接触器通常有两种触点类型,一是常开触点(NO),二是常闭触点(NC)。
触头的接触形式有面接触、线接触和点接触三种。
面接触需要有较大的压力才能使接触良好,自洁作用差,常用于电流较大的固定连接(如母线)和低压开关电器(如刀开关和插入式熔断器)。
线接触应用最广,即使在压力不大时接触处的压强较高,接触电阻较小,触头的自洁作用强。
点接触的容量小,通常用于控制电器或开关电器的辅助触点。
点分几种类型:
按触点形式分
(1)带灭弧罩装置触点
(2)带限时继电器触点
(3)保持式触点
(4)短时闭合滑动式触点
按用途名称分:
(1)常开触点
(2)常闭触点
(3)切换触点
(4)延时闭合常开触点
(5)延时开启常开触点
(6)延时闭合与开启的常开触点
(7)延时闭合的常闭触点
(8)延时开启的常闭触点
(9)延时开启与闭合的常闭触点
是这个么?
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。