在线解答工程师微信二维码
您好;380V的电加热管,共三根,每根两个接线柱,有两种接法,和电机的接法一样的,三根管六个接线柱,先把三根管的一端串在一起,也就是2.端,然后三根火线各接一根电热管,也就是1.端,就OK了,另一种是电热管分别为W,U,V,1.为首,2.为尾,按图上的接法接好,然后把三根火线分别接在1.上,就OK了,有什么没有明白的不怪您是我没有说清楚,您可以再问我,希望对您有所帮助,参考图的上半部分,不要看下半部分
问题补充:
如果加热管的额定电压是220V,三根加热管的功率相同,则可将三根管的一端连接在一起,三根管的另一端分别接三条相线。
另外一种思路
三根电热管能接三角形接法的,电机的三角形接法还要分头尾端,电热不用分。但有一点是电热管额定电压是380V才行,要是220V的就只能接Y接法了。
实际接线的图示