九、每两年对消防水池、消防水箱全面进行检查,修补缺损和防腐处理;每年对水源的供水能力进行一次测定;每季度对报警阀进行一次放水试验,对管道控制阀进行一次检修;每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验;每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的水位和压力进行一次全面检查;消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次;电磁阀每月检查一次并作启动实验; 每月对全部喷头进行一次外观检查;室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器每月进行一次检查。
十、各单位负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查。
十一、地面消防水池、井上下消防管路、消防水袋等其他消防设施应当每天安排专人进行巡回检查和维护保养。
6.7电气焊审批制度
为加强井下和井口房电气焊作业的管理,预防煤矿火灾事故,根据《煤矿安全规程》及相关要求,电气焊审批制度应包括以下主要内容。
一、井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,必须遵守《煤矿安全规程》第二百五十四条的规定。
二、电气焊审批表必须有通风、机电、安全、调度、通风副总、分管矿领导、总工程师和矿长签字后方可生效,签字不全严禁使用电、气焊。
三、井下电、气焊必须坚持“一焊一措施”管理制度,严禁用通用措施进行作业。
四、电、气焊设备、工具入井和出井时必须安排专人专车运送至指定点。井下严禁存放氧气、乙炔气瓶,焊接工作结束后应立即进行回收。
五、电、气焊作业必须有安全员、瓦斯检查工全程盯防管理。安全员、瓦斯检查工必须签字确认并在现场监督作业。
六、措施中作业地点由施工单位准备至少两个灭火器,措施中应明确作业现场消防水管连接地点及管路敷设。
七、井下气焊火种只能使用火柴,不准使用打火机或其它火种, 火柴必须由现场负责人携带和保管,入井和出井都必须向井口检查人员汇报火柴使用情况。
八、严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、带电设备以及正在运转的机械上进行电气焊作业。
九、电、气焊作业时,应在工作地点及其附近设置不燃性材料接收火星、焊渣等高温物品,及时扑灭明火。
十、突出矿井井下进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须停止突出煤层的掘进、回采、钻孔、支护以及其他所有扰动突出煤层的作业。
6.8火区管理制度
为加强井下火区管理,《煤矿安全规程》及相关要求,火区管理制度应包括以下主要内容。
一、煤矿必须绘制火区位置关系图,注明所有火区和曾经发火的
地点。每一处火区都要按形成的先后顺序进行编号,建立火区管理卡片。火区位置关系图和火区管理卡片必须永久保存。
二、火区位置关系图以通风系统图为基础绘制,即在通风系统图的基础上标明所有火区的边界,防火墙位置、火源点位置、漏风路线及灌浆、火区编号、发火时间、封闭时间、火区注消时间等内容。
三、封闭火区时,应当合理确定封闭范围,必须指定专人检查甲烷、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化,采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。
四、永久性密闭墙的管理应当遵守《煤矿安全规程》第二百七十八条的规定。
五、封闭的火区,必须符合《煤矿安全规程》第二百七十九条的规定。
六、火区封闭后,24小时以内禁止人员进入灾区工作或检查,只有在24小时后,由救护队沿进风侧至回风侧依次检查确认安全的情况下,方可制定恢复工作的计划。
七、火区封闭后应积极采取措施加速火区熄灭进程。火区灭火方案由煤矿通风管理部门负责编制,经矿长、总工程师批准后执行。
八、每周应对防火墙、火区密闭和其它密闭进行检查,分析测定其内外气体成分、内外温度、进回风侧密闭内压差及墙体与围岩支护情况,记入防火专用记录本备查。煤矿通风管理部门或通风队负责人应及时审查和现场检查,发现密闭墙封闭不严,或有发火异常、墙体裂缝等必须采取措施及时处理,报告调度室和煤矿总工程师。
九、火区启封,必须遵守《煤矿安全规程》第二百八十条的规定。十、不得在火区的同一煤层周围进行采掘工作。
