发电机电子调速器图故障现象 排除方法当DC电源开启时致发电机立即撞到底(引擎无法运转)1、检查MPU有使用恰当的隔离线或剥开屏蔽核对接线,依需要修正接线确认端子2及3间无跨接,核对接线或依需要修接线。2、发电机控制器的安全防护电路可能损坏或有缺陷,更换发电机控制器。3、在DC电源关闭之下将致动器的引线拔除,检查每一个端子对外壳间的导电。发电机控制器的任何端子对于外壳应不能导电,假如对外壳能导电,更换此控制器。4、假如速度遥控电位器被接到控制器的端子6、7和9则先拆除这样些引线,开启调速器的DC电源,假如致动器动作为正常则检查外部电位器及其连接线如下叙述。