微信用户求助:6平方线配用多大的空开
6平方电线入户,如果是住楼房的话,就是电线穿管进户,根据《导线穿管安全载流量》,安全电流是34A,所以空气开关额定电流应该不大与34A,如果空气开关额定电流大于34A就有安全隐患了。
所以你家的用电电流不要超过34A。如果电量不够就要更换进户供电系统。
如果电线是明线敷设,电线的安全电流就是56A。