罐顶撕裂
(2)事故苯罐75-TK-0201情况
建造日期:2009年;
投用日期:2010年;
结构形式:钢制立式内浮顶拱顶罐;
公称容积:10000m3;
设计压力:1.96/-0.49kPa;
设计温度:65/-10℃;
储罐尺寸:直径30m,罐顶高度19m;
浮盘形式:箱式铝合金装配式;
密封形式:舌形密封加囊式密封;
浮箱规格:3800mm×520mm×80mm,壁厚0.65mm,共359只;
储罐设计单位:中石化上海工程公司;
浮盘制造单位:浙江龙飞集团乐清市银河特种设 备有限公司;
施工单位:北京燕华公司;
箱式浮盘
事故经过
安排检修
发现苯罐75-TK-0201呼吸阀有微量泄漏导致VOC浓度超限,经呼吸阀检修后判断为浮盘密封泄漏,并安排浮盘密封检修。
蒸罐置换
4月19日,安排苯罐75-TK-0201倒空作业;4月19日至23日,蒸罐4天;4月24 日至5月1日,氮气置换8天;5月1日, 打开储罐人孔进行自然通风。
密封检查
5月2日,从储罐人孔处检查发现浮盘密封损坏。
浮箱打孔
5月4日,进罐检查发现39个浮箱泄漏积 液,打孔后排液6桶,后续检查超过半数 浮箱积液,并将部分浮箱打孔;至5月8 日共排液25桶,约3.08吨。
浮箱拆除
5月8日,工程服务部维护经理组织专题会,确认浮箱已无修复价值,决定整体更换浮 盘;5月9日,埃金科施工仁安将疑有积液 的浮箱全部打孔,并将流出的积液用泵排 至另一苯罐;5月10日,开始浮箱拆除作业;至11日,共拆除38块浮箱。
爆炸起火
5月12日,埃金科6名作业人员进入罐内继续作业;15时25分,苯罐发生爆炸并燃烧,造成6名作业人员死亡,罐顶撕裂,罐体 位移;12日拆除27块浮箱。
罐体移位
应急救援与处置情况
上海赛科
事故发生后,上海赛科立即启动公司级应急响应预案并上报相关部门。公司主要 领导第一时间赶赴现场,指挥事故管理组进行应急处置,全力展开救援。赛科消防队
对苯罐进行灭火、喷水降温,并在化工区支援下,实施人员搜救工作。同时,公司立 即开展事故现场及周边的隐患排查、家属安抚、舆情处置、稳定生产等工作,严防发 生次