管道支吊架间距的非标准设置是安装工程中的一个常见问题。主要表现为管道支架安装距离过长,距离不均匀。下面是有关的计算方式,一起来看一下吧。
1、当风管的长边不超过300 mm时,建议安装吊架代号,吊架之间的距离小于1500 mm。
2、悬挑横杆安装标准:风管边长不大于630mm时采用角钢L25x3;风管边长大于630mm时采用角钢L30x4。
3、吊耳安装标准化:风管侧长度小于630mm时采用6圆钢;风管侧长度大于630mm时采用6圆钢。应使用圆钢8或10。
4、当风管长度小于630mm时,支架间距应小于3.5 mm;当风管长度为630-1000 mm时,支架间距应小于2.5 mm。
5、当风管长度大于10米时,应设置加强的防晃动支架,防止风管摆动。单根直管至少应有两个加强点,每个系统不应少于一个。
6、吊杆位置准确,杆身垂直,横向偏斜线应平整。
7、风管穿过墙壁或地板时,应设置保护套管,并进行防火封堵。
8、风管不应与天花板接触安装。
9、风管穿过屋顶时应采取防水和渗漏措施。
10、如果需要在地面上安装风管,也需要使用金属支架制作悬吊结构。