序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 电机功率(380V) 0.55KW 0.75KW 1.1KW 1.5KW 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW 9KW 11KW 15KW 18.5KW 22KW 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW 110KW 132KW 额定电流(A) 1.6 2 2.8 3.7 5.3 7 9 12 16 18.1 23 30 37 44 59 72 85 105 140 170 210 250 电机1类配合选型表 保护断路器 C65D 3P 4A C65D 3P 4A C65D 3P 4A C65D 3P 6A C65D 3P 10A C65D 3P 12A C65D 3P 16A C65D 3P 20A C65D 3P 25A C65D 3P 25A C65D 3P 32A C65D 3P 40A NSC60 3PD 50A NSC60 3PD 60A NSC100 3PD 80A NSC100 3PD 100A NSC100 3PD 100A NSC160 3PD 125A NSC160 3PD 160A NSC250 3PD 225A NSC250 3PD 250A NSC400 3PD 320A 接触器 LC1-D09 LC1-D09 LC1-D09 LC1-D09 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D32 LC1-D40 LC1-D50 LC1-D50 LC1-D50 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D95 LC1-D150 LC1-F150 LC1-F185 LC1-F225 LC1-F265 热继电器 LRD06(1~1.6) LRD07(1.6~2.5) LRD08(2.5~4) LRD08(2.5~4) LRD10(4~6) LRD12(5.5~8) LRD14(7~10) LRD16(9~13) LRD21(12~18) LRD22(17~25) LRD22(17~25) LRD32(23~32) LR9 F53 57(30~50) LR9 F53 57(30~50) LR9 F53 57(30~50) LR9 F53 63(48~80) LR9 F53 67(60~100) LR9 F53 69(90~150) LR9 F53 69(90~150) LR9 F53 71(132~220) LR9 F53 71(132~220) LR9 F73 75(200~330) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 功率(KW) 1.1 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 65 75 90 110 132 200 220 280 315 低压电动机功率电流电缆选型对应表 电流(A) 电缆选用(最佳) 2.2 4*2.5 4.4 4*2.5 6.2 4*2.5 8.2 4*2.5 11.1 3*4+1*2.5 14.3 3*4+1*2.5 21.6 3*6+1*4 30.1 3*10+1*6 36.5 3*16+1*6 40.5 3*16+1*6 57.6 3*25+1*16 69.9 3*25+1*16 83.9 3*35+1*16 97.2 3*50+1*25 104.7 3*70+1*35 139.6 3*70+1*35 166 3*95+1*50 217 3*120+1*70 238 3*150+1*70 351 3*240+1*120 389 3*240+1*120 489 2*(3*185+1*95) 556 2*(3*185+1*95) 电缆选用(最小) 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*95+1*50 3*185+1*95 3*185+1*95 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95)