03YJV是什么电缆(YJV电缆含义)
【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
Y----聚乙烯 J----交联 V----聚氯乙烯护套
【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【规格】1.5平方到240平方不等
【颜色】黑色
【铜质】国标无氧铜(紫铜)
【护套】聚氯乙烯PVC
【标准】本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。
【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用。
【一般额定电压】(U0/U)0.6/1---26/35kv
【使用特性】
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
04YC是什么电缆
YC橡套电缆全称重型通用橡套软电缆,是橡套线的一 种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备,或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。