总配电箱的漏电保护器 额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的关系 额定漏电动作电流 额定漏电动作时间 (应大于 0.1s) 400mA 300mA 200mA 150 mA 100 mA 50 mA 0.7 s 0.1s 0.1s 0.2s s s 30mA?s 合格 额定漏电动作 电流与额定漏 电动作时间的 乘积 是否合符要求 (≯30mA?s) 8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准 《剩余电流动作保护器 的一般要求》 GB 的规定。 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 6829 和 《漏电保护器安装和运行的要求》 GB 13955 30mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品, 其额定漏电动作电流不应大于 15mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1s。 8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA,额定漏电动作时间应大于 0.1s,但其额定漏电动作电流与额 定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA?s。