【专家解说】:接地装置 各接地极和接地导线、接地引线的总称。	总接地网 用导体将所有应连接的接地装置连成的1个接地系统。	局部接地极 在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地级。	接地电阻 接地电压与通过接地极流入大地电流值之比。	第六节 井下电气设备保护接地	第四百八十二条 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。	第四百八十三条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。	第四百八十四条 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网。	主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。	在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。	第四百八十五条 下列地点应装设局部接地极:	(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。	(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。	(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。	(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。	(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。	局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。