过高的渗透流率将导致垂直于反渗透膜表面的水流速加快,加剧膜污染。
反渗透膜的精度达到了0.0001微米,可以有效过滤水中大于这个精度的所有杂质,基本上就包括了无机盐(含重金属离子)、细菌、病毒、铁锈等等杂质,从而保证只有水分子可以通过膜体,进入出水口。因此,反渗透净水器可以说是当前最先进、最安全、最有效的净水设备。但也正因为过滤精度高,反渗透膜的产水率才会保持在30%左右。
当然,有的消费者在使用了一段时间后,会发现反渗透膜的出水率明显变小,这是因为膜体上吸附的杂质太多,形成了膜体堵塞的情况。这个时候,用户可以对反渗透膜进行清洗,或者直接更换反渗透膜,以保证出水量,也保证净化水质的效果。
但产水量也并非一成不变。在一定的范围内,如果进水压力升高,驱动反渗透的净压力也会升高,产水量就会加大,同时提高脱盐率。此外,反渗透膜对进水水温的变化亦十分敏感,随着水温的增加,产水量也会有所上升。但是,作为家用净水器来说,30%的产水率已经可以满足需求了。
反渗透膜产水下降的原因如下:
1、膜组件数量的减少:按照设计的膜组件数量运行。
2、低压力运转:按照设计的基准压力运行。
3、发生膜组件的密压:当中大大超过基准压力的条件在运转就会发生膜组件的密压,必粗更换膜组件。
4、运转温度的降低:按照设计温度25度运行。
5、在较高的回收率的条件下运转:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,降至膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
6、金属氧化物和污浊物附着在膜上面:每天进行低压冲洗。
7、在运转中反渗透装置压差上升:改进预处理装置的运行管理,改善进反渗透水质用药品清洗膜组件。
8、油分的混入。
9、注意油绝对不能进入给水更换膜组件。