如果只能调水温,那以你感到室温合适为准　土暖气循环泵安装位置?救我知道的而言,应该把循环泵加在回水主管上,加在膨胀水箱和炉子之间,能解决抽空的问题,把放压管加一个自动排气阀。不用添加放压管,放压管也叫放气管,只是地方不一样,叫法也不一样。希望我的回答能够帮到你。　如果漏的位置是索姆、或者是活接、使用扳手轻轻敲打几下、在拧紧一下就可以了,如果是丝扣渗漏、那就要从新连接了、如果是PPR热熔管漏水、那就只能从新连接了----###换个垫子就会好的。　呵呵。。。　可能存在以下几个问题:　1、你采用的采暖水温度过高,直接导致循环泵气蚀,从而泵不上量或者说循环系统里面不断有气体生成,导致你的采暖系统带气严重。　2、简单的排除办法,用冷水循环看是否还有带气现象。　3、泵的排量、扬程,一般...　呵呵。。。　可能存在以下几个问题:　1、你采用的采暖水温度过高,直接导致循环泵气蚀,从而泵不上量或者说循环系统里面不断有气体生成,导致你的采暖系统带气严重。　2、简单的排除办法,用冷水循环看是否还有带气现象。　3、泵的排量、扬程,一般...　1、根据水温要求和环境温度求选择购买适合功率的加热棒及冷水机。2、通常按每升水1.5-2W来计算加热功率,按每100升水0.1匹来计算制冷功率。3、根据所购加热棒及冷水机的说明书要求安装、调试。4、切忌无水运行。　这个没有具体的温度,主要根据自己感受。而且没有标准的,只有合适自己的。