扩展回答

暗线中照明回路和控制线是分开穿线吗

不是,它们可以一起穿,照明回路可以为辅助回路,线细一点;而控制回路则是主回路,线较细。

电气应急照明回路

应该是单联开关,两根线,天正里面有标注导线根数,选2就行,那个为什么选双控?看不懂,个人觉得应该是双联吧,双联的话是三根线
没看到你问什么问题
这样设置应急照明灯是可以的,要考虑一下照度是否足够

别墅卫生间设计为什么照明回路

其实任何卫生间都应该是独立电源,含插座,照明,三孔必须接地。在家居装潢中,客厅,厨房间,卫生间,卧室,空调,大功率家用电器都应该是独立回路

卫生间排气扇插座可否接在照明回路上

应该是可以将排气扇通过接线盒接在照明回路上(仍可由跷板开关控制),不是很确定,你可以去广联达的材知道去提问,上面会有专家团给你答疑解惑的

厨房卫生间照明回路如何设计

照明一路 插座一路 然后在空气开关这里 连接漏保

两个卫生间两个浴霸怎么接照明回路还是插座回路

民建配电箱内一般有预留卫生间开关,如果接10A照明回路开关下的话,建议单独一路~

楼梯间照明开关

双刀双掷开关,如果买不到可以用一个两联单刀双掷开关,粘在一起就可以。

泛光照明回路出线开关怎么选

灯具只根据安装高度与第几类设备选择是否接地。电气讨论170885456,资料分享。

家庭照明回路需要漏电开关吗

插座是必须要装带漏电的断路器的,空调和照明可以不装,但是配电箱总开关还是要装个带漏电的好。
漏电断路器的用途和作用: 剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达

照明回路导线根数 标注原理!

标3的地方是3根线(L N PE),这三根线可以点亮第一个灯(按照您的图从上往下数)4根线是两根L,一根N和一根PE,2根L的其中一根给第二个灯(从上往下数),另外一根L给其余的灯,N和PE共用。如果没有2根L的话,那么第一个灯关掉之后,其余的3个灯也就没电不亮了

请教:插座回路和照明回路分开布线,那么插座回路和照明回路可以布在同一槽内吗

能够穿在同一个管内,就可以在同一个槽内。合乎规程要求。仅供参考。

住宅套内卫生间排风插座应该接在照明回路还是接在插座回路

住宅套内卫生间排风插座应该接在照明回路还是接在插座回路? 如接在插座回路是不是应接在热水器插座回路?	到《建筑电气》杂志网站网站查看回答详情>> 住宅套内卫生间排风插座应该接在照明回路还是接在插座回路? 如接在插座回路是不是应接在热水器插座回路?	查看原帖>>

家装 照明回路和普通插座回路是否合理

这是环路,建立 每个房间单独一路,空调单独一路,热水器也单独一路,虽然电线用的多了点,但日后维护一个方便,一个房间插座故障,只停一路,不影响别的房间供电

普通的卫生间排气扇能否从照明回路供电是否需要漏电保护

排气扇功率只有三四十瓦,功率很小。可以由照明线路供电,无须漏电保护。

办公室照明回路电源线最长不超过多少米

办公室照明线路主要在最大负荷电流和功率上做出了限制:《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 10.7.8照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数目不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数目不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。 10.7.9当插座为单独回路时,每一回路插座数目不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数目不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电活动作保护装置。规范规定每个照明回路的保护开关不宜大于16A,计入导线损耗和连接接头阻抗,一般情况下最大功率不宜大于2kW,民规规定每个照明回路连接灯具不宜超过20个,插座不宜超过10个。

为什么照明回路不带漏电插座要带漏电保护

那是因为;照明回路一般灯具安装位置比较高、固定式的、功率比较小、不容易发生漏电故障,------
插座回路、一般安装的位置比较低、使用的一般是移动式、金属外壳用电器、功率比较大、移动线路容易破损、容易造成短路、漏电故障、故障电器容易造成人身伤害,发生火灾等隐患、为了更好、更安全、提高质量的用电、所以研制了漏电保护器作为电路保护功能、将用电器的故障在最初阶段测试出来、减少安全隐患------

楼梯间防火门安装

现在的公共建筑一定要装防火门才是符合防水要求的,不可以改

楼梯间地面怎样做不起灰

原因:
一、水泥是有混凝土、砂浆、水等搅拌、混合、晾干而成,但是在制作水泥地面时,如果加入过量的水,那就会造成水灰比过大,进而引起水泥地面起灰,如果在严重一点,还会造成水泥地面起砂的现象。
二、在我们制作水泥地面的时候,要多次压光混凝土表面,如果不这样做,就会造成水泥地面表面不够结实,容易起灰、起砂。
三、在我们进行任何步骤的时候,都要掌握时间变化,例如在压光混凝土表面时,一定要注意时间的变化,如果时间掌握不好,或是终凝后压光,你知道这样会造成什么样的后果吗?轻则混凝土砂浆层破坏,引起水泥地面起灰,重则水泥地面起砂。
四、水泥地面起灰怎么办呢?其实早就水泥地面起灰有很多因素,其中就有水泥质量过低,影响水泥地面质量,造成起灰、起砂

楼梯间路灯是并联开关怎样接线牙

火线进开关中间的L出线L1、L2到第二个开关的L1、L2、L线到灯,零线到灯就OK了

层高3米楼梯间怎样设计合理

每步高150 踏步宽300就好 休息平台一米二到一米五之间就挺好 我是搞建筑的 你把具体数据发我 我给你画个简图 每步高150踏步宽300就好休息平台一米二到一米五之间就挺好 我是搞建筑的你把具体数据发我我给你画个简图