多个设备需要实现组态软件和触摸屏同时访问在楼宇自动化,工厂自动化及各个工程中应用是非常广泛的。
通过迅饶的Modbus网关和BACnet网关两个网关就能实现ModbusRTU一个从站被多个主站访问。如图1.1:
图1.1一个从站被多个主站访问原理图
江森的组态软件和工业触摸屏要同时访问设备1中的数据,加上迅饶的Modbus网关和BACnet网关就能实现,首先,在Modbus RTU设备1和工业触摸屏HMI之间加一台迅饶Modbus网关,迅饶Modbus网关有1个RJ45口和2个RS485串口(串口1和串口2),实现设备1连接迅饶Modbus网关串口1,串口2连接工业触摸屏,这样的话工业触摸屏同样能够读取设备1中的值。通过迅饶配置软件X2Modbus进行工程文件配置。迅饶的Modbus网关能够同时将各种协议转为Modbus RTU和Modbus TCP。
网口连接BACnet网关,通过迅饶X2BACnet工程文件进行配置,迅饶的BACnet网关能够同时让各种不同的协议支持BACnet IP和BACnet MSTP。
配置完成后,可通过迅饶的BACnet客户端测试工具BACnetScan扫描设备,即能够读到3个设备中的所有数据。