7煤矿安全监测监控系统管理制度
7.1煤矿安全监控系统安装、使用和维护制度
煤矿安全监测监控系统是传感器技术、信息传输技术、 计算机应用技术、电气防爆技术和控制技术等多种技术在煤矿安全生产监控领域应用的产物,对保障煤矿安全生产,提高生产效率和机电设备的利用率都具有十分重要的作用。煤矿在制定安全监控系统安装、使用和维护制度时,应包括但不限于以下内容:
一、煤矿必须按照《煤矿安全监测系统及检测仪器使用管理规范》
(AQ1029-2007)、《煤矿安全规程》等的规定,设置甲烷、一氧化碳、开停、开关、风速、温度、馈电、火焰(抽采)、流量(流采)等传感器,并定期进行检定、校正。
二、编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,信号、通信、电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制安全监控布置图和断电控制图,并及时更新。
三、安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。当主机或者系统线缆发生故障时,必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具有断电、馈电状态监测和报警功能。
四、监控设备安装前,安装单位必须在开工前,根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请,分别送通风和机电部门审签。安装断电控制设备时,安装单位必须根据断电范围要求,提供断电条
件,并接通井下电源及控制线,在连接时必须有安全监测电工在场监护。为防止甲烷超限断电时切断安全监控设备的供电电源,安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源,严禁接在被控开关的负荷侧。
五、安全监控设备安装完毕后,安装单位应与使用单位办理安全监控设备移交手续,安全监控设备的日常使用管理宜由使用单位负责。
六、监控分站(断电仪)应安设在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室内,安设时应垫支架, 使其距巷道底板不小于 300mm,或吊挂在巷道中。
七、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于 300mm,距巷道侧壁不小于 200mm。掘进工作面的甲烷传感器,不得悬挂在风筒的同一侧。禁止用新鲜风流直接吹甲烷传感器。
八、煤矿必须建立安全监控设备的调试校正制度。安全监控设备投入使用前要在地面经 48 小时的通电运行,调试合格方可安装。安装后要进行运行前的调试,各项指标合格后方可使用。安全监控设备必须定期调校、测试,每月至少 1 次。采用载体催化元件的甲烷传感器必须使用校准气样和空气气样在设备设置地点调校,便携式甲烷检测报警仪在仪器维修室调校,每15 天至少 1 次。甲烷电闭锁和风电闭锁
功能每 15 天至少测试 1 次。可能造成局部通风机停电的,每半年测试
1 次。安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写故障记录。
九、安全监控设备在井下连续运行超过 6 个月,必须全部运到井上进行全面检修。检修与安全监控设备关联的电气设备,需要安全监控设备停止运行时,必须制定安全措施,经矿总工程师批准后,方可进行。
十、必须每天检查安全监控设备及线缆是否正常,使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报矿值班员;当两者读数差大于允许误差时,应当以读数较大者为依据,采取安全措施并在 8h 内对 2 种设备调校完毕。
十一、安全监控设备维修人员必须 24 小时值班,设备发生故障时应及时处理。
(一)日常维护的主要工作:
1、开机前检查设备运行的环境条件是否满足要求;
2、电源电压是否正常;
3、设备的开关、插头、插座、接线、端子等是否正常,有无错位、松动;
4、开机后检查设备的各项指示和运行状况是否正常;
5、做好设备清洁工作。
(二)周维护的主要工作:
1、清除设备表面灰尘,保持机内卫生;
2、检查设备主要性能,发现问题及时解决或通知维修部门解决;
3、清理磁盘空间,清理删除过期文件。
(三)月维护的主要工作:
1、运行诊断程序或用仪表对设备进行全面、认真检查,调整设备有关参数和指标;
