万用表用什么档位去测量漏电
当漏电事故发生后如何进行检查呢?这是很多朋友所关心的问题,下面我来谈谈我对这个问题的看法,对于这样的问题我们首先想到的是用万用表进行检测电气设备是不是有漏电故障,我认为检测的方法不外乎有两种,一种是用电阻法;另一种是电压法。
1、电阻法检测漏电故障
电阻法检测漏电故障时先断开电气设备的电源,我们可以用指针万用表RX10K档位如果是数字万用表档位可以打在200M档位上,用万用表的一个表笔接触火线(相线)的电路,然后用另一个表笔接触设备的金属外壳,在正常情况下万用表的指针应该显示无穷大的电阻值,如果这时指针有偏转,那就说明这个电气设备的金属外壳与电源间的绝缘强度不够,这样就是漏电了。
2、电压法检测漏电故障
电压检测设备是不是存在漏电我们可以根据电压的等级来用万用表250V交流或者交流500V电压档,测量时用万用表的两只表笔分别接触电气设备的金属外壳和相关的相线或者火线,如果万用表的指度针指示电压高于50之上时就可认为有漏电的嫌疑,如果电压低于30V属正常了,当然用试电笔我们也称它是低压验电器,也是可以测量电气设备是否存在漏电的一种有效方法。
在测量时,我们可以用一句顺口溜来记住用试电笔进行测量的要点,那就是:电笔判断交直流,交流明亮直流暗;交流氖管通身亮,直流氖管亮一端;电笔判断正负极,观察氖管要心细;前端明亮是负极,后端明亮为正极。这些话不仅能判断出设备是否漏电,还可以明确知道这个电压是直流电压还是交流电压。
测量漏电的专用工具
其实要判断电器设备是不是有漏电的故障,我们完全可以用专业的仪表去测量,那就是用摇表去测量电气设备的绝缘程度就可以了。测量时我们把摇表的两个接线端子中的红线接线端子接在被测对象的“线”电路上,黑色线的接线端子接在“地”上,例如电动机就可以接在其外壳上。然后摇动摇表的手柄,速度由慢到快,最终稳定在120r/min,约1 min,待指针稳定后读数,如下图所示的那样。如果电机的绝艳电阻大于0.5兆欧说明绝缘良好,无漏电故障;如果是低于0.5兆欧则说明就有漏电问题了。
v : q d z f x x
详情请咨询紫峰学校李老师