GFY软件中如何正确绘制女儿墙?
在钢筋翻样软件里,我发现很多人的女儿墙布置都是错误的,在钢筋三维时,凡是有暗柱的位置,顶部女儿墙里是没有钢筋的,因为女儿墙工程量很小,也没有人在意这个女儿墙的钢筋三维配料问题。如图:
此问题出现的原因是:用户将女儿墙在顶层布置的,将女儿墙底标高设置为“层顶标高”,所以导致上面的情形出现。
另外一种情况就是在出屋面层布置了女儿墙,但是在拐角处女儿墙竖向纵筋仍旧未布置到墙外边,如图:
此问题出现的原因是:顶层的梁未绘制到柱造成的结果,见下图
绘制女儿墙注意事项:
需要在楼层管理里多建一个楼层,专门处理超出屋面的竖向构件,千万别在顶层里直接修改女儿墙标高(即底标高=层顶标高)。
顶层屋面梁必须绘制到柱边,这样女儿墙的竖向纵筋才能设置梁底,软件才会计算纵筋到墙边。
GFY排布图在实际筏板基础工程中的应用思路、技巧
现在的工程中筏板基础比较常见。筏板基础一般都带有多个集水坑,存在筏板变截面的情况。不仅手算麻烦,而且还要手工绘制现场施工排布图,费时费神。使用GFY就可以轻松准确地计算出施工料单,生成现场施工排布图,指导现场施工。下面是案例:
【工程名称:XX项目3#】
本工程为剪力墙结构,地下2层,地上26层,筏板基础,筏板基础外边缘与车库交接,板厚不同筏板带有放坡。
1.导入CAD基础图纸——识别轴网——按照标高板厚新建筏板基础、新建筏板主筋、新建集水坑——按照导入的CAD基础图分别绘制不同板厚标高的筏板——设置筏板变截面——布置筏板主筋——布置集水坑(F4切换插入点便于准确快速布置);
2.根据图纸实际要求,调整计算设置 ——打开排布图调整部分不合适的接头——另存为DXF文件;
打开DXF文件(双击鼠标滚轴)就会出现以下排布图:
然后打印排布图。
3.打开翻样明细点击【汇总报表数据】——点击【报表输出】进行【设置施工报表范围】就能打印基础筏板钢筋配料单。
通过以上操作就可以得到筏板基础钢筋配料单和现场施工排布图,准确地指导施工。
解决暗柱柱大样尺寸与墙柱平面定位尺寸图不符问题
现在很多建筑都是带地下室的高层框架剪力墙结构,暗柱一般都比较复杂,种类比较繁多,一层暗柱种类少者20几种,多者70~80种甚至近100种,如下图:
-6.300~-3.300m剪力墙暗柱配筋图
-6.000~-2.930m剪力墙暗柱配筋详图
下面来看案例:
【工程名称:XX项目二期20#】
本工程地下2层,地上28层,剪力墙结构。
1.首先识别柱大样,这个是识别柱的准备工作,按图纸准确无误的识别柱大样。
2.识别柱:提取柱边线——提取柱标识——自动识别柱——柱图元校核;
3.看到这个,我们就可以反查下图纸:
看到这两张图纸,就能明确暗柱大样图350应该改为300,在软件中操作为:先选择暗柱【YYZ-7】,然后再点属性,在截面编辑中把350应该改为300就可以了。
通过自动识别柱、柱图元校核,就可以轻松地找出暗柱大样尺寸和墙柱平面定位尺寸不一致的情况,然后进行调整,避免没必要的钢筋浪费和返工。