项目开工前图纸会审的技巧与要点
一、建施
1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。
2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。
3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。
4、隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。
5、建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。
6、女儿墙、卫生间、等隔墙高度没标注。
7、卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。
8、各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。
9、当设有明沟时,其门口处有否设盖板。
10、图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯底、各室内、走廊的标高关系。
11、门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。
12、梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。
13、水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。
14、屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。
15、门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。
16、门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾。
17、屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。
18、室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。
19、墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。
20、地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。
21、裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。
22、设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。
23、外墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。
二、结施
1、柱配筋的主筋排放位置是否明确,梁筋是否太密,影响混凝土石子的进入,多重梁交叉时是否造成超过板厚现象。2、建筑构件的配筋是否有不能制作的情况。
3、结施图的梁位置与建施图的墙位置不符。
4、次梁底是否有主梁底低的现象。