第一章 电流计算 一、按功率计算电流的口诀之一 1、用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数(又称力率)等有关。一般有公式可供计算。由于工 厂常用的都是 380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2、口诀 低压 380/220 系统每千瓦的电流,安。 电力加倍,电热加半。 《1》 单相千瓦, 4.5 安。 《2》 单相 380,电流两安半。 《3》 3、说明 口诀是以 380/220 伏三相四线系统中的设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备, 其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 《1》这句口诀中,电力专指电动机。在380 伏三相时(功率因数 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2安。 将“千瓦数加一倍” (乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 [例1]5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为 11 安。 [例2]40 千瓦水泵电动机按“电力加倍” 算得电流为 80 安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。 三相 380 伏的电热设备, 每千瓦的电流为 1.5 安。即将 “千瓦数加一半” (乘1.5 )就是电流,安。 [例3]3千瓦电加热器按“电热加半” 算得电流为 4.5 安。 [例4] 15 千瓦电阻炉按“电热加半” 算得电流为 23 安。 这口诀并不专指电热,对于以白炽灯为主的照明(简称照明,以下同)也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是 三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器 (如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的 是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 [例5]12 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半” 算得电流为 18 安。 [例6]30 千伏安的整流器按“电热加半” 算得电流为 45 安(指380 伏三相交流侧 ) 。 [例7]320 千伏安的配电变压器按“电热加半” 算得电流为 480 安(指380/220 伏低压侧 ) 。 [例8]100 千乏的移相电容器( 380 伏三相)按“电热加半” 算得电流为 150 安。 《2》在380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单 相220 伏用电设备。这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦 4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘 4.5 ”就是电流,安。 同上面一样, 它适用于所有以千伏安为单位的单相 220 伏用电设备, 以及以千瓦为单位的电热及照明设备, 而且也适用于 220 伏的直流。 [例9]500 伏安( 0.5 千伏安)的行灯变压器( 220 伏电源侧)按“单相千瓦、 4.5 安” 算得电流为 2.3 安。 [例10]1000 瓦投光灯按“单相千瓦、 4.5 安” 算得电流为 4.5 安。 对于电压更低的单相, 口诀中没有提到。 可以取 220 伏为标准, 看电压降低多少, 电流就反过来增大多少。 比如 36 伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到 1/6 ,电流就应增大到 6 倍,即每千瓦的电流为 6 ×4.5=27 安。 比如 36 伏、 60 瓦行灯每只电流为 0.06 ×27=1.6 安, 5 只便共有 8 安。 目前电气照明也广泛采用荧光灯、 高压水银荧光灯、 金属卤化物等, 由于它们的功率因数很低 (约为 0.5 ), 因此不能同口诀《1》 、《2》中的白炽灯照明一样处理。这时,可先按第十二章、 “二”的口诀,把千瓦换算成 千伏安后,再按本口诀计算。也可以直接记住:它们每1千瓦在三相 380 伏时为 3 安;在单相 220 伏时为 9 安。 因此例 5 中若为荧光灯照明,电流将为 36 安;例10 中若为高压水银荧光灯照明,电流将为 9 安。 《3》在380/220 伏三相四线系统中, 单相设备的两条线都接到相线上的, 习惯上称为单相 380 伏用电设备 (实1际是接在两相上) 。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为 1,口诀也直接说明: “单相 380,电流两安半” 。它 也包括以千伏安为单位的 380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 ”就是电流,安。 [例11]32 千瓦钼丝电阻炉接单相 380 伏,按“电流两安半” 算得电流为 80 安。 [例12]2 千伏安的行灯变压器,初级接单相 380 伏,按“电流两安半” 算得电流为 5 安。 [例13]21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相 380 伏,按“电流两安半” 算得电流为 53 安。 二、按功率计算电流的口诀之二 1、用途 上一口诀是计算功率在低压( 380/220 )下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。工厂中的配电 变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。它们的额定电压通常有 6 千伏或 10 千 伏等几种。同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。 2、口诀 高压每千伏安的电流,安。 10 千伏百六, 6 千伏百十。 《1》 若为千瓦,再加两成。 《2》 3、说明 这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10 千伏或 6 千伏额定电压计算电流。对于以 千瓦为单位的电动机口诀单独作了说明。 《1》 口诀中前一句的“百六”是指“百分之六” ,也就是 6/100 或0.06 。“百十”是指“百分之十” ,也就 是10/100 或0.1 。“10 千伏百六”是指额定电压为 10 千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安 数的 6/100 。计算时,只要“将千伏安数乘以 0.06 ”就是电流,安。 [例1]320 千伏安三相配电变压器, 高压 10 千伏,按“10 千伏百六”算得电流为 19 安(320 ×0.06=19.2) 。 [例2]500 千乏移相电容器 (三相),高压 10 千伏,按“10 千伏百六” 算得电流为 30 安(500 ×0.06=30) 。 [例3]400 千伏安三相电弧炉变压器, 高压 10 千伏,按“10 千伏百六”算得电流为 24 安(400 ×0.06=24) 。 “6 千伏百十”是指额定电压为 6 千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的 10/100 。 计算时,只要“将千伏安数乘以 0.1 ”就是电流,安。 [例4 ]560 千伏安三相配电变压器,高压 6 千伏,按“ 6 千伏百十”算得电流为 56 安(560 ×0.1=56) 。 [例5]200 千乏移相电容器(三相) ,高压 6 千伏,按“ 6 千伏百十”算得电流为 20 安(200 ×0.1=20) 。 [例6]1800 千伏安三相电弧炉变压器, 高压 6 千伏,按“6 千伏百十” 算得电流为 180 安(1800 ×0.1=180) 。 《2》 对于以“千瓦”为功率单位的高压电动机等,其电流的计算,可先把“千瓦”看成是“千伏安” ,同上 面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘 1.2 )便是。口诀“若为千瓦,再加两成”就是这 个意思。 [例7]260 千瓦电动机,额定电压 6 千伏,按“ 6 千伏百十”和“若为千瓦,再加两成”算得额定电流 为31 安(260 ×0.1 ×1.2=31.2) 。 目前,有少数工厂还设有额定电压为 3 千伏的电动机。 对于这种电压, 口诀没有介绍。但也可按上一口诀 所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为 1/2 ,电流便增大为 2 倍。因此,上例电动机容量为 260 千瓦,在额 定电压为 3 千伏时,其电流算得为 62 安。 还有一种情况是少数工厂设有 35 千伏的配电变压器。 这35 千伏的电压, 口诀中也没有介绍, 但仍可仿照 上面的方法处理。即以 6 千伏为准,现在电压大约升为 6 倍,电流便应减为 1/6 (相当于乘 0.17 )。因此,上 例电动机容量为 260 千瓦,在额定电压为 35 千伏时,电流算得为 5.3 安。 2 第二章 导体载流 一、 导线载流量的计算口诀 1.用途 各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。 导线的载流量与导线的截面有关,也与导线材料(铝或铜) 、型号(绝缘线或裸线等) 、敷设方法(明敷或穿管 等)以及环境温度( 25 ℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系: 10 下五, 100 上二, 25、35 ,四、三界, 70、95 ,两倍半。 《1》 穿管、温度,八、九折。 《2》 裸线加一半。 《3》 铜线升级算。 《4》 3.说明 口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25 ℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定的倍数”来表示。为此,应当先 熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 …… 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从 2.5 开始,铜芯绝缘线则从 1 开始;裸铝线从 16 开始,裸铜线则从 10 开始。 《1》 这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数码表示导 线截面(平方毫米) ,汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下: …… 10 16 25 35 50 70 95 120 …… 五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了。