三相四线如何接地线?
一、三相四线供电
三相四线中没有接地线,三相四线,指的是火线的A、B、C三相(得三线)加一线(零线N),其中零线N就是变压器三相线圈的中性线,中性线和变压器的外壳连接,可靠的和接地装置接在一起后,和三根火线形成供电线路,这就是三相四线供电。
在用电的负荷端,如果负荷是三相电器设备(如电动机等),一定要装可靠的接地装置,经供电部门检验合格,和三相电器设备的外壳可靠连接,叫有“保护接地”,如果再把零线也接在三相电器设备的外壳上,就叫有“保护接零”。
实施“保护接地”和“保护接零”有一个最严格的条件,就是设备的外壳一定要可靠接地,绝对合格,否则不但没有保护作用,而且有违害。
因此,家庭的家用电器不能实现可靠的接地,所以家庭禁止三线四线时有“保护接地”和“保护接零”。
家庭的“保护接地”是用三相五线来完成的,除了上面所讲的三线四线外,还要有一根接地线,这根接地线从变压器起有单独的接地装置,一定的距离有重复接地装置,单相或三相进入每栋楼层后,又要和这栋楼合格的接地装置连接,再引入用户。
三相五线供电的,三相用户有五线,单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和接地线不能接在一起,否则有危害。
单相用户的三线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头和插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。三线四线制其中一线是中性线就是零线。
二、接地保护与接零保护
接地保护:为防止因电气设备绝缘损 坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外 壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损 坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的 金属连接到零线,称为零线保护,
如设备离零线较远,可以就近地下打入角钢铁管类接地,因为三线四线中性点零线是接地的,所以大地作为导体。
工厂有大量用电设备,由于外来的电源配电箱是三根火线和一根零线,所以室内的分配电箱和电源插座都没有地线。
在设备使用的时候总是漏电,比如电脑的金属外壳,摸上去都麻麻的,用电笔去试,竟然是亮的,如何解决?
我把所有用电设备的接地就接到暖气管子上了,好像解决了这个