. 目录第一章 工程概况 4 0 第一节 工程基本概况 4 1 工程概述 4 第二节 地下室工程概况 6 第三节 工程地质及水文地质条件及周边环境 9 1 、 周边环境 12 2 、 周边管线 12 第四节 工程特点及支护原理 13 第二章 编制说明及编制依据 15 第一节 编制说明 16 第二节 编制依据 16 第三章 地下室施工重难点分析 18 第四章 地下室施工阶段总体施工部署 2 0 第一节 各项施工管理目标 20 第二节 施工区段划分 21 第五章 各分部分项工程施工流程及施工方法 2 7 第一节 土方开挖施工方案 27 第二节 人工挖孔桩施工(详见人工挖孔桩施工方案) 39 第三节 抗浮锚杆施工方案 40 word 专业资料 . 第四节 模板工程施工方案 46 第五节 钢筋工程施工方案 58 第六节 底板大体积混凝土施工方案 74 第七节 地下室钢结构施工(详见地下室钢结构施工方案) 83 第八节 钢管混凝土施工(详见钢管混凝土施工方案) 84 第九节 地下衬墙施工 84 第十节 地下室防水工程 87 第十一节 地铁结构的拆除与修补 92 第十二节 机电洞口预留预埋施工方案 93 第六章 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 108 第七章 劳动力安排计划 1 17 第八章 确保工期技术组织措施 1 19 第九章 确保工程质量的技术组织措施 126 第一节 确保质量所采取的检测试验手段和措施 126 第二节 隐蔽工程的质量保证措施 132 第三节 施工过程的质量控制 133 第四节 成品保护 141 第十章 确保安全生产的技术组织措施 143 第一节安全施工措施 143 第二节 安全技术措施 151 word 专业资料 . 第三节分项工程施工安全技术措施 156 第四节 机械设备的安全措施 158 第五节 安全用电 161 第六节 应急预案 169 第十一章 文明施工措施 187 第一节 文明工地重要性 188 第二节 文明施工措施 188 第三节 文明施工控制措施及现场 CI 设计 190 第四节 环境保护措施 196 第十二章 地下室施工总平面图 2 01 第一节 地下室施工总平面布置图 2 01 第二节 临时供水 2 03 word 专业资料 . 第一章 工程概况 第一节 工程基本概况 1 工程概述 工程名称: 景豪坊(东区)、(西区)、北京路商贸区地下走廊人防工程 建设地点: 市越秀区五路大马站 建设单位: 市景兴房地产开发有限公司 亿华房地产开发有限公司 市越秀区人民防空办公室 设计单位: 省建工设计院 本工程为景豪坊 (西区、东区 )商住楼及北京路商贸区地下走廊人防第一期 工程, 景豪坊上部拟建 22~27 层商住楼, 设地下室 5 层,基坑总面积约 14487 平方米,周长约 572 米。 本基坑工程 +0.00 相当于城建标高 14.00m ;基坑开 挖深度暂定 23.80m ,实际开挖深度应由现场放线标高确定。 景豪坊建筑工程项目为 3 个单位工程组成: 1 、景豪坊(东区)工程, 2、 景豪坊(西区)工程; 3 、北京路商贸区地下走廓人防工程。 word 专业资料 . 本工程坐落在市越秀区 ( 旧城区 )市中心,商业最繁荣的区域、北向为五路、 南向为西湖路、东区紧靠中国电信住宅楼及写字楼、百货大厦、北京路步行街、 西向为小马站路、根据现场测量放线、该地下连续墙的外边线靠近工地围墙的 距离为 1.04 米至 2.7 米不等,施工现场的场地十分狭窄,施工现场布置及施工 条件较为紧,针对施工现场实际施工条件,应合理使用现有场地,优化科学地 进行施工管理、采用分区交叉作业。 word 专业资料 . 第二节 地下室工程概况 1 、地下室设计概况 本工程地下 5 层,地下室负 3~5 层设有人防。拟建建筑物± 0.000 相当于 城规标高 14.00m 。建筑物结构形式为框架 - 核心筒结构,基坑设计安全等级为 一级。基坑支护采取地下连续墙(外衬墙)做法,其区域如下图所示,桩基础 采用人工挖孔桩基础,桩上底板厚度为 1.2 米,基础底标高为 -23.800( 核心筒 -26.000 )米。 本工程地下室地下一层采用正作,地下二层 - 五层采用半逆作,逆作区三、 五层地下室建筑每层面积为 14770 ㎡ ,外墙周长约 572m ,基坑面积约 15000 ㎡ ,开挖深度 23.80m , 逆作土方约 30 万方。 