高压电度表的倍数是多少怎样计算
电度表的度数是电压互感器的互感比乘以电流互感器的互感比。电压互感器的互感比用PT表示,电流互感器的互感比用CT表示。举例说明一下:
一个10KV的供电线路,它的互感器用的是150/5的,它的倍数是多少呢?
解:PT=10000V/100V=100CT=150A/5A=30
计量倍数=CT*PT=3000倍。
由于电度表是累计表,如果上月抄表时的度数是01229,本月抄表度数是01268,实际用电度数就是:实际电度数=(本月抄表度数-上月抄表度数)*倍数=(01268-01229)*3000=117000度
这些数据在高压计量柜的外面,供电部门都会标示出来,一目了然。
高压电度表和低压电度表一样,也有多功能电子表和机械表。多功能电度表可以看到实时的电功率,及峰平谷的电量也可以查看有功功率和无功功率,不过在计算它们的实际的用量时,都是需要乘以倍数的。
看过《高压电度表的倍数是多少怎样计算》的人还看了以下文章