国内有的厂家提供了双层布置方案,采取了防火隔离、防坍塌和相应的灭火措 施,但有效性如何,课题组未开展研究验证,故本标准未明确双层布置的要求。
6.3.1 参照GB51048-2014《电化学储能电站防火设计规范》11.1.3。
6.3.2 储能电站的防火间距考虑三个层级:电池预制舱自身之间的防火间距、储能电站内部电 池预制舱与其他建构筑之间的防火间距、电池预制舱与站外其他建筑之间的防火间距。 比较甲乙类卧式储罐防火间距≥0.8m。此处尽管参照卧式储罐,同时需要比较甲乙类液体卧式 储罐和储能系统火灾危险性。甲乙类液体储罐易燃易爆,但消防救援到场速度有保障。同时,建规 条文说明4.2.2注3:主要考虑一排卧式储罐中的某个罐着火,不会导致火灾很快蔓延到另一排卧式 储罐,并为灭火操作创造条件。3m的规定主要来源于既往江苏电网实践的经验。另外,美国标准中 对储能系统的防火间距也有类似规定,主要来源于针对特斯拉独立储能系统的火灾特性试验。 对储能系统成组布置的规定,目的在于既保证一定消防安全,又节约用地,方便操作管理。预 制舱式储能系统之间的防火间距,除考虑安装、检修的间距外,还要考虑避免火灾相互蔓延和便于 灭火救援。如果土地紧张,可考虑成组布置。国网江苏公司一般2个一组,每组之间采用防火墙。 国内某储能电站3个一组并排布置,其中一个发生火灾后未对其他2个造成明显影响。因此,本标准 规定电池预制舱之间的防火间距不应小于3m;当采用防火墙时,防火间距不限。防火墙长度、高度 应超出预制舱外廓各1m。 门洞口一侧防火间距为多少呢?预制舱两侧门洞口要考虑一定的泄爆功能,同时根据前期试验, 是比较重要的火焰出口。
6.3.3 GB51048-2014《电化学储能电站防火设计规范》4.0.3中规定了户外电池装置与其他建 构筑物的防火间距,表注也针对防火间距可减少的条件进行了明确说明。