没有就套法兰阀门
消防管道里的水是死水,只要水流动就说明喷淋或消火栓管网里的水流动,它的作用是监管管网里的水是否动作及水流的方向水流指示器的作用
消防管道里的水是死水,只要水流动就说明喷淋或消火栓管网里的水流动,它的作用是监管管网里的水是否动作及水流的方向水流指示器的作用
管道内水流动,就反馈信号给消防主机
1、喷淋管道里有水正向流动;。2、水流指示器出现机械故障,不能自动归位;。3、水流指示器的输出接线端子有常开和常闭,误接到了常闭上;问厂家新产品目录
水流指示器应水平安装,且有方向性。水流指示器根据构造可分为插片式及专触点式两种形属式
1、喷淋管道里有水正向流动; 。2、水流指示器出现机械故障,不能自动归位; 。3、水流指示器的输出接线端子有常开和常闭,误接到了常闭上;问厂家新产品目录
水流指示器应水平安装,且有方向性。水流指示器根据构造可分为插片式及专触点式两种形属式
水流指示器的作用同意楼上,起到监视的作用,主要监视消防管网水流的波动,水流波动有两种情况,一是管网漏水,二是发生火灾,喷头已经烤爆,正在喷水。

消防水流指示器在模块上怎么接法

采用输入模块,一端连接信号线,一端连接水流指示器的常开触点上(并联终端电阻)追问消火栓按钮起泵线接oN,com位置吗