导热油系统注油方案 根据整个导热油系统的特点, 在注油时应做到以下要求: 一、 注油前的检查工作 1、 检查整个导热油系统的各个法兰接口, 观察有无松动现象, 若有此现象, 及时处理 2、 检查该系统夹套系统有无焊口断裂, 若有及时处理 3、 检查法兰是否连接到位, 4、 检查导热油经过的设备及其介质, 5、 查看储油罐和膨胀槽的液位, 如有液位, 要及时处理, 二、 注油前的准备工作 1、 由于系统所带的注油泵无法满足要求, 新增加注油泵 2、 准备D N2 0 的耐压、 耐温胶皮管, 用于连接新增加注油泵和注油口 3 、 如冬季注油应准备加热蒸汽, 对导热油进行加热, 以防导热油粘度太大而无法注入系统 三、 注油步骤 1 、 打开膨胀槽顶的放空阀和系统主管以及各夹套管的阀门 2 、 启动注油泵开始注油 3 、 注油过程中要随时监控膨胀槽的液面, 以有液面为标准(不超过膨胀槽现场液位计一半为好) 4 、 当膨胀槽有液面时要检查导热油系统管线看是否有导热油从系统漏出。 如果有导热油漏出, 要停止注油, 处理漏点, 处理完后检查没问题后再继续注油。 5 、 检查系统管路, 看导热油是否自流下来, 如没有油流下, 打开加热炉旁的排污阀, 排出空气, 当有油流出关闭该阀 6 、 当膨胀槽的液位稳定时, 停止注油 7 、 开启导热油循环泵, 使导热油充满整个系统 导热油卸油方案 1