4kw电暖气的空气开关用多大
4kw电暖气的空气开关用取暖器一般都在1000瓦左右。按照1.5元每千瓦算,14要花费21元,18花费27元。由电热元件温度到500度以上,辐射出红外线,并被汇聚装置以一定角度向外辐射。特点是可局部加热,由于有高温部分,安全性低于下面的导热油型。价格来源网络,仅供参考。
三室二厅两卫一厨要多少空气开关和多大电流空气开关,有经验的装修师傅帮帮忙
一个房间要一个空开,一个15安培的就够用了
一般家庭装修空气开关要几个,2p的还是多大
(譬如空调,电热水器等) 3P就是3000大卡一般家庭装修有几路线就要几个空气开关。另外大型电器上都要装空气插座的###(譬如空调,电热水器等) 3P就是3000大卡一般家庭装修有几路线就要几个空气开关。另外大型电器上都要装空气插座的
有没有人知道一般家庭用多大的空气开关
选择的空气开关整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。理论上这么计算是正确的,但还有个问题。一般家庭入户容量都只有5KW,它们是不可能同时工作的。按上述计算方法开关是起不到过载保护作用的。楼房住户的入户线一般都是2.5mm2,还基本上经过偷工减料达不到这个水平。如果能达到标准,也就是32A的电流。 所以,全开设备用大开关的话很危险,烧开关烧线。建议按进户容量计算,20A-32A中选择。希望我的回答能够帮助到您。
家在装修,进线是380v的,120千瓦,要用多大铜线,多大空气开关,是怎样计算的
要用用95的铜线。。120千瓦你家真6
7000w的用电器选多大的空气开关和多大线
7kW电器,假设此电器的功率因数为0.85;电源在此电器的附近。 第一种情况:额定工作电压380V,则计算电流;7Kw/0.38/1.73/0.85=12.53A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,12.53*1.1=13.78,取16A,C型动作曲线;导线选择,BV—5*2.5mm2。 第二种情况:额定工作电压220V,则计算电流;7Kw/0.22/0.85=37.43A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,37.43*1.1=41.17,取50A,C型动作曲线;导线选择,BV—3*25mm2。