驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自立式压差控制阀产品介绍: ZYC 自立式压差控制阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制从而保持流经该被控系统介质压差不变的阀门。自立式压差控制阀适用于供暖方式采用 双管系统的压差控制。自立式压差控制阀保证系统压差基本不变,降低噪音,平衡阻力,消除热网和水力失调。 自立式压差控制阀应用范围: 自立式压差控制阀适用于供暖方式采用双管系统的压差控制。压差控制范围:定压差型 10KPa、20KPa、30KPa。 阀体、阀盖:灰铸铁、铸钢 阀杆:不锈钢 阀瓣:铸钢 膜片:丁腈橡胶 典型安装示意图 自立式压差控制阀结构特点: 自立式压差控制阀保证系统压差基本不变,降低噪音,平衡阻力,消除热网和水力失调。 自立式压差控制阀标准规范: 设计制造标准: 结构长度标准:GB/T 12221-2005 连接法兰标准:GB/T 9113 压力温度等级:GB/T 12224-2005 试验检验标准:GB/T 13927-2008 自立式压差控制阀零件材料与工况: 零件名称 材料 阀体、阀盖 灰铸铁、铸钢 阀杆 不锈钢 阀瓣 铸铜 膜片 丁腈橡胶 自立式压差控制阀主要尺寸及重量: DN 连接方式 L H(mm) 定压差型 流量 m3/h 110 95 0.2-1 15 20 螺纹 110 110 0.3-1.5 115 130 0.5-2 130 140 1-4 200 190 1.5-6 215 205 2-8 25 32 40 50 65 法兰 230 240 3-12 275 300 5-20 290 350 10-30 310 380 15-45 80 100 125 平衡阀>>压差平衡阀>>自力式压差控制阀 产品名称: 自力式压差控制阀 产品型号: ZYC 产品口径: DN15~400 产品压力: 0.6-6.4MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式压差控制阀概述: ZYC 型自力式压差控制阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统介质压差不变的节能产品。适用于供暖方式采用双管系统的压 差控制,保证系统的压差基本不变,减低噪音,平衡阻力,消除热网的水力失调。 自力式压差控制阀工作原理: 现以安装在回水管道上的 ZYC 型自力式压差控制阀为例说明工作原理。当供水压力 p1 增大或减小时,信号由连接管传如膜片上腔,带动阀芯下移,使阀座的 流通面积减小或增大。P2-P3 也增大或减小,直到 P1-P2 保持原值恒定。当回水压力 P3 增大或减小的瞬间同阀座流向出口的流速降低或升高,膜片下压力 P2 也在这个瞬间增高或降低,带动阀芯上移或下移,知道膜片的受力重新平衡,P2 恢复原值,P1-P2 保护原值恒定,从而保证了被控系统的供回水间压差基本不 变。 自力式压差控制阀主要外型尺寸: DN(mm) 15 20 25 连接方式 L(mm) 110 H 72 72 82 H1 98 98 102 流量 m3/h 0.2-1 0.3-1.5 0.5-2 适用介质 介质温度 螺纹 110 115 水 0~80℃s 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 法兰 160 200 215 220 275 290 310 350 430 520 635 670 91 147 120 125 188 208 226 258 301 367 430 504 94 112 112 120 133 160 175 195 230 265 300 340 1-4 1.5-6 2-8 3-12 5-20 10-52 15-45 30-80 40-180 100-300 150-500 200-700 调节阀>>自力式调节阀>>自力式压力调节阀 产品名称: 自力式压力调节阀 产品型号: V230、V231 产品口径: DN15-250 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 产品概述: 直接作用型自力式压力(差压)调节阀,由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的 节能型产品,可用于非腐蚀性(最高温度 350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、 供暖系统。 ◆型号、规格 压力控制调节阀 类别 阀后压力调节阀 硬密封 软密封 阀前压力调节阀 硬密封 软密封 差压控制调节阀 差压上升阀关闭 硬密封 软密封 差压上升阀开启 硬密封 软密封 型号 V230 D01 V230D01 V230D02 V231D02 V230D03 V231D03 V230D04 V231D04 规格 DN15-250 零件资料: 阀体、阀盖:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti 波 纹 膜 片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨 弹 簧:60si2Mn 膜 盖:A3 推杆、阀杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬 套:2Cr13 垫 片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9 石棉缠绕垫片 技术参数: 公称通径 mm 额定流量系数 Kvs 公称压力 MPa Z 值 V230 V231 最高工作温度℃ 硬密封 V230 15 20 25 32 3.2 5 8 40 50 65 80 32 50 80 100 125 150 