主要的增添部分和修改　为:　1、操作规范　2、实验室设计和设施　3、健康和医学监测。　三级生物安全实验室应在国家或其他有关的卫生主管部门登记或列入名单。　操作规范　除下列修改以外,应采用一级和二级生物安全水平的基础实验室的操作规范:　1、张贴在实验室入口门上的国际生物危害警告标志(见图　1)应注明生物安全级别以及管理　实验室出入的负责人姓名,并说明进入该区域的所有特殊条件,如免疫接种状况。　2、实验室防护服必须是正面不开口的或反背式的隔离衣、清洁服、连体服、带帽的隔离衣,　必要时穿着鞋套或专用鞋。前系扣式的标准实验服不适用,因为不能完全罩住前臂。实验室防护　服不能在实验室外穿着,且必须在清除污染后再清洗。当操作某些微生物因子时(如农业或动物　感染性因子),可以允许脱下日常服装换上专用的实验服。　3、　开启各种潜在感染性物质的操作均必须在生物安全柜或其他基本防护设施　(参见第　10　章)　中进行。　4、有些实验室操作,或在进行感染了某些病原体的动物操作时,必须配备呼吸防护装备(见第11　章)。　实验室的设计和设施　除下列修改以外,应采用一级和二级生物安全水平的基础实验室的设计和设施:　1、实验室应与同一建筑内自由活动区域分隔开,具体可将实验室置于走廊的盲端,或设隔　离区和隔离门,或经缓冲间(即双门通过间或二级生物安全水平的基础实验室)进入。缓冲间是　一个在实验室和邻近空间保持压差的专门区域,其中应设有分别放置洁净衣服和脏衣服的设施,　而且也可能需要有淋浴设施。　2、缓冲间的门可自动关闭且互锁,以确保某一时间只有一扇门是开着的。应当配备能击碎　的面板供紧急撤离时使用。　3、实验室的墙面、地面和天花板必须防水,并易于清洁。所有表面的开口(如管道通过处)　第4章防护实验室——三级生物安全水平　19　必须密封以便于清除房间污染。　4、为了便于清除污染,实验室应密封。需建造空气管道通风系统以进行气体消毒。　5、窗户应关闭、密封、防碎。　6、在每个出口附近安装不需用手控制的洗手池。　7、必须建立可使空气定向流动的可控通风系统。应安装直观的监测系统,以便工作人员可　以随时确保实验室内维持正确的定向气流,该监测系统可带也可不带警报系统。　8、在构建通风系统时,应保证从三级生物安全实验室内所排出的空气不会逆流至该建筑物　内的其他区域。　空气经高效空气过滤器　(high-efficien