1、电箱里确实没带漏保的C10空开,面板是后面我自己换的32A漏保。2、线也有问题,当时要求放4的线 他们给放了2.5。 估计要走明线换线了
来自iPhone 客户端
29楼
07-03 09:52
焱炎火
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
2
叁乐 :
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
空调应该接带漏保的空开(开关箱里的),你这是三个问题:1、空调是不是只接了没带漏保的空开;2、32A的空调接了10的空开容易跳闸;3、电线的截面是不是支持32a的,这就是你光换空开也没用,容易出问题。
来自Android 客户端
28楼
07-03 09:13
叁乐
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
来自iPhone 客户端
27楼
01-15 12:11
值南(作者)
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
2
值南(作者) :
那就是没有用了?
3
伶仃Cat :
简单的说没用...也是不靠谱的回答,具体情况具体分析咯。不过2p空调用40A...我家3p才用16A[邪恶][邪恶]不过我不开制热..
用了心里上舒服点吧
来自Android 客户端
26楼
01-15 11:24
伶仃Cat
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
2
值南(作者) :
那就是没有用了?
简单的说没用...也是不靠谱的回答,具体情况具体分析咯。不过2p空调用40A...我家3p才用16A
不过我不开制热..
来自iPhone 客户端
25楼
01-15 10:57
值南(作者)
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
那就是没有用了?
24楼
01-15 08:25
伶仃Cat
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
来自iPhone 客户端
23楼
01-03 15:59
值南(作者)
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
3
Ares1997 :
不过请教一下,这样是不是得吧空调自带的插头去掉?以前空调都是请人安装,现在才发现原来哪个插座是可以拿下来的啊
我这的空调直接就是没插头的。如果有插头就破线被,也容易的。
来自Android 客户端
22楼
01-02 23:24
Ares1997
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
不过请教一下,这样是不是得吧空调自带的插头去掉?以前空调都是请人安装,现在才发现原来哪个插座是可以拿下来的啊
21楼
01-02 23:23
Ares1997
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
是的,我打完字发现错了,但是手机上居然删不掉了。。。。。。这个东西挺好,一般空调线路没漏保。。。。
20楼
01-02 13:45
值南(作者)
1
小学生他爹 :
厉害厉害厉害[高兴]
承让承让了
来自Android 客户端
19楼
01-02 13:42
小学生他爹
厉害厉害厉害
来自Android 客户端
18楼
01-01 22:23
值南(作者)
1
值友3670273368 :
安全第一的前提
是的啊 这个是必须
来自Android 客户端
17楼
01-01 22:19
值友3670273368
安全第一的前提
来自iPhone 客户端
16楼
01-01 21:38
值南(作者)
1
太阳代表我的心 :
接线柱磁铁能吸住不[邪恶]
这。。。应该不会吧
来自Android 客户端
15楼
01-01 20:47
太阳代表我的心
接线柱磁铁能吸住不
来自Android 客户端
14楼
01-01 18:50
值南(作者)
1
知安 :
32a足够
2
值南(作者) :
对32其实也行了
3
yz50505 :
查一下京东3匹柜机参数,大金帕蒂能新一级能耗的制热额定功率2.34kw,最大4.2kw,这还是不带辅热电加热的。查一下国产比如美的格力3匹,制热一般额定功率3kw,最大3.8kw,开启电辅热额外再加2kw。最大功率都超过了16A,小于32A。所以最好不要用3眼插座。要么省去柜机的带漏电空开,并在配电箱配含漏电的32A空开;要么柜机处选32A带漏电空开,配电箱选普通空开大于32A的
老铁你怎么懂这么多
来自Android 客户端
13楼
01-01 18:06
yz50505
1
知安 :
32a足够
2
值南(作者) :
对32其实也行了
查一下京东3匹柜机参数,大金帕蒂能新一级能耗的制热额定功率2.34kw,最大4.2kw,这还是不带辅热电加热的。查一下国产比如美的格力3匹,制热一般额定功率3kw,最大3.8kw,开启电辅热额外再加2kw。最大功率都超过了16A,小于32A。所以最好不要用3眼插座。要么省去柜机的带漏电空开,并在配电箱配含漏电的32A空开;要么柜机处选32A带漏电空开,配电箱选普通空开大于32A的
12楼
01-01 15:41
值南(作者)
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
懂行的啊老铁
来自Android 客户端
11楼
01-01 15:01
焱炎火
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
10楼
01-01 13:25
值南(作者)
1
简单的简单 :
自己买真便宜,我家安装空调安装工这个东西要了100多,感觉还不那么靠谱
自己动手 省事省力 安全的前提下
来自Android 客户端
9楼
01-01 13:10
简单的简单
自己买真便宜,我家安装空调安装工这个东西要了100多,感觉还不那么靠谱
来自Android 客户端
8楼
01-01 12:51
值南(作者)
1
h2004 :
一般新房入户的空开箱总开关带漏电保护吧,这个还有必要吗?
