电机综合保护器的原理是经典的电机星三 角启动方式主要是保护热继电器。若使用热继电 器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点, 也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现 发热点和故障点。 如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综 合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心 一群不需要围栏也不会跑丢的羊,最可气的是这群羊自己不走出那个主人画的圈圈 式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点 和故障点,且比两者都便宜。 使用电机综合保护器时必须注意控制线路 的接线问题,以确保机器的正常运行。 有的电机综合保护器会有这样的注明:一定 要接上负载才能正常,不接负载时处于缺相状 一群不需要围栏也不会跑丢的羊,最可气的是这群羊自己不走出那个主人画的圈圈 态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将 无法启动。这也就是说明电机综合保护器内部, 是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判 断缺相与否。在未接通电源和没有负载时,这个 闭点实际上是开点,所以是没法合闸的。 调整电机综合保护器 按照说明书方法进行位置整定 一群不需要围栏也不会跑丢的羊,最可气的是这群羊自己不走出那个主人画的圈圈 1、将代表时间和电流的两个电位器顺时针 旋到底。即时间值和电流值最大。 2、在电机和控制线路均为正常的前提下。 启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮。 这时,将右边电流电位器反时针缓慢减小,直至 过载黄色报警灯闪烁。然后,再稍微顺时针增加 一点,在 1 分钟内黄色过流指示灯不闪烁一次的 一群不需要围栏也不会跑丢的羊,最可气的是这群羊自己不走出那个主人画的圈圈 临界状态为止。 3、将左边时间电位器反时针逐渐减小。