变压器过流保护动作跳闸应如何检查和处理?答:应作如下检查处理:检查母线及母线上的设备是否有短路检查变压器及各侧设备是否有短路检查中、低压侧保护是否动作各条线路的保护有无动作确认母线无电时应拉开该母线所带的线路如系母线故障应视该站母线设置情况用倒母线或转带负荷的方法处理经检查确认是越级跳闸时应与当值调度员联系试投变压器试送良好逐路送出无故障线路。变压器的重瓦斯保动动作跳闸应如何检查和处理?答:变压器的重瓦斯保护跳闸后应做如下检查处理收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析如无气体应检查二次回路各瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好检查油位、油温、油色有无变化检查防爆管是否破裂喷油检查变压器外壳有无变形焊缝是否开裂喷油如果经检查未发现任何异常而确系因二次回路故障引起误动作时可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出试送变压器并加强监视在重瓦斯保护的动作原因没有查清前不得合闸送电。