万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
壁挂炉常见炉故障:
1、压力不足故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因:
a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b)压力开关故障。
c)管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
c)对管道系统进行排气。
2、管道缺水故障
①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因:
a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不用抱死。
解决方法:
a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。