谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件(特别是带铁芯的电感 元件)参数的不利组合谐振而产生的。其中操作过电压还可细分为切除空载线路引起的过电 压、空载线路合闸引起过电压、系统解列过电压以及电弧接地过压物切除空载变压器的过电 压。谐振过电压也可进一步细分为工频过电压(由长线电容效应、不对称接地故障、甩负荷 引起)和谐振过电压(包括线性谐振、铁磁谐振和参数谐振)等。 内部过电压其幅值可达3~4倍相电压,常常会造成电气设备的损坏,引起事故。因此必 须采取相应的措施限制内部过电压的幅值,以保证电力系统安全运行。 过电压的危害