电压不稳定的原因
电压不稳定有二个方面:一个是电压偏差,一个是电压波动。
电压偏差是在某一时段内,实际电压幅值“缓慢”变化而偏离了额定电压,偏差是稳态的,就是我们所说的电压偏高或是偏低。【电压不稳定怎么办】
电压偏差的大小,主要取决于电力系统的运行方式,线路阻抗以及有功与无功负荷的变化。电压偏差主要是用电设备所处的位置及运行的时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等。
改善电压偏差的主要措施有:正确选择变压器的变压比和电压分接头;合理减少线路阻抗;提高功率因数,合理进行无功补偿,并按电压与负荷变化自动接切无功补偿设备容量;根据电力系统潮流分布,及时调整运行方式;采用用载调压手段,如选用有载调压变压器等。
二、电压波动
电压波动是在某一时段内,实际电压幅值“急剧”变化而偏离了额定电压,偏差是动态的,就是所说的电压忽高忽低。
电压波动主要是大型用电设备负荷快速变化引起的冲击性负荷造成的,大型电机的起停及加减载,如轧钢机咬钢,起重机提升起动,电弧炉熔化期发生工作短路,电弧焊机引弧,电气机车起动或爬坡等都有冲击负荷产生。
电压波动的大小,主要决定于电压波劝的频度、波动量的大小及工作场所对电压质量的要求等。
抑制电压波动的措施有:增加供电系统容量,即更换大容量的变压器,或由大的电网来承担供电任务;提高供电电压等级;采用专用变压器和专线供电;改进生产工艺及操作水平;采用专用稳压设备等。
附,电压不稳怎么办?
中国的电压状况一般范围在180v---240v左右波动,只要电压范围不超过这个范围就是可以的,对电器就不会产生伤害。但是如果电压波动过大,或者低压低于180v,或者高压高于240v,这就不是正常的电压范围了,这样可能就会对电器产生危害。那么电压不稳应该怎么办呢?
电压不稳怎么办
避开用电高峰。
在用电高峰期的时候电压一般都会比较低,如果电压低于150伏的时候,你就要关闭你家中的比较重要的电器了。因为这时的低压可能会损害电器。
电压不稳怎么办
避开用电低峰。
在深夜的时候,一般来说用电量会比白天要少一些,这时候的电压通常也会升高。如果电压高于240伏的时候,也需要关闭一些必要的电器。因为过高的电压可能会损害电器。
不要使用大功率电器。
有时候家庭中的电压过低或者过高是因为家里用了大功率的电器,比如电磁炉。
通常它的功率会达到几千瓦,打开的时候电压会瞬间下降,导致了电压不稳。所以,如果在用大功率电器时,最好把一些必要的电器先关掉。之后再开启即可。
安装稳压器。
这是解决电压不稳的有效途径。安装了稳压器就可以在任何时间,任何地点安全稳定地用电了。要注意购买和安装稳压器的时候最好寻求专业人士的帮助。
电压不稳怎么办
安装UPS。
如果你有条件,可以用一台UPS来稳定电压。UPS又叫不间断电源,它不但有断电继续使用的优点,更重要的是它可以非常有效地稳定电压。
因为它的供电是通过一个自带的电源来输出的。如果用了UPS,电压就会变得非常平稳。
注意事项
安装稳压器或者UPS的时候要小心,注意安全。