125 160 320 200 450 250 630 12.5 20 1.6 ; 4.0 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 液体≤ 140 ;气体≤ 80 配隔离罐≤ 200 配隔离罐和加长件≤ 300* 配隔离罐和散热片≤ 200 波纹管 DIA (亦可按用户要求提供法兰标准) PN16 :铸铁(工作温度≤ 200 ℃) ; PN4.0 :铸钢、铸不锈钢(工作温度≤ 350 ℃) 滚动膜片 0.2 0.2 压力平衡元件 法 兰 标 准 阀 体 材 质 阀 芯 材 质 最高工作压力 MPa 不锈钢;软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 公称压力(注意△ Pmax 及工作压力与工作温度的关系) 注: 1、液体>140℃、气体>80 ℃时阀倒装; 2、Z 值:噪音衡量系数,该值用来衡量噪音大小,具体计算详见自力式调节阀选择指南。 ◆外形尺寸 ◆V230/V231 控制阀尺寸及重量 公称通径 mm L mm B mm 大约重量 kg 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 212 238 238 240 240 275 275 380 380 295 325 372 6.7 9.7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 ◆D02(D04)执行器尺寸及重量 有效面积 cm 2 D mm H mm 大约重量 kg 32 80 250 630 172 172 263 380 435 430 470 520 7.5 7.5 13 28 ◆D01(D03)执行器尺寸及重量 有效面积 cm 2 D mm H mm 大约重量 kg 32 80 250 630 172 172 263 380 440 435 440 520 7.5 7.5 13 28 注:直接作用式自力式阀的总高及总重为控制阀与执行器高度及 重量之和。 ◆ 订货须知 订货时请用户提供以下资料: ·调节阀名称、型号 ·公称通径(mm) ·公称压力(MPa) ·额定流量系数(Kv) ·固有流量特性 ·介质名称 ·工作温度及范围 ·整机作用方式 ·阀体、阀内件及填料材质 ·所配附件 ·其它特殊要求 调节阀>>自力式调节阀>>自力式压力调节阀 产品名称: 自力式压力调节阀 产品型号: ZZYP 产品口径: DN20-200 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式压力调节阀概述 ZZYP 型自力式压力调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、 执行、控制的综合功能。可在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减速压、 稳压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到最 佳的控制效果。 自力式压力调节阀型号 类别 单座压闭型 双座压闭型 套筒压闭型 型号 ZZYP-16~64B ZZYN-16~64B ZZYM-16~64B 类别 单座压闭型 双座压闭型 套筒压闭型 型号 ZZYP-16~64K ZZYN-16~64K ZZYM-16~64K 压闭型:用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门关闭,以达到减压,稳压的目的。 压开型:用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门打开,以达到泄压,稳压的目的。 自力式压力调节阀执行机构型式 主要技术参数 公称通径 DN(mm) 阀座直径 DN(mm) 额定流量系数 Kv 允许压差(MPa) 公称压力(MPa) 固有流量特性 10 1.8 12 2.4 20 25 15 4.4 2.5 20 4 11 20 30 2.0 1.6 4.0 6.4 快开 48 75 120 1.6 190 300 480 1.0 760 32 40 50 65 80 100 125 150 200 保证调压阀正常工作 0.05 的最小压差 P(MPa) 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 压力分段范围(KPa) 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 工作温度℃ 适合介质 液体≤140;气体≤80;配冷凝器和散热片≤350 气体、蒸汽、低粘度液体 PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16 凸式,PN40,64 凸式 法兰尺寸、型式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN 等标准) 瑴鏱 结构长度 执行机构信号接口 注:压力分段范围可根据用户要求进行设计。 按 GB12221-89 标准 内螺纹 M16×1.5 自力式压力调节阀主要性能指标 控制精度% 硬密封(L/H) ±8 单座(Ⅳ级) :≤10-4 阀额定容量:双座、套筒(Ⅱ级) 、≤5×10-3×阀额定容量 DN(mm) 软密封(ml/min) 20 0.15 25 32 0.3 40 50 0.45 65 0.6 80 0.9 100 1.7 125 4.0 150 200 6.75 允许泄 漏量 自力式压力调节阀可配附件 冷凝器(用于介质为蒸汽的场合) 、散热片等 自力式压力调节阀外形尺寸及重量 公称通径(DN) PN16、40 L PN64 B 230 233 15~140 120~300 280~500 480~1000 600~1500 475 455 450 445 445 570 230 260 332 520 500 490 480 600 260 300 373 540 520 510 340 522 710 690 680 670 820 380 430 673 780 760 750 740 890 840 800 790 780 950 500 980 880 870 860 850 950 550 650 1200 915 880 870 860 1000 20 150 25 160 32 180 40 200 50 230 65 290 80 310 100 350 125 400 150 480 200 600 压 力 调 H 节 范 围 (MPa) 1000~2500 445 570 600 820 890 950 950 1000 压 力 A 15~140 120~300 280~1000 600~2500 φ282 φ232 φ196 φ85 φ308 调 节 φ196 φ96 φ282 范 围 (MPa) 大约重量(Kg) 26 37 42 72 90 114 130 144 180 调节阀>>自力式调节阀>>自力式压力调节阀 产品名称: 自力式压力调节阀 产品型号: ZZYP 产品口径: DN20-200 产品压力: 0.6~10.0Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 ZZYP 型自力式压力调节阀概述: ZZYP 型自力式压力调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、执 行、控制的综合功能。可在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减速压、稳 压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到最佳 的控制效果。 产品型号: 类别 单座压闭型 双座压闭型 套筒压闭型 型号 ZZYP-16~64B ZZYN-16~64B ZZYM-16~64B 类别 单座压闭型 双座压闭型 套筒压闭型 型号 ZZYP-16~64K ZZYN-16~64K ZZYM-16~64K 注:1.压闭型用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门关闭,以达到减压,稳压的目的。 2.压开型用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门打开,以达到泄压,稳压的目的。 主要技术参数: 公称通径 DN(mm) 阀座直径 DN(mm) 额定流量系数 Kv 允许压差(MPa) 公称压力(MPa) 固有流量特性 保证调压阀正常工作 的最小压差 P(MPa) 15~50 压力分段范围 (KPa) 160~220 380~450 40~80 200~260 430~500 10 1.8 12 2.4 20 15 4.4 2.5 20 4 25 11 32 20 40 30 2.0 50 48 65 75 80 120 1.6 100 190 125 300 150 480 1.0 200 760 1.6 4.0 6.4 快开 0.05 60~100 240~300 480~560 80~140 280~350 540~620 120~80 330~400 600~700 680~800 工作温度℃ 适合介质 法兰尺寸、型式 结构长度 780~900 800~1000 900~2000 液体≤140;气体≤80;配冷凝器和散热片≤350 气体、蒸汽、低粘度液体 PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16 凸式,PN40,64 凹式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN 等标准) 瑴鏱 按 GB12221-89 标准 可配附件 执行机构信号接口 冷凝器(用于介质为蒸汽的场合) 、散热片等。 内螺纹 M16×1.5 主要性能指标注: 控制精度% 硬密封(L/H) 允许泄 漏量 软密封(ml/min) 20 0.15 外形尺寸及重量 25 32 0.3 40 50 0.45 65 0.6 ±8 单座(Ⅳ级) :≤10-4 阀额定容量:双座、套筒(Ⅱ级) 、≤5×10-3×阀额定容量 DN(mm) 80 0.9 100 1.7 125 4.0 150 200 6.75 公称通径(DN) L B 压 H 力 调 节 15~140 120~300 280~500 480~1000 PN16、40 PN64 20 150 230 233 475 455 450 445 25 160 230 32 180 260 332 520 500 490 40 200 260 50 230 300 373 540 520 510 65 290 340 522 710 690 680 670 80 310 380 100 350 430 673 780 760 750 740 125 400 500 980 840 800 790 780 150 480 550 200 600 650 1200 880 870 860 850 915 880 870 860 480 范 围 MPa 压 力 调 A 节 范 围 MPa 600~1500 1000~2500 15~140 120~300 280~1000 445 445 φ282 570 570 600 600 820 820 φ308 φ232 890 890 950 950 950 950 1000 1000 φ196 φ196 φ282 600~2500 φ85 φ96 大约重量(Kg) 导压管接口螺纹 26 37 42 72 M16×15 90 114 130 144 180 调节阀>>自力式调节阀>>自力式压力调节阀 产品名称: 自力式压力调节阀 产品型号: ZZY 型 产品口径: DN20-300 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 产品概述: ZZY 型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。 