2 、地下室支护结构设计概况 本地下室采用地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及外衬墙。其周长 约572 米,连续墙挖深为约 29 米。详见连续墙方案。 3 、地下室各部位设计参数 地下室各部位设计参数见下表: word 专业资料 . 直径 2.6m ,扩大头 直径 4.8m, 砼强度 等级 C35 ;直径 1.6m ,扩大头直径 3.8m ,砼强度等级 C35 ;直径 1.8m , 扩大头直径 3.8m , 人工挖孔桩端部深度达到 砼强度等级 C35 ;直4~14m ,在中风化和微风化岩层 基人径2.0m ,扩大头直 工 中开挖量大,需要采取爆破成孔, 础桩挖径3.8m ,砼强度等 孔 爆破施工是本工程安全管理的重 桩级C35; 直径 2.0m , 点。 扩大头直径 3.8m , 砼强度等级 C35 ;直径2.2m ,扩大头直 径4.0m ,砼强度等 级C35 ;直径 2.4m , 扩大头直径 4.6m , 砼强度等级 C35 ; word 专业资料 . 底板厚 1.2m ,底标 核心筒筏板基础开挖深度达到 高面 -24.8m ,混凝 -26.0m ,坐落在岩层上,相当于 核心筒筏板 土强度等级 C45, 抗 一个超大直径的挖孔桩,该基础的 渗等级 1.2Mpa 施工是地下室施工的关键线路。 核心筒以外底板为 整板基础,底板坐落 底板板厚 1.2m ,是本工程一次性 在人工挖孔桩上,底 浇筑砼最大量,属大体积砼施工。 整板基础 板板厚为 1.2m ,混 大体积砼的浇筑及养护为地下室 凝土强度等级 C45, 施工的一个重点。 抗渗等级 1.2Mpa 1000mm 厚钢筋混 凝土连续墙墙,砼强 外衬墙 度等级 C40 、抗渗等 逆做 法施工对剪力墙施工造成一 墙级1.2MPa 定的困难,是本工程地下室施工组 体200mm 、厚钢筋混 织上的重点和难点。 墙 凝土墙,砼强度等级 C35 word 专业资料 . 圆柱直径Φ 500 、Φ 600 、Φ700 、Φ800 、 Φ900 、Φ1000 、Φ 圆钢管柱 1100 、Φ1200 在梁柱接头处的处理、砼浇筑及养 柱 砼强度等级 护是本工程节点处理的一个重点。 C60 及C70 截面尺寸为 700 × 方柱 700mm 砼强度等级 C45 抗渗混凝土自防水, 顶板加 2 厚聚 地下室底 防 结构自防及附加防 胺脂防水涂料, 满铺 2 层1.5 厚氯 板、外墙、 水 水层 化聚乙烯橡胶共混防水卷材,满铺 室外顶板 0.15 厚聚乙烯薄膜一层, 第三节 工程地质及水文地质条件及周边环境 一、工程地质条件 拟建工程在市越秀区 (旧城区 )市中心,商业最繁荣的区域、北向为五路、南 向为西湖路、东区紧靠中国电信住宅楼及写字楼、百货大厦、北京路步行街、 西向为小马站路,根据“根据市城市规划勘测设计研究院及中国有色金属工业 勘察设计研究院提供的场地工程地质勘察报告” ,本工程地基均属白垩系红色碎 屑沉积岩层,主要以泥质粉砂岩为主,局部为泥岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩。 word 专业资料 . 与裙房地下工程有关的土层自上而下的分布情况详如下: 第( 1 )层:杂填土。土质不均,结构松散,层厚: 2.85 ~6.50m ,分布普 遍;基坑设计主要参数:γ= 18.6kN/m3,c=10kPa, Φ=15 °。 第( 2 )层:淤泥(淤泥质土) ,软塑,局部为流塑,具有高压缩性、触变 性等特点,层厚: 1.50 ~3.45m ,主要分布在场地南部; 基坑设计主要参数:γ= 14.8kN/m3,c=8kPa, Φ=8 °。 第( 3-1 )层:粉质粘土(粘土) ,软塑,层厚: 0.6 ~2.7m ,主要分布在 场地南部;基坑设计主要参数:γ= 18.2kN/m3,c=15kPa, Φ=12 °。 第( 3-2 )层:粉质粘土(粘土) ,可塑,局部硬塑,层厚: 0.5~3.9m , 主要分布在场地南部;基坑设计主要参数:γ= 19.1kN/m3,c=18kPa, Φ=17 °。 第(4 )层:细砂,稍密,是主要的含水层,层厚: 0.40 ~2.75m ,仅局部 分布;基坑设计主要参数:γ= 17.6kN/m3,c=0kPa, Φ=25 °。 