为改善系统的运行特性,不少技术先进的国家,在6'世纪A'年代初开始研究异步发电机在大电力系统中的应用问题,并认为大系统采用异步发电机后,可提高系统的稳定性,可靠性和运行的经济性.
异步发电机由于维护方便,稳定性好,常用作并网运行的小功率水轮发电机。当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动,并使其转速超过同步转速时,电机就进入发电机运行,并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。
异步发电机也可以并联电容,靠本身剩磁自行励磁,独立发电,这时发电机的电压与频率由电容值、原动机转速和负载大小等因素决定。当负载改变,一般要相应地调节并联的电容值,以维持电压稳定。由于异步电机并联电容时,不需外加励磁电源就可独立发电,故在负荷比较稳定的场合,有可取之处。例如可用作农村简易电站的照明电源或作为备用电源等。

测速发电机

测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正比。
测速发电机的分类:测速发电机分为直流测速发电机和交流测速发电机两大类。
直流测速发电机:直流测速发电机本质上是一种微型直流发电机,按定子磁极的励磁方式分为电磁式和永磁式。直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机相同。
交流测速发电机:交流异步测速发电机的转子结构有笼型的,也有杯型的,在控制系统中多用空心杯转子异步测速发电机。空心杯转子异步测速发电机定子上有两个在空间上相互差90°电角度的绕组,一为励磁绕组,另一为输出绕组。
交流异步测速发电机的误差主要有:
非线性误差:由于直轴磁通变化使测速发电机产生非线性误差;
剩余电压:实际运行中,转子静止时,测速发电机输出一个较小的电压;
相位误差:由于励磁绕组的漏抗、空心杯转子的漏抗使输出电压与励磁电压的相位不同。
交流同步测速发电机分为:永磁式、感应式和脉冲式。

柴油发电机

柴油发电机组是一种独立的发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。 柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。

命名规则

根据《2013-2017年 中国发电机及发电机组行业市场前瞻与投资商机分析报告》。国家为了规范和管理柴油发电机组,对柴油发电机组的名称和型号编制方法做了统一规定,根据JB/T1403-99的规定,机组的型号命名规则如图所示
图中从左到右7个格的含义如下:
1--用数字表示发电机组的输出的额定功率,单位为KW;
2--用字母表示发电机输出电流的种类,其中G表示工频,P表示交流中频,S表示交流双频,Z表示直流;
3--用字母表示发电机组的类型,F表示陆用,FC表示船用,Q表示汽车电站,T表示挂车;
4--用字母表示控制特征,缺位时表示手动,Z表示自动化机型,S表示低噪声机型,SZ表示低噪声自动化机型;
5--用数字表示设计序号;
6--用数字表示变形代号;
7--用字母表示环境特征,缺位时表示普通型,TH表示温热带型。
例:75GFS3表示额定功率为75KW,交流工频,陆用,低噪声,设计序号为3的柴油发电机组。