燃气已成为我们生活中不可缺少的存在,许多家里因此也安装了燃气报警器,而燃气报警器一直响是怎么回事?
报警器响有以下几种情况:1.燃气泄漏 2.燃烧废气 3.有挥发性气体(酒、发胶、杀虫剂等) 4.报警器故障。建议您报修让师傅现场检查一下,比较安全。
有可能为燃气浓度达到报警值,也有可能会误报。
燃气报警器误报警大致受烹饪、蒸汽和湿气、炉具火焰过高、燃气报警器距离炉具过近、燃气报警器已过使用寿命五大因素影响。在熬制中药、加热啤酒等酒类、鸡蛋等食材发霉发臭、室内有大量浓烟、燃气报警器自身覆盖了一定量的灰尘及油烟等情况下,燃气报警器也可能误报。
判断是否为误报:
用户应关掉燃气,将肥皂水刷在燃气胶管、各连接处等进行刷漏,如发现有气泡出现则为漏气。
如果未发现漏点,而且也未使用料酒、醋等调料,但是报警器持续报警,或为报警器自身出现问题,应立即联系燃气公司处理。如果上述情况均未发生,认定是使用调料等造成的报警,用户可自行处置,继续用气,如果再次报警,也应联系燃气公司处置。
如果想避免烹饪时燃气报警器误报,就应该在做饭时保持通风,同时使用抽油烟机。
而如果想自己判断报警器是否正常工作,可以去查看报警器上的自检按钮,认准后按下就会发出声光报警。
出现燃气泄漏应如何处置:
用户应该立即关闭气源,并疏散家人进行开窗通风,当撤离到室外安全地带时再拨打燃气公司的报警电话96517。切记不可在充满天然气的室内拨打电话、开关灯、点打火机等容易产生火花的行为。