由以上分析推导可知, 本例错误接线, 造成电能表不转,计量装置不能计量实际输出的电能。 以上只是简单地列举了三相四线有功电能表四种常见的错误接线造成的计量误差, 实际还有多种其它错误接线, 造成计量误差, 致使计量装置不能正确计量实际输出电能, 使电力企业与用户之间产生不必要的计量纠纷。 为了维护电力企业与用户的利益, 在装表接电过程中应注意以下几个问题:(1)装表接电前应备有正确的计量装置回路图;(2)装表接电前应认真核对电能表的型号、端钮盒端钮盒;(3)认真核对PT、 CT的型号、 容量及极性;(4)装表接电完毕, 送电前应根据计量装置回路图认真核对所接的计量回路保证准确无误;(5)使用现场校验仪、 钳型电流表、 电压表等其它测试手段测试计量误差容量、 电压等级、 电表 电能计量装置异常退补电量计算方法• 计算法:出正确计量时所计电能量A与错误计量的电能量A*比值, 推导出电量更正系数K=A/A*, 计算出需退补的电量值。 计算需采用功率因素时, 取其值为正常月份平均功率因素或其它计量设备正确记录计量差错期间的平均功率因素。 电能计量装置误差超差时, 以“0”误差为基准, 计算出需退补的电量值, 其计算公式为: △A=A*r%/(1+ r%) , △A为需退补电量值, r%为装置误差。 电能计量装置PT二次压降超出允许范围时, 以允许电压降为基准, 按验证后实际值与允许值之差补收电量。 计量用互感器间短路故障, 应以测试后的实际变比, 计算出需退补的电量值。