南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 RTU 上位机通讯协议(COMPLETE) v2.0 采用主从应答式通讯方式 可采用 RS232 或 RS485 通讯接口 波特率可设 2400-9600kbps 每帧 10 位(1 位起始位、8 位数据、1 位停止位) 1、RTU 下传报文: 取遥测 量1 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04AH LG SUML SUMH 003H 取遥测 量2 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04BH LG SUML SUMH 003H 取遥测 量3 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04CH LG SUML SUMH 003H 取遥测 量4 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04DH LG SUML SUMH 003H 取遥测 量5 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04EH LG SUML SUMH 003H 取遥信 量1 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 040H LG SUML SUMH 003H 取遥信 量2 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 041H LG SUML SUMH 003H 遥调 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 042H LG DATA SUML SUMH 003H 遥控 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 043H LG DATA SUML SUMH 003H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ADDR: 直流电源地址。 LG: ADDR 之后,SUM 之前的数据总数。 SUM: ADDR 之后,SUM 之前的数据代数和,SUML 为低位,SUMH 为高位。 2、直流电源上传报文: ACK 报文 NAK 报文 送遥测 量1 送遥测 量2 送遥测 量3 送遥测 量4 送遥测 量5 送遥信 量1 送遥信 量2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 006H LG SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 015H LG SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04AH LG DATA SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04BH LG DATA SUML SUMH 003H 1 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04CH LG DATA SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04DH LG DATA SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 04EH LG DATA SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 040H LG DATA SUML SUMH 003H 0EBH 090H 0EBH 090H 002H ADDR 041H LG DATA SUML SUMH 003H 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.1 系统遥测量 1 定义: 名 称 格 式 系 数 单 位 一路交流 A 相电压 Hi-Lo 0.1 V 一路交流 B 相电压 Hi-Lo 0.1 V 一路交流 C 相电压 Hi-Lo 0.1 V 二路交流 A 相电压 Hi-Lo 0.1 V 二路交流 B 相电压 Hi-Lo 0.1 V 二路交流 C 相电压 Hi-Lo 0.1 V 合母电压 Hi-Lo 0.1 V 一段控母电压 Hi-Lo 0.1 V 二段合母电压 Hi-Lo 0.1 V 二段控母电压 Hi-Lo 0.1 V 电池电压 Hi-Lo 0.1 V 母线电流 Hi-Lo 0.1 A 电池电流 Hi-Lo 0.1 A 电池组温度 Hi-Lo 0.1 ℃ 电池组温度 2 Hi-Lo 0.1 ℃ 备用 Hi-Lo 数据类型:带符号定点数,以原码表示.(BIT15=0 表示正数,BIT15=1 表示负数) 字 节 号 01---02 03---04 05---06 07---08 09---10 11---12 13---14 15---16 17---18 19---20 21---22 23---24 25---26 27---28 29---30 31---40 2 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.2 系统遥测量 2 定义: 字 节 号 01---02 03---04 05---06 07---08 09---10 11---12 13---14 15---16 17---18 19---20 21---22 23---24 25---26 27---28 29---30 31---32 33---34 35---36 37---38 39---40 41---42 43---44 45---46 47---48 49---50 51---52 53---54 名 01 节电池电压 02 节电池电压 03 节电池电压 04 节电池电压 05 节电池电压 06 节电池电压 07 节电池电压 08 节电池电压 09 节电池电压 10 节电池电压 11 节电池电压 12 节电池电压 13 节电池电压 14 节电池电压 15 节电池电压 16 节电池电压 17 节电池电压 18 节电池电压 19 节电池电压 20 节电池电压 21 节电池电压 22 节电池电压 23 节电池电压 24 节电池电压 25 节电池电压 26 节电池电压 27 节电池电压 称 格 式 Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo 系 数 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 单 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 位 数据定义注释:所有数据都是高位在前,低位在后。 数据类型:带符号定点数,以原码表示.(BIT15=0 表示正数,BIT15=1 表示负数) 3 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.3 系统遥测量 3 定义: 字 节 号 01---02 03---04 05---06 07---08 09---10 11---12 13---14 15---16 17---18 19---20 21---22 23---24 25---26 27---28 29---30 31---32 33---34 35---36 37---38 39---40 41---42 43---44 45---46 47---48 49---50 51---52 53---54 名 28 节电池电压 29 节电池电压 30 节电池电压 31 节电池电压 32 节电池电压 33 节电池电压 34 节电池电压 35 节电池电压 36 节电池电压 37 节电池电压 38 节电池电压 39 节电池电压 40 节电池电压 41 节电池电压 42 节电池电压 43 节电池电压 44 节电池电压 45 节电池电压 46 节电池电压 47 节电池电压 48 节电池电压 49 节电池电压 50 节电池电压 51 节电池电压 52 节电池电压 53 节电池电压 54 节电池电压 称 格 式 Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo 系 数 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 单 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 位 数据类型:带符号定点数,以原码表示.(BIT15=0 表示正数,BIT15=1 表示负数) 4 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.4 系统遥测量 4 定义: 字 节 号 01---02 03---04 05---06 07---08 09---10 11---12 13---14 15---16 17---18 19---20 21---22 23---24 25---26 27---28 29---30 31---32 33---34 35---36 37---38 39---40 41---42 43---44 45---46 47---48 49---50 51---52 53---54 名 55 节电池电压 56 节电池电压 57 节电池电压 58 节电池电压 59 节电池电压 60 节电池电压 61 节电池电压 62 节电池电压 63 节电池电压 64 节电池电压 65 节电池电压 66 节电池电压 67 节电池电压 68 节电池电压 69 节电池电压 70 节电池电压 71 节电池电压 72 节电池电压 73 节电池电压 74 节电池电压 75 节电池电压 76 节电池电压 77 节电池电压 78 节电池电压 79 节电池电压 80 节电池电压 81 节电池电压 称 格 式 Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo 系 数 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 单 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 位 数据定义注释:所有数据都是高位在前,低位在后。 数据类型:带符号定点数,以原码表示.