水电图纸上各种符号的意义 SC:钢管 PC: PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3 项线(火线):A 项(黄) B 项(绿) KV: (电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 照明灯具安装方式代号: D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式 C 项(红) R——嵌入式 BR—墙壁内安装 配电线路的标注方法: a——b(c× d)e——f 其中: a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 如何识别配电图以及上面电器符号 配电系统图 怎么看,符号,字母含义等 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16 是线的平方数 SC 是表示水煤气钢管 CT 是表示电缆桥架敷设 80 说的是公称直径 既不是外径也不是内径 ACC 是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6):是表示两根 6 平方毫米的电源线,加一根 6 平方毫米的接地保护线 SC20-C :是说明使用 DN20 的水煤气管做穿线管,暗敷 “LGJ185/25” LGJ 是钢芯铝绞线的意思, 185 是指导线的截面积, 25 是指的是钢芯的截面积,这种型