如何提高功率因数,以及提高功率因数的方法 1 1、为什么要提高功率因数?、为什么要提高功率因数? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力, 或增加了发送无功功率的设施, 同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。 因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 2 2、提供功率因数可以降低线损、提供功率因数可以降低线损 功率因数是指有功功率与视在功率之比: cosφ =P/S 功率因数的大小, 是随负荷的性质和有功功率在视在功率中所占的比例决定的。 在感性负荷的电路中,功率因数在 0 与 1 之间变化,即 0