检查叶片内部大梁、粘合面等是否正常如有异常必须停机处理; 检查叶片连接螺栓之间铺层是否有裂纹,如果发现裂缝短于5cm,风机需要 将额定功率降低50%。如果发现裂缝大于5cm,风机立即停止运行。 检查叶根法兰与壳体间密封是否完好,检查叶根避雷导线是否有断裂、松动、腐蚀,若有此现象发生应及时紧固、除锈处理,保证避雷导线电气连接畅通; 在无照明的情况下,观察叶片内部是否有漏光处。对有漏光处需要注意是否叶片结构发生开裂; 在手电筒等照明条件辅助下,观察叶片内部结构是否有发白、裂纹、褶皱、鼓包、粘结开裂等异常状况;对到叶根20m 处附近的主梁帽需要重点进行关注, 是否存在主梁帽褶皱、鼓包、发白、开裂等现象,检查主梁帽区域时,需要分别 从叶片内部前缘、后缘、中间腹板等位置进行观察;叶片典型截面示意图如下图 所示: 1.5MW风机叶片检查操作指导书 FWJS-801-2013 注:叶片大风期前后检查包含叶片日常检查内容。三.叶片年检查(一年至少一次) 检查叶根螺栓的连接,看是否有螺栓松动,若有松动,依照螺栓紧固要求进行及时紧固;对于新安装叶片,需要在运行1 个月后就进行检查,运行半年后再 进行检查,后续每年检查1 需要采用吊篮等辅助工具,对叶片外表面进行检查,对损伤处进行及时处理,并检查叶片排水孔是否堵塞,孔内如有杂物需立即清除,必要时可重新开孔。 注:叶片年度检查包含叶片日常检查与大风期前后检查的内容。 检查叶片外部的同时,如果发现响声较大的叶片,应立即对该叶片内部检查并进行内部清理; 为了更好的观察叶片PS面和SS 面整体表面的情况,可能需要风机在低速情 况下运行; 为确保观察效果,同时考虑到光线效果对视觉的影响,要求持望远镜观测人员至少选择两个观测点进行观测; 建议至少2人一组开展工作,检查同时做好记录工作(见附表); 对于风场发现的疑似叶片故障要提起高度注意,对于存在可疑的叶片要2-3天检查1次,并做好相应记录。 客户名称 风机型号 叶片厂家 风机现场编号 叶片型号 叶片出厂编号 序号 项目 要求 日常 检查 大风期前 后检查 年检 是否正常 在最大弦长处是否出 现阴影等异常 整体表面的油漆是否出现裂纹破损等异常 主梁帽区域是否出现裂纹破损等异常 后缘区域是否出现裂纹等异常 表面油漆是否出现腐蚀破损 是否出现孔洞或者其它可见的损伤 叶片表面是否有结冰现象 风场名称风机出厂编号 叶片检查记录表 叶片PS面、SS 叶片后缘叶片前缘 叶尖 不正常描述处理说明 叶片是否有异响 风机是否有异常振动 大梁、粘合面等是否正常 叶片连接螺栓螺栓之间铺层是否有 裂纹 10连接螺栓以及 其他金属零件 防腐蚀情况是否良好 11叶根法兰与壳 体间密封 是否完好 12叶根避雷导线 是否有断裂、松动、 腐蚀情况 13叶片挡雨环 连接处是否牢固 14叶片盖板螺钉 是否牢固、缺失 15叶片零刻度 出厂标识位置是否准 16叶片内部 是否有漏光现象 17叶片内部 是否有发白、裂纹、 褶皱、鼓包、粘结开 裂等异常状况 18主梁帽区域 是否存在主梁帽褶皱 、鼓包、发白、开裂 等现象 19叶片连接螺栓 是否有螺栓松动(液 压扳手检查) 20叶片外表面 是否有损伤(吊篮近 距离检查) 21叶片排水孔 是否堵塞、或孔内有 杂物 业主代表签字:日期: 东汽代表签字: 日期: 巡检人员签字: 日期: 合格情况及其它说明: