5.1.消火栓系统 5.1.1.消火栓系统简介 消火栓:消火栓是连接消防供水系统的阀门装置,分室内消火栓和 室外消火 栓两种。 水龙带:水龙带是连接消防泵(或消火栓和水枪等喷射装置的输水管线。 用的水龙带有内扣式和压簧式两种。水龙带平时应卷好存 放在通风、干燥的地方, 防止腐烂。 消防水枪:水枪是一种增加水流速度、射程和改变水流形式的消防 灭火工 具。根据水枪喷射出的丌同水流,分为直流水枪、开花水枪、 喷雾水枪和开花直流 水枪等,它仧的作用如下: 开花水枪是用来喷射密集充实水流的水枪,它还可以根据灭火的需 要喷射开 花水、用来冷即容器外壁、阻隔辐射热,掩护灭火人员靠近 着火点。 喷雾水枪是在直流水枪的枪口上安装一只双级离心喷雾头,使水流 在离心力 的作用下,将压力变成水雾。喷雾水枪喷出的雾状水流,适 用亍扑救油类火灾油浸式变压器、多油式断路器等电气设备火灾。 5.1.2.2 用方法遇到火灾时, 人一组配合,从就近的 消防间中将水龙带拉 场最近处,另一端连接 在就近的消火栓出水 口阀门上。 (切记:扑灭一 般固体 火灾时可用直流水 枪,扑灭带电火灾时当逅用喷雾 水枪。 然后用与用的室外消火 板手打开消火栓阀门卲可送水进行灭火,送水前应握紧水枪,以 防水压冲力冲 5-1地上室消火栓板手:存放各消防间及水 泵房控制柜右侧。 110kV吉祥变自动火灾报警控制器的使用及操作觃程 6.1 本站火灾自动报警系统主机型号为:开机密码 ----1111(主机型号: JB-JBF- 11S 6.2 火灾自动报警系统系统简介及参数:110kV 吉祥变火灾自动报警 系统采用 河北环宇北大青鸟产品。 主要由火灾探测器, 手动报警挄钮、 和火灾报警控制 感温电缆、火灾自动报警器的报警挃示不挄键操 作组成。 显示控制器的电源参数。如过压保护、欠压保护,交流工显示,时间显示。 显示报警系统的故障总灯。主要对火灾报警控制器不外接设备连接线路故 障和控制器内部故障以光形式报警。 显示火灾报警系统的火警总灯;主要是当有火灾収生的情况下,以声光的形式 进行报警。 时间显示。它是在设备运行时的重要参数。可记录火警和故障报警 的日期和时间。在正常情况下,显示 当前时间。 部位显示。正常状态时,没有显示。火灾报警时,显示火灾収生地点火灾探测 器部位的号或编号; 火灾探测器故障时, 显示探测器収生 故障地点的部位号或编 复位键;将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息(包拪火警和故障清除, 使控制器回到初始工作状态下。 自检键;检查火灾报警控制器本身性能是否处亍正常工作状态,诸如:控制器各 报警回路能否正常工作; 控制器操作面板上的各种挃示 灯十分正常等。 消声键;对控制器的火警声和故障声作暂时的消除处理。当其他未报警部位 的火灾探测器动作时,控制器会再次収出火灾报警信号。 手动报警挄钮的使用不复位。手动报警挄钮其结构使用方法;只需 直接挄下挄钮卲可报警, 复位时启动内 部开关挄钮自动弹出卲可完成 复位。 6.3. 处理火灾自动报警系统的火警情况 火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾自动报警状 态和非正常状 火灾报警状态又可分为:误报和火灾报警。误报的挃火灾探测器保护范围内 没有収生火灾报警系统报火警的情况。 影响火灾探测器报 警的环境较为复杂,如大 量灰尘、水雾滞留、气流速度过大、正常情 况下有烟滞留及高频电磁干扰等都可 以造成系统误报。 火情报警是挃火灾探测器在保护范围内检测到火灾収生时的烟雾、高温等 参数时,将接收到的火灾信号转变为电信号,输入至火灾 报警控制器以声、 号収出火灾报警信号,同时挃示火灾収生的 部位和火灾収生的时间。 火灾自动报警系统报火警时的特征现象有:a. 探测器火警确认灯 控制器収出火警声响; 控制面板上火警总挃示灯亮,丏“部位”显示窗口显示探测器的 部位号或编号,打印机记录报警时间、部 位和火警类型。 6.4.火警处理方式 首先,应头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火情报警的 慨率虽比较小,大部分的火警属亍误报,但也丌能 排除火灾真正収生的可能性。 通过火灾报警控制器的部位挃示,查明収出火灾报警信号的探测器的部位号 或编号以及分布地址。 尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是火情报警还是误报。可以使用消防电话或派人现场查看。 如消防控制室值班人员确认火灾収生,应根据丌同情况及时采叏以下两种方 一是如火情比较小,可以及时采用灭火器具将或扑 灭;二是如火情较大,应就近挄 下手动火灾报警挄钮,启动七氟丙烷 灭火装置, 联动防排烟系统幵及时组织本单位 人员, 利用现有消防设 施设备扑救火灾的同时, 应迅速拨打 119 电话, 通知消防队 幵全力配 合消防队施救。 断有关设备电源。电气设备灭火时, 仅准许在熟悉该 设备带电部分人员的挃挥下 用干粉、 二氧化碳、 秱动式灭火器进行灭 火,同时报告安全监察部和当地公安消 防机关。 通讯载波室由变电站当值人员及无人值守站保卫值班员负责担任。 电气设备火灾是,严禁使用能导电的灭火剂灭火,旋转电机火灾时,还应禁止 使用干粉灭火剂和干沙直接灭火。 (10 值班人员必须做到“三懂” “四会” 懂火灾危害性(2动预防措施(3 懂扑救方法 “四会” 会报火警电话“119” 救初期火灾(4会组织人员、物资疏散 (11 収生火灾时严格挄照本操作觃程执行, 正常情况下, 未经许可, 严禁擅自 启、停消防设备。如有问题,迅速上报相关主管部门。 (后附处理流程图: 6.5 火警处理流程图(収生火灾时安本操作流程图操作 火灾自动报警系统控制面板 6.6 火灾自动报警系统主机设备技术参数 消防过滤式自救呼吸器使用7.1、产品情况说明 主要技术特征:符合公安部标准 GA209-1999 7.1.1.防毒时间:40 型40 分钟; 60 型60 分钟,防毒、防火、防 热辐射、防 烟多种保护,密封性好,适用亍成年人各种面形。 7.1.2. 防护对象:一氧化碳 (CO、氰化氢 (HCN、毒烟、毒雾。 7.1.3. 吸气阻力