游泳馆造价指标分析 时间: 2009 年 07 月 24 日 来源:互联网 作? 未知 浏览次数: 208 游泳馆造价指标分析 表一、工程概况 项 目 名 称 内 容 工程名称 xx 大学游泳馆 工程分类 游泳馆(池) 工程地点 外环线外-松江区 建筑物功能及规模 观众厅座位数约 500 座 开工日期 2006 年 3 月 1 日 竣工日期 2006 年 8 月 24 日 建筑面积(平方米) 14509 其中:地上 14509 地下_________ 建筑和安装工程造价(万元) 8339.05 平方米造价(元/平方米) 5747.5 结构类型 框架 层数(层) 地上 3 地下________ 建筑高度(檐口)(米) 17.8 层高(米) 其中:首层 5.4 标准层 6 建筑节能 大厅屋顶为铝合金复合保温屋面,要求总传热系数小于 0.7。一般门窗选用镀膜铝合金型材,外门窗的传热系数应该小于 3.0k,外金属幕墙的传热系数应该小于 1.0k。 设计荷载 活载:观众看台、大平台 3.5KN/㎡,接待室 2.5KN/㎡,办公室 2.0KN/㎡;基本风压:0.55KN/㎡;基本雪压 0.2KN/㎡。 抗震设防烈度 7 度 基础 类型 桩,带形基础(元宝基础) 埋置深度(米) -1.8 计价方式 清单计价 合同类型 单价合同 造价类别 合同价 编制依据 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、现行定额、计价依据及相关文件 价格取定期 2005 年 5 月 表二、工程特征 项 目 名 称 特征描述 建筑工程 土(石)方工程 人工挖土 带形基础(元宝基础) 桩与地基基础工程 预制钢筋混凝土方桩 JZHB-230-1111B 预制钢筋混凝土管桩 PHC-AB600 砌筑工程 外墙类型 外墙(除幕墙区域外)选用 200 厚 A5.0 加气混凝土砌块作为填充料。 内墙类型 内隔墙选用 120/200 厚加气混凝土砌块 混凝土及钢筋混凝土工程 垫层 C15,基础地梁 C35,水池部位 C35,柱、梁 C30,室内板、墙 C15,泵送砼。 厂库房大门、特种门、木结构工程 - 金属结构工程 - 屋面及防水工程 屋面构造:花岗石板、粘结剂、水泥砂浆、防水层、水泥砂浆找平、钢筋混凝土板。 防水:2 厚高分子防水卷材,水泥基型防水涂料。 防腐、隔热、保温工程 - 其他工程 - 装饰装修工程 楼地面工程 花岗岩、防滑地砖、塑胶板、防静电地板块料面层。 墙柱面工程 干挂花岗岩、墙面面砖、隔音墙板面层。 天棚工程 轻钢龙骨石膏板吊顶、铝合金吊顶及吸音板吊顶。 门窗工程 镀摸铝合金推拉窗,无框玻璃弹簧门,木制甲级防火门。 油漆、涂料、裱糊工程 顶、墙刷涂料。 其他工程 - 安装工程 电气工程 照明、动力系统;导线串管敷设、主干电缆沿桥架敷设、母线槽、金卤灯、荧光灯、中档开关插座、照明动力配电箱、避雷针。 给排水工程 内涂塑镀锌钢管、PPR 管、铜管给水管;UPVC 排水管;中档洁具;给水变频泵。 燃气工程 - 消防工程 消火拴、消火炮、喷淋、火灾自动报警。(指定金额项目) 通风空调工程 离心式冷水机组、组合式空调箱、新风空调箱、风机盘管、镀锌钢板风管。 智能化系统工程 BA 系统、多媒体会议系统、扩声系统、综合布线、安防系统。