平行校中
在操作温度下,测量间隔90°的4个点,当百分表P(平行测量表)的最大读数变化不超过005 mm时,装置就处于平行对中。
垂直校中(顶到底)
1将在联轴器一边Y顶部位置的百分表P调零位。
2将百分表转到底部正中(6点钟位置),观察指针并记录读数。
3反读——联轴器X高于联轴器Y,通过拆下每个电机底下厚度等于百分表读数一半的调整热片
而进行校中。
正读——联轴器X高于联轴器Y,通过增加每个电机底下厚度等于百分表读数一半的调整热片而进行校中。
4在热态重复1-3,直至百分表P读数为005 mm或更小。在冷态时参照表1的数据。
水平校中(边到边)
1将联轴器Y从顶部向左边转90°(9点钟位置),将百分表调零位。
2通过顶部将百分表向右转动180°(3点钟位置),观察指针并记录读数。
3反读——联轴器Y在联轴器X的左边,通过向相应方向平移电机进行校中。
正读——联轴器Y在联轴器X的右边,通过向相应方向平移电机进行校中。
4重复步骤1-3,直到百分表P读数为005 mm或更小。
5重新检查水平和垂直读数,保证一种校中不影响另一种,如有必要需进行校中。
完全校中
在间隔90°的4个点上进行测量,如果百分表A(角度测量表)和百分表P(平行测量表)的读数变化都不超过005 mm,说明已经完全校中。
垂直校中(顶到底)
1将在联轴器Y顶部正中(12点钟位置)的百分表A和百分表P调零位。
2将百分表转至底部正中位置(6点钟位置),观察指针并记录读数。
3按前面所述进行校中。
水平校中(边到边)
1将位于联轴器Y顶部百分表A和百分表P向左转90°(9点钟位置),观察指针、测量和记录读数。
2转动百分表并通过顶点到右边,距起始点180°(3点钟点位置),观察表针并记录读数。
3按前面所述进行校中。
4重复检查垂直和水平读数,保证一种校中不要影响另一种。如有必要需进行校中。
校中问题原因及检修方法
问题
问题原因
检修方法
无法得到水平(边-边)校中、角度或平行
松开泵脚与底座连接螺栓,并移动泵和电机直到水平校正好。
底座没有正确校平,或许弯曲
确定底座的那个角度高或低并调整该角的地脚螺栓两侧的斜铁重新效正。
无法得到垂直(顶-底)校中、角度或平行
底座没有正确校平,或许弯曲
确定底座的中心是高或低并调整底座中心地脚螺栓两侧的斜铁效正。
附件:您需要才可以下载或查看附件。没有帐号?
评分人数
admin: 热心帮助会员,谢谢!论坛有你更精彩!泵币 + 10 两贡献 + 10 点
精华性别
男
来自
上海
在线时间
856 小时
注册时间
没有实践经验,呵呵,啥时候有机会看看就好了!现在就缺乏实战经验!
精华性别
男
来自
南京
在线时间
249 小时
注册时间
在轴流风机上使用这种方法在两半联轴器的端面架表,两半联轴器同时旋转,12点方向调整为零点,读取3点,6点和9点方向数值经过计算就能调整电机计算方法与三表找正法方法基本相同
评分人数
admin: 鼓励技术讨论,谢谢!论坛有你更精彩!泵币 + 5 两