1 空调冷凝水特点
1.1 空调冷凝水产生原因
空调制冷原理可知,压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,这就是空调会出水的原因。而现在的家用空调基本上采用大温差,机器露点送风,故所有正常工作的空调蒸发器表面温度都低于空气的露点温度。只要空调制冷运行时,空气流经空调蒸发器时,空气中的水蒸气就会源源不断的变成冷凝水。根据空调系统的制冷原理,当制冷量为 1000W 时,每小时可产生约 0.4kg 的冷凝水,湿负荷大的环境每小时可产生约 0.8kg 的冷凝水。
1.2 空调冷凝水成分复杂
大部分人认为, 空调冷凝水是由空气中的水蒸气凝结形成的,是纯净水。理论上是这样的, 但是,空气中含有许多成分,除了干空气和水蒸气外 , 还有许多灰尘 、细菌、病毒等等有害物质,并且空气中的水蒸气在凝结成液态水的时候,同时会把这些有害物质带到冷凝水中,对冷凝水造成污染,尤其是现今空气质量堪忧,对冷凝水的污染自然也更为严重。
1.3空调冷凝水收集点分散
空调冷凝水主要来源于空调机房的表面式空气冷却器和空调房间的风机盘管,家用空调冷凝水收集相对简单,但是大型建筑,例如商场,酒店,写字楼,由于房间数目较多,且各个房间的使用功能有别,空调相对较为分散,风机盘管又分布在不同的区域或不同的房间,因此,空调冷凝水的收集点分散,冷凝水排水管网简单。
2 空调冷凝水水量计算
由于家用空调器一般没有独立的新风系统, 新风主要是通过门窗漏进来,取室内新风量为总风量的 10%。新风用状态点 W 表示, 回风用状态点 N 表示,新风与回风按比例混合确定状态点 O,经过蒸发器去湿达到送风状态点 1, 再送入室内吸湿、 吸热回到状态点 N。
查焓湿图可知以下参数: dN = 10. 62g /kg, hN= 53. 33kJ /kg, dw = 24. 75g /kg, hw = 97. 81kJ /kg,dL = 10. 22g /kg,hL = 40. 99kJ /kg。
狀态点 O 的计算如图:<