强电系统图符号表示含义(汇总)01,电气施工图中配电箱 AL/PL 是什么意思,为什么? 我知道 AL代表照明配电箱。 PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为 XM等。 有没有文字符号对照表 在电气施工图中, AL表示照明配电箱; AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中, A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对 A的限定,L—Light (照明); P—Power(动力)。 X表示端子、插头、插座等。 XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用 PL表示。 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX 麻烦把这些名字说 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进 线的;AP是动力配电箱柜, 大部分时候是单电源, 有时也有双电源, 但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜, 单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电 源进线,参与消防联动; ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第 一个 字母简写,为了编号方便, 可能就是 ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可 以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03, 电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中 C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思, 哪位大侠帮忙解释 下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器 ,C65应该是西门子的型号,3P为20ALC1-D25:新型交流接触器LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路 1,照明线路 1,应急线路 04,ALE在电气图中 指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); 表示用于照明类;E表示用于应急(照明)。 AL--正常照明配电箱。 05, 建筑安装 配电箱 怎么算 建筑安装配电箱 怎么算 配电箱系统图中:是依据自动开关C65N级数? 还是还是回路个数?帮忙详细解释一下。 再帮忙解释下这些符号的意思 :DZ47 TSM,DS139,DYM1,NB1,QTS,RWM5,COM2 TIB1,HTC,BKN,AJM C65N,S250S,5SX,E4CB 小型配电箱(一般是照明配电箱), 也叫终端电器,模数化终端电器。 近代配电箱多采用模数化电器(好处略),模数指内部器件单元,如微型断路器的【宽度】,以9mm为基本单位,但断路器最小的是单极断路器 个模数,同时因为是单极断路器的宽度,单极也称 1P(Pole, 极),那么模数化 配电箱规格就按 P数分为若干种,它们的高度相同,宽度=边余量+总 P数+边余量。 那些符号都是电气图中代号 C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P 为25 E4CB----奇胜电器,基本同 C65,但市场、知名度不如 C65,据说已被收购; DZ47---- 因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂,价格甚至可以 元以下。其他的顾不上查资料了,自己网上搜吧。 06, 配电系统问题 本人新手,请教前辈们,这张图是不是 就是配电系统图(后面还有 AL32,ALK1等之类的图,百度 插不上),怎么看不出配电方式,比如说TT,TN等,还是直接跟这个无关啊!再就是里面每类型 号是什么意思,在网上也搜不到!难道这就是配电柜里面的原理图?