狠爱狠爱倪0
答
当然可以拆,不过要注意安全。
空调拆卸技巧:
1开启你的空调,制冷状态。
2收氟,然后把外机的高压阀用内六角扳手关闭,大概过1-2分钟以后关闭低压管阀。
3拆管道,用活动扳手把高,低压管道的铜螺帽拧下。
4拆内外机连接电缆线,拆开外机一塑料盖板,电缆线接线柱就能看到,用起子把螺丝松掉,把电缆线拆下。
5把内机摘下,拆墙上的内机挂板,拆外机,把外机4个地脚螺丝拧下,拆外机支架。
荒诞人生0
答
空调常见的问题和维修方法:
1.5P嵌入式空调机组漏水(安装1年)
故障分析:①排水管水位差不足。②排水泵故障(排水口堵死、浮球不动作、排水泵本身问题)。③过滤网脏堵严重。④制冷剂不足。
故障检修:维修时首先要通过观察的方法来先将简单的问题排除。
(1)查看排水管是否有落差,经查看后,水管落差正常。考虑到空调刚安装1年左右,水泵故障的可能不大,可先最后查看排水泵问题。
(2)打开回风口查看过滤网是否脏堵严重,经查看后,过滤网没有明显脏堵,故过滤网脏堵严重可以排除。
(3)用手触摸内机蒸发器,感受蒸发器温度是否正常。经查看,蒸发器表面有结冰现象,故障判断为制冷剂不足导致内机结冰从而漏水。在外机重新追加制冷剂,并进行查漏发现外机气管(粗管)喇叭口处有油渍,判断为漏氟点,用扳手重新紧固后,有肥皂水查看无漏氟现象。漏水现象消失。
2.室外机在制冷状态下漏电
故障分析:①电源线某处绝缘破损。②风机所属部件漏电。③压缩机所属部件漏电
故障维修:经查看可知,空调器在压缩机不工作情况下无漏电现象,可以排出是外风机问题,问题出在压缩机及所属元器件(启动电容)上。
在关机状态下,打开外机壳查看压缩机启动电容正常(没有发鼓、炸裂情况),问题在压缩机上。测量压缩机阻值,正常。开机后用万用表搭在外机壳上发现有电压存在,故判断为压缩机坏,在工作时线圈漏电。更换压缩机后,故障排除。
3.空调运行一会后马上跳电
故障分析:①电源电压不正常。②外风机故障。③压缩机故障。④某处电源线漏电
故障检修:①首先测量外机供电电源是否正常,经测量后,电压正常,在220VAC左右上下波动。
②进一步测量外风机与风机启动电容、压缩机与压缩机启动电容都属于正常。<