(BIT15=0 表示正数,BIT15=1 表示负数) 5 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.5 系统遥测量 5 定义: 字 节 号 01---02 03---04 05---06 07---08 09---10 11---12 13---14 15---16 17---18 19---20 21---22 23---24 25---26 27---28 29---30 31---32 33---34 35---36 37---38 39---40 41---42 43---44 45---46 47---48 49---50 51---52 53---54 名 82 节电池电压 83 节电池电压 84 节电池电压 85 节电池电压 86 节电池电压 87 节电池电压 88 节电池电压 89 节电池电压 90 节电池电压 91 节电池电压 92 节电池电压 93 节电池电压 94 节电池电压 95 节电池电压 96 节电池电压 97 节电池电压 98 节电池电压 99 节电池电压 100 节电池电压 101 节电池电压 102 节电池电压 103 节电池电压 104 节电池电压 105 节电池电压 106 节电池电压 107 节电池电压 108 节电池电压 称 格 式 Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo 系 数 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 单 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 位 数据类型:带符号定点数,以原码表示.(BIT15=0 表示正数,BIT15=1 表示负数) 6 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.6 遥信量 1 定义: 字 内 位号 节 Bit0 交流一路停电 Bit1 交流一路欠压 Bit2 交流一路过压 Bit3 交流一路缺相 1 Bit4 交流二路停电 Bit5 交流二路欠压 Bit6 交流二路过压 Bit7 交流二路缺相 BIT0 BIT1 BIT2 合母过压 合母欠压 一段控母过压 容 报 警 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N Y Y Y Y 7 字 节 位号 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT0 BIT1 BIT2 内 容 报 警 交流一路状态(1 工作,0 备用) N 交流二路状态(1 工作,0 备用) N 交流防雷故障 直流上母线熔断器熔断 电池充电熔断器熔断 电池上母线熔断器熔断 Y Y Y Y Y 2 电池放电熔断器熔断 逆变器故障 N Y 电池组欠压 电池组均充(1 均充,0 浮充) N N N Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N Y Y Y Y 3 5 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 一段控母欠压 二段合母过压 二段合母欠压 二段控母过压 二段控母欠压 合母电压表通讯故障 控母电压表通讯故障 母线电流表通讯故障 电池电压表通讯故障 电池电流表通讯故障 4 6 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 母线绝缘故障 二段母线绝缘故障 降压模块 1 故障 降压模块 2 故障 交流检测单元通讯故障 开关量检测单元通讯故障 电池巡检 1 通讯故障 电池巡检 2 通讯故障 绝缘检测 1 通讯故障 直流监控单元通讯故障 09 模块通讯故障 10 模块通讯故障 11 模块通讯故障 12 模块通讯故障 13 模块通讯故障 14 模块通讯故障 15 模块通讯故障 16 模块通讯故障 09 模块状态 10 模块状态 11 模块状态 12 模块状态 13 模块状态 14 模块状态 15 模块状态 16 模块状态 09 模块故障 10 模块故障 11 模块故障 12 模块故障 7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 01 模块通讯故障 02 模块通讯故障 03 模块通讯故障 04 模块通讯故障 05 模块通讯故障 06 模块通讯故障 07 模块通讯故障 08 模块通讯故障 01 模块状态(1 关机、0 开机) 02 模块状态 03 模块状态 04 模块状态 05 模块状态 06 模块状态 07 模块状态 08 模块状态 01 模块故障 02 模块故障 03 模块故障 04 模块故障 8 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 9 10 11 12 南京京瑞科电力设备有限公司 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 05 模块故障 06 模块故障 07 模块故障 08 模块故障 电池 01 电压异常 电池 02 电压异常 电池 03 电压异常 电池 04 电压异常 电池 05 电压异常 电池 06 电压异常 电池 07 电压异常 电池 08 电压异常 电池 17 电压异常 电池 18 电压异常 电池 19 电压异常 电池 20 电压异常 电池 21 电压异常 电池 22 电压异常 电池 23 电压异常 电池 24 电压异常 电池 33 电压异常 电池 34 电压异常 电池 35 电压异常 电池 36 电压异常 电池 37 电压异常 电池 38 电压异常 电池 39 电压异常 电池 40 电压异常 电池 49 电压异常 电池 50 电压异常 电池 51 电压异常 电池 52 电压异常 电池 53 电压异常 电池 54 电压异常 电池 55 电压异常 电池 56 电压异常 电池 65 电压异常 电池 66 电压异常 电池 67 电压异常 电池 68 电压异常 电池 69 电压异常 电池 70 电压异常 电池 71 电压异常 电池 72 电压异常 电池 81 电压异常 电池 82 电压异常 电池 83 电压异常 电池 84 电压异常 电池 85 电压异常 电池 86 电压异常 