《民规》附录 E. 2 用文字及图示完整地加以说明: 0 区为澡盆或淋浴盆的内部;1 区的限界为围绕澡盆或淋浴盆的垂直平面;或对 于无盆淋浴,距离淋浴喷头 0.60m 的垂直平面,地面和地面之上 2.25m 的水平 面;2 区的限界为 1 区外界的垂直平面和 1 区之外 0.60m 的平行垂直平面,地面 和地面之上 2.25m 的水平面;3 区的限界为 2 区外界的垂直平面和 2 区之外 2.4 0m 的平行垂直平面,地面和地面之上 2.25m 的水平面。 需要说明的是,1、2 区的限界规定的水平面为“地面和地面之上 2.25m。” 所以,暗设于现浇板内的线路及超过 2.25m 安装的排气扇接线盒就不处于 0、1 及 2 区内,当然也就不违反规范。 《2003 全国民用建筑工程设计技术措施 电气分册》第 9.3.9 条规定:“为保障在 卫生间的用电安全,卫生间内的电气设备应符合下列要求:1、卫生间内选用的 电气装置,不论标称电压如何,必须能防止手指触及电气装置内带电部分或运 动部件。2、在卫生间的浴缸或淋浴盆周围 0.6m 范围内的配线,应仅限于该区 的用电设备所必须的配线.并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的 电气配线应成为线路敷设的未端。3、卫生间内宜选用其额定电压不低于 0.45/0. 75kV 电线。4、任何开关和插座距成套淋浴间门口不得小于 0.6m,并应有防水、 防潮措施。5、应采用剩余电流保护电器作用于自动切断供电。并对卫生间内所 有装置可导电部分与位于这些区域的所有外露可导电部分的保护线进行等电位 连接。卫生间不应采用非导电场所或不接地的等电位连接的间接接触保护措 施。”