接地等电位的重复接地,还是说设备的重复接地,还是配电系统的重复接地,需要首先确定下来。一般来说最常见的就是配电系统的重复接地。一般从变压器来线都是零地合一的,根据防雷的规定必须将后端变成TNCS系统,也就是说要见后端进行重复接地。当然还有一种做法就是在配电输入端配电箱出引入重复接地,将零地分开变三相四线为三相五线制。对设备而言,一般是将接地端子和外壳分别接地以取得重复接地的效果。对于等电位系统连接主要是指M型等电位系统是多点连接接地端的。