原来“ 10 下五”是指截面从 10 以下,载流量都是截面数的五倍。 “100 上二” (读百上二)是指截面 100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面 25 与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀 “25 、35 四、三界” 。而截面 70 、95 则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及 100 以上之外,中间 的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度 25℃,举例说明: [例1]6 平方毫米的,按“ 10 下五”算得载流量为 30 安。 [例2 ]150 平方毫米的,按“ 100 上二”算得载流量为 300 安。 [例3 ]70 平方毫米的,按“ 70、95 两半倍”算得载流量为 175 安。 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面 25 与35 是四倍与三倍的分界处, 25 属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安,但实际不 到四倍(按手册为 97 安),而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际则是 117 安。不过这对使用的影响并 不大。当然,若能“胸中有数, ”在选择导线截面时, 25 的不让它满到 100 安, 35 的则可以略为超过 105 安便更 准确了。同样, 2.5 平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达 20 安以上),不过 为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标 12 安。 《2》 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括 槽板等敷设,即导线加有保护套层, 不明露的) ,按《1》计算后, 再打八折 (乘0.8 )。若环境温度超过 25 ℃, 应按《1》计算后再打九折(乘0.9 )。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体 载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过 25 ℃较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高) ,则按《1》计算后打八折,再打九折。或者简单地一 次打七折计算(即0.8 ×0.9=0.72 ,约为 0.7 )。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。 例如(铝芯绝缘线) : 3 10 平方毫米的 , 穿管(八折) ,40 安(10 ×5 ×0.8=40) 。高温(九折) ,45 安(10 ×5 ×0.9=45) 。穿管又高温 (七折),35 安(10 ×5 ×0.7=35) 。 95 平方毫米的 , 穿管(八折) , 190 安(95 ×2.5 ×0.8=190) 。高温(九折) ,214 安(95 ×2.5 ×0.9=213.75) 。 穿管又高温(七折) , 166 安(95 ×2.5 ×0.7=166.25) 。 《3》 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半” ,即按《1》计算后再加一半(乘1.5 )。这是指同样 截 面的裸铝线与铝芯绝缘比较,载流量可加大一半。 [例4 ]16 平方毫米裸铝线, 96 安(16 ×4 ×1.5=96) 。高温, 86 安(16 ×4 ×1.5 ×0.9=86.4) 。 [例5]35 平方毫米裸铝线, 158 安(35 ×3 ×1.5=157.5) 。 [例6]120 平方毫米裸铝线, 360 安(120 ×2 ×1.5=360) 。 《4》 对于铜线的载流量,口诀指出“铜线升级算” ,即将铜导线的截面按截面排例顺序提升一级,再按相应 的铝线条件计算。 [例7]35 平方毫米裸铜线 25 ℃。升级为 50 平方毫米,再按 50 毫米裸铝线, 25 ℃计算为 225 安(50 ×3× 1.5) 。 [例8]16 平方毫米铜绝缘线 25 ℃。按25 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为 100 安(25 ×4) 。 [例9 ]95 平方毫米铜绝缘线 25 ℃,穿管。按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为 192 安(120 ×2× 0.8) 。 附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用《1》中的有关倍数直 接计算。 比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量约为 105(35 ×3) 安。95 平方毫米的约为 238(95 ×2.5) 安。 二、 母线载流量的计算口雇诀之一 1.用途 这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。 