Exchange of Experience J 经验 交流 锅炉引风机出力不足问题分析及解决措施 赵晓强任恒昌朱焱松 ( 中国石油克拉玛依石化公司热电厂,新疆要:以某热电厂为例分析 了造成引风机 出现出力不足故障的原因,并据此提出了有效解决措施,达到风机的 克拉玛依834003 ) 摘最佳运行效果。 关键词 :引风机 ;出力不足;分析;措施 中图分类号 :TK223. 26 文献标识码 :B 文章编号 :1671— 071 1 ( 2014 ) 1O- 0064— 02 一、 存在问题 某热电厂 4 台 130t/ h 中压煤粉炉 ,每炉配有两台单 支撑离心式引风机。2008 年进行烟气脱硫改造 ,系统阻 力增大,对引风机进行改造 :将 1 炉和 2 炉 引风机进 行重新选型更换 ,3 炉和 4 炉重新 选型更换 、同时将 风机进 口调节方式由挡板调节改为液力耦合器调节。改 造后在设计煤种情况下风机出力勉强满足锅炉满负荷要 求,2010 年 4 台锅炉引风机出力下降 ,具体表现如下。 ( 1 ) 1 、 2 炉风机调节门尚未全开,电机 已超电流; ( 2 ) 风机调节门已全开仍不能满足系统出力要求; ( 3 ) 风机超电流后引风机入 口负 压增大 ,炉膛负 压仍然不能满足负荷运行要求; ( 4 ) 3 、4 炉弓1 风机液力耦合器开度达到一定值 后继续增大开度 ,风机入口负压等参数基本不再变化 。 二 、原 因分 析 1. 设计 、选型不当 风机设计参数较实际运行参数偏小 ( 表 1 ) 。 表 1 设计时选型参数 流量 / 烟气温 电机功 全压 买际匹仃参数 流量 / 烟气温 预计电 全压 机功率 / kW / Pa ( m / h) 度 / ℃ 窒 / kW |Pa ( m / h) 度 / ℃ 160 ~ 4 500 145 020 150 3 15 5 300 160 000 450 18 O 由表 1可以看出: 实际运行参数远远大于设计参数 , 锅炉实际运行期间的排烟温达到 180~ C ,远大于设计 的 150o C ,烟气体积较 设计时增大约 10%,而风机及 电机 选型是按照设计排温度选择的;此外 ,该厂风机是在脱 硫改造 的过程中进行的改造,改造初期并未进行风机实 际运行参数测量,只是在初始设计参数的基础上做了简 单的修正 ,因此风机 系统安装后