奥科远电器
一、电磁阀的接线图
由DCS控制开关阀,很简单,实际上是控制电磁阀的通和断问题,DCS的输出一般是无源接点,需要中间继电器隔离转换,即继电器的线圈是24V/DC触点为220V/AC,这样就一根电缆(2*1、5),若有位置开和关的反馈信号,可以用一根电缆(4*1、5)或二根电缆(2*1、5)即可。 就气动开关阀而言,电磁阀一般用单线圈的多,DCS输出一个DO控制一个继电器的触点并串联供电电源、电磁阀,当然是一根控制电缆;如果还有阀位开关,也是一根控制电缆,无论DCS带不带安全栅。2位5通电磁阀有自动复位和电动复位,自动复位只控制一个电磁线圈即可,PLC有一个输出控制信号就可以,电动复位要控制两个电磁线圈,PLC要有2个输出控制信号就行。
二、12V电磁阀怎样接线?
电磁阀一般自配有供接线的盖子。但先要搞清楚12V电磁阀是直流还是交流的电源。是否和变压器输出一致。直流就要分正极与负极,不能接反,交流就无所谓,随便接,但不能接到地线上去了哦。电磁阀K180-4E1-L-DC12V是直流的,变压器输出是12V的要整流滤波才可用。
三、电磁阀的接线方法
电磁阀的接线盒有三个接线端子,并排端子为电源接线,一个独立端子为接地线.。电磁阀电源线一般接两条线就可以工作,很多用户买了结果上面有三根接线,那么电磁阀接线方式是如何接的呢?解释:接线圈座式的红色和黑色是电源线,另一根是接地线,接在电磁阀外壳,防止电磁阀漏电,起安全保护作用;插头式接线盒有三个接线端子,并排端子为电源接线,不分正负,一个独立端子为接地线。
四、加油机的隔爆电磁阀怎么接线的?
我现在是电磁阀工作然后继电器工作然后真空泵工作求接线电磁阀怎么是3个线的。电磁阀是三根线,没错的,一根正极,一根负极,还有一根是接地的,这个打开电磁阀接线盒,可以很清楚地看见,继电器和真空泵进行串联就好了,电磁阀接通后输出信号,给继电器,继电器接通控制真空泵的线,就好了啊!那3更线没有地线地线不在这里求解?底线有多中接法,可以单独接地,可集中接地,当然我也碰到过不接的,这要看你的具体情况而定,你的这种接地方式应该是集中接地,也就是所以地线统一接入接线端子,然后由接线端子统一进行接地,你找下你的接线箱,应该有接地的一个端子的。

","force_purephv":"0","gnid":"98758d7200a25a245","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"novel_author":"","novel_name":"","original":0,"pat":"art_src_6,fts1,sts0","powerby":"pika","pub_time":1608648749683,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/3886b45e444ffa8d91d5dccab22ff1dd","redirect":0,"rptid":"ffbd10b04e1efbbc","src":"新余新鲜事","tag":[],"title":"