监理单位见证检验。 检验方法:尺量检查。 一般项目 11.2.12 铁塔构件的热镀锌层应均匀光滑,无漏镀,不得出现返锈现象。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 11.3 GSM 一系统天线、馈线及塔顶放大器 11.3.1 天线、馈线及塔顶放大器设备材料进场验收应符合下列要求: 1、数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2、图纸、说明书等技术资料,合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3、天线的外观无凹凸、破损、断裂等现象,驻波比符合设计要求。 4、馈线包装无破损,外表无压扁损坏。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 11.3.2 天线安装应符合下列要求: 1、天线的安装高度、安装方式应符合设计要求。 2、天线馈电点应朝下,护套顶端应与支架主杆顶部齐平或略高出支架主杆顶部。 3、跳线与天线接头处应制作滴水弯并进行防水密封处理。 检验数量:施工单位全部检查。