局民用电是220V,工业用电是380V,为什么同样是变电站出来的电,到了用户端就不同呢?高压与低压有什么不同呢?
工业用电与居民用电
工业用电其实就是我们经常提到的三相交流电(由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统),而民用电采用的是单相220V对居民供电。
三相交流电可以使电机转动,当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的转子导体在磁场中便会发生运动,因此工业用电都是三相交流电。
民用电的火线与零线之间电压为220V ,工业用电则是各相线间电压380V ,相地之间电压220V。民用电其实就是三相之中的一相。电厂到居民变电站都是3相5线,变电站的作用之一就是把电分成很多个1相3线给居民使用。
高压与低压的分界线
根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定,高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级,低[电]压指用于配电的交流电力系统中1000V及以下的电压等级;国际上公认的高低压电器的分界线交流电压则是1000V(直流则为1500V)。
在工业上也有另外一种说法,电压为380V或以上的称之为高压电,因此我们习惯上所说的220V、380V都是低压,高于这个电压都是高压;再之前的电业规程中规定分界线为250V,虽然新的《电业安全工作规程》已经出台,但很多地方执行的还是以前的标准。
高压电器的通俗分类
1、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(随着电压增高,绝缘要求、安全要求会有不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也是约定俗成,并无明确规定。
2、电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧。
3、出于保护设备的正常运转的目的,电网的标称电压要低于设备上的额定低压,就是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网,40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网。
在国内常见的变电站电压等级一般分为:国家级一般有500KV、750KV,省级220KV ,地级有110KV、66KV、35KV、10KV、400V。同时为了更好的提高优质的电能质量,国家要求全国变电站都需要安装电能质量在线监测装置对各母线进行监测。ZLG致远电子的E8000系列电能质量在线监测装置测量精度0.1%,符合国家标准和要求,满足国内所有的电压等级电网测量,已经成为行业不可缺少的专业监控装置。