所有的跳闸无外乎几个情况,1.电器或线路漏电,2.电器或线路过载,3.电器或线路短路,4.电器或线路有虚接点,5.开关失灵;针对空调,插上就跳反应灵敏,应该是漏电当然必须有漏电保护器,如果没有漏保是断路器那就是断路器失灵因为其它几种跳闸方式都有时效当然漏保也有可能失灵;短路跳闸,时间也很短没有漏电保护的快,但是有很强烈的灭弧声音伴随着冲击电流;如果是插上过一会儿才跳闸,那就要看情况了,如果电线有发热现象多半是虚接,过载一般都是压缩机或空调自己保护看提示说明。
这个跳闸应该不是漏电保护,而且是电流过载保护。而产生这个的,是你家的空调。这应该是一台老旧的空调,压缩机线圈绝缘漆已掉,造成线圈间阻值变小,压缩机的功率变大,消耗的电流变大。压缩机严重发热,开关跳闸。而又是恶性循环,压缩机一发热,又进一步损坏压缩机线圈绝缘值。压缩机发热的原因有很多,空调系统缺氟,或压力过高。
还有电网电压太低,压缩机长期超负荷运转等。如果一插电跳闸,就是空调短路或漏电。用一段时间后跳闸,就是过流了。
空调本身功率比较大,家用挂机16A开关,柜式32A。所以,开关也要检查下型号。检查一下电压,钳一下电流,是否为正常。
空调开制热,本身功率比较大。压缩机和内机电辅加热比较耗电,电流大,应注意冬天用电安全,做到人离开要切断空调电源。