三相四线漏电保护器不接零线,
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。三相漏电保护器分为两类: ①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器; ②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。仅就三相四线漏电保护器而言, 入端不接零线 ,也有两种负载情况: ①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的; ②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。