1、故障概述:
室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。
保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。
高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。
2、检查故障点:
•高压开关故障或者接线松脱
•室外机电器盒故障
•室内外电机转速偏低(制冷室外/制热室内)
•室内外进出风环境不顺畅(制冷室外/制热室内)
•室内外换热器脏(制冷室外/制热室内)
•系统堵塞(脏堵、冰堵、油堵、焊堵、小阀门未完全打开)
•系统中有空气
3、标准化处理流程:
快易到家提醒用户:如果以上资料无法解决您的故障问题,可直接识别下文中的二维码,填写资料提交即可在线报修,我们将第一时间安排维修技术人员主动联系您,安排你方便的时间及时上门检测维修。