PP-R管主要用途有:1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;3、可直接饮用的纯净水供水系统;4、中央(集中)空调系统;5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 二、安装套项中应该注意的问题 1凡是消防管都是镀锌钢管 2给水有打压冲洗,排水只有冲洗 3镀锌钢管DE100为丝接,DE〉100为焊接或法兰焊接 4立管变径必须采用大小头 5存水弯P型为蹲便S型为脸盆小便斗 6给水镀锌钢管小于等于100为螺纹连接,大于100为法兰或卡箍连接 7室内采暖钢管小于等于32的为螺纹连接,大于32为焊接 8水表,螺纹连接含1个阀门用于室内;法兰连接含2个阀门和一个伸缩节 9阀门大于等于50的是焊接,小于50的为丝接 对应规格DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 把1英寸分成8等分:1/81/43/81/25/83/47/8英寸。相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。