第(5 )层:粉土,稍密,遇水松散易塌陷,层厚: 0.95 ~2.50m ,仅局部 分布;基坑设计主要参数:γ= 18.9kN/m3,c=15kPa, Φ=12 °。 第( 6-1 )层:粉土,为原岩风化残积土层,中密~密实,遇水松散易塌 陷,层厚: 0.70 ~4.70m ,分布较普遍;基坑设计主要参数: γ=19.3kN/m3,c=17kPa, Φ=19 °。 第( 6-2 )层:粉土,为原岩风化残积土层,中密~密实,遇水松散易塌 陷,层厚: 0.75 ~3.30m ,分布较普遍;基坑设计主要参数: γ=19.6kN/m3,c=20kPa, Φ=25 °。 第(7-1 )层:粉土粘土,可塑至硬塑,层厚: 1.05~4.50m ,分布较普遍; word 专业资料 . 基坑设计主要参数:γ= 18.7kN/m3,c=17kPa, Φ=18 °。 第(7-2 )层:粉土粘土,可塑至硬塑,层厚: 1.10~6.70m ,分布较普遍; 基坑设计主要参数:γ= 19.4kN/m3,c=20kPa, Φ=22 °。 第( 7-3 )层:粉土粘土,硬塑,层厚: 0.60~9.00m ,分布较普遍;基坑 设计主要参数:γ= 19.6kN/m3,c=23kPa, Φ=23 °。 第( 8-C )层:全风化细砂岩、粗砂岩,层厚大,岩体风化剧烈,遇水软 化,松散,因塌陷,层顶埋深: 14.10~27.80m ,层厚: 0.50~5.70m , 分布较普遍;基坑设计主要参数:γ= 20.6kN/m3,c=40kPa, Φ=26 °。 第( 8-I )层:强风化细砂岩、粗砂岩,裂隙发育,层厚大,层位不稳定, 层顶埋深: 13.00~39.50m ,层厚: 0.50~10.00m , 分布普遍;基坑设计主要参数:γ= 21.6kN/m3,c=80kPa, Φ=28 °。 第( 8-M )层:中等风化细砂岩、粗砂岩,局部裂隙较发育,埋深分布不 均,层厚变化大,层顶埋深: 16.00~41.90m ,层厚: 0.50~7.30m , 分布普遍;基坑设计主要参数:γ= 23.6kN/m3,c=400kPa, Φ=32 °。 第( 8-S )层:微风化细砂岩、粗砂岩,坚硬,层厚稳定,层顶埋深: 21.00~42.90m ,层厚: 0.70~7.20m ,分布普遍; 基坑设计主要参数:γ= 25.4kN/m3,c=700kPa, Φ=35 °。 二、水文地质条件 工程所在地属珠江三角洲冲积平原,地貌形态单一,地形平坦。场区上部 土层为弱透水的相对隔水层,地下水主要为赋存于强、中风化基岩裂隙带中的 裂隙水,在钻探过程中绝大部分钻孔未发生严重漏水漏浆的现象,说明裂隙的 word 专业资料 . 连通性较差,透水性较弱,总的来说,场区地下水较贫乏,地下水的补给主要 是裂隙带的侧向迳流补给。 三、周边环境 1 、 周边环境 1 )、基坑东面临近多栋高层写字楼及住宅楼,其基础均为桩基础。 2 )、基坑南面为地上二十层、地下二层的银湖大厦,基坑边线与其地下室 边线相距 3m 。 3 )、基坑西面从北到南约 120m 围为一至三层的砖混结构的旧民居,与基 坑边线相距约 4 ~5m ,最近处约 3.5m ,经初步查勘其基础为浅基础形式;基 础西南从南到北约 80m 围为 9 层框架结构的建筑物,其基础边线相距 4m ,其 基础为桩基础。 4 )、基坑北面为 38m 宽的五路,靠基坑边有地铁风亭结构,基坑边与风 亭的支护桩相邻,基坑边与地铁隧道的边线约 14m ;东北侧为已建成百宁商业 大厦。 2 、 周边管线 1 、基坑西面给水管,管径 150~200mm ,管顶高程 10.52~12.84m ,距 离基坑外边线 1.72~5.21m 。 2 、基坑西面排水管,管径 300~380mm ,管底高程 9.82~12.66m ,距离 基坑外边线 2.59~5.24m 。西北面排水管,管径 800mm ,管底高程 10.73 ,距 离基坑外边线 3.60m 。 3 、基坑东南面煤气管,管径 108mm ,管顶高程 11.71~12.15m ,距离 word 专业资料 . 基坑外边线21.06~21.33m 。 北面煤气管,管径273mm , 管顶高程12.11~12.43m ,距离基坑外边线 15.59~25.61m 。 4 、 基坑西南面电力电缆沟,截面400mmX400mm , 管顶高程10.53~11.23m ,距离基坑外边线 1.85~2.47m 。 5 、原景豪坊 (西区 )基坑的东面,即北京路商贸区地下走廊人防