来自雷电的电压一般会高达几万伏,甚至几十万伏,即使来自雷电的感应电压,也足以造成信息系统中电子、电气设备的损坏,致使系统瘫痪。所以为保证这些系统的正常运行,一定要做好接地工作,主要包括以下两个方面:
3.2.1 电磁屏蔽
在信息系统电子、电器设备较多的建筑物内,应根据图纸和规范要求,将建筑物做成全屏蔽、部分屏蔽、局部屏蔽或设备及管线的屏蔽,使雷击时的电磁场层层衰减,以达到防雷的目的。
3.2.2 安装电涌保护器
在信息系统设备的各配电线路上安装电涌保护器,电涌保护器可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总进线到用电设备端通常配置三级浪涌保护,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证信息设备的安全。对信息系统中的重要设备及主要终端设备,可在电源进线端串联安装插座式防雷器,其作用是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,对日常的电源系统操作过电压、电源高次谐波也具有限制和保护作用。
3.3 等电位接地
建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和卫生间等电位联结。
3.3.1 总等电位和局部等电位
《低压配电设计规范》规定,采用接地故障保护时,建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:(1)PE、PEN干线;(2)电气装置接地极的接地干线;(3)建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;(4)条件许可的建筑物金属构件等导电体。所以根据设计规范的要求,要在建筑物内设置等电位接地箱。一般每栋建筑内都应设置一个总等电位接地箱,然后根据需要,在建筑物内的弱电机房、水泵房、消防值班室等室内设置局部等电位接地箱。总等电位箱与建筑物的主接地网直接连接,局部等电位箱与总等电位箱连接,建筑物内的所有非电气装置的金属管线就近与等电位箱连接。
3.3.2 卫生间等电位
卫生间是一个对用电要求非常高的区域,人在洗浴时身体皮肤潮湿,阻抗下降,此时人体能承受的安全电压不超过12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因缺氧致死。为了人身安全要求,卫生间内必须要做局部等电位。卫生间等电位的做法是将卫生间内的金属物件,如水管、暖气、金属洁具等接到同一