处理风量÷过滤风速=过滤面积,一般袋式过滤风速在0.8-1.2/秒左右
1:烟气进入除尘器前的平均速度X除尘器进口截面积,需要注意的是单位要统一,一般是立方米/小时。
2:如果是改造工程科根据后面的引风机风量来推算,引风机风量X95%即除尘器的处理风量。
3:一般除尘器的设计按工况来的。
一般除尘来说,风量算是先决的条件的,例如锅炉除尘,风量一般根据锅炉需要就能定出来。一般除尘
器风量的选取,要依靠经验或者之前设备。例如同样工况,要依据经验估算风量,如果之前有这样的设
备根据处理效果选取比之大或者比之小的设备。然后是风速,要根据要过滤的物料来选取,一般比重大
的,例如铸造,钢件打磨等,粉尘比重较重,可用1.4-1.7m/min的风速,相对化工物料等较轻的,要选
取更低的风速,这样,过滤面积就能计算出来。