1、3号阴床,则混床出水电导率正 常。这些现象说明,电导率升高现象既与进水有机 物有关,还与阴床个体有关。根据前面分析,阴床个 体因素是 2、4号阴床吸附有机物能力差而泄漏有机 2008年10月Vol.32 Oct.2008 阴离子。 6 清水COD Mn 月份变化 1 清水有机物含量与电导率升高现象取样 日期 COD Mn 序号取样 日期 清水 COD Mn 序号2007 ]报道的8家电厂混床出水电导 率与有机物关系的调查结果。 阴树脂的有机物污染程度的判断。采用DL 80722002《火力发电厂水处理用201 7强碱 性阴离子交换树脂报废标准》附录 C“使用过的树 脂中有机物含量的测定 ”方法 7 混床出水电导率与有机物含量有机物进行了测定,结果如下: CODMn 表示)分别为 860 mg/L、2 360 mg/L、590 mg/L和280mg/L,表明 500mg/L 的规定值。 3 对策 强碱阴离子交换树脂具有较强的吸附有机物能 力,但是,有机物的吸附与解吸不对等,故有机物会 在树脂中积累。随着树脂有机物含量增加,特别是 当树脂被有机物所饱和时,阴床将丧失除有机物能 力。除去树脂中有机物的有效方法是碱性盐水处理 (又称复苏处理) 2、4号阴床树脂在碱性盐水处理前后有机物含量及最大再生容量,结果表明,复苏后阴树脂 中有机物含量减少了约 80%,最大再生容量也相应 增加了约 20%。 2 复苏前后树脂有机物和最大再生容量样品 复苏前 阴树脂 复苏后 阴树脂 复苏后有机物 减少率 样品复苏前 阴树脂 复苏后 阴树脂 复苏后容量 增加率 树脂中有机物量/mg 280502 376 78. 最大再生容量/mol 9222. 根据上述诊断与对策,对2、4号阴床进行了复 苏处理,经半年运行结果表明,混床出水电导率上升 现象消失。期间清水 COD Mn cm,表明上述关于有机物影响混床水质的判断和对策是正确的。 4 结论 (1)有机物对混床出水电导率有影响, 强碱阴 床泄漏有机物是导致混床电导率升高的原因。 (2)碱性盐水处理强碱阴树脂, 可以消除混床 电导率升高现象。 (3)建议将有机物作为离子交换除盐系统的一 项不定期监督指标。 [参考文献 黄石发电厂混床出水水质恶化的探讨 中国电力,1986 水处理技术,1986 Vol.32 Oct.2008 2008年10月