焦作市中站区府城南
电话:0391-2903238
2903208
传真:0391-2937864
手机:18939138288
15939119360
任锁思 13703890337
Email:guoneng2007@163.com
http://www.chsrq.com
一、电站省煤器作用:
1、吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料、
2、由于给水进入汽包之前先在省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。
3、给水温度提高了,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的减小,延长汽包使用寿命。
4、省煤器再循环的作用:
在锅炉(汽包锅炉)的启动过程中,由于其汽水管道的循环没有建立,即锅炉给水处于停滞状态,此时省煤器内的水处于不流动的状态,随着锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,省煤器内的水容易产生汽化,使省煤器的局部处于超温状态.为了避免这个情况的出现,从汽包的集中下水管再接一管道到省煤器的入口,作为再循环管道,使省煤器内的水处于流动状态.避免其汽化。
二、锅炉省煤器的特点
1.吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料。
2.由于给水进入汽包之前先在锅炉省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。
3. 锅炉安装省煤器后,进入汽包的给水温度大大提高。对于沸腾式省煤器来说,进入汽包的给水温度即为汽包压力下的饱和温度,对于非沸腾式省煤器来说,进入汽包的给水温度虽未达到但也接近饱和温度。因此,给水经省煤器加热后,因水温等于或接近于汽包压力下的饱和温度,可以减小因温差造成的热应力,改善了汽包的工作条件。延长汽包使用寿命。
三、省煤器是一种吸收排烟余热加热给水的热交换设备。它能提高给水温度,降低排烟温度,减少热损失,提高锅炉效率,相应地节省燃料。一般情况下,省煤器出口水温每升高1℃,排烟温度就能平均降低3℃左右,给水温度升高6~7℃,可以节省燃料1%。
此外,被省煤器加热后水中溶解的氧和二氧化碳即可释放出来,从而减轻对锅炉的腐蚀,并能避免水管与锅筒连接处由于温差而产生的热应力。
四、省煤器的分类有多种方式,可按如下几种方式分类: