基础知识复习
继电器(relay)
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。风机控制主要使用中间继电器,由线圈、常开、常闭触点组成。当线圈通电时,常开触点闭合,常闭触点打开;线圈失电时,触点复位。
风机控制材料表
风机控制材料表
材料表主要记住各种原件符号和名称。
主回路:
风机控制主回路原理图
由隔离开关(QB)、断路器(QA)、接触器(QAC)、热继电器(BB)、风机组成。
(一般断路器具有隔离功能,省略隔离开关)
各种电器的作用和原理不做介绍(百度一下)
控制回路
风机控制回路原理图
手动控制
手自动转换开关于手动位置,(图集上为自动位置)
按下SF1,(QAC线圈得电,QAC常开触点闭合,线圈自锁保持,风机启动),PGG灯亮,PGW灯亮
按下SS1,(QAC线圈失电,QAC常开触点复位断开,风机停止),PGG灯灭,PGW灯
自动控制
手自动转换开关于自动位置,由消防联动实现自动控制。
1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
当联动触发信号动作时,(KA1线圈得电,KA1常开触点闭合),(KA6线圈得电,KA6常开触点闭合,线圈自锁保持),(QAC线圈得电,QAC常开触点闭合,风机启动,常闭触点断开,反馈风机启动信号),PGG灯亮,PGW灯亮。
停止由280℃防火阀熔断或手动停止。
过负荷报警
当电路过负荷时,热继电器BB闭合,(KA2线圈得电,KA2常开触点闭合,PGY灯亮,峰鸣器PB报警)。
按下复位按钮SR,(KA3线圈得电,KA3常开触点闭合,线圈自锁,常闭触点断开,峰鸣器PB停止报警)。
过负荷信号消失时,BB断开,(KA2线圈失电,KA2常开触点复位,PGY灯灭)。
按下ST试验按钮,同电路过负荷。
消防手动控制
启动:按下SF