消防水泵,形象地说是消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他水灭火系统的“心脏”,倘若在火灾扑救中消防水泵不能启动,就无法救火。因此,要求在整个火灾扑救过程中水泵必须连续工作,保证火场供水。消防水泵泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。泵转子具 有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。对于消防水泵,大家是否想要了解更多呢?下面贤集网小编来为大家介绍消防水泵操作方式、消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求、消防水泵的启动方式、启动装置及动力控制、常见故障及解决方法。
消防水泵操作方式
一、开泵前准备
1、检查水泵及系统零部件是否齐全完好。例如,所有紧固件是否紧固;连轴器间隙是否合适;水泵注油孔是否已按规定注油;仪表阀门是否完好等。
2、进行手动盘车是否正常,应不卡不重,否则应查明原因进行处理。
3、在检查机械部分时,不得将水泵电路开关合闸,使电机处于带电状态,且在配电柜上悬挂“有人操作,不许合闸”的标牌。
4、检查系统压力是否正常,如不正常,应查明系统原因进行处理。
5、检查系统是否有泡、冒、滴、漏现象存在,如有要及时处理。(水泵轴的正常滴漏不含在内,每秒滴水不超过1滴)
二、操作流程
1、开启进水阀及出水阀。
2、水泵控制柜的转换开关,拨到“手动”状态。
3、按“启动”按钮开启水泵供水,经检查无问题后按“停止”按钮,停止供水。
4、将控制柜上转换开关拨到“自动”位置,水泵进入自投投运行状态。
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求
一、消防水泵的出水管设置要求
1、水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于D