问:在朋友处得到(赠与)300米1.6平方米的电线,其线是双股的,外层是防潮防水的,不知道能否用与家庭安装水电,起高手指教?
1.6平米这个规格的铜电线能承载多少瓦的电器,我是指单独的一条这样的线管一个电器或一个插座.
答:错啦,家用的线没有是“1.6平方米”的线的,要不的话,您想想该有多粗呀。大概是1.5平方毫米的吧,那它的线径是1.37毫米的。这种规格的线,只能用作照明线路的线,不能用于家用插座的线。
家中的布线一般应该为:1,空调线,采用截面积为4平方毫米的线,规格应为:1*2.24; 2,插座线采用2.5平方毫米的线,规格为1*1.76; 3,照明线,采用1.5平方毫米的线,规格为1*1.37; 4,各插座的保护接地线,可以采用1.37的线。
所有电线均应是单股“铜芯塑料”线,规格中“1”为单根线,1.37、 1.76 、 2.24、等为单股铜线的线径;家装线路中,不管是墙内暗埋敷设还是墙外明管敷设,都必须穿管敷设固定,不可以直接埋入墙内或沿墙面固定。
对于电线的承受功率(负载)的限定,家用单相电路可以根据“经验公式”来计算,即每1个平方毫米的铜芯线可以承受1千瓦左右的功率,电流大约在4.5A―5A左右。这样如果是当某一个插座回路的负荷超过线能承受的功率的话,可以将线路分为两路或者多路控制,以减轻每一个控制回路上所承受的功率。
不知道 能不能 帮上你。。