安装或维修该设备和任何相关设备时,一定要锁封电　气断路器并挂牌。在安装或维修期间,如果意外接通电气断路器,会导致潜在的致命触电危险,并且一点火花　就有可能引起爆炸或火灾。在使用本设备或位于本设备附近时请勿吸烟,并且仅使用无火花　工具。　在进入人孔井前,检查有无烃类蒸汽。若吸入此类蒸汽,可导致头晕或昏迷,并且,若点燃此类蒸汽,将可能　发生爆炸,造成重伤或死亡。通常会在人孔井内安装电子和电气石油监控设备监测有害液体泄漏以及防止环境　污染,因此,人孔井内能监测到有害含量的烃类蒸汽。若此类蒸汽含量达到危险水平,应用新鲜空气给人孔井　通风。在人孔井内工作时,应定期检查人孔井内的大气环境,若此类蒸汽达到危险级别,应先离开人孔井并为　其通风,然后再继续工作。在人孔井内工作时,应始终安排一名助理人员在人孔井附近或周围。　遵守管理该产品和其相关系统安装的所有联邦、州和当地法规。没有其他适用规定时,遵照美国国家消防协会　NFPA　规范　30、30A　和70。不遵守这些规范会导致严重伤害、死亡、重大财产损失和/或环境污染。　始终做好工作区域安全保护,确保不会出现移动车辆。本手册中的设备通常安装在地下,因此降低了能见度,　从而使在该设备上工作的维修人员面临进入工作区域的移动车辆的危险。为帮助消除这些不安全因素,该区域　的安全保护可让一辆维修车挡住工作环境入口,或使用任何其他可用的合理措施来确保维修人员的安全。　热膨胀可导致产品线路内积聚压力。