日常生活中,我们会遇到各种各样的电表,有些比较容易看懂,但是有些很难看懂,下面小编就来总结一下几种电表看度数的方式(从易到难)。一、单相电表 框中是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。 因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量,所以我们要知道用了多少度数,应该讲这次读到的度数减去上个月读的度数,就可以知道这个月用的度数了。
二、预付费电表 看预存费电表度数有三种方式 1、如果通电后,电表说明都不显示,但是在用电。那你插卡以后就会显示剩余电量。 2、有的电表是分为总用和剩余电量来回轮流显示,这样你就看它总用或者剩余前面的小红点,小红点到哪里,就是显示哪里的电量。 3、有的可以直接看上面,上面液晶屏幕会直接用汉字显示,剩余电量多少。
三、三相电表 打开盖子—记录数据—计算数据—合上盖子,看上去十分简单的几个动作,在我们这些非电工领域的人看来却是十分复杂,那么三相电表到底该怎么看呢?首先我们要判断自己的表盘是哪种表盘,对于那些不带小数的表盘来说,表指针指着的末尾数1就代表了一度电,而带有小数的表盘中,表指数最末端的数字代表着0.1,这两者要区分开来。直通表的读数就是实际用电量,而结着互感器的三相电度表要与互感器的读数相乘才是实际用电量。例如我们使用的是一个接有75/5的电流互感器,那么电表的最终读数要乘以15才是我们实际用掉的电量。