2、用吸尘器清理机内灰尘;
3、对电源、空调系统,接地系统等运行环境系统进行检查。
(四)年维护的主要工作:
1、清理工作间地板下部和走槽的灰尘,检查电缆的完好性和隔离性,更换老化、变质和绝缘不好的电缆;
2、检查机房的防火、防水、防盗等设备和安全报警装置;
3、全面检查电源、空调、接地等系统并进行全面检修;
4、对设备的软、硬件进行全面测试,调整设备有关参数,并按上级要求进行系统参数的调整;
5、校正各种设备仪表等
7.2安全监控系统信息处理制度
煤矿制定安全监控系统信息处理制度应包括但不限于以下内容: 一、地面监控室(中心站)
1、中心站安全监控系统的主机及系统联网主机必须实行双机热备份,24 小时不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应当在5 分钟内自动投入工作。
2、监控室(中心站)必须实行两回路电源供电并配备不小于2小时在线式不间断电源;
3、监控室(中心站)设备应当满足电磁兼容要求,并应有可靠的接地装置和防雷装置;
4、联网主机应装备防火墙等网络安全设备;
5、监控室(中心站)应设置录音电话;
6、安全监控系统显示终端和控制终端必须设置在矿调度室内。二、 安全监控系统信息的处理
1、监控室(中心站)必须24小时设专人值班。值班人员应认真监视显示器所显示的各种信息,详细记录系统各部分的运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志,每天打印安全监控日报表,报矿长和总工程师审阅签字。
2、监测系统发出报警、断电、馈电异常信息时,监控室(中心站) 值班人员必须立即向矿调度室汇报,并按相关程序及时汇报有关部门及人员,并作好详细的处置记录。
3、矿调度值班人员接到报警、断电信息后,应立即向矿值班领导汇报,矿值班领导按规定指挥现场人员停止工作、切断电源、撤出人员,采取措施进行处理,同时作好详细的处置记录。
4、总工程师组织相关部门、技术人员对瓦斯超限、误报警情况进行汇总分析,查找原因,制定措施。
7.3安全监控系统巡回检查制度
对安全监控系统的巡回检查,是保障安全监系统正常运行的重要手段之一,煤矿在制订安全监控系统巡回检查制度应包含但不限于以下内容:
一、 为保障安全监控系统的正常运行,执行安全监控系统巡回检查制度,巡检人员应由培训合格持证的人员担任。
二、巡检人员应保证每天对各传感器、线路及设备巡检一遍,覆盖达 100%,每天巡检结果应及时填写巡检记录。
三、巡检人员应根据指定的巡检范围,认真对线路及设备进行巡检,发现的问题现场能处理的立即处理,现场不能处理的应及时向调度室汇报,安排有关人员处理。
四、巡检人员应保证巡检后的监测设备完好率达 100%,线路吊挂、设备清洁等符合规定。
五、巡检过程中如发现使用单位人为损坏装置和线缆的现象,应立即向矿值班领导汇报。
六、巡检过程中必须以“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害)为基本要求,加强自主保安意识,严禁违章作业。
7.4安全监控系统值班制度
值班工作是确保安全监控系统及时高效运转的重要手段,是监控
管理工作的重中之重。煤矿制订安全监控系统值班制度应包含但不限于以下内容:
一、值班人员必须经过专业培训,持证上岗。二、值班人员必须坚守岗位,严禁脱岗。
三、值班人员必须拒绝非机房人员或不相关管理人员进入机房; 对前来参观的人员,要经上级领导批准后,方可进入,并实行登记制度。
四、值班人员不得随意更改计算机设置和属性,操作过程中禁止添加、拷贝、删除和卸载任何文件。
五、值班人员不准随意使用回收站回收程序,以防有用文件被删除。
六、值班人员不得携带光盘和 U 盘上机运行操作。
七、严禁值班人员在主机上进行游戏、娱乐等与工作无关的操作。八、值班人员有权阻止非机房人员上主机操作。
九、值班人员每天必须打印监测日报表,并报矿长和总工程师审阅签字;认真填写监控系统运行日志。
十、监控主机必须保持 24 小时连续运转,值班人员认真填写各项记录。
十一、值班人员要认真监视终端显示屏的各种信息;遇到报警情况,值班员应立即报告矿调度、值班矿领导。
十二、值班人员因事或因病,不能正常上班时,必须提前办理请假手续,不允许出现空班漏岗。
十三、执行手上交接班制度,交接班时要对设备进行检查和交接, 并签字确认。
7.5煤矿安全监测监控系统异常情况上报制度
