(1)有压力表的灭火器,如干粉灭火器,其指针应指示在绿色区域,若到了红色区域说明压力偏小,需重新充装内容物;若在黄色区域则说明压力过高,若是新充装的灭火器问题不大,但若是旧灭火器则比较危险应重新充装,因为有可能会发生爆炸。 (2)检查筒体外表是否有锈蚀情况,严重锈蚀的要报废,每周检查时要注意观察。 (3)二氧化碳灭火器:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置,这样的检查半年一次。