验收证书的格式宜符合本规范的规定 下面是具体的验收检查方式 项目 、系统的工程 质量 1、系统的工 程施再工进质行量检应验。 按工要求进行 摄像机 验收,检查的 项目和内容应 符下表的规定。 2、位应对隐 蔽工程进行随 工验收,凡经 过检验合格的 监视器或显视器 办理验收签证, 在进行竣工验 收时,可不 一 内容 1、设置位置、视野范围 2、安装质量 3、镜头、防护罩、支承装置、云台安装质量与紧固情况 抽查百分数 10 台以下摄像机至少验收 1-2 台,10 台以上 32 台以 下至少验收 6-10 台,32 台 以下至少验收 15 台上 4、通电试验 必须 100% 1、安装位置 2、设置条件 3、通电试验 必须 100% 1、安装位置 系统主机 2、设备条件 3、通电试验 必须 100% 4、软件完成功能 控制设备 1、安装位置 2、遥控内容与切换路数 3、通电试验 必须 100% 其它设备 1、安装位置与安装质量 2、通电试验 必须 100% 控制台与机架 电缆铺设 系统接地 1、安装垂直水平度 2、设备安装位置 3、布线质量 4、设备的安装固定情况 5、开关按键灵活情况 6、通电试验 1、电缆及线槽线管铺设 2、电缆的排列位置布放和绑扎质量 3、地沟、走道、支架、吊架的安装质量 4、埋设深度及架设质量 5、焊接及插头安装质量 6、接线盒接线质理 7、标签标示安装质理 1、接地材料 2、接地及焊接质量 3、接地电阻(联合接地不>1Ω 单体地不>4Ω) 必须 100% 抽查 30% 必须 100% 级别 二、系统的质 量主观评价 1 五1、级图损象伤质制量评分分级 的主观评价可 采用五级损伤 2 制评定;五级 损伤制评分分 3 级应符合下表 的规定。 4 2、图象质量 5 的主观评价项 目应按表下面 的规定。 图象质量损伤的主观评价 图象上不觉察有损伤或干扰存在 图象上稍有可觉察的操作或干扰,但并不令人讨厌 图象上有明显的操作或干扰,令人感到讨厌 图象上损伤或干扰较严重,令人相当讨厌 图象上损伤或干扰极严重,不能观看 评分分级 5 4 3 2 1 ①主观评价应 序号 项目 损伤的主观评价现象 在摄像机标准 照度下进行。 1 主②观主评观价评项价目应 采用符合国家 标准的监视器. 2 随机信噪比 单频干扰 噪波,即“雪花干扰” 图象中纵、斜、人字形或波浪状的条纹,即“网纹” 黑白电视监视 器的水平清晰 3 电源干扰 图象中上下移动的黑白间置的水平横条,即“黑白滚道” 度应高 于 400 线;彩 4 色电 脉冲干扰 图象中不规则的闪烁、黑白麻点或“跳动” 视监视器的。 ③水平清晰度应高于 270 线。 ④观看距离应为荧光屏面高度的 6 倍,光线柔和。 ⑤评价人员不应少于五名,并应包括专业人员和非专业人员。 系统质量的主观评价方法和要求应符合下列规定: ⑥评价人员应独立评价打分,取算术平均值为评价结果。 ⑦各主观评价项目的得分值均不应低于 4 分。 三、系统的质量客观测试 1、系统的质量客观测试应在摄像机标准照度下进行,测试所用的仪器应有计量合格证书。 2、系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测,抽查数不宜小于 10%,其指标应符合本规范 第 2.1.6 条的规定。 3、当对主观评价的分级有争议时,可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试。 设备序号 4、对系统的各项 功能应进行检测, 项目 设计要求 其功能指标应符合 1 2 3 4 5 6 设计要求。对工程 系统功能检测表 商的功能检测按 云台水平转动 表 1-1 进行。 云台垂直转动 四、工程验收单格 式如表 1-2 进行 自动光圈调节 调焦功能 变倍功能 切换功能 录像功能 报警功能 防护套功能 其它 结论 工程名称 工程验收 验单字 工程地址 设计单位 建设单位 工程概况 固定 开工日期 竣工日期 地址 地址 年月日 年月日 移动 监视目标数 其中标准摄像机( )个 红外摄像机 ( )半球摄像机( )个 匀速球( )个中速球( )个 高速球( )个 网络摄像机( )个 特殊摄像机 () 验收结果 主观评测 客观评测 施工质量 资料移交 验收结论 设计单位 签章: 代表签名: 年月日 施工单位 签章: 代表签名: 年月日 建设单位 签章: 代表签名: 年月日 系统管理部门 签章: 代表签名: 年月日