水利 ·水 · 电 略谈机电设备运行异常问题的处理方法 及质量管理措施 钟 汶 颖 建 村 目 蓑 梅 20 11 年 06 月 摘要 : 机 电设备运行在水利工程的综合利用过程 中起到非常关键 的作用。加 强水利工程中机 电设备的维修与管理工作对进一步提 高水电工程 的效益至关重要 , 以下本文对水利工程机 电运行异常问题处理及质量管理工作进行 了详细的探讨 。 关键词 : 水利工程 ; 机电设备 ; 运行问题 ; 质量管理 1 机电设备管理的重要性 水利工程机 电设备管理 即是对机 电设备在使用、维护保养 和计划预检修等方面所进行 的管理,它是整个水利工程 管理工 作 中十分重要的组成 部分 , 它在一定程度上决定了水闸、 泵 站、 水 电站等水利水电工程能否安全地运行 、 发挥 良好 的经济效益 。 设备完好率低, 利用率必然就低 , 安全性也就差 。由于加入世 贸 组织后外 国的先进技术和作业流水线陆续 引入 ,自动化水平不 断提高 , 设备越来越多 , 技术也越来越先 进, 这就要求管理人 员 不断提高设备管理水平。 加强机电设备管理, 保证机械设备经常 能够正常运转, 保持 良好 的运行状态 。 如此不仅可以提高设备完 好率、 利用率, 增加其使用寿命 , 而且可 以缩短修理时间, 降低修 理费用, 节省在运转过程中所消耗的辅助材料。 这样便能不断地 降低工程成本, 使经济效益和社会效益逐步最大化 。 2 机 电设备 的特点 ① 自动化程度高; ②成本低、 质量高; ③机械磨损严重。 3 机电设备运行中的异常问题的处理方法 3. 1 闸 门 某水利枢纽工程共设置了 16孔溢洪道 ,其中 15 孔为潜孔 式弧形闸门, 采用斜拉式 固定卷扬机操作。 运行初期发现厂家按 常规配备的继 电器逻辑控制比较 陈旧, 经常 出现故障, 后增设一 套计算机监控系统, 保证 了弧形闸门控制的可靠性 。 另一孔为排 漂孔 , 采用液压启 闭机操作 。 排漂孔在投产初期 由于左右两边操 作杆液压分配不平衡 , 电气开度仪故障频繁 , 引起排漂 门左右油 缸偏差太大 , 操作时发卡, 多次调整试验均不能解决 问题 , 一直 无法正常运行 。 后经更换主要 的液压部分设备, 并配合溢流坝监 控系统的实施 , 对 电气控制系统的设备也进行 了更换, 实现 了正 常操作。因该水利枢纽