一、 二次风量、 风速、 合理的过剩空气量、 风煤比、 煤粉细度、 燃烧器倾角或旋流强度及不投油最低稳燃负荷等。 6. 1. 4 当炉膛已经灭火或已局部灭火并濒监全部灭火时, 严禁投助燃油枪。 当锅炉灭火后,要立即停止燃料(含煤、 油、 燃气、 制粉乏气风) 供给, 严禁用爆燃法恢复燃烧。 重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫, 以排除炉膛和烟道内的可燃物质。 6. 1. 5 100MW 及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。 加强锅炉灭火保护装置的维护与管理, 防止火焰探头烧毁、 污染失灵、 炉膛负压管堵塞等问题的发生。 6. 1. 6 严禁随意退出火焰探头或联锁装置, 因设备缺陷需退出时, 应经总工程师批准, 并事先做好安全措施。 热工仪表、 保护、 给粉控制电源应可靠, 防止因瞬间失电造成锅炉灭火。 6. 1. 7 加强设备检修管理, 重点解决炉膛严重漏风、 给粉机下粉不均匀和煤粉自流、 一次 风管不畅、 送风不正常脉动、 堵煤(特别是单元式制粉系统堵粉) 、 直吹式磨煤机断煤和热控设备失灵等缺陷。 6. 1. 8 加强点火油系统的维护管理, 消除泄漏, 防止燃油漏入炉膛发生爆燃。 对燃油速断阀要定期试验, 确保动作正确、 关闭严密。 6. 2 防止严重结焦。 6. 2. 1 采用与锅炉相匹配的煤种, 是防止炉膛结焦的重要措施。 6. 2. 2 运行人员应经常从看火孔监视炉膛结焦情况, 一但发现结焦, 应及时处理。 6. 2. 3 大容量锅炉吹灰器系统应正常投入运行, 防止炉膛沾污结渣造成超温。 6. 2. 4 受热面及炉底等部位严重结渣, 影响锅炉安全运行时, 应立即停炉处理。 7 防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故 为防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故, 应严格执行《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》 (DL435-91) 有关要求以及其他有关规定, 并重点要求如下: 7. 1 防止制粉系统爆炸。 7. 1. 1 要坚持执行定期降粉制度和停炉前煤粉仓空仓制度。 7. 1. 2 根据煤种控制磨煤机的出口温度, 制粉系统停止运行后, 对输粉管道要充分进行抽粉; 有条件的, 停用时宜对煤粉仓实行充氮或二氧化碳保护。 7. 1. 3 加强燃用煤种的煤质分析和配煤管理, 燃用易自燃的煤种应及早通知运行人员, 以便加强监视和巡查, 发现异常及时处理。 7. 1. 4 当发现