吸盐阀 – 堵盖* 流量控制中无此项▲注:用于过滤器流程图 1 工作位置硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及通道,由顶部进入罐内,然后,向下穿过树脂层,成为净化水,经下布水器返回中心管,向上至阀出水口排出。2 预清洗位置5 分钟硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽,由顶部进入罐内,再向下穿过树脂层,经过下布水器沿中心管向上返回,再经活塞中心孔、顶部活塞槽至排污口排出。流程图(续) 3 反洗位置10 分钟硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及活塞环岸,向下经中心管、下布水器进入罐内,再向上经树脂层、控制阀流道、顶部活塞槽,从排污口排出。4 盐吸位置50分钟固定循环第一部分硬水从入口进入控制阀,经下部活塞槽,流过射流器喷嘴产生负压,从而从盐箱吸入盐水。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,流回活塞中心孔,并从排污口排出。流程图(续) 5 慢速清洗位置50分钟固定循环第二部分吸完所有盐水后,硬水继续从入口进入控制阀,通过下部活塞槽,流过喷嘴,向下穿过树脂层,从下布水器进入中心管,向上进入活塞中心孔,最后从排污口流出。6 快速清洗位置10 分钟硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及活塞环岸,向下经中心管、下布水器进入罐内,再向上经树脂层、控制阀流道、顶部活塞槽,从排污口排出。流程图(续) 7 沉淀清洗位置5分钟硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽,由顶部进入罐内,再向下穿过树脂层,经过下布水器沿中心管向上返回,再经活塞中心孔、顶部活塞槽至排污口排出。8 盐水罐填充位置4-24分钟可调循环硬水从入口进入控制阀,部分硬水经下部活塞槽,射流器喉管,吸盐阀及吸盐限流垫圈,注入盐箱。其全硬水经下部活塞槽至罐顶,向下穿过树脂层,变成净化水,进入下布水器,沿中心管向上,并从阀体出口排出。故障检修问题 原因 解决办法1. 软水器不再生。2. 软水器输送硬水。3. 装置用盐太多。4. 水压损失。5. 树脂经排污管流出。6. 净化水内有铁物质。7a. 盐水罐内水太多。 A. 装置供电中断。 A. 检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关)。B. 计时器损坏。 B. 更换计时器。C. 电源故障 C. 重新设置时间。A. 旁通阀打开。 A. 关闭旁通阀。B. 盐水罐内无盐。 B. 向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位。C. 射流器或滤网堵塞。 C. 更换射流器和滤网。D. 流入盐水罐的