C65N-3P-40A　空气开关型号含义　请教一下,这个空气开关的型号代表的含义是什么?　回答:　C65N-是施耐德的型号,3P-3　极,40A-额定电流　40　安培　空气开关上面写了“DZ47-63,C25”,是什么含义啊?DZ47-63　是型号,　国家通用型号,　是电流值　25A,　C　是开关的脱扣　25　(动作)　曲线,　有多种曲线　(B.C.D　等)对应不同性质的用电设备-DZ47　60A　C25　空气开关的型号是什么意思?　回答:　1、DZ4760A　C25:　DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)　LE-----带漏电脱扣功能　60-----框架等级为　60A　C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7　或7~10　倍,D　为动力型　10~14　倍2、塑壳断路器　NS100N-STR22SE-100/3P-P-RC　NS-----施耐德(天津梅兰日兰)产品代号　100----框架电流等级,有100、160、250、400、630　STR22SE--脱扣器类型,电子脱扣,用于　NS100、160、250　100/3P---额定电流　100A,极数为　3　极P------插入式(安装方式),F--固定式,D--抽出式　FC-----板前接线,RC--板后接线　另外,后缀还可以有:　MX/MN--分励/失压线圈　OF/SD/SDE/SDV----多功能辅助开关　MCH----电动操作机构　ME/MB/MH----漏电保护模块、电流表模块、电流互感器模块、延伸旋转手柄　3、类似的图纸标注还有很多,不一定是统一的作图规定、规范,凡是与电气产品有关的标注代号,基本上　都参照厂家的产品样本。　4、作图方面,只有类似【管线规格、数量】、【管线敷设方式】、【设备、材料型号、容量】等才有比较　一致的标注方式。　比如:ZR-BV-3*2.5　SC20WC----表示含义:　阻燃聚氯乙烯绝缘　2.5　平方毫米铜芯电线,3　根穿　20　钢管,墙内暗埋敷设。[　关键词商机:PLC　电力电工仪表　以上信息由工控网整理推荐,仅供参考!转载请注明来源!点击查看更多新闻