消防电气控制装置一般由消防泵控制柜、双电源柜、消防泵自动巡检柜组成。那巡检柜到消防柜怎么接呢?
1、双电源作用为负责给消防泵控制柜根巡检柜供电,其中一路为市电,另一路为柴油发电机供电,保证消防的稳定运行;
2、消防泵控制柜的作用为供水扑火,当火灾发生时由管道压力开关、高位水箱出口流量开关、湿式报警阀压力开关、消火栓按钮、消防联动控制器等感应开关自由控制水泵;一但有火灾发生,在整个消防系统中至关重要,必须要保证其运行的及时性、稳定性、安全性;
3、消防泵自动巡检柜的作用为除锈,当没有发生火灾及消防泵控制柜不工作的情况下自动低频、无压运行,防止水泵长时间不运行管道、水泵叶片生锈;
4、消防泵系统内,消防泵控制柜与消防泵自动巡检柜启动必须依据先后顺序,才能保证元器件的正常运行,否则可能将元器件烧毁,故要形成先后顺序必须将整套装置进行连锁。从产品一致性方面考虑,消防成套装置由一家提供较为安全。若从经济方面考虑,消防成套装置由两家或两家以上供货,因每家消防装置工程师设计理念、习惯以及对消防的了解程度等各种因素可能会造成连接接口预留问题,造成因水泵不能正常启动,使得火灾发生时造成难以估量的损失。
5、如果消防成套装置使用两家或两家以上产品,由于产品的联动性,排除问题时可能会造成厂家互相推诿、扯皮现象,不但不能及时解决问题,还会影响现场调试、验收进度及设备的稳定运行。
6、消防控制设备是长期设备,如采用两家或两家以上产品,对于后期维护势必造成一系列问题,依然会形成以上所述售后存在的问题。至于消防泵控制柜跟巡检柜的连接,只要把控制柜主交流接触器跟巡检柜的主交流接触器互锁就可以了,一般的巡检柜都有这样的接线端口。