在现场工作中如何估算电线的大小,告诉你个口诀,很实用:二点五下91. 四8、 六7、一十6二五下4三五3七零九五2.5百上载流乘以2。穿管温度,八九折。(八折再九折即 7折二)裸线加一半。 铜线升级算。(即2.5平方毫米铜线按4平方毫米铝线计算,4平方毫米铜线按6平方毫米铝线计算,6平方毫米铜线按10平方毫米铝线计算,10平方毫米铜线按16平方毫米铝线计算。。。。
在现场工作中如何估算电线的大小,告诉你个口诀,很实用: 二点五下9 1. 四8、 六7、一十6 二五下4三五3 七零九五2.5 百上载流乘以2。 穿管温度,八九折。(八折再九折即 7折二) 裸线加一半。 铜线升级算。(即2.5平方毫米铜线按4平方毫米铝线计算,4平方毫米铜线按6平方毫米铝线计算,6平方毫米铜线按10平方毫米铝线计算,10平方毫米铜线按16平方毫米铝线计算。。。。 说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。