1、电器结构方面的缺陷。 2、485 基本模块设计的缺陷。 3、元器件了解的不完整性。 4、缺乏举一反三的精神作风,自我要求过低。 对于第一条,主要问题出现在没有考虑到多个器件多种连接而即将产生 的影响(见下图) 在图中,全部的线路都考虑为理想线路而完全忽略了线路的寄生参数尤其是寄生电阻会产声电压降从而使线路各电电压不一致。(见下图) 在图中,用等效电阻代换掉对应的线路即可发现我们的理想线路并不 理想!而是每过一个接点改变一点电压,并且都是随机的!因为线路中的 采样器所消耗的电流是随负载变化的,也就是说它应等效成一个随机的可 变电阻,随机的产生电压降! 就这样,再来一次变换,一个可怕的线路呈现在我们眼前! v1 v2 v3 vn 485A 485B 在图中,用电源等效线路中的压差就可发现 485 通讯线路有电流存在, 这一电流不仅会干扰通讯而且还会使各采样器之间的供电系统发生牵连性 的影响,并且过程是随机的,是不可控制或很难预测的!由此种下极其难 以分析的隐患 对于第二条,主要问题出现在485 基本线路的非合理设计。我们在设 计的时候不是实事求是的去试验电路,而是把别人所谓的经典原版照抄! 最后便有了更多的,难以分析的,别人都是正确的,有专家认可的,没有 问题的….