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 8 TEL:025-58849900-3310 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 13 模块故障 14 模块故障 15 模块故障 16 模块故障 电池 09 电压异常 电池 10 电压异常 电池 11 电压异常 电池 12 电压异常 电池 13 电压异常 电池 14 电压异常 电池 15 电压异常 电池 16 电压异常 电池 25 电压异常 电池 26 电压异常 电池 27 电压异常 电池 28 电压异常 电池 29 电压异常 电池 30 电压异常 电池 31 电压异常 电池 32 电压异常 电池 41 电压异常 电池 42 电压异常 电池 43 电压异常 电池 44 电压异常 电池 45 电压异常 电池 46 电压异常 电池 47 电压异常 电池 48 电压异常 电池 57 电压异常 电池 58 电压异常 电池 59 电压异常 电池 60 电压异常 电池 61 电压异常 电池 62 电压异常 电池 63 电压异常 电池 64 电压异常 电池 73 电压异常 电池 74 电压异常 电池 75 电压异常 电池 76 电压异常 电池 77 电压异常 电池 78 电压异常 电池 79 电压异常 电池 80 电压异常 电池 89 电压异常 电池 90 电压异常 电池 91 电压异常 电池 92 电压异常 电池 93 电压异常 电池 94 电压异常 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 电池 87 电压异常 电池 88 电压异常 电池 97 电压异常 电池 98 电压异常 电池 99 电压异常 电池 100 电压异常 电池 101 电压异常 电池 102 电压异常 电池 103 电压异常 电池 104 电压异常 馈出支路 01 接地 馈出支路 02 接地 馈出支路 03 接地 馈出支路 04 接地 馈出支路 05 接地 馈出支路 06 接地 馈出支路 07 接地 馈出支路 08 接地 馈出支路 17 接地 馈出支路 18 接地 馈出支路 19 接地 馈出支路 20 接地 馈出支路 21 接地 馈出支路 22 接地 馈出支路 23 接地 馈出支路 24 接地 馈出支路 33 接地 馈出支路 34 接地 馈出支路 35 接地 馈出支路 36 接地 馈出支路 37 接地 馈出支路 38 接地 馈出支路 39 接地 馈出支路 40 接地 馈出支路 49 接地 馈出支路 50 接地 馈出支路 51 接地 馈出支路 52 接地 馈出支路 53 接地 馈出支路 54 接地 馈出支路 55 接地 馈出支路 56 接地 馈出支路 65 接地 馈出支路 66 接地 馈出支路 67 接地 馈出支路 68 接地 馈出支路 69 接地 馈出支路 70 接地 馈出支路 71 接地 馈出支路 72 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 9 TEL:025-58849900-3310 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 电池 95 电压异常 电池 96 电压异常 电池 105 电压异常 电池 106 电压异常 电池 107 电压异常 电池 108 电压异常 Y Y Y Y Y Y 馈出支路 09 接地 馈出支路 10 接地 馈出支路 11 接地 馈出支路 12 接地 馈出支路 13 接地 馈出支路 14 接地 馈出支路 15 接地 馈出支路 16 接地 馈出支路 25 接地 馈出支路 26 接地 馈出支路 27 接地 馈出支路 28 接地 馈出支路 29 接地 馈出支路 30 接地 馈出支路 31 接地 馈出支路 32 接地 馈出支路 41 接地 馈出支路 42 接地 馈出支路 43 接地 馈出支路 44 接地 馈出支路 45 接地 馈出支路 46 接地 馈出支路 47 接地 馈出支路 48 接地 馈出支路 57 接地 馈出支路 58 接地 馈出支路 59 接地 馈出支路 60 接地 馈出支路 61 接地 馈出支路 62 接地 馈出支路 63 接地 馈出支路 64 接地 馈出支路 73 接地 馈出支路 74 接地 馈出支路 75 接地 馈出支路 76 接地 馈出支路 77 接地 馈出支路 78 接地 馈出支路 79 接地 馈出支路 80 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 馈出支路 81 接地 馈出支路 82 接地 馈出支路 83 接地 馈出支路 84 接地 馈出支路 85 接地 馈出支路 86 接地 馈出支路 87 接地 馈出支路 88 接地 馈出支路 97 接地 馈出支路 98 接地 馈出支路 99 接地 馈出支路 100 接地 馈出支路 101 接地 馈出支路 102 接地 馈出支路 103 接地 馈出支路 104 接地 馈出支路 113 接地 馈出支路 114 接地 馈出支路 115 接地 馈出支路 116 接地 馈出支路 117 接地 馈出支路 118 接地 馈出支路 119 接地 馈出支路 120 接地 馈出支路 129 接地 馈出支路 130 接地 馈出支路 131 接地 馈出支路 132 接地 馈出支路 133 接地 馈出支路 134 接地 馈出支路 135 接地 馈出支路 136 接地 馈出支路 145 接地 馈出支路 146 接地 馈出支路 147 接地 馈出支路 148 接地 馈出支路 149 接地 馈出支路 150 接地 馈出支路 151 接地 馈出支路 152 接地 馈出支路 161 接地 馈出支路 