本软件可以计算几乎所有供电电缆近十种布设方式的载流量。特别是进行大批量的电缆载流量(如某企业标准的电缆载流量)计算时,用手工需要几个月完成的工作量,用本软件却可以在短短的几天内完成。目前,本软件的载流量计算是国内功能最强,最精确、最完善的载流量计算软件。
10.有些电缆要求成卷长度必须是整米数,不能有零头或拼头现象,如果对电缆的长度控制能力差,则可能造成相当大的浪费。根据作者的工作经验,在成缆工序如果能有效地控制长度,则可以大大地减少损耗,目前一般的电缆厂使用的计米装置多为可调参数的电子计米器,因此,本软件可以根据偏差计算合理的参数,采用该参数,能较准确地控制电缆厂度,使你大大减少不必要的浪费。
11.可以有效地确定及分析挤管式模具、发泡芯线模具、拉丝模具的配模合理性,提高产品质量,降低风险.
12.如果一盘电线内部有短路或或断路,而且没有专用的检测设备时,你可能只有进行对半长度分卷并且报废有故障的一段,如果你按照本软件中的方法进行故障定位,其精度在一般在10米以内,可以大大节约你成品的报废长度,甚至无需报废。
13.本软件可以对常用的检测项目进行计算,如发泡度、发泡重量、材料比重、硬度等,你甚至可以此作为参考来作为控制成本的方法。
14.你可以无需查阅资料,无需使用计算器,就能快速准确地对常用的电线电缆进行工艺设计,并且可以自定义或选择内置的工艺模板,你只需填入本软件设计出的数据即可完成工艺制作。

软件特色

1. 电缆选型 可对架空绞线,架空绝缘电缆,电力电缆进行快速选型,内置数据库非常强大,最大能选择1200平方的电缆。而且可根据结果对比其相邻截面的载流量大小,以方便你更经济的选择电缆。
2. 载流量查询 可对架空绞线,架空绝缘电缆,电力电缆的载流量进行快速查询。
3. 导体截面计算 可快速地计算电缆的实际截面积,以供参考。
4. 导体直径计算 可快速地计算导体直径。
5. 直流电阻计算 可计算出导体的直流电阻,使你在选择电缆、招标或接收供应商电缆产品时有所参考。
6. 交流电阻计算 交流电阻的手工计算相当复杂,本软件可迅速准确地计算出电缆的交流电阻,以便设计参考。
7. 最大场强计算 计算电缆的最大场强。
8. 压降/电感/电抗/阻抗计算 计算电路功率因数或电路损耗时,需要计算交流电阻,电缆阻抗,压降等参数,本模块可以让你一次完成。
9. 资料查询 本软件集成部份设计选型过程中非常实用的资料,如电缆标准、直流电阻、最高工作温度、塑料性能等

系统要求

使用环境
操作系统 Windows 98,Windows ME,Windows 2000 或Windows XP (数据导出功能需安装 Microsoft Excel 97及以上版本)
处理器 Pentium 450 或更高(建议)处理器
内存至少64M 建议128M及以上
显卡具有 64 k 颜色 支持1024 x 768分辨率的显卡(因界面复杂,建议使用16M以上显存的显卡)
显示器 1024×768分辨率 64k色以上 ,要获得良好的显示效果,请将分辨率设为1024×768以上(1152×864)最佳,Windows XP设为经典模式。
硬盘30M以上剩余空间
光驱12倍速及以上光驱

安装方法

1、下载并解压软件,双击安装程序“电缆选型专家3.03.exe”进入软件欢迎界面。
2、请仔细阅读官方的许可协议,勾选我同意该许可协议的条款,然后进入下一步。
3、键入用户信息,包括名称与公司。
4、阅读软件安装前的重要信息,帮助您了解软件。
5、选择安装文件夹,默认为C:Program Files (x86)电缆选型专家,若您需要安装到其他文件夹,单击浏览。
6、选择快捷方式文件夹,无需更改,单击下一步继续。
7、准备安装,点击“下一步”按钮,等待加载完毕即可成功安装电缆选型专家。

