FE　Petro®　,　Inc.　的STP 　/ 　IST　具有内置安全阀可将此类多余的管线压力释　放回油罐内。请勿使用其他的止回阀,除非该止回阀能够将多余的压力释放回罐内,否则将导致管线内异常压　力的积聚,造成管道或接头中的供给线路管道爆裂并将燃油排放到环境中。　此测漏器专门用于特定应用中,且符合行业标准和惯例。若用于不同应用中,或不遵守行业标准和惯例,则有　可能导致测漏器故障或无法工作。　请勿尝试拆卸测漏器。一些零件的弹簧压力很强,若操作不当,可能会引起严重伤害。　STP-MLD+　装置专门用于检测　STP　泵头及其管道下游的泄漏情况。若STP-MLD+　管道上游(包括油泵)发生　泄漏,则需采取其他测漏方式。因此,安装　STP-MLD+　时请尽可能靠近油泵以将上游管道减至最小。　䆜઀　䆜઀　䆜઀　䆜઀　䆜઀　䆜઀　䆜઀　઀䈡3安装者:	　本说明手册必须由将安装此设备的加油　站所有者保管。　加油站所有者:	　妥善保管这些说明以备后用,并将它们　提供给维修或拆卸此设备的人员。　STP-MLD+　介绍　STP-MLD+　装置是活塞式机械测漏器,专门安装于操作压力　为20　至50　PSI　且静态油压头低于　12　英尺的汽油泵系统。　当管道在　10　PSI　时泄漏　3　GPH(加仑每小时)或以上时,　该装置自动显示管道故障。如果存在泄漏,则流速会被限　制在3GPM或者更少,泵压力达到30PSI.S.　EPA标准280.41　(b)&280.44(a)规定了正压式管线自动泄漏检测。完成　安装后,测漏器用户必须监测表明存在泄漏的流速限制,并　迅速处理。　测漏器检测范围到加油机电磁阀处,无论什么时候只要压　力下降到3PSI或者更低,3~4就可完成检测。小于规定的　3 GPH　检测水平的泄漏、系统内残留空气或油汽、或系统压　力小于　26　PSI　时,均会延长测漏器检测时间。此测漏器不　可用于检测地下储油罐或潜泵的泄漏情况。　STP-MLD+　装置可与　FE　Petro®　STP/IST　型号的潜油泵结合　使用。STP-MLD+　装置也可用于装配了　2"　NPT　测漏器端口　或特殊测漏器三通的类似潜泵。　此测漏器的活塞室必须与油罐连接。若您的潜油泵没有“油罐”端口,您需要将此泵更换,使用螺纹立管或使用其他测　漏器。　所有机械测漏器在启用前必须进行测试,且此后须根据　NF