为了家庭生活的电气安全和省钱问题, 齐家栗子特意请教了老电工,下边主要跟大伙说下家中装修电线的选择专业知识。众所周知家用电线的平方越大,承载的额定功率也就越强。通常情况下在一般的住房里全是以四平方线作为主线和大电器线,而针对支路或小电器用2.5平的线。但现如今某些施工队或者装饰公司却喜欢在这上边做些文章,称2.5平方线并不保靠,最好是用四平方线,这样家中用再多的家用电器也不怕了。但是真的是用4平线来改造整屋才是最好是的方法吗?老电工师傅却跟我说没必要。
一、电路铺设的成本问题
一盘2.5平方电线150元,一盘4平方电线200元。房子装修需要用到6盘2.5平方线,假如把全部2.5平方电线全部更换为4平方的,你会多花多少钱?6*50=300元?当然并没有那么简单!家用电线加粗后,相对的会提升两方面花销。
1.辅材成本费
家用电线粗了,电线管必须提升直径或总数——电线管内的家用电线所占空间大了,电线管必须提升。要空出充足的室内空间供电线散热,这一点儿是国际标准明文规定。
电线管提升,接线盒总数必然要提升——制作连接头、拉线等,均须要独立的接线盒。
接线盒总数多了,要不多装插座开关,要不选购插座挡板——是不是影响美观我们姑且不管,单是这些辅材的成本费,就足够喝一壶了。
2.人力成本
家用电线加粗,工程施工难度系数提升,工程进度增加是一定的。电线管加粗,挖槽深度变大;电线管提升,挖槽面积变大。接线盒、挡板插座,统统是人力成本。
二、回路电流问题
假如更换了更粗的家用电线,电路更为安全、更为稳定,哪么多花点钱我们也认了,关健是更换更粗的家用电线靠谱吗?
家用电器在出厂时对工作电流都是有强制性规定和检验,小功率家用电器的工作电流不会超出8A——这些家用电器采用2.5平方电线足矣(2.5平方电线的载流量为16A~25A)。
有些人感觉,假如家用电器过多该怎么办——干路电流是所有支路电流之和。这时假如真的从安全性上考虑,应当提升配电箱的回路总数——配电箱里的断路器,是保护用电安全的关健。断路器都有一个额定动作电流,即线路中的电流超出这一数值,就会导致断路器跳闸。
假如采用2.5平方电线,配一个16A断路器就够了。假若采用4平方电线,且电路中的电流超出16A了(假如没超出16A,何必采用4平方电线呢?),就务