母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线“每平方毫米的载流量” , 再乘上相应的截面即得。 2.口诀 铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系: 4—3 、8— 2、中— 2 半, 10 厚以上 1.8 安。 《1》 铜排再乘 1.3 。 《2》 3.说明 口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。 《1》 口诀“ 4— 3”是指“厚度为4毫米的铝母线,每平方毫米载流量为3安” 。“4— 3 ”可读“四、三” ,前 者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流 量,安。 同样 , “8— 2 ”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米的载流量为2安” 。凡属这种厚度的母线,只要知 道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。 “中—2 半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6的铝母线,每平方毫米载流量为2安半 (2.5 安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上 2.5 ”便是载流量,安。 “10 厚以上 1.8 安”。这已经说明厚度为 10 毫米以上(包括 10 毫米)的铝母线,每平方毫米载流量为 1.8 安。这只要将“截面的平方毫米数乘上 1.8 ”便是载流量,安。 [例1]40 ×4 铝母线,按“ 4— 3”算得载流量为 480 安(40 ×4 ×3) 。 [例2]80 ×8 铝母线,按“ 8— 2 ” 算得载流量为 1280 安(80 ×8 ×2) 。 [例3]60 ×6 铝母线,按“中— 2 半” 算得载流量为 900 安(60 ×6 ×2.5) 。 [例4 ]100 ×10 铝母线,按“ 10 厚以上 1.8 安” 算得载流量为 1800 安(100 ×10×1.8) 。 母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用等到有关系,但影响不大, 只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下二条并列乘 0.8 ,三条并列乘 0.7 ,四条并列乘 0.6 。可以这样记住:二、三、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘 0.9 。这些就不一一 举例了。 《2》口诀“铜排再乘 1.3 ”是指铜母线的载流量约比利时规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝 4 母线计算,再乘上 1.3 即得。 例如: 40 ×4 铜母线, 624 安(480 ×1.3) 。 60 ×6 铜母线, 1170 安(900 ×1.3) 。 100 ×10 铜母线, 2340 安(1800 ×1.3) 。 有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。 三、母线载流量的计算口诀之二 1.用途 这口诀主要解决钢母线的载流量(安)的计算。 2.口诀 钢母线(钢排)截面大小与载流量(安)的关系: 钢排截面即载流。 《1》 4厚以上八折求。 《2》 再加一半通直流。 《3》 3.说明 这口诀以厚度为3毫米以下的钢母线为准,计算交流电的载流量,安。对于直流电,口诀单独作了说明。 《1》 这句口诀表明3毫米及以下厚度的钢母线,截面的平方毫米数也就是载流量的安数。 例如: 30×3 钢母线, 90 安(30 ×3) 。 40 ×3 钢母线, 120 安(40 ×3) 。 《2》 当厚度为4及以上时,载流量等于截面数再打八折。 例如: 40 ×4 钢母线, 128 安(40 ×4 ×0.8) 。 50 ×4 钢母线, 160 安(50 ×4 ×0.8) 。 《3》以上都是指交流的载流量,对于直流,则按《1》或《2》计算后,再加大一半(即乘 1.5 )便是。 例如: 30×3 钢母线,直流载流量为 135 安(90 ×1.5) 。 40 ×4 钢母线,直流载流量为 192 安(128 ×1.5) 。 {钢母线载流量, 对于交流与直流、 相差很大, 而铝或铜则不明显。 这是因为钢有较大的感抗, 它对交流影响大, 而对直流则无影响的缘故。 } 第三章 配电计算 一、对电动机配线的口诀 1.用途 根据电动机容量 (千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小, 不必将电动机容量先算出电流, 再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 2.5 加三, 4 加四。 6 后加六, 25—五。 百二导线,配百数。 3.说明 这口诀是对三相 380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。由于电动机容量等级较多, 因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以“比截面数加大多少”来 表示。 