最新回答

如果只是制冷,每台的电流是5A左右,4平方线的截流量是33A,33÷5=6.6台,最多只能带6台,如果是制热的话就只能带3.8台,也就是只能带3台了。。
3天前

想装修,现在2.5平方、4平方铜线价格是多少

怎么说呢,现在建材市场鱼龙混杂,尤其是电缆,一般人很难看出来质量的伪劣,当初买电线的时候,是单位一位搞水电的傅带着游标卡尺去量的,至于铜芯与否,他一眼便可以认出来。这些似乎对于普通人来说太难了,不过建议LZ可以购些品牌不错的电缆,他们的产品都符合国标,的1.5、2.5、4平方,放心,比如“远东”电缆,很不错。价格方面,就贵一些了,大致价位在1.5的在4元/m、2.5的每米在5.5元左右,说的都是单股铜芯线。其实额外说一句,现在新房都是经过房产局验收的,包括水电管材电线也是一样,质量一般来说都是不错的(不一定完全符合国标,但要比市面上卖的那种低劣电线好的多),可以考虑把柜机空调线换成好一点的4平方线,其他的基本不用变了,尤其是LZ.5的是准备做照明线的话,那完全没有必要换,当然了,这一切还是咨询一下电

家里装修全用4平方铜线够用不吗

4MM是进户线还是家里用得。。一般的小户型进户线会用到4MM的,当然再大点的房子10MM都有肯能需要,但如果是家里面的布线那么一般情况下2.5MM和1.5MM的足够了

家装水电电源进线4平方的铜线可以吗

4平方线额定32安培,做进线小了一点。现在家用电表额定都是40或60安培,所以,进线要用6平方以上的线。

酒吧装修进线是6平方的铜线要安装2台5匹空调和1个1.5匹的空调80个射灯5个大灯能带的起来吗

用量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火

空调线是用4平方,火线零线是4平方但是地线是共用插座上的1.5可以吗

现在都是2.5的,1.5的几乎都不用了,都是以前老房子用的 现在最低都是2.5的,1.5的几乎都不用了,都是以前老房子用的 现在最低都是2.5的,1.5的几乎都不用了,都是以前老房子用的

总线是1.5平方的铜线到家里空气开关,然后空气开关底下拉2.5平方的铜线用来安装热水器用可以吗

要看你热水器是多大功率的,大于3KW,总线是要换掉的,带不起的,总线是换成4平方或者6平方的铜线。现在电器多,预留点出来。空开也要40A才够!

1.5平方的铜线能带一个卫生间抽凤机吗

你如果能看见1.5更小的,但是浴霸取暖不照样正常使用么,就是3个也没有问题~? 1.5的线不要说一个抽风机了.5的那就已经很大了 往往是比1,机子本身给你配的线不知道你平常有没有注意你家浴霸

家里在装修房子马上就要布置电线了不知道用几平方的客厅空调3匹两个卧室1.5匹厨卫装太阳能

我来给楼主算一下吧。进户线:10mm现在家庭用电越来越厉害,电器功率越来越高。所以家庭装修别省这几百块钱。到时候如果出现一次烧坏设备,你就亏了。

电线25平方铜线价格知道的亲告诉下

YJV-4×25 现阶段的价格约为 60-70元/米 根据目前铜价:55325元/吨68.73元/米电力电缆是每米80

3.2匹壁挂空调用多少平方的电线

匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于3500W的量(也就是35机型)。26机型约为1.1匹,27机型为1.2匹,28机型约为1.3匹,32机型为1.4匹;33机型约为1.5匹,36机型为大1.5匹。一般,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米.

4平方铜线 可以带几个1.5匹的空调

如果只是制冷,每台的电流是5A左右,4平方线的截流量是33A,33÷5=6.6台,最多只能带6台,如果是制热的话就只能带3.8台,也就是只能带3台了。

请问4平方铜线可以带几台1.5空调

首先线径要达到标准 制冷状态 3套1.5匹 考虑启动电流过大 勉强可以 制热考虑电加热 2套1.5匹

国标4平方铜线能带三相四线72空调几个

根据1平方可带动6A电流计算! 你的4平方铜线可以带24A的电流、72空调的电流在7-8A左右(以美的举例) 所以你的线只能带3台!!

2.5铜线和4平方铜线对接,为什么4平方的线会发热

没有这个道理。要是这个现象存在的话,那么,极有可能这个4平方的线是劣质线,是不能用的。

即热型电热水器用4平方铜线可以吗

看你的热水器功率,功率/220=你要的电流数。比方8000W的就要37个电流,那4平方也不够,而且你还要装漏电保安器45A的,还有要接好你的地线,不然用起来是不安全的。而且最好是单独拉一线。4平方的过35个电流,这样你就心中有数了。

4平方铜线,能承载多大的功率和电流啊

37A电流,两相电的话能承受6KW;三相电的话能承受15KW.

家常用电4平方铜线得用多大的漏电保护开关

25A的就可以了,最大不允许超过30A 我是电工

4平方铜线负荷,带客厅柜式空调2.5--3P的能使用吗

4平方铜线负荷,(带客厅柜式空调2.5--3P)的能使用的。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

用4平方铜线排主线 还需要给1.5p空调单独拉线吗

4平方的线都管10个安培了 还用单独拉线?

4平方铜线可以同时带动两台大一皮的空调吗

1)“匹”HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP=735W。(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关) (2)空调的制冷量的大小Q=压缩机输入电功率HP X 空调机组能效比COP (3)一般情况,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位制W乘以1.162 所以:1匹=2000大卡=2324W 通常情况下: 2200~2600W-----------1匹3200~3600W-----------1.5匹4500~5100W-----------2匹 所以,按最大算,两台空调加起来为2匹(5100W),电压为220V,那么电流约24A 根据IEC标准,1平方的铜线可以通过6~8A的电流,那么4平的线可以通过24A~32A的电流, 完全可以的(在线不是很长的情况下,再说了,你空调的压缩机又不是一直在运行)
家装拉线时少了几十米4平方主线,他用1根2.5平方加1跟1.5平方并成1根线当4平方,这样可以吗主要用在冬天3kw热水器,夏天1.5p空调
卧室里面只走了两组线,一组是插座线,然后再在插座线上面接1.5的到灯上 这样可以吗 第二组线是从开发商弄好的墙里面预埋的线管穿空调4平方线 ,但是里面没穿地线,电工说可以用插座线里面的地线1.5接到空调插座去 ,这样可以吗 我的想法
http://www.17house.com/sp/zhihu/56/1408643055727235.htm 4平方铜线 可以带几个1.5匹的空调