地暖管是水地暖中作为热水在地面以下运行和传热的载体。地暖管材需要良好的导热、阻氧、抗压等特性。一、地暖管的种类有哪些?
1、PB管——PB材料性能优异,有“塑料黄金”的美誉。柔韧性是地暖管中最好的,价格也是最贵的。
2、PEX管——低温韧性好,抗应力开裂性好,耐高温达到110度以上。
3、XPAP管——铝塑管中间的铝层具有阻氧功能,但弯曲半径比较大,施工难度大,价格也较高。
4、PPR管——价格低,耐高温性能好,在地暖施工时弯曲困难,且导热性较差。
5、PERT管——PERT管道的耐腐蚀、抗蠕变、导热系数的能力好,在地暖管材使用中最为广泛。
二、地暖管道有哪些品牌,颜色?
爱康保利、GF、菲时特、瑞泽、金德、伟星、金牛、日丰、美尔固、九牧、公元、日泰、瑞好、欧博诺、嘉科米尼、卡莱菲等等,不同品牌和种类的颜色不一样。
三、地暖管的价格是多少?
根据产品的品牌、是否进口和是否阻氧,价格差距比较大。下面是16管的大致参考价格:
PB:10-20元/m 、PEX:6-16元/m、PAP:8-16元/m、PPR10-16元/m (25管)、PERT:5-10元/m 。
四、如何评判加热管外观质量?
加热管的颜色应一致,色泽均匀,无分解变色。加热管的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、起皮、痕纹和夹杂,但允许有轻微的、局部的、不使外径和壁厚超出允许公差的划伤、凹坑、压入物和斑点等缺陷。轻微的矫直和车削痕迹、细划痕、氧化色、发暗、水迹和油迹,可不作为报废的依据。
五、加热管可分别采用哪些固定方法?
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。
(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
六、加热管的布置形式有哪些?
有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。
七、地暖管的间距是多少?
地暖管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面