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 旧的容量(千瓦)排列为: 0.6 1 1.7 2.8 4.5 7 10 14 20 28 40 55 75 100 125 5 新的容量(千瓦)排列为: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”表示 2.5 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“ 2.5 加三”千瓦的电动机。即最大可配 5.5 千瓦的电动机。 “4 加四”是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“ 4 加四”千瓦的电动机。即最大可配 8 千瓦(产品 只有相近的 7.5 瓦)的电动机。 “6 后加六” 是说从6平方毫米开始及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配 12 千瓦 ,10 平方毫米可配 16 千瓦 ,16 平方毫米可配 22 千瓦。 “25—五” 是说从 25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配 30 千瓦 ,35 平方毫米可配 40 千瓦 ,50 平方毫米可配 55 千瓦 ,70 平方毫米可配 75 千瓦。 “百二导线配百数” (即“120 导线配百数” )是说电动机大到 100 千瓦 , 导线截面便不是以“加大”的关系来 配电动机,而是 120 平方毫米的导线反而只能配 100 千瓦的电动机了。 [例1]7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“ 4 加四”)。 [例2]17 千瓦电动机配截面为 16 平方毫米的导线(按“ 6 后加六”)。 [例3 ]28 千瓦电动机配截面为 25 平方毫米的导线(按“ 25—五”)。 以上配线稍有余裕。 {目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要 大些,特别是小截面导线所配的电动机。 }因此,即使容量稍超过一点(如16 平方毫米配 23 千瓦),或者容量虽 不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如 70 平 方毫米本来可配 75 千瓦, 若环境温度较高, 则以改大为 95 平方毫米为宜。 而100 千瓦则改配 150 平方毫米为宜。 二、电力线穿管的口诀 1.用途 钢管穿线时,一般规定:管内全部导线的截面(包括绝缘层等)不超过管内截面的 40 %。这种计算比较麻烦, 为此, 手册中有编成的表格供使用。 口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。 这时管内所穿的是三条 同截面的绝缘线。 2.口诀 焊接钢管骨内径及所穿三条电力线的截面的关系: 20 穿4、6 ,25 只穿 10,40 穿35 。 《1》 一、二轮流数。 《2》 3.说明 口诀指的是焊接钢管 (或称厚钢管),管壁厚2毫米以上, 可以埋于地下的。 它不同于电线管 (或称黑铁灯管)。 焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米。为了运用口诀,应先了解焊接钢管的规格排列。 {焊接钢管规格原 来是按英制表示的。目前统一采用公制表示。 } 15 20 25 32 40 50 70 80 《1》这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。其中 20 平方毫米内径的可穿 4 及6平方毫米两种截面。 另两种管径只可穿一种截面,即25 毫米内径的只可穿 10 平方毫米一种截面, 40 毫米内径的只可穿 35 平方毫米 一种截面。 《2》“一、二轮流数”是什么意思呢?这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的。但它较难理解。为此, 我们且把全部关系排列出来看一看: 焊接钢管内径 15 20 25 32 40 50 70 80 (毫米) 可穿导线截面 2.5 46 10 16、25 35 50、70 95 120、 150 (平方毫米) 从表中可看出:从最小的管径 15 开始、顺着次序,总是穿一种、二种截面,轮流出现。这就是“一、二轮流 数”。 但是,单独这样记忆可能较困难,如果配合《1》来记,便会容易些。比如念到“ 20 穿4、6”后,便可联想 到: 20 的前面是 15,而且只穿一种截面,那便是紧挨着的 2.5 ;而20 的后面是 25 ,也只穿一种截面,应该是紧 挨着的 10。同样,念到“ 25 只穿 10”以及“ 40 穿35 ”也都是可以起类似的联想。这样就更空易记住了。 6 实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要把口决的说法反过来使用。 [例1]三条 70 平方毫米的电力线,应配 50 的焊接钢管(由“ 40 穿35 ”联想到后面的 50 必可穿 50、70 两 种截面)。 [例2 ]三条 16 平方毫米的电力线,应配 32 的焊接钢管(由“ 25 只穿 10”联想到后面,或由“ 40 穿35 ”联 想到前面,都可定出管径为 32 )。 导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径。但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时, 便比管线长或弯头多的要容易些,因此,这时的管径也可配小一些。作法是把导线截面视为小一级的,再来配管 径。如10 平方毫米导线本来配 25 毫米管径的管子,由于管线短或弯头少,现在先看成是 6 平方毫米的导线,再 来配管径,便可改为 20 毫米的了。 