测量变压器直流泄漏电流时,被试变压器加压部位与测量绝缘电阻完全相同,即非被试绕组均短接后与铁芯同时接地,然后依次对被试绕组施加直流电压,测量被试绕组对铁芯、外壳和非被试绕组间的泄漏电流。试验时候,一般可将电压依次升至试验电压,读取1min时通过被试绕组的直流电流,即为所测得的泄漏电流值。 泄漏电流值的大小,与变压器的绝缘结构、试验温度、测量方法等因素有关。一般在绝缘良好时,利用泄漏电流值换算的绝缘电阻,与使用兆欧表家屏蔽测得的绝缘电阻值接近。互相比较时,可用下式换算到同一温度下进行。
对测量结果进行分析判断时,主要是同类型变压器、各绕组相互标胶,在历年试验结果比较,不应有显著变化。当其数值逐年增大时,应引起注意,这往往是绝缘逐渐劣化所致。若数值与历年比较突然增大时,则可能有严重缺陷,应查明原因。