其实不需要拆插座也能知道插座的电源线是几平方的。 可以从配电箱插座的支路开关处确认电线的截面积。 因为开关控制的就是插座电源线。 一般家用普通插座电线为2.5平方,柜机插座为4平方。 墙壁开关插座有:86型、118型、120型这几种 给你看一下豪意品牌的这几款开关插座图例: 一、86型: 二、118型:

显示全部
萌妹你好
回答数:2772| 被采纳数:8

1、 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

2、 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

22.2.1 插座安装应符合下列规定:

1、 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

2 、暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

3、 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

4、 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:

1、 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;

2、 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;

3 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

按照:中华人民共和国国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)

22.1.3 特殊情况下插座安装应符合下列规定:

1、 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

2、 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

22.2.1 插座安装应符合下列规定:

1、 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

2、 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

3、 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

4、 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:

1、 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;

2、 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;

3 、暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

希望我的回答对您有帮助!

显示全部
没有满意的答案,向专业人士咨询