漏电开关的出线端只接火线不接零线——这种做法其实经常被电工用于现场对漏电故障的检测中:当确认了线路中有漏电时【断路器是因为漏电跳闸时(跳闸后复位按钮突出),如果能够确定电器没问题,就可以同时确定是线路上有漏电】,取下开关负载端的零线,合闸测试。
如果此时漏电开关依然跳闸,证明是火线漏电;如果漏电开关不再跳闸,证明是零线漏电——此时可以回答题目中的问题了:漏电开关出线端单接火线,不接零线会跳闸吗?
答案是:如果火线上有漏电,就会跳闸;只要火线上没有漏电,就不会跳闸。
漏电保护原理
单解释一下,为什么会得出刚才那个结论——漏电保护器的原理非常单,就是对比零火线上的电流。正常情况下,零线和火线是一个封闭的回路,所以二者电流应该相同。
一旦出现漏电,说明某一条线路与其它导体形成了新的回路。举个例子可能更好理解:线路无漏电时,零火线上的电流相同,都是I1。当火线与其它导体形成了新的回路,那么这个新回路上也会有电流,这个电流的大小就是I新。
那么此时,火线上的电流就是I1 I新,而零线上的电流依然是I1——很明显二者不相等了,此时漏电保护器就会认为线路中有漏电,于是自动脱扣(也就是跳闸)。