近期相信大家都对“图解中央空调安装,中央空调安装示意图”这个话题比较感兴趣,要想知道这个话题答案,那么我们首先要了解一些与之相关的内容,小编精心整理了该话题的相关内容,那么下面就让小编带大家一起了解一下吧!
安装过中央空调的在业内一直流传一句话,三分靠产品,七分靠安装,因此安装决定着中央空调后期使用的安全及性能运转,本文给大家带来的是图解中央空调安装的示意,让大家更加了解中央空调安装的过程。
1.吊内机
施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。
回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。
保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。
保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。
铺配备铜管
胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。
焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。
包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。
间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。
铺冷凝水管
坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。
2.装室外机
外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。
防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
3.检测调试
泄露检查:连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。
抽真空:记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。
试运行:最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
最后提醒大家的是,选择正规的中央空调维修公司进行安装,其专业的中央空调维修知识,使得他对中央空调安装过程的每个流程对最终的使用效果的影响能做到了然于胸,能从更为细节的地方对中央空调进行安装,而且多年的安装经验,整理出了成熟的模式以及方案步骤流程,保障了合作的基础。