开始摇表,将兆 欧表转至:120r/min, 指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,请另 一操作人员分别告知15 钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。停止摇动仪表。 把读出的数值记录在答题纸上,大于 2500M?时用2500+ M?)表示。10、戴好绝缘手套,用放电棒对高压侧进行放电,只要对高压 侧上表明端进行放电即可。 11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,从低压侧取开,接在高压接线桩上。 12、 开始测低压侧。检查仪表(1000 兆欧姆摇表),红色测试线接仪表L端纽上,另一端 接在低 压侧进行测试,黑色测试线接兆欧表E端纽上,另一端夹在变压器外壳的接地线上。 开始摇表, 将兆欧表转至:120r/min,指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧,请另一操作人 员分别告知15 分钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。 停止摇动仪表。把读岀的数值 记录在答题纸上,大于1000M?时用1000+ (M?)表示。 13 读取绝缘电阻后,应先断开被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免 变压器 在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。14、戴好绝缘手套,用放电棒 对高压侧进行 放电,只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。 15、清理接线,整理好材料工具,放归原处。16、离开现场 摇测中的安全注意事项如下:(可作为试题) 1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。注意悬挂警示标 还要将高、低压两侧的母线或导线拆除2)先检查手套是否漏气,兆欧表是否有合格证3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。4)测试线不要与底线缠