:Q c=P衙一再,式中:P一工频感应电炉有功功率( 千瓦)co婶.一补偿前的功率因数cos恍一补偿后的功率因数厅因i。。=i。。=等i。。f则o。i。。=o。.· i。。=等【『。。-i.。则平衡电容器无功功率Q 。与平衡电抗器无/彳功功率Q 。的关系为:Q 。=Q 。=等P采用上述方法后,我单位每炼一炉钢水都大大的节省了电能,降低了成本。如我单位现用的一台1.5吨无芯工频感应电炉,其工作电压380V。有功功率P=447千瓦,补偿前的功率因数CO Sp.=0.2,补偿后的功率因数cO 却:=l则Q c=P(√赢百壶,=每相慌k=磊P=锱=U 』口。CO Sp一./—.o一1)COS符~n:啪吖2妒:叫258千乏5882AU .。CO S口,⋯“ 1j 。=j 。=j 。。× 4了3=1176× 4233_3,.=厶=t” × 等=679A通过上述的比较可以看出,第一解决了相平衡问题,第二从经济价值上,每炼一炉钢水可比过去节电2/3,第三工人对电炉的维修量也降低了。最后需要注意的是,尽量避免C相供电线路出现断路故障,避免平衡电抗器与平衡电容器形成串联谐振电路,而使A、B两相之间接近短路,造成人身或设备事故,所以C相一般不装设熔断器。