1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时

室内消防管道怎么装修

材料要求 :1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。4、喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。5、消火栓箱体的规格类型应符合设计要

钢构室内消防楼梯

这个根据GB50016-2014的5.5章节的疏散楼梯设置要求即可。

室内有消防管为了省钱就不吊顶了请问大神们有什么办法美化室内消防管

多数是直接喷涂颜色就完了,你也可以考虑做一个创意区,让员工们带孩子去彩绘。

不吊顶如何美化室内消防管

消防管用石膏板包起来,通过手绘来装饰。 一、家里要装吊顶 一般层高≥2.8米,装吊顶不会太有压抑感。...

室内消防保审需要那些图纸

消防报审验收程序
有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。
二、 消防报审时应提供的资料:
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书
一工程竣工验收备案表;
二工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意

室内消防栓应该怎么放置

室内消火栓的安装,可按《给水排水标准图集》的要求进行安装,安装时应严格注意:麻丝、填料、老白漆等油类物质污染阀座和密封垫,以免引起变形、老化和损坏。同时注意出水口的方向,以便使用时接装水带,开闭消火栓时禁止使用杠杆。安装完毕时,必须把水道内的,砂石等杂质应放水彻底清除一遍,严禁在密封垫上粘着石子,黄砂等硬异物时,去强行关闭阀门。否则会压坏密封垫造成漏水。对双出口消火栓,不接上水带的那个出水口应用闷盖盖好。

室内消防栓能安装围栏吗

《消防法》第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。