XTJ04-223-2011 作业指导书 钢制焊接常压容器检验规范2011 年 12 月 25 日发布 2012 年 1 月 1 日实施 223-1钢制焊接常压容器检验规范1 目的为了加强钢制焊接常压容器,特别是盛装中度危害或易燃易爆介质容器的检验,确保其安全经济运行,保护人民生命财产的安全,特制订本规范。2 适用范围本规范适用于工作压力低于 0.1MPa,真空度不超过 0.002MPa,工作温度高于-20℃ ,低于+200℃,容积不大于 100M 3 的石油化工钢制焊接容器。3 检验依据3.1 JB/4735-1997《钢制焊接常压容器》3.2 SHS01011-92《钢制常压容器维护检修规程》4 人员资格容器的无损检测,必须由取得相应项目资格证书的人员担任。5 检验周期1~2 年或随装置检修。6 检验程序及检验内容6.1 检验前的准备工作6.1.1 签定检验合同6.1.2 受检单位必须提供受检容器的图纸、技术资料。6.2 检修内容6.2.1 检查、修理外部防腐或保温、保冷层以及铭牌等。6.2.2 检查、修理容器变形、凹陷、鼓包及渗漏等。6.2.3 检查、修理容器以及各接管连接焊缝的渗漏和裂缝等。6.2.4 检查、修理容器内部衬里或防腐层的变形、腐蚀、裂纹和损坏。6.2.5 检查、修理容器内件及其焊缝的变形、腐蚀、裂纹和损坏。 XTJ04-223-2011 作业指导书 钢制焊接常压容器检验规范2011 年 12 月 25 日发布 2012 年 1 月 1 日实施 223-26.2.6 表面缺陷检查6.2.6.1 腐蚀与机械损伤应测量其深度、直径、长度及其分布,并标图记录,对非正常的腐蚀,应查明原因 ,作出处理意见。6.2.6.2 表面裂纹内表面的焊缝(包括近缝区),应以肉眼或 5~10 倍放大镜检查裂纹。