PT柜对于从事电气行业的人都不陌生,我们在做电气工程时经常会遇到PT柜,那么PT柜是什么呢?它到底在系统中起到什么样的作用?下面小编来介绍一下PT柜。

一、配电系统中的PT柜概述

PT柜我们又常称其为母线电压互感器柜或电压互感器柜。里面一般设置有电压互感器一套、熔断器一、避雷器等主要电器原件。熔断器的保险丝为电压互感器提供保护。电压互感器是将高压按一定的变比将高压按比例转换成低压的装置,使其适应仪表的电压要求。
建筑供配电系统详解https://www.zhihu.com/video/1205083913208766464
避雷器主要起到过电压和防雷保护。
电压互感器柜一般情况下采用组合式的结构,我们可根据工程的具体设计参数,配置不同类型和数量的PT。
PT柜的整体结构采用可拆卸金属铠装结构,设备面板上通常设有大面积的观察口。它可以随时观察PT柜的运行情况。每台PT设有一节车厢,其一、二次回路采用分接结构,实现一、二次室分离。柜体整体美观可靠,可实现现场抽取维护。

二、PT柜的功能

(1)提供电气系统中的测量电压、仪器仪表电压和保护电压。
(2)为功率表提供测量电压。
(3)可为相关设备提供操作和控制电源(PT)。
(4)满足电气系统继电保护的需要。母线绝缘、欠电压、过电压、备用设备自投条件等。高压柜屏顶电压小母线由PT柜供电。
PT柜内有测量PT和计量PT(原来要求是要分开测量PT和计量PT,如没有特殊要求也可以不分开,可以共用)。顶部的小母线可用于向其他高压柜提供电源。同时为其它设备提供电源,满足测量、计量和保护电源的电压要求。

三、PT柜和计量柜的区别

PT柜是电压互感器柜(PT为电压互感器的英文缩写),通常用于装设接于母线上的电压互感器,此电压互感器可用于测量和保护。
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。

四、PT柜的常见方案

方案1和方案2是KYN28柜(手车柜)常见的方案。
方案1使用熔断器手车,避雷器和熔断器安装在手车内部,PT固定安装在电缆室下方或挂装在电缆室后梁上,PT中性点经一次消谐器接地。
方案2使用PT手车,PT、熔断器、避雷器、一次消谐器均安装在手车内部,PT中性点经一次消谐器接手车摩擦接地极。
方案3是HXGN-12柜(固定柜)常见的方案。
方案3隔离开关做为PT的主开关,10kV设备隔离开关选用GN30或GN19产品,35kV设备选用GN27产品,PT固定安装在开关柜底部,PT中性点经一次消谐器接地。
因PT柜主回路中通过的电流很小(保护熔断器额定电流选用1A≤),PT柜可以带负荷拉动隔离开关或手车。

五、综述