\ue50a浏览次数:2269　\ue50b\ue50a发布时间:2019-10-02　11:14:17　\ue50b120千瓦功率电流计算:　三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732　I=P/(1.732×U×cosφ)　I=120/(1.732×380V×0.85)　=214A　根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,可选择400A的空气开关。　\ue50a客服热线(9:00-22:00)　\ue50b\ue50a023-60844933　\ue50b\ue50a全国热线　\ue50b\ue50a023-60844933　\ue50b\ue50a24小时值班热线　\ue50b\ue50a17782284018　\ue50b