6平方线最大负荷是多少功率多少电流,如果分成两路每路27A,用多大的空气开关合适
我想把6平方线的380v三相电 改成3路220v的电线 每路分成连2个空开控制 每个空开控制用电量6kw 或是27A 请问 1 6kw 27A 的空开要用多大的 2 6平方线最大负荷的功率和电流 3 6平方线能承受12kw 54A 的电流么 用多大的空开合适 说白了就是把6平方线的三相电 改成三路两项电给六个房间用电 一路带两个房间 每个房间最大功率是6kw 或是27A 这样每个房间用多大的空开合适?每路线给两个房间供电 用多大空开合适?
这些主要是极限值 长时间的每个房间是4.5kw --5kw
不知道格式这么这样了 重来
6平方线最大负荷是多少功率多少电流,如果分成两路每路27A,用多大的空气开关合适
我想把6平方线的380v三相电 改成3路220v的电线 每路分成连2个空开控制 每个空开控制用电量6kw 或是27A
请问
1 6kw 27A 的空开要用多大的
2 6平方线最大负荷的功率和电流
3 6平方线能承受12kw 54A 的电流么 用多大的空开合适
说白了就是把6平方线的三相电 改成三路两项电给六个房间用电
一路带两个房间 每个房间最大功率是6kw 或是27A
这样每个房间用多大的空开合适?
每路线给两个房间供电 用多大空开合适?
这些主要是极限值 长时间的每个房间是4.5kw --5kw
答案解析
查看更多优质解析
举报
电压220V负载功率6KW,电流=6000/220=27A要用30A的空开
6平方线最大负荷的功率和电流分别是7900W 36A
6平方线不能承受12kw 54A 的电流
解析看不懂?免费查看同类题视频解析
查看解答