第四章 车间负荷 1、用途 根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算 电流负荷的大小(安),作为选择供电线 路的依据。 2、口诀 按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。 冷床50,热床75电热120,其余150台数少时, 两台倍数。几个车间,再0.8处。 3、说明 口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据, 适用于三相380伏。 车间负荷电流在生产过程中式不断变化的。一般计 算较复杂。但也只能得出一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,用样有一定的使用价值,而且比较 简单。 为了使方法简单。