快速泄压阀:
工作原理:当信号气压正常供气的时候,泄压側被膜片紧紧盖住,气压能源源不断地通向气动头;当信号气压为零时,气动头内的气压反向顶开隔膜由多孔出口快速泄掉。使阀门在失气后快速回到安全位置(见下图)。
减压阀:
减压阀工作原理:压缩空气由输入端进入压力室,经过滤网过滤后通过阀芯进入输出腔室。输出腔室有一小孔与弹簧腔室相连,使输出气压直接作用于弹簧膜片上,当输出气压大于膜片上弹簧压力时,膜片向上移动,带动阀芯向上移动,输入气源被阀芯隔断,输出腔室内的压缩空气通过膜片和阀芯顶部之间间隙进入排空腔室由放气孔排出,使输出压力减小。当输出气压小于膜片上弹簧压力时,膜片向下移动,输入气源通过阀芯和阀座之间间隙进入输出腔室,使输出腔室内的压力上升。只有当输出压力与弹簧压力一致时,阀芯和阀座间隙固定,输出压力稳定。因此只要调整减压阀顶部的调节螺丝,就控制输出压力。(见下图)
气动放大器:
工作原理:定位器输出信号气压从上部进入放大器,压迫上膜片A产生向下推力F1,推动金属架C 向下移动,迫使阀芯向下移,使输出气压发生改变,输出气压作用于下膜片B产生向上推力F2,因为上下膜片相等,所以在金属架C达到平衡时P1=P2。因此,定位器通过放大器输出到阀门执行机构的空气流量增加,而压力不变。当P1减小,P2>P1时,金属架向上移动与阀塞之间产生间隙,气室B中空气从排气口排出;随后阀塞在回座弹簧的作用下向上移动,减小与气流室接触面之间的间隙,进气减少,气室B中压力减小,直到P2=P1时达到平衡。
气动保位阀:气动保位阀是阀位保护装置。当阀门气源中断,或气源供给发生故障时,气动保位阀能够自动切断调节器与调节阀气室,或定位器输出与调节阀气室之间的通道,使调节阀的阀位保持原来的控制位置,避免调节阀因失气导致阀门开度突变对自动调节系统产生的扰动,保证调节回路中工艺参数不变。这样介质的被调作用不中断,故障消除后,气动保位阀立刻恢复正常位置。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。