监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 13.2.9 摄像机配线应符合下列要求: 1 从摄像机引出的电缆宜留余量,不影响摄像机的转动。 2 摄像机的电缆和电源线应固定,不应用插头承受电缆的自重。 3 摄像机外部出线部分应采取防护措施。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 一般项目 13.2.10 控制台安装位置应符合设计要求;控制台应安放竖直, 台面水平;控制台附件安 装应完整、牢固;台内接插件和设备接触应可靠,内部接线应符合设计要求,无扭曲。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 13.2.11 室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 13.2.12 室外露天机箱表面应喷涂明显的警示标志。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 13.3 综合视频监控设备单机检验 主控项目 13.3.1 摄像机的下列功能和性能应符合设计要求和 《铁路图像通信设计规范》 10085 TB 第 3.4 节的相关规定: 1 清晰度。 2 最低照度。 3 信噪比。 4 灰度等级。 检验数量:施工单位全部检查。