\ue50a　2020-07-05　10:23:04　来源:　爸比的亲子课　\ue50b\ue50a举报　\ue50b一:硬件部分　1、PLC固件版本问题,目前最新的固件版本为V4.3但市场上还大量存在V4.2版本的。固件版本更新有以下三种方法:存储卡(12M)、TIA　软件、Web访问方式。具体如何操作可以去官网查看详细资料。　2、S7-1200PLC主机选型时为晶体管输出需要注意必须接DC24+和DC24-　不然无法点亮输出。具体型号有CPU　1211DC/DC/DC　、CPU　1212DC/DC/DC、CPU　1214DC/DC/DC、CPU　1215DC/DC/DC、CPU　1217DC/DC/DC。以CPU　1214DC/DC/DC为例具体接线图如下:　3、模块6ES7　234-4HE32-0XB0、6ES7　232-4HB32-0XB0、6ES7　232-4HD32-0XB0的模拟量输出的0M、1M、2M或3M点与该模块的供电M点是相通的,模块内部是短接的。所以我们在做电气设计时需要将这点考虑进去(特别是使用西门子暖通产品的朋友)。　二:软件部分　1、设备组态里地址设定问题。有些小白没有在意PLC组态里的地址以为地址都是顺延的,等到调用这个点怎么也点不亮输出一时不知所错。所以我们在入门时就养成良好的编程习惯就不会有那么多的突发事件了。　2、新手入门s7-1200时突然发觉PLC里怎么没有SM0.0(一直导通)、SM0.1(第一个扫描周期导通一次)啊,S7-1200里其实是有的只是需要再激活下。具体操作:在硬件组态里双击主机弹出对话框如"内部参数设置图"　所示,在常规选项下点击“系统和时钟存储器”就会有FirstScan、DiagStatusUpdate、AlwaysTRUE、AlwaysFALSE等状态位,在系统存储器字节前勾选就可以启用这些状态位了。下面是　“时钟存储器”需要的朋友也可以激活。　内部参数设置图　3、PLC与HMI或者上位机通讯时需要激活连接机制。硬件组态里双击主机弹出对话框具体如下图所示.勾选允许来自远程对象PUT/GET通信访问。　3　、设置PLC启动方式。如下图所示　4　、S7-1200有哪些　错误处理OB块OB80:超出最大循环时间、时间错误　,如果没有装载产生错误PLC会停机。　OB82、OB83、OB86、OB121、OB122　如果触发错误,未装载PLC不会停机。