水泵吸不上水的原因和排除方法 原因是泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引 水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。 排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同 时检查逆止阀是否严密, 管路、 接头有无漏气现象, 如发现漏气, 拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝。检查水泵轴 的油封环,如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装 时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水 泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软 肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须 重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水 下0.5m。