181. 与特高压架空输电线路绝缘一样,特高压变电站(采用敞开式高压配电装置)和换流站的主要绝缘介质是( )。
A. 空气 B. 六氟化硫 C. 绝缘子 D. 真空
标准答案:A
182. 特高压交流输电线路在进行线路投切或发生接地短路故障时,如果两相导线间过电压幅值超过相间绝缘水平,( )发生相间闪络事故。
A. 容易 B. 不易 C. 不可能 D. 必定
标准答案:A
183. 特高压直流输电线路多采用( )绝缘子串,直流工作电压对杆塔的空气间隙不起控制作用。
A. V 型B. I 型C. F 型D. D 型
标准答案:A
184. 电气设备内绝缘的耐受电压是以避雷器的( )保护水平为基础,同时乘以一配合系数(安全裕度),用惯用法加以确定。
A. 操作冲击 42 B. 雷电冲击 C. 操作冲击、雷电冲击 D. 其他选项均不正确
标准答案:C
185. 避雷器的保护水平主要与其( )有关。
A. 泄漏电流 B. 绝缘水平 C. 额定电压 D. 参考电压
标准答案:C
186. 中国 1000kV 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程主要采用( )直线塔型。
A. 酒杯塔 B. 猫头塔 C. 酒杯塔和猫头塔两种 D. 羊角塔
标准答案:C
187. 在变电站内,一般用离地面( )的工频磁场来表征该点的工频磁场大小。
A. 0.5m B. 1m C. 2m D. 3m
标准答案:B
188. 特高压输变电工程在确定直流输电线路可听噪声的限值时,重点应考虑( )情况。
A. 春季晴天 B. 夏季晴天 C. 秋季晴天 D. 冬季晴天
标准答案:B
189. ( )电压等级以下的输电线路引起的可听噪声通常很小,一般不会引起人们的注意。
A. 750kV B. 220kV C. 330kV D. 500kV
标准答案:B
190. 导线分裂数和子导线直径都会( )影响导线表面最大电位梯度,( )影响无线电干扰水平的计算。
A. 直接;间接 B. 间接;直接 C. 直接;直接 D. 间接;间接
标准答案:A