监管报警显示功能
1、监管报警显示功能要求仅适用于具有此项功能的火灾显示盘。
2、具有监管报警显示功能的火灾显示盘应设有专用的监管总指示灯,只要有监管报警信号输入,该指示灯应点亮。
3、具有监管报警显示功能的火灾显示盘应能接收火灾报警控制器传来的监管报警信号,并在火灾报警控制器发出监管报警信号后3s内发出监管报警声、光信号,指示监管报警部位;监管报警声信号应与火灾报警声信号有明显区别;监管报警声信号应能手动消除,再有监管报警信号输入时,应再次启动;监管报警光信号应与火灾报警控制器相应的状态一致。
4、具有监管报警显示功能的火灾显示盘应能显示其设定区域范围内的所有监管报警信息,在不能同时显示所有监管报警信息时,未显示的监管报警信息应手动可查。
自检功能
火灾显示盘应有手动检查其音响器件、面板上所有指示灯和显示器等的工作状态的功能。自检时间超过1min或不能自动停止自检时,如有信号输入,应自动指示相应的状态,并显示相应的信息。
信息显示与查询功能
1、火灾显示盘的信息显示应按火灾报警、监管报警、故障的顺序由高至低排列显示等级,高等级的信息应优先显示,低等级的信息显示不应影响高等级信息显示,显示的信息应与对应的状态一致且易于辨识。
2、当火灾显示盘处于某一高等级的信息显示时,应能通过手动操作查询其他低等级的信息。
3、各等级的信息不应交替显示。
电源功能
1、采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有以下功能:
(1)应具有主电源和备用电源转换功能。当主电源断电时,应自动转换到备用电源;当主电源恢复时,应自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示;主、备电源的转换不应影响火灾显示盘的正常工作;
(2)主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作4h,且应有过流保护措施;
(3)当交流供电电压变动幅度在额定电压(220V)的85%~110%范围内、频率为50Hz±1Hz时,火灾显示盘应能正常工作;
(4)备用电源在放电至终止电压条件下,充电24h,其容量应可提供火灾显示盘在正常监视状态下工作8h后,在火灾报警状态下工作30min。
2、采用火灾报警控制器或消防设备电源供电的火灾显示盘在额定电压的85%~110%范围内应能正常工作,在火灾报警状态下应能