电线杆的关于齐,将两节电线杆放在空中上,把关于接的钢箍关于好,跟缝后用程度尺超。如果不服调剂电线杆的小头进行关于直,电线杆焊接,把水泥电线杆关于好当前,就可以焊接了,在焊接前打好三个焊点,以免变形弯曲。焊接时需要焊接两遍,遍将钢箍焊接的小槽焊一半,遍焊接完,在进行第二遍焊接,将槽焊接整就可以了。焊接完成后,等焊接点冷却后将焊点处,用防锈漆涂刷。18米电线杆焊接注意事项,将电线杆关于直后,做好焊点,在进行焊接,焊接时必须保证电线杆是直线。没有弯曲。环形混凝土电杆规范GB4623-2006要求,所有混凝土电杆在出厂使用前需进行杆头的封堵,这是水泥杆在当前电网建设中能够保险使用的前。才进行土方开挖后序工作。 从而做到应变和应力的双控,并注意定期检验和校核张拉机油泵,千斤顶等设备,离心,按照工程的实际情况比如电线杆的规格,集料的情况,混凝土的和易性,混凝土的配合比等来选择并严格执行适合的离心制度,同时经常对电线杆离心机和电线杆钢模的运行质量进行跟踪。2、高压线钢管脚手架搭设防护架施工 高压线,拟采用钢管脚手架搭设防护架,搭设参数为:钢管规格: 48*3.2;立杆纵距900mm、横距离1500mm,水杆步高1500mm,剪刀撑成45° -60°角连续设置,离地10cm设罟扫地杆。架子防护搭 高度为9米。架子底部采用混凝士硬化。同时架子之间采用塑料护套钢索连接,并设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”
解:已知L=12000mm梢=190mm底径=L/75+梢径=12000/75+190=350mm答:底径=350mm从电杆顶端往下任意长度处的直径:LX=LX/75+梢径LX为所求直径(mm)LX为所选长度(mm)例某电杆190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm有安装装置,求装置处的抱箍半径并求该电杆底径。解:LX=LX/75+梢径=150/75+190=192mmR=192/2=96mm底径=L/75+梢径=15000/75+190=390mm所以装置处抱箍半径为96mm电线杆底径为390mmkV线路个别用12m