3. 3应用范围与二次回路设计中应注意的问题弹簧储能操动机构的合分闸回路与弹簧储能回路都设计有二极管整流桥。 这样便可以交直流两用。 采用交直流操作电源时。 防跳回路都起作用。 因此采用交流操作电源时. 可以直接选用内部带防跳功能的弹簧储能操动机构, 这样就方便了二次回路设计。永磁操动机构也可以交直流两用, 内部防跳由机构本身的电子电路来完成, 在同时接收到合分闸信号时防跳功能启动后防止再合闸。 采用交直流操作电源时。 防跳回路也都起作用。 因此采用交流操作电源时. 也可以直接选用内部带防跳功能的永磁操动机构。