监理单位抽检 20%。 检验方法:观察检查。 5.2.5 金属机柜(架)、走线架、槽道各段之间应保持连接良好,接地可靠。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检 20%。 检验方法:观察检查。 一般项目 5.2.6 设备排列整齐,漆饰完好,铭牌、标记清楚准确,并符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查, 检验方法:观察检查。 5.2.7 机柜(架)应垂直,倾斜度偏差应小于机柜(架)高度的 1‰;当相邻机柜(架)相互 靠拢时,其间隙不应大于 3mm;相邻机柜(架)正立面应平齐。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.8 光电缆走线架位置偏差不应大于 50 mm;水平度偏差不应大于 2‰;垂直偏差不应 大于 3mm。走线架应固定牢固。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.9 光电缆槽道位置偏差不得超过 50 mm;槽道边帮偏差不应大于 3mm;相邻两列槽道 水平偏差不应大于 3 mm,槽道盖板、侧板和底板应完整,安装应牢固。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.10 网管中心设备应布局合理,便于操作、观察及维护。 检验数量:施工单位全部检查。