常用元器件原理讲解及接线方法工程部:刘建成培训与模拟 主要内容一、低压电器二、低压配电电器三、低压主令电器、 低 四 、 低压控制电器五、低压保护电器六、低压执行电器七、接线端子八、应用案例 一、低压电器 一、低压电器1、定义电器:、定义电器: 凡是能对电路进行切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件。高压电器: 指额定电压为3000V及以上的电器。低压电器: 指工作在交流电压1200V、直流1500V及以下电器。2、分类低压配电电器、分类低压配电电器:用于供电,如刀开关、断路器等;低压控制电器:用于控制,如接触器、继电器、控制器等;低压主令电器:用于发送控制指令,如按钮、主令开关、行程开关和万能转换开关等;低压保护电器:用于安全保护,如熔断器、热继电器、电压继电器、电流继电器等。低压执行电器:用于执行和传动功能的电路,如电磁铁、电磁离合器等。 一、低压电器3 、基本结构1 )电磁机构组成:吸引线圈、铁芯和衔铁组成,衔铁的运动方式:直动式和拍合式。吸引线圈作用:将电能转换为磁能,衔铁在电磁吸力作用下使铁芯吸合。电压线圈:并联在电路中,匝数多、导线细。R 大电流线圈:串联在电路中,匝数少、导线粗。R 小交流线圈:短而粗,有骨架。直流线圈:细而长,无骨架。交流线圈:短而粗,有骨架。直流线圈:细而长,无骨架。 一、低压电器 一、低压电器2 )触头系统触头用来接通和分断被控制电路。(1)触头接触形式:点接触、线接触和面接触。(2)触头材料:镀银,嵌银(3)灭弧:①机械灭弧法:利用弹性力、迅速拉长电弧;②缝灭弧法:分割电弧,并有冷却作用。如:纵缝陶土灭弧罩;③栅片灭弧法:金属栅片分割电弧;④磁吹灭弧法:电磁吸力的作用下迅速拉长电弧使用于熄灭直流电弧。 二、低压配电电器闸刀开关 1组合开关 2低压断路器 3 闸刀开关 1二、低压配电电器\uf0d8 用途:隔离电源用,不频繁地手动接通、断开电路和隔离电源。\uf0d8 结构:触刀、触头插座、绝缘电板、操纵手柄。\uf0d8 类型:带熔断器、带灭弧装置、铁壳负荷开关、胶盖开关等。\uf0d8 分类:单.双.三极.单级三极单级三极\uf0d8 符号:QS\uf0d8 安装: 安装时,手柄向上; 接线:上进下出. 二、低压配电电器 二、低压配电电器 二、低压配电电器 二、低压配电电器组合开关 2转换开关QSQS\uf0d8 用途:隔离电源用,也可控制不频繁起停的的异步电动机;\uf0d8 结构:动、静触片、方形转轴、手柄、定位机构、外壳。\uf0d8 符号:QSQS单级三极单级三极 二、低压配电电器低压断路器 3低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称自动开关。用途 :电源隔离 欠压 失压 过载 短路保护QF用途: :电源隔离.欠压.失压.过载.短路保护. 结构:过电流脱扣器-----短路或严重过载热脱扣器-----------一般过载(双金属片)失压脱扣器-------失压保护.分励脱扣器-------远距离分断电路图形符号:QFQF 二、低压配电电器工作原理:正常工作时,电磁脱扣器中线圈所产生的吸力不能将它的衔铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时,电磁脱扣器中线圈所产生的吸力增大,将衔铁吸合,并撞击杠杆,把搭钩顶上去,在弹簧的作用下切断主触头,实现了短路保护。如果线路上电压下降或失去电压时,欠电压脱扣器的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开,撞击杠杆,把搭钩顶开,切断主触头,实现了过载保护 二、低压配电电器