灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。
1.清水灭火器每半年进行一次全面检查。
2.泡沫灭火器每半年应检查一次。
3.干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块(干粉受潮的烘干可继续使用),若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。
4.二氧化碳灭火器每半年检查一次。
灭火器上有一圆型压力指示表,指针在绿色位置时表明压力正常,指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少,指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。所以要经常检查压力表,及时更换填充物。