一般电机占0, 75,荧光灯占0, 5,你的24kW负载线电流:i=p/1732 uCOSφ=24000/1732*380*0, 75=24000/493,62=49由于电动机的起动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然起动时间很短,但为了保证电路的安全运行,必须考虑起动电流的1~5~3倍。你考虑起动电流的1或5倍。49*1, 5=73A根据100A,可以选择空气开关和其他配电设备和电缆。根据73A的计算,根据某电线制造商允许的安全电流表,应该选择16平方铜芯,允许电流大于100A;10平方铜芯,尽管允许电流也大于73A,可以DR。让电机工作,但当最大启动电流大于75 A时,直径将不会。这将导致电路故障。