逆变器:故障类型共有以下21种,分别是:
1、直流过压保护
2、直流欠压保护
3、PV极性反接保护
4 、电网过压保护
5 、电网欠压保护
6 、频率异常保护
7、交流过流保护
8 、并网电流不平衡保护
9、孤岛保护
10、模块过温保护
11、温度异常保护
12 、电抗器过温保护
13、交流主接触器保护
14、风扇故障
15 、漏电流保护
16、防雷器故障保护
17、直流熔断器故障保护
18、交流熔断器故障保护
19、模块故障(PDP保护)
20、控制电源异常保护
21、绝缘阻值低
主要故障类型:
一、直流过压保护
保护条件:直流采样电压大于1000V时逆变器保护。需手动恢复,不可自动恢复。
可能原因:
1、实际配置电池板电压过高
2、逆变器直流电压采样电路损坏导致(实际电压正常)
3、逆变器后端双分裂变压器隔离效果较差,导致两台逆变器并网时 互相影响,其中一台逆变器并网时报直流过压。(此种故障现场比较常见)
处理措施:
1、检查现场电池板配置。
2、检查直流电压采样通道。
3、检查两台逆变器同时运行时直流电压有无爬升现象。
二、直流欠压保护
保护条件:逆变器运行过程中直流采样电压小于250V时逆变器保护。可自动恢复。
可能原因:1、逆变器采样电路损坏导致(实际电压正常)
2、逆变器震荡导致
处理措施:该故障现场不常见,如遇到主要检查现场采样是否正常。
三、孤岛保护
保护条件:电网瞬时值超过额定电压峰值的1.4倍或者交流电网电压没有时保护可自动恢复
可能原因:
1、逆变器交流电压采样电路损坏导致
2、逆变器震荡导致
3、交流电网没电
处理措施:
1、检查现场电网配置。
2、检查逆变器交流电压通道。
四、温度异常保护
保护条件:环境温度超过55℃逆变器降额运行,超过65℃时保护,可自动恢复。每天超过10次后不再自动恢复,需检查现场情况后手动恢。
可能原因:
1、逆变器环境温度采样电路损坏导致
2、环境温度过高导致
处理措施:
1、检查温度采样电路板。
2、检查现场逆变器运行环境
五、交流主接触器保护
保护条件:主接触器节点代表的状态与逆变器运行状态不一致。可自动恢复。
每天超过10次后不再自动恢复,需检查现场情况后手动恢。
可能原因:
1、继电器板节点检测通道损坏
2、辅助接触器损坏
3、主接触器损坏
4、接触器控制电异常
处理措施:
1、检查继电器板。
2、检查辅助接触器。
3、检查主接触器。
4、检查LVRT开关电源及供电情况。
六、风扇故障
保护条件:逆变器风扇故障停机。
可能原因:
1、风扇本身故障
2、风扇供电异常
3、节点检测通道损坏导致。
处理措施:
1、风扇本身问题。
2、检查风扇供电情况。
3、检测继电器板
七、漏电流保护
保护条件:漏电流值大于5A时保护,可自动恢复
可能原因:
1、漏电流采样通道故障
2、逆变器对地绝缘及接地问题
处理措施:
1、检查漏电流采样通道包括漏电流传感器。
2、检查现场逆变器绝缘及接地情况。
八、绝缘阻抗低
保护条件:直流正负绝缘阻值低于30K时告警运行。
可能原因:
1、绝缘检测板损坏
2、直流对地绝缘异常
处理措施:
1、检查绝缘检测板
2、检查现场直流配电情况
逆变器的日常维护:
1、使用过程中要避免灰尘、潮湿、异物(虫子、金属)进入、进水等不符合正常操作事项,会造成报警保护,严重的故障损坏
2、检查负载是否在逆变器所输出的电压和电流及逆变电源的额定功率范围之内
3、用布擦除逆变电源的外部灰尘和污迹,同时还要拧紧直流输入终端的螺丝;用高压气枪清理内部灰尘及异物
4、进行清洁保养时,必须关闭逆变器