首先我要说的是,不管是空气开关还是漏电保护器,它们在跳闸之后都不会自动合闸,所以我可不可以把你说的每隔两个小时就跳闸一次,理解为送电之后两个小时左右就跳闸?
现在就按照送电之后两个小时左右就跳闸来给你解释这个问题。
简单说一下各种原因引起跳闸的表象。
跳闸原因之一,短路。
短路引起的跳闸毫不含糊,一送电就跳,甚至根本没办法合闸。用万用表测量零线和火线,地线和火线,万用表蜂鸣档会响,零线和火线,地线和火线的绝缘阻值在50~0之间。
跳闸原因之二,漏电。
漏电分火线漏电和零线漏电。火线漏电跳闸比较明显,零线漏电则时隐时现,若有若无。判断是火线漏电还是零线漏电也很简单,把所有的用电设备都拔掉,然后合闸,如果不跳了,那就是零线漏电,如果还跳那就是火线漏电。
跳闸原因之三,过载跳闸。
这个跟您的描述相符。过载跳闸就是我们所使用的设备的功率电流超过了漏电保护器或者空气开关的额定电流,经过一段时间之后,断路器就会发热发烫引起跳闸。
跳闸原因之四,断路器本身的质量问题。
根据楼主的描述,你说每个两个小时就跳闸,这个也符合质量问题引起跳闸的现象。
根据上面4种原因,我觉得最大的原因应该是漏电保护器本身的原因。
建议
计算一下自己的用电设备的功率,然后计算出总电流。电流等于功率除以电压。家庭用电都是220伏。如果计算出的电流超过断路器额定电流,那么建议你更换一个更大的断路器。
如果计算出的电流小于断路器的额定电流,那么很大概率就是断路器本身的问题了。