1、冷却; 2、带走密封处泄漏的介质,防止运转不见磨损; 3、润滑运转部件。 一般而言泵密封加的应是冷却水,不应加密封水。不管是机械密封还是填料密封,加的水都应叫冷水。当然有可能有高压水密封泵的,不过我没见过。要想使用水密封,其压力应大于泵内压力才行。 机械密封一般只要介质在80度以下,一般可不用冷却水。填料密封则由于机械摩擦生热使填料易消耗,故一般都加冷却水。 一般而言泵密封加的应是冷却水,不应加密封水。不管是机械密封还是填料密封,加的水都应叫冷水。当然有可能有高压水密封泵的,不过我没见过。要想使用水密封,其压力应大于泵内压力才行。 机械密封一般只要介质在80度以下,一般可不用冷却水。填料密封则由于机械摩擦生热使填料易消耗,故一般都加冷却水。 专业上指的是循环水,或者称为“白水” 网布 从流浆箱过来的浆水分很大 经过网布的过滤、脱水版、真空等脱水后,进入白水池 压榨部 通过压榨、真空脱水到白水池 另外网部,压榨部的清洁用水也是循环到白水池 进入白水池后利用水泵抽至制浆车间稀释浆料或者处理后再循环至造纸设备中网、布的清洁 白水中含有造纸助剂和造纸纤维,重复利用可以节约很多能源 ... 现代给泵的密封方式一般采取机械密封和泄荷型迷宫式密封或螺旋密封式几种。 该密封水的作用是:1:给水泵内的高压水,虽经过密封件但依然有一定的压力,为了不让给水泵内的水通过轴与密封件之间的间隙外泄,就从凝结水泵出口,或除盐水母管引一水源作为密封水!2:给水泵内的水是具有一定高的温度的水,此温度会通过泵的转轴或泵体金属传递给轴承,使轴承的温度升高,为了控制此温度外传所以密封水也起着冷却的作用。3:在密封水通过密封件时,水随着轴的高速转动在轴与密封件之间形成水膜,防止在此处轴与密封件直接摩擦。 当失去密封水时,给使泵内的高压给水会通过泵轴和密封件之间的间隙外泄,造成大量的工质损失;同时高温的给水会通过泵轴和泵体金属把温度传给轴承,使轴承温度升高,严重时还会使轴承烧毁;高速转动的轴承与密封件之间的间隙非常小,当失去密封水时,此处的水膜也就遭到破坏,轴与密封件很可能发生摩擦,使给水泵振动加大,严重时将造成设备停运和损坏。 运行中密封水压差主要靠密封水进水管路上的密封水调节阀来进行自动调节的。密封水的回水一般采用多级水封管引入凝汽器。 上的回答是指的泵采用机械密封时的密封水情况,准确的说应该是机械密封冷却水。我厂给水泵的密封形式是螺旋密封,密封水采用的是凝结水,还有的泵采用的是迷宫密封等等, 密封水的作用就是限制泵内的给水外泄。