入户都有的,但是空调2匹以上的还是建议都安装
来自Android 客户端
7楼
01-01 12:50
值南(作者)
1
jencs :
空调为啥要装漏电保护?
防止漏电啊 两匹以上都要装吧
来自Android 客户端
6楼
01-01 11:47
jencs
空调为啥要装漏电保护?
来自iPhone 客户端
5楼
01-01 10:18
h2004
一般新房入户的空开箱总开关带漏电保护吧,这个还有必要吗?
4楼
01-01 09:51
值南(作者)
1
知安 :
32a足够
对32其实也行了
来自Android 客户端
板凳
01-01 09:34
值南(作者)
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
空调的漏电保护,不是空开
来自Android 客户端
椅子
01-01 07:14
Ares1997
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
来自Android 客户端
沙发
2020-12-31
知安
32a足够
来自iPhone 客户端
TOP1
01-01 18:06
yz50505
1
知安 :
32a足够
2
值南(作者) :
对32其实也行了
查一下京东3匹柜机参数,大金帕蒂能新一级能耗的制热额定功率2.34kw,最大4.2kw,这还是不带辅热电加热的。查一下国产比如美的格力3匹,制热一般额定功率3kw,最大3.8kw,开启电辅热额外再加2kw。最大功率都超过了16A,小于32A。所以最好不要用3眼插座。要么省去柜机的带漏电空开,并在配电箱配含漏电的32A空开;要么柜机处选32A带漏电空开,配电箱选普通空开大于32A的
TOP2
07-03 12:55
叁乐
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
2
叁乐 :
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
3
焱炎火 :
空调应该接带漏保的空开(开关箱里的),你这是三个问题:1、空调是不是只接了没带漏保的空开;2、32A的空调接了10的空开容易跳闸;3、电线的截面是不是支持32a的,这就是你光换空开也没用,容易出问题。
谢谢老哥解惑。我应该明白了。1、电箱里确实没带漏保的C10空开,面板是后面我自己换的32A漏保。2、线也有问题,当时要求放4的线 他们给放了2.5。 估计要走明线换线了
TOP3
07-03 09:52
焱炎火
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
2
叁乐 :
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
空调应该接带漏保的空开(开关箱里的),你这是三个问题:1、空调是不是只接了没带漏保的空开;2、32A的空调接了10的空开容易跳闸;3、电线的截面是不是支持32a的,这就是你光换空开也没用,容易出问题。
TOP4
07-03 09:13
叁乐
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
老哥。我的电箱空调那路单独连的是C10,当时电工贪方便吧!空调面板漏保是32A!是不是这样会导致电箱空开跳闸?
TOP5
01-15 12:11
值南(作者)
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
2
值南(作者) :
那就是没有用了?
3
伶仃Cat :
简单的说没用...也是不靠谱的回答,具体情况具体分析咯。不过2p空调用40A...我家3p才用16A[邪恶][邪恶]不过我不开制热..
用了心里上舒服点吧
TOP6
01-15 11:24
伶仃Cat
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
2
值南(作者) :
那就是没有用了?
简单的说没用...也是不靠谱的回答,具体情况具体分析咯。不过2p空调用40A...我家3p才用16A
不过我不开制热..