162 接地 馈出支路 163 接地 馈出支路 164 接地 馈出支路 165 接地 馈出支路 166 接地 馈出支路 167 接地 馈出支路 168 接地 馈出支路 177 接地 馈出支路 179 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 TEL:025-58849900-3310 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 馈出支路 89 接地 馈出支路 90 接地 馈出支路 91 接地 馈出支路 92 接地 馈出支路 93 接地 馈出支路 94 接地 馈出支路 95 接地 馈出支路 96 接地 馈出支路 105 接地 馈出支路 106 接地 馈出支路 107 接地 馈出支路 108 接地 馈出支路 109 接地 馈出支路 110 接地 馈出支路 111 接地 馈出支路 112 接地 馈出支路 121 接地 馈出支路 122 接地 馈出支路 123 接地 馈出支路 124 接地 馈出支路 125 接地 馈出支路 126 接地 馈出支路 127 接地 馈出支路 128 接地 馈出支路 137 接地 馈出支路 138 接地 馈出支路 139 接地 馈出支路 140 接地 馈出支路 141 接地 馈出支路 142 接地 馈出支路 143 接地 馈出支路 144 接地 馈出支路 153 接地 馈出支路 154 接地 馈出支路 155 接地 馈出支路 156 接地 馈出支路 157 接地 馈出支路 158 接地 馈出支路 159 接地 馈出支路 160 接地 馈出支路 169 接地 馈出支路 170 接地 馈出支路 171 接地 馈出支路 172 接地 馈出支路 173 接地 馈出支路 174 接地 馈出支路 175 接地 馈出支路 176 接地 馈出支路 178 接地 馈出支路 186 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 180 接地 馈出支路 181 接地 馈出支路 182 接地 馈出支路 183 接地 馈出支路 184 接地 馈出支路 185 接地 馈出支路 193 接地 馈出支路 194 接地 馈出支路 195 接地 馈出支路 196 接地 馈出支路 197 接地 馈出支路 198 接地 馈出支路 199 接地 馈出支路 200 接地 馈出支路 209 接地 馈出支路 210 接地 馈出支路 211 接地 馈出支路 212 接地 馈出支路 213 接地 馈出支路 214 接地 馈出支路 215 接地 馈出支路 216 接地 馈出支路 225 接地 馈出支路 226 接地 馈出支路 227 接地 馈出支路 228 接地 馈出支路 229 接地 馈出支路 230 接地 馈出支路 231 接地 馈出支路 232 接地 馈出支路 241 接地 馈出支路 242 接地 馈出支路 243 接地 馈出支路 244 接地 馈出支路 245 接地 馈出支路 246 接地 馈出支路 247 接地 馈出支路 248 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 TEL:025-58849900-3310 51 52 53 54 55 56 57 58 馈出支路 187 接地 馈出支路 188 接地 馈出支路 189 接地 馈出支路 190 接地 馈出支路 191 接地 馈出支路 192 接地 馈出支路 201 接地 馈出支路 202 接地 馈出支路 203 接地 馈出支路 204 接地 馈出支路 205 接地 馈出支路 206 接地 馈出支路 207 接地 馈出支路 208 接地 馈出支路 217 接地 馈出支路 218 接地 馈出支路 219 接地 馈出支路 220 接地 馈出支路 221 接地 馈出支路 222 接地 馈出支路 223 接地 馈出支路 224 接地 馈出支路 233 接地 馈出支路 234 接地 馈出支路 235 接地 馈出支路 236 接地 馈出支路 237 接地 馈出支路 238 接地 馈出支路 239 接地 馈出支路 240 接地 馈出支路 249 接地 馈出支路 250 接地 馈出支路 251 接地 馈出支路 252 接地 馈出支路 253 接地 馈出支路 254 接地 馈出支路 255 接地 馈出支路 256 接地 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 11 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 2.7 遥信量 2 定义: Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 01 跳闸 馈出支路 02 跳闸 馈出支路 03 跳闸 馈出支路 04 跳闸 馈出支路 05 跳闸 馈出支路 06 跳闸 馈出支路 07 跳闸 馈出支路 08 跳闸 馈出支路 17 跳闸 馈出支路 18 跳闸 馈出支路 19 跳闸 馈出支路 20 跳闸 馈出支路 21 跳闸 馈出支路 22 跳闸 馈出支路 23 跳闸 馈出支路 24 跳闸 馈出支路 33 跳闸 馈出支路 34 跳闸 馈出支路 35 跳闸 馈出支路 36 跳闸 馈出支路 37 跳闸 馈出支路 38 跳闸 馈出支路 39 跳闸 馈出支路 40 跳闸 馈出支路 49 跳闸 馈出支路 50 跳闸 馈出支路 51 跳闸 馈出支路 52 跳闸 馈出支路 53 跳闸 馈出支路 54 跳闸 馈出支路 55 跳闸 馈出支路 56 跳闸 馈出支路 65 跳闸 馈出支路 66 跳闸 馈出支路 67 跳闸 馈出支路 68 跳闸 馈出支路 69 跳闸 馈出支路 70 