检查发电机组的地脚螺 钉,确保是安全紧固的。检查发电机组的空气进 口和出口通道,看是否被废弃物阻塞或是被堵 住。保持发电机组和发电机舱室清洁。 燃油系统 当发电机组在运行时以及停车时,检查进回油系 统中的软管,水管和管路接头的渗漏。检查弹性 油管的伤口,裂缝,磨损以及是否有管夹松开。 确保燃油管路不会与其它零件碰撞磨损。在旧的 或是损坏的油路部件发生泄漏前,就更换掉。更 换油管用 USCG TYPE A1 或是 ISO 7840-A1 型管 养护蓄电池和蓄电池连接线路 火焰,火星或是蓄电池电极上的电 弧,灯开关或是其它可能点燃蓄电池气体的设备 会导致严重的人身伤害——在对蓄电池上或是 附近工作时,对其通风——戴上安全手套——不 要抽烟——打开工作灯,离开时关闭——当发电 机组运行时或是电池充电器工作时不要断开蓄 电池接线——总是先断开而最后连上负极。 子。 燃油渗漏可能导致着火。应立即修 复渗漏。如果开机导致渗漏就不要开机。 冷却液位检查 检查溢流箱的冷却液液位,如有必要,补充冷却 关于定期养护参见表 4-1。按照蓄电池生产商的 指导行事。如果直流电系统电压不稳投入使用电 池充电系统。 检查蓄电池接线端子的清洁,紧固连接。松动的 或腐蚀的连接使电阻增大,给起动带来困难。 总是: 液,当发动机冷态时到“COLD”,或当发动机运行时到“HOT”。溢流箱的作用就是保持冷却液位;而不是为系统注液。如果溢流箱是空的,则检查并修理所有的冷却液泄露并通过发动机上的注口为系统注液。参照为系统补充冷却液(p.4-2)。使用推荐的防冻混合液(p.3-1)。 1.保持蓄电池箱,端子和电缆清洁和干燥,以 及让蓄电池端子紧固。 2.用蓄电池端子拔出器断开蓄电池电缆。 3. 在做蓄电池连接前确定哪一个端子是正极哪 一个是负极。总是先断开而最后连上负极以减少 电弧的发生。