.1.1 检查与启动设备有关的工作票均已终结,就地确认检修工作已经结束,工作人员撤出现场,设 备完好。 2.1.2 如检修时设备有变动, 则检修应提供设备变动报告及相关图纸, 并向运行人员交待设备变更后 的运行注意事项。 2.1.3 设备及其周围杂物应清理干净,道路畅通,照明充足。 2.1.4 检查各风机的叶轮、锥套、轴承套封、皮带轮锥套的连接螺栓是否拧紧,各部位是否正常,机 壳内不得有杂物。 2.1.5 检查各水泵泵体完好,盘动灵活,电机接线完好。 2.1.6 设备外观完整,连接牢靠,保温完好,转动部分的安全罩应装复,风机皮带齐全、松紧合适、 各皮带间长度差不得大于 5mm,各门、孔关闭严密,地脚螺栓牢固。 2.1.7 检查各热工表计齐全完好,LED 上有关设备及阀门状态指示正确,所有报警信号正确。