查看:15037|回复:4
在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。图为TN-S供电系统,看图解答你的以下问题。
图中DE为工作接地,工作接地的主要作用就是为了防止变压器中性点漂移,使单相对地电压牢牢稳定在220V左右,减少高压窜入低压的危险。
保护接地和接地保护,是一个意思,就是接地线直接接大地,如果设备发生漏电,漏电电流通过接地体流入大地,在经过大地流回变压器中性点。一般用在TT供电系统中。