对于建筑面积200平米以上的户型,需要用32kw以上的大功率壁挂炉。而大功率壁挂炉的最低功率比较高,因此需要比较大的热水流量,才能成功点火并维持运转。然而夏天洗澡时,需要的热水流量很小,大功率两用炉容易点不着火,或者中途熄火。其实燃气热水器也存在相似问题,但热水器功率远小于壁挂炉,因此问题不明显。
第二,与高端花洒相冲突。在夏天,同时使用两用炉和恒温花洒,有时会出现水温忽冷忽热的情况。因为恒温花洒会自动调控冷热水比例,夏天冷水(自来水)温度较高,恒温花洒会将热水流量压得很小。骤降的热水量导致壁挂炉功率急剧降低,远低于壁挂炉的最低工作功率,这时壁挂炉或者直接熄火,导致水温骤降,或者强行升温,导致水温突然变得很高,壁挂炉不断触发高温保护并自动停机,陷入启-停-启-停的循环。而冬天时,大流量花洒需要的热水量很大,两用炉容易供应不上,导致洗澡过程中水温越来越凉。
系统炉更适合上述高端用户。两用炉是即热式的,热水现烧现用,因此容易出现以上问题。而系统炉外接一个储热水箱,能够提供更加稳定可靠的生活热水,适合对水量要求大,对热水舒适度要求高的家庭,能够胜任大户型,或者两个卫生间同时洗澡的情况。
系统炉的主要缺点是占地方,费用也比两用炉更高。要带大流量的花洒,至少要配150L-200L的储热水箱,这么大的水箱只能放在地上,小户型难以找到合适地方。如果小户型又要用大流量花洒,建议干脆选择单用炉,让壁挂炉只负责供暖,另外添置热水器来供应生活热水。
燃烧技术
壁挂炉分为标准炉和冷凝炉。
与标准炉相比,冷凝炉内部加装有冷凝余热回收装置,能够回收并再利用锅炉释放的余热,提高锅炉的热效率。标准炉热效率在90%左右,而冷凝炉可以达到105%以上,从而节约15-20%的能源。但冷凝炉的价格也更贵。仅从钱的角度看,冷凝炉适合大户型,而对于小户型,节约的燃气费有限,还不够炉子的差价。而冷凝炉的真正价值在于节能环保,还能够降低有害气体的排放,因此在欧洲,只有冷凝炉才能在市场上销售。
冷凝炉属于高端产品,最好买国际品牌的原装进口型号。因为真正的冷凝炉,是换热+冷凝一体的,主热交换机采用耐腐蚀的不锈钢或铸铝材质。而国内生产的冷凝炉,很多其实是“半冷凝炉”或“假冷凝炉”,它们只是在普通壁挂炉的出烟口加装一个二级换热装置,主热交换器是铜质的,容易被酸性的冷凝水腐蚀。“假冷凝炉”的节能效果和产品寿命,都无法与真正的冷凝炉相比。
功率
壁挂炉的功率,常见的从18KW到37KW不等,价格和体积差距很大。
要根据户型面积和自身需求,选择功率合适的壁挂炉,过小或者过大都不行,过小热水不够用,过大则不仅浪费钱和占地方,还容易产生点不着火等各种问题。
买多大功率的壁挂炉,一方面要考虑房屋条件(采暖面积?北方南方?)和使用习惯(16度就够?还是要20多度暖暖的?),另一方面要考虑壁挂炉的用途(只负责采暖?还是要兼顾生活热水?)
