ESD-1 、 ESD-2 关断复位可在控制面板和手操台两个地方进行复位,ESD-3 级关断复位只能在控制面板上复位。 当一级关断由各逃生门或者手操台上的 ESD-1 关断按钮触发时, 需要先将逃生门或者手操台上 的 ESD-1 关断按钮恢复, 然后在手操台上按“ESD1 复位” 按钮进行关断恢复。 关断复位后, 相应的 ESDV 阀恢复正常状态, 同时加热炉、井口 控制柜、 所有 BDV 阀还需要到现场手动复位。 (图 29) 13) 火气检测页面 站场火气监测页面( 如图 30) 显示了 各可燃气体探测器( GD)、感温探测器( HD)、 状态指示灯( GAL)、 有毒气体探测器( AT)、 手 动报警按钮( MAC)、 火焰报警器( FD)、 声光报警器( BL) 的分布及相关监测值。 (图 30) 站控室火气监测页面( 如图 31) 显示了 站控室水箱的液位值以及总电源、 UPS 和各房间烟气探测器( SD) 的状态。 (图 31) 14) 设备状态页面 该页面显示了 当前各自 控阀门, 泵和加热炉的状态(如图 32) 。其中红色表示关断或者停止运行状态; 绿色表示开启或者运行状态;黄色表示移动状态; 蓝色代表状态不明; 灰色表示没有接入控制系统。 (图 32) 15) 站控室控制参数设置页面 如图 33, 在此页面显示阀组区、 井口 区、 计量分离器、 加热炉区、 火炬分液罐区、 燃料气区、 酸液缓冲罐区、 分离器区的火焰检测( FD)、 燃气含量 ( GD)、 有毒气体含量( AT)、 液 位 ( LIT) 和压力 (PT)的相关报警或关断参数。 获得权限时可对其进行设置。 (图 33) 16) 报警查询页面 如图 34, 左键单击页面右下方“报警查询” 或者单击页面最底端信息栏中“Alarm” 可进入报警查询页面。 其中包括报警状态、 报警时间( Date&Time)、 报警地点(Location Tag) 、 信号来源(Source) 、触 发 条 件 (Condition) 、优 先 级 别 (Priority) 、报 警 描 述(Description) 、 设定值( Trip Value)、 当前值( Live Value) (如下图) 。 在工具栏中的为单个报警确认按钮, 选中要确认的报警项目 , 然后 左键 单击就 可 停 止该 项 的 报警。 在页 面 右 下 角 的“Acknowledge Page” 为所有报警确认, 点击此项后已触发的报警停止。 报警信号发出后要先确认触发报警的原因, 再按报警确认按钮。( 注:【红色实心叹号】 为最高级报警, 报警已解除;【红色 空心叹号】 为最高级报警, 报警未解除;【黄色实心叹号】 为次级报警;【蓝色实心叹号】 为次次级报警。 ) (图 34) 17) 事件查询 如图 35, 页面 中 包含了 所有自 控操作。 其中 包括事件时间( Date&Time)、 事件发生地点(Location Tag) 、 信号来源(Source) 、触发条件(Condition) 、 动作( Action)、 优先级别(Priority) 、 事件描述(Description) 、 显示情况( Value)。 (图 35) 5、 实时数据属性查看 PV 值报警查看( 如图 36) (图 36) 1 双击画面上的某个值, 进入该值的属性设置区域; 2 单击‘SCANNIGN’ 标签进入此页面; 3 类型: 分别依次为高高报警( HHIGH)、 高报警( HIGH)、 低报警( LOW)、 低低报警( LLOW); 报警值: 报警值可跟据实际工艺要求自 行设置; 报警优先级: 紧急报警 ( URGENT、 高报警 ( HIGHT)、 低报警 ( LOW)