以产生固定的磁极发电机种类很多,从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机;它们的基本工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律,用适当的导磁和导电材料构成相互进行电磁感应的磁路和电路。简单地说,它是通过转子磁场与定子线圈绕组间的相对运动(切割磁力线),而将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能;这里判断推理为右手定则法,即:当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,导体线圈中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁场的强弱和导体线圈切割磁力线的长短,以及切割磁力线的速度成正比。　发电机电子整流器包括单相桥式整流、三相桥式整流(其中包括无刷励磁系统中的旋转硅整流器)、晶闸管、脉冲触发变压器、自动电压调整器等。上述任何一个环节出现故障,都可能导致发电机不工作;单纯的判断电子整流器比较简单,利用万用表来检测桥式整流器的好与坏即可;那么如果电子整流装置中涉及到晶闸管,就牵扯到的范围比较广了,它包括触发脉冲的有无,幅度的大小以及取样环节。　而查找这一系列的问题,必须具备一定电子元器件测量与控制电路的比较深刻的理解能力,不然就是盲人摸象,无从下手。