项目介绍
工程概况
北京市某普通住宅,地上10层,建筑面积7522.90㎡,层高均为2.7m;地下1层,层高3.6m,建筑檐口标高27.0 m。
项目装配式结构概况
1.装配式结构体系
该项目地下结构采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用钢筋混凝土筏板基础,地上主体结构形式采用新型装配式预制圆孔板剪力墙结构体系。装配式构件包括圆孔墙板、叠合楼板及叠合梁、预制楼梯及空调板等构件,经现场装配式施工,并浇筑后浇部分,构成钢筋混凝土剪力墙结构。
2.新型装配式预制圆孔板剪力墙结构体系概况
根据北京市DB11/1003—2013《装配式剪力墙结构设计规程》的规定,装配式剪力墙根据墙板的类型分为3种:装配整体式混凝土剪力墙、预制圆孔板剪力墙、装配式型钢混凝土剪力墙。目前我国各装配式住宅主要采用的是装配整体式混凝土剪力墙体系。
装配式预制圆孔板剪力墙结构体系之前在国内仅有理论研究及抗震模型试验,本项目属于该结构体系在国内住宅上的首次应用。
3.结构体系的设计情况
本项目设计为预制圆孔板装配式剪力墙与现浇剪力墙相结合的结构体系,即电梯间内外墙处采用现浇钢筋混凝土剪力墙,其他墙体采用预制圆孔板装配式剪力墙。
预制圆孔板板材的宽度为450~1200mm不等,采用拼接方式连接,在圆孔及墙板竖缝连接处现场浇筑混凝土。楼、屋盖体系采用带桁架钢筋的混凝土叠合楼板+叠合梁体系。标准层楼梯采用预制钢筋混凝土楼梯。
施工前期经过了结构体系模型抗震试验、结构体系专家论证、图纸装配式分解的设计论证、施工方案论证等程序。因该体系为全国首次应用,缺乏相应的验收标准,为此,我们还编制了《圆孔板剪力墙结构施工与质量验收规程》,并作为企业标准通过了北京市建委的备案;之后,又进行了圆孔内混凝土浇筑实体试验、3层实体样板工验证等程序,经过多轮专家、质检站等的反复论证、检验,最终确定了施工工艺、工序,并进行正式施工。
工艺流程
测量放线→水平施工缝剃毛→钢筋安装→安装定型模版及支撑系统→安装圆孔墙板→预制墙板精调及固定→安装机电线盒→墙体混凝土浇筑→顶板支撑体系安装→叠合板安装→水电管道预留预埋→顶板钢筋安装→顶板混凝土施工。
构件安装
预制圆孔板剪力墙墙板
墙板由标准钢筋网片、混凝土组成(外墙增加保温),经在标准的模