加压宜用 手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压 1h,压降小于 0.05Mpa,然后下降至 工作压力的 1.15 倍稳压 2 小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过 0.03Mpa 为合 格。 (4)安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。管道安装过 程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。安装中断或完毕的敞口处,一定要临时 封闭好, 以免杂物进入。 给水管道系统在验收前, 应进行通水冲洗。 冲洗水流速宜大于 2m/ s, 冲洗时,不应留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间 控制在冲 洗出口处排水的水质与进水相当为止。生活饮用水系统经冲洗后,还应用 20— 30mg/ l 的游 离氯的水灌满管道进行消毒。 含氯水