最新回答

3P漏电开关的原理是感知三根火线电流瞬时值,4P带漏电的开关是感知三根火线电流和零线的瞬时值,3P漏电开关一般用于终端负载,4P带漏电的开关一般用于三相、两相混用负载,他跳闸肯定是火线、零线电流不等。2楼配电箱上接地和接零换了一个位置,也就是负载电流从地线回到电源,那么应该2楼一合闸总开关就会跳闸。你现在的现象是拉掉时跳闸,说明总闸这时的零线电流与火线电流不等。一定是零线电流此时回流到总开关。那么2层一定有零线混乱的情况。为什么要零地对调?是来线对调还是负载线对调。。
3天前

地暖开关关掉以后,执行器发热

找专业人员看看

漏电开关、空气开关、地线各有什么作用,家庭电路一般都不装地线的为什么

漏电开关如名是在电路漏电时自动断电的设备;空气开关在电路发生短路时会自动断电;地线如一楼说,是在电路出现漏电时将电流释放到大地中的导通作用;家庭电路都装地线的!只有一些特殊设备是不拉地线的,如照明,,,不装地线的情况是水电施工方为了偷工、减料及其他情况才那样做,,,,

谁能解决此问题啊张是开关打开的,第二,三张是开关关掉的,关掉后四周小灯还是会亮卧室也有这灯

ㄜ『喔,鸣п止чま

广州68平方,开关、插座等共45位,装修师傅说装强弱电箱、空气开关、漏电开关需要2000元,贵吗

这个没说详细,但是价格还算可以 这个没说详细,但是价格还算可以

配电盒空气开关前面这几个单闸开关怎么接电线

间六关接火线~面进面~零线接N标志线接(丨三)

老房子闸开关怎么换空气开关

差不多 。###不错###直接找电工换 你自己换的话有点危险 很简单的

家刚装水晶灯开关关掉LED不会闪看上去好像又有点亮把照明关了看上去还是这样这怎么回事

检查线路:确保L(火线)进开关面板。检查开关面板:是否使用了带状态指示的开关面板,这种开关面板处于分的状态时,相当于在照明灯具回路里串接了一个“氖泡”,使照明灯具里的L(火线)没有彻底断开,也就是还带电。如果出现了“开关关掉LED不会闪看上去好像又有点亮的现象,一定是上述其中的一个原因。###家里面的火线没有进开关 电工施工工艺不饿合格###开关走的是N线找电工调下

进房还有一个总漏电开关

那是总漏电开关与房里的闸开关之间的电路有漏电的地方,查查吧

正品西门子开关插座面板正品西门子空气开关正品西门子漏电开关

飞利浦开关面板 Q2系列 二开单控 二位大翘板单级开关""###西门子开关授权的一家专卖店在龙华新区民治宝山工业区B8栋204(1号国际家居广场后面)###飞利浦Q2系列,品牌,口碑好,又经济不贵哈!###航粤机电,做了19年的西门子。

家里卧室的分闸空气开关总是跳闸是什麽原因啊,

你把室内的电器全部关掉?如果没变化,空开是不会跳闸的(除非坏掉),看看电表读数变化怎样,合上这个空开电流不过载,更换空开

空气开关关掉后,漏电开关总闸同时跳掉,请问为啥

3P漏电开关的原理是感知三根火线电流瞬时值,4P带漏电的开关是感知三根火线电流和零线的瞬时值,3P漏电开关一般用于终端负载,4P带漏电的开关一般用于三相、两相混用负载,他跳闸肯定是火线、零线电流不等。2楼配电箱上接地和接零换了一个位置,也就是负载电流从地线回到电源,那么应该2楼一合闸总开关就会跳闸。你现在的现象是拉掉时跳闸,说明总闸这时的零线电流与火线电流不等。一定是零线电流此时回流到总开关。那么2层一定有零线混乱的情况。为什么要零地对调?是来线对调还是负载线对调。

漏电保护器总是跳闸,把所有在空气开关关掉,照样跳,以前不这样的,什么原因呢,望解答

把下游的电源全部切断,合上漏电保护器(合不上就是漏电保护器坏了),然后一个一个合上开关,合到那个开关跳就是那个电器有问题

空气开关不跳闸跳总闸

这是在测什么!有电阻也很小(几欧),有压降也很低。空开不跳、而跳总闸(应该是漏电型吧)这表明有漏电,不过你无法确定是火线还是零线漏电。 还有你是否接过线引起的,若是这样,可能是零线与地线接反了,也也引起漏电保护的。

家里总闸没跳,漏电空气开关也没跳,断电是什么原因

接线盒或者接头处有毛病,检查一下线路。

配电箱里插座闸跳闸后合不上闸,我把家里所有的电器撤掉还不行,把总开关关掉后可以合上闸 请问原因谢谢

按照你的描述还有你给出的这个漏保的型号应该进行如下检测: 第一步检测,先把插座闸下口线全部拆下检测闸是否正常 第二步,当检测闸正常没问题的情况下,该怀疑插座线路或者插座面板本身是否有异常了。这个检测可能就麻烦了。 首先插座外观检测,看遍该回路下所有插座是否存在,面板烧灼,变形等异常模样,假如有那么这个面板的嫌疑最大,先从他入手。拆下面板,将线头独立包起绝缘后,合闸看是否可以。假如能合那可能就是他的问题,更换新的就行! 《还有一种漏电保护器,在跳闸后会有一个凸起的按钮,必须把按钮按下复位后,才可以再次合闸,否则无法合闸。我不清楚你家的是否是这种》他比你给出图片的这种除了共同的黄色试验按钮《T》之外,还多一个复位按钮,一般是蓝色!

家中客厅和3间房间走的一路空气开关导致总闸跳掉

肯定是火线漏电造成过载跳闸,过载可能越级跳闸。可以这样解决;把跳闸这路电的地线找出来,再把该路空开下口的火、地对调,而后再把插座的火、地对调,这样就解决了,漏电的线做地线没问题,我已解决许多这样问题了。

为啥开关关掉了,还会有电呢

说明还有一路线没有经过这个总开关。
1、漏电保护器有两种结构:一是正式的双极漏电开关,另一个是双极外形、但却是单极开关(这种漏电保护器的输入端,有明显的 L 、N 标志)。
2、具有双极开关外形、但却是单极开关的漏电保护器,输入端有明显的 L 、N 标志,不可以弄混的。如果火线 L 、零线 N 的位置安装错误,就会在关闭开关时,只断零线,火线还在接通状态。
3、一般的漏电保护器是双极性开关,开关关闭时,火线、零线都会同时断开。如果火线的触点发生粘连,就不能彻底断开火线,零线也会由负载串过来而带电。
4、还有一种情况,就是漏电开关关掉后,其他回路火线带电,而使零线感应的电压。

家里的漏电开关不跳,电表的总闸老跳怎么回事啊

漏电保护器有试验按钮,要不定期按一下,试试看保护是否有效。

空气开关中的照明开关一推上,总闸就跳

这说明你家照明线路出问题了!要尽快修理!!! 照明开关就是推不上去,只要一推上去,总的那个开关就跳掉,这说明照明线路有短路的地方!你要顺着照明线路一段一段的查(断电的情况下)用测量万用表. 你如果住在楼上,而且照明线路还在墙内,那你就麻烦了!如果严重的话你就得重新铺线路. 如果你对电器如果你对电器不了解的话,最好找一名电工.这样最安全!!!要尽快修理!!!