摘要:电流互感器怎么安装?电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。　电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。接下来为大家详细介绍电流互感器安装方法,以及电流互感器安装规范。　【互感器怎么安装】电流互感器怎么安装　电流互感器安装规范　电流互感器怎么安装　1　、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。　2　、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于　2.5mm2,　电压互感器回路导线截面不应小于　1.5mm2.　3、　电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。　4　、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。　5　、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性　6　、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。　7　、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。　8　、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。　电流互感器安装规范　1　、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。　2　、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。　3　、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。　4　、低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。