1 停电有多种形式,停电后进入配电室首先检查停电是高压还是低压,再根据具体情况决定采取的措施。 一、低压停电 1、只是低压停电的现象:停电后高压仪表柜上的电压有指示,且指示在6KV 上, 低压进线柜电源红色停止按钮的指示灯2、送电方法:按低压配电柜上的启动按钮启动低压总开关。 3、启动后低压线路送电,各运转设备可以启动使用。若启动时发现开关声音异常,可停止后再启动。 二、高压停电备用线路有电,倒用备用线路 1、只是一路停电的现象:如果低压进线柜电源启动、停止按钮指示灯均,表示低压无电,高压电压为 0 时,应进入高压配电室。首先检查高压操作柜上的高压带电显示装置,若原使用线路 A、B、C 三项的三个指示灯全部熄灭,而备用线路 A、B、C 三项的三个指示灯全部灯亮,说明备用线路有电,应导入备用线路。 2、倒电顺序及方法: ⑴倒电顺序:首先拉下原在用并已经停电的线路高压总开关,再将备用亮, 可以直接低压送电。 线路送电。 ⑵倒电方法:拉下原在用并已经停电的线路高压总开关,打开备用线路的开关锁,合上备用线路总开关。 3、低压配电柜送电:按低压配电柜上的启动按钮启动低压总开关。启动后低压线路送电,各运转设备可以启动使用。 2 三、两路高压线路都没电,启动发电机送电 1、两路高压线路都没电的现象:检查低压无电,高压操作柜上的高压带电显示装置,两路外线线路 A、B、C 三项的三个指示灯全部熄灭,说明两路高压线路都没电。此时,应启动应急发电机供电。 2、发电机供电操作: 为防止高压意外故障,虽然停电但高压开关没有断开,发电机运行过程外线突然来电,造成供电线网、变压器或发电机烧毁等严重事故。为此,启动发电机的步骤: ⑴、打开发电机电瓶开关。 ⑵、打开发电机操作柜上的电源开关。 ⑶、液晶显示屏显示:电瓶电压、发电机的水温、油压、转速、电压、电流、频率、功率等参数,按液晶显示器上的启动按钮,发电机开始工作。 ⑷经过较短时间发电机电压达到 400V 左右、频率 50Hz 时转为正常。 ⑸去配电室将发电机与低压配电盘相连的开关闭合,开始低压供电。 3、在发电机供电过程中应有专人看护,并经常检查两路高压是否来电。 4、高压来电送电及发电机停机操作 当外线有电后 停发电机的步骤: ⑴、拉下发电机与低压配电盘相连的开关; ⑵、按高压送电程序高压送电; ⑶按程序启动低压进线总开关,低压送电; 3 ⑷按发电机操作柜上的停止按钮,开始自动停机; ⑸停机后关闭电源开关、电瓶开关。 四、不停电倒电 五、发电机空运转 为保持发电机各运转部件的正常,规定由机电维修班于 泰安光明硅业有限公司 二 00 八年四月二十二日