WarningD:phpStudyWWWwww.arcmep.comjianzhujidianwangedatatmpdt_temptext56.php844
用途及特点:雾细、节能、可靠、高效、卫生、除尘、能分区域独立控制
北京易安易机电技术有限公司已认证指导价:￥
①品牌/系列:思探得/SWB
②类型/序列号:高压(喷)微雾/NO.6/6
③特点:雾细、节能、可靠、高效、卫生、除尘、能分区域独立控制
④配置:主机、柱塞泵、喷嘴、控制器测控单元、水处理、双级湿膜挡水板
【1】快速选型参数:
①名义加湿量(kg/h)/湿度调节范围(%):40-180/0-100
②耗水量(kg/h)/蒸汽耗量(kg/h):40-180/--
③进水温度(℃)/蒸汽进口温度(℃):5-40℃/--
④进水压力(MPa)/蒸汽进口压力(MPa):--/--
⑤水质要求(水的硬度应不超过100mg/L):0.03mg/l软化水
⑥微雾发生量(kg/h)/蒸汽发生量(kg/h):3-7 kg/h/--
⑦微雾压力(MPa)/蒸汽压力(MPa):7MPa/--
⑧微雾喷嘴可选形式:反溅超声、直雾、广角
⑨微雾喷嘴材质:陶瓷、不锈钢、宝石
⑩微雾粒径(μm)/蒸汽粒径(μm):3-10/--
⑪送风干/湿球温度(℃):--/--
⑫出风干/湿球温度(℃):--/--
⑬湿膜材质/厚度(mm):--/--
⑭单位输入功率加湿量(kg/h. kW):300
⑮湿度精度控制范围(±%):3%
⑯加湿效率(%)/雾化效率(%):--/90-100
⑰工作原理:高压柱塞泵提高水压后经喷嘴雾化,并从空气中吸收热量汽化。
⑱空气处理过程:等焓
【2】供电参数:
①用电设备:柱塞泵
②电源:380V(50Hz)
③额定功率:0.6Kw
④台数/类型/转速(rpm):--/--/--
⑤电机类型/转速(rpm):--/--
⑥额定风量(m3/h)/额定风压(Pa):--/--
⑦迎面风速(m/s)/额定风阻力(Pa):2.5/45
⑧风扇类型/材质:--/--
⑨减振形式/运行噪音dB(A):--/--<