使用方法

低压电线电缆载流量查询
中高压电缆载流量查询
使用说明:
1. 进行电缆载流量查询时,你只需按左边的参数进行层层过滤,就可以方便地找到你所需要的电缆载流量。在进行参数选择时,请按照软件参数的顺依次选择,因为本软件参数输入具方便的动态过滤功能,如果你不按顺序选择,可能在你所选定的列表框内会无项目内容。
2. 本软件中电缆在管道中的间距排列方式指电缆管道之间间隙为电缆外径的1倍。电缆在空气或土壤中的间距排列方式指排列间距为电缆外径的2倍。电力电缆不推荐接触平排,但如果你有特殊需要,可按间距平排选择然后考适当虑接触平排可能造成电缆载流量少许下降的因素。
3. 如果安装环境温度或土壤热阻系数不同,你需要对载流量进行修正。修正系数请参见《载流量修正系数》。
4. 如果是电缆群敷设时,应该对电缆群中电缆的数量对其载流量进行修正,一般系数为0.7~0.9左右。
5. 本软件中多根单芯电缆敷设时所参考的载流量为电缆两端互联接地时的载流量。
6. 本软件中电缆在土壤中敷设所参考的载流量为自然土壤(热阻系数1.0)时的载流量。
7. 本软件中的所有数据均来自于国家标准或最新的权威资料,请放心使用。
图1(低压电线电缆载流量查询):
图2(中高压电缆载流量查询):
导体截面计算
基本术语:
导体单丝根数 电缆单根芯线中的导体的总根数,如下图所示,表示该电缆一根芯线的导体一共由19(绞合导体由多根铜丝组成,单根铜丝的导体其根数为1)根铜丝绞成。
导体单丝直径 指一根芯线内的导体,单根铜丝的直径(如下图为2.14mm)。
使用说明:
1. 本软件所计算出的电缆截面为实际导体的截面,与规定截面会有所差异,在一定范围内(直流电阻能满足标准要求)是允许的。如果你用于其它如标书制作等方面,你可能需要根据标准截面进行修正。(如下图所示计算的为标称截面70平方毫米电线的实际截面为68.34平方毫米)
导体直径计算
基本术语:
导体单丝根数 电缆单根芯线中的导体的总根数,如下图所示,表示该电缆一根芯线的导体一共由19(绞合导体由多根铜丝组成,单根铜丝的导体其根数为1)根铜丝绞成。
导体单丝直径 指一根芯线内的导体,单根铜丝的直径(如下图为2.14mm)。
使用说明:
1. 本软件所计算出的电缆导体直径会因生产商的工艺及设备能力有所差异,但这种差异是允许的。
2. 为方便计算,本软件将单丝直径为0.8mm及以下导体的绞合按照束绞方式计算。单丝直径为0.8mm以上导体的绞合按照普通绞合方式计算。这在本软件的使用中是基本符合要求的。
3. 如果导体为非圆形,而且经过紧压等工艺,你可以测量导体的周长,然后除以3.1416将其转化为圆形导体直径。这在本软件中是可以此为参数来计算其它相关数据的。
直流电阻计算
基本术语:
导体单丝根数 电缆单根芯线中的导体的总根数,如下图所示,表示该电缆一根芯线的导体一共由19(绞合导体由多根铜丝组成,单根铜丝的导体其根数为1)根铜丝绞成。
导体单丝直径 指一根芯线内的导体,单根铜丝的直径(如下图为2.14mm)。
使用说明:
1. 本窗口计算出的导体截面与本软件中的“导体截面计算”的结果是一致的。
2. 裸纯铜的电阻系数为0.017241(100%IACS),但因实际电缆生产中所使用的材料并非标准的纯铜,因此本软件按经验系数取值为0.01748,经过验证这种方法不会使所计算的导体电阻大于标准规定的最大电阻。
3. 本软件计算的直流电阻值仅为参考值,而非标准规定的最大直流电阻,也非最小直流电阻(当电阻系数为0.017241时为最小直流电阻),使用时请注意区分。
4. 铜包钢线的电阻系数可能会因铜层厚度而有所不同。本软件中的取值为经验值。
5. 在本软件其它参数计算过程中,需引用其它的计算值时,请注意单位的换算。

软件说明

关于单位
本软件因界面复杂,为力求简洁、明晰,所有较常用的单位都采用提示方式,对不经常使用或难于理解的参数单位都已在输入框旁注明。
查看参数提示方法
用户在使用过程中,如需查看参数单位或其它输入提示功能,只需将鼠标在输入框或列表框上悬停,参数的单位及其它提示即可显示,对部份按扭等控件也都采用了此方法,以提示用户进行选择。对一些常用的术语系统还会提示其定义及参数范围。因此,如果在使用过程中需要帮助,首先应将鼠标悬停在控制上,查看是否有相关的提示,如果系统提示不能解决当前问题,才打开帮助文件寻求支持。
鼠标悬停指将鼠标移动到对象上停住,但并不点击。如果不小心在需要帮助支持的控件上点击了鼠标而导致提示信息不能显示,请将鼠标在其它控件上点击,然后再移回需要帮助的控制上即可正常显示。
关于参数输入
在所有材料计算的模块中,除系统已默认的参数外,其它无关的参数可置空,这并不影响计算结果(接地线材料比重“8.89”是软件默认,如果无接地线,并不需要将该参数清空,也不需要输入相关的参数)。
本软件中,部份输入参数要求不能与已存在参数重复或参数不能为空值。具体标示如下:
* 输入框或选择框后面有红色星号标示的,表示此参数不能为空值,且该项目的参数不能与已存在的参数重复,否则会出错。
* 输入框或选择框后面有兰色星号标示的,表示此参数不能为空值,该项目的参数可以与已存在的参数重复。
其余未标识的输入框(仅限有以上标识的窗口)均可接受空值。
关于错误提示
如果软件提示“参数输入错误,请重新输入”时,请作好以下项目检查:
1.核查输入的参数是否与已存在项目参数重复,如有重复参数将不能保存。
2.核查输入的参数是否完整,是否有参数未输入。
3.核查参数输入是否正确,如参数为全角或小数点为中文的句号等均可造成软件不能正常计算。
4.用鼠标在相关参数输入框或选择框上悬停,查看提示,核查输入参数是否是软件可接受的技术参数。
5.如出现非预期性错误,可将窗口关闭,然后再打开,一般可恢复正常。