2.5平方铜线能承受多少千瓦,铜芯线载流量的计算方法,2.5平方的铜线布置成明线能负荷多少千瓦,2.5平方的纯铜线的功率是多少,2.5平方铜线2芯线 可以承受多少千瓦。

2.5平方铜线的载流量

一、2.5平方铜线能承受多少千瓦
2.5平方铜线单相功率一般3kw:
铜芯线载流量:
平方*单位电流
2.5*10
4 *9
6 *8
10 *7
16 *6
25 *5
35 *4
50--70 *3.5
95--120*3
150、185、240、300、400、500 *2
穿管打9折,高温打8折,穿管加高温打7折,你可以算算看。家装进户线选用10平方铜线,一般插座用2.5平方铜线足矣,空调、热水器等电热电动插座用4平方,每个房间要单独分路,要选用国标阻燃电线。
二、2.5平方的铜线布置成明线能负荷多少千瓦
2.5平方的铜线布置成明线能负荷3.3千瓦。
1平方铜线的额定电流为6A,因此2.5平方铜线的额定电流为15A(2.5x6=15A)。在单相电中,P=IU=15x0.220=3.3KW 其中P=功率(KW),I=电流(A),U=电压(0.22KV)
因为布置成明线,铜线的散热条件较好,实际功率负荷到4千瓦是安全可行的。
如果是单相电(220V),那么所带负荷为不超过4千瓦。如果是380V,那么所带负荷不超 过10KW。
三、2.5平方的纯铜线的功率是多少?
这种铜线可以通过15安培的电流而不发热,称为安全电流。
如果你用它带动单相设备,即220V电压,根据公式功率P=UI=220*15=3300W。
如果你用它带动三相设备,即380V电压,根据公式功率P=UI根号下3=380*15*1.732=9872.4W。
2.5平方的线能带的最大功率是多少?这种铜线指的就是2.5平方的。
安全角度讲,每平方毫米铜线可以承受6A电流。短时间最大可承受10A电流。2.5*6=15A。2.5*10=25A 假设电源是22V的,220V*15A=3300W,220V*25A=5500W(不很安全)。
四、2.5平方铜线2芯线 可以承受多少千瓦
做为回路!只能以单芯来算!标准2.5平方的铜线额定电流为本10-15A!最大容许电流为20-25A。
工作在220V时应对功率为3000-5000W!通常以3000W为设计功率!4000W为容许功率。
但铜线必须是正品合格的!劣质产品将大大折扣。
线缆都是说载流量,不说功率的,因为功率随着电压变化,但载流量不变。
1、单相:I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
2、三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
不考虑敷设方式、使用环境等因素,2.5平方的载流量为20A