导读: 一.真空泵的启动: A. 按阀门检查卡检查凝结水系统各阀门处于正常位置; B. 所有压力表、流量表、液位表一次门开启,联系热工将所有表计投入; C. 所有电动门、气动门电源、气源已送且单操开
A. 按阀门检查卡检查凝结水系统各阀门处于正常位置;
B. 所有压力表、流量表、液位表一次门开启,联系热工将所有表计投入;
C. 所有电动门、气动门电源、气源已送且单操开关均正常;
D. 所有联锁保护试验已做且全部合格;
E. 凝结水泵启动且运行正常;
F. 关闭凝汽器真空破坏门,开启真空破坏门密封水供水总门。注水至溢流管出水后,调整供水门开度,保持有少量溢流;
G. 开启真空泵补水门,开启真空泵泵体放空气考克,待有水冒出后,关闭真空泵泵体放空气考克。将分离水箱补水至正常水位;
H. 联系电气测量真空泵电机绝缘合格后,送上动力电源;
I. 启动一台真空泵,检查并确认真空泵的入口门应自动开启。
二.真空泵的停止:
A. 若是正常的切换,应首先启动备用泵,并检查一切正常后,再停止运行泵;
B. 若是停机后,在事故情况下需要停止真空泵时应:
a.确认真空泵允许或需要停止;
b.解除有效备用;
c.停止运行泵并检查停运泵入口门应联锁关闭;
d.开启凝汽器真空破坏门,关闭真空破坏门密封水供水总门;
e.关闭真空泵补水门;
f.关闭真空泵密封水冷却器进水二次门。