以下情况无法启泵:MCC电气故障、凝汽器液位高、凝汽器液位低
3. 在就地手动时真空泵按如下工作模式启动:当按下就地启动(ON)操作按钮时,MCC
送来启动条件满足且没有电气故障情况下,PLC检查凝汽器无高液位报警且无低液位报警,启动真空泵后真空泵压力开关达到设定压力条件下(若真空泵在启动3分钟后仍然达不到建立真空,那么跳真空泵)发出开启真空泵入口阀指令,当入口阀开启到位后,机组发出单元运行信号,启动过程结束。
4. 在就地手动时机组按如下步骤停机:当按下就地停止(OFF)按钮时,首先解除入口阀
门开启指令,经过30秒延时后判断入口阀关闭到位后发出停止真空泵指令,真空泵停止后进入机组停止状态。
5. 在就地自动模式时启动与停止步骤与手动模式相同,不同的是用凝气器压力开关代替了
手动与停止按钮,当凝汽器压力开关接点断开时启动机组,当凝汽器压力开关闭合时停止机组。
6. 在DCS远控手动模式下机组启停步骤与就地手动模式相同,不同的是用DCS的启动与
停止接点代替了就地启动与停止操作按钮。
7. 在DCS远控自动模式下,机组启动与停止受就地凝汽器压力开关进行启停控制。 8. 运行过程中跳泵条件:泵启动3分钟后真空泵真空未建立、凝汽器液位低、MCC电气故障、停止时入口门超过3分钟未关到位,当跳车信号发生后,必须在跳车信号消除后并在就地控制箱按下reset复位按钮后方待允许启泵灯常亮后方可再次启泵。