跳闸 馈出支路 71 跳闸 馈出支路 72 跳闸 馈出支路 81 跳闸 馈出支路 82 跳闸 馈出支路 83 跳闸 馈出支路 84 跳闸 馈出支路 85 跳闸 馈出支路 86 跳闸 馈出支路 87 跳闸 馈出支路 88 跳闸 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 09 跳闸 馈出支路 10 跳闸 馈出支路 11 跳闸 馈出支路 12 跳闸 馈出支路 13 跳闸 馈出支路 14 跳闸 馈出支路 15 跳闸 馈出支路 16 跳闸 馈出支路 25 跳闸 馈出支路 26 跳闸 馈出支路 27 跳闸 馈出支路 28 跳闸 馈出支路 29 跳闸 馈出支路 30 跳闸 馈出支路 31 跳闸 馈出支路 32 跳闸 馈出支路 41 跳闸 馈出支路 42 跳闸 馈出支路 43 跳闸 馈出支路 44 跳闸 馈出支路 45 跳闸 馈出支路 46 跳闸 馈出支路 47 跳闸 馈出支路 48 跳闸 馈出支路 57 跳闸 馈出支路 58 跳闸 馈出支路 59 跳闸 馈出支路 60 跳闸 馈出支路 61 跳闸 馈出支路 62 跳闸 馈出支路 63 跳闸 馈出支路 64 跳闸 馈出支路 73 跳闸 馈出支路 74 跳闸 馈出支路 75 跳闸 馈出支路 76 跳闸 馈出支路 77 跳闸 馈出支路 78 跳闸 馈出支路 79 跳闸 馈出支路 80 跳闸 馈出支路 89 跳闸 馈出支路 90 跳闸 馈出支路 91 跳闸 馈出支路 92 跳闸 馈出支路 93 跳闸 馈出支路 94 跳闸 馈出支路 95 跳闸 馈出支路 96 跳闸 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 馈出支路 97 跳闸 馈出支路 98 跳闸 馈出支路 99 跳闸 馈出支路 100 跳闸 馈出支路 101 跳闸 馈出支路 102 跳闸 馈出支路 103 跳闸 馈出支路 104 跳闸 馈出支路 113 跳闸 馈出支路 114 跳闸 馈出支路 115 跳闸 馈出支路 116 跳闸 馈出支路 117 跳闸 馈出支路 118 跳闸 馈出支路 119 跳闸 馈出支路 120 跳闸 馈出支路 129 跳闸 馈出支路 130 跳闸 馈出支路 131 跳闸 馈出支路 132 跳闸 馈出支路 133 跳闸 馈出支路 134 跳闸 馈出支路 135 跳闸 馈出支路 136 跳闸 馈出支路 145 跳闸 馈出支路 146 跳闸 馈出支路 147 跳闸 馈出支路 148 跳闸 馈出支路 149 跳闸 馈出支路 150 跳闸 馈出支路 151 跳闸 馈出支路 152 跳闸 馈出支路 161 跳闸 馈出支路 162 跳闸 馈出支路 163 跳闸 馈出支路 164 跳闸 馈出支路 165 跳闸 馈出支路 166 跳闸 馈出支路 167 跳闸 馈出支路 168 跳闸 馈出支路 177 跳闸 馈出支路 179 跳闸 馈出支路 180 跳闸 馈出支路 181 跳闸 馈出支路 182 跳闸 馈出支路 183 跳闸 馈出支路 184 跳闸 馈出支路 185 跳闸 馈出支路 193 跳闸 馈出支路 194 跳闸 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 TEL:025-58849900-3310 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 馈出支路 105 跳闸 馈出支路 106 跳闸 馈出支路 107 跳闸 馈出支路 108 跳闸 馈出支路 109 跳闸 馈出支路 110 跳闸 馈出支路 111 跳闸 馈出支路 112 跳闸 馈出支路 121 跳闸 馈出支路 122 跳闸 馈出支路 123 跳闸 馈出支路 124 跳闸 馈出支路 125 跳闸 馈出支路 126 跳闸 馈出支路 127 跳闸 馈出支路 128 跳闸 馈出支路 137 跳闸 馈出支路 138 跳闸 馈出支路 139 跳闸 馈出支路 140 跳闸 馈出支路 141 跳闸 馈出支路 142 跳闸 馈出支路 143 跳闸 馈出支路 144 跳闸 馈出支路 153 跳闸 馈出支路 154 跳闸 馈出支路 155 跳闸 馈出支路 156 跳闸 馈出支路 157 跳闸 馈出支路 158 跳闸 馈出支路 159 跳闸 馈出支路 160 跳闸 馈出支路 169 跳闸 馈出支路 170 跳闸 馈出支路 171 跳闸 馈出支路 172 跳闸 馈出支路 173 跳闸 馈出支路 174 跳闸 馈出支路 175 跳闸 馈出支路 176 跳闸 馈出支路 178 跳闸 馈出支路 186 跳闸 馈出支路 187 跳闸 馈出支路 188 跳闸 馈出支路 189 跳闸 馈出支路 190 跳闸 馈出支路 191 跳闸 馈出支路 192 跳闸 馈出支路 201 跳闸 馈出支路 202 跳闸 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 馈出支路 195 跳闸 馈出支路 196 跳闸 馈出支路 197 跳闸 馈出支路 198 跳闸 馈出支路 199 跳闸 馈出支路 200 跳闸 馈出支路 209 跳闸 馈出支路 210 跳闸 馈出支路 211 跳闸 馈出支路 212 跳闸 馈出支路 213 跳闸 馈出支路 214 跳闸 馈出支路 215 跳闸 馈出支路 216 跳闸 馈出支路 225 跳闸 馈出支路 226 跳闸 馈出支路 227 跳闸 馈出支路 228 跳闸 馈出支路 229 跳闸 馈出支路 230 跳闸 馈出支路 231 跳闸 馈出支路 232 跳闸 馈出支路 241 跳闸 馈出支路 242 跳闸 馈出支路 243 跳闸 馈出支路 244 跳闸 馈出支路 245 跳闸 馈出支路 246 跳闸 