以绝缘子串风偏角为例,根据随机过程理论,可按下式描　述其统计特征:　\uf06a　\uf06a　\uf06d\uf064　\uf03d　\uf02b　(C.5)　式中:　\uf06a　—绝缘子串风偏角统计值,单位为°;　\uf06a　—脉动风条件下绝缘子串风偏角平均值,单位为°;　\uf064　—绝缘子串风偏角均方差;　\uf06d　—保证系数,表示统计结果的保证率或置信度。　\uf06d　取2.2　时对应的保证率为　98.61%,μ取2.5　时对应的保证率为　99.38%。　绝缘子串—导线整体数值模型法考虑了脉动风的影响,但是经验脉动风功率谱与实际的风场特性　存在一定的区别,因此,还需要长期积累和分析线路现场气象资料来完善脉动风功率谱。　C.2　计算参数　在进行风偏分析时需综合考虑输电线路台账信息、输电线路运行状态监测信息、风偏跳闸运行经　验。风偏故障风险计算参数见表　C.1。　表C.1　风偏故障风险计算参数　参数名称　输电线路台账信息　输电线路运行　状态监测信息　运行经验　绝缘子串型号　绝缘子片数/串长导线型号　导线张力　导线最大弧垂　某挂点处导线与水平面夹放线长度分裂　数杆塔呼高　小/大号侧档距小/大号侧杆塔呼　高　风速　风速的测量高度历史上发生风偏跳闸的次数　DL/T×××—201×　14　角　单位　/　片/m　/　N　m　°　m　根mmmm/s　m　/　精度(小数点后位数)　/　整数/1　位/1位1位1位1位/1位1位1位1位2位/C.3　风险指标　对于一般的输电线路,采用刚体静力学模型法计算分析即可;对于经过微地形、微气象区的重要线　路应考虑脉动风等影响因素,　采用绝缘子串—导线整体数值模型法进行风偏分析。　得出在当前风速下绝　缘子串的风偏角大小和水平位移,　以及在相应风偏条件下带电部分与杆塔构件的最小间隙,　然后将计算　结果与设计值进行比较,达到对风偏风险进行分析的目的。　C.4　计算示例　绝缘子串为　54　片XWP—300,导线型号为　8×JL/G1A—500/35,分裂间距　400mm,子导线间隔棒质　量20kg,每隔　50m　安装一个,10m　高度处的风速为　30m/s,导线悬挂平均高度　40m,风向平行于水平面　且与导线垂直,导线水平应力　30MPa。连续　5　基直线塔,研究对象为第　3　基直线塔的悬垂串。