全国正式开始冬季供暖,家里有家用暖气片的用户,都开始打开家用暖气片进行采暖了,但这个时候难免会有家用暖气片用户家里出现一组家用暖气片出现问题,而这种家用暖气片是有及时拆卸下来的,那么家用暖气片该如何拆卸啦?家用暖气片拆卸注意事项有那些啦? 家用暖气片如何拆卸和拆卸注意事项 家用暖气片拆卸 1、上线准备好一些保护膜用于保护拆下来的家用暖气片设备,以防家用暖气片表面受损。 2、在拆卸暖气之前先把连接家用暖气片的截止阀密封起来,这样防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。 3、家用暖气片移动位置时,要看主管道的材质是什么。如果是PP-R铝塑管,好选择离主管位置近的地方接,分支管道因为太远了会导致暖气取暖不热,如果是铝塑复合管,管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道,因为地下是不能有接口的,用户想要在地上加管件连接的话,需要专业人员来帮助完成。 4、家用暖气片在移动的时候,注意不要碰到其他主管道,如果不小心碰坏了其他的会造成不必要的经济损失。 5、供暖管道在安装时接头不要过多,这样会增加管道内的系统流动阻力,导致供暖系统水力失调和流动不畅而引起家用暖气片不热。 6、连接好主管道后,我们要进行一次打压试验,要在密闭的条件下进行。试验压力是工作压力的1.到2倍,测试时间是半小时,如果半小时没有出现漏气的话说明达到合格了。 家用暖气片拆改主意事项 1、在拆改家用暖气片的时候,改动的管道越少越好,而且改动的过程中好要保证管道是直的,不要有弯曲的地方,如果弯曲部分太多会造成水阻力过大而影响供暖效果。 2、管道拆改时注意内径千万不要改小,这样会引起家用暖气片供暖不热。 3、如果要更换家用暖气片的话铜铝家用暖气片品牌厂家建议选择合适的材质,选择适合自己小区环境的家用暖气片和管道。 4、购买家用暖气片或者管道是选择合格的产品,要在专门店去买。 以上就是金旗舰美学家用暖气片小编总结的“家用暖气片如何拆卸和拆卸注意事项”相关内容,希望能对大家的生活有帮助。