由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大,易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作。铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择。若选择的导线过细。使轴向导热差,热继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
热继电器参数调整方法
①热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,绝对不允许折弯双金属片。
②一般热继电器应置于手动复位的位置上,若需要自动复位时,可将复位螺钉沿顺时针方向旋转。
③热继电器由于电动机过载动作后,若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般复位时间是手动复位需要2min,自动复位需要5min。