负序过电压继电器作为 不对称故障的电压保护,而低电压继电器作为三相短路的电 压保护。 动作电流按按躲过变压器额定电流整定 : Iop K rel Kr na IN 负序电压过电压继电器的动作电压按躲过正常运行时出 现的最大不平衡电压整定: Uop.2 (0.06 ~ 0.12)U N nTv 3. 负序过电流保护 负序电流保护灵敏度较高,但整定计算相对复杂,由于 负序电流不反应三相对称短路,所以必须加装一套低电压启 动的过电流保护来反应三相对称短路。 接地短路的后备保护 对110kV及以上中性点直接接地电网中的变压器,对外部接 地短路引起的过电流,应装设零序保护,作为变压器主保护的 后备和相邻元件接地故障的后备。 变压器零序保护的方式与变压器中性点运行方式有关。 1. 中性点直接接地变压器的零序电流保护 由两段式零序过电流保护构成,通常以较短时限动作于 缩小故障范围,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器。 2. 中性点可能接地或不接地变压器的零序电流、电压保护 对于有多台变压器并列运行的情况,通常只有部分变压 器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地。