(1)因受三相磁通的制约,比较复杂,有时 U1=57% U2=65%,应用比较困难。 2、 铁芯故障部位的查找和消除 1) 铁芯故障部位的查找: 如果确认铁芯存在多点接地时,可按下列方法查找多点接地故障部位。 (1) 断开正常接地片,测夹件对铁芯绝缘电阻,可以判断故障是在上铁轭还是在下铁轭 处。 (2) 若判定故障不在下铁轭时,则可在上夹件与铁轭之间加 12V~24V 直流电压,然后用 mV 表逐级测定每级叠片对夹件 mV 值,当某一级的读数为 0mV 时,则该级为接地故 障点。 (3) 测量外引接地点的开路电压 U0 确定故障接地部位。即在变压器三相励磁时,则可按 如下经验判据判断: a、 U0≈28%匝电压(三相五柱时,U0≈22.5%匝电压)时,故障接地点一般在高压侧; b、 U0≈14%匝电压(三相五柱时,U0≈11%匝电压)时,故障接地点一般在下铁轭底部中央 部位。 2) 不稳定接地点的查找和消除 铁芯不稳定接地点以铁芯底部多见, 一般是金属或导电异物所引起, 由于大型变压器吊 罩后,一般无法吊芯检查,且故障点有时在低压线圈最内层的铁芯底部,往往很难找到故障 部位。 因此, 可用铁丝对铁芯底部进行清扫或进行油中冲洗和氮气冲吹。 若故障还不能消除, 则可采用“脉冲放电的原理” ,利用大电容储能充电,然后再向故障铁芯突然放电的方法, 7 借助瞬间强大的冲击放电电流通过故障点, 产生电动力将不稳定的接地故障点消除。 实践证 明这一方法是比较有效的。 3) 高阻接地点的查找和消除 当铁芯存在 200~400Ω高阻接地点时,可按下述步骤消除。 (1) 在铁芯与箱壳之间施加 110V 单相工频电压,其电源要求 5KVA,引线需承受 30A 电流。在其回路上装一隔离开关和 30A 熔丝,电源地端接箱壳。合上电源,若 熔丝不会熔断,则再在铁芯与箱壳之间施加 220V 电压。 (2) 施加 220V 电压时,最好用隔离变压器,将电源与加压输出相隔离。这样,即使 220V 电源有接地也无碍。同时在 220V 回路上串接一隔离开关和 60A 熔丝,合上 电源,仔细监听变压器内有无放电声,并察看能否看到的故障点部位。 (3) 然后用欧姆表测量铁芯与箱壳之间的电阻,如果该阻值增大至 1000Ω,再利用 1000V 兆欧表检查,若阻值达到 200MΩ或以上,则铁芯高阻接地已消除。 (4) 对铁芯施加 1000V 单相工频电压,持续 1min。必须注意,耐压回路同样应串入 刀闸开关和 60A 熔丝。耐压过程中要在输出回路上用钳型电流表测量加压回路 中是否有稳定的电流。如果没有电流则证实接地点确已消除。 有时也可以用直流电焊机来消除铁芯的接地点。可以选择如下方法: (1) 把焊机的负端接箱壳,正端接至铁芯上。加以约 40A 的电流,用一适当的电流 表监测该电流值。若这样能使接地消除,则电流会降低,电压会升高。如果必 要在 20~40A 之间分级增加电流,重复试验。每次处理后,用欧姆表或兆欧表 来检查处理是否有效果。 (2) 如果绝缘电阻已得到改善,则用上述方法施加 1000V、1min 交流耐压,以确证 接地点已经消除。如果加至 1000V 交流电压,并耐压 1min 通过,则认为铁芯对 地绝缘正常。这时,铁芯的接地片可以恢复与接地端连接。 此外,如果发现铁芯有接地,且证明极难消除时,则可以在铁芯正常接地线上串接一电 阻,以限制环流。此电阻值应在 250~1000Ω之间。 8