其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
于是乎就引出了今天的主题:
一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
铜芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)
6平方毫米( 25A~32A)
实际项目说明
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。https://www.diangon.com/m279621.html
4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开