固定动火区和禁火区的划定 化工企业 应根据火灾危险程度及生产、维修工作的需要在厂区内划分固定动火区和禁火区。 固定动火区。固定动火区为允许从事焊接、切割、使用喷灯和火炉作业的区域。设 立固定动火区应符合下列条件 a.距易燃易爆厂房、设备、管道等不应小于30m。 室内固定动火区应与危险源隔开门窗要向外开道路要通畅。c.生产正常放空或发生 事故时可燃气体不能扩散到固定动火区内在任何气象条件下固定动火区内的可燃气 体含量必须在允许含量以下。 d.固定动火区要有明显标志不准堆放易燃杂物并配有 适用的、数量足够的灭火器具。 e.固定动火区的划定应由车间科室申请经防火、安 技部门审查报主管厂长或总工程师批准。 禁火区。