1 设备概况
#3、4锅炉为哈尔滨锅炉厂制造的HG-465/13.7-L.PM7型高温超高压、一次中间再热、自然循环CFB锅炉,设计燃用贫煤、固态排渣。采用水冷布风板,大直径钟罩式风帽,燃烧室内布置双面水冷壁,屏式Ⅱ级过热器和高温再热器;采用两个直径8.08米的高温绝热旋风分离器。
一、二次风采用分级配风,一次风经布风板给入,二次风喷口布置于炉膛密相区,分上、下二次风箱,共26个喷口,前墙布置给煤、石灰石系统,密封风均取自二次风。
锅炉配两台一次风机、两台二次风机、两台液粘调节吸风机,三台高压流化风机,双室四电场静电除尘器。
2 飞灰含碳量的生成机理
根据相关资料表明,从密相区扬析出的细小焦炭颗粒是飞灰中未燃碳的主要来源。