2P是指空气开关极数为2极。63A是空气开关的额定电流为63A。额定电流是63A,可长时间运行.
如果是单相63A漏电开关220V交流电源的话能承受12.5KW,如果是三相63A漏电开关380V交流电源的话能承受30KW,
单项2P的63A空气开关可以带大约:P=31*0.22*0.7=4.8千瓦(工作电流按63A空气开关一半计算)。总线10平方铜芯线合适。
不应该根据开关来配线,配线的根据是负载的功率,电流来配置。假设你的空开是63A而负载电流才30A 而你却根据空开来配一根16平方的线,那就是有点浪费了,你说的.
6乘以220等于1320瓦空气开关的功率要略大于其负载
1A空气开关,单相能承受1*220v=0.22KW负载。1A空气开关,三相能承受1*380V=0.38KW负载。一般家用的都是单相交流AC220V的电,如果大功率负载就有可能是三相.
63a的电流需要16平方的铜线,因为16平方铜线的截流量是83a,可满足要求。
C20三相四线漏电空开 每项可负载最大是多少个千瓦? 怎么算 麻烦给说下
三相四线负荷1KW的额定电流是1.8A左右,按2A计算。如1KW额定电流约2A,10KW. 配置漏电开关或空气开关的时候,也要看具体的负荷运行状态,经常轻负荷、不连续.