【查看原文】
平衡容器 是对于锅筒水位和压力举行缓冲的装置,作用类似于电工上的电容器,隔直过交,但是均衡容器是“过直隔交”,即用于消除锅筒内水位及压力小的颠簸对真实水位的不利影响。故称为均衡容器,实际就是锅筒水位值的均值器。 双室均衡容器汽包水位测量及其补偿系统的应用 择要:本文以实践为基础,剖析了双室均衡容器的工作原理与特性。重点论述了赔偿系统的建立方法与步骤,同时指出了应用中的常见错误并提出了解决方案。 关键词:水位丈量汽包水位双室平衡容器补偿 1.择要 本文以实践为基础,剖析了双室均衡容器的工作原理与特性。重点论述了赔偿系统的建立方法与步骤,同时指出了应用中的常见错误并提出了解决方案。 (全文另有5960字)
【查看原文】
双室平衡容器 双室平衡容器是一种布局巧妙,具有一定自我补偿能力的汽包水位丈量装置。它的主要结构如图1所示。在基准杯的上方有一个圆环形漏斗布局将整个双室平衡容器分隔成上下两个部门,为了区别于单室平衡容器,故称为双室均衡容器。为便于介绍,这里结合各重要部分的功能特点,将它们分别命名为凝汽室、基准杯、溢流室和连通器,别的文中把双室平衡容器汽包水位测量装置简称为容器。 3.2.凝汽室 抱负状态下,来自汽包的饱和水蒸汽经过这里时开释掉汽化潜热,形成饱和的凝结水供给基准杯及后续环节利用。 3.3.基准杯 它的作用是网络来自凝汽室的凝结水,并将凝结水产生的压力导出容器,传向差压丈量仪表——差压变送(全文还有1633字)
【查看原文】
锅炉汽包水位测量误差分析 汽包水位是电厂的重要监控参数之一,正确测量汽包水位是锅炉宁静运行的保证。传统的测量方式有:就地双色水位计、电接点水位计、差压式水位计(单室或双室均衡容器补偿式)。就地水位计、电接点水位计的测量误差受锅炉压力、散热环境、安装形式、实际水位的影响,很难正确计算。因此高参数、大容量机组多以种种补偿差压水位计作为汽包水位测量的主要仪表,但这种水位计测量误差也同样受到诸多因素的影响。本文通过阐发汽包水位计的测量方式和水位测量误差的原因,并对特定工况下汽包水位的丈量进行定量计算分析,提出减少水位测量误差的要领和措施。 一、就地水位计: 就地水位计是安装在锅炉本位上的直读式仪(全文另有4424字)
【查看原文】
3. 双室平衡容器的工作原理 3.1. 简介 双室均衡容器是一种结构巧妙, 具有一定自我赔偿能力的汽包水位测量装置。 它的重要结构 如图1所示。在基准杯的上方有一个圆环形漏斗布局将整个双室平衡容器分隔成上下两个部 分,为了区别于单室均衡容器, 故称为双室平衡容器。为便于先容,这里结合各主要部分的 功能特点,将它们分别定名为凝汽室、基准杯、溢流室和连通器,别的文中把双室平衡容器 汽包水位测量装置简称为容器。 3.2. 凝汽室 抱负状态下,来自汽包的饱和水蒸汽经过这里时开释掉汽化潜热, 准杯及后续环节利用。 3.3. 基准杯 它的作用是网络来自凝汽室的凝结水, 并将凝结(全文另有5736字)
【查看原文】
双室平衡容器工作原理 汽包水位是锅炉及其控制系统中最紧张的参数之一,双室平衡容器在其中充当着不可或缺的紧张角色。但是由于一些用户对于双室平衡容器及其丈量补等方面缺少全面的必要的了解或者疏漏,致使应用中时有错误产生,甚至形成安全隐患。汽包水位是涉及锅炉宁静与和运行的重要参数和指标,因此不答应任何人为的误差。为使用户能够更好地把握双室平衡容器在汽包水位测量中的应用。 3.双室均衡容器的工作原理 3.1.简介 双室均衡容器是一种结构巧妙,具有一定自我赔偿能力的汽包水位测量装置。它的重要结构如图1所示。在基准杯的上方有一个圆环形漏斗布局将整个双室平衡容器分隔成上下两个部门,为了区别于单室平衡容(全文另有5498字)