正常读数为: R---134a 低压:1.5-2.5kg/cm2 高压:14-16kg/cm2 R---12 低压:1.5-2.0kg/cm2 高压:13-15kg/cm2 1、高压侧与低压侧压力表指示值低,通过观察孔可见气泡。 原因:制冷循环漏气;制冷剂没有定期补充。 处理:用测漏仪测漏,并进行修理,补充制冷剂。 2、低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低,储液瓶前后管路有温差, 严重时,储液瓶管路前后有霜。 原因:膨胀阀或低压管阻塞,储液瓶或高压管路阻塞;膨胀阀压力,针阀完全关 闭。 处理:清除或更换相关部件和储液瓶,若压力泡漏气,更换膨胀阀。 3、高、低压 2 侧,压力表均指示比标准高,冷凝器械排出侧不热。 原因:制冷剂填充过量。 处理:排出多余制冷剂,使压力达标。 4、在高、低 2 侧,压力表均指示比正常值高,但停机后,高压侧压力急骤降至 约 2kg/cm2。 原因:制冷循环中混入空气(抽空不够或填充时有空气进入) 处理:重新抽空加注、如仍有上述症状,更换储液瓶及压缩机油。 5、高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。 原因:膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。 处理:检查和重新接好压力泡和更换膨胀阀。 6、低压侧压力高,高压侧压力低,停机后,2 侧压力立即趋于平衡。 原因:压缩机阀、活塞环损坏,不能有效压缩。 处理:更换压缩机。 7、在低压与高压 2 侧,压力表指示值波动。 原因:由于干燥器超饱和,制冷剂中的潮气不能去除,使膨胀阀中的针阀不能冻 结,引起冰堵,当制冷剂不在循环时,冰被周转热量解冻在冻结成冰,这一过程 反复循环。 处理:更换储液瓶及压缩机油,重新抽真空加注