空调压缩机的电容可加大么

1、空调压缩机的电容,起到 “移相” 作用,可以使电机的主、副绕组相差 90 度电角度,使电机正常运转。
2、电容电机的电容器,容量偏大、或偏小都会使主、副绕组偏离 90 度电角度,虽然可以运转但转速会下降。如果加大电容量,还会使流过副绕组的电流增加,发热量加大甚至烧毁的。
扩展资料:
空调压缩机启动电容坏现象:
制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸
空调压缩机启动电容坏原因:
1、电容器损坏(短路、断路)
2、电容器规格与压缩机不相符
3、电压不稳
空调压缩机启动电容更换:
1、先断电,一定要先断电,保证处于安全的情况;
2、准备好工具和新电容,到室外机处,拆开外机顶盖,有电线那端顶部就可以看到,拆开固定电容的螺丝,用钳子夹住端子拔掉连线,记住颜色位置,以免安错,怕错的话,拔掉一根就直接安在新电容上,原来的电容如果不是完全失效可能会有余电,注意安全;
3、换好后,先加电启动试试,正常了,再固定上盖就可以了。
参考资料来源:百度百科——空调压缩机
参考资料来源:百度百科——电容器

空调压缩机启动用的电容,如何判断它是好是坏?

空调压缩机启动电容的好坏,可以用万用表的高阻挡检查。
1、正常的电容器检测时,表针先向右有较大幅度的摆动,然后再缓缓退回到接近左边起始位置(电阻无穷大处)。
2、检测电容器时:
(1)若表针不动,表明电容器内部有断路的地方}若表针向右摆到零欧姆位置,却不再返回,表明电容内有短路处;
(2)表针向右摆动后,不能退回电阻无穷大位置,表明电容器漏电;
(3)表针向右摆动的角度很小,表明电容器的容量已经减退。
出现上面这些情况,被测电容器都不能再用。
扩展资料:
启动电容工作原理:
(1)单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。
(2)电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
(3)在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。