)一 第 2卷第 1期 1996年 3月 之,萎压吸;1 ④ 真空 与低 温 Vacuum & Cryogenics 我 国医院的 负压吸 引系统 多 R l‘, (桩I业 西南物理 研 究院 ,四川 乐山 614007) ‘ (收穑 日期 1995—12—06) 近年来,国内一些大、中医院为了改善我 国落后的救护设备,提高医院的现代化管理和治 疗技术水平 ,国内不少医院先后建立起中心供氧系统和负压吸引系统。采用纯度高、无任何污 染的医用氧气和负压吸引为抢救病人、临床、手术提供病人呼吸和治疗 。负压吸引系统配合中 心供氧系统 ,动力系统、麻醉气体(一氧化氮)等配合使用,促进了医院的现代化管理进程 .深受 医护人员、病人的好评。收到了好的经济效益和社会效益。 负压吸引系统用途很广、操作方便。主要用于消除病人痰 ,血,脓及其它体内污物的诊治环 节,用它取替传统的器械吸引设备。同传统吸引方式比较 ,负压吸引系统大大改善医院病房的 卫生条件,减轻医护人员的劳动强度 ,减少了病人病菌传染和对周围环境的污染 。负压吸引在 病人手术、监护、临床、抢救病人过程中,连续使用 ,发挥了较大的优越性,收到十分明显的治疗 效果 。 负压吸引系统同中心供氧系统 一样,在我国北京,天津 、上海、广州、武汉、西安、成都 ,昆 明、郑州等二十几个省市自治区推广使用 。国内一些单位的科技人员为发展我国的负压吸引系 统、中心供氧系统做了大量工作,为发展我国医院的现代化管理做出了重大贡献 。 1 工作原理 负压吸引系统主要由t真空抽气机组、真空贮罐、气水分离器、电动阀 电磁阀、电接点真空 压力表、真空管道、电控柜、吸引终端和装饰板等组成 。 吸引系统内处于一o.o41~ -0.068 MPa负压。通过终端接 口快装接头与负压瓶相连 。负 压瓶 内处 于一O.O4~ -0.06MPa负压 ,当乳 胶管接触病 人吸引部位 (比如 血)周 围空 间处于一 个大气压(正压),二者之间产生压差,将血及污物吸引 (压入)到负压瓶底部 ,污物留在负压瓶 中,脏气通过负压引管抽回到系统真空罐 中。到一定时侯 ,水环泵自动启动,将脏气抽 回到气水 分离器 中,脏气由水底向上,经水过滤后放空进入大气。脏气混合于水中,同循环水一起排入污 水管道 。 水环式真空泵的启动、停机均由电控柜来完成。当真空罐内负压达到 一0.068MPa,水环 式真空泵 自动停机。负压吸引系统在提供病人诊治 手术等过程中,真空度逐渐下降蓟一0.O4 MPa,由真空贮罐上电接点真空负压表给 出一控制讯号,电控柜打开电磁阀,启动真空泵维持 系统在一0.O4~ -0.068 MPa负压 经终端接头 ,提供医生治疗病人连续使用。 2 技术 指标 (1)水环 真空泵抽 气量 为 3 m /mia,最大抽 气量为 6 m /miD(两 台共用 )。 维普资讯 http://www.cqvip.com 真空与低温 第 2卷第 1期 (2)系统及终端处 保持一0.041~一o'068 MP丑真空度 (3)负压嗳引系统管道布置同于中心供氧系统管道 。负压终端接 口与中心供氧终端接 口 (快装插头)同装在装饰板上。 (4)负压吸引终端效 目基本同于中心供氧系统终端数。采用大小不同尺寸终端接 1 :3以区别 负压吸引与中心供氧接 口,避免错用。接 口播头操作方便、密封性好 。 (5)负压吸引系统及真空管道漏率小于 l ,h。 (6)真空泵 由电控柜控制 自动开启和停机 ,也可手动操作。 3 主要部件 3.1 抽 空 机 组 和 真 空 管 道 抽空系统采用SK一3型水环真空泵。它具有抽速大(3m /mii' i .),二台工作 ,一台备用 。真空 泵操作方便、工作可靠 、性能稳定。 真空管道分布在各层楼不同病房,终端数 目较多 .抽空管道分布广而长,图此抽空管阻很 大。在设计抽空主管道时 ,采用 6.6 cm镀锌水管,各层楼抽空支管采用 3.3 cIn镀锌水管 ,终端 进病房为 41.5 m 管,分管 、有利于系统抽空。 为了保证抽空管道具有良好的气密性 ,采用电焊(或气焊)焊接工艺。系统在使用前进行严 格打压(0.1 MPa)检漏和静压试验 .保证系统具有良好的气密性和好的抽空性能。 