[导读]摘要:随着目前工厂规模的不断扩大以及工业水平的不断发展和提高,10KV的开关柜也被广泛的被应用于电力系统中。
(西电宝鸡电气有限公司 陕西宝鸡 721306)
摘要:随着目前工厂规模的不断扩大以及工业水平的不断发展和提高,10KV的开关柜也被广泛的被应用于电力系统中。但是由于环境条件等等一些因素的影响,导致10KV 的开关柜越来越容易出现单相接地的故障问题。本文首先简单的阐述了接地故障的分类、特征、危害以及发生的原因等,之后就一个具体10kV的开关柜出现单相接地故障的事例分析了其出现故障的现场状况,并就现场的实际情况和相关的试验结果分析了出现故障的原因,最后提出了一些解决措施。
关键词:10kV开关柜;单相接地;故障分析
引言
目前在我国发生了许多的开关柜事故,而且一般来说一旦1 台开关柜出现事故,那么就很有可能殃及到邻柜,而其中尤其是绝缘事故会造成非常严重的影响[1][2]。在实际的运行过程中,10 kV 的开关柜会由于雪、大风尤其是雨季等恶劣条件而容易经常性的出现单相接地的故障。在出现单相接地的故障之后,故障相对地的电压会下降,而非故障两相中的相电压则是会上升,但在这个过程中线电压依旧是对称的,因此用户的连续供电不会受到影响,且可运行1到2个小时。但需要注意的是,一旦出现单相的接地故障之后电网依旧长时间的运行,那么一定会引起短路以及击穿故障,严重时甚至会波及到其他的电气设备,从而产生严重的事故[3]。
一、接地故障概述
(一)、分类与特征
以接地的程度为划分依据,可以分为金属性接地以及非金属性接地两类。当发生金属性的接地时,故障的相电压就会变为零,而非故障的相电压则会上升至线电压;当发生非金属性的接地时,故障的相电压会有一定程度的下降但不会等于零,而非故障相的电压会升高但是不等于线电压[4]。以接地的性质为依据,可以分为瞬时性接地以及永久性接地两种。
出现接地故障时,会有这些特征:
第一,监控后台处会发出一个接地的警告,且后台处的母线位置三相电压会有异常状况;
第二,10KV的保护装置会发出一个零序过压的报警信号;
第三,10KV的消弧消谐柜会发出一个接地的警告,且接触器的保护接地也会闭合;
第四,如果开关带有选线装置,那么其就会选出开关柜的柜编号。
(二)、危害