扩展资料
一、电缆的型号由八部分组成:
1、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
2、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
3、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
4、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
5、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
6、外护层代码 ;
7、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
8、额定电压-单位KV 。
二、因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
1、将主干电缆和支线电缆分别表示,如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ,支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV,这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同。
2、将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV [1] 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格,由于分支电缆主要用于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
参考资料:百度百科-电缆规格