电气设备外接地连接件与接地线相适应,外接地线最小截面积为4mm2,并应符合 表2 的规定。有一项不符为失爆。 保护导线的最小截面积 表2 导线每相截面积S mm2 对应保护线(连接件)最小截面积SP mm2 S≤16 S 1635 0.5S (五)插接装置的失爆现象 1、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销,如反接即为失爆。 2、插头拔脱后,插座内不允许有裸露带电部分;插座入口处须设置便于开启的防护盖,否则为失爆。 3、电源电压低于1140V,插接装置缺少防止突然拔脱的联动装置。电源电压高于1140V,插接装置上没有电气联锁装置。 3、隔爆型灯具应能超前切断电源,否则为失爆。灯具不应仅用一个螺钉安装;用吊环安装时,吊环可作为灯具的一部分铸在或焊在外壳上,如果吊环用螺纹旋在外壳上,应有防松措施。其中有一项不符为失爆。 4、插销在触头断开的瞬间,外壳隔爆接触面的最大直径差W和最小有效长度L须符合 表 3规定。 表3 外壳净容积(L) L/mm W/mm V≤0.5 15 0.5 V>0.5 25 0.6 5、插接装置(GB3836.1-2010 20.1.1、20.1.2规定的情况除外)必须用机械、电气或其他方法闭锁,带电条件下插接触点不能断开,当断开时不能带电;未设闭锁的插接装置,须用特殊紧固件连接在一起,并增设“严禁带电断开”隔离标志,在与电池连接的情况下,如断开前不能断电,则应增设“只允许在非危险场所才能断开”隔离警告。有一项不符为失爆。 6、插接装置的接地端子须是专用的插头杆和插座孔,不允许用外壳接地代替接地端子,且接地插头杆须比主插头杆先行接触,否则为失爆。 (六)外壳、腔内的失爆现象 1、使用未经国家法定的检验单位发证生产的防爆部件。 2、隔爆外壳有裂纹、开焊、或面积在50㎝2范围内,变形长度超过50mm,且凹凸深度超过5mm,或因外壳变形影响电气间隙达不到规定。 3、隔爆外壳金属表面有大于实际壁厚15%或深度大于0.5㎜,面积大于1㎝2(不含漆皮)的氧化层脱落。 4、锁装置不符合规定,闭锁装置不齐全、变形损坏起不到机械闭锁作用。 5、电气闭锁不起作用。 6、隔爆外壳上透明件(如观察窗或灯具的透明罩)破裂、松动,表面伤痕或磨损深度大于1mm(含1mm);使用非抗机械、热、化学腐蚀的玻璃件。用溶剂擦洗塑料透明件或对透明件重新胶粘或修理,未用原制造厂规定的配件替换。 7、腔内随意增加安装电气零部件,造成空腔容积变化的。 8、隔爆设备的隔爆腔之间直接贯通。 9、腔内壁未均匀地涂耐弧漆,而使用涂调和漆、磁漆的。 (七)防爆面的失爆现象 1、隔爆结合面结构参数要符合下述规定,否则为失爆: (1)平面、圆筒隔爆结构 ①电气设备 静止部分隔爆结合面、操纵杆与杆孔隔爆结合面以及隔爆绝缘套管隔爆结合面的最大间隙或直径差W和隔爆结合面的最小有效长度L;螺栓通孔边缘至隔爆结合面边缘的最小有效长度L1;转轴与轴孔隔爆结合面最大直径差W和最小有效长度L须分别符合 表4 的规定,但快动式门或盖的隔爆结合面的最小有效长度L须不小于25.0mm。 表4 结合面型式 L(mm) L1(mm) W(mm) 外壳容积V(升) V≤0.1 V>0.1 平面、止口或圆筒结构 6.0 12.0 25.0 40.0 6.0 8.0 9.0 15.0 0.30 0.40 0.50 — — 0.4 0.5 0.6 带有滚动轴承的圆筒结构 6.0 12.5 25.0 40.0 — — — — 0.40 0.50 0.60 — 0.4 0.5 0.6 0.8 ②操纵杆 操纵杆直径d与隔爆结合面长度L之间要符合 表5 的规定。 表5 操纵杆d直径(mm) 隔爆结合面长度L(mm) d≤5.0 6.025.0 L≥6.0 L≥d L≥25.0 ③隔爆结合面的粗糙度 隔爆结合面的粗糙度不得大于6.3μm,操纵杆的粗糙度不得大于3.2μm。 (2)防爆电动机 ①电动机轴与轴孔的隔爆结合面在正常工作状态下不应产生磨擦。采用圆筒结合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于0.075mm。 ②滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙M须大于 表4 规定的W值的三分之二。 (3)螺纹隔爆结构 ①螺纹接合面螺纹公差等级应不低于6H6g,须有防止自行松脱的措施。圆柱形螺纹接合面,螺距不小于0.7mm,最小啮合螺纹(扣数)为5扣,当容积大于100cm3时,最小轴向啮合长度为8mm;当容积不大于100cm3时,最小轴向啮合长度为5mm。其中有一项不符为失爆。 ②螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度须符合 表6 的规定。 表6 外壳净容积V(升) 最小拧入深度(mm) 最少啮合扣数 V≤0.1 0.12.0 5.0 9.0 12.5 5 2、隔爆面上,在规定长度(L)及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度(Ld)范围内,如发现有下列缺陷者为失爆。 (1)对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于1mm的砂眼,在宽度L不小于15mm的隔爆接合面上,每平方厘米不超过3个;宽度L在10mm到15mm之间的隔爆接合面上每平方厘米不超过2个;宽度L小于10mm的隔爆接合面上不允许出现砂眼。有一项不符为失爆。 (2)偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度大于0.5mm,其剩余无伤隔爆面有效长度小于规定长度的三分之二(无伤隔爆面有效长度可以几段相加)。伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分应磨平,有一项不符合为失爆。