常开型与常闭型的区别只有以下一点:
常开型:它的开关是在没有触动时是打开(断开),有触动时才会闭合(接通)。
常闭型:它的开关在没有触动时是闭合(接通),有触动时才会打开(断开)。
在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。但不同的接近开关检出距离也不同。
扩展资料:
1、有的将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
2、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
3、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
4、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
5、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
参考资料:百度百科——接近开关