用户手册　710-07625-00F　\uf0b7　重新连接操作板　要重新连接操作板:　1.　使操作板背面的连接器对准软起动器上的插座,然后推动操作板,使其固定到位。用连接器与右上角和　左下角的两个定位钉将操作板固定到位。　如果是临时安装(例如在调试期间),则不需要固定操作板。　2.　更换用于固定操作板的两个螺丝。　3.　让面板底部沿着操作板的主体滑动,使面板上方旋转到位,并压在操作板上。面板背面的定位片卡到位。　\uf0b7　同步操作板和起动器。　当操作板连接到　EMX3　上后,会将自身的参数设置与软起动器中的设置同步。　每次将不同的操作板插入起动器时,都将显示确认信息。　检测到新显示器　用和按钮选择所需的选项。按STORE　(存储)按钮接受选择并继续。　复制参数　显示器至起动器　起动器至显示器　如果操作板中的任何设置对起动器无效,操作板将加载默认值。　7.2　显示器　操作板将显示有关软起动器性能的各种信息。　屏幕上半部显示(在参数　8D　中选择的)实时电流信息或实　时电机功率信息。　用和按钮选择屏幕下半部显示的信息。　\uf0b7　起动器状态　\uf0b7　电机温度　\uf0b7　电流　\uf0b7　电机功率　\uf0b7　上次起动信息　\uf0b7　日期和时间　\uf0b7　可控硅导通　注意　在此显示的屏幕显示默认设置。　起动器状态　起动器状态屏幕显示起动器工作状态、电机温度和电机功率详细信息。　就绪　M1　000%　000.0kW　可编程屏幕　可以配置　EMX3　的用户编程屏幕,显示有关特定应用的最重要的信息。　用参数　8E　到8H　选择要显示哪些信息。　就绪　0000　hrs　-　-　%　电机温度　温度屏幕显示当前使用哪一组电机参数,并用总热容量的百分比显示两台电机的温度。　如果配置　EMX3　只在　一台电机上使用,辅电机温度(M2)始终显示　0%。　第一组电机设置　M1　000%　M2　000%　操作板和反馈　710-07625-00F　EMX3用户手册　27　电流　电流屏幕显示每相的实时线电流。　如果安装了　RTD/PT100　和接地故障保护卡,屏幕还显示接地电流。　相电流　000.0A　000.0A　000.0A　电机功率　电机功率屏幕显示电机功率(kW、HP　和kVA)和功率因数。　000.0kW　0000HP　0000kVA　-.　-　-　pf　电机功率是用电源参考电压(参数　8N)计算的。　上次起动信息　上次起动信息屏幕显示上次成功