煤矿安全监控系统信号的准确性对煤矿安全生产起到了十分关键的作用,任何异常情况均有可能造成安全风险陡增,及时排除异常和分析异常原因,具有十分重要的意义。煤矿制订安全监测监控系统异常上报制度应包含但不限于以下内容:
一、煤矿安全监测监控系统值班人员负责矿井安全监控异常信息的收集工作,实时监测煤矿甲烷浓度、主要通风机、局部通风机运行状态、瓦斯抽采泵运行状态、井上下通讯状态、风门开闭和重要设备馈电等情况。发现异常要及时按照本矿制定的《监控系统异常情况处理流程图》进行报告,同时须将异常处理情况按要求上报县监控中心(上一级监中心)。
二、安全监测监控系统当班值班员是矿井甲烷实时监测、分站和传感器定义设置、指令调度的第一责任人。
三、安全监测监控系统异常报警信息必须认真核查、处理、备案和上报。矿井安全监测监控异常信息包括以下 12 种:
1、甲烷超限;
2、主要通风机停机;
3、局部通风机停机;
4、风门开启未关闭;
5、矿井监控系统全部无记录或部分无记录;
6、无法向县监控中心(上级监中心)上传数据的;
7、传感器报警点、断电点定义不当,导致异常断电的;
8、传感器设置位置不当;
9、出现异常未向调度汇报的或弄虚作假的;
10、非法入侵网内其它机器以及危害网络数据安全传输的活动;
11、调度指令不及时上报或上报指令弄虚作假;
12、监控系统相关设备未按规定检测、校验、维护保养导致数据传输不正常的。
四、监测监控系统值班人员发现甲烷超限报警、瓦斯曲线不正常、风机停风及设备开停断电报警等异常情况,必须立即执行调度程序, 由调度值班领导负责组织隐患排查,并及时将有关情况上报县监控中心(上级监控中心)并同步电话录音,书面报告须有煤矿值班领导签字。同时要在处理过程中每小时将处理情况上报县监控中心备案,直至恢复正常。
五、监控系统值班员对收到的上级监控中心的安全指令要及时通知调度值班领导和煤矿有关领导,及时报告“指令”执行情况。
六、安全监测监控系统的异常信息处理实行矿总工程师负责制, 对异常信息的核查、调度、整改、上报负责。
7.6煤矿安全监控系统资料管理制度
资料管理是安全管理工作的重要组成部分,也是经验推广、事故分析最原始的依据。煤矿在制订安全监控系统资料管理制度时,宜包含但不限于以下内容:
一、煤矿应建立以下帐卡、报表:
1、安全监控设备台帐;
2、安全监控设备故障登记表;
3、检修记录;
4、巡检记录;
5、传感器调校记录;
6、监控系统运行日志;
7、安全监控日报;
8、报警、断电记录,月报;
9、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录;
10、安全监控设备使用情况月报、季报等。
二、每天打印监测监控日报,报总工程师和矿长审核签字。监测监控日报应包括以下内容:
1、表头;
2、打印日期和时间;
3、传感器设置地点;
4、所测物理量名称;
5、平均值;
6、最大值及时刻;
7、报警次数;
8、累计报警时间;
9、断电次数;
10、累计断电时间;
11、馈电异常次数及时刻;
12、馈电异常累计时间等。
三、报警断电记录月报应包括以下内容:
1、表头;
2、打印日期和时间;
3、传感器设置地点;
4、所测物理量名称;
5、报警次数、对应时间、解除时间、累计时间;
6、断电次数、对应时间、解除时间、累计时间;
7、馈电异常次数、对应时间、解除时间、累计时间;
8、每次报警的最大值、对应时刻及平均值;
9、每次断电累计时间、断电时刻及复电时刻,平均值,最大值及时刻;
10、每次采取措施时间及采取措施内容等。
第四条 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录应包括以下内容:
1、表头;
2、打印日期和时间;
3、传感器设置地点;
4、断电测试起止时间;
5、断电测试相关设备名称及编号;
6、校准气体(标准气体)浓度;
7、断电测试结果等。
五、绘制安全监控布置图和断电控制图,并根据采掘工作面的变化及时修改。安全监控布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等;断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置,断电范围,被控开关的名称和编号, 被控开关的断电接点和编号。
六、安全监控系统每3个月必须对数据进行备份,备份的数据介质保存时间不少于2年。
七、图纸和技术资料的保存时间应不少于2年。
7.7人员定位系统管理制度
煤矿井下人员定位系统具有实现对煤矿井下人员实时跟踪定位, 移动目标监测查询、人员安全保障及统计考勤等功能。