一. E3 故障 1. 软件故障(通讯, 程序, 参数等) 表现方式: ⑴TRIP/WARN 灯红闪 10, 11 次。 10 次为通讯故障, 应检查 devicenet 网线。 11 次为通信空闲, PLC 没有打到 RUN 位置。 ⑵NETWORK STATUS 灯灭, 表示 E3 没有获得 24V 供电。 检查devicenet 网线及电源模块状态。 该灯绿红交替闪烁后熄灭, 表示 E3没有获得正确的通讯速率。 可使用组态在线通讯解决。 该灯出现绿色闪烁, 表明没有映射, 检查扫描器扫描列表有无该设备映射。 该灯红色闪烁, 表示 I/O 连接超时, 重新对扫描器进行上电。 该灯红色常亮,①表示 E3 上电或复位后自检失败。 对 E3 重新上电, 如未解决为 E3内部损坏, 应更换 E3。 ②网络上存在重复地址, 更改地址(或 57 号参数非易失 MAC ID) ③不正确的通讯速率设置, 55 号参数设置为禁止, 请将其设置为使能后重新上电。 或设置 56 号参数的通讯速率。 ⑶IN1-IN4 灯, 断路器合闸返回灯未亮, 检查该返回接线和断路器是否合闸。 OUTA/OUTB 灯未亮, 没有获得输入信号, 检查 PLC 是否收到上级网 络信号, 如未收到检查上级网 络程序, 如收到检查devicenet 网络是否正常。 注: OUTA/OUTB 灯亮, 并不代表输出端子有输出。 还应检查 13/14,23/24 端子状态。 ⑷没有准备好的信号, 检查限位或急停是否复位。 2. 硬件故障(电气, 功能硬件, 接线) ⑴检查 95/96 端子。 该端子应为正常常闭, 故障常开状态。 如状态为 正常常开, 应更换 E3。 ⑵TRIP/WARN 灯红闪 2-9 次, 为电气故障, 常见为过载和缺相。 过载判断条件为 9 号参数耗热百分比。 当耗热百分比达到设定值才会报出过载故障。 如经查该电气故障不存在, 参数设定无问题。 但故障仍不能复位消除, 为 E3 内部传感器损坏, 应更换 E3。 ⑶对 13/14, 23/24 进行封点, 外部接线正常情况下, 不能启动, 应更换 E3。 二. 软起故障 1. 软起不能启动 ⑴没有准备好信号, 控制电源故障。 检查 11(控制电源输入) 与 12(公共端) 端子之间是否有电压。 如没有, 检查现场拉绳是否复位,控制电源接入线路