图纸中的电气符号大全_电工电气图纸符号大全
在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面小编就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。
一、导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二、导线敷设方式表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三、灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
1、型号的含义
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编B:96编C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装阻燃屏蔽控制电缆;
ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400
对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对
0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
铠装阻燃通信电缆;
ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53
5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32
5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径
铠装计算机电缆;
DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22
DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22
1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm
铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23
PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32
4芯-6芯-8芯-9芯------6
3.