通常情况下,11千瓦电动机不接接触器是不能直接运行的;电动机在启动瞬间存在一个较大的冲击电流,一般为额定电流值的3~5倍;不接接触器,直接采用普通空气开关等接通功率较大电机,启动瞬间的电流容易导致空气开关跳闸,因为空气开关一般是按照额定电流来选择容量的;特别的是,机械触点在闭合过程中会产生电弧,接触器内部有灭弧机构,能够尽量降低电弧对触点的电火花腐蚀,延长其寿命;不使用接触器启动大功率电机,还会对供电线路产生较大的冲击,影响电路上连接的其他电器的正常使用;所以,一般要求超过5.5kW及以上的三相电机都需要通过由接触器构成的星三角或自耦降压启动电路启动,不允许直接启动。