交流采样装置能 够提供如下数据: 1)当日、历史日交流采样有功 15 分钟电量。 2)当日、历史日交流采样 15 分钟电压、电流曲线。 3)当前 A、B、C 相电压,;总有功功率; A、B、C 相有功功率;总无功功率; A、 B、C 相无功功率;总功率因数、交采表有功读数、交采表无功读数。 终端每分钟采集交采的数据,数据项为:三相电压、三相电流、三相有功功率、三 相无功功率、交采有功总读数,交采无功总读数等,将以上数据形成 15 分钟的曲线,进 行存储。 终端每日定时将交流采集装置中的前一日统计数据抄回并保存,这些统计数据有: 三相电压越上限时间,三相电压越下限时间,三相电压最大、最小值及出现时间,停电 时间,日、月电压合格率,谐波类统计数据。 3.9 数据转发 终端具有将主站命令转发给下属智能装置(如电表、交流采集装置)并将智能装置 的返回数据信息传送给主站的功能。 终端信息转发功能主要有: 1) 终端将主站下发的各种转发数据传送给下属智能装置,并将下属智能装置回发 的数据直接传回主站。 2) 如对电表、交流采集等下属智能装置转发数据不成功,终端就回否认帧。 3)主站下发转发数据时,须指定 485 端口号。 3.10 中文信息 终端提供 10 条中文信息,每条中文信息 80 个汉字,信息内容根据用户的需要可自 行定义。汉字编码标准符合国标内码要求。分为两类信息(各 5 条)进行存储,1-5 为 重要信息,6-10 为常规信息。 3.11 本地维护 终端具有本地维护接口,本地维护接口的通信规约与远程通信接口的通信规约相同, 本地维护功能主要提供给用户,满足需求侧管理要求,安装维护人员也可通过本地维护 接口实现终端与现场调试设备的通信,进行终端参数和运行数据的现场查询,这些数据 包括终端或测量点参数、实时数据、历史日数据、历史月数据。 3.12 初始化 终端接收主台下发的初始化命令,初始化命令分以下三种: 1)硬件初始化:终端硬件复位一次; 2)数据区初始化:终端对数据存储区进行初始化; 3)参数区初始化:终端对参数区进行初始化、同时数据区初始化。 四 使用说明 4.1 终端说明 负荷管理终端外形图如下所示: 终端外型尺寸规格:340×250×105mm (宽*高*厚)。 液晶显示选用 192×64 点阵,尺寸 84×31mm。 上移:表示光标上移或(在设置终端地址画面中)光标数字增大(0~9)。 下移:表示光标下移或(在设置终端地址画面中)光标数字减小(0~9)。 下屏:表示光标右移或向后翻屏。 上屏:表示光标左移或向前翻屏。 确认:表示进入光标选定的画面内容或(在设置终端地址画面中)保存所设终端 地址。 返回:表示进入上级菜单画面。 4.2 画面显示内容 4.2.1 常显画面 当终端某种控制投入时,终端常显示如下画面。 xx-xx-xx xx:xx:xx 欢迎使用本系统 按任意键进入主菜单,查看所需内容,同时打开背光灯。 在其它画面显示时,如三分钟无按键,自动返回常显画面,关闭背光灯。 4.2.2 主菜单 当前光标用反白显示,按上移、下移键移动光标位置。 按确认键,进入所选画面。 按返回键,显示常显画面。 xx-xx-xx | |1.实时数据 |主|2.统计数据 |菜|3.交采数据 |单|4.参数定值 xx:xx:xx xx-xx-xx | |5.控制状态 |主|6.电能表示数 |菜|7.中文信息 |单|8.购电信息 4.2.3 实时数据 实时数据画面如下所示。 xx:xx:xx xx-xx-xx |实|1.当前功率 |时|2.当前电量 xx:xx:xx xx-xx-xx |实|5.功控记录 |时|6.电控记录 |数|7.遥控记录 |据|8.失电记录 按上、下移可以滚动。 1)当前功率 当前功率画面显示如下。 