为了便于回答我把问题复制下来了。
1.柜门右边的接地开关隔板为什么按不下去,需接住外力。
2.什么是手车?相当于真空断路器的放置平台?
3.断路器上的合闸分闸按钮与上面第一个柜门上合闸用的旋钮作用相同吗?
4.停电送电具体的操作方法
回答问题一,假设目前开关在合闸状态,工作位置,只有将开关分闸,手车摇到试验位置后,地刀的挡板才能按下,也就是说才可以操作地刀。
问题二,你的回答对。就是一个切换开关工作位置的平台。在开关柜里面叫工作位置,表面与开关柜齐平叫试验位置,从开关柜拉出来,放到小车上叫检修位置。
问题三,看你的设备,用上面分合闸把手控制开关状态,这叫做电动操作,是给开关机构的分合闸电磁铁通电,从而使机构动作。
直接按动分合闸按钮这叫手动操作,是用手力模拟分合闸电磁铁的动作,使机构动作。
推荐你养成电动操作的习惯。一是防误操作的要求,二是可以发现开关机构的隐患。第一条你可以自行百度“五防闭锁”。第二条,实际工作中,保护自动化是通过电操实现的,如果开关分合闸动作电压调节不合适,就会出现可以手动分合闸,但是不能电动分合闸,当出现故障,保护装置下达跳闸脉冲的时候,开关就不能即时动作,完成事故扩大等后果。
第四个问题,首先确认线路无人作业,具备送电条件。
1.确认后柜门已经关闭
2.拉开接地刀闸,并且弹起刀闸保护板
3.关上开关柜门,将开关摇至工作位置
4.将保护切换把手打到 就地 位置
5.合闸
6.保护切换把手打到 远方 位置。
有不明白的地方可以继续问我,我的日常工作就是维修这东西。