIEMENS,1847年创立于德国,世界500强企业,世界上较大的和电气工程公司之一,主要业务集中在工业、能源和疗领域,中国出名和受推崇和尊敬的企业公民之一。西门子在电机和领域是全球业界的先驱,活跃在能源、疗、工业及基础建设与城市四大业务领域,以创新科技与专业知识,为遍布于全球190多个的客户创造利益。 松下Panasonic: 松下电器产业株式会社创建于1918年,创始人是被誉为“经营之神”的松下幸之助先生。创立之初是由3人组成的小作坊,其中之一是后来三洋的创始人井植岁男先生。经过几代人的努力,如今已经成为世界出名的国际综合性技术企业集团,并在世界各国开展着事业活动。###施耐德。 施耐德电气(中国)有限公司,施耐德Schneider Electric,开关插座十大品牌,电气设备-电工十大品牌,拥有170多年的辉煌历

电热水器漏电保护开关插座有什么用

为了保护开关,也为了长期插拔弄坏,但有开关的也有几点危害,像比如开关经常开关很容易烧坏或烧结开关的触点,使开关失去作用。还有就是开关只控制一根线,如果开关控制的是零线,容易带来安全隐患。如果长时间离人最好拔下插头。正在加热时的热水器最好不要去扒插头。拔头的顺序:头~开热水器;关热水器~拔插头。如果安有插座开关,拔插头座的顺序:头~开开关~开热水器;关热水器~关开关~再拔插头。这样就相当麻烦了。

卫生间电热水器漏电保护开关和2p空调漏电保护开关可以共用一个吗

对开关来说可以要32A,但是要单独拉2.5mm2的电线

家庭漏电保护开关有什么作用,买一个要多少钱

家庭漏电保护开关,漏电时自动跳闸,30左右,家庭漏电保护开关选购:眼观:一般好的产品外观平整、刺,色泽亮丽和其材料采用优质abs PC料,阻燃性能良好,不易碎。有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,可以用火点燃试试它的阻燃性怎么样。要是点着很快熄灭,则为好的塑料,否则就是很差的塑料。手按:好的产品面板用手不会直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信。耳听:轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感滞,有中途间歇状态的声音则质量较差。###漏电保护器,用以对低

家庭漏电保护开关比较常见的有几种

至少得16A;目前,随着社会经济的发展,生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足构建现代化和谐住宅小区的需要。目前,市场上常见的家用漏电保护器额定电流In规格有:16A、20A、2、32A、40A、63A。目前的漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等

家庭用漏电保护开关接线方法有谁清楚

家庭用漏电保护开关接线方法:漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线。

热水器漏电保护开关怎么装

按照的强制标准,电热水器的漏电保护(器)开关在生产出厂是已经有了的,一般不需要再专门的安装。大多数被安装在电热水器的插头线上或者在插头上了,它的漏电保护电流小于30 mA、动作时间小于0,1秒。电热水器安装通满水后,插上插头,应该按一下上面的漏电保护器的试验按钮,看能不能跳闸,如电热水器的指示灯不亮了,说明漏电保护器是正常的,可放心、安全的使用。以后每个月试验一次就可以了,(试验多了会影响它的使用寿命的)。如果你感觉不放心,或者家里的总线路没有安装漏电保护开关,你安装一个也很简单:如果你把它安装在总线路上,需要买一个40或者60A额定电流的漏电保护开关,把它加装在你现在家里的总开关上面或者下面都可以,也可以直接把它换做总开关,如果是单独为电热水器安装,就买一个15或者20A额定电流的漏电保护开关,把它加装在电热水器插座线的

某几个插座一接通电器漏电保护开关就跳闸

第一步:将所有用电器从插座拔下,也就是电路不要带任何负载,然后送电。如果送电后跳闸,说明电路短路或者漏电,应该检查电路中火线和零线的绝缘以及火线和保护线的绝缘火线和大地的绝缘是否合格,如果绝缘不合格请对线路进行检修。 第二步:如果将所有用电器从插座拔下送电后不跳闸,而是一插上电器就跳闸,首先要检查接线是否有错误,面对插座正面正确的解法是:左插孔接零线;右插孔接火线;上插孔接保护线。还要检查零线与保护的绝缘是否合格,如果不合格要及时处理。 第三步:上述故障不存在或以排除后仍跳闸,就要检查所接电器是否存在故障。将电器故障排除或更换合格电器后,就应该不存在什么问题了。

