相应的直流负极隔离开关合闸位置所有直流馈出断路器分闸位置 直流进线隔离开关可以分合操作 框架故障保护动作后 相应的直流进线隔离开关不可 以合闸操作(需要手动复归) 负极隔离开关联锁联跳关系及分合闸条件 相应的直流进线隔离开关分闸位置相应的交流10kV整流 机组馈出断路器分闸位置 直流负极隔离开关可以分合 操作 接触轨隔离开关联锁联跳关系及其分合闸条件接触轨隔离开关可以分合操作 相应的直流馈出断路器分闸位置 接触轨直流纵向联络开关可以分合操作 左右相邻牵引变电所向本所供电区 间供电的直流馈出断路器分闸位置 本所两个相应直流馈出断路器分闸位置 相邻两个牵引变电所同一供电分 区的本所直流馈出断路器和邻所 直流馈出断路器处于分闸位置 纵联电动隔离开关处于分闸位置 直流接触器可以合闸操作 相邻两个牵引变电所同一供电分区的两个直流馈出断路器跳闸 自动重合闸不成功 联跳相应牵引变电所联络柜中的 短接触轨用的直流接触器 框架保护发生时逆流保护发生时 中压联跳直流保护发生时 手动分闸直流馈出断路器时 直流馈出断路器联锁联跳关系及分合闸条件 直流馈出断路器可以进行合闸 操作(分闸操作不受制约) 1#直流进线隔离开关合闸位置1#交流10kV整流机组馈出断路器合 闸位置 1#直流负极隔离开关合闸 2#直流进线隔离开关合闸位置2#交流10kV整流机组馈出断路器合 闸位置 2#直流负极隔离开关合闸 相应的纵向联络开关分闸位置相应的接触轨隔离开关合闸位置 相应的联络柜中短接触轨 用的直流接触器合闸位置 紧急情况下 就地可以实现直流馈出断路器分闸功能 接触轨隔离开关手动操作 相应的直流馈出断路器自动分闸 交流10kV整流机组馈出断路器联锁联跳关系及分合闸 条件 应急手柄未插入直流进线隔离开关合闸位置 直流负极隔离开关合闸位置 相应的交流10kV整流机组馈出断路器 可以合闸操作(分闸操作不受制约) 框架故障保护联锁联跳关系及分合 闸条件 两个交流10kV整流机组馈出断路 器跳闸 框架故障发生时所有直流馈出断路器跳闸 闭锁重合闸 闭锁双边联跳 停止线路测试功能 故障排除后,就地手动复归,才 能操作 直流进线开关逆流保护联锁联跳关系及分合闸条件 两个交流10kV整流机组馈出断路 器跳闸 直流进线逆流故障发生时所有直流馈出断路器跳闸 闭锁重合闸 闭锁双边联跳 停止线路测试功能 故障排除后,就地手动复归,才 能操作 交流10k V整流机组 和直流 75 0V 合闸条件所有直流馈出断路器跳闸 一台交流10kV整流机组馈出断路器跳闸 联跳另一台交流10kV 整流机组馈出断路器 闭锁重合闸 闭锁双边联跳 停止线路测试功能 故障排除后,就地 手动复归,才能操作 此功能通过硬 压板投入或退 10.直流馈出断路器的双边联跳及重合 闸功能 过流故障(含反向过流)di/dt 直流馈出断路器跳 永久性故障 联跳邻所向该供电分区 供电的直流馈出断路器 非永久性故障 闭锁重合闸(故障排除 后,需要 就地或者远 动复归,才 能操作) 起动线 路测试 重合闸是否成 接受到主跳所联络信号被跳所相应直流馈 出断路器跳闸 重合闸不成功 或者解除重合闸 重合闸成功 被跳所相应 馈出断路器 不能合闸 (故障排除 后,需要就 地或者远动 复归,才能 操作) 被跳所相应 馈出断路器 自动重合闸 11. 车场内的手动隔离开关将其合位、分位信号接至车场车场直流开 闭所控制信号屏 12. 车场直流开闭所内的联锁联跳关系及分合闸条 直流馈出断路器分闸位置相应的接触轨隔离开关可以分合操作 直流馈出断路器合闸位置 相应的直流馈出断路器可以分合操作