介绍　Power　Xpert　Release　(PXR)　20/25　脱扣器,连同电流互感器　和脱扣驱动器一起,是断路器的子系统,可为断路器提供保　护。PXR　脱扣器分析来自电流互感器的信号。如超出电流水　平及时间延时设定值,则PXR脱扣器将使断路器跳脱。对于　特定断路器来说,其自动过载及短路跳闸特性由电流额定值　及用户所选的保护设定值来决定。在一次电流侧和断路器的　机械脱扣部件之间没有机械或直接的磁作用。电流保护功能　不需要外部控制电压。　PXR脱扣器包含2个模块:一个框架模块和一个控制模块。　控制模块含有一个微控制器,为保护功能的实际RMS电流传　感进行测量和计算,可在现场更换。框架模块与断路器额定　值相对应,并永久安装在断路器框架上,不能取下或更换。　图1.　PXR脱扣器　1.　介绍　2　IZM系列断路器　图2.　IZM系列断路器　电流互感器内置在断路器框架上,由两个线圈组成,其中一　个线圈缠绕在铁芯上,另一个是空心线圈　(罗氏线圈)。在电　流开始流经断路器时,铁芯线圈生成二次电流,为脱扣器供　电。同时,空心线圈提供可供处理的信号,来检测流经断路　器的电流。　触发断路器脱扣所需的机械动作由一个专门的低耗能脱扣驱　动器提供。该脱扣驱动器是断路器机构的组成部分,也包含　一个储能手柄及手动“断开”和“闭合”按钮。脱扣驱动器　通过机构自动重置。　产品的接线原理图显示了脱扣器的某些功能如何与外部回路　相连。所有接线均在断路器上方的二次端子系统上。参见第　11节–“参考”,了解包含接线图的技术文件编号。　PXR脱扣器通过美国UL及加拿大CSA认证,可用于IZM系列　断路器。此外,所有PXR脱扣器均通过了IEC60947-2　测试项　目,包括根据附录F进行的EMC测试。所有脱扣器均满足低　压和EMC指令,并具有CE标识。　1.　介绍　3　2.　保护以及测量特性　2.1　脱扣器功能　表1.　脱扣器功能。　脱扣器类型　样本料号　保护类型　高负载报警　接地故障　维护模式　Modbus　RTU　PXR　20　PXR20V000L00C　LSI　•　PXR20V000L00M　LSI　•　•　PXR20V000LG0C　LSIG　•　PXR20V000LG0M　LSIG　•　•　PXR20V000LGAC　LSIGR　•　•　PXR20V000LGAM　LSIGR　•　•　•　PXR