8.0 .3用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。 8.0 .4用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件: 8.0. 4.1经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。 8.0.4.2掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。 8.0. 4.3掌握触电解救法和人工呼吸法。 8.0.5用电单位的运行及维护人员,必须学习和熟悉本规范的有关规定,并应每年考试一次。因故间断工 作连续3个月以上者,必须重新学习本规范,并经考试合格后方可恢复电气工作。 8.0.6新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带 领下,方可参加指定的工作。 8.0.7变电所(配电所)值班人员应具备的条件: 8.0.7. 1熟悉本变电所(配电所)的系统、运行方式及电气设备性能。 8.0.7.2持证上岗,掌握运行操作技术。 8.0. 7.3能认真执行本单位制定的各种规章制度。 8.0. 8变电所(配电所)值班负责人或单独值班人,应由有实践经验的人员担任。 8.0. 9变电所(配电所)值班人员单独值班时,不得从事检修工作。 8. 0. 10变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。 8.0. 11供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性 能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。 8.0.12各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。 8.0.12. 1低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少 应每周巡视1次。 8.0. 12.2配电盘应每班巡视检查1次。 8.0. 12.3架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。 8.0. 12. 4车间或工地设置的1KV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行!次停电检查和清扫。 8.0. 1 2.5 5 0 0 V以下的铁壳开关及其他不能直接看到刀闸的开关,应每月检查1次。 8.0. 13室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等恶劣天气时,应加 强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。 8.0 .14新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在7 2h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常 周期进行巡视。 8.0. 15供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于2次,其时间应安排在雨季和冬季到来之前。 8.0. 16电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定: 8.0. 16.1—次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器。 8.0. 16.2设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。 8.0. 16.3工作地点均应悬挂相应的标示牌。 8.0. 17在靠近带电部分工作时,应设监护人。工作人员在工作中正常活动范围与带电设备的最小安全距 离,应符合表8.0.17的规定。 8.0. 18用电管理应符合下列要求: 8.0. 18. 1现场需要用电时,必须提前提岀申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。 8.0. 18.2接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。 8.0. 18. 3施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。 8.0. 18. 4严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。 8. 0. 18. 5配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。 8. 0. 18. 6电气设备明显部位应设 严禁靠近,以防触电”的标志。 8. 0. 18. 7接地装置应定期检查。 8. 0. 18. 8施工现场大型用电设备、 大型机具等,应有专人进行维护和管理。 附录A