xx-xx-xx 总加组: 总有功功率 总无功功率 总功率因数 xx:xx:xx xx:xx:xx xxxxxxxxkW xxxxxxxxkvar 0.xxx xx-xx-xx xx:xx:xx 第 1 路正向有功功率 xxxxxxxxkW 第 1 路正向无功功率 xxxxxxxxkvar 第 1 路反向有功功率 xxxxxxxxkW 第 1 路反向无功功率 xxxxxxxxkvar 2)当前电量 当前电量画面显示如下。 xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 当日有功电量 当日无功电量 总 xxxxxxxxkWh xxxxxxxxkvarh Ⅰ xxxxxxxxkWh ⅡxxxxxxxxkWh Ⅲ xxxxxxxxkWh ⅣxxxxxxxxkWh xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 当月有功电量 当月无功电量 总 xxxxxxxxkWh xxxxxxxxkvarh Ⅰ xxxxxxxxkWh ⅡxxxxxxxxkWh Ⅲ xxxxxxxxkWh ⅣxxxxxxxxkWh 3)负荷曲线 本画面显示第1个总加组的负荷曲线。纵坐标自由浮动(标定四格),横坐标每 4 小 时标一个点。 P H=xxxxxxxxkW L=xxxxxxxxkW 4)开关状态 终端在响应菜单项或遥信变位时自动跳出如下画面。 xx-xx-xx xx:xx:xx 开 关号 1 2 3 4 5 6 7 8 开关状态 分分分分分分分分 5)功控记录 xx-xx-xx xx:xx:xx |功|1.轮次 xx 年 xx 月 xx 日 xx:xx |控| 跳闸前功率 xxxxxxxxkW |记| 跳闸后功率 xxxxxxxxkW |录| 当时定值 xxxxxxxxkW 6)电控记录 7)遥控记录 xx-xx-xx xx:xx:xx |电| 1.轮次 xx 年 xx 月 xx 日 xx:xx |控| xxxxxxxxkWh |记| xxxxxxxxkWh |录| xx-xx-xx xx:xx:xx |遥| 1.轮次 xx 年 xx 月 xx 日 xx∶xx |控| |记| 跳闸前功率 xxxxxxxxkW 8)失电记录 xx-xx-xx xx:xx:xx 失电记录 起始时间-恢复时间 1.xx 月 xx 日 xx∶xx xx 月 xx 日 xx∶xx 2.xx 月 xx 日 xx∶xx xx 月 xx 日 xx∶xx 3.xx 月 xx 日 xx∶xx xx 月 xx 日 xx∶xx 4.2.4 参数定值 xx-xx-xx xx:xx:xx |参|1.时段控参数 |数|2.厂休控参数 |定|3.下浮控参数 |值|4.KvKiKp xx-xx-xx xx:xx:xx |参|5.电能表参数 |数|6.配置参数 |定|7.月电控参数 |值|8.营业报停控参数 按上、下移可以滚动。 1)时段控参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 控制轮次投入 时段 1.xx:xx-xx:xx 2.xx:xx-xx:xx ①②③④ 定值(1) xxxxxxxkW xxxxxxxkW xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 控制轮次投入 时段 3.xx:xx-xx:xx 4.xx:xx-xx:xx ①②③④ 定值(1) xxxxxxxkW xxxxxxxkW xx-xx-xx xx:xx:xx xx-xx-xx xx:xx:xx 控制轮次投入 时段 7.xx:xx-xx:xx 8.xx:xx-xx:xx ①②③④ 定值(1) xxxxxxxkW xxxxxxxkW 控制轮次设定后,投入的轮次显示出来,其他控制方式轮次与其相同。 