[项目编号]　[项目名称]　[日期]　[项目地点]　CENTERLINE　2500　电机控制中心　罗克韦尔自动化　2500-SR002B-ZH-P　1　罗克韦尔自动化　采购规范　采购规范　低压　IEC　电机控制中心　[项目编号]　[项目名称]　[日期]　[项目地点]　罗克韦尔自动化　CENTERLINE　2500　电机控制中心　2　2500-SR002B-ZH-P　目录　PART　1　概述　3　1.01　规范范围.3　1.02　相关章节.3　1.03　参考文献.3　1.04　制造前的递交文档　4　1.05　终稿提交.5　1.06　质量保证.6　1.07　清洁.6　1.08　交付、存储和搬运　7　1.09　文档.7　1.10　保修.7　PART　2　电机控制中心规范.7　2.01IEC　MCC　结构　7　2.02　隔离形式.8　2.03　安装结构.8　2.04　走线槽　8　2.05　母排系统.9　2.06　保护性接地母排.10　2.07　主进线单元　11　2.08　单元.11　2.09　软件.16　PART　3　执行　17　3.01　安装.17　3.02　制造商服务　17　3.03　培训.17　[项目编号]　[项目名称]　[日期]　[项目地点]　CENTERLINE　2500　电机控制中心　罗克韦尔自动化　2500-SR002B-ZH-P　3　概述　1.01　规范范围　A.　该规范规定了　IEC　电机控制中心在设计、材料、制造、组装、检查、测试、喷涂、装运准　备以及供货方面的最低要求。　B.　本设备应在室内安装,设计用于连续运行。　C.　本设备应包括但不限于随附规范中规定的成套设备以及进行完整组装所需的所有附件。　1.02　相关章节　A.　第26　28　00　部分　断路器和熔断式开关　B.　第26　29　13.13　部分　低压控制器　–　直接启动式电机控制器　C.　第26　29　13.16　部分　低压控制器　–　固态降压启动器　D.　第26　29　23　部分　变频器　E.　第26　36　00　部分　自动切换开关　F.　第26　43　13　部分　低压电源电路的瞬态电压抑制　1.03　参考文献　A.　定义　1.　本规范中使用的术语“卖方”指设备供应商及其分包商或供应商。　2.　本规范中使用的术语“公司”指相关的客户或工程设计公司/OEM。　3.　本规范中使用的术语“检验员