三井—Babcock双调风低NOx燃烧器华能大连电厂和华能丹东电厂都安装了350MW机组,锅炉是三井—Babcock (Mitsui Babcock)制造的亚临界压力自然循环锅炉。二次风分成两股。内、外二次风的旋流器由轴向叶片组成。外二次风旋流器的位置在安装时进行了预调,运行中不再变动。移动内二次风的旋流器,可改变绕过叶片的直流风和通过叶片的旋流风的比例,最终达到改变内二次风旋流强度的目的。改变内二次风套筒挡板的位置,就可在二次风压不变的条件下,调节内、外二次风的比例。华能大连电厂和华能丹东电厂都安装了350MW机组,锅炉是三井—Babcock (Mitsui Babcock)制造的亚临界压力自然循环锅炉。二次风分成两股。内、外二次风的旋流器由轴向叶片组成。外二次风旋流器的位置在安装时进行了预调,运行中不再变动。移动内二次风的旋流器,可改变绕过叶片的直流风和通过叶片的旋流风的比例,最终达到改变内二次风旋流强度的目的。改变内二次风套筒挡板的位置,就可在二次风压不变的条件下,调节内、外二次风的比例。燃烧器的设计参数为: 燃尽风风量占总风量16%,燃烧器风量占84%。在每只燃烧器中,一次风率25%,内二次风10%,外二次风60%,其余5%从中心管送入。华能大连电厂设计燃料为晋北烟煤。在锅炉最大额定蒸发量 (BMCR) 下,省煤器出口氧量维持在3%左右,飞灰可燃物含量为4%~5%,NOx为493~575mg/m(折算到氧量6%,下同)。即使在低负荷、氧量水平较高的情况下,NOx仍小于616mg/m。华能丹东电厂的煤质: Aar为14.57%~15.95%,Mar为 12.13% ~ 13.16%,FC 为 44.31%~45.44%,Qar,net为21.75~22MJ/kg。在锅炉最大额定蒸发量工况下,省煤器出口氧量保持在3.5%,燃烧器区域的过量空气系数在0.95~1.05之间变化,NOx排放量为 (137~177)×10,即281~364mg/m,在我国已投产的电站锅炉中是最低的。