监理单位见证试验。 检验方法:进行功能试验。 14.5.7 应急救援指挥中心与综合视频监控系统、会议电视系统的互联互动功能应符合 设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:进行功能试验。 14.5.8 系统图像与语音通话的存储、回放、检索等应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证试验。 检验方法:进行功能试验。 15 综合布线 15.1 一般规定 15.1.1 综合布线系统的验收包括综合布线设备安装、保护管槽敷设、线缆布放、综合 布线系统检验。 15.1.2 综合布线系统在与外部通信网连接时,其线路施工要求应符合本标准第 4 章的 相关规定。 15.2 综合布线设备安装 主控项目 15.2.1 综合布线系统设备及材料、附件等进场验收应符合下列要求: 1 数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2 图纸、说明书等技术资料,合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 机柜(架)、设备及附件无变形、表面无损伤,镀层、漆饰完整无脱落,铭牌,标 识完整清晰。 4 机柜(架)、设备内部件应完好、连接无松动;无受潮发霉、锈蚀。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 15.2.2 机柜(架)及信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置、方式 应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.2.3 设备的安装应牢固,抗震措施应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.2.4 安装机柜(架)、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、缆线桥架使用的接地体应符 合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。 检验数量:施工单位全部检查。