为防止过电压,设备应可靠接地。机组及机电设备　涉及范围广,试运行区域要设置警示带或围栏。为保障人身安　全,高压及带电等重要部位要悬挂醒目的警示标志。　9　.　1　.　6　机组启动试运行期间要考虑水库初期蓄水及上、下游水　位变化对水工建筑物、周围边坡稳定及库区河道的环境和安全性　影响。　9　.　2　充水前检查9.2.1本条对引水及尾水系统检查做出了规定。　2　要求三人以上,目的在于针对大、中型机组的检查,为　了检查人员人身安全,守候人员与进入内部检查人员之间要保证　通信联系畅通。对于钢管、蜗壳和发电机风洞门口已设专人看护　的,进入前应严格执行登记和工作票制度。　4　非本　期发电管道及闸(阀)　门是针对“一洞多机”　或“一管多机”情况,为了保证水工建筑物及人身、设备安全,要　采取封堵隔离措施。　9　.　2　.　2　本条对水轮机检查做出了规定。　1　转轮室内属于临空作业且环境湿滑,需按高处作业规定　6　5　1　进行必要的安全防护。　2　封堵要按已审批的机组启动试运行大纲要求,在检查确　认临时排架拆除、人员撤出完毕后进行。　3　为保证充水过程中水轮机的安全,密封装置和顶盖排水　系统要能可靠投入运行,排水管路要畅通。考虑到首次充水时的　机组安全性,还可增设临时排水泵和排水管路,临时排水泵要经　检查运行情况良好。　4　为保障机组及厂房安全,充水前,导水机构要处于关闭　状态,接力器锁锭已投入。　9　.　2　.　3　本条对调速系统检查做出了规定。　2　调速器操作接力器及导水机构联合运转时,为避免挤伤　压伤,工作人员要与运转机构保持一定的安全距离。　3　调速系统压力油罐及压力管路属于中压系统,要执行压　力容器、压力管道检查的相关规定。　4　紧急停机按钮作为突发紧急情况时的应急措施,其控制　回路要动作可靠。　9　.　2　.　4　本条对水轮发电机检查做出了规定。　1　发电机风洞门口要设专人专职检查登记,出来后要逐件　检查清点。　3　为了防止机组发生蠕动,充水前发电机机械制动系统要　投入运行。　4　机组火灾报警及水喷雾灭火装置要经模拟试验,动作准　确,方可投入运行。　5　因为蒸发冷却介质密度大于空气,安装时要设通风装置。　9　.　2　.　5　本条对励磁系统检查做出了规定。　1　励磁回路高压侧与一次母线设备相连,直流输出与发电　机转子回路相连,试验时不仅要做好励磁盘柜侧的安全措施,还　要做好