漏电保护开关一通电就跳闸

你可以把漏电保护器输出端全部拆掉【地线也拆】,再跳闸就是漏电保护坏了,不跳就证明是漏电造成。10A的漏电保护功率够用。还有就是你的漏电保护上是否有复位按钮,如果有,不按下去也送不上电。 坏了,更换一个。

漏电保护开关跳闸

你的插座是没有地线或者地线脱落、松动,你加装一根地线或检查地线连接是否属于接触不实的情况,就可解决问题 空气开关起短路,过载保护,漏电开关起短路,过载,漏电保护 主要检查插座接线是否松动,是否有绝缘破损情况

空调一插电漏电保护开关就跳闸

说明问题肯定在空调上,但是不能说就是压缩机坏了,因为当合闸时,并没有开空调,只是把电送到空调内部接线,也就是说压缩机压根就没工作,估计应该是内部接线的问题,可以拆开看看,也许是空调内部凝结水珠滴在接线端子上,造成漏电,一送就会跳也就能解释了,只要清理掉水珠,送电没问题的。

电热水器插入新接的电源插座,一接触漏电保护开关就跳闸,可能是什么原因呢

用试电笔测试热水器电源插座上带电情况:上为地线,电笔不亮;下左为零线,电笔不亮;下右为火线,电笔应亮。"零"与"地"线位置不要搞错!如配线正确,电笔 在"地"线上测试发出暗红色,则室内电线有漏电现象应排除!同时电源插座要用空调、热水器等专用插座(10A以上)。 用试电笔测试热水器电源插座上带电情况:上为地线,电笔不亮;下左为零线,电笔不亮;下右为火线,电笔应亮。"零"与"地"线位置不要搞错!如配线正确,电笔 在"地"线上测试发出暗红色,则室内电线有漏电现象应排除!同时电源插座要用空调、热水器等专用插座(10A以上)。

电视插入电源插座,一接触,漏电保护开关就跳闸,可能是什么原因呢

很明显的线路问题。快壶,手机充电的都是2P的插头,是地线接法出了问题。你懂多少?不行就得找电工,

功放机一头 漏电保护开关就跳闸 这是怎么回事

功放机漏电的可能性较大,可以插到别处试试~

充电器触电,漏电保护开关会跳闸吗

漏电断路器工作在220V以上的交流电源上,只要火线流出的电流,大于零线回来的电流,达到10毫安以上(有的给出动作电流为小于30毫安)断路器就跳闸,充电器输出大于直流5伏,如果开关电源初次极没有击穿,一般不会跳闸,由于初次极击穿触电就应该跳闸。
充电器插电充电时,人体触摸充电器,只要通过人体对地漏电大于30ma电流,漏电开关则马上跳闸保护。
会的。单相电都是零线加火线的状态,两根线电流不一样就会跳闸。
不会跳闸,因为充电器都是用的单相两眼插头供电。没有保护接地线。
应该会跳闸
只要漏电流大于漏电开关档量级就会跳闸,一般漏电开关漏电流在50MA以下。(指家用220V的漏电开关) 原理是:零火线电流相等时,说明无漏电正常供电,当零线电流大于火线时,漏电开关认定漏电跳闸。

插座的漏电保护开关跳闸请问高手原因是什么

如果插座上没有接任何负载,无疑是装修预埋电路中有短路或漏电,现在许多装修队为了节约成本,在预埋线路时不按规程敷设管路,而是将电线直埋,很容易造成电线的绝缘损伤引起线间短路或对地短路及对地漏电,这都是造成漏电保护器跳闸的原因。只有找到线路中的故障点,才能解决这个问题,否则只能重新铺设明线。

插座的漏电保护开关跳闸怎么回事

你用其它的电器如电吹风啊插这个插座试试看,如果不跳就是你的电话器有问题,如果跳可能插座的线没有接好,拆开来接接好就是了。跳的是漏电的还是短路的?
http://www.17house.com/sp/zhihu/4/1373030181060311.htm 某几个插座一接通电器漏电保护开关就跳闸