对壳程压力低于管程压力的列 管式热交换器,可不扣除腐蚀量。 耐压试验优先选择液压试验,其试验介质应当符合如下要求: (一)凡在试验时,不会导致发生危险的液 体,在低于其沸点的温度下,都可用作液压试验介 质。一般采用水。当采用可燃性液体进行液压试验 时,试验温度必须低于可燃性液体的闪点,试验场 地附近不得有火源,并且配备适用的消防器材; (二)以水为介质进行液压试验,所用的水必 须是洁净的。奥氏体不锈钢压力容器用水进行液压 试验时,控制水的氯离子含量不超过25mg/L。 液压试验时,试验介质的温度应当符合如下要求: 碳素钢、16MnR、15MnNbR和正火15MnVR钢 制压力容器在液压试验时,液体温度不得低于 5;其他低合金钢制压力容器,液体温度不 得低于15。如果由于板厚等因素造成材料无 延性转变温度升高,则需相应提高液体温度。 其他材料压力容器液压试验温度按设计图样规 定。