医院消防安全管理标准(试行) 为切实抓好贵阳地区医院火灾预防和火灾管控, 遏制重特大火灾和群死群伤事故的发生, 结合贵阳地区医院消防安全管理的实际需要和“四个能力” 建设的明确要求, 制订本标准, 本标准适用于贵阳地区医院、 卫生院和妇幼保健院。 一、 行政办公区(指医院处理日常事务的结算中心、 院办等行政部门办公区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确行政办公区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每层楼至少有一名 疏散引 导员 , 当楼层平均人数少于 10 人时, 可每两层设置一名 。 2、 确定行政办公区消防安全重点部位: 必须将本区域 内的财务室、 档案室、 消防控制室、 保密要害部位等场所确定为消防安全重点部位, 并在醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身 安全且无法立即消 除的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭。 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置, 并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在行政办公区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效。 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间, 喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散 路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 二、 门诊区(指为病人提供门诊服务的急诊、 抢救、 门诊药房等区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确门诊区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每层楼至少有两名 疏散引 导员 。 2、 确定门诊区消防安全重点部位: 必须将本区域内的药房、 放射室、 急救室、 观察室、 消防控制室等要害部位确定为消防安全重点部位, 并在醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消 防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身 安全且无法立即消 除的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭。 药房内易燃危险药品必须限量存放, 严禁超过一天用量; 化学性能 相互抵触或相互产生强烈反应的药品, 必须分开存放; 中草药严禁大量堆积、 储存, 以防发热自 燃。 电器医疗器械设备必须符合电气安装规程, 电缆及变压器的负载、 容量应达到规定的安全系数, 胶片室必须独立设置, 专室专用, 不得存放其他易燃物, 室内要通风良好, 避免阳光直射, 保持阴凉干燥。 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置,并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在门诊区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行 维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效。 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间, 喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 三、 住院区(为病人提供住院治疗服务的区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确住院区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每 5 个病房至少有一名 疏散引 导员 。 2、 确定住院区消防安全重点部位: 必须将本区域内病房、 药房、 资料室、 消防控制室等要害部位确定为消防安全重点部位, 并在醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修 订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 病房夜间防火巡查至少每 2 小时进行一次, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身安全且无法立即消除的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭; 严禁在病房及其通道内增加床位; 在病房给病人输氧时, 禁止用火与 吸烟等, 严禁用 有油污的手和抹布触摸氧气瓶和制氧设备; 禁止病人和家属携带煤油炉、 电炉等加热食品; 严禁擅自 改动病房内的电气设备, 严禁私设电炉、 电茶壶等加热设备。 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置, 并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在门诊区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间, 喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散 路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 四、 治疗理疗区(指为病人提供治疗、 理疗、 氧疗服务的区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确治疗理疗区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每层楼至少有一名 疏散引 导员 。 2、 确定治疗理疗区消防安全重点部位: 必须将本区域内手术室、 高压氧舱、 病理室、 生化检验室、 实验室、 消防控制室等要害部位确定为消防安全重点部位, 并在醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消 防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身 安全且无法立即消 除的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登 高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭。 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 手术室必须保持良好通风条件, 消毒间与手术室必须分开设置; 麻醉剂、 消毒剂做到即领即用, 严禁在手术室内贮存; 禁止在使用易燃性麻醉药过程中, 使用电灼、 电凝器、激光刀等。 医务人员 在防静电时必须采用特制的导电软管,或对麻醉机和手术床作导除静电处理, 并应穿着防静电服装和导电鞋操作。 麻醉机及手术台周围地板要采用金属导线接地等导除静电的技术措施。 室内非防爆型的开关、 插头, 必须在施行麻醉前合上、 插好。 手术完毕, 必须等乙醚蒸气排除干净后, 方可切断或拔去插头。 手术期间, 必须确保安全出口 和疏散通道畅通。 高压氧舱严禁用 聚氯乙烯膜等材料做椅面、 椅套或台布; 电气设备必须采用防爆型; 随时监测舱内的氧浓度不得超过 25% ; 对舱体的所有设备、 管道必须做好防雷和导除静电的接地保护, 进入舱内的一切人员 严禁携带任何火种和可燃易燃品; 入舱人员 严禁穿着尼龙、 涤纶等易产生静电的化学纤维衣服和带有铁钉的鞋子。 生化检验室、 实验室和病理室必须有良好的通风条件;各类氧化剂与易燃有机物必须隔离储存, 严禁混放; 使用酒精灯、 煤气灯等时, 周围严禁放置可燃物, 必须有分隔保护措施; 检验、 实验完毕后, 未用完物品应放回原处, 严禁在 实验台上存放。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置,并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在治疗理疗区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效。 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针 处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间, 喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 五、 集中供氧区 (指为病人提供氧气服务的集中气瓶间、液氧间及其输送管线等区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确集中供氧区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每层楼至少有一名 疏散引 导员 。 2、 在集中供氧区醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消 防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身 安全且无法立即消 除 的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭; 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 氧气瓶室必须独立设置, 符合避热、 禁油、 防止撞击等常规要求, 室内严禁存放任何可燃杂物, 并应及时扫除灰尘, 保持清洁; 整个输氧系统的开关、 仪表、 管道均不得漏气, 总控制阀和分路阀门要灵活严密, 不用时必须关好。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置,并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在集中供氧区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开 展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效。 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质 刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 六、 后勤服务及生活保障区(指为医患提供后勤服务及生活保障的库房、 制剂室、 食堂、 小卖部等区域) ( 一) 消防安全管理人职责 1、 负责组织实施经常性消防安全管理; 2、 具体组织实施防火检查和火灾隐患整改; 3、 负 责志愿消防队的建立和管理, 制定本单位灭火和应急疏散预案, 并组织演练; 4、 负 责组织本单位火灾预防、 逃生技能的宣传教育和培训; 5、 对单位内拟新建、 改建、 扩建工程要负 责督促相关责任人到消防部门办理行政许可或备案手续。 ( 二) 消防安全管理措施 1、 明确后勤服务及生活保障区疏散引 导员 : 必须以文件或会议纪要形式明确疏散引 导员 , 确保每层楼至少有一名疏散引 导员 。 