变频空调压机排出温度传感器待机的时候,它的直流电压是5V(或接近5V)而开机后电压大约是一两伏!而别的探头大约是二点几伏包括室内机。若不符合这样的规律,那不是探头有问题就是板子有问题!拔掉探头,板子的端口电压都是5V(或接近5V!如果不是这么回事,那就是板子坏了,而多数是采样电路里的那一种滤波电容漏电了),一时半会没有合适的探头可以先安装一个固定的电阻代替,以后再给人家更换合适的探头!
空调缺氟,在加氟的过程中会出现一个压机排出温度传感器温度过高的问题(当氟加到百分之七八十的时候排气温度是最高的,而加氟合适的时候排气温度却并不高),如果可能尽可能的把它从感温杯里拔出来,只要它跨过了怎么个节点就好了!
然后吧探头恢复到原来的位置。
有些人认为厂家说变频空调160V都可以用,可是使用效果非常的差,几乎没有什么除湿效果,是不是厂家骗人呢?
厂家一点也没有骗人,只是重要的一点没有告诉大家,就是能启动,但是限频运转,当然这一会制冷的效果与预期想象值的差距太大了,由于蒸发器的冷度不好,不能达到凝露的效果,因此除湿的效果几乎没有。
当然限频的原因也比较多,例如氟不合适,温度传感器漂移变质,强制风循环系统出了问题(内外风机系统)系统出了问题,安装条件,管道握扁等等.........
一台变频空调没有氟了,加氟加了半天也没有加进去多少是不是压机坏了?
原来空调运转的时候发现缺氟,已经限频,并记住了限频保护,如果不掉电它会记住的!
拔掉电源插头掉电,排空(有条件抽真空但如果系统里还有一点氟就不需要抽真空或给系统排空,因为系统压力大于大气压力,空气是不会进去的)并把氟罐和机器连接,打开阀门,给外热交淋水降温,加大机器与氟罐的温差(加大氟的压力差)先教氟以液体状进系统,看实在进不去了,把氟罐直立!(把压机排出温度传感器拔出感温杯)
开机,制冷,高风,设置温度16度!
机器上电会清除过去了一切记忆!
这样压机会迅速升频,手摸两阀门至温度一样凉,进屋里看内热交结露快满就认为好了!过一会内热交结露就会满的
加氟的最高境界就是内热交的露水刚刚结满,因为这时候内热交最冷最均匀,压机回气也最好,电流也最合适
不管是什么氟或什么空调都适用
原味咖啡 请教西安周工,变频机加氟问题!
因为是变频的加氟不同于定频机,为何有时候定量加氟效果还打不到?尤其是现在采用新冷媒R410a这些机器,由于本身新冷媒价格比普通R22的高许多,加之市场上的所售的瓶装(常见是10公斤钢瓶装)R410a质量参差不齐,所以实际处理起来有一定的难度,现请教周工及各位技术人员,有什么简便实用的办法,理论上的东西我们都知道,可实际操作有一定难度,请赐教!
西安-周涛 我们这里觉得很平常呀
首先410不同于22氟,明显制冷不好了,就是组分严重失衡,再加氟也无益,必需先把原来的氟放到表压略高于大气压,而放氟又明显的没有什么氟的时候就认为可以加氟了(这样是避免空气进入系统和最大程度放掉氟而又不愿意抽真空,还要保证系统的洁净度)当然你如果愿意抽真空那当然是最好的事情了
410必须加液体(但必需防止氟罐里的杂质进入系统),手摸粗细阀门,细管阀没有刚才冰了,粗管阀却和细管阀一样冷了,停止加氟,到内机看内热交,露水已经快结满了,就走人了(有自信心一会就结满了,不可能走大样)
有些人是看透明加氟管近似没有气泡了就认为好了,特别是冬天,他们几乎都有用....