当发电机处于过励运行状态时,发电机向电网输出滞 后无功功率(输出电感性无功功率),当发电机处于欠励运行状态时,发电机向电网 吸收滞后无功功率(输出电容性无功功率)。 需要说明的是调节励磁电流只能调节无功功率,不能改变有功功率。只有调 节原动机的转矩,也就是调节水轮机的进水量,才能调节发电机的有功功率。 变压器基本知识变压器是一种静止的电器,借电磁感应,把一种交流电的电压和电流,变为另 一种或几种频率相同但数值不同的电压和电流。 要将一定大功率的电能输送到远方用户去,如果用较低的电压,则电流将很大, 而线路的功率损耗与电流的平方成正比,这将造成巨大的能量损失。另一方面,大 电流在线路上引起很大的电压损失,使得用户无法应用合格的电压,故必须采取升 高电压减小电流的措施。电能送到受端时,输电线的高电压必须经降压变压器, 将电压降到用户所需的数值,以供使用。 变压器型号表示方式如下: 变压器的主要参数包括有:额定容量 、空载电流I0、温升、接线组别。以上基本参数的定义概念在此不再予以解释,需要了解的读者可以参阅相关的专业书籍。 变压器的分类按绕组数目分可分为自耦变压器、双绕组变压器、三绕组变压器和多绕组变 按相数分类可分为单相变压器、三相变压器和多相变压器。按冷却方式分类可分为油浸自冷变压器、油浸风冷却变压器、油浸强迫油循 环变压器、干式变压器和充气式变压器。 变压器的基本结构目前,主变压器大多数为油浸式变压器,它主要由铁芯、绕组、油箱、绝缘 套管出线装置、冷却装置和保护装置等部分组成。其基本结构组成部分如下: 铁芯铁芯是变压器最基本的组成部分之一,变压器的一、二次绕组都绕在铁芯上。 铁芯是磁力线的通道,使得通有交变电流的一、二次绕组能相互作电磁感应。为 了减低铁芯的发热损耗,大型的变压器的铁芯基本都采用了薄硅钢片叠装而成。 绕组电力变压器的绕组是电流的通道,一般采用同心圆筒形绕组,高压绕组在外层, 低压绕组在内层,这主要是从对绝缘要求容易满足和便于引出高压分接开关来考 变压器的冷却变压器运行时,电流通过绕组以及铁芯中的涡流和磁滞损耗都要产生热量,这 些热量依靠变压器油不间断的循环二散发出来。