按照外形特点及通风量大小分为球型通风器及条型通风器,其工作是根据热空气向上会萃的特性和流体热力学原理,以室内外的气压不同和温度的稍微差异,辅之以天然风,使通风器在天然状态下自动运行,保持自然通风状态。工作原理:　1、球型屋面通风器球型通风器也称为旋流式通风器、涡轮通风器、无动力风帽等。其工作是根据热空气向上会萃的特性和流体热力学原理,以室内外的气压不同和温度的稍微差异,辅之以天然风,使球状流体型无动力通风器在天然状态下自动持续不断地旋转运行。球型通风器材质一般为不锈钢,安装较方便,适用于小型民用建筑以及工业厂房,洞口直径通常为500mm-1000mm不等。相对而言,球型屋面通风器本身体积较小,通风效率偏低,对于大型工业厂房来说效果比较有限。　2、条型屋面通风器条型屋面通风器顾名思义即外观呈条状布置安装的屋面通风器,同时兼顾自然通风与采光功能,为企业节省开支,根据不同的屋面洞口(即喉口)分为不同的规格,通常尺寸为600-9000mm,用户可根据实际需要进行规格及材质的订制,常用的主材有:C型钢、C型槽;矩管;镀锌钢板;彩钢板;彩铝板;不锈钢;FPR采光板;PC阳光板等。