电缆的规格型号代表的含义
型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编B:96编C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
3、完整的型号规格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示,
如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略