供热管道效果不好,室内供热系统中,一般在系统末梢处均装有排气阀,目的在于系统注水时排除其中的空气,但在排除空气的同时也增加了用户私自放水的隐患,这是系统补水量增加的主要原因。目前,这种现象在各供热企业普通存在。
主要应从以下几方面加以控制:首先加强管理,严格控制供热初期的注水顺序,把握好关键环节,减少系统中集气的机会:(1)从供热管道回水管进行系统注水,切不可供回水双管同时进行。先注主管网而把系统中所有楼房入户阀门全部关闭,打开入户连通阀门,待主管网注满水之后,不能直接进行室内注水,而应先开启循环水泵,进行外管网循环,排除管网中集气。如果管网较大可按由低到高,由远到近的原则,按分支干线注水;(2)待确定供热管道中集气排除后再按分支干线每栋楼、每个入户顺序注水。室内系统注水时一定要注意从回水管注水,不能供回水管同时进行,否则系统容易集气形成气堵,影响供热。如果用户有集气现象可由热力职工操作放气。其次,在室内系统加装质量可靠的自动排气阀。第三,认真解决低温不热户,保证供热质量,这是减小用户私自放气的根本措施。实际表明用户放水放气大部分是因为供热质量不好,为改善自家温度而采用一种不合理做法,放水越多补水量越大,而且补的是冷水,形成恶性循环,因此应把改善供热效果放在首位,同时这也有利于收费。第四,在近端用户加装流量控制阀,消除流量失衡带来的远端不热的现象。