空调移机正确操作方法 空调移机正确操作方法 在维修工作中,经常会遇到用户需要空调移机,空调移机也需要正确的操作,否则会遇到空 调移机后不能正常制冷或出现制冷剂泄漏的故障。 1.空调移机回收制冷剂 (1)起动空凋器运行 10~15 min。 (2)停机后放置 3 min,接着将充气罐接在三通阀上。 (3)略微打开充气罐的气阀(低侧),清除管内空气后再次关闭。 (4)将二通阀的阀芯按顺时针方向转动并关闭。 (5)起动空调制冷,当连成器的显示达到 0.1 MPa 时,停止运行。 (6)停机后,当连成器的显示恢复到 0.3~0.5 MPa 时,将三通阀的阀芯向顺时针方向 转动,迅速关闭。 (7)空调移机取下充气装置,分别装上二通阀、三通阀的阀帽。三通阀需用转矩扳手安 装,同时必须检查气体是否泄漏。 (8)取下配管管道和内外连接电线,分别卸下室内、室外装置的二通阀、三通阀锁母, 并分别盖上阀盖,防止灰尘进入。 (9)空调移机拆卸室内、室外装置,连接配管的管道,和室内外的连接电线(二通阀、 三通阀保持关闭状态)。 2.空调移机,取下主机到新的位置进行安装 3.排除管路内的空气 (1)在三通阀上接充气设备、气瓶(或充气罐)。 (2)打开气瓶(或充气罐)的气阀后,将二通阀的喇叭形螺母放松约 45°角,进行排 除空气的操作,步骤是 3 s 放出 l min 停止,反复操作 3 次以上。 (3)排除空气后,用转矩扳手装回螺母。 (4)检查连接部位是否漏气。 1/6 (5)关闭气瓶的阀门, 稍稍打开充气设备的阀门,放出冷媒, 使压力表的显示达到 0.4~ 0.5 MPa。 (6)取下充气管后,将二通阀、三通阀的阀门打开。 (7)各装上帽。三通阀必须用转矩扳手安装。 (8)检查是否漏气。 4.空调移机后开机试运行 空调移机后试运行冷气和暖气的工作状态是否正常,并测定运行电流和温度差是否正 常。 空调移机正确操作方法 贵州家电维修网 http://www.gz112.cn 2008-2-29 19:38:45 来源:贵阳售后 空调移机正确操作方法: 在维修工作中,经常会遇到用户需要空调移机,空调移机也需要正 确的操作,否则会遇到空调移机后不能正常制冷或出现制冷剂泄漏的故障。 1.空调回收制冷剂 (1)起动空凋器运行 10~15 min。 (2)停机后放置 3 min,接着将充气罐接在三通阀上,如图 1 所示。 2/6 (3)略微打开充气罐的气阀(低侧) ,清除管内空气后再次关闭。 (4)将二通阀的阀芯按顺时针方向转动并关闭。 (5)起动空调制冷,当连成器的显示达到 0.1 MPa 时,停止运行。 (6)停机后,当连成器的显示恢复到 0.3~0.5 MPa 时,将三通阀的阀芯向顺时针方向转 动,迅速关闭。 (7)取下充气装置,分别装上二通阀、三通阀的阀帽。三通阀需用转矩扳手安装,同时 必须检查气体是否泄漏。 (8)取下配管管道和内外连接电线,分别卸下室内、室外装置的二通阀、三通阀锁母, 并分别盖上阀盖,防止灰尘进入。 (9)拆卸室内、室外装置,连接配管的管道,和室内外的连接电线(二通阀、三通阀保 持关闭状态) 。 2.取下空调主机到新的位置进行安装 3.排除空调管路内的空气 (1)在三通阀上接充气设备、气瓶(或充气罐)如图 2 所示。 (2)打开气瓶(或充气罐)的气阀后,将二通阀的喇叭形螺母放松约 45°角,进行排除 空气的操作,步骤是 3 s 放出 l min 停止,反复操作 3 次以上。 (3)排除空气后,用转矩扳手装回螺母。 (4)检查连接部位是否漏气。 (5)关闭气瓶的阀门,稍稍打开充气设备的阀门,放出冷媒,使压力表的显示达到 0.4~ 0.5 MPa,如图 3 所示。 3/6 (6)取下充气管后,将二通阀、三通阀的阀门打开。 (7)各装上帽。三通阀必须用转矩扳手安装。 (8)检查是否漏气。 4.开机试运行, 试运行冷气和暖气的工作状态是否正常,并测定运行电流和温度差是否正 常。如果正常则整个空调移机过程结束。www.gz112.cn 空调移机操作 一、准备工作 1.至少二人或二人以上(熟练的制冷修理工,加一名副手); 2 需要工具:活动扳手 2 个,呆口扳手 12,14,17,各一个.十字一字改锥各一个,内六角 4,5,6 各一个,锤子一个,合尺一个, 大胶带一个膨胀螺丝 8,10,若干,钢锭若干,水平尺一个,冲击 钻一个,水钻一个, ,压力表(公对公 2 个,公对英 1 个)一套,氟瓶 F22 一个,排水管一根,扎带 一卷,插板一个, 安全带一副,大绳一个 二、拆机的步骤 1.回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷 剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转 5- 10 分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管阀门上的保护帽(测帽),关 闭高压管(细)的截止阀门,30 秒后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时 迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季, 宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室 内机上的强制启动按钮开机, 同的观察室内、 外机是否还有其他故障。 避免移机后带来麻烦。 4/6 2.拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备 好的胶带护住室内机连接接头的丝纹, 防止在搬运中碰坏接头丝纹或进入异物; 再用十字起 拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不 运转, 或机器不受控制。 内机挂板一般固定的比较牢固, 卸起来比较困难; 卸完取下挂板, 置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 3.拆室外机 拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连 接锁母后, 应用住备好的胶带旋好护往外机连接接头的丝纹。 再用扳手松开外机底脚的固定 螺丝。拆卸后放下室外机时,用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注 意安全。 应慢慢捋直室外空调器的接管,再用塑料袋扎好防止空气中灰尘和水份进入,盘 好以便于搬运。 