址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com 部:上海市青浦区盈港东路2218弄241 021-33501355e-mail: shlingjiao@163.com www.shlingjiao.com上海凌角空气净化设备有限公司 址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com 工业超声波加湿器 上海凌角空气净化设备有限公司上海凌角空气净化设备有限公司 址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com 七、注意事项 (1)设备应水平安装。外连接PVC 管件需密封,防止漏气漏水。外供水压力不足时,需连接加 压水泵,使其供水压力大于1kg/cm (2)确保电源接地良好,注意电源电压及电源功率应与设备技术指标相符,禁止随意开启机箱盖,确需开启机箱盖时,应关闭电源,断开电源插头。 (3)为确保设备产生干净的负离子水雾,减少其中钙镁粒子的含量,建议您使用软化水或纯净 水。设备使用一段时间后,需要对雾化器组件及箱体内壁进行清洗,去除由于长时间工作所结 成的水垢,清洗周期根据使用水质不同而各异,一般情况连续使用数月,需检查清洗一次, 注:当湿度控制器显示PP00 时不要调整其数值,以免造成设备异常。 保修卡 日期 保修内容 服务人员 用户签名 上海凌角空气净化设备有限公司 电话021-33502070 购买日期 址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com 提醒:1、超声波雾化片为易损件,需要定期更换。 2、超声波加湿器启动电流大于正常工作时所需电流,用户需要选择大于正常工作 电流3-4 倍的控制开关或听从安装人员的指导。 再次感谢您购买并使用 LJCS 系列超声波工业加湿器产品。 祝您利用此设备 取得更大的效益! 本公司有权在未事先通知的情况下对我公司所生产的设备及本手册进行更新修改。对任何非正常使用设备及人为原因造成设备直接、间接的损失本公司概不负责。 在管路安装设置当中,应以水平为主,管路的终端可相对较高,管路靠近主机较低,以便 冷凝水沿管路回流到主机内。在管路安装设置当中,禁止出现如图 所式的连接方式。主管路可串接若干个变口(如图6 所示),连接变口的数量及各分支管路的数量,可根据加湿场所实际 情况确定。 设备长期不使用时,应将设备内的水放干净,断开电源,断开 水源,置于干燥通风的环境,以备下次使用。 在您使用超声波工业加湿器时,如遇到其它有关 设备安装及使用中的问题,可致电您购买的公司询问,您将得 到满意的回复。 由衷的感谢您选用凌角LJCS 系列超声波工业加湿器。在您安 装使用本产品之前,请您按所购设备型号对照说明书详细阅读, 正确掌握您按所购设备的安装、使用方法,以充分发挥它的优 异性能。多谢您的合作! 一、LJCS 系列超声波工业加湿器产品 LJCS 系列超声波工业加湿器,共有十一种加湿量可供您选择,另有两种控制方式满足您的 需要。全系列共22 种机型,分别为: 型号 湿度控制方式 LJCS-1.8(Z)手动控制/自动控制 1.8KG/H LJCS-3(Z) 手动控制/自动控制 3KG/H LJCS-6(Z) 手动控制/自动控制 6KG/H LJCS-9(Z) 手动控制/自动控制 9KG/H LJCS-12(Z) 手动控制/自动控制 12KG/H LJCS-15(Z) 手动控制/自动控制 15KG/H LJCS-18(Z) 手动控制/自动控制 18KG/H LJCS-21(Z) 手动控制/自动控制 21KG/H LJCS-24(Z) 手动控制/自动控制 24KG/H LJCS-27(Z) 手动控制/自动控制 27KG/H LJCS-30(Z) 手动控制/自动控制 30KG/H LJCS 系列超声波工业加湿器输出接口,根据喷雾量的不同,分别为单输出 PVC 接口(即3KG、6KG 等)和双输出PVC 接口(即9KG、12KG 二、产品简介上海凌角空气净化设备有限公司 址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com LJCS 系列超声波工业加湿器整体采用不锈钢箱体,外形美观、实用,安装方便。 LJCS 系列超声波工业加湿器,配备标准给水口、放水开关及溢水口,其中给水口自动补水, 自动控制水位。超声波工业加湿器依型号不同,分为两种控制方式:(1)手动开关控制工作方 式(型号后无字母表示),用户可按自己的需要单台或多台独立工作,也可多台组合集中控制; (2)数字式湿度控制器自动控制,(型号后以字母“Z”表示),湿度控制器控制范围可由 1%RH-100%RH 任意设定,控制精度3%RH,此时,设备可在设定值内自动工作,无需人员职守。 超声波工业加湿器的输出管路,可按用户需要加湿的场所合理布置管线,均匀分布出雾口,管 线间连接需密封。LJCS 系列超声波工业加湿器,内部采用集成式雾化组件,并配有无水保护装 置,所产生的雾粒直径只有1-5μ m,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中。