空调清洗的基本流程
空调体系风管内积聚尘埃不但会严重污染室内的空气,而且会增加风管体系阻力,使空调体系的风量下降。此外风管内空气的温度和湿度非常适宜某些细菌的成长和繁衍,因此空调风管体系本身就可能是一个污染源。
空调清洗流程:
一、根据图纸了解新风管、回风管、送风管体系的布局。
二、以风管体系为单位进行空调清洗、消毒。
三、选定吸尘风口和空调清洗风口。
四、运用通风管监督监控体系查看管道内污染程度、管道结构内特点,挑选适宜的空调清洗设备。
五、设备及工具运输到指定地址,并用毡布遮盖好施工地址下方的物品,电工开始接通暂时电源,由技术负责人找施工切入点,对风管进行空调清洗作业。
六、空调清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。
七、此段空调清洗完毕后,重庆空调清洗主张,封闭真空吸尘器,处理收集器的污物。
八、录像监督体系对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。
九、拆掉吸气管和吸管盘,康复空调清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原体系同种资料,用铆钉封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且康复保温资料。
十、查看风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严厉按规范操作。风口及过滤网撤除后到指定地址用高压水管进行空调清洗。
十一、盘管清洗。
十二、收集一切空调清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地址。
十三、一个体系空调清洗完后,对现场进行整理,康复原状。
十四、退场时,应由甲方单位验收并签字。