空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机原理是什么?空调压缩机不启动是什么原因?空调压缩机如何更换?
压缩机是空调器制冷系统的心脏,系统中制冷剂循环或流动是靠压缩机运转来实现的。一旦压缩机停止运转,制冷即告结束。压缩机对制冷剂的压缩过程为,压缩机从蒸发器吸入蒸发后的饱和气体,经压缩提高其压力和温度后,排入冷凝器进行冷凝。一、空调器压缩机分类及原理
目前空调器压缩机大致可分为以下五种。
1.活塞式压缩机
活塞式压缩机的应用比较早,功率比较大,电机线圈耐温要求不很高,所以国内外柜式空调器大都采用此类压缩机。其缺点是体积大、结构复杂、效率较低、噪声和振动比较大,将逐渐被淘汰,其结构如下图(a)所示。
2.旋转活塞式压缩机
旋转活塞式压缩机结构简单、体积小、重量轻、零件少,比相同制冷量的往复活塞压缩机体积减小60%,重量减少35%,零件减少50%。这种压缩机只进行旋转运动,不需将旋转运动转变成活塞往复运动,所以运转平稳、振动小、噪声低。
由于旋转式压缩机吸气和排气是连续进行的,所以不需要吸气阀。为了防止停机后高压气体返回气缸,只设有排气阀。由于无吸气阀,因而减少了吸气压力的损失,使容积效率和能效比增高,但零件加工精度很高,寿命比活塞式压缩机短。此种压缩机只有一个转子且偏心布置,故转动时振动较大,因此就出现了双转子旋转压缩机,该压缩机的两个转子对称分布,因而动平衡性有了改善。其结构如下图(b)所示。
3.旋转滑片式压缩机
滑片式压缩机特性与活塞式压缩机基本相同,只是其磨擦功率高,压缩机启动时转速较低,离心力小,不能形成良好的密封。但它的启动性能较好。该压缩机为了防止电动机过热加有预冷器回路管。缺点是压缩机共有四根引出管,结构稍复杂,而且会损失一定的制冷能力,因此效率低一些。
4.涡旋式压缩机
它与往复活塞式压缩机相比较,具有体积小40%,重量轻15%,效率高10%,噪声降低等特点。其主要零部件只有5个。而往复活塞式压缩机主要部件有30多个,而且涡旋式压缩机没有吸气阀和排气阀,工作时力矩变化小,综合性能好于活塞旋转式压缩机,但加工精度高,形状复杂,使用寿命不如活塞往复式压缩机。其结构如下图(c)所示。
5.变频式压缩机
它与一般压缩机不同,可任意进行