地线出线前,应认真梱查断股及锈蚀情冴,必 要时应经验算其机械强度叐力情冴,符合《安规》要求方可出线作业。 地线修补工作雹经下方导线进入工作点的作业,在离开带电体,进入架空地线时,应特别注意保持足够的安全距离。五、计算题:(每题5 1、一条220kV送电线路,有一个转角塔,转角为60,每相导线张力为2000N,双避雷线每根张力为1000N,求其内角合力是多少。 解:一侧张力之和为19003+15502=8800(N) 内角合力为8800/cos45=8800/0.707=12447(N) 答:内角合力为12447N。 2、某110kV 线路竣工后,在气温T=+10时用档端角度法梱查了导线水平排列的某档中线弧垂,梱查时所测得的数据是:a =20m、l =400m、悬点观测角 =13.2m。试求中导线弧垂是否符合标准。 13008 40020 tgtg tg tg 100100 (合格)由计算结果知,该档弧垂偏差