微信用户求助:10平方铝线能用多少千瓦?
2X10平方表示2根10平方毫米的线,220伏1千瓦负荷约5A左右电流。
如果是近距离,几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过50A左右电流,带负荷10KW左右。
如果是几十米或100多米,10平方毫米铝线可以通过30A左右电流,可以带负荷6KW左右。
如果有几百米距离,10平方毫米铝线只能通过15A以下的电流,可以带负荷2-3KW左右。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
比如15KW的三相电机选择电缆
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。