经常会有学员问我,老师老师,我的PLC和变频器通讯不上了,不知道什么原因,您能帮我看看么。
其实吧,这个一般远程是帮不上你什么的,还是要你自己去测试,找出问题,那么怎么测试呢,今天就给大家做一个详细的解说,我们通过一个实际对的案例,结合一个叫做串口调试助手的小工具,带大家了解,通讯出问题了,一般是怎么去查找问题的。
案例是这样的:
一台三菱的PLC,PLC的BD板和变频器通过485的接线方式连接了变频器,给变频器发送了一串数据过去,这一串数据能够让变频器正转,可是变频器就是死活不转。
第一步,检查接线,我们用的485 2线制的接线方法。
第二步,检查通讯参数,两边都是波特率9600、数据位8位,停止位1位,偶校验,变频器设置为1号站,全部通讯参数都没有问题。
第三步,观察DB板上面的2个指示灯,在控制正转时,s发送的指示灯闪了一下,而接收的指示灯R并没有亮。这个时候的情况是,有发送数据出去,但变频器那边没有数据返回。
这种情况我们怀疑发送出去的数据是不是不对,这个时候考虑使用串口调试助手进行测试。
第四步,使用串口调试助手。
首先我们要了解控制正转需要给变频器发送什么数据,这个案例里面发送的数据是(01 06 32 00 10 01 4B 41)我们从2个方向进行检查:
1. 电脑连接变频器
通过一根USB转485的线(某宝可以买到这样的线),连接入下图,然后通过电脑发送(01 06 32 00 10 01 4B 41)这一串数据,看看变频器能不能启动正转。
这个线插入电脑时,在电脑的设备管理器位置会产生一个COM口,我这里显示的是COM9(假如没有显示这个口的话,那么说明电脑没有安装驱动,到百度找一下这个驱动安装,或者找卖线厂家提供驱动程序,或者电脑下载一个驱动精灵软件可以解决这个问题),
显示如下图
这个时候我打开串口调试助手(类似的工具网上很多,百度一下可以找到,然后下载),
界面如下图
匹配好通讯参数,然后点击打开窗口,串口的指示灯点亮就可以通讯了
这个时候,我们输入要发送的数据,点击,发送。看看变频器能不能启动正转,如下图
发送多次,变频器都不能启动,把线对调一下也不行,一个下午过去了,这个问题没解决怀疑是线的问题,重新找了一更好的线,变频器可以动了,这个问题解决了。
假如这个问题换了几根线还没搞定,那么我们就可以断定是变频器的问题,再一次确认参数无误的情况下,很大可能是变频器的通讯端口有问题,需要更换变频器。或者找变频器厂家协助。
2. 电脑连接PLC
我们也可以PLC发送数据,然后我们用串口调试助手去测试PLC发送过来的数据是不是正常的,连接的过程和第一种方法一样,然后看一下串口调试助手的接收区接收到的数据是不是我们想要发送的数据。
假如说数据都不发送,那么有可能是BD板坏了。
之前有试过国产的PLC,用了几个都不行,虽然也有发送数据,但发送的数据都不正常,这种情况就需要我们更换plc,购买三菱正版的PLC。