变电站开关防跳的实现及试验方法浅谈【摘要】开关防跳回路是为了防止开关合闸接点粘死,在遇到故障时出现的” 跳-合-跳-合”跳跃现象。为防止这种现象发生现场采用了保护操作箱中”防跳”回 路及开关机构箱的“防跳”回路。在试验防跳回路时,除了看试验结果,还有看试 验对象,同时应除去人为误觉因素,以免造成误判。 【关键词】防跳回路;试验方法;误判 1.引言 在变电所的运行中,如果开关控制回路内部设计的不合理会使开关合闸于故 障后出现”跳-合-跳-合”跳跃现象,即当开关在手动或自动重合闸装置动作合闸 后,如果操作控制开关未复归或控制开关接点、自动重合闸合闸接点粘住,此时 因故障保护动作使开关跳闸会发生多次”跳-合”现象。针对这种现象,在开关控 制回路里面设计了防跳回路。由于操作机构的不同,在开关跳跃表现出来的现象 会有所不同,在对开关防跳回路进行试验时,如果不加以注意,可能在试验、保 护定检时可能造成误判,得出不正确的结果。 2.防跳回路的接线方法及区别 针对开关的”跳跃”现象,可以利用保护屏操作箱中”防跳”回路或开关操作机 构本身的”防跳”回路来防止这种”跳跃”现象的发生。