2,若开关换掉 还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。 .以上说的都有可能~~~最大的可能我估计 还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的 话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的 线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~ 你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我 把我 QQ 号留下~~~你在来找我(22847093) 负载超载;线路中有短路. 1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一 个一个试,有可能是电器内部短路. 2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品 10--16A 的. 一般情况是潮湿引起的,检查一下 卫生间等潮湿的地方线路. 根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是 直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降 低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时) 你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插 座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为 0 就 是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点 甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!! 装修的时候是不是线材 没有选好,还有可能是你的空开小了. 可能是配电线路接反了 线路接触不良吧 如果将插座 都拔掉,它过 3、5 分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸 是合不上的;而你所说的是要过 3、5 分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开 关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大 还是插座本身或用电器存在短路问题了。 是不是有短路地方 第一,你确认没有用电器了还 跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有 某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试 地线有没有电.还有零线.看清楚来? 第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷? 可根据以下步骤进行检查…… 一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择 总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量 而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支 开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。 二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。 可能存在以下问题; 1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。 三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值 非常低的断路故障点) 只要合闸, 开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分 开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动 作。 四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、 相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长 期超负荷,造成过载保护机构性能降低。 处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。 经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防 护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特 种作业。