在民用,核电等 领域 VV 已基本被 YJV 取代,但是在很多的工业企业,VV 应用还是非常广泛的,原因是它的价格 便宜。 通过以上的了解,我相信大家也应该很清楚的知道了,假如自己以后再采购类似的电缆的时 候会有一个比较准确的参考了。 是绝缘材料不同。 VV 是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 YJV 是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 正是因为材料不同, 所以 VV 与 YJV 电缆允许长期工作最高温度不同, VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为 70℃ YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为 90℃。 所以两种电缆载流量不同,YJV 大一些, 但 YJV 电缆价格上要比 VV 贵.