2)厂休控参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 控制轮次投入 ① ② ③ ④ 总加组: 厂休日功率定值 xxxxxxxkW 厂休日时段 xx∶xx-xx∶xx 厂休日 xx 3)下浮控参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 控制轮次投入 ① ② ③ ④ 总加组: 第 1 轮告警 xx 分钟 第 2 轮告警 xx 分钟 第 3 轮告警 xx 分钟 第 4 轮告警 xx 分钟 控制时间 xx.x 小时 下浮系数 % 4)KvKiKp xx-xx-xx xx:xx:xx Kv Ki 01 xxxxx xxxxx 02 xxxxx xxxxx 03 xxxxx xxxxx Kp xxxxx xxxxx xxxxx xx-xx-xx xx:xx:xx Kv Ki Kp 5)电能表参数 6)配置参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 局编号 1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx 3. xxxxxxxx 类型 xx xx xx 表地址 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xx-xx xx:xx:xx 行政区码 终端地址 xxxx xxxxx 先进入终端地址显示画面,然后同时按下“返回”和“确认”键释放以后会弹出输 入密码画面,在输入密码(初始密码为:000000)正确后,按“确认”键即可进入终端地址 和行政区码的修改。用上屏、下屏键移动光标位置,用上移、下移键翻转数字,按确认键 保存新的终端地址。否则,按返回键,不保存修改值。 7)月电控参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 控制轮次投入 月定量定值 xxxxxxxxkWh 浮动参数 xx% 8)营业报停控参数 xx-xx-xx xx:xx:xx 控制轮次投入 总加组: 报停控功率定值 xxxxxxxxkW 报停时段 xx-xx-xx 至 xx-xx-xx 保安定值 xxxxxxxxkW 4.2.5 控制状态 选取“控制状态”项,显示如下信息。 xx-xx-xx xx:xx:xx 总加组: 保 电:解除/投入 时段控:解除/投入 厂休控:解除/投入 下浮控:解除/投入 报停控:解除/投入 购电控:解除/投入 月电控:解除/投入 4.2.6 电能表示数 xx-xx-xx xx:xx:xx 正向有功电量 抄表时间 xx 日 xx:xx 总 xxxxxxxxkWh 测量点: Ⅰ xxxxxxxxkWh ⅡxxxxxxxxkWh Ⅲ xxxxxxxxkWh ⅣxxxxxxxxkWh xx-xx-xx xx:xx:xx 正向无功电量 抄表时间 xx 日 xx:xx 总 xxxxxxxxkvarh 测量点: Ⅰ xxxxxxxxkvarh Ⅱxxxxxxxxkvarh Ⅲ xxxxxxxxkvarh Ⅳxxxxxxxxkvarh xx-xx-xx xx:xx:xx 抄表时间 xx 日 xx:xx 月最大需量及时间 测量点: 有功 xxxxxxxxkW xx 日 xx 时 xx 分 无功 xxxxxxxxkvarh xx 日 xx 时 xx 分 电表示数画面显示 4.2.7 中文信息 当终端收到主台中文短信息,或者进入“中文信息”菜单项,自动弹出画面,每条 信息小于 80 个字符。保留最近 10 条(内容及时间)。 xx-xx-xx xx:xx:xx 中文信息① xx 月 xx 日 xx∶xx (信息内容) 如果一屏未显示全部信息,按上屏、下屏查看未显示完的信息内容. 4.2.8 购电信息 购电信息画面显示如下。 xx-xx-xx xx:xx:xx |总|购电单号: xxxxxxxx |加|购电电量/费: xxxxxxxx.xxx 元 |组|购前电量/费: xxxxxxxx.xxx 元 | |购后电量/费: xxxxxxxx.xxx 元 xx-xx-xx xx:xx:xx |总|购电单号: xxxxxxxx |加|报警门限: xxxxxxxxkWh |组|跳闸门限: xxxxxxxxkWh | |剩余电量/费: xxxxxxxx.xxx 元 4.2.9 终端信息 xx-xx-xx 地区代码 终端编号 软件版本 数传延时 xx:xx:xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxms 终端地址 通信速率 xxxxx xxxxbps xx-xx-xx xx:xx:xx 终端运行状态 GPRS 信号强度:xxxx 新的事件: xxxx 终端自检: xxxx 4.3 控制告警显示 按任意键关语音提示,退出告警画面,返回常显画面。然后查阅有关信息。告警未 结束,且 20 秒无按键,自动返回告警画面。如告警时间到,按键返回常显画面。 4.3.1 合闸告警画面 xx-xx-xx |合| |闸| |告| |警| xx:xx:xx 允许合闸轮次 ①②③④ 终端接收到主站遥控合闸命令或遥控计划拉闸延时时间到或闭环控制(功控、电控) 恢复合闸,推出合闸告警显示画面,终端应发出“允许合闸” 语音,间隔 5 秒,三遍结 束,相应轮次红灯亮。 4.3.2 遥控告警画面 接收到主站立即跳闸命令,相应轮次绿灯亮,推出遥控告警显示画面,显示跳闸轮次, 终端应发出语音“遥控跳闸”, 间隔 5 秒,三遍结束。 xx-xx-xx |遥| |控| 轮 |跳| 次 |闸| xx:xx:xx ①分 限 ②分 电 ③分 时 ④分 间 xx:xx xx:xx xx:xx xx:xx 接收到主站延时跳闸命令,推出遥控告警显示画面,显示跳闸轮次及跳闸倒计时时间, 同时终端应发出语音“遥控跳闸” , 间隔 5 秒。相应轮次灯闪烁,倒计时为零,相应轮 次跳闸,绿灯亮。 4.3.3 功控告警画面 功控告警画面显示如下。 xx-xx-xx xx:xx:xx 当前功率下浮控告警时间 xx∶xx 功率定值 xxxxxxxxkW 当前功率 xxxxxxxxkW 功控轮次 ①②③④ xx-xx-xx xx:xx:xx 时段控告警时间 功率定值 当前功率 功控轮次 xx∶xx xxxxxxxxkW xxxxxxxxkW ①②③④ xx-xx-xx xx:xx:xx 厂休控告警时间 厂休功率定值 xx∶xx xxxxxxxxkW 满足跳闸条件时,推出功控告警画面,显示跳闸轮次及跳闸倒计时时间,同时终端 应发出语音“已超负荷,请限电”,间隔 5 秒,相应轮次灯闪烁,倒计时为零,相应轮次 跳闸,绿灯亮。若在跳闸告警时间内,功率下降至定值以内,则不跳该轮开关。 时段控和厂休控同时有效,厂休控优先。功率浮动定值小于保安负荷时,按保安负 荷执行。 4.3.4 电控告警画面 电控告警画面显示如下。 xx-xx-xx xx:xx:xx |购 |剩余电量/费 |电告|告警门限 xxxxxxxxkW |量警|跳闸门限 xxxxxxxxkW |控 |电控轮次 xxxxxxxxkW 终端购电控越限报警显示,提示报警门限及当前剩余购电量, “电控”灯闪烁,终 端应发出语音告警“电量快用完,请速购电”,每小时报一次。 终端购电控满足跳闸条件时,提示跳闸门限电量及当前剩余购电量, “电控”灯闪 烁。同时终端应发出语音告警“电量用完,已跳闸”,相应轮次绿灯亮。 4.4 指示灯 发光二极管指示示意如图(一轮~四轮指示灯用双色灯,其余用单色灯) ○○○○○○○○○○○ 通信 GPRS 功控 电控 一轮 二轮 三轮 四轮 事件 欠费 运行 运行灯红色闪烁——表示终端运行正常。 运行灯不闪烁——表示终端运行不正常。 一轮~四轮红灯亮——表示终端相应轮次处于允许合闸状态,用户可以合上相应轮 次的开关。 一轮~四轮绿灯亮——表示终端相应轮次处于拉闸状态。 功控红灯亮——表示终端时段控、厂休控或当前功率下浮控至少有一种控制投入。 功控红灯灭——表示终端时段控、厂休控或当前功率下浮控都解除。 