最后提一下: “穿管最大 240 ”,即三条电力线穿管最大只可能达到 240 安(环境温度 25℃)。这时已用到 150 平方毫米的导线和 80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了。了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于 240 安时,一条管线(指一根穿有三条电力线的管子)已不可能必需用两条或三条管线(其中电线可以小些)来 满足。这在低压配电室的出线回路中,常有这种现象。 三、鼠笼式电动机配控制保护设备的口诀 1.用途 根据三相鼠笼式电动机的容量(千瓦) ,决定开关及熔断器中熔体的电流(安) 。 2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关、熔体(安)对电动机容量(千瓦)的倍数关系: 开关起动,千瓦乘 6。 《1》 熔体保护,千瓦乘 4。 《2》 3.说明 口诀所指的是三相 380 伏鼠笼式电动机。 《1》小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可以用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动。铁壳开关的 容量(安) ,应为电动机“千瓦数的6倍”左右才安全。这是因为起动电流很大的缘故。这种用开关直接起动的 电动机的容量,最大不应超过 10 千瓦,一般以 4.5 千瓦以下为宜。 [例1]1.7 千瓦电动机开关起动,配15 安铁壳开关。 {按计算为 1.7 ×6=10.2 安。但铁壳开关一定规格制造( 15、30、60 安等),因此选 15 安的。以下情况相同。 } [例2 ]5.5 千瓦电动机开关起动,配30 安铁壳开关(计算为 33 安,应配 60 安开关,但因超过 30 不多,从 经济而不影响安全的情况考虑,可以选 30 安的)。 [例3 ]7 千瓦电动机开关起动,配60 安铁壳开关。 对于不是用来“直接起动”电动机的开关,容量不必按“6倍”考虑,而是可以小些。 《2》鼠笼式电动机通常采用熔断器作短路保护。 但熔断器中的熔体电流, 又要考虑避开起动时的大电流。 为此, 一般熔体电流可按电动机“千瓦数的4倍”选择。具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。这里便不 多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一,目前仍然用号码表示,见表3-1。 表3-1 电动机容量 熔体计算电流 可以选用的熔断器, (千瓦) (安) 型号/熔体额定电流 RL1-60/20 RM10-60/20 4.5 4.5 ×4=18 RT0-50/30 RC1A-30/20 一/熔丝 13 号RL1-60/30 RM10-60/35 7 7 ×4=28 RT0-50/30 RC1A-30/30 一/熔丝 10 号 熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有熔断器) 。选用的熔体在使用中 如出现“在开动时熔断”的现象,应检查原因。若无短路现象,则可能是还没有避开起动电流。这时,允许换大 一级熔体(必要时也可换大二级) ,但不宜更大。 7 四、自动开关脱扣器整定电流选择的口诀 1.用途 根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器整定电流的大小(安) 。 2.口诀 电动机瞬动,千瓦 20 倍。 《1》 变压器瞬动,千伏安 3 倍。 《2》 热脱扣器,按额定值。 《3》 3.说明 自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上作不经常操作的开关。 如果操作频繁, 可加串一个接触器来操作。 自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。 《1》这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机(三相 380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流(安) , 可按 “千瓦数的 20 倍”选择。 例如: 10 千瓦电动机, 自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为 200 安(10×20)。 {同其它电器一样, 具体应按厂家制造的规格选用。 由于自动开关及脱扣器规格较多, 这里便不指出脱扣器的具 体规格。 } 有些小容量的电动机起动电流较大,有时按“千瓦 20 倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影 响。这时,允许再略大些,但以不超过 20%为宜。 《2》这句口诀是指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流(安) ,可按 “千伏安数的3倍” 选择。例如:500 千伏安变压器, 作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为 1500 安( 500 ×3)。 这里有一个上、下级保护动作的配合问题。当这个总开关的瞬时动作电流,比下一级开关(例如用于保护电动 机的开关)的瞬时动作电流小些,或者相等时,如果下面发生短路事故的话,这事故既可使下一级的开关动作, 也可以使这个总开关动作。这就扩大了事故停电的范围。这是一种不好的现象。