鼎汉 PZG 系列电源屏系统常见故障处理 现场电源屏故障处理原则:不扩大故障影响范围,可靠及时消除故障隐患 现场电源屏故障处理步骤及方法: 一、 观察系统整体灯光告警显示(包括模块指示灯,系统指示灯,UPS 系统 指示灯等) ,状态显示(设备噪音,温度,开关、交流接触等状态等)记录 故障状态。 二、 进一步观察电源屏监控单元文字告警信息(详见监控单元操作)或 UPS 监控单元文字告警信息(详见 UPS 用户手册) ,记录故障状态 三、 针对电源屏,UPS 告警信息作相应处理,下表为电源屏监控单元显示常 见故障信息及相应处理方法: 序 故障信息 分析判断 处理方法 号 1 某路输入电 某路输入电源电源断 (可能是 检查相应输入电源电网情况 源断 缺相, 相电压超标, 相序异常 (每相电压,相序,频率,波 等情况造成,电源系统已自动 形) ,如有异常,通知水电部 切换至另外一路电网质量良 门,并尽快恢复正常供电 好的输入电源上 2 某路输入电 某路输入电源缺相或某相相 检查相应输入电源相电压, 如 源缺相 电压 <155VAC ,电源系统已 电压低, 通知水电部门, 并尽 自动切换至另外一路电网质 快恢复正常供电。 量良好的输入电源上 3 某路输入电 某路输入电源相序错误, 电源 检查相应输入电压相序, 如错 源相序错误 系统已自动切换至另外一路 误,尽快更正,恢复正常。 相序正确的输入电源上 4 某路输入电 某 路 输 入 电 网 相 电 压 过 高 检查相应输入电网相电压, 如 源电压过高 (>270VAC) 超标,尽快更正,恢复正常。 5 某路输入电 某 路 输 入 电 网 相 电 压 过 低 检查相应输入电网相电压, 如 源电压过低 (<160VAC) 超标,尽快更正,恢复正常。 6 某路输入空 输入电源空开跳闸 检查设备内部是否存在短路 开跳 情况 7 切换电源板 切换电源板故障 检查切换电源板指示指示灯 ××故障 和输出电压, 如异常, 请立即 更换 8 辅助电源板 辅助电源切换板故障 检查负责电源切换板指示灯 ××故障 输入电压和输入电压,如异 常,请更换 9 ××路输出 1) 由于线缆回路中断 1) 检查线缆连接情况, 空开 电源中断 2) 对应稳压主备模块故障 闭合情况, 如存在线缆脱 3) 负载短路引起模块保护 落,空开跳闸等异常情 4) 监测误告警 况, 请根据实际进行恢复 2) 检查对应稳压模块工作 状态,如主备模块故障, 请及时更换模块 1 10 11 12 13 3) 检查对应稳压模块工作 状态,如主备模块保护, 请及时检查负载是否存 在短路或过流情况, 引起 模块输出过载, 自保切断 输出,如存在负载异常, 请及时查找原因, 恢复供 电 4) 如测量××路输出电压 正常,但是仍然有“×× 输出中断告警” ,可以判 定是系统监测故障, 不影 响使用, 进一步查找检测 故障原因,并作相应处 理。 DHXD-XX 观察, DHXD-XX 模块故障红 更换相应类型模块 模块故障 灯是否常亮,如有,则表明 DHXD-XX 模块故障 DHXD-XX 观察, DHXD-XX 模块保护黄 1) 检查模块输入级电压是 模块保护 灯是否常亮,如有则表明 否正常 DHXD-XX 模块保护 2) 检查负载是否存在过流 或者短路情况 3) 如上述两条原因都不存 在,则考虑模块自身问 题,更换模块 DHXD-XX 1) 模块由于关机或者故障 1) 首 先 检 查 是 否 存 在 模块通讯故 原因导致模块于监控单 “DHXD-XX 模块故障” 障 元通讯中断 或 “ DHXD-XX 模 块 故 2) 模块自身通讯系统发生 障” 告警、 模块关机情况, 故障 如果有请首先解决上述 告警情况 2) 如没有上述告警信息, 检 查模块自身通讯板件是 否故障, 考虑更换模块通 讯板或更换模块 25HZ 输 出 1) 25HZ 模块故障 1) 实测模块输出电源频率 频率异常 2) 模块检测系统错误 是否正常,如果异常,请 关闭此模块, 切换至备用 模块, 然后更换此故障模 块 2) 如果实测模块输出电源 频率正确, 则表明模块内 部告警错误,不影响使 用, 更换其检测部件或更 2 14 15 16 换模块 25HZ 输 出 1) 25HZ 模块故障 1) 实测模块输出电源相位 相位异常 2) 模块检测系统错误 是否正常,如果异常,请 关闭此模块, 切换至备用 模块, 然后更换此故障模 块 2) 如果实测模块输出电源 频率正确, 则表明模块内 部告警错误,不影响使 用, 更换其检测部件或更 换模块 防雷故障 输入防雷器件故障 (如放电管 检查各个防雷器件的输入开 击穿, 防雷开关跳闸, 压敏电 关及各个防雷器件的状态显 阻烧毁) 示 (防雷块窗口是否变色, 防 雷器指示灯) ,如防雷器件故 障, 请断开防雷开关后进行更 换。 UPS 电池电 1) UPS 电池放电时间过长 3) 停止电池放电, 开启 UPS 压低 2) UPS 电池老化 主路电源对电池进行充 电 4) 测量电池组各个电池电 压(直流) ,找到电压异 常的电池进行更换 (必须 是相同型号的电池) UPS 电池供 UPS 主路出现异常(如 UPS 电 主路停电, 或是主路电压超过 额定范围) UPS 负载不 UPS 处于旁路状态,即输出 受保护 无稳压功能和停电后续电功 能。原因: 1) 手动旁路 2) UPS 逆变器故障 UPS 通讯中 1) UPS 关机 断 2) UPS 和电源屏通讯接口 出现问题 UPS 其它故 每套 UPS 自身各带一个 LCD 障 图形显示窗,内部可以显示 UPS 运行中的各个状态及告 警数据, 告警原因可参考 UPS 用户手册 检查 UPS 主路输入电网情况 17 18 如果 UPS 逆变器故障,请通 知厂家前来维修 19 20 如果是 UPS 和电压屏通讯转 换器或者监控单元接口问题, 请通知厂家前来维修 参考 UPS 用户手册,并通知 厂家 3