3高速计数器寻址
CPU将每个高速计数器的测量值,在输入过程映像区内,数据类型为32位双整型有符号数,用户可以在设备组态中修改这些存储地址,在程序中可直接访问这些地址,但由于过程映像区受扫描周期影响,在一个扫描周期内,此数值不会发生变化,但高速计数器中的实际值有可能会在一个周期内变化,用户可通过读取外设地址的方式,读取到当前时刻的实际值。以ID1000为例,其外设地址为“ID1000:P”。表2 所示为高速计数器寻址列表
表1 高速计数器寻址
4频率测量
S7-1200 CPU除了提供计数功能外,还提供了频率测量功能,有3种不同的频率测量周期:1.0秒,0.1秒和0.01秒,频率测量周期是这样定义的:计算并返回新的频率值的时间间隔。返回的频率值为上一个测量周期中所有测量值的平均,无论测量周期如何选择,测量出的频率值总是以Hz(每秒脉冲数)为单位。
5高速计数器指令块
高速计数器指令块,需要使用指定背景数据块用于存储参数。图1所示为高速计数器指令块
图1高速计数器指令块
表3所示为高速计数器指令块参数说明
表1 高速计数器指令块参数
6应用举例
为了便于理解如何使用高速计数功能,通过一个例子来学习组态及应用。
假设在旋转上有单相增量编码器作为反馈,接入到S7-1200 CPU,要求在计数25个脉冲时,计数器复位,并重新开始计数,周而复始执行此功能。
针对此应用,选择CPU 1214C,高速计数器为:HSC1。模式为:单相计数,内部方向控制,无外部复位。据此,脉冲输入应接入I0.0,使用HSC1的预置值中断(CV=RV)功能实现此应用。
组态步骤:
先在设备与组态中,选择CPU,单击属性,激活高速计数器,并设置相关参数。此步骤必须实现执行,1200的高速计数器功能必须要先在硬件组态中激活,才能进行下面的步骤
添加硬件中断块,关联相对应的高速计数器所产生的预置值中断
在中断块中添加高速计数器指令块,编写修改预置值程序,设置复位计数器等参数
将程序下载,执行功能
1硬件组态
选中CPU如图2
图2选中CPU
图3所示为选择属性打开组态界面
图3 选择属性打开组态界面
激活高速计数功能如图4
图4 激活高速计数功能
计数类