在国家规定的非采暖地区,且极限最低温度低于-4时, 室内公共部分的分户水表或毗邻西北两侧外墙的水表应采用干式水表。如采用湿式水表应 做保温处理。 冷水水表施工一般要求 (1)水表应易于接近以便读数(例如,不使用镜子或梯子)、装配、维护、拆卸以及 必要时的“原地”拆卸机构。另外,对质量超过25kg 的水表应规定无障碍地进入安装场 所,使水表能装到它的工作位置或拆走以及在工作位置的周围提供适当的空间以安装升降 装置并应考虑如下几点: 安装场所需要适当的照明。 地坪应无障碍,甚至应坚硬而不滑。 (2)在所有情况下,尤其在表井中安装水表时,应用离地面足够高度安装水表和管件方 法以免污染。需要时,表井应提供沉淀池或排水槽排水。