电气火灾用哪种灭火器?电气设备用什么灭火器
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器——对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器——最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器——它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
答案一:扑灭电气火灾用什么灭火器
可用1211灭火器,干粉灭火器,不能用泡沫灭火器。灭火之前先断电源。
答案二:电气火灾应该使用什么类型的灭火器
根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选 择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐盯粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
参考资料:GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,
答案三:哪些灭火器材适用于扑灭电气火灾?
2。干粉灭火器
1。二氧化碳灭火器(最好)因为这种没有后遗症。不会对设备有损害
答案四:扑救电气设备火灾时禁用什么灭火器
泡沫灭火器
因为泡沫及水都是导电物质,在变电站内禁止使用。 电气设备着火时,应先将电气设备停用,切断电源后灭火,灭火时禁用泡沫灭火器 因为泡沫中有水,若电源三相未完全切断,使用后会漏电伤人。
答案五:扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器
不能用水基型灭火器,建议使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器!
断电的情况下,灭火器可以说是全部适用。600伏以上主要的危险是防范电击穿现象,即使是二氧化碳灭火器也会导电造成事故!
电气火灾的扑救原则:先断电,在灭火。灭火器根据规范来说配置为干粉灭火器、二氧化碳灭火器;600伏以上必须先断电,在进行扑救!
答案六:扑救电气火灾用什么灭火器效果好,为什么?
电气火灾属于E类火灾。
E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;
主要是为了防止短路或触电。
所以在发现电气着火,第一时间要断电。
答案七:扑救电气火灾应用什么灭火器?
扑救电气火灾时,用1211灭火器、二氧化碳灭火器。因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人的事故。
答案八:电气设备火灾应使用哪几种灭火器
二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器——对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器——最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器——它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
答案九:10kv以上的电气设备发生火灾用什么灭火器
二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器——对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器——最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器——它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
答案十:灭火器在火灾时怎么用过程
灭火器在火灾初期,一手提上提把一手取下保险丝快速到现场距离火场10米站距上风一手拿稳喷嘴对准火头处压下提把处压把即喷射消灭火灾初期