短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为 电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事 故提供了有效手段。 电气线路上,由于种种原因相接或相碰,产生电流忽然增大的现 象称短路。相线之间相碰叫相同短路; 相线与地线、与 接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电 流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热 量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火 灾。造成短路的主要原因有:1、线路老化,绝缘破坏而造成短路; 2、电源过电压,造成绝缘击穿; 3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上; 4、人为的多种乱拉乱接造成; 5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞; 6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路. 系统短 路容量简介 当电力系统发生短路故障时,需要迅速切断故障部分, 2 最新资料欢迎阅读 使其余部分能继续运行。这一任务要由继电保护装置和断路器来完 成。所谓“短路”,就是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与 地之间发生通路的情况。为了校验断路器的断流能力,或者我们计算 无功冲击与电压波动关系时,都需要用到短路容量的概念。 定义 系统的短路容量是指电力系统在规定的运行方式下,关注 点三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参 数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。从短路容量定 义可以 看出,它与电力系统的运行方式有关,在不同的运行方式下, 数值 也不相同。因而工程应用上需要进一 步弄清楚最大短路容量与 最小短路容量的概念。所谓最大短路容量,是指系统在最大运行方式, 即系统具有最小的阻抗值时关注点的短路容量; 最小短路容量就是指系统在最小运行方式下,即系统具有最大的阻抗 值时,发生短路后具有最小短路电流值时的短路容量。