①对于采暖装置一律涂刷银漆\ue00e不注字。 ②通风管道\ue00c塑料管除外\ue00d一律涂灰色。 ③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时\ue00e均不涂色。 ④对于室外地沟的管道不涂色\ue00e但在阴井内接头处应按介质进行涂色。 ⑤对于保温涂沥青的防腐管道\ue00e均不涂色。 1:总则 1\ue0101 为了确保安全生产\ue00e避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况\ue00e 根据《电力生产企业安全设施规范手册》和中华人民共和国电行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》并结合本厂的实际情况制定本规定。 2\ue011油 漆 2\ue0101 下列情况必须按不同要求进行外部油漆\ue011 2\ue0101\ue0101 不保温的设备、管道及其附件\ue012 2\ue0101\ue0102 介质温度低于 120℃的保温设备、管道及其附件\ue012 2\ue0101\ue0103\ue010支吊架、平台扶梯等(现场制作部分)。 2\ue0102 不保温的设备和管道应根据防腐工艺要求和油漆的性能选用油漆\ue00e选用的油漆种类、颜色和涂刷度数应符合下列规定\ue011 2\ue0102\ue0101\ue010室内布置的设备和管道\ue00e宜先涂刷 2 度防锈漆\ue00e再涂刷 1\ue0142 度油性调合漆\ue012室外布置的设备和汽水管道\ue00e宜先涂刷 2 度环氧底漆\ue00e再涂刷 2 度醇酸磁漆或环氧磁漆\ue012室外布置的气体管道\ue00e宜先涂刷 2 度云母氧化铁酚醛底漆\ue00e再涂刷 2 度云母氧化铁面漆。 2\ue0102\ue0102\ue010油管道和设备外壁\ue00e宜先涂刷 l\ue0142 度醇酸底漆\ue00e再涂刷 l~2 度醇酸磁漆\ue012油箱、油罐内壁\ue00e宜先涂刷 2 度环氧底漆\ue00e再涂刷 1\ue0142 度铝粉缩醛磁漆或环氧耐油漆。 2\ue0102\ue0103\ue010管沟中的管道\ue00e宜先涂刷 2 度防锈漆\ue00e再涂刷 2 度环氧沥青漆。 2\ue0102\ue0104\ue010循环水管道、工业水管道、工业水箱等设备\ue00e宜先涂刷 2 度防锈漆\ue00e再涂刷 2 度沥青漆\ue012直径较大的循环水管道内壁\ue00e宜涂刷 2 度环氧富锌底漆。 2\ue0102\ue0105\ue010排汽管道应涂刷 l~2 度耐高温防锈漆。 2\ue0102\ue0106\ue010制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架\ue00e若油漆损坏时\ue00e可涂刷 1度颜色相同的油漆。 2\ue0102\ue0107\ue010设备和管道的油漆颜色可按下表执行\ue00c管道油漆颜色表\ue00d 管道油漆颜色表 \ue00c摘自《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置和形状尺寸