3.2 气水 分离器 气水分离器主要由封闭外筒、液面指示、冷却水管、消声器 、排污管 、放气管等组成。 真空泵启动时由气水分离器提供冷却水 ,真空回气管抽回的脏气经气水分离器内水过滤 . 脏气混合于水中,经冷却水循环后捧八污水管中,比较干净的气体由放空管放空进入大气 3.3 真 空罐与电控 柜 真空贮罐为立式密封容器.外型尺寸为 (p500 mmX2000 I Tiln,在容器顶部安装有电接点负 压真空表,容器下侧面装有清洗法兰(∞O0 nu' n).容器下面安装有排污水管及阀门,抽气管与 回气管。真空罐两个并联使用 ,保持负压系统正常工作 .减少真空泵工作启动次数 电控柜的作用主要用来控翩真空泵的癌 动与停机。当罐内负压达到一0.68 MPa,由电接 点负压表给电控柜一个电讯号 ,真空泵 自动停机。在病人临床、手术、抢救等使用过程中,负压 系统真空度逐渐降低,当真空罐内负压降到一0.041~f fll: i, B.时,由电接点负压真空表给电控柜一 个电讯号 。水环真空泵 自动通水通电启动 。 3.4 终端接 口与装饰板 每层楼房负压吸引支管安装在各病 房床头 ,与中 it,供氧系统床头终端接 口安装在同一块 装饰板上。终端接 口上接有不锈钢插拔式 自封(密封)快装接头,快装接头出口外接负压瓶,使 用时只需将负压瓶往终端插孔 一播 ,由负压瓶上 的乳胶管( nun)对病人进行吸痰、血、脓等 污物 ,污蜘 留在负压瓶中。脏气通过负压系统管道经气水分离器处理后放空进入大气。不用时, 只需将负压瓶轻轻一拨 ,负压就 自动节断 。负压终端插孔与中心供氧播孔大小不同 .不能通用 , 防止相互插错给病人带来危害,确保使用安全。 根据医院不同要求,目前国内病房终端装 饰主要有以下几种类型:盒式终端、暗装终端、组 合终端 。 管带式组台终端 ,由铝合金翌材或钢板喷塑制造 。按使用需要配置多种气源插孔 ,集传呼、 维普资讯 http://www.cqvip.com 吴远宽 我国医院的负压吸引系统 45 电源、灯具等于一体 ,外表美观大方适用,特别是高级病房已越来越多采用组合装饰板。 3.5 手术 室 负压吸 引 手术室配有调压配气箱一个 ,上面装有中心供氧终端接 El 3~5个 ,负压吸引终端插孔 3 ~5个和移动式负压吸引软管 ,以备手术时使用。 用于手术室 吊塔(固定式或 自动式)上面装有供氧、负压吸引、氮气、压缩空气、笑气 (一氧 化氮)专用快装插孔,还配有交流 220 V电源、挂血浆、输液、手术器械等 5个挂钩 ,手术操作十 分方便 ,保证使 用 。 作者简介 ;吴远宽,现任核工业西南物理研究院低温工程中心(研究室)副主任。工程师 , 四川制冷学会会员。从 1972年开始从事低温技术应用与研究工作,先后在国内外 7种刊物上 发表 18篇技术 文章 。 低噪声 大风量 无风机 无填料 维修方便 安装简单 节省能源 欢迎选购 喷雾推进通风冷却塔, 喷雾推进通风冷却塔是一种新型无填斟、无风机的强制通风冷却塔 ,具有突出的降温效 果。它利用wTz型喷雾推进雾化装置的喷雾效果和优良的抽风性能,使热水与冷风之间在雾 状和大气液 比的条件下进行热交换,由冷风带走热量,达到使循环水降温的目的。 喷雾推进通风冷却塔具有结构简单、气水比大、温降大、冷效稳定,工作水压低、噪音小、维 修量少、使用安装方便、塔体湿重轻、风量和流量调节容易等一系列优点。其性能优于现行玻璃 钢冷却塔,也优于国内外发展中的喷射式冷却塔 ,是新一代高效节能冷却塔。 在无风机的条件下,利用低压液力获得 了大于等于同等机力通风冷却塔的气水 比。这是 WFL型喷雾推进通风冷却塔取得的重大技术进展。与普通机力通风冷却塔相比,喷雾推进通 风冷却塔取消了填斟和风机。与大中型自然通风冷却塔相比,它具有强制通风的效果,因而可 使塔体高度大为降低 。与喷射式冷却塔相比,它的风量大 、温度大、工作水压低且喷嘴流道大不 易堵塞 。 ’ 成都华志冷却射流工程设备厂厂长魏仕英向国 内外用户致以亲切的问展。欢迎选购。 生产厂家 ;成都华志冷却射流工程设备厂 通讯地址 :成都一环路南三段 30号信息中心转 联 系 人 ;魏仕英 (厂长,高级工程师) 电话 :(028)5542053 邮政编码 :610041 维普资讯 http://www.cqvip.com