附装失压脱扣器的动作特性应符合下表规定:附装失压脱扣器的脱扣试验电源电压与额定电源电压小于%大于%大于%失压脱扣器的工作状态铁芯应可靠释放铁芯不得释放铁芯可靠吸合注:当电压缓慢下降至规定比值时铁芯应可靠释放 附装过流脱扣器的其额定电流规定≥A脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定:附装过流脱扣器的脱扣试验过流脱扣器种类延时动作的瞬时动作的脱扣电流等级范围~~每级脱扣电流的准确度±%同一脱扣器各级脱扣电流准确度±%注:对于延时动作的过流脱扣器应按制造厂提供的脱扣电流与动作延时的关系曲线进行核对。另外还应检查在预定时延终了前主回路电流降至返回值时脱扣器不应动作。 模拟操动试验当具有可调电源时可在不同电压、液压条件下对断路器进行就地或远控操作断路器均应正确、可靠动作其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求当无可调电源时只在额定电压下试验直流电磁或弹簧机构的操动试验应按下表规定进行直流电磁或弹簧机构的操动试验操作类别操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%操作次数合、分合闸()分闸合、分、重合注:括号内数字适用于:自动重合闸装置的断路器对于电磁机构当断路器关合电流小于KA时直流操作电压范围%~%Un 液压机构的操动试验应按应按下表规定进行液压机构的操动试验操作类别操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%操作液压操作次数合、分产品规定的最高操作压力合、分额定操作压力合()产品规定的最低操作压力分产品规定的最低操作压力合、分、重合产品规定的最低操作压力注:括号内数字适用于自动重合闸装置的断路器模拟操作试验应在液压的自动控制回路可靠、准确动作的状态下进行操作时液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定。 断路器试验报告电试工程名称: 装置地点: 试验日期: 年 月 日 系统名称: 盘号: 温度: ℃ 湿度 RH委托单位: 执行标准:GB