一、局部排风罩的分类 二、局部排风罩的设计原则 返回本章 一、局部排风罩的分类 按照工作原理的不同,局部排风罩可分为以下几种类型。 1、密闭罩 把有害物源全部密闭在罩内,从罩外吸入空气,使罩内保持负 压。它只需要较小的排风量就能对有害物进行有效控制。用于除尘 系统的密闭罩也称防尘密闭罩。 密闭罩 防尘密闭罩 风管 密闭罩 检修门 圆盘给料器 返回 2、柜式排风罩(通风柜) 柜式排风罩的结构与密闭罩相似,只是罩的一面全部敞开。大 型的室式通风柜,操作人员可直接进入柜内工作,适用于喷漆、粉 状物料装袋等。 侧吸式外部吸气罩 3、外部吸气罩 由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可采用外部吸气 它是利用排风气流的作用,在有害物散发地点造成一定的吸入速度,使有害物吸入罩内。这类排风罩统称外部吸气罩。 按照吸气气流运动方向的不同,分为上吸式、侧吸式和下吸式。 有些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流运动,如高温热源上部的对流气流等。对这类情况,只需把排风罩设在污染气 流前方,有害物会随气流直接进入罩内,这类排风罩称为接受罩。 吹吸式排风罩是利用射流能量密集、速度衰减慢,而吸气气流速度衰减快的特点。把两者结合起来,使有害物得到有效控制的一 种方法。 它具有风量小,控制效果好,抗干扰能力强,不影响工艺操作 等特点。 二、局部排风罩的设计原则 在可能条件下,应当首先考虑密闭罩,将有害物局限于较小 空间内,节省风量。 尽可能靠近和包围有害物源,减小其吸气范围,便于捕集和 控制。 被污染的吸入气流不能通过人的呼吸区。设计时要充分考虑 操作人员的位置和活动范围。 排风罩的吸气气流方向应尽可能与污染气流运动方向一致。 排风罩应结构简单、造价低,便于制作安装和拆卸维修。 排风罩的设置不能妨碍操作和检修。 尽可能消除或减小罩口附近的干扰气流影响。 返回 密闭罩