那么那些功率以及电缆的型 号是怎么确定的 谢谢各位前辈了,本人只有这么多分了,之前不知道怎的被封了! 我试着回复一下吧,仅供参考: 一、这张图可以称为“配电系统图”,或更为细致地称为“编号为 AL的配电箱系统图”。 二、从图看,接地方式为 TN-S系统,因为配电箱的 总进线为五芯,正常的情况整个系统的中性 导体和保护导体 是分开的(如果合一的话,用四芯即可),在这个基础上 ,箱体还做了重复接地。 三、上面的符号所代表的意义,在 网上都能查得到,你应该首先下载一个电气图例符号大全,仔 细看一下,大半问题就解决了。 四、图中所标注的功率数值,就是设备铭牌上标注的功率。 五、电缆的型号是根据负荷大小、设备使用情况、电缆的容许载流量和安装条件等条件计算出来 07,建筑电气中的电 缆电线符号 表示? 比如:ZR 是阻燃意思 还有 BVV 什么 RVV 之类的代表什么意思 求老师总结下 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!越 多越好~ 电缆表示方法:型号- 电压- 规格 规格表示为:芯数* 截面 以上 BVV、RVV之类就叫“型号” 型号决定了电线电缆的种类、材料和结构 常见的有: B——字母在型号最前面,表示“布电线类”;字母在型号最后面,表示“扁线类” V——聚氯乙烯料(一个 V表示聚氯乙烯绝缘 ,两个 V表示聚氯乙烯护套 R——软线类T——表示 导体为铜材(铜是电线电缆主要材料,故铜的代号常省略) L——表示 导体为铝材 表示聚氯乙烯外护套电线电缆型号 N多种,此处不能包罗万象。要哪一类电缆就参看哪一类电缆的国家标准,如你以 上所以就是属于“布电线”类,国标号为 GB5023-1997,和JB/T8743-1998 08, 建筑给排水图形符号? 线路上的 代表什么啊?问题补充: 其实这是电路图,昨晚打错字了! 这不是给排水图形符号,是电气符号。图中 “3”表示三根电线,n3 、n2 为回路编号。 09, 建筑电气图解释一下 C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 每个字母符号数字分别 指什么? 还有 C65N-C16/3P VV*5x2.5-SC32/WC/FC 谢谢 C65N-16A 2P 是指使用 C65小规格的断路器,最大分断电流为 6000A,额定电流为 16A,2P指双 极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4 :三根四平方的。SC25:电缆穿 25的焊 接钢管敷设,HDPE50是指 50的波纹管敷设 C65N-C16/3P C65 指断路器型 号,N表示分断电流为 6000A,C16表示保护照明线路用,容量为 16A,3P表示 5*2.5平方的 VV(规格)电缆穿 32 的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 C65N是正泰微型开关 16A 回路VV是电缆 芯2.5平方 32 是镀锌管 WC/FC是敷设方法 c65: 断路器型号。C16:16A。3P:三相的。VE30MA :三十毫安的漏电保护。YJV:交联聚乙烯电 缆。3*4:三根四平方的。SC25:25 的钢管。后面的不知道 下面的意思是:C65的3P断路器,5*2.5 平方的 VV电缆,32 的钢管,沿墙沿地暗敷设。 C65是设计厂家的断路器序列号;16A是断路器的额定电流;2P是接两个线一零一火;VE-30MA 是漏电保护电流是 30MA;YJV是交联聚乙烯电缆; 3*4MM是 平方的电线;SC25是25 的焊管暗敷设;HDPE50是50的波纹管敷设; C65和上面的一样,16A也是一样,3P是三级接三火线;vv5*2.5-sc32/wc/fc 5*2.5平方的 VV电缆穿 或地面暗敷设。10, 建筑电气图纸中有一 个双电源切换箱?他的符号是 HUSD18R-63/16A-4P是什么意思? 这个箱能有多大?他下面还有一个EPS箱是用 DUYD-220V/2KW表示的,请问这个箱能有多大?里 面的 EPS大尺寸是多大?EPS箱有三趟回路。谢谢大家了! EPS是应急电源 装置,标准的可以连续供电 12 小时,一般用于消防应急电源, HUSD18R-63/16A-4P是个型号,DUYD18代表应急电源 装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环 宇的双电源开关),2KW是负载,16A是负载电流,4p 双电源切换箱应该不大,一个双电源开关,加几个断路器,80*100*40应该足够啦!EPS一般都 是做成柜子( 设计师也推荐用环宇的 EPS),这个 EPS应该是消防应急照明。 