防爆等级划分及相关规定 防爆等级划分及相关规定 默认分类 2008-09-19 08:54: 27 阅读 1581 评论 2 字号: 大中小 IEC 防爆等级标准 IEC 防爆等级标准格式: Ex(ia) ⅡC T4 爆炸是物质从一种状态, 经过物理或化学变化, 突然变成另一种状态, 并放出巨大的能量。 急剧 速度释放的能量, 将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 爆炸必须具备的三个条件: 1 ) 爆炸性物质: 能与氧气(空气) 反应的物质, 包括气体、 液体和固体。 (气体: 氢气, 乙炔, 甲烷等; 液体: 酒精, 汽油; 固体: 粉尘, 纤维粉尘等。 ) 2 ) 氧气: 空气。3 ) 点燃源: 包括明火、 电 气火花、 机械火花、 静电火花、 高温、 化学反应、 光能等。 为什么要防爆 爆炸性危险气体分类 根据可能引爆的最小火花能量, 我国和欧洲及世界上大部分国家和地区采用的国际电工委员会 (IEC) 标准将爆炸性气体分为四个危险等级: 防爆级别 Ⅱ 类电气设备的最高表面温度分组 1 国家标准 GB 关于防爆等级标准的规定: 序号 防爆型式 代号 国家标准 GB 防爆措施 适用区域 1 隔爆型 d GB3836. 2 隔离存在的点火源 2 增安型 e GB3836. 3 设法防止产生点火源 3 本安型 ia GB3836. 4 限制点火源的能量 本安型 ib GB3836. 4 限制点火源的能量 4 正压型 p GB3836. 5 危险物质与点火源隔开 5 充油型 o GB3836. 6 危险物质与点火源隔开 6 充砂型 q GB3836. 7 危险物质与点火源隔开 7 无火花型 n GB3836. 8 设法防止产生点火源 8 浇封型 m GB3836. 9 设法防止产生点火源 9 气密型 h GB3836. 10 设法防止产生点火源 防爆等级标准术语: 有关防爆术语及标准 安全栅安全参数定义: *8226; 安全栅最高允许电压: Um 保证安全栅本安端的本安性能, 允许非本安端可能输入的最高电压 *8226; 安全栅最高开路电压: Uoc 在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值 *8226; 安全栅最大短路电流: Isc 2 在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值 *8226; 安全栅允许分布电容: Ca 保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接