(1)汽轮机各监视段压力不得超过允许值。 (2)汽轮机轴向位移及推力瓦块温度变化。 (3)采暖抽汽压力变化。 (4)低压缸排汽温度变化。 (5)汽轮发电机组轴系振动变化。 下面是凝汽器真空对应的低压缸排汽温度值: 凝汽器真空系统的查漏方法由于真空系统是个庞大复杂的系统,运行时处在真空或与真空相联系的阀门、管道较多, 查找真空泄漏点较困难。所以常常通过试验的方法来判断泄漏点的位置,试验方法有以下几 宜城天气预报www.leihe.gov.cniyd (1)蜡烛火焰法。蜡烛火焰法是传统的查找漏气点的方法。检查时,将点燃的蜡烛置于 真空系统的法兰及阀门的连接处及其他可疑的漏气点,如有泄漏处,火焰将被吸向漏气点。 查出漏气点后,用黄油涂抹在漏气点上即可临时消除泄漏。注意:火焰法不适用于氢冷发电 机的系统。 (2)汽侧灌水试验法。灌水试验法检漏是一种最有效的检漏方法,但是它必须在汽轮机 停运并已达到冷态后进行。其方法是,先把所有的与真空系统相连的管道用阀门切断,然后 向凝汽器的汽侧空间注水,在注水前可根据情况对凝汽器下部的弹簧支座进行支撑。灌水试 验时,灌水高度应在汽封洼窝以下100mm 处。各加热器、抽气管道以及其他在主机启动时处 于真空状态下的管道和设备均应灌水。灌水后进行仔细检查,不严密的地方会有水渗出,应 及时消除。 (3)氦气检漏仪法。近年来,采用了氦气检漏仪对运行中的真空系统进行检漏,利用该 仪器可以检查真空系统中焊缝、管接头、法兰和阀门接合处的泄漏点。使用时,将氦气释放 于真空系统中可能泄漏的地方,然后经取样由检漏仪指示试样中所含氦气的浓度,从而分析 确定泄漏的位置和泄漏的严重程度。 凝汽器真空系统的查漏顺序(1)根据真空系统泄漏前后系统运行方式是否发生变化、阀门是否操作过,进行分析判 (2)通过调整轴封压力等参数对真空变化的影响进行分析判断。