电动机在工业、农业中自动化生产扮演角色,如电机出现问题可能造成整个工厂停止运转。所以对电动机的保护方面一定要得到重视。目前市面上对电机保护常用的仪器主要有电动机保护器和热继电器。现在,在使用电机时保护的部件广泛使用电机保护器,以检测电流的变动(包括采取、正序、逆序、逆序和过电流)为基准,可以监视缺相或过负荷信号。 除了断相保护功能之外,还具备过载、负荷、堵转保护功能。
电动机保护器的优点是接线简单,可减少接触故障。控制线路大多四个端子,两个电源进线,另两个端子串联于接触器线圈回路,有的只有两个控制端子更简便。
然而,缺点是大多数控制终端的保护器会在设备发生故障后自动复位,并且有可能再次启动设备。双线负载(大部分为220伏)如单相运行的小型空气压缩机和小型水泵不能由保护器保护,而热继电器可以轻松胜任。
此外,现有市场中的大多数电机保护器不提供一组用于报警或其他回路使用的独立电触点。