《电气整改措施(共8篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电气整改措施(共8篇)(46页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
1、电气整改措施(共8篇) 第1篇:电气火灾成因及整改措施据统计上海市三年内,由于电气线路故障问题,而造成火灾平均占火灾总数的42。电气线路由于敷设不正确或安装和使用时违反安全规程,形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成电气线路火灾。笔者就在监督和火调工作中遇到的问题及分析,对电气线路的火灾成因和对策进行初步探讨。1、火灾调查的案例 1.1 案例一年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。起火建筑为砖木结构三层,底楼9个房间,二楼7个房间,三楼5个房间。发生燃烧后,整栋建筑除底楼东南侧和西南侧两个房。
2、间未发生燃烧外,其余房间均过火燃烧,二楼、三楼楼板部分被烧穿,三楼屋顶局部坍塌。火灾原因为底楼西侧后门过道内南墙配电板上的电气线路短路,引燃导线绝缘层和周边的可燃物。火灾造成1人死亡,直接财产损失110万元,善后处理造成民事纠纷。火灾原因分析:1.配电板上私接、乱拉电线;2.电线老化有的已经裸露在外;3.保险丝采用铜丝代替;4.配电板采用木质材料。1.2 案例二年6月4日18时29分,一老式居民住宅楼发生火灾,经消防官兵奋力扑救,火势在短时间内被控制,未造成人员伤亡,直接经济损失42万元。起火建筑为二层砖木结构,东西联体坐北向南的围合老式居民住宅楼,建造于四十年代初,距今已半个多世纪,建筑结构。
3、差、耐火等级低。发生火灾的是底楼东面第二户的南、北两个房间和北房间西侧的一个灶间,北间作为布料仓库。该起火灾原因为底楼北房间的电气线路过负荷发热引起火灾。火灾原因分析:1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备;2.配电线路未按低压配电设计规范要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护;3.在墙式固定插座上设置连环托线板;4.托线板电源线采用花线。1.3 案例三年10月21日14时56分,一居民住宅楼三楼发生火灾,过火面积300平方米。无人员伤亡,直接经济损失339020.20元。该建筑为四层老式砖木结构,沿街面呈“一字形”,三楼共住16户居民,住宅的隔墙采用木板分隔。。
4、发生火灾后,6户住宅基本烧