标签:
杂谈
操作票制度
1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。
2、正常操作按下列程序进行:
(1)在得到值长命令后,由班长下达操作任务,说明操作目的和注意事项。
(2)操作人根据接线图认真填写操作票,票面应清楚、整洁,不得任意涂改,发电机并列和停机应填写典型的操作票。
(3)操作人填写好操作票复审无误并签字后,由监护人逐级向上审查签字。
(4)进行实际操作前,应先在摸拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再到现场进行设备操作。
(5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护下,做好操作准备。
(6)操作人和监护人面向被操作设备的名称、编号牌,由监护人按操作票的顺序逐项高声唱票,待操作人高声复诵一遍,监护人确认操作复诵无误后,发出“对,执行”的操作口令,操作人开始实施操作。
(7)监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”号。
(8)对于检查项目,监护人唱票后,操作人和监护人都应认真检查,确认无误,并听到操作人复诵后,监护人在该项目前“√”,严禁操作项和检查项一并打“√”。
(9)全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态,表计及信号指示灯等是否正常,有无漏相等,记上操作完毕时间,立即向班长、值长汇报,监护人在操作票上盖上“已执行”章,操作任务完成。
3、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向班长、值长报告,弄清楚后再进行操作。
4、已执行的操作票要保存三个月,三个月后加盖“作废”章,进行作废处理。
5、在事故情况下,值班人员可按照规程规定迅速处理,可不填写工作票,但应做好记录。