过载是指　超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态一般在过电流运行状态范围内。　若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电　器作过载保护元件。　当6倍以上额定电流通过热　时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以小编提醒大家在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。　1)欠电压保护当电源电压降至60%~80%额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。除了采用　有按钮控制方式本身的欠电压保护作用外,还可采用欠电压继电器进行欠电压保护。将欠电压继电器的吸合电压整定为0.8~0.85UN、释放电压整定为0.5~0.7　UN。欠电压继电器跨接在电源上,其常　开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放值时,欠电压继电器动作使接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。　2)失压保护电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成　设备损坏,甚至造成人身事故。失压保护是为防止电压恢复时　电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。　采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路就具有失压保护作用。　因为当电源电压突然消失时,接触器线圈就会断电而自动释放,从而切断电动机电源。当电源电压恢复时,由于接触器自锁触头已断开,所以不会自行起动。但在采用不能自动复位的手动　控制接触器的线路中,就需采用专门的零电　压继电器,　一旦断电,零电压继电器释放,其自锁电路断开,电源恢复时,就不会自行起动。　来源:　免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。(mbbeetchina)