喷渣原因如下:
(1)排渣管在风室段可能破,需检查;
(2)开始排渣时,冷渣机开得太快。正确操作是:先开高温出渣阀,渣自流至冷渣机进口到一位位置会自封住,开冷渣机时频率放在0的位置,然后再慢慢开大;
(3)流化风量过大;
(4)床料太薄,需要适当增加床料的厚度;
(5)排渣出口周围风帽破损严重,停炉时需重点检查,根据情况更换。