馈出支路 247 跳闸 馈出支路 248 跳闸 馈出支路 01 失电 馈出支路 02 失电 馈出支路 03 失电 馈出支路 04 失电 馈出支路 05 失电 馈出支路 06 失电 馈出支路 07 失电 馈出支路 08 失电 馈出支路 17 失电 馈出支路 18 失电 馈出支路 19 失电 馈出支路 20 失电 馈出支路 21 失电 馈出支路 22 失电 馈出支路 23 失电 馈出支路 24 失电 馈出支路 33 失电 馈出支路 34 失电 馈出支路 35 失电 馈出支路 36 失电 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 14 TEL:025-58849900-3310 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 馈出支路 203 跳闸 馈出支路 204 跳闸 馈出支路 205 跳闸 馈出支路 206 跳闸 馈出支路 207 跳闸 馈出支路 208 跳闸 馈出支路 217 跳闸 馈出支路 218 跳闸 馈出支路 219 跳闸 馈出支路 220 跳闸 馈出支路 221 跳闸 馈出支路 222 跳闸 馈出支路 223 跳闸 馈出支路 224 跳闸 馈出支路 233 跳闸 馈出支路 234 跳闸 馈出支路 235 跳闸 馈出支路 236 跳闸 馈出支路 237 跳闸 馈出支路 238 跳闸 馈出支路 239 跳闸 馈出支路 240 跳闸 馈出支路 249 跳闸 馈出支路 250 跳闸 馈出支路 251 跳闸 馈出支路 252 跳闸 馈出支路 253 跳闸 馈出支路 254 跳闸 馈出支路 255 跳闸 馈出支路 256 跳闸 馈出支路 09 失电 馈出支路 10 失电 馈出支路 11 失电 馈出支路 12 失电 馈出支路 13 失电 馈出支路 14 失电 馈出支路 15 失电 馈出支路 16 失电 馈出支路 25 失电 馈出支路 26 失电 馈出支路 27 失电 馈出支路 28 失电 馈出支路 29 失电 馈出支路 30 失电 馈出支路 31 失电 馈出支路 32 失电 馈出支路 41 失电 馈出支路 42 失电 馈出支路 43 失电 馈出支路 44 失电 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 馈出支路 37 失电 馈出支路 38 失电 馈出支路 39 失电 馈出支路 40 失电 馈出支路 49 失电 馈出支路 50 失电 馈出支路 51 失电 馈出支路 52 失电 馈出支路 53 失电 馈出支路 54 失电 馈出支路 55 失电 馈出支路 56 失电 馈出支路 65 失电 馈出支路 66 失电 馈出支路 67 失电 馈出支路 68 失电 馈出支路 69 失电 馈出支路 70 失电 馈出支路 71 失电 馈出支路 72 失电 馈出支路 81 失电 馈出支路 82 失电 馈出支路 83 失电 馈出支路 84 失电 馈出支路 85 失电 馈出支路 86 失电 馈出支路 87 失电 馈出支路 88 失电 馈出支路 97 失电 馈出支路 98 失电 馈出支路 99 失电 馈出支路 100 失电 馈出支路 101 失电 馈出支路 102 失电 馈出支路 103 失电 馈出支路 104 失电 馈出支路 113 失电 馈出支路 114 失电 馈出支路 115 失电 馈出支路 116 失电 馈出支路 117 失电 馈出支路 118 失电 馈出支路 119 失电 馈出支路 120 失电 馈出支路 129 失电 馈出支路 130 失电 馈出支路 131 失电 馈出支路 132 失电 馈出支路 133 失电 馈出支路 134 失电 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 15 TEL:025-58849900-3310 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 馈出支路 45 失电 馈出支路 46 失电 馈出支路 47 失电 馈出支路 48 失电 馈出支路 57 失电 馈出支路 58 失电 馈出支路 59 失电 馈出支路 60 失电 馈出支路 61 失电 馈出支路 62 失电 馈出支路 63 失电 馈出支路 64 失电 馈出支路 73 失电 馈出支路 74 失电 馈出支路 75 失电 馈出支路 76 失电 馈出支路 77 失电 馈出支路 78 失电 馈出支路 79 失电 馈出支路 80 失电 馈出支路 89 失电 馈出支路 90 失电 馈出支路 91 失电 馈出支路 92 失电 馈出支路 93 失电 馈出支路 94 失电 馈出支路 95 失电 馈出支路 96 失电 馈出支路 105 失电 馈出支路 106 失电 馈出支路 107 失电 馈出支路 108 失电 馈出支路 109 失电 馈出支路 110 失电 馈出支路 111 失电 馈出支路 112 失电 馈出支路 121 失电 馈出支路 122 失电 馈出支路 123 失电 馈出支路 124 失电 馈出支路 125 失电 馈出支路 126 失电 馈出支路 127 失电 馈出支路 128 失电 馈出支路 137 失电 馈出支路 138 失电 馈出支路 139 失电 馈出支路 140 失电 馈出支路 141 失电 馈出支路 142 失电 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 135 失电 馈出支路 136 失电 馈出支路 145 失电 馈出支路 146 失电 馈出支路 147 失电 馈出支路 148 失电 馈出支路 149 失电 馈出支路 150 失电 馈出支路 151 失电 馈出支路 152 失电 馈出支路 161 失电 