你确认是自吸泵?这种泵可不应该用在家庭的,家庭一般用潜水泵。
如果自吸泵停泵后倒转,这是因为出口逆止阀没有自动关闭,入口排空阀没有打开,系统水反流引起反转。如反转可能造成水封缺水,下次上水时无法建立真空而吸不上水。
如果是潜水泵,肯定是出口逆止阀没有自动关闭,出口侧水反流引起反转。如果只是管子中的水倒流是无所谓的(这种系统一般也不配备逆止阀),不影响正常使用。但是如果储水箱是底部进水则有可能把说反抽回井里头。