地下水/井水中的铁和锰一般以二价状态的存在,本设备的净水主要原理是:将含铁(锰)地下水/井水经过曝气后,水中铁(锰)开始氧化,当水经锰砂或特制石英砂滤层过滤时,由于滤料的化学作用及滤料表面的铁(锰)经菌(多芽胞细菌、含铁嘉士铁杆菌、单细胞铁细菌及锈色披毛菌等)的生物化学作用,在滤料中开始发生生物化学反应、接触氧化反应及物理截留吸附作用,这些过程的共同作用可大大加快水中铁(锰)的氧化、固化和去除;