模块类型分为:输入模块(监视模块),输出模块(控制模块)输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块进入主机,进行监视,比如水流指示器监视用输入模块,信号阀也是监视输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作输入模块输出模块都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备输入输出模块主要控制低电流的外控设备,比如电源切断,排烟阀,送风阀,卷帘门,电梯迫降等输入模块主要接受反馈信号,接压力开关、水流指示器、信号蝶阀等。还有其他的专用模块:比如电话模块、广播模块等!