混床出水电导率超指标原因分析 1、处理经过 2011 年 12 月 7 日中午 12 点左右,化学岗位接中化分析数据报告, 运行脱盐 B 系列阳床钠离子浓度达到 523 微克/升(现场钠离子浓度 计显示为 120 微克/升) 、电导率 0.87 us/cm、二氧化硅 29.9 微克/ 升。11:55 分,当班人员立即投运脱盐 A 系列,停用脱盐 B 系列, 大约 13:30 分左右运行精制系列 AC 混床电导率逐渐升高,超出 0.2 微克/升的工艺指标限制,最高达到 0.36 us/cm 维持稳定不变,立即 通知当班人员投运精制 B 系列,停用精制 AC 系列,精制 B 系列进入 运行后,电导既逐渐升高并达到 0.36 us/cm,通知中化加样分析混 床出水二氧化硅指标,15:00 分,分析指标均显示二氧化硅均合格 (混床 A 二氧化硅 1.5 微克/升,混床 A 二氧化硅 1.8 微克/升,混床 A 二氧化硅 2.8 微克/升) 。因新投运脱盐 A 系列钠离子较大,降低脱 盐系列运行流量,同时降低供电厂精制水流量,降低运行混床流量。 同时通知中化加样分析脱盐水箱钠离子浓度,为 159 微克/升,低于 阳床出水 500 微克/升的工艺指标要求。16:00 分,化学岗位再生班 人员开始对电导率超标的精制 AC 混床进行重新混脂操作,经数次反 复操作和不断的清洗,至 20:00 分精制 A 系列电导率合格,投入运 行;22:00 分,精制 C 系列电导率合格,投入运行。精制 B 系列因 失效严重,加碱浸泡,作再生准备。 12 月 8 日头班,对精制 B 系列进行再生,混脂后清洗电导率始终较 1 高,无法正常备用,18:00 分因中和池液位太高,停止清洗,进行 中和处理,19:30 分,与调度处、安质环处商议后,将不合格废水 直接排放,20:30 分,再次进行精制 B 系列混脂清洗,至 23:30 分, 经过 2 次重新混脂操作,精制 B 系列电导率降至 0.20us/cm,将精制 B 系列投入运行,停运精制 A 系列,精制 A 系列备用。 12 月 9 日 0:30 分,开始投运脱盐 C 系列,因上次再生前使用食盐 进行处理,电导率下降非常缓慢,至 2:00 分下降至 7.5us/cm。 同时,脱盐 A 系列阳床钠离子逐渐升高,23:00 分时为 165ug/L,脱 盐水箱钠离子也是逐渐升高,23:00 分时为 92.5ug/cm 通知再生班人员做好再生准备,待脱盐 C 系列电导率降至 6us/cm 以 下时,投入正常运行。2:45 分,脱盐 C 系列电导率降至 6us/cm,阳 床钠离子为 0.6ug/L,阴床二氧化硅为 5.4us/cm。 将脱盐 A 系列停运,再生脱盐 B 系列,再生废水直接排放,7:30 分 脱盐 B 系列再生完毕,接着再生脱盐 A 系列,12:10 脱盐 A 系列再 生完毕。 2、原因: 2.1 在线钠离子浓度计显示与中化分析数据差异较大, 显示为 120 微 克/升,分析数据为 523 微克/升,阴床在线电导率为 1.51us/cm;可 能是因脱盐水箱钠离子较高引起混床电导率超标。 因在线电导率显示 始终较小,且中化分析的结果均较小,可能存在其他深层次的影响因 素。 2 2.2 三个混床均出现出水电导率不合格现象, 首先是 3 个混床树脂使 用时间较长, 最短时间 3 年, 最长时间 6 年, 因回收凝结水水温较高, 且凝结水中含有少量的有机物,树脂被有机物污染、氧化降解,树脂 的交换容量下降、 强度下降, 导致水质稍有波动, 就会影响出水水质。 2.3 因混床设备结构的原因,破碎树脂难于反洗出去,且因凝结水水 温高导致树脂破碎,均易造成再生时的交叉污染,且混脂时很难混合 均匀,导致混床再生困难,这也是混床受到水质波动影响时出现异常 的一个原因。 3、经验教训: 3.1 因在线钠表显示 120 微克/升,数值上下波动,阴床在线电导率 为 1.51us/cm,中化分析出水电导率为 0.87 us/cm,根据钠离子含量 与出水电导率成正比,认为水质情况无异常。今后需加强对在线仪表 和人工分析的对比,在有条件的情况下对水质进行全面分析,以便查 找可能存在的更深层次因素; 3.2 分析频次调整间隙过于大,导致在线仪表指示错误时,无法及时 发现; 在线仪表正常使用较长时间后, 分析频次也应不少于每班 1 次。 3.3 因中化分析人员较少,加样分析结果产生慢,无法及时获取进行 工艺调整的参考数据;这也是导致工艺调整效果差的一个原因;工艺 班组需要及时调整。 3.4 及时调整工艺操作, 根据以往经验进行操作有时会产生意想不到 的错误,需要在实际工作中加强工艺管理,根据生产实际做出判断; 3 3.5 及时完善水质管理规定,对水质变化处理做出合理的规定,当班 人员和技术人员及时查阅在线仪表、中化分析数据,发现问题及时处 理。 3.6 对混床树脂的运行及再生情况进行全面的分析, 在现有条件下尽 力改善再生状况;因凝结水中存在大量的氨,在交换时会将混床中吸 收的钠离子置换出,导致混床出水钠离子漏出,使电导率增大,混床 提前失效。建议参照动力站化学装置,增加独立的凝结水专用混床处 理系统,使凝结水处理和新水制水系统分开。 混床出水电导率超指标原因分析及处理 摘要 关键词 4