为此,总是把上一级开关的动作 电流整定得比下一级的大些。这就叫动作配合。因此口诀“千伏安 3 倍”是最小的数字。在需要动作配合的情况 下,这个倍数可以按实际的需要再加大些。 不但自动开关之间应当有动作配合,就是熔断器之间、或者熔断器与自动开关之间,也应当有动作配合。不过 这种配合往往很难办到(结果是把上级的动作电流加得很大。这也是不允许的) 。因此,如果确实难办,也就不 必过分追求。 《3》对于上述电动机或变压器的过负荷保护, 其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压 器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为 20 安: 40 千瓦电动机,其整定电流为 80 安; 500 千伏安 变压器,其整定电流为 750 安。具体选择时,也允许稍大些,但以不超过 20%为宜。 五、根据吊车吨位决定配电开关及线路的口诀 1.用途 对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车吨位的大小直接决定,免去一些中间的计算环节。 2.口诀 2 吨三十, 5 吨六, 15—百, 75 二。 《1》 导线截面,按吨计,桥式吊车,大一级。 《2》 3.说明 口诀适用于工厂中一般使用的吊车,电压 380 伏,三相。 《1》这口诀表示“按吨位决定供电开关的大小(安) ”,每节前面的阿拉伯字码表示吊车的吨位,后面的汉字数 字表示相应的开关大小(安) ,但有的省略了一个位数,如“ 5 吨六”是“ 5 吨六十”的省略, “75 二”是“ 75 吨二百”的省略,一般还是容易判断的。根据口诀决定的开关为: 2吨及以下, 30 安。 5 吨, 60 安。 15 吨, 100 安。 75 吨, 200 安。 在上述砘位中间的吊车,如10 吨吊车,可按相近的大吨位的开关选择,即选 100 安。 《2》这口诀表示按吨位决定供电导线(穿于管内)截面的大小。 “导线截面按吨计” ,是说可按吊车的吨位数选择相近(或稍大)规格的导线。如3吨吊车可选相近的4平方毫 米的导线。5吨吊车可取6平方毫米的。但“桥式吊车大一级” ,即5吨桥式吊车则不取6平方毫米的。而宜取 8 10 平方毫米的。 以上选择的导线都比吊车电动机按“对电动机配线”的口诀应配的导线小些。如5吨桥式吊车,电动机约 23 千瓦,按口诀“ 6 后加六”,应配 25 或16 平方毫米的导线,而这里只配 10 平方毫米的。这是因为吊车通常使用 的时间短,停车的时间较长,属于反复短时工作制的缘故。类似的设备还有电焊机。用电时间更短的还有磁力探 伤器等。对于这类设备的配线,均可以取小些。 最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类,其中电阻焊(对焊、点焊、 缝焊等)接用的时间更短些。上面说过, 对它们配线可以小一些, 具体作法是:先将容量改变(降低) ,可按 “弧 焊八折、阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类打对折(乘0.5 ),然后再按这改变了 的容量进行配电,即选择开关及线路等。 [例1]32 千伏安交流弧焊机,按“弧焊八折” ,则32 ×0.8=25.6 ,即配电时容量可改为 26 千伏安。当接用 380 伏单相时,可按 26 ×2.5=65 安配电。 [例2 ]50 千伏安点焊机,按“阻焊半” ,则50 ×0.5=25 ,即可按 25 千伏安配电。当为 380 伏单相时,按25 ×2.5=62.5 ,即63 安配电。 第四章 车间负荷 1.用途 根据车间内用电设备容量的大小(千瓦) ,估算电流负荷的大小(安) ,作为选择供电线路的依据。 2.口诀 按机械厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。 冷床 50,热床 75。电热 120,其余 150 。 《1》 台数少时,两台倍数。 《2》 几个车间,再0.8 处。 《3》 3.说明 口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据,适用于三相 380 伏。 车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出一个近似的数据。因此,利用口诀 估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。 为了使方法简单。口诀所指的设备容量(千瓦) ,只按工艺用电设备统计(统计时,不必分单相、三相、千瓦 或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅助用电设备如卫生通风、照明以及吊车等允许忽略,因为 在估算的电流中已有适当余裕,可包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备,那也不必硬要 扣除掉,因为它们参与否,影响不大。 口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。 下面对口诀进行说明: 《1》这口诀指出各种不同性质的生产车间每 100 千瓦设备容量的估算电流(安) 。 “冷床 50”指一般车床、刨床等冷加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约 50 安。 “热床 75”指锻、冲、压等热加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约为 75 安。 “电热 120”(读“电热百二”)指电阻炉等电热设