壁挂炉给暖气片系统供暖,在暖气片使用过程中,会对暖气片排气,而排气过程中会漏掉一些水,所以壁挂炉供暖的时候,会涉及到给壁挂炉暖气片系统补水的情况,那么壁挂炉暖气片系统该如补水,下面跟随旗哥一起来了解一下吧。
1.确认补水阀
双功能系统壁挂炉的补水阀直接在壁挂炉的下方,壁挂炉底下有四个接口,采暖的供、回水两个接口,自来水接口,生活热水接口,燃气接管口,补水阀都是连接在自来水接口位置,通常补水阀门都会有蓝色阀门标记,一些壁挂炉可以通过补水阀的旋钮转动进行补水,一些壁挂炉需要通过特定的钥匙或者工具才能进行补水。
单功能系统壁挂炉需要连接水箱,补水阀的开关不会在壁挂炉的机身上,需要通过连接水箱和壁挂炉的进水管位置安装单向阀,通过开启球阀进行补水操作,壁挂炉带水箱系统的连接比较复杂,会有很多的开关球阀,通常暖气商家会将补水球阀用“补水阀”的牌子进行标记。
2.操作补水阀
与补水开关的壁挂炉,可以直接逆时针旋转阀门2-3圈,能够听到水流声就表示有水在向系统补充,这个过程需要慢慢的拧动旋钮,不要开阀门过猛造成锅炉的压力超过高压力;单系统锅炉的补水球阀通过转动扳手进行补水,转动扳手的时候也要注意分寸,不能用力过大,自来水的水压很高,扳手拨动过大会导致补水直接喷上到电路板,通电状态补水容易造成主板烧毁。
3.补水完成操作
在补水的时候要时刻的观察水压,在补水的过程中短时间就能将系统的压力补回来,这个时间就在几秒钟就能完成,观察壁挂炉的压力能够立即进行停止补水操作,防止补水过量暖气系统的压力过高。目前的壁挂炉压力显示刻度有带刻度的和电子显示的,带刻度的一般将压力补充到1-2.5之间,电子显示的一般将压力补充到0.1-0.25之间,注意的是楼层较多的采暖系统压力尽量补充到2的位置,这样系统中的水压才能更好的循环,高楼层的热量才能更好达到。补水完毕之后记住一定要关闭补水阀,操作方式就是反向转动补水阀,从而关闭补水装置,不然就会出现采暖系统压力过高,影响采暖系统工作。
4.压力补充过高要怎么处理