壁挂炉首先要满足供暖需求。理论上,每平米采暖需要的壁挂功率大概在180W左右,但南方需要的功率更大。这点要特别注意,因为与一般人理解相反。南方冬季气温虽然比北方高,但自来水管道埋层浅、保温层薄,部分管道甚至裸露无保护,因此水温反倒更低。特别是遇到极端天气时,自来水要比北方“冰”得多,需要更大功率的壁挂炉才热得起来。而且南方房子墙体薄,旧房子甚至没有保温层,热量损失更快。
壁挂炉功率选择建议
选择两用炉的话,还要计算生活热水需求,选择更大功率的壁挂炉。特别是冬季所需的生活热水负荷很大,如果要使用大流量花洒,或者两个卫生间同时淋浴,就要买更大功率的壁挂炉。
我有个朋友,他家建筑面积120平米,本来22-24kw的两用炉就绰绰有余,采暖+洗澡都能解决。但他要用大流量的汉斯格雅花洒(出水量16L/min,而一般花洒出水量9-12L/min),暖通公司建议他买32kw的两用炉,或者选择外接200L储水箱的系统炉。
产地
壁挂炉的产地,分为国产和进口。进口货中又有一类特殊的“平行进口”产品。
如果买标准炉,即使是知名国际品牌的国产产品,质量也是过硬的。至于高端的冷凝炉,前面已经说过,国内生产的“假冷凝炉”较多,直接选择欧洲品牌的原装进口款式更令人放心。而且欧洲本土生产的款式定位更高,功能设计更出众,价格有时也就贵个两三千,何乐而不为。
市场上还有一种“平行进口”的壁挂炉,引起很大争议。其实平行进口的是在国外销售的正品,只是由平行进口商进口销售,绕过了相关品牌的中国分工公司和授权经销商,难免触动其利益。
平行进口的壁挂炉还是要慎重选择:炉子本身没问题,价格便宜量又足,但安装和售后只能由进口商负责,质保可能会成为大问题。
3. 选择靠谱的授权经销商
对于一套满意的采暖系统,选择合适的锅炉品牌与型号,只是一方面。而选择可靠的经销商,通常更加重要。要买哪个品牌的壁挂炉,建议查询该品牌官网,在指定的本地经销商中进行选择,这样配件品质、安装质量和售后质保才有保障。
配件品质
对于供暖系统,壁挂炉就像汽车的发动机、手机的CPU,很关键但不唯一。采暖系统是由热源、输送线路、散热末端和控制系统组成的,任何一个环节都不能出问题。
一套齐备的地暖系统,包括:
系统控制设备——分集水器、热电阀、温控面板及接头、支架等配件
末端散热设备——地暖管道、保温板、反射膜、墙边保温条、硅晶网(钢丝网)、铝箔胶带、管道卡钉
配件不起眼,但品质直接影响整个地暖系统的采暖性能和使用寿命。一套搭配合理的地暖系统,壁挂炉本身的价格通常只占一半以内,而各种配件和人工费加在一起,可能比壁挂炉还要贵。
授权经销商销售的配件品质更有保障。反之,野鸡经销商喜欢用更低报价吸引人,然后配件使用杂牌或者假货来获取利润。正规经销商会代理若干品牌和档次的配件,业主有一定选择余地:
分集水器、电磁阀和温控面板是最容易坏的,尽量用好牌子。分集水器和温控面板一般选择相同品牌。好马配好鞍,高端壁挂炉最好搭配原装进口的分集水器和温控面板,不仅寿命有保障,温度调节也更精准,能够发挥壁挂炉的性能优势。
其次是地暖管道,一般分PEX和PERT两种。如果原料掺假或者管壁厚度不足,一旦漏水后果可想而知。管道用国外正品固然好,其实伟星等国内知名品牌也不错,关键是别贪便宜买到假货。
最后是保温板、反射膜、墙边保温条等辅材,也会影响到整套系统的供暖效果和环保性,一般选择国内知名品牌即可。
下面列了一些主要部件的知名品牌,可以放心选择。当然,有的国际品牌分原装进口和国产,比如Rehau,既有德国原装进口,也有国内生产的,前者贵得很,后者和国产品牌差不了太多。此外,市场上还有很多假洋鬼子品牌,“德国”赫曼尼、瑞泰阁之类的,销量也很大。不是说这些就不能用,至少要清楚买的是什么档次的货,不要被暖通公司忽悠了。
地暖配件品牌
施工规范
采暖系统有“三分产品、七分安装”的说法。施工工艺直接影响整套系统的使用效果及寿命,必须规范靠谱,用户体验才有保障。比如地暖管道的安装,一旦出现死弯,不仅水流不畅影响效果,时间长了还容易漏水。
