JP柜采购标准- 右视图正视图 PUSH 有电危险 左视图 背视图 出线电缆 紧缩套 严禁带负荷拉闸刀 严禁带负荷拉闸刀 计量室 配电出线室 JP柜箱内各单元布置示意图 1600 600有电危险 俯视图 RP RA TION CO ID GR TE STA STATEGRID 国家电网 总开关室 补偿室 下出线电缆紧缩套 上进线孔 电缆紧缩套 上进线孔 电缆紧缩套 出线电缆 紧缩套 上进线孔 电缆紧缩套 4.4 箱体内部元器件布置图JP柜采购标准- 4.5箱体内部元器件尺寸JP柜采购标准- 元器件名称规格型号 外形尺寸 (宽厚高)(mm) 总进线刀开关HD11-400A/38B 220140270 HD11-600A/38B 300110340 塑壳断路器 DZ20Y-100A 105103165 DZ20Y-200A 109142257 浪涌保护器 AM/2 7070100 无功补偿控制器 HWJKF-12F 14485144 微型断路器 DZ47-20A/1P 187880 DZ47-63A/3P 547880 避雷器 YH1.5W-0.28/1.3 606060 复合开关 HWFK-220V-55A 11015098 HWFK-380V-55A 11015098 电流互感器 BH0.66-400/5 40 806040 BH0.66-600/5 40 1007040 综合保护器 QLL1-100A 126128227 QLL1-200A 142142242 QLL1-250A~400A 206195360 电容器 BSMJ0.25-5Y 20072150 BSMJ0.25-10Y 20072180 BSMJ0.4-5-3 20072150 BSMJ0.4-10-3 20072180 BSMJ0.4-15-3 210130200 BSMJ0.4-20-3 210130200 接线支架 DFY1-34 20035700 预留智能电网元器件位置,具体尺寸如下: 分光器 2:16 20018560 总开关室 光网络单元 51040NU 26013555 总开关室 光线路终端 58000LT 440250270 总开关室 光线路终端 55040LT 44036045 总开关室 采集器 18095290 计量室 4.6 箱体安装示意图JP柜采购标准- RPRATIONCO