干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8 年 手提贮压式干粉灭火器——10 年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10 年 推车贮压式干粉灭火器——12年一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《 压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《 气瓶安全监察规定》的规定。 2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《 干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。 4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。 二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。 三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为―20℃~50℃。