在安装前 首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。 注意事项:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不能穿过漏电保 护器;工作零线必须穿过漏电保护器;工作零线不能重复接地。 智能楼宇的电气保护与接地 (TN-C、TN-C-S、TN-S、TT、IT 及智能化楼宇应采取的各种接地措 来源:中国科技信息作者:孙显智 交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能 与其它接地系统,如直流接地, 屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。 在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。