回火防止器按其工作原理分为水封式和干式两种;按通过乙炔压力分为低压式(小于0.01MPa)和中压式(0.01~0.05MPa)两种。目前国内常用的与乙炔瓶配套的干式回火防止器,主要有中压防爆膜式和中压冶金式两种。回火防止器使用时需要严格按照下列要求:
l)安装在乙炔发生器上的回火防止器,其流量、压力需要与乙炔发生器发气量、乙炔压力相适应。
2)使用中压冶金片干式回火防止器或中压多孔陶瓷式回火防止器,要求乙炔含杂质和水分少,乙炔站应安装干燥器和净化器。在使用中,当发现乙炔流量减少、阻力增加时,应清洗粉末冶金片或多孔陶瓷。