具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。 本系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双座(ZZYN)三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B 型)和泄压用阀前 压力调节(K 型)。产品公称压力等级有 PN16、40、64;阀体口径范围 DN20~300;泄漏量等级有 II 级、Ⅳ级和 VI 级三档;流量特性为快开;压力分段调 节从 15~2500kPa。可按需要组合满足用户工况要求。 产品特点: ·自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。 ·压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。 ·压力设定值在运行期间可连续设定。 ·对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比为 10:1~10:8。 ·橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。 ·采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。 阀体:ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti 阀芯:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti 阀座:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti 阀杆:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti 膜盖:A3 A3 钢涂四氟乙烯 不锈钢 填料:聚四氟乙烯 柔性石墨 橡胶膜片:丁睛、乙丙、氟、耐油橡胶 技术参数: ◆主要技术参数和性能指标 公称通径 DN(mm) 额定流量系数 Kv 20 7 25 11 32 20 40 30 50 48 65 75 80 120 100 190 125 300 150 480 200 760 250 1100 300 1750 额定行程 (mm) 公称压力 PN(MPa) 8 10 14 20 25 40 50 60 70 1.6 、 4.0 、 6.4 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 压力调节范围 (kPa) 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500 流量特性 调节精度 ( % ) 使用温度 ( ℃ ) 允许 硬密封 (l/h) 快开 ±5 ≤ 350 单座:≤ 10 -4 阀额定容量 (IV 级 ) ;双座、套筒≤ 5X10 -3 阀额定容量 (II 级 ) 0.30 0.45 0.60 0.90 1.7 4.0 6.75 11.10 16.0 泄漏量 软密封 (ml/h) 0.15 最大 减压比 最小 1.25 10 ◆外形尺寸与重量 公称通径 0N 法兰接管尺寸 B 法兰端面距 L 15 一 140 20 25 32 40 50 65 80 100 383 512 603 862 125 150 200 250 300 1023 1380 1800 2000 2200 850 1000 150 160 180 200 230 290 310 350 H 475 A 280 H 455 520 308 500 520 690 760 540 710 780 400 480 600 730 840 880 915 940 800 870 880 900 950 280 — 500 压 力 调 120 — 300 节 范 围 kPa 600 一 1500 H 445 480 — 1000 A 176 H 445 A 85 H 445 1000 — 2500 A 85 重量 kg 导压管接头螺纹 26 M16X1.5 96 37 42 72 90 114 130 144 180 200 250 570 96 570 600 820 890 950 1000 1100 1200 194 600 820 890 280 950 1000 1100 1200 480 670 740 780 850 860 880 930 A 230 H 450 A 176 490 510 680 194 750 790 860 870 890 280 940 ◆订货须知 订货时请用户提供以下资料: 调节阀名称、型号 公称压力(MPa) 公称通径(mm) 额定流量系数(Kv) 固有流量特性 介质名称 工作温度及范围 整机作用方式 压力设定点及调节范围 阀体、阀内件及填料材质 所配附件 其它特殊要求 自力式自控流量调节阀 一、产品说明: 自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化,按设定值,进行自动调节的节能型控制装置。它集 检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控制系统。 该产品由低流阻单座(套筒)阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。