万方数据 清洗世界第  期垢、硅酸钙垢、磷酸钙垢根据水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两大类。非碳酸盐硬度的水含有钙的氯化物、镁的氯化物、硫酸盐等即使经过长时间加热煮沸也不能去除。颗粒状水垢主要由原水中高浊水夹带的大量泥沙颗粒在管道中沉降【而形成。天然水中溶解盐类形成垢当水体中  含量较高、  偏低、水呈侵蚀性时都会引起腐蚀结垢现象。如水中钙镁离子与水中重碳酸根离子化合生成     、     难溶于水而变成沉渣结垢。          一一                        一——               。金属管道内壁侵蚀性水垢由于管道金属中含有不同的杂质形成电化学腐蚀使阳极金属遭到破坏阳极失去电子在阴极形成氢离子放电溶液在阴极失去氢离子而氢氧根离子增加溶液中的金属离子就形成金属的低价氢氧化物            被水中溶解氧继续氧化生成      沉淀结垢。  一  ——         —— ÷     一        一一                一       。管道中的微生物沉积如附着在管道上的铁细菌在生存过程中能吸收哑铁盐和排出氢氧化铁因而形成凸起物。由于铁细菌在生存期间能排出超过其身体体积   倍的氢氧化铁所以有时能使水管过水断面严重堵塞。水中含铁量过高引起的沉淀水垢常以酸式碳酸盐、碳酸铁等形式存在。以酸式碳酸铁形式存在时最不稳定分解出二氧化碳而生成碳酸铁经水解生成氢氧化亚铁。这种氢氧化亚铁与水中溶液氧作用转为絮状的氢氧化三铁沉淀结垢。硫酸钙垢是由钙离子与硫酸根离子结合而生成的反应式为        卜叫     。在常温和温度比较低情况下硫酸钙沉淀物是石膏分子式为    。・   在温度比较高或超过  ℃时主要生成无水硫酸钙     。 。 水垢形成原因李晓洁旧 认为在硬水质地区只要在水中的饱和指数以下或正好在饱和的临界点上就不会有水垢生成。反之如果超出了饱和指数的话软水质中也会生水垢。饱和指数由水的酸碱度决定。众所周知酸碱度是通过  测试来测定的  越低水中的酸性越强。饱和指数越高所能溶解的矿物质成分也就越多  越高水中的碱性越强饱和指数越低所能溶解的矿物质成分也就越少。随着  升高矿物质成分 碳酸钙为主 就析出沉淀形成水垢。循环系统 如冷却塔、蒸汽锅炉、循环水处理系统等 工作中压力和温度长期处在变化中造成水中  升高和矿物质过度饱和。另外在工业用水中由于经常要加石灰或一些腐蚀性试剂也会造成水中  升高和矿物质过度饱和。  天然水水垢形成原因王立清栾秀全【  研究得出水垢的组成根据其化学成分可分为颗粒状水垢、碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、氢氧化物水垢及硅酸盐水垢、磷酸盐水垢等。   颗粒状水垢颗粒状水垢主要为原水中高浊水夹带的大量泥沙颗粒在管道中沉降而形成。铁路给水站一般主要以地表水源为主水质浊度受季节影响较大特别是近  年来地面植被破坏严重水质恶化而铁路大多数给水站又没有净水设备高浊水中泥沙颗粒在管网中沉降加剧。   天然水中溶解盐类形成垢当水体中  含量较高、  偏低、水呈侵蚀性时都会引起腐蚀结垢现象。如水中钙镁离子与水中重碳酸根离子化合生成    、    它难溶于水而变成沉渣结垢。