一一 气动执行机构 气动执行机构 气动执行机构有薄膜式和活塞式两种.常见的气动执行 机构均为薄膜式,它结构简单,价廉,输出行程小. 气动薄膜式执行机构作用型式: 正作用:信号压力增加时,推杆向下移动 (ZMA) 反作用:信号压力增大时,推杆向上移动 (ZMB) 执行机构作用:将气压p--->阀杆位移L 二二 阀阀((调节机构) 调节机构) 阀(或称阀体组件)是一个局 部阻力可变的节流元件.它 由阀体、上阀盖组件、下阀 盖组件和阀内件组成。 普通阀包括阀芯,阀座和阀 阀的作用:阀杆位移L---调节流量Q根据流体通过调节阀时对阀芯作 用方向分为流开阀和流闭阀. 流开阀:介质的流动方向有推动 阀门打开的趋势,称流开 流闭阀:介质的流动方向有推动阀门关闭的趋势,则称流闭. 流开阀稳定性好,有利于调节,一般多采用流开阀 “气开”与“气关”的选择原则基本原则:根据安全生产的要求选择控制阀的气开气关。 若无气源时,希望阀全关,则应选择气开阀;若无气源 时,希望阀全开,则应选择气关阀。 实际应用: 当气源中断或电源中断时, •进入装置的原料、热源应切断:进料阀选气开 •切断装置向外输出产品:出料阀选气开 •精馏塔回流应打开:回流阀选气关 控制阀的结构形式及选择 控制阀的结构形式及选择 (1)直通单座控制阀。阀体内只有一个阀芯和阀座, 如图所示。其特点是结构简单,泄漏量小,易于保 证关闭甚至完全切断。但是在压差较大的时候,流 体对阀芯上下作用的推力不平衡,这种不平衡推力 会影响阀芯的移动。因此直通单座控制阀一般应用 在小口径、低压差的场合。 直通单座控制阀(2)直通双座控制阀。阀体内有两个阀芯和阀座, 由于流体流过的时候,作用在上、下两个阀芯上的 推力方向相反而大小近于相等,可以相互抵消,所 以不平衡力小。但是由于加工的限制,上、下两个 阀芯和阀座不易保证同时密闭,因此泄漏量较大。 直通双座控制阀适用于阀两端压差较大、对泄漏量 要求不高的场合,但由于流路复杂而不适用于高黏 度和带有固体颗粒的液体。 直通双座控制阀(3)角型控制阀。角型控制阀的两个接管呈直 角形,其他结构与单座阀相类似。