由于手动操作的力度、速度、角度方面不太容易掌握,而不当的手动操作会影响产品的开关性能,因此,在通　电带载的情况下,尽量使用控制器进行操作,确需手动操作时,请注意以下几点:　①　操作者有手动操作的经验,熟悉手动操作的程序。　②　操作者佩戴有完备的防护器具。　③　操作者确定产品机构正常,专用手柄完好。　④　操作者确定操作电源已断开。　⑤　操作者确定负荷较轻,并确定负荷、电源线路无故障。　注意:在自动状态下禁止手动操作!　10产品的使用与维护　\uf06c　本产品可在85%Ue~110%Ue电压下可靠工作。产品在安装接线时,应严格区分进出线端及N极,中性线不得共用。　\uf06c　严禁在超出正常使用条件的情况下使用本产品,例如有持续的水汽或凝露而无相应的防范措施,有可燃或腐蚀性粉尘,　无SCPD配合或预期短路电流超出范围,电压超高或超低,电流超过额定电流,海拔超高等。　\uf06c　手动转换时请使用随产品提供的专用手柄操作。　\uf06c　因线路或负载故障引起保护电器断开,应首先排除故障,再给负载通电。　\uf06c　产品在使用过程中应定期(如每运行三个月)进行一般性检查,手动或自动转换电源一次,以检查产品是否正常。　2020.04.01　试制