寒冷地区应采取防冻措施(通蒸气保温)。 煤气设备与管道附属装置--NK球阀 (六)燃烧装置 爆炸事故的防控重点 ? 炉窑点火必须先点火、后开煤气(先吹一吹,查看煤气开关是否处于关闭位置); ? 煤气燃烧要防止回火、吹脱(对压力有要求,还要求管道上有紧急切断阀,当压力低它就会关闭); ? 煤气管上应装逆止装置或紧急切断阀、在空气管道上应设泄爆膜; ? 煤气、空气管道应安装低压警报装置; ? 煤气烧嘴应有火焰监测装置(火灭时将信号传给继电器,关闭阀门)。 煤气燃烧器要有常明火(小火), (七)放散装置 防止人为中毒事故,一种方式是人工吹扫,通过放散管将其引走。吹刷煤气放散管必须安设在煤气设备和管道的最高处;或煤气管道以及卧式设备的末端;放散管口必须高出煤气管道、设备和走台4m,离地面不小于10m。 调压煤气放散管管口高度应高出周围建筑物,一般距离地面不小于30m,所放散的煤气必须点燃,并有灭火设施。 (八)排水器 排水器是事故常发部位。 有人值守的值班室、操作室等不应设在排水器旁,排水器应有明显的警告标志; ? 排水器的满流管口应保持溢流。 (九)煤气柜 煤气柜是重大危险源(临界量5吨)。 ? 煤气柜不应建设在居民稠密区; ? 煤气柜周围应设有围墙(隔绝)、消防车道和消防设施,柜顶应设防雷装置; ? 煤气柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有煤气柜位降到下限时,自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。煤气柜应设操作室,室内设有压力计、流量计、高度指示计,容积上、下限声光讯号装置和联系电话。(要防止干扰信号,重钢2006年11月3日,电焊机地线搭接在进口不到二十米的地方,产生干扰信号,造成放散被误打开,紧急疏散900多人,75分钟。) (十)煤气加压站与混合站 重点监控、关键部位(焦炉煤气鼓风机-加压机房被视为心脏,是易爆场所,照明灯具、开关、布线必须防爆,门窗要向外开,门窗面积不能小于容积的十分之一,平时和事故状态下都要有通风等)。 ? 站房内宜设有一氧化碳监测装置,并把信号传送到管理室内; ? 站房内应有通风换气装置; ? 煤气加压机械应有两路电源供电; ? 煤气加压机、抽气机的排水器应按机组各自配置; ? 每台煤气加压机、抽气机前后应设可靠的隔断装置(1987年6月30日,马钢转炉6万立方气柜加压机仅靠一个水封隔断,炉气串入值班室