\ue50a来源:考试大　【　\ue50b\ue50a考试大:中国的考试信息平台　\ue50b\ue50a】　2008年1月16日\ue50b目前大多数工厂低压配电系统接地通常采用TN系统,即变压器低压侧星形中性点直接接地,电气装置外露可导电部分通过保护线或中性线与中性点(大地)相连接。工厂使用的电焊机在这种系统中自然应采用保护接零措施。电焊机的接零分为两部分:一是为防止意外碰壳短路的外壳接零,二是为防止电焊机绝缘击穿一次侧高压窜入二次侧的二次线圈接零(零线应接在与焊件相连的一端)。理论上电焊机这两部分接零后可以确保焊工不触及高电压(指380/220伏的电源电压),但实际工作中二次线圈接零的同时会引来一些不安全因素,一定要慎重使用。因为电焊机二次线圈接零后,如果焊件与大地不绝缘或焊接电缆外皮破损碰地,一旦电焊回路接触不良,就会有巨大的焊接电流通过大地、保护零线与焊把线构成新的回路(如图示),焊接电流将直接熔断接零线,容易引发火灾,如果熔断的是接零干线,还破坏了整个低压供电系统——TN系统的安全运行。因此在不能确保焊件与大地可靠绝缘和焊接电缆外皮无破损就不要轻易使用二次线圈接零措施;如果焊接有接零或接地线的工件应将焊件上接零或接地线暂时拆除再行焊接;如果焊接与大地紧密相连的焊件(如金属管路、钢立柱)时,明令禁止二次线圈接零。应当注意的是电焊机外壳的保护接零则是在任何情况下都必须可靠连接、不可缺省的。　1　2012年安全评价师考试须知　2　2012年安全评价师考试大纲　3　2012年三级安评师练习题及答案(第一章)　4　安全评价师与注册安全工程师应合并吗?　5　2012年上半年安全评价师考试成绩查询入口　6　2012年下半年安全评价师考试时间　7　2012年安全评价师《基础知识》考试试题(一)　8　安全评价人员执业资格考试全真模拟试卷1　9　初级电工技能鉴定考核试题库:是非题　10　2012年安全评价师《基础知识》考试试题(三)　1　2012年三级安评师练习题及答案汇总　2　2012年二级安评师考试练习题及答案汇总　3　2012年安全评价师考试《基础知识》考试试题4套42012年安全评价师考试《基础知识》考试试题(四)　5　2012年安全评价师《基础知识》考试试题(三)　6　2012年安全评价师《基础知识》考试试题(二)　7　2012年安全评价师《基础知识》考试试题(一)　8　2012年三级安评师练习题及答案(第一章)　9　20