一、故障现象
UPS电源维护人员在巡检时发现某UPS1+1并机系统异常切换至旁路供电,同时发生告警,显示逆变器故障。出现该故障后,维护人员紧急联系公司的工程师,根据厂家工程师的建议先把UPS1-1逆变恢复,将负载从旁路切换回UPS1-1逆变带载,之后再将UPS1-2下电重新上电是否能够正常工作。操作后,UPS1-1逆变器能正常开启,负载已经从旁路切换至UPS1-1逆变带载,UPS1-2下电后重启仍然显示“逆变器故障告警”。
二、故障原因分析
依据现场故障描述分析,维护人员初步认为该故障的可能原因:
1、可能由于电容属于易损件,有可能是由于电容老化失效,引起UPS输出波形畸变,电压偏移,对于并机UPS系统还会导致环流增大,切换故障等,这有可能导致这起故障的原因。
2、根据UPS工作原理和相关电路,如果UPS的“切换电路控制板AROI”故障而采集异常,将保护性地关闭UPS1-2逆变器输出,同时出现“逆变器故障告警”提示,并将输出强制切换至旁路供电,这也可能导致这起故障的原因。
3、若UPS切换至旁路供电时,如果切换的过程不属于正常同步切换,那么有可能对后端负载会造成一定的影响。
三、处理步骤
1、UPS1-2的逆变指示灯亮红色,故障告警显示“逆变器故障”,UPS内部断路器保持原位,UPS1-1逆变正常供电。用调机软件察看UPS1-2的机器状态和故障信息,导出设备REPORT,确认没有其它异常告警,开始下电进行维修。现场换完三个输出交流电容后,工程师测量拆下来的旧电容,发现其中一个交流电容的容量由标称的600UF直接下降为0, 电容完全失效。
2、更换完成输出电容,工程师将UPS1-2输出开关断开,用手动模式进行单机测试,逐步调整UPS1-2逆变输出电压,同时测量逆变输出电压和交流电容的滤波电流,测试各项指标均正常,退出手动模式后,UPS1-2单机运行也都正常。
3、完成维修后的各项功能测试,我们将UPS1-2各断路器恢复并机状态,开启UPS1-2逆变器,可是UPS1-2逆变灯一直在闪烁,无法进行并机,测试多次,偶尔并机成功,但是关闭逆变按钮后又无法再次并机,看来UPS1-2还有其它故障没有完全修复。
4、经过分析该型号UPS工作原理和相关电路,初步怀疑“切换电路控制板AROI”异常,因此利用仓库拆下该板件进行维修更换,换上该板件后需要重新刷写参数以及板件校验,完成相关操作及测试后,UPS并机运行正常,UPS故障完成修复。
总上所述,对于UPS电源并机异常切换至旁路供电的问题,建议针对现网运行5年以上的UPS设备进行易损件的预防性更换,防止类似故障再次出现,易损件包括:交流滤波电容、直流母线滤波电容、风扇、辅助电源板等,以提高设备运行的可靠性和延长UPS使用寿命。同时针对超期使用的UPS应及时进行替换,该套某UPS已达到使用寿命的时间。还要建议对UPS产品进行原厂维保,以保证UPS设备维护的深度,同时可以提前预防和排除类似的设备隐患,提高故障响应度,加快故障现场处理时限。