电控红灯亮——表示终端购电控投入。 电控红灯灭——表示终端购电控解除。 GPRS 红灯亮——表示终端 GPRS 正处于通信状态。 事件黄灯亮——表示终端接收到事件。 通信红灯亮——表示数据在发送,绿灯亮表示数据接收。 4.5 参数设置语音提示 以下定义终端的语言提示需要的语句。 运行参数已更改,请注意查看 最新信息,请查看 时段控已投入 时段控已解除 厂休控已投入 厂休控已解除 月电控已投入 月电控已解除 购电控已投入 购电控已解除 当前功率下浮控已投入 当前功率下浮控已解除 语音提示间隔 5 秒报一次,三遍结束或按任意键取消语音告警。 五 终端调试 5.1 终端地址及网络相关参数设置 打开终端,在上盖电路板上找到 3 脚跳线器 J1,将该跳线器的左边 2 个脚短接后方 可进行终端参数修改。 先进入终端地址显示画面,画面所在位置:参数定值->配置参数->行政区码和终端 地址显示画面。然后同时按下“返回”和“确认”键释放以后会弹出输入密码画面,在 输入密码(初始密码为:000000)正确后,按“确认”键即可进入终端地址和行政区码的修 改。按动左、右键来改变光标的位置,按动上、下键可以改变光标所在位的数值大小。 修改完成后按动“确认”键返回,此时即已完成对终端地址的修改。 密码修改方法: 通过上面的操作进入输入密码画面,在输入密码(初始密码为:000000)正确后,同时 按下“返回”和“确认”键释放以后会弹出修改密码画面,按动上移、下移、左屏、右 屏键利用上面修改终端地址相同的方法即可修改密码。 六 用户安装 6.1 安装尺寸 本终端安装在配电盘或墙上,采用壁挂方式。 1234 大 地 空 N L 电源 567 常 闭 常 开 公 共 端 第1轮 8 9 10 常 闭 常 开 公 共 端 第2轮 11 12 13 常 闭 常 开 公 共 端 第3轮 14 15 16 常 闭 常 开 公 共 端 第4轮 └┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 遥控 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┘ 45 46 -+ 12V 输出 47 48 AB 485 接1 17 18 告警输出 27 28 29 30 31 32 33 34 + - + - + - + 39 - 遥信 5 遥信 6 遥信 7 遥信 8 └┄┄┄┄┄┄ 遥信 ┄┄┄┄┄┄┘ 40 41 42 -+-+ 脉冲 3 脉冲 4 └┄┄脉冲输入┄┄┘ 6.2 终端功能端子接线 终端功能端子排位于终端中下方,具体定义如图所示。 19 20 21 22 23 24 25 26 +-+-+-+- 遥信 1 遥信 2 遥信 3 遥信 4 └┄┄┄┄┄┄ 遥信 ┄┄┄┄┄┄┘ 注:485 接口 1 接交流采样装置; 485 接口 2 接电表。 七 装箱清单 FKGD42-ZTL2005 电力负荷管理终端 吸盘天线 技术说明书 壹台 壹根 壹份 八 服务承诺 自出厂日起 12 个月内,因质量问题引起产品故障或损坏,厂家负责保修。因用户使 用不当导致损坏的,因雷电或供电系统故障而损坏的,不在保修范围内。 未经同意,请勿私自拆卸。 九 附录 附录一: 35 36 37 38 -+-+ 脉冲 1 脉冲 2 └┄┄ 脉冲输入┄┄┘ 43 44 -+ 12V 输出 49 50 AB 485 接口2 主要产品 1)电力负荷管理终端系统 2)配变监测终端系列及主站系统 3)低压电力载波集中抄表系统 4)变电站远程抄表系统 5)综合语音短信自动催费录音系统 6)电厂/输电/变电/配电智能巡检系统 7)城市路灯亮化监控管理系统 8)企业电力能源管理系统 9)数字录音系统 10)防窃电模块及系统 11)GPRS MODEM 附录二: 内部连接示意图 液晶显示驱动模块 液晶屏 电源 天 线 GPRS 模块 主板 输入输出板