有关带电流互感器的三相电表的接线图,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,三相四线电表接线图与接线方法,包括三相四线式、三相三线式、三相四线电表加互感器实物接线图等。

带电流互感器的三相电表接线图

电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。
额定变比与误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N。
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差,一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
附,三相四线电表接线图/接线方法。
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。
为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线图
三相四线电表加互感器实物接线图