LJCS 系列超声波工 业加湿器,雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染,雾化效率高、故障率低、能耗低, 是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。 三、适用范围 LJCS 系列超声波工业加湿器,配合Φ110mm PVC 标准管路使用,可广泛应用于下列各行业 1、纺织行业:纺织厂湿度控制,消除静电及降尘。 2、造纸行业: 纸张之湿度控制,消除静电及降尘。 3、计算机房:各类计算机机房之湿度控制及消除静电。 4、电子行业: 半导体元器件厂、LCD 厂、IC 测试厂等,用于湿度控制及消除静电。 5、喷涂行业: 汽车涂装、各类喷涂厂之湿度控制,消除静电及降尘。 6、塑料行业: 塑料成型厂、塑料产品制造厂之湿度控制及除静电。 7、火药行业:火药生产、装填、制成、储存用于消除静电。 8、印刷行业: 塑料印刷、精美印刷、玻璃印刷、特殊印刷的湿度控制及除静电。 室:各类质量检验、检测、分析、化验室的环境恒湿。10、烟草行业:烟草加工、生产湿度控制及降尘。 11、暖通行业:中央空调系统增加湿度及消除静电。 12、保鲜储藏:果疏产品的恒湿保鲜、恒湿储藏。 13、食品行业:干燥、脱水、冷藏食品的回潮、保鲜。 14、种业:规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等用于湿度控制。15、养业:牲蓄、飞禽、昆虫等规模化养殖、繁殖、孵化用于保湿及消毒。16、人工景观:热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境景观。 四、设备的安装与设置 设备安装当您购买本产品后,除去外包装,首先将主机固定于所需加湿场所,设备固定好后,在 喷雾出口上连接 110mmPVC 材料管,且按照您的需要连接 PVC 管,至所需加湿场所的室内, 并按照您的需要,均匀分布管路及出雾孔数量,以使喷雾出口的雾量分布均匀。连接好喷雾出 口后,再将进水的接口通过供水接口连接于设备上,打开供水开关,供水压力应符合设备要求, 此时,设备自动控制进水,(当高于 120 毫米后,水会从溢水口自动放出)。最后,将设备电源 上海凌角空气净化设备有限公司 址:上海市青浦区盈港东路2218弄241 箱:shlingjiao@163.com 接插于交流220V 的电源上,其电源功率应大于设备消耗功率,电源应确保接地良好,以保证使 用安全。手动控制系列设备,打开电源开关,即可开始工作。S 系列设备,打开电源开关(,设 置控制器,设备开始工作。Z 系列设备,应先将湿度传感器探头(传感器探头注意防震),安装于 加湿场所控制湿度的适当位置,再将传感器连线固定好后插接于设备湿度控制插座(上,打开电 源开关,设置控制器,设备开始工作。 2、设置控制器 系列设备数字湿度控制器5.1 设定下限湿度值:在正常工作时,按‘设置运行’键,控制器进入设置状态;此时设置 指示灯亮,运行指示灯灭,左面数码管显示‘HL’,右面数码管显示左路湿度下限值, 秒以上,可快速加减,修改范围:00~99)按‘确认存储’键保存数据,并自动进入下一参数值。 5.2 设定上限湿度值:此时设置指示灯亮,左面数码管显示‘HH’,右面数码管显示湿度上限 秒以上,可快速加减,修改范围:00~99)按‘确认存储’键保存数据,并自动进入下一参数值。(湿度上限值>湿度下限值,其差值为控制 回差)设置完成后再依次按‘确认存储’键恢复至工作状态。 五、使用条件 环境温度 1-40 环境湿度80%RH 给水质量 自来水(最好软化) 供水温度 1-30 给水压力1-3KG/CM 周围环境无高温辅射源 六、技术指标 名称单位 换风量出雾方式 电源电压 功率 雾粒直径 净重 外型尺寸 Kg/h mmV/Hz Kgcm LJCS-1.8 1.8 120 75PVC 220/50 180 1536*22*38 LJCS-3 270110PVC 220/50 300 1855*32*38 LJCS-6 270110PVC 220/50 600 2255*32*38 LJCS-9 3502X110PVC 220/50 900 3065*40*38 LJCS-12 12 350 2X110PVC 220/50 1200 3865*40*38 LJCS-15 15 500 2X110PVC 220/50 1500 5075*50*46 LJCS-18 18 500 2X110PVC 220/50 1800 6075*50*46 LJCS-21 21 1000 2X160PVC 220/50 2100 6590*65*56 LJCS-24 24 1000 2X160PVC 220/50 2400 7090*65*56 LJCS-27 27 1000 3X160PVC 220/50 2700 7599*65*60 LJCS-30 30 1000 3X160PVC 220/50 3000 8099*65*60