变频器起动频率如何确定

一般的电动机大都从0Hz开始加速,而在有些特殊情况下,却需要直接从某一频率开始加速。此时,变频器在启动瞬间输出的频率就为启动频率。通常,在以下几种情况下需要设置启动频率。
1、多台水泵同时供水的系统
对于采用多台水泵同时供水的系统中,由于供水管路中一般会有一定的水压,后来启动的水泵如果从0Hz启动,就很难启动运转,这种情况就需要直接从某一频率启动,才能顺利启动旋转。
2、静态摩擦力大的负载
如果变频器驱动的负载,在静态时的摩擦力就较大,从0Hz开始就难以启动。出现这种情况时,就需要设置启动频率,以保证在启动瞬间产生一定的启动冲击力,使系统顺利启动工作。
3、锥形电动机
锥形电动机在启动时,由于其定子与转子之间有一定的摩擦力存在,故也需要设置启动频率,以保证在启动瞬间很快建立起足够的磁通,以使定子与转子之间维持一定的空气隙,使电动机顺利被启动。