消毒方法:紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w 紫外线灯,在1.0m 处的强度>70μw/cm2 应1.5w/m3,照射时间30min。 注意事项 应保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。 紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度40时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。 循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器; 获得卫生部消毒产品卫生许可批件、对人体健康无损害的其他空气消毒产品。 普通患者出院或死亡后病室可选用以下方法: 使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。 空气净化效果监测〃监测部门:医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、 层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿 室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进 行监测。 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医 院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微 生物的检测。