在家用配电箱常规会有一排断路器,也被叫做空气开关,简称空开。如下图
那么上面这些C+数字代表的是什么呢?
直接的说是指额定工作电流(额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。)大小。
C40是表示额定工作电流40A.
C20是表示额定工作电流20A.
C16是表示额定工作电流16A.
简单的说也就是数值越大,可以通过的额定电流越多。
从全部的字符上看,C前面还有一段字面和数字,如DZ47-60A C20,代表的意思如下:
‘DZ’:塑料外壳断路器。
‘47’:设计序号。
‘60’应为‘63’:断路器壳架等级(系列最大)额定电流。
‘C20’:该断路器额定电流为20A。
‘DZ47'断路器是不带漏电保护的断路器,‘DZ47LE’才带漏电保护的断路器。
配电箱厂家特别提示:空开的额定电流不是越高越好,要选择合适的。配小的话负载时空开带不起,会不停的跳闸,配大的话负载过流或短路发生故障时不能及时断开电路,进而引发灾害。