嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
一般的,在难以确定用户可能的最大负荷时候的自然功率因数时,我们是按照经验,以变压器容量的30%~50%来取补偿量。
你的情况,你说变压器2000A,我估计应该变压器的容量2000KVA吧?变压器容量我们都说KVA,不说多少A。如果是2000KVA的变压器,应该是总的补偿量在600Kvar~1000Kvar之间比较合适,然后依据用户的用电设备的特性,比如电动机为主?还是其它设备为主?等等,来确定最终取值。
如果按照你说的,额定电流是2000A的变压器,那换算过来容量是1380KVA的变压器,需要的总补偿量,你依照上面方式计算即可。
不过,鉴于目前电网的谐波较多,我们建议取值向大的方向偏,因为谐波很容易损害电容器,谐波环境下它有容易老化。现在电容器价格低廉,我们用数量来延长寿命,所以建议你就取900Kvar吧。
谐波是很讨厌的,所以你要向用户了解用电设备的情况,看看用户自己的设备是否会产生较大的谐波,如果有,那建议电容器前面中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波的次数即强度情况来定了。这个问题比较复杂,需要专业人员来处理。
多说几句:
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的【无功补偿控制器】充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。何况,当电网中有谐波时,不是简单加一个电抗器就能解决问题的。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954