TOP7
01-15 10:57
值南(作者)
1
伶仃Cat :
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
那就是没有用了?
TOP8
01-15 08:25
伶仃Cat
你的一级断路器说不定还没有二级断路器额定电流大
TOP9
01-03 15:59
值南(作者)
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
3
Ares1997 :
不过请教一下,这样是不是得吧空调自带的插头去掉?以前空调都是请人安装,现在才发现原来哪个插座是可以拿下来的啊
我这的空调直接就是没插头的。如果有插头就破线被,也容易的。
TOP10
01-02 23:24
Ares1997
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
不过请教一下,这样是不是得吧空调自带的插头去掉?以前空调都是请人安装,现在才发现原来哪个插座是可以拿下来的啊
TOP11
01-02 23:23
Ares1997
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
2
值南(作者) :
空调的漏电保护,不是空开
是的,我打完字发现错了,但是手机上居然删不掉了。。。。。。这个东西挺好,一般空调线路没漏保。。。。
TOP12
01-02 13:45
值南(作者)
1
小学生他爹 :
厉害厉害厉害[高兴]
承让承让了
TOP13
01-02 13:42
小学生他爹
厉害厉害厉害
TOP14
01-01 22:23
值南(作者)
1
值友3670273368 :
安全第一的前提
是的啊 这个是必须
TOP15
01-01 22:19
值友3670273368
安全第一的前提
TOP16
01-01 21:38
值南(作者)
1
太阳代表我的心 :
接线柱磁铁能吸住不[邪恶]
这。。。应该不会吧
TOP17
01-01 20:47
太阳代表我的心
接线柱磁铁能吸住不
TOP18
01-01 18:50
值南(作者)
1
知安 :
32a足够
2
值南(作者) :
对32其实也行了
3
yz50505 :
查一下京东3匹柜机参数,大金帕蒂能新一级能耗的制热额定功率2.34kw,最大4.2kw,这还是不带辅热电加热的。查一下国产比如美的格力3匹,制热一般额定功率3kw,最大3.8kw,开启电辅热额外再加2kw。最大功率都超过了16A,小于32A。所以最好不要用3眼插座。要么省去柜机的带漏电空开,并在配电箱配含漏电的32A空开;要么柜机处选32A带漏电空开,配电箱选普通空开大于32A的
老铁你怎么懂这么多
TOP19
01-01 15:41
值南(作者)
1
焱炎火 :
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
懂行的啊老铁
TOP20
01-01 15:01
焱炎火
立式空调柜机是需要漏电保护,看不清漏电保护动作值。这要跟开关箱总漏电空开比较的,不然容易越级跳闸(就是总开关先跳了)。
TOP21
01-01 13:25
值南(作者)
1
简单的简单 :
自己买真便宜,我家安装空调安装工这个东西要了100多,感觉还不那么靠谱
自己动手 省事省力 安全的前提下
TOP22
01-01 13:10
简单的简单
自己买真便宜,我家安装空调安装工这个东西要了100多,感觉还不那么靠谱
TOP23
01-01 12:51
值南(作者)
1
h2004 :
一般新房入户的空开箱总开关带漏电保护吧,这个还有必要吗?
入户都有的,但是空调2匹以上的还是建议都安装
TOP24
01-01 12:50
值南(作者)
1
jencs :
空调为啥要装漏电保护?
防止漏电啊 两匹以上都要装吧
TOP25
01-01 11:47
jencs
空调为啥要装漏电保护?
TOP26
01-01 10:18
h2004
一般新房入户的空开箱总开关带漏电保护吧,这个还有必要吗?
TOP27
01-01 09:51
值南(作者)
1
知安 :
32a足够
对32其实也行了
TOP28
01-01 09:34
值南(作者)
1
Ares1997 :
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
空调的漏电保护,不是空开
TOP29
01-01 07:14
Ares1997
你的空开没进强电箱?一般来说买个正泰或者德力西也没多少钱啊,家用空调32a足够,电流买大了电线很危险
TOP30
2020-12-31
知安
32a足够
评论举报
商品好评率97%10篇选购指南