11,建筑电气施工图 建筑电气施工图中配电箱一 半黑一般白,有的画一个对交叉,有的是上白下黑,有的是左白右黑, 有的是左黑右白 问题补充: 都是什么意思 表示什么状态或者什么性质 电气施工图纸中的配电箱柜 全白的为配电箱(柜)的一般通用符号, 但是设计常用它表示明装照 明配电箱( 画在墙外为明装,但是设计常用它表示为暗装照明配电箱(柜);半黑半白的为动力配电箱(柜),同样要看他是画在墙内或墙外;对角线半黑半白的为综合多种电源配电箱(柜), 但也是消火栓箱的符号;就是箱内回路有动力也有照明的;打叉全白的为事故应急配电箱(柜), 有动力的也有照明的; 上白下黑的是卷帘门控制箱;总的来说设计图纸画在墙外的是明装, 墙内的为暗装;具体的配电箱柜的 功能和型号我们要看设计说明确定。 图形符号 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为限定符号 一般符号 方框符号 以及标记或字符 限定符号不能单独使用 必须同其他符号组合使用 构成完整的图形符号 如交流电动机的图表符号 由文字符号 交流的限定符号 以及轮廓要素组成 延时过流继电器图形符号 由测量继电器方框符号要素 特性量值大于整定值时动作和延时动 作的限定符号 以及电流符号组成 方框符号一般用在使用单线表示法的图中 如系统图和框图中 由方框符号内带有限定符 号以表示对象的功能和系统的组成 如整流器图表符号 由方框符号内带有交流和直流的限定符 以及可变性限定符号组成图形符号使用一般规定 所规定的图形符号均按无电压 非激励 无外力 不工作的正常状态示出 例如 继电器和接触器在非激励的状态 断路器和隔离开关在断开位置 带零位手动控制开 关在零位置 不带零位的手动控制开关在图中规定的位置 机械操作开关 如行程开关在非工作的 状态 机械操作开关的工作状态与工作位置的对应关系表示在其触点符号的附近 正常状态断 在外力作用下趋于闭合的触点称为动合 常开 触点 反之 称为动断 触点在不改变符号含义的前提下 符号可根据图面布置的需要旋转 但文字应水平书写 使用触点符号时 一般是 当图形符号垂直放置时从左和右 即动触点在静触点左侧时为动 当图形符号水平放置时为从下向上即动触点在静触点下方时 常开在上方时为动断 图形符号可根据需要缩小或放大当一个符号用以限定另一符号时 该符号一般缩小绘 符号缩小或放大时各符号间及符号本身的比例应保持不变 有些图形符号具有几种图形形式 使用时应优先采用 优选形 在同一张电气图中只能选 用同一种图形形式 图形符号的大小和线条的粗细均要求基本一致 图形符号中的文字符号 物理量符号等 应视为图形符号的组成部分 须符合本标准中有关 内容的规定 同一图形符号表示的器件 当其用途或材料不同时 应在图形符号的右下角用大写英文名 称的字头表示其区别 图形符号分类 限定符号和常用的其他符号 包括电流和电压的种类 可变性 力或运动的方向 流动方向 特性量的动作相关性 效应或相关性 辐射 信号波形 机械控制 操作方法 非电量控制 接地和接 机壳等 导线和连接器件图形符号 包括导线 端子和导线的连接 连接器件 电缆附件等 无源元件图形符号 包括电阻器 电感器 电容器等 半导体和电子管图形符号 包括二极管 晶闸管 光电子 光敏器件等 电能的发生和转换图形符号 包括绕组连接的限定符号 内部连接的绕组 电机部件及类 变压器电抗器 消弧线圈 制动电阻 串并补电容 变流器 原电池等 开关 控制和保护装置图形符号 包括触点 开关 开关装置和起动器 有或无继电器 测量 继电器 熔断器 间隙 避雷器等 测量仪表 灯和信号器件图形符号 包括指示 积算和记录仪表 遥测器件 电钟 喇叭和电铃等 电信图形符号 包括交换设备 电话机 传输 信号发生器 变换器 放大器 光纤 光缆 光器件等 电力 照明和电信布置图形符号 包括发电厂和变电所 电信局局和机房设施 线路 配电箱控制台 控制设备 用电设备 插座 开关和照明灯 照明引出线等 二进制逻辑单元图形符号 包括与输入 输出和其他连接有关的限定符号 内部连接 组合 单元和时序单元等 模拟单元图的符号 包括模拟和数字信号识别用的限定符号 放大器 函数器 信号转换 电子开关等电气图用图形符号 限定符号和常用的其他符号 限定符号 见表 电流和电压的种类其图形符号见表 电压可标注在符号右边