移动通信工程电源 配置 移动通信工程电源配置摘要:随着 3G 牌照的发放,电信、移动、 网通三家运营商移动通信网 络建设全面展开,移动通信 基站的正常工作是保证移动 通信畅通的关键所在。本文 主要讨论移动通信工程中如 何为移动通信基站提供稳定 性较高的电源并提出运行维 护中若干应注意础获害宽菇 移动通信基站交流引入机房,必须在机房内设置独立的交流配电箱,机房内所有用电系统,照明、空调、机房设备用电都从交流配电箱引出。配电箱内必须有保护地线。 新建机房的交流配电箱应配置两路交流输入端口,配置倒换开关。移动通信工程电源配置 移动通信工程电源配置摘要:随着 3G 牌照的发放,电信、移动、网通三家运营商移动通 信网络建设全面展开,移动 通信基站的正常工作是保证 移动通信畅通的关键所在。 本文主要讨论移动通信工程 中如何为移动通信基站提供 稳定性较高的电源并提出运 行维护中若干应注意础获害 交流配电箱内应有浪涌保护装置,空开设置必须满足设备用电要求,三相引入时分路开关三相配备3~4 个,单相配备3~4 个;单相引入时分路开关单相配备7~8 空调空开必须一一对应,严禁两个以上空调接在同一空开上。