消防风机控制原理图_风机控制原理图解析
1. 符号
转换开关:用SA表示,一条竖线代表一个档位,比如下图有3条,有三个档位。再看电气图中的线实心点,实心点在哪里,表示转换开关打到这个档位,这连个点会接通。
实物图:
2. 看控制图
(1)控制原理图
解读控制图:这图是消防风机的控制图
1 线框表示这部分接到端子上
2 利用SA转换开关功能可切换"手动""停止""自动"功能
"手动":通过按钮控制风机
"停止":既不能手动控制也不能自动控制
"自动":通过远程控制
说明:这里并不是说转换开关有这种转换功能,而是根据你有不同的控制方式,通过转换开关来切换不同控制方式。
3 如果你的风机控制箱放置在1号房,但是你想在2号房控制,或者3号房控制,这时可以利用按钮功能进行控制(看控制图中的按钮虚线框处),
即:"停止按钮"串联,"启动按钮"并联,就可以实现多地方按钮控制。
4 图中"自控信号",相当于"点动",当转换开关在"自动"状态时,自控设备接通此点,即可启动风机。
5 "消防应急控制",消防控制一般会由消防模块提供DC24V电源给控制箱内的中间继电器供电,中间继电器工作原理和接触器一样。这样,不管转换开关位置如何,都会应急启动风机。(中间继电器符号KA)
6 一个热继电器有一组常开点,一组常闭点。当这些点数不够用怎么办?加中间继电器,中间继电器的一种利用功能就是扩充这些点。如:控制图最后一部分,一个热继电器常开点已经接通一指示灯,已经用了这个点,而且我还要故障的反馈信号,所以加一个中继解决这个问题~
(2)反馈信号,以及远控信号
一般建筑物的设备都很多控方法,会对设备进行监控。需要知道控制箱的状态,利用这些常开常闭无源点反馈到监控模块。
注意:消防对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的电器(如的供电线路),但应装设过负荷报警电器。
这就是为什么此控制图中,风机故障时只报警,不切断。