2、 确定后勤服务及生活保障区消防安全重点部位: 必须将本区域内药库、 制剂室、 食堂、 消防控制室等要害部位确定为消防安全重点部位, 并在醒目 位置悬挂由不燃材料制作的消防安全重点部位标示牌, 尺寸不小于 20cm× 10cm。 3、 制定灭火和应急疏散预案: 消防安全管理人负 责组织制定符合实际需要的灭火和应急疏散预案, 并每年至少修订一次( 附录 1)。 4、 组织实施消防安全检查、 巡查和火灾隐患整改: 消防安全管理人必须具体组织实施每月 消 防安全检查及重点部位每日 防火巡查, 并立即整改发现的火灾隐患, 记录检查和整改情况。 火灾隐患严重危及人身 安全且无法立即消 除的, 必须将危险部位停产停业。 检查、 巡查重点: 严禁违章用火、 用电, 擅自 拆除防火门, 在防火卷帘下堆放杂物, 消防登高面设置停车场、 临时建( 构) 筑物或设置架空管线、 广告牌和高大植物等影响登高面使用, 疏散通道和安全出口 堵塞、 占用、 锁闭。 必须保证消防设施、 器材及其标识完好有效。 药库内易 燃、 易 爆等危险性药品 必须另 设危险品 库存放, 并按化学危险物品的分类原则进行分类, 单独分开隔离存放。 中草药库应定期摊开, 注意防潮, 以防发热自 燃。 库内禁止吸烟, 电气设备的安装、 使用应符合防火要求。 制剂室: 普通制剂室的配剂间与制剂间必须分开, 以对 明火和易燃液体做必要的防火分离。 有机化合物严禁放在明火和强氧化剂附近。 制剂室内必须确保通风良好, 电炉、 煤气炉等明火位置应相对固定。 中药制剂室的原料堆放处应严禁烟火, 在制剂工艺过程中, 不得使用明火, 同时保持室内通风良好, 电气设备必须有防爆装置。 药渣应先用水淋洗,把乙醇洗去, 然后出渣, 并在杜绝明火的前提下进行。 食堂燃油、 燃气管道、 阀门无破损、 泄漏; 燃油、 燃气阀门使用后及时关闭; 灶台、 油烟罩和烟道定期清理; 严禁存放和使用 易 燃易 爆危险化学品; 严禁设置大功率白 炽灯( ≥ 100 瓦); 照明灯具严禁设置在易燃材料上; 物品堆放距顶板不得小于 50 公分。 5、 开展消防知识、 技能的宣传教育和培训: 消防安全管理人必须按实际情况适时组织进行员 工岗 位消 防安全培训, 并将培训情况记录备查。 6、 消防控制室管理: 消防控制室必须二十四小时双人持证值班, 并准确记录和处理火灾报警, 做好交接班记录。 7、 应当安装防雷装置的设施和场所必须安装防雷装置,并提供防雷装置检测机构出具的检测合格报告。 ( 三) 消防安全宣传栏、 警示牌设置 1、 必须在后勤服务及生活保障区主要进、 出口 处设置醒目 的火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏, 在重点部位、 主要通道设置针对性的消防安全警示牌( 附录 2)。 2、 必须在公共区域设置能体现本单位消防安全工作开展情况的宣传栏, 并经常性更换。 ( 四) 消防设施日 常管理 消防设施、 器材应按照标准定期检查、 检测, 记录检查情况, 并由单位委托具有相关资质的消防施工企业每年进行维护保养, 出具维保记录, 确保完好有效。 1、 消火栓、 水泵接合器: 实行编号管理, 严禁遮挡、圈占、 埋压, 管道内水压必须保持在 0. 07Mpa 以上, 消火栓箱内必须设置检查记录登记表。 2、 灭火器: 必须设置在易于取用的部位, 压力表指针处于绿色区域, 并在集中存放点设置检查记录登记表。 3、 自 动喷水系统: 严禁遮挡喷头, 管道内水压必须保持在 0. 05-0. 4Mpa 之间, 喷淋泵启停正常。 4、 火灾自 动报警系统: 严禁遮挡、 拆除探头, 擅自 关闭系统。 每周必须进行一次手动报警按钮和火警探头测试, 确保系统运行正常。 5、 应急照明及疏散指示标志: 疏散指示标志能在疏散路线上明显看方到, 并明确指向安全出口 , 应急照明灯主、备电源切换功能正常, 切断主电源后, 应急照明灯能正常发光, 每月 进行一次检查和维护。 6、 消防设施、 器材标识: 必须按照“社会消防安全管理标志图例”( 附录 3) 制作、 悬挂、 张贴消防设施、 器材标 识。 其中, 室外消火栓、 水泵接合器标识牌采用铝合金材质刻字、 编号制作( 附录 4) 并固定于消防设施上。 ( 五) 灭火和应急疏散预案的制订和演练 1、 灭火和应急疏散预案应明确组织机构、 岗 位责任、处置程序和措施; 2、 灭火和应急疏散演练应至少每半年举行一次; 3、 必须做好演练记录, 并结合实际, 每年对预案进行一次修订。 七、 考核与奖惩 行业主管部门及医院消防安全责任人要按照《贵阳地区医院消防安全管理标准》 每年组织实施考核。 ( 一) 考核方法 1、 组织考核人员 对单位各消防管理区域进行进行现场检查; 2、 提问各岗 位人员 对本区域火灾危险性和防火措施、消防设施、 器材操作使用方法掌握情况, 随机提问 3 至 10名 工作人员 ( 少于 3 人的全部提问); 3、 随机设定起火点组织灭火和应急疏散演练, 检查处置情况; 4、 检查台帐及档案资料、 记录; 5、 检查单位火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏、 消防安全警示牌及消防设施器材标识设置情况。 ( 二) 考核达标判定 1、 存在重大火灾隐患的, 应判定考核不合格; 2、 存在三处以上火灾隐患的, 应判定考核不合格; 3、 未按要求组织开展防火检查、 防火巡查的, 发现火灾隐患不整改的, 应判定考核不合格; 4、 现场演练不能在规定时间内形成第一、 第二灭火力量的, 不能正确引 导人员 疏散的, 应判定考核不合格; 5、 未按规定设置火灾预防和逃生“三提示” 宣传栏、消 防安全警示牌及消 防设施器材标识的, 应判定考核不合格; 6、 提问员 工回答准确的人数低于被提问员 工总数 80%的, 应判定考核不合格。 ( 三) 奖惩 1、 各单位必须将年度消防管理考核结果与 责任人奖金发放、 评先、 评优等挂钩。 2、 行业职能主管部门必须将年度消防管理考核结果与责任单位评先、 评优等挂钩。