馈出支路 162 失电 馈出支路 163 失电 馈出支路 164 失电 馈出支路 165 失电 馈出支路 166 失电 馈出支路 167 失电 馈出支路 168 失电 馈出支路 177 失电 馈出支路 179 失电 馈出支路 180 失电 馈出支路 181 失电 馈出支路 182 失电 馈出支路 183 失电 馈出支路 184 失电 馈出支路 185 失电 馈出支路 193 失电 馈出支路 194 失电 馈出支路 195 失电 馈出支路 196 失电 馈出支路 197 失电 馈出支路 198 失电 馈出支路 199 失电 馈出支路 200 失电 馈出支路 209 失电 馈出支路 210 失电 馈出支路 211 失电 馈出支路 212 失电 馈出支路 213 失电 馈出支路 214 失电 馈出支路 215 失电 馈出支路 216 失电 馈出支路 225 失电 馈出支路 226 失电 馈出支路 227 失电 馈出支路 228 失电 馈出支路 229 失电 馈出支路 230 失电 馈出支路 231 失电 馈出支路 232 失电 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 16 TEL:025-58849900-3310 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 143 失电 馈出支路 144 失电 馈出支路 153 失电 馈出支路 154 失电 馈出支路 155 失电 馈出支路 156 失电 馈出支路 157 失电 馈出支路 158 失电 馈出支路 159 失电 馈出支路 160 失电 馈出支路 169 失电 馈出支路 170 失电 馈出支路 171 失电 馈出支路 172 失电 馈出支路 173 失电 馈出支路 174 失电 馈出支路 175 失电 馈出支路 176 失电 馈出支路 178 失电 馈出支路 186 失电 馈出支路 187 失电 馈出支路 188 失电 馈出支路 189 失电 馈出支路 190 失电 馈出支路 191 失电 馈出支路 192 失电 馈出支路 201 失电 馈出支路 202 失电 馈出支路 203 失电 馈出支路 204 失电 馈出支路 205 失电 馈出支路 206 失电 馈出支路 207 失电 馈出支路 208 失电 馈出支路 217 失电 馈出支路 218 失电 馈出支路 219 失电 馈出支路 220 失电 馈出支路 221 失电 馈出支路 222 失电 馈出支路 223 失电 馈出支路 224 失电 馈出支路 233 失电 馈出支路 234 失电 馈出支路 235 失电 馈出支路 236 失电 馈出支路 237 失电 馈出支路 238 失电 馈出支路 239 失电 馈出支路 240 失电 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 南京京瑞科电力设备有限公司 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 馈出支路 241 失电 馈出支路 242 失电 馈出支路 243 失电 馈出支路 244 失电 馈出支路 245 失电 馈出支路 246 失电 馈出支路 247 失电 馈出支路 248 失电 N N N N N N N N Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 TEL:025-58849900-3310 63 64 馈出支路 249 失电 馈出支路 250 失电 馈出支路 251 失电 馈出支路 252 失电 馈出支路 253 失电 馈出支路 254 失电 馈出支路 255 失电 馈出支路 256 失电 N N N N N N N N 注释:所有的遥信量画/的表示该位不用,系统在发送时置 0;在后面标有 Y 的表示该 位为告警量,1 表示告警发生。标有 N 字母的表示该位为状态量或不用。 2.4 遥调量定义: DATA 定义:每个遥调量由 3 字节构成,第 1 字节为信号编号,第 2 字节为遥调量高字 节,第 3 字节为遥调量低字节,每次送 1 个遥调量。 直流系统接收遥调命令正确执行后返回 ACK 命令,否则返回 NAK 命令。 编号 1 2 名称 浮充电压 均充电压 单位 V V 系数 10 10 注释: ● 遥调数据为两位,为控制目的数据乘以 10 往下传,高位在前,低位在后 ● 浮充数据的有效控制目的数据范围 110—125(110V 系统) ,220—250V(220V 系统) ● 均充数据的有效控制目的数据范围 110—130(110V 系统) ,220—260V(220V 系统) ● 如数据超出以上范围,系统返回 NAK 命令。 2.5 遥控量定义: DATA 定义:每个遥调量由 2 字节构成,第 1 字节为信号编号,第 2 字节为遥控量(00H: 信号置 0,0FFH:信号置 1) 。 直流系统接收遥控命令正确执行后返回 ACK 命令,否则返回 NAK 命令。 0FFH 表示模块关机; 17 南京京瑞科电力设备有限公司 TEL:025-58849900-3310 编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 名称 电池组均充(0ffh 均充、0 浮充) 所有模块关机 模块 01 关机 模块 02 关机 模块 03 关机 模块 04 关机 模块 05 关机 模块 06 关机 模块 07 关机 模块 08 关机 模块 09 关机 编号 12 13 14 15 16 17 18 名称 模块 10 关机 模块 11 关机 模块 12 关机 模块 13 关机 模块 14 关机 模块 15 关机 模块 16 关机 18