围护结构热工特性及得热量的类型 决定了得热和负荷的关系。在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接散放 到房间空气中的热量,它们立即构成瞬时负荷。机房内计算机的散热则大部分构成瞬时负 荷,例如CPU 散热片与CPU 表面直接接触,CPU 表面的热量通过热传导传递给CPU 散热 片,散热风扇产生气流通过热对流将CPU 散热片表面的热量带走i 而机箱内空气的流动 也是通过热对流将CPU 散热片周围空气的热量带走,直到机箱外。而显热得热中的辐射成 分,如外窗的瞬时日射得热及照明辐射热,不能立即构成瞬时冷负荷,因为镭射热透过空 气被室内各种物体的表面所吸收和储存,这些物体的温度会升高,一旦其表面温度高于室 内空气温度时,它们又以对流方式将储存的热量散发给空气。 二、如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量 为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四 度要求) 。必须首先计算机房的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: 其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设 和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小; 照明发热(显热) 其二是机房外部产生的热量,它包括:传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量 ;放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热) 对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、 潜热) 为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热) 总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散 发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室 等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。 因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调 机的重要指标。 概略计算(也称为估算) 在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积 所需冷量进行估算。 计算机房(包括程控交换机房): 楼层较高时,250~300kcal/m2h 楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减) 办公室(值班室):90kcal/m2h 简易热负荷计算 计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总 热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负 荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电 量计算其发热量。 :用电量(kW);:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即lkW 电能全部转化为热能所产生的热量。 主机发热量计算Q=860Ph1h2h3 :总功率(kW);h1:同时使用系数; h2:利用系数; h3:负荷工作均匀系数。 机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转 换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、 用途、工作状态及所用电子元件有关。