目前,市场上电机保护产品未有统一标准, 型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品, 种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便; 用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求, 合理选择保护功能和保护方式, 才能达到良好的保护效果, 达到提高设备运行可靠性, 减少非计划停车,减少事故损失的目的。
电动机在实际应用中, 因保护不当致使电机发生故障, 甚至烧坏的现象时有
发生。为此电动机一般应实行以下几种电气保护措施:
(1) 短路保护:对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,否则很大的短路电流会很快烧坏电动机。 线路及其他电气设备, 造成重大损失。 对500V以下的低压电动机,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。
(2) 过载(过负荷 ) 保护:对于电动机的过载电流,熔丝不一定能熔断,所以要单独设置切断过载电流的保护装置。 当电动机过载 20%运行时,继电器在 20min内动作,切断电源。电动机一般采用热继电器 ( 与接触器配合 )或断路器的热脱扣器进行过载保护。
(3) 断相运行保护 (又称缺相运行保护或两相运行保护 ) :缺相运行保护也是一种过载保护,而一般的热继电器不能可靠地保护电动机免于缺相运行 ( 带断相保护装置的热继电器除外 )。所以在条件答应时, 应单独设置缺相运行保护装置。