1995 年第 4 期 变压器无线电干扰电压测量的一种方法 。 冯 声 鑫郭 满生(保 定 变 压 器 厂 ) 7 牟 J0 、 6 —— 一 A' ‘‘摘要 : 舟 了一种可用于电力变压嚣的无线电干扰电厍测量方t- ——直接校对法. 叙述 了其原理、 测量线路和 量方f-等。 , 叙词 , 电力变压器一 一, ■ J一 / .毛 。 盎量 L 干 扰。 测 兰、 / 由 寻 = 寺 ’ 7 一 l _引言 随着 我国高电压 输 电系统 的逐 步扩大及 高 灵敏度接收 系统的 日益 增 多 , 电力设 备的 局 部 放 电或 电晕所 引起 的无线 电干扰讯号 对附近接 收机及无线 电通讯系统 的 影 响也 越 来越 太 , 以 致干扰其正常 工作 。为 了解决 这 一 问题 , 我 国 已胡订 了《 高 压绝 缘子无线 电干扰试验方法》 . 《 高压 电器设备 无线电 干扰测试方法》 等标 准, 电力部也对 变压器无线 电干扰的最大水 平作了 规定 . 即不得 超过 2 500,uV.但我 国尚未 制 订 变 压器的无线 电干扰测量 标准。为 了提 高变压器 无线 电干 扰 电压测 量 的准 确性 可靠 性 , 加 速 这一标 准的制订 , 我们根 据 多 年来 进 行该 项工 作的实践, 提 出一种变压 器无 线 电干 扰 电压 的 测量方案供探 时. 2. 无线 电干扰 电压测量原 理 无 线 电干扰 电压 测 量有 两 种基 本 方法 , 即 辐 射与传导 , 在高 压试验室 一 般 用传 导 法测 量 高压设备 的无线电干扰 , 其原理 图如图 l 所示。 源干 扰进 入测试网 络, 另 一方 面 避 免所测 干扰 流失 , 测 试网络模拟无 线 电干 扰测量 频 率下 设 备 的运 行 负 荷, _ 如 高 压 输 电 线 路 的 特性 阻 抗 300fl , 并将待 测 频率 下 的信 号 从 中分 离 出来 。 因此 , 在无 线电干扰测量频率下 , F 阻抗要太 , 阻抗 要 小, 一 般 采用 额 定 电压 高, 电容量 小 的 电容器 C 与一 电感串联, 使其在 被测 频 率下 串 联 谐振 .R 为模拟 负荷,若 忽 略 由F 分 流 的无 线电干扰信号 , 则在 R 两端 即可测 得 被 试设 备 的无线 电干扰信号的大小 . 在测量 中测 量频 率一般取 . 500kH z± 10% 3. 变压 器无线 电干扰 电压 的翻量 ( 1) 测 量线 路 根据 上述 测量原 理, 我 们 拟 定从 变压器 套 管电容提取信号 , 并采 用直 接校 对法测 量变 压 器的无线 电干扰。其测 试线路 如图 2 所示 . = 固 l电 力设 备无 线 电干扰 电压测 ■ 原理 圈 T l— — 电源 变压 器 T — — 试 品 F — — 阻 波器 . R — — 测 试 网培 M — — 无 线 电干扰 场强铡 重 仪 在 高电压作用下 , 试品 T : 产生 的无线 电干 扰信号沿 导线流动 , F 为阻波 器, 一方面阻止 电 A 圈 2图中 T , 为试 验 变压 器,使试 验 电压 为 1. 1 倍试 品最高工作 电压, c 为试 品 电容 , R 为 压 敏电阻, 起保护作 用; R 为场强测量仪 P. R ~ A 的输入阻抗, 为75n , R 亦为 75n , R , - - 300—0. 5R z, 电 感 工为 工 频 电 流 提 供 一 低 阻 抗 通 路 ,取 工> lmH , X 为内阻 ≤ ln 的高频信号源。 (2)测 量步骤 变 压 器 无线 电干扰 电 压测 ■ 线 路圈 ∞ @ r . j T 维普资讯 http://www.cqvip.com ' 995 年第 4 期 , 3' . ①按 图 2 接好 线路 .先不 接 信 号源 ,给变 压 器 升 压 至规 定值 , 从 R R 2A 读 取 r = 5ookH z 的无线 电干扰值 . (dB). ② 变压器降 压至零 . 并 切 断 电源 .用 无晕 导线将信 号源 x 接 于 A 处 , 调 节信号源大小 使 其 500k H z 信号 在 R R A 上 产 生 与 ① 中 一 致 的 凑数 u (dB). @ 保 持信号 源幅值不 变,用 R R , A 直 接 测 其大小, 得 值 即为所 测 变 压器 无 线 电 干扰 (dB] . (3)测量结果 的判定 无线 电 干扰水 平 用 计算 : v ) 一lO1 广 由于在测量 中采 用直 接校 对法 , 减 少 了测 量 环节, 因此测试误差 相 应 减小 .造 成 测量 误 差 的原 因主要 是 测 试步 骤 ② 中信 号 源至 A 处 V 表 示 时, 可 由 下 式 测量线 的衰减多 少。这可通过 固定测试 回路电 缆长度等方法予以解决 。 设衰减值测得为 uo fdB), 则 变压器无线 电干扰 电压实测 值为: (dB ) = (dB]一州4. 结 论 ( 1) 电力变压器 的 无线 电干 扰严 重 影 响无 线 电通 讯系统的正常工 作 , 国家 应 制订 相 应 的 测 试 标 准 。 (2) 使 用直 接校 对法 测 量变 压 器 的无 线 电 干扰 电压减少了 许多 中问环节, 比 GB l l604—89 所 介 绍 的其 它 高 压 电 器 设 备 所 用 的 方 法 简 明、 实用、 准确度高 , 具有 推广价值。 B) 参考文献 1 国 家技术 监 督局 .