变频器正确接地时提高控制系统灵敏度、抑制噪音的重要手段,也是保障人身安全的需要。变频器接地时应注意以下几个问题:
1、接地端PE(有的标为E或G)的接地电阻应不大于4欧,且越小越好。PE端可以与外壳连接后接地。
2、接地导线的截面积应不小于2.5平方毫米,长度应控制在20M以内。接地必须牢固。
3、变频器的接地装置必须与建筑物防雷接地装置分开(5M以上),不能共用,以免雷击过电压损坏变频器;也应尽量不与动力设备的接地装置共用,以免引起干扰。
4、变频器的信号输入线是屏蔽层应接至PE上。
5、变频器与控制柜之间的接地应连通,如果实际安装有困难,可用铜芯线跨接。
6、接地线应当接于独立端子上,不要用螺钉压在外壳或地板上,接地点应尽量靠近变频器,接地线越短越好。