埋地消防管道防腐做法规范
埋地消防管道运用镀锌钢管时,需求对管道进行防腐处理,防止钢管生锈腐蚀致使漏水。依照如今消防埋地管道的设备技能,通常央求环氧煤沥青通常级厚度大于0.3mm、加强级厚度大于0.6mm、特加强级厚度大于0.8mm三种施工技能,依据施工现场环境挑选,埋地消防管道防腐的详细做法如下:
一、通常级消防管道防腐做法:先涂一层底漆,再涂三层面漆。
二、加强级消防管道防腐做法:先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,终究再涂两层面漆 。
三、特加强级消防管道防腐做法:先涂一层底漆,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,后再涂两层面漆。
消防管道依据国家规范GB50212-2002以及查验规范,外部防腐刷沥青胶用玻璃布包2层即可经过查验规范。防腐涂料运用前,首要应核对油漆的品种、称谓以及稀释剂是不是契合涂料阐明书的技能央求,油漆还应做二次查看。各项方针合格后方可调制涂装。