1。 首先列出所有设备清单,包括单相还是3相,设备功率,需用系数,功率因素等;2。 根据清单,算出各设备的需用有功功率和无功功率;3。 各设备的有功功率和无功功率分别求和,再分别乘以同时系数Kp和Kq(一般Kp取0。 8~0。9,Kq取0。93~0。97)4。 所得出的有功功率和无功功率平方和开方的出计算视在功率, 如果功率因素太小,可以考虑设置就地电容补偿后,在无功功率中减去补偿量后再计算出总的视在功率;4。 考虑变压器的使用率为70%左右,用总的视在功率除以70%,可得到所需变压器的容量;5。 根据这个容量来选择变压器;6。这样说不知道清楚了没有,建议最好能多看看设计手册。网上都会有一些现成的计算表格,你将相关的数据填上去就可以得到计算结果的,但是像无功补偿这些还需要根据计算结果再确定。