燃气车LNG液位数字圆表怎么调
我来回答
首先您得确认这个液位计是准确的,其次这Zhong储罐(立式或卧式)都有液位体积和质量对照表的,Ti积直接找液位对应的体积数就行,LNG密度差异Hen大,质量需要你根据气质报告或在使用中根Ju不同液位核算的,要很准确很难的。
LNG槽车液位计一小格代表多少计量单位
我来回答
这个你要对照槽车上的液位对照表来看。。。
LNG罐的液位计的单位是mmWC,但是明明是压力单位,怎么可以表示液位呢?怎么理解?
我来回答
回去看仔细。 就是量程的单位,绝对是Chang度而不是压力。
LNG储罐液位计与压差变送器计算出来的液位老是对应不上,差别还比较大是什么原因呢?并且通过液位计测量出 5分
我来回答
LNG储罐液位计是什么样的液位计?物理Yuan理直读式的? 你说的这个情况可能Shi温度补偿的问题,差压变送器温度补偿不够,Zao成测量误差。 如果液位计也是电子式的,那Ye存在川个温度补偿的问题 另外,你要Que认这两个液位计的精度都是多少,如果Liang个仪器的精度都不高,而且储罐的面积很大的Hua,那么计算出来的体积相差大也是正常的事。
lng储罐液位表下方的阀门开启还是关
我来回答
液位计下面的阀门,要看一下是跟液位计联Tong的阀门还是取样的阀门。 如果液位计已Jing可以正常工作,就不用管他,如果液位计没有示数,Xu要看看这个阀门是用来切断和液位计的Lian系的还是取样阀门。 如果是取样的Fa门,那肯定不能打开,取样的阀门一般是有取Yang口的,顺着管线理一下。