规格树脂量(L) 再生盐量:50g/L 周期处理水量 (350kg.Mmol/L) 300kg/h 树脂量20L 每再生一次需盐20*50=1kg 350*20/2=3.5T 500kg/h 树脂量25L 每再生一次需盐25*50=1.25kg 350*25/2=4.3T 树脂量50L每再生一次需盐50*50=2.5kg 50*350/2=8.6T 100L工作位置(INSERV)Work position 盐吸慢洗位置(BRINE+RINSE) 50分钟固定循环第一部分 1.反洗位置(RINSE BACK WASH)10 分钟 预清洗位置(REGEN)5 分钟 注水时间8-12分钟 快速清洗位置(RAPIDRINSE)10 分钟 每天用水量:150kg*6=900kg 8.6T*2/6=2.8T 2.8T/0.9T=3天 每三天再生一次 每次需盐量2.5kg、每月约 20kg 注意事项 软水器每月耗盐量,再生时间设定(水硬度以2mmol/L计) 1、水硬度超6mmol/L可能就要二级处理,处理水量与水硬度成反比。 蒸发量为:150kg/h 片机,软水处理器为1T/h 每天使用6小时每 月使用30天,水硬度 6mmol, 注:1.跳轮为12天为一个循环 周期,拨出几条腿为12天内再 生几次。 案例: 跳轮:每4天设置再生一次,12天 再生三次。 软化水参数 4、为确保软水处理器正常工作,应遵循三不断:a、不能断水;b、不能断电;c、不能断盐。 2、控制器清洗、排污时间默认为凌晨2:00-4:00,如时间轮上时间与现在时间不符合,应及时调正