土壤氡浓度检测方案 工程概况 深圳市东涌社区未建房户统建工程,本工程位于大鹏新区东涌社区大围村南侧。由一个地下室及5栋塔楼组成,本工程用地面积:13303.24㎡ 二、编制依据 《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010 《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月30日 深建字[2003]52号) 检测 检测方法及要求 1.1 土壤中氡浓度宜采用静电扩散法规定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。 工作条件:温度 —10~40℃,相对湿度≤ 不确定度:≤20%; 探测下限:≤400Bq/立方米。 取样测试时间宜选在8:00~18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h进行; 现场检测取点应选取没有充水或者潮湿度不大的正常土壤氡浓度的; 在每个测试点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为200mm,孔的深度为600~800mm。当把打孔钢钎拔出时,应迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气空气进入孔中; 测量时,必须清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时(t); 测量应在无风或者微风的条件下进行。 检测数量和依据 根据《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010和《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月30日 深建字[2003]52号)相关以下几条确定检测数量: 第2.1.5条,当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布置应符合以下规定: 1、检测点应按网格布置,测点的间距不应大于10m; 2、检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个; 3、基础范围以外的测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10m。 4、氡浓度检测数量: 用地面积:13303.24÷(10×10)=133.03点 顾取点共计:134点 检测会签确认: 建设单位:深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区居民委员会 (签章) 确认人: 监理单位:深圳市龙城建设监理有限公司 (签章) 确认人: 施工单位:汕头市潮阳建筑工程总公司 (签章) 确认人: