2001年 3 月第 1 期 通T e[eeom P ow er T ~ -hnologles 信电源技术 监控鼹终 通信 电源集中监控 系统 网络主备 用路由的实现 H胛lo 1 he n Ro u[er ia~ Tdeco m P G即 删 jzed &c0n 潘 玮 P an W ei 武汉洲际通信电源集团公司430035武汉 Wuhan Z houji Telecom Power Supply Group Co. , L td 摘描叙 . 比较详细的讲解其 实现过 程。介绍该局 网络设计原 则、 方案, 路 由器的设置, 双机备份 等, 时其他地区监控网络的实现有一定的参考价值。 关键词双机热备份主备线路路 由器 网络备份要通过时云南玉溪电信局监控工程实现过程 中的网络厦双机备份 中的一些关键问题的 星形拓扑结构 分类号Ab str act T N86 T h e article describes s0II】 e impo rtant p rob lems of the networks and d oub le s tandb TP273 e· quip men t du ring th e captioned program in the supervis ion & control engineeri ng in Y u nan Y u xi teleeom bureau ,and explmns in detail the realization p roced ure.I t presen ts the networks design phylosophy .solution ,L he configuration of the routem,double standby equipment,ere ,which is worth to be th e refer e nce to the s up ervis ion & control s ystem in other af t ra . K eywords doub le h ot —standby . main/ standb y circui t. rou ter, network standby , star topology 通信电源 、 空调及环境集 中监控 系统是 采用 现代控制技术对与电源 、 空调 、 环境相关的各种设 备以及其它相关数据进行遥测、 遥信、 遥控, 同时 还要完成记 录、 处理 、 告 警等功 能的实 时监控 系 统。一个稳定 、 可靠 的网络平 台是集 中监控系统 建设的重点 和难点 ,也是实现所有功能的基础 由于监控系统与设备直接 相关 .