全国空调24小时服务电话(全国各区)服务热线400号码中心欢迎访问s0jw
服务热线空调24小时服务电话(全国24小时网点)售后服务热线中心400-8123-109
?
服务热线空调24小时服务电话:〔1〕400-8123-109/ 4008123109尊敬的用户您好!
?
?
待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。停机:发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机;压缩机停止后,过5分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。全部关停后,应保持压缩机继续预热;异常情况可使用机组自带的急停按钮停机;逐步关停空调使用末端。换季停机:当冬季或者气温极寒时,应对主机、冷冻/冷却水泵防冻;将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。将冷却水及冷冻水管路水排净。注意:在实际操作中,往往存在着以下几种误操作:开机时未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜。
冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。冷水机组的开关机操作流程开机前检查:检查电压是否在额定值±10%范围内;检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常;检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启;检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启;检查水系统的压力及补水设施是否正常;开机:开机机组对应空调末端数量1/3以上;开启冷却塔风机;启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内;进水压力参考值冷冻水:0.24~0.32MPa;冷却水参考值:0.15~0.24MPa;进回水压差参考值:0.05MPa左右;开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参。
家用空调的特点1整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象;2装饰性好,配合装修无任何外露管线;3操作简单,自动运行,无需维护;4可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量;5可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。6家用空调的局限性是:1布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果;2