取90 平方毫米的线径. 空调的启动电流:室外机启动时刻,电流是工作电流的 5-7 倍,如果配电线路质量不好 或者离配电室较远,会引起电压下降。你家电表和线没问题,但是上面的现象是你家到配电 室线路有问题,应该加粗这一段线路的面积。如果这样有困难,那么在压缩机电机上并联一 只电容也能稍微改善一些,电容的大小你要找电气工程师计算一下。间歇运行省电!启动电 流是运行电流 3--5 倍(小电机)时间极短。 如只是近距离使用,有个公式:十下五,百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半; 穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半。