逆变器另一个指标是转化率。什么是转化率呢?简单来说就是逆变器本身运行也是费电的,输入100度电,输出就变成98度,2度被消耗了。市场上所有逆变器厂家都宣称转化率98%以上,实际情况千差万别。有一点是肯定的,消费者完全不懂。发电少就赖板子不好。不知道多少组件替逆变器背了黑锅。
至于价格,基本是上0.7元/瓦。如果是功率较大的逆变器,价格可以降到0.5元/瓦。如果谁见过更低价格的逆变器,不敢说百分之百是垃圾产品,百分之八十应该可以保证。
逆变器这个东西,对一般人来说很复杂,对内行人来说不是很难。逆变器里面主要部件是各种线圈。所以,对专业人士来说,逆变器造假应该是很简单的事情。造假的产品不是一点不能用,而是当前能用,但不能保证以后能用。当时用得不好,当时看不出来,看出来的时候,一两年过去了。不知道多少组件替逆变器背了黑锅。
光伏支架
光伏支架主要有热镀锌支架和铝合金支架。光伏支架属于标准品,技术含量也不高,一般人都有分辨的能力。以主流的热镀锌C型钢支架为例,41*41*2.0热镀锌支架,当前市场价在13元/米。铝合金稍微贵几块钱。厚度如果是2.5的,每米价格再贵两三块钱。量大可以按吨购买。当前市场价5600-5800元/吨。如果含税,再加300-500元。
还有一个需要注意的问题,光伏支架运输成本比较高。可能占总费用的10%-20%。选择购买光伏支架,需要考虑总和成本,不能只看单价。
配电箱
配电箱是光伏系统中最便宜,但最重要的部件。具有过流保护、过压保护、欠压保护、防雷保护、接地保护等功能。光伏配电箱分为支流汇流箱和交流配电箱。主要起到保护作用。一般放在室外使用,要求防水防尘,能够用25年。按光伏建设技术要求,光伏配电箱箱体必须用不锈钢材质。铁皮和塑料箱体都难以在户外使用25年。特别是铁塑板材质,户外使用半年就会生锈,两年就锈得不成样子。(配电箱生锈会造成漏电或者短路,损坏光伏设备,基本都是致命损坏。更有甚至是会引发火灾,点燃房屋)
光伏配电箱也是质量和价格最混乱的部件。同样是10kw的光伏配电箱,有的卖三四百,有的卖两三千元。三四百的就不要考虑了,一定是用了最差的材料,而且缺少相关功能。还有一些朋友很聪明,照猫画虎,自己卖配件进行组装。如果没有相关电工基础,还是不要这么干。省不了几个钱,给自己埋了一个雷,不知道哪天会爆炸。
另外,不要迷信大厂家。曾经见过某行业排名前几的大公司做的10kw光伏电站,配电箱里竟然只有两个小型(32a)2p空气开关。简直是跌掉眼镜。看着业主自豪地跟我介绍,这是找大公司,花了十万元,建设的电站。只能苦笑,没再说啥。
建议购买800-1000元不锈钢配电箱,就能满足安全需求。贵了没必要,再便宜无法保证质量。另外,还有一种叫做自动重合闸的东西,集合了过流保护、过欠压保护、浪涌保护、漏电保护等多种功能。按理说这是个好东西,可是集中了太多功能的电子器件,有个通病,不稳定,故障多。如果想赶时髦的朋友,可以选配自动重合闸,增加一重保护。其他的元器件还是不要省,万一出现故障,直接拿掉,还能保证电站运转。
光伏线缆
光伏线缆分为两种,一种是光伏专用线缆,用在直流侧,连接组件和逆变器,一般是4平方。另一种是交流线缆,单项双股,三项四股。有铜线和铝线两种,铜线性能好一些,价格也贵。一般安装商都给使用铝线。
直流线缆,要求在户外使用25年,具有超强抗腐蚀性,以及抗高压和高电流能力。线缆材料一般使用镀锡铜丝,经过特殊加工。普通铜线不可以替代光伏专用线缆。
目前市场上质量有保证的光伏专用线缆3元/米。也有一些黑心商家,拿普通线缆替代,价格稍微低几毛钱,存在较大隐患。一般人难以辨别。
交流线缆的使用需要根据电站的装机容量进行选型。一般6mm、10mm、16mm、25mm比较多。建议选择铜线,一定要选“国标”铜线。根据含铜量多少,价格每米从几元到几十元不等。
除了购买设备的费用,还有光伏设计和施工费和并网费。