接触器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决定的。由于传统交流接触器工作时线圈和铁芯会发热,特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流触器不存在烧毁线圈的可能。触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传统接触器相比,永磁交流接触器在合闸时,除同样有电磁力作用外,还具有永磁力的作用,因而合闸速度较传统交流接触器快很多,经检测,永磁交流接触器合闸时间一般小于20ms,而传统接触器合闸速度一般在60ms左右;分闸时,永磁交流接触器除分闸弹簧的作用外,还具有磁极相斥力的作用,这两种作用使分闸的速度较传统接触器快很多,经检测,永磁交流接触器分闸时间一般小于25ms,而传统接触器分闸速度一般在80ms以上。此外,线圈和铁芯的发热会降低主触头容量,电压波动导致的吸力不够或振颤会使传统接触器主触头发热、拉弧甚至熔焊;永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿命提高3~5倍。
6、防电磁干扰。永磁交流接触器使用的永磁体磁路是完全密封的,在使用过程中不会受到外界电磁干扰,也不会对外界进行电磁干扰
7、智能防晃电。控制电子模块控制设定的释放电压值,可延迟一定时间再发出反向脉冲电流以达到低电压延时释放或断电延时释放,使其控制的电机免受电网电压波动(晃电)而跳停,从而保持生产系统的稳定。尤其是装置型连续生产的企业,可减少放空和恢复生产的电、蒸汽、天然气消耗和人工费、设备损坏修理费等。
四、选择永磁交流接触器的注意事项
通常来说,接触器的选型有诸多因素外与负载密切相关,而负载种类繁多,不同负载有不同的电流特性。我们必需了解不同负载的不同起动电流。
1、电热元件负载 1.4倍(AC-1);
2、照明负载 15倍(AC-5b);
3、低压变压器负载 15-20倍(AC-6a);
4、电容器负载 可达20-30倍,一般在电路中串附加电感或电阻限流 (AC-6b);
5、电动机负载 绕线式电动机切换的3-5倍(AC-2);鼠笼电动机起动电流为6-8倍,电压为额定电压,正常运转后分断的电流是额定电流,但电压因有反电势仅为额定电压的0.17倍(AC-3),而AC-4类属于在起动中接通和分断类,都要在6倍电流下进行,因此使用条件最为苛刻。接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的