第一篇:烘干机常见故障及处理

烘干机常见故障及处理
一. 合上电源,电脑板不亮?
答:1.检查保险是否烧毁(GW401D电脑板背面自带保险管,现35烘、50烘上用)
2.电加热烘干机检查温控器是否导通
16、20、100烘检查变压器是否完好
二.启动滚桶不转?
答:1.检查接触器是否吸合
2.检查保险是否烧毁
3.检查热保护是否在正常工作状态 4.检查皮带是否太松 5.检查电机是否烧毁 6.检查电源是否缺相
三.风机不转?
答:1.检查接触器是否吸合
2.检查保险是否烧毁
3.检查热保护是否在正常工作状态 4.检查电机是否烧毁 5.检查电源是否缺相
四.烘干温度不上升?
1. 35烘、50烘、100烘汽加热型:
答:(1)检查进汽阀是否打开 (2)检查电磁阀是否完好 (3)检查电脑板是否有输出 (4)检查疏水阀是否完好 (5)检查风机是否转向 (6)机器内部绒毛是否未清
(7)烘干机外接排风烟囱是否不通畅 (8)加热器上护网是否长期未清
2. 35烘、50烘、100烘电加热型:
答:(1)检查接触器是否吸合
(2)检查保险是否完好 (3)检查电脑板是否有输出 (4)检查加热管是否完好 (5)检查风机是否转向
(6)检查机器内部绒毛是否未清 (7)检查机器排风是否通畅
(8)检查电源是否缺相(12烘除外)

第二篇:燃气锅炉燃烧机常见的故障及处理方法

燃气锅炉燃烧机常见的故障及处理方法
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 一
故障现象 故障原因 排除措施 (1)气压不足锁定 (1)调整气压至规定值 (2)电磁阀不严,接头处漏气, (2)清理或修理电磁阀管道接 检查锁定 头
1、接通电源,按启动、电(3)热继电器开路 (3)按复位检查元件是否损坏 机不转 (4)条件回路至少有一个不成 以及电机电流 立(水位、压力、温度以及程控 (4)检查水位、压力、温度是 器是否通电起动) 否超限 (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火 (1)检查线路并修复
2、启动后前吹扫正常,但阀) (2)换新 点不着火 (3)电磁阀烧坏 (3)调整气压至规定值 (4)气压不稳定 (4)减小配风,减小风门开度 (5)风量太大 (1)点火变压器烧坏 (1)换新 (2)高压线损坏或脱落 (2)重新安装或换新
3、点不着火,气压正常, (3)间隙过大或过小,点火棒位 (3)重新调整 置相对尺寸 电有不打火 (4)重新安装或换新 (4)电极破裂或与地短路 (5)重新调整 (5)间距不合适 (1)气压不足,压降太大,供气 流量偏小 (1)重新调整气压,清理滤网
4、点着后 5ˋS 后熄火 (2)风量太小,燃烧不充分,烟(2)重新调整 色较浓 (30 重新调整 (3)风量太大,出现白气 (1)调小风门 (1)风量太小 (2)适当减小风量,提高进风
5、冒白烟 (2)空气湿度太大 温度 (3)排烟温度较低 (3)采取措施,提高排烟温度 (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (1)减小配风量 (3)燃气含氢量高,过氧量大生
6、烟囱滴水 (2)降低烟囱高度 成水 (3)提高炉温 (4)烟囱较长 (5)排烟温度较低 风门位置开关信号没有反馈到 检查风门接线是否松动或开 风门在控制状态下停机 程序信号 关是否失灵 故障现象 一般故障
7、燃烧器马达不转
运行故障处理一览表 表:2 燃气锅炉燃烧器 故障原因 排除措施 (1)接上电路 (2)更换 (1)没有电压 (3)修理 (2)保险丝损坏 (4)寻找断开点,接触或断 (3)马达失灵 开调节器或监控器 (4)控制电路中断 (5)打开球阀,在长时间燃 (5)燃气输送中断 气量不足的情况下,通知燃 (6)控制失灵 气管理机构 (7)接触器不动作 (6)更换 (8)热继电器损坏 (7)手动复位检验 (8)更换热继电器
8、燃烧器马达运转, 但在预吹扫后停机 (1)空气压力开关失灵 (1)更换 燃烧器马达运转, 但大 (2)压力开关受污,管道 (2)清洁 约20 秒后停机(只对 阻塞 (3)排除不密封的情况 带有密封检验装置的 (3)电磁阀不密封 设备而言) 空气量不足 (1)压力开关触点没有 接在运转位置(空气压 (1)正确调节压力开关,如
9、燃烧器马达运转, 力太小) 果需要,进行更换 但在 10 秒后在预吹扫 (2)鼓风机受污,热继动 (2)清洁 状态中停机 作(3)电源换极 (3)燃烧器马达旋转方 向错误 (1)点火电极距离太大 (1)调节电极间距
10、燃烧器马达运转, (2)被污染 (2)清洗 电压加在控制器接线柱 点火失败 (3)点火电极或电路接 (3)排除接地,更换受损电 16 上,没有点火,稍地极或电缆 后故障停机 (4)点火变压器失灵 (4)更换点火变压器 (1)电磁阀没有打开,因(1)更换电磁阀或排除电路
11、马达运转,点火正 为电磁阀线圈损坏或电 不通的故障,在接线柱 17 常,但稍后故障停机 缆断裂 上检验电压
12、 在带有密封性检验 火焰未形成 装置的设备中, 密封不 (1)电磁阀不密封 (1)排除不密封的情况 严;燃烧器马达运转, (2)供气不足 (2)清洗或更换 点火正常, 但稍后停机 (3)过滤器堵塞 (无故障显示)
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 二
故障现象 在火焰形成 后停机 故障原因 (1)过滤器受污
13、火焰形成, (2)调压阀由于惯性工作 但在额定负载运 (3)气量计失灵或深层管道积 转情况下停机 水
14、 燃烧器马达运 转,可以听到点 (1)电离电流不稳,太低 火,火焰形成正 (2)燃气空气混合调节不匀 常,但随后故障 (3)点火火花影响到电离电流 停机 (1)紫外线探头受污
15、火焰传感器 (2)光亮太弱 (3)紫外线探头失灵 (1)泵失灵 (2)输油压力功率降低 (3)进油阀不密封 (4)进油管不密封 (5)截流阀被关闭
16、不输油 (6)过滤器受污 (7)过滤器不密封 (8)油管不密封 (9)泵吸入空气 (10)油管中真空度太高
17、雾化不匀 (1)喷嘴受污或磨损 排除方法 (1)清洁过滤器 (2)检验吸油喷嘴 (3)通知燃气管理机构 (1)改变电离电极位置;排除 电离电路及接线柱中的过高 环境电阻(将接线柱拧紧) (2)重新调整(再调试) (3)点火变压器初级线圈更换相 线与中线 (1)清洁(去油脂) (2)检测燃烧调节风与燃气量 (3)更换 (1)更换 (2)更换泵 (3)拆下进油阀清洗或更换 (4)密封进油管 (5)打开 (6)清洁 (7)更换密封圈 (8)旋紧,排气 (9)旋紧,排气 (10)清洁过滤器、阀门 (1)清洁喷嘴或更新 在电力过程 中火焰监控 故障 泵 喷嘴
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法