知识/探索
清洗/管道清洗
清洗
物理清洗
化学清洗
摘要根据酸洗废水的水质特点 确定了二级曝气中和法作为酸洗废水的处理工艺 并在工艺理论上进行了分析探讨模拟试验结果表明二级曝气中和法对酸洗废水中污染物去除效果显著 出水符合国家排放标准,
关键词 酸洗废水 二级曝气中和法 工艺
酸洗是为了使金属表面整洁 在金属加工以前用硫酸或盐 硝酸 氢氟酸 磷酸 或采用上述不同比例的混合酸 边加温边对金属进行清洗 除去附着在金属表面上的氧化物等工艺过程从酸洗液中取出,的金属材料 表面上仍附着残留的酸洗液 必须用水冲洗 由此排出的冲洗水即为酸洗废水。
我国南方某地区年产不锈钢制品达 在酸洗过程中有大量酸洗废水产生酸洗废水呈酸性且含有大量的铁 镍铬氟等污染物质 而将此酸洗废水排放后会对周围及河水造成不同程度的污染 会对人们的生存环境带来影响 受当地政府和环保部,门委托 根据现场 取样的分析检测结果 我们提出了该地区酸性废水集中处理的工艺技术方案 试验该工艺合理可行 出水符合排放标准
1酸洗废液的分析、检测
酸洗废水呈酸性且含有大量的铁 镍 铬等金属物质 因此采用原子吸收分光光度计进行检测色度采用常规测法 分别为 重铬酸悬浮物重量法 玻璃电极法 稀释倍数法 氟化钾法物采用离子选择电极法。
1.1酸洗废水分析及检测设备 仪器
酸洗废水的检测采用设备原子吸收分光光度计 产地日本岛津株式会社 型号规格主要测试功能 可分析测定 个金属元素 火焰法检出限可达 石墨炉法检出限可达 主要技术指标 波长范围 供电电源谱 带宽
氟化物的测定采用离子选择电极法 数字式离子计 型氟电极
1.2水质分析及检测结果
经水样检测和分析,进水水质主要有如下特点:
(1) 废水PH