三、空调器的重新安装 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求:(1) 地面或墙体要能承受机体的重量自振动;(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;(3) 外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;(4)外 机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;(5)外机尽可能安装于背明地方。 室内机安装位置应符合以下要来:(1)避免太阳直射在机组上,远离热 ;(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距 离应小于 5 米,大于 5 米应准备新的连接铜管。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂 板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口 是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现 象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时 应两个人在墙内、 外配合缓慢穿出, 避免拉伤; 连接好管道与内、 外机, 并接好控制线。 接 下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用 专用扳手松开截止阀门的阀杆 1 圈左右;(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,10 秒左右, 用钣手拧紧(粗)接头;(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;(4)彻底松开(细)管上 截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头 有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运 行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可 继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力;(2)连接管只能结露,不能结霜;(3)运行电流与铭牌标注的是不相一 致;(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(12 一 16)℃;冬天(35-40)℃。 5/6 4. 补充制冷剂 在空调器移机中, 只要是控操作规范要求去做, 开机运行后制冷良好, 不需添加制冷剂。 但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓, 制冷剂会微量减少, 或由于移机中管道加长等因素, 空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的 4 个条件, 即 压力低于;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 运行 中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根 据公、 英制要求选择加气管; 用加气管带顶针端, 把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通, 另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接 R22 气瓶,并用系统中制冷剂 排出连接管的空气。听到管口吱吱响声 l-2 秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开 制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当制冷剂充足,关好瓶阀门,使空调器继续运行, 观察电流、管道结露现象.当有冷凝露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况 良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机 工作全部结束。 怎样拆装分体式挂壁空调 先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关 盖旋开,用内六角扳手顺时针将阀门关紧。设定制冷模式让空调运转几分钟(制冷温度尽量 设定低一点, 冬季气温低时可将四通阀线圈拔掉一根, 或把室内机的温度感应头浸入热水中, 确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室 外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用 同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两 根铜管接头顺管扳直铜管, 一人将室内机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔, 另一人将室 外铜管顺墙洞往里送(注意安全,分体柜机只需直接移开即可)。室内机拆下后,将铜管扳 直后再转大弯备搬运(小心铜管折瘪)。取下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注 意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),最后拆下室外机安装架。整个拆卸工 作完毕。 空调安装必须注意: 1、注意人身安全,包括安装室外机、打洞等作业的安全; 2、注意空 调设备及物件(工具)的坠落; 3、空调的安装应注意整体美观,避让日晒,便于维修,安 装牢固,符合规范; 4、空调连接管线路等应包扎平整,不得弯瘪,排水应通畅; 5、安装 完毕应试机,验收各项指标应符合技术要求。 1、收氟。空调开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀(用内六角关闭室外机小的铜管)运转 一分钟再关闭低压阀(室外机大的铜管),停机。拔掉电源插头(切记!) 2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序) 3、拆下室内室外机。 4.要装机时也是一样的先开室外机小铜管,用一点氟吹一下室内机的空气(10 秒左右),再关闭 大铜管.这样就不会有空气在里面. 6/6