万方数据 第  卷蒋伟等管道中水垢的形成机理及清洗方法分析・  ・   金属管道内壁侵蚀性水垢由于管道金属中含有不同的杂质形成电化学腐蚀使阳极金属遭到破坏阳极失去电子在阴极形成氢离子放电溶液在阴极失去氢离子而  一离子增加溶液中的金属离子就形成金属的低价氢氧化物            被水中溶解氧继续氧化生成      沉淀结垢。   管道中微生物沉积如附着在管道上的铁细菌在生存过程中能吸收亚铁盐和排出氢氧化铁因而形成凸起物。由于铁细菌在生存期间能排出超过其自身体积   倍的氢氧化铁所以有时能使水管过水断面严重堵塞。由于局部破损后发生电化学腐蚀管壁变得粗糙微生物易粘附生长。在较长距离的输配过程中进入输配水系统的微生物生长繁殖受损微生物也恢复生长故进入金属内的微生物数量大种类丰富且受消毒剂影响小有利于生物膜形成生长。水在管网末梢的流态促进生物膜生长因而生物膜很快侵占内壁。当其积累到一定厚度后营养物质和氧气逐渐成为生长限制因素。在竞争营养物质和氧气的过程中带柄的铁细菌获得优势能够摄取生长所需的营养物质和氧气而不断增殖并覆盖生物膜向外伸展形成环绕管壁的生物沉积。   水中含铁量过高引起的沉淀水垢水中的铁常以酸式碳酸铁、碳酸铁等形式存在。以酸式碳酸铁形式存在时最不稳定分解出二氧化碳而生成碳酸铁经水解生成氢氧化亚铁。这种氢氧化亚铁与水溶液中氧作用转为絮状的氢氧化三铁沉淀结垢。  用碳酸钙的溶解平衡判断循环水结垢或腐蚀倾向齐冬子   编著的敞开式循环冷却水系统的化学处理中根据碳酸钙的溶解平衡计算碳酸钙饱和 值   。 来判断循环水结垢或腐蚀倾向的方法有以下几种   饱和指数   又称为朗格利尔         指数    年        根据碳酸平衡理论推导出碳酸钙饱和  值   。 的计算方法。并以水的实际  与  。的差值来判断水的腐蚀结垢倾向。即   —   。   稳定指数   又称为赖兹纳        指数。    年      提出用经验式      —  来代替饱和指数作为判断腐蚀或结垢倾向的依据。通过实验提出表 的判断指标。表 用稳定指数判断腐蚀或结垢的依据指标判断结果          一          严重结垢结垢稳定腐蚀严重腐蚀   结垢指数         年帕科拉兹        —   提出用平衡   即  。 代替实际  以修正      。他认为水的  受到缓冲往往不能与   一始终存在正确的对应关系。而水的总碱度不易受到缓冲因而更能准确地指示水的腐蚀或结垢倾向。  。不是实际  而是由总碱度肘校正过的  与水的总碱度相匹配。  循环水系统难溶物的形成机理锅筒是锅炉存水、存汽最主要的压力容器。锅筒底部受炉膛火焰直接烧烤蒸汽发生量大气泡在蒸发上升的瞬间将水中溶解固形物吸附在金属表面。炉水不断蒸发水质不断浓缩溶解度降低。如果排污量不足时一般排污量为蒸发量的 一  水中钙、镁离子、胶质物、悬浮物等溶解固形物会迅速浓缩达到饱和后析出生成水垢  。水系统的结垢原因一般认为是水中过饱和的矿物质析出、沉淀所致。而在水系统管道、设备内阁器壁形成的结垢说明了结垢是沿固液界面的固体一面发生的化学吸附和物理吸附的延伸这证明了万方数据 ・  ・清洗世界第  期在固液界面间存在着一个结垢的电化学能场。通过实验和测量得知这个能场确实存在它就是在固液界面存在的偶电层。偶电层是由两种不同的、相对接触的物质各有着不同的电极电位而形成的水系统管道、设备器壁电位的高低正负受器壁材料性质、所处环境情况的影响而水的电位受器壁电位、水的温度和水中离子电荷量的影响它们的电位差别越大偶电层电位势差就越大偶电层能场的能量也越大而且总是在器壁一侧形成负极电位当有矿物溶质离子吸附时产生结垢。