监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 12.4.4 会议电视系统网管的下列业务统计管理功能应符合设计要求或相关技术标准的 规定: 1 数据和日志的日常维护管理。 2 业务统计、分析等。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 13 综合视频监控系统 13.1 一般规定 13.1.1 综合视频监控系统验收包括设备安装和配线、设备单机检验、系统检验、网管 检验等。 13.1.2 综合视频监控系统验收前,应确认下列条件: 1 单机设备正常。 2 摄像机及编解码器 IP 地址设置正确。 3 网管已经安装完毕。 4 软件加载正常。 5 网络带宽符合设计要求和相关技术标准的规定。 6 承载网络的传输质量符合表 13.1.2 网络性能指标要求。 表 13.1.2 网络性能指标要求 传输协议类型 TCP UDP 丢包率 ≤1/100 ≤1/1000 网络时延 ≤200ms ≤500ms 抖动 ≤50ms ≤100ms 13.2 综合视频监控系统设备安装和配线 主控项目 13.2.1 设备和配线的进场验收应符合本标准第 5. 2.1,5. 3.1 条的相关规定。 13.2.2 视频采集点、采集设备、监视目标以及用户终端的设置应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:对照设计文件,观察检查。 13.2.3 综合视频监控系统存储容量应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。