22天前
25平方电线负荷多少安
如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
25天前
4平方电线负荷多少瓦
4个平方电线可以三相负荷在7.5千瓦;4个平方电线也可以单相负荷5千瓦。
28天前
铜塑电线和铜芯线一样吗
铜塑电线和铜芯线当然不一样了,铜芯线是内在那条是铜材料,去五金店实地,视觉上直观区分。就电线而言,塑铜线是指塑料外皮的电线,电线有塑料外皮和橡胶外皮之分,一般家用的选塑铜线型号有BV型硬线(单股6平以下)和BVR型软线(多股)。
29天前
电线负荷的计算方法是什么
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000 16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000 17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000 17*1500=57500W;4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);6、考虑功率因数0.8;7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;8、选(4 1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120 1*70就可以。 9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5. 补充: 这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。 前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。###1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即
31天前
电线负荷的计算方法谁知道
电线负荷的计算方法如下:如果是在已知电线大小的情况下,可以直接查表,查出该线的截流量后可以用公式计算:电热,单相220V时,功率P=电流 I ×电压U;三相功率P=1.73×电流 I