参照《GB5023-1997》单芯结构 ; 导体直径均为:1 —1.13 、 1.5— 1.38 、 2.5 —1.78 、 4—2.25 、6 — 2.76
其实 大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误。 没想到还迷惑住你了......
三相电机的口决" 容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时)
由此推导出来的关系就有:
三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
负荷量:
16A 最多供3500W ,实际控制在1500W 内
20A 最多供4500W ,实际控制在2000W 内
25A 最多供5000W ,实际控制在2000W 内
32A 最多供7000W ,实际控制在3000W 内
40A 最多供9000W ,实际控制在4500W 内
表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据
现在知道多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧
例如:请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线来计算。
答:0.75mm2、5A ;1mm2、6A ;1.5mm2、9A ;2.5mm2、15A ;4mm2、24A ;6mm2、36A
如何合计算电线所能承受的电功率?
如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?
或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线?
回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U ×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
根据:功率P=电压U ×电流I =220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,