自吸泵的安装,自吸泵安装图,自吸泵安装前后的检查 1、自吸泵安装前的检查 通常,自吸泵在出厂前已经过检验和试验。安装前应首先对照装 箱单检查设备的型号、参数是否正确,零部件是否齐全完好·随机携 带的技术资料及质量证明是否齐全。核对无误后,应详细阅读有关技 术资料.特别是使用说明书.掌握有关的技术要求和操作要领.然后 再进行自吸泵的安装.切忌盲目操作。 2、 自吸泵的安装 为保证水泵处于良好的工作状态,必须正确进行自吸泵的安装。 (1)自吸离心泵机组应采用二次灌浆法进行安装,按照水泵及电机 的安装尺寸,将水泵直接安装在基础上。安装后,机组的中心线应与 基础中心线保持一致;机组的中心标高与设计值的偏差直不大于± 2 mm,机组的水平允许误差为 1/10 000。(需要了解自吸离心泵信 息可以查看自吸离心泵) 把钢尺放在联轴器上.检查水泵轴心线与电动机中心线是否重合, 若不重合就在电动机底脚下垫薄铁片,使电动机联轴器与钢板尺相 符。为了检查安装精度.在几个不同的位置上用塞尺测量联轴器的轴 向间隙,其zui 大误差应不大于 O.3 mm。泵与电动机中心线上、 下或左、右的 zui 大误差应不大于 0.1 mm。 (2)自吸泵与电动机应安装在牢固的基础上.不应添垫软垫,如橡 胶等,以承受自吸泵的全部重量并消除振动。用水平仪检查机组的水 平度,找平后,将地脚螺栓均匀拧紧。用水泥浇灌泵座及地脚螺栓孔, 水泥干固后,再检查一下水平度。 (3)管路和阀门的重量不宜由泵承担,分别考虑其支撑。 3、自吸泵安装图 (1)工业自吸泵安装图 (2)家用自吸泵安装图 4、自吸泵安装后的调整 自吸泵在安装、找正后应进行检查与调整。 (1)按照使用说明书的要求,检查叶轮与密封环的间隙。 (2)电动机旋转方向的调整:电动机的旋转方向应确保与规定的方 向一致,不得反向旋转,否则会造成自吸泵叶轮脱扣或损坏其弛部件。 电动机的转向调整时,应在与自吸泵完全脱开的状态下进行,在 确认电动机的旋转方向符合要求时才能与自吸泵连接,不允许盲目开 动电动机。 (3)传动装置调整:ZX 自吸泵或 ZW 自吸泵采用弹性联轴器传动, 应上好保险销及防护罩。这两种自吸泵外形结构都差不多,只是内部 结构有所区别,ZW 自吸泵污水清水都能使用需要了解可以参考:ZW 自吸泵 (4)采用调速装置传动的,应按照相应说明书的