第七节 溴化镁吸收式制冷机组 第2.7.1 本节适用于热源为蒸汽或热水的溪化理吸收式制冷机组,采用其他热源的机组可参照本节内容执行。 第2.7.2 对机组安装水平的要求是结合多年实践经验修订的。第2.7.3 本条是对机组中真空泵的安装要求。三款是检查真空泵的性能,以满足机组的需要,保证其正常运转。 第2.7.4 本条是指出厂分为几大件的大型机组,安装时需连接其内部管道的要求。第2.7.5 系统的气密性试验为必要的检漏工序。充氮气或干燥压缩空气检漏时,其试验压力0ZMPa(表压)指试验压力的上限,实际应用中一般取015~02MPa(表压)。本条参照了 国家现行标准(吸收式冷水机组试验方法》的有关规定。 第2.7.6 系统抽真空试验也是必要的检漏工序。参照了国家现行标准《吸收式冷水机组试验方法》的有关规定。 第2.7.7 本条是对机组内部冲洗的要求。冲洗的方法一般有两种:一是机组加水后,开动机组中的水泵进行循环冲洗;二是在前一种冲洗方法的基础上,利用机组加热的热源对 循环水加热进行循环冲洗,施工中可按要求和条件而定。 第2.7.9 在原规范基础上又参照了国家现行标准《吸收式冷水机组技术条件》的有关规定,对系统加液的具体要求作了修订。 第2.7.10 在原规范基础上结合多年施工经验和参照有关设备的技术要求进行了修订。其中混有溴化理以后的冷剂水比重不应超过1.04 是参照有关设备技术要求修订的。 第八节 组合冷库 第2.8.1 组合冷库是80 年代以来新发展的一种产品,为适应这种发展的需要,增加了本 节内容,比原规范扩大了适用范围。 第2.8.3 本条规定了库板检查的内容,其中库板板芯泡沫塑料物理机械性能的检查,不是要求安装单位去检验这些性能指标,而是按供货部门或建设单提供实物的实际性能指标 进行核对复查,防止返工现象发生。 表2.8.3 系采用现行国家标准《组合库用隔热夹芯板技术条件》的有关规定。 第2.8.4 本条对组合冷库的库体安装的基本要求作了规定。