实际工程中储能站用地较 为紧凑,江苏扬州下舍储能电站图审过程中,专家根据GB51048进行图审,并提出相关问题,最终 考虑采用设置防火墙解决防火间距不足的问题。 根据江苏电网实践经验,考虑一个电池预制舱着火, 不会导致火灾很快蔓延到其他建(构)筑物,并为灭火操作创造条件,电池预制舱区域与站内配电 装置室等建(构)筑物的防火间距不应小于5m,当采用防火墙时,防火间距不限。
6.3.4 建规3.4.12条规定,厂区围墙与厂区建筑间距不宜小于5m,条文说明里明确5m是考虑本 厂区与相邻地块建筑物之间的最小防火间距要求。厂房之间的最小防火间距是10m,每方各留出一 半即为5m,也符合一条消防车道的通行宽度要求。考虑到储能电站中电池预制舱火灾危险性最高, 按围墙与电池预制舱的间距不宜小于5m考虑本储能电站与相邻地块建筑物之间的最小防火间距要 求。 建规3.4.12条条文说明中还明确:工厂建设如因用地紧张,在满足与相邻不同产权的建筑物之 间的防火间距或设置了防火墙等阻止火灾蔓延的措施时,丙丁戊类厂房可不受距围墙5m间距的限制。 故本条为“不宜小于5m”。
6.3.5 电池预制舱与铁路、道路防火间距参照建规4.2.9条甲、乙类液体储罐与铁路、道路的 防火间距。电池预制舱与站外高层民用建筑、站外其他一、二级建筑物的防火间距参照建规4.2.1条,甲、 乙、丙类液体储罐与站外高层民用建筑不应小于40m,与站外其他一、二级建筑物的防火间距不应小 于12m,与站外三级建筑物的防火间距不应小于15m。低于甲乙类厂房与站外民用建筑要求(50m,25m) 。
6.3.6 储能电站中电缆应用较多,为尽可能避免由于电缆燃烧引发电池热失控并燃烧,加强对 电缆燃烧性能的要求。
7.1.2 供水水源应根据供水条件综合比较确定,应优先选用已建供水管网供水。
7.1.3 给水和排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。储能 电站设计时,周边如果没有市政给水管道,则必须设置消防水池。
7.1.4 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019第11.5.21条规定,对于丙类厂房、 仓库,消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于 3h;对于丁戊类厂房仓库,消火栓灭火系统的火 灾持续时间不应小于 2h。因此,参照GB 50229-2019,规定消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小 于3.00h。 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和泡沫灭火系统火灾持续时间在《自动喷水灭火系统设计 规范》GB 50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151 中 作了规定,但没有对磷酸铁锂电池灭火持续时间的规定。 根据国网江苏省电力有限公司课题组试验, 模块级分布式细水雾灭火系统在适宜压力、流量情况下,一般在10min内即可扑灭明火,再持续喷 放10-20min,静置12h内不会复燃,共计20-30min,考虑到消防救援队到达储能电站及救援准备时 间,细水雾灭火系统的设计火灾延续时间可按照1h计算。因此,本标准提出固定式自动喷水灭火系 统的设计火灾延续时间应根据附录A试验的相关结果确定,但不应小于1.00h。 本标准4.1.2规定了同一时间内按发生一起火灾考虑是在系统容量不超过200MW∙h这个条件下 的,当超过200MW∙h,应考虑同一时间发生多起火灾的情况。
7.2.3 试验中发现,磷酸铁锂电池模块发生热失控后,电池预制舱内充满可燃气体,主要有H2、 CO、CH4等气体,其中H2对于电池热失控表征最为明显。
7.2.4 可燃气体探测器一般有三路输出,一路信号传输给BMS,进行判断,发出告警、跳闸, 启动风机和预制舱外警示灯,并上送至监控系统;另一路信号传输给火灾自动报警系统,用于启动 灭火设施;第三路输出给门禁系统,打开电池预制舱的门禁。
7.2.6 本条规定了中央级火灾自动报警系统的基本功能及其设置位置。