每个家庭户型结构、施工条件千变万化,因此工人的现场经验很重要。别管你买的锅炉是多了不起的国际品牌,负责到你家安装的不是德国人、意大利人,也不是总部派来的员工,而是经销商手下的暖通施工队。授权经销商大多从业多年,手下队伍培训更到位,经验也更丰富。而野鸡经销商……就自求多福吧。
暖通施工要和装修队衔接配合。特别是地暖,安装要在装修施工过程中穿插进行。在装修初期,墙体拆改到位、房屋主体结构确定后,就要请暖通经销商到现场测量,出具设计图纸和预算。测量数据务必精准,否则一旦设计热负荷不够,最后整个房间就难以达到目标温度(20±2℃)。最好多请几家公司,方便核对测量数据,比较方案报价。但切记,只有在公司资质和用料档次大致相同的前提下,比较价格才有意义。
最合理的施工流程大致为:地暖测量、设计(地暖经销商)——水电改造(装修公司/工长)——地暖主管道安装(地暖经销商)——贴厨卫墙砖(装修公司/工长)——地暖施工(地暖经销商)——地面找平、贴地砖铺地板(装修公司/工长)。
水电改造和地暖施工,理论上可以同步进行,但最好还是分开,免得一旦出现问题,两支队伍相互扯皮推卸责任。先进行水电改造,因为要地面开暗槽走管,开槽必须在铺设地暖管道前完成。
贴完墙砖再铺地暖,可以避免贴墙砖时掉落砸坏地暖,但贴墙砖时须要多留出地面找平的高度。如果卫生间和厨房不铺地暖,可以在水电改造后就把地暖一次性铺好,然后再让瓦工进场。这时地暖铺设的基本流程是安装分集水器→连接主管道→铺设保温板→铺设反射膜→铺设地热盘管→连接地暖水管与分集水器→设置排气阀、过滤器等→进行打压实验→验收→回填找平→铺地砖、地板。
售后保障
对于多数品牌,厂家只负责壁挂炉的售后质保,而其他配件都是在经销商购买的,由经销商提供店保。一般来讲,老牌经销商在行业内根基深,拥有知名品牌授权也是一项重要资源,未来稳定经营的概率大。而野鸡经销商,说不定过几年就不干了,到时去哪里找他们?
电地暖的选择
市场上有很多种电地暖产品,我们推荐使用传统的发热电缆,慎重考虑各种“碳纤维”、“碳晶膜”的产品。
发热电缆以镍合金材质的电阻丝为导体,通电后将电能转化为热能,达到采暖效果。发热电缆用于地暖,在欧洲已有50年以上的历史,是成熟的电地暖方案,经受过时间考验。发热电缆分为单导电缆和双导电缆,内部分别有一根或两根导体。与单导电缆相比,双导电缆产生的低频电磁辐射强度低,商家喜欢拿这个说事,但其实前者也在很低的范围,而且低频电磁辐射(不是电离辐射)对人体是否有害,仍是未有定论的问题。
市场上还有各种碳纤维电地暖、碳晶膜电地暖,对于此类“新奇特”产品,建议谨慎考虑。此类产品号称技术更先进、材料更新颖,宣传得秒天秒地,但生产企业多为国内中小型企业,或是假洋鬼子品牌,产品问世时间较短,技术规范缺失,设计、用料是否可靠不得而知。这些新产品的使用寿命、稳定性没有经过长时间检验,反而已经爆出一些问题,比如碳纤维发热线的衰减隐患,碳晶电热膜加热不均、局部温度过高的问题。很多老牌暖通公司,都不敢代理相关产品,以免砸了公司招牌。而作为消费者,没必要把自己家当小白鼠。
尝试新事物,也要看代价有多大。像碳纤维发热线,用在电热毛巾架是很好的,因为电热毛巾架工作温度低(40度),若干年后也容易更换。但用于地暖就不那么合适了,地暖工作温度更高(50-60度),而且一旦安装,再要更换就得砸开整屋地面,代价实在沉重。
选择发热电缆时,建议优先选择工业巨头的产品。比如电缆业巨头Nexans,生产各类船用电缆、机车电缆、核电电缆、航空电缆、港机电缆、高压电缆、海缆等等,广泛用于工业领域和各种公共设施。这种企业生产地暖用的发热电缆,自然不在话下。至于所谓“小而美”“只专注做地热电缆”的厂家,也许有个别确实不错,但更多是坑。具体来说,可以优先考虑以下企业的产品:
Nexans(耐克森,瑞典)
全球电缆业三强之一,能提供完整全面的电缆及部件解决方案,大量产品处于世界第一或第二位。