施工临时用水方案计算书建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: 其中 q1 未预见的施工用水系数,取1.05;Q1 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值如下表; N1 施工用水定额,取值如下表;T1 每天工作班数(班),取1;K2 用水不均匀系数,取1.50。工程施工用水定额列表如下: 序号用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位 模板浇水湿润10.0 0.0 M3 搅拌机清洗600.0 0.0 砌筑工程全部用水150.0 0.0 M3 抹灰工程全部用水30.0 0.0 M3 经过计算得到q1 =1.050.001.500/(365183600)=0.00L/S。 二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: 其中 q2 未预见的施工用水系数,取1.05;Q2 同一种机械台数(台),取值如下表;N2 施工机械台班用水定额,取值如下表;K3 施工机械用水不均匀系数,取2.00。施工机械用水定额列表如下: 序号机械名称 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 换算 系数 经过计算得到q2 =1.050.002.00/(83600)=0.00L/S。 三、生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: 其中 q3 施工现场高峰期生活人数,取300人;N3 施工工地生活用水定额,取值如下表;K4 每天工作班数(班),取1。施工工地用水定额列表如下: 序号用水名称 单位 耗水量N1(L) 经过计算得到q3 300.0030.001.30/(183600)=0.41L/S。四、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式: 其中 q4 生活区居住人数,取100人;N4 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表;K5 生活区生活用水不均匀系数,取2.00;生活区生活用水定额列表如下: 序号用水名称 单位 耗水量N1(L) 经过计算得到q4 100.000.002.00/(243600)=0.00L/S。五、消防用水量计算: 根据消防范围确定消防用水量 q5 =10.00L/S。 六、施工工地总用水量计算: 施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算: 在此计算中得:Q =q5+(q1+q2+q3+q4)/2 =10.00+(0.00+0.00+0.41+0.00)/2=10.20L/S; 最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。 最后Q还应增加10%,得出 =10.20+1.02=11.22L/S;七、供水管径计算: 工地临时网路需用管径,可按下式计算: 其中: 管网中水流速度(m/s),取V=1.00(m/s);供水管径由计算公式:d=[411.22/(3.141.001000)] 0.5 =0.013m=13mm 得临时网路需用内径为13mm的供水管。