偏心大小头与同心大小头有哪些不同点和相同点? 偏心大小头两端管口圆周内切,一般用于水平的液体管道;同心 大小头的两端管口圆心在同一轴线上, 一般用于气体或垂直的液体管 道变径。同用于连接不同直径的管子或法兰进行变径。 偏心大小头的管口切点向上的时候,称为顶平安装,一般用于泵 入口,利于排气;切点向下称为底平安装,一般用于调节阀的安装, 利用排净。 同心大小头有利于流体流动, 在变径的时候对流体流态的干扰较 小,因此气体和垂直流动的液体管道使用同心异径管变径;偏心大小 头由于一侧是平的,利于排气或者排液,方便开车和检修,因此水平 安装的液体管道一般用偏心异径管。 大小头只有同心和偏心之分, 顶平和底平只是偏心大小头的一种 安装方法。 偏心大小头:1、会积聚气体的管道,由于气体在管道内会向上 积聚,所以必须用顶平偏心防止气体无法排除;2、有些杂质或者积 液会下沉至管顶,所以必须用底平偏心,防止积聚无法排除。 泵的进口一般都用顶平安装是为了防止气蚀。 水平吸入离心泵入 口变径时,管道自下而上进泵采用顶平安装,自上而下进泵采用底平 安装(为防止气体在泵口积聚也有采用顶平安装的) ,介质带有杂质 且吸入速度低于杂质沉降速度的采用底平安装。