小水电并网配电线路线损率计算方法 I一 种 方 法 为 将 水 电站 反 向 电量 和 配 电 线 路产 生 的 损 失 在l反 向 电量 作 为 售 电 量 的 一部 分 进 行 计 算 ,找 出符 合 实 际 的I 关 键 词 :小 水 电 ;线 损 率 ;计 算 方 法 I中 图分 类 号 : 文献 标 志 码 :B 1 并网小水电对配电线路线损率的影响 ~ : 1 0 05- - 0 867( 2 E'1 2 )08- - 0055 - - 02减 去 计 算 线 损 率 ;第 二 种 方 法 是 将 水 电方 法 进 行 计 算 ,为 降 损 增效 工作 提 供 准 确 数 据 依 l l 由电站发出的反送至 10 kV 母线的月电量 , B 为客户月抄 见电量 ; c 为电站关 口表月上网电量。 可以得出公式 ( 1) : 线损率=(供电量-售电量), 供电量 X 100% [ + C — A ) 一B]/ (A + C)— 公式 (1) 理论上看似没有什么问题 ,但在实际运用 时就会出现小水电在不发电或发电量较小时,线损率计 算正常 ,而在 电站发电量大时,计算出的线损率就会普 TM 61 2 】 站 l I ● 供 电 量 中近年来,在国家各项优惠政策的鼓励下,农村小水 电 事业逐渐发展起来,这些水 电站大多建在偏远山区,离 66 kV 变电站较远,一般都采取就近 T 接并网于农村电 网 l0 kV 配电线路,与客户配电变压器混合、交叉运行于 10 kV 配电线路网络中。在近几年电网运行管理工作中, 部分基层运行管理单位反映 : 接有小水电站的线路 ,不发 电或发电量较小时,线损率计算正常,发电量大时,计算 出的线损率就会普遍偏高。 2 有小水电并网的配电线路线损率偏高原因的分 析 鉴于这些配电线路线损率受小水电发电量影响较大的 实际情况,笔者对本单位所辖几条类似情况的 10 kV 配电 线路进行了历史数据查询、导线安全载流量核对,并请计 量部门对相关计量表计进行校验,分别排除了导线线径偏 小、电站无功配发不合理、计量表计错误、抄表例日误差 等因素,最后问题焦点集中到了线损率的计算方法上,经 研究发现,对有小水电并网的配电线路的线损率,采用科 学计算方法是该问题的关键所在。以集安市农电有限公司 热闹供电所负责运行管理的 10 kV 热闹线为例,为简化