郑州智慧通测控技术有限公司 三. 输出接口 1. 采用接线端子,定义如下 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DC24V 输出:传感器电源,可提供 30mA 电流; 电感输入:电感式液位传感器输入接线端子(内 部跳线 JMP 的1和2短接有效) ; 电流输入: 带4~20mA 变送器液位传感器输入 (内 部跳线 JMP 的2和3短接有效) ; 反馈输入:阀位反馈输入(4~20mA) ; 变送输出: 把液位转换成 4~20mA 标准信号输出; 控制输出: 输出 4~20mA, 用于控制阀位或变频器 等执行机构; 关阀:关阀信号(可以驱动 220V 200W 负载) ; 开阀:开阀信号(可以驱动 220V 200W 负载) ; 低报输出:当液位低于低位报警设置点时,常开 继电器触点闭合。 高报输出:当液位高于高位报警设置点时,常开 继电器触点闭合。 超低报输出:当液位低于超低位报警设置点时, 常开继电器触点闭合。 2.电感式传感器和接受 4~20mA 输入的执行机构接线示意 图L+ LIF+ IFKZ+ 执行器设定(4~20mA) 传感器 ③ ④ ⑦控制器 ⑧ ⑾ ⑿ 执行机构执行器反馈输出(4~20mA) KZ- 3.带4~20mA 变送器传感器和开关量执行器接线示意图 TEL:0371-68819642 FAX:0371-68902628 第2页共4页