1、当地有关部门、气体、电气和所有其它相关法规的要求。　2.2　电源要求　元件的三相电源插头额定为　60　amp、250　VAC,且为　NEMA　配置　L15-60P。控制和过滤器　插头额定为　20　amp、120/208　VAC,且为　NEMA　配置　L21-20P。每个炸炉在单个电路上都　应有元件电源线和控制线。　电压　相位　线路维护　最小尺寸　AWG　(mm　2　)　每支路安培数　L1　L2　L3　208　3　3　6　(16)　39　39　39　240　3　3　6　(16)　34　34　34　480　3　3　8　(10)　17　17　17　220/380　3　4　6　(16)　21　21　21　240/415　3　4　6　(16)　20　20　21　230/400　3　4　6　(16)　21　21　21　注意　如果本设备是永久连接到固定布线,则必须使用额定温度不低于　75°　C　的铜线来进行连接。　危险　必须将本设备连接到与设备门内侧的标牌上所指定的电压和相位相同的电源。　危险　必须根据随附的接线图来完成本设备的所有线路连接。安装或维修本设备时,请参考贴在设　备门内侧的接线图。　2.3　将炸炉固定到油炸区之后　危险　不得改动或移除炸炉上的结构材料以将炸炉摆放到通风罩下。