根据前面分析 号阴床运行周期内,混床电导率上升发 生的时机早在阴床制水 300 ~500 000~4000 ,则混床出水电导率通常可保持正常 ,但也有混床出水电导率居高的情况 ,不过此时 这里主要表现为吸附解吸有机物性能不佳 混床本身运行到接近失效的区间 ,电导率自然就会上升 )阴床亚失效:阴床运行到接近失效的区间 进入混床的水质变差,可引起电导率上升现象 阴床不能有效吸附有机物而引起电导率上升 床则有,而且前者比后者使用年限并不短 ,甚至有的 还长 ,说明两家的树脂性能具有明显差异 。结合后 述的阴床泄漏有机物的判定 ,可以认为这种差异表 现为吸附和解吸有机物的可逆性差异 混床亚失效状态的判定采用 )切换阴床运行。