地震强度不超过8级 安全场所:没有火灾,易燃,易爆,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。 1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.隔离开关与 断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 3.用以接通或断开小电流电路。 一般在 断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。