\ue50a2017-01-12　17:05:00　山西锦泰恒科技有限公司　\ue50b绝大多数成套开关柜的外壳都是用金属材料制成的,为保证运行、维修人员和设备的安全,外壳及其他不属于主回路或辅助回路的所有金属部件都必须可靠地接地,这不包括从高压开关柜分开能触及的可移开或抽出的部件。在正常情况下,可抽出部件中应接地的金属部件,在实验隔离位置或处于隔离断口规定的条件,以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,均应保持良好的接地连接。　高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电气组件的金属支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地,包括利用隔离开关切换到接地开关和合闸位置来实现接地,以及可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管、电缆金属桥架、支架和井架的接地等。　固体绝缘开关柜中人可触及的固体绝缘模块,其表面应涂覆导电或半导电屏蔽层,模块与模块间的导电或半导电屏蔽层连接后,应与金属壳体可靠接触,金属部件和外壳到接地端子之间通过　30A　电流时,压降不大于　3V　。功能单元内部的相互连接,应保证电气连续性,二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。　三芯电力电缆终端处的金属护层、控制电缆的金属护层必须接地良好,三芯电缆金属屏蔽和钢铠应锡焊接地线,其接地线应分别引出接地。电缆通过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。二次铠装电缆在进入开关柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。