储存液化石油气类介质压力容器阀门的第一道法兰密封应采用高频对焊法兰、金属缠绕垫片(带外环)和高强度螺栓紧固的组合,不得使用石棉橡胶垫片。应加强气温较低地区初冬和开春两季的安全检查,因为液化气中的水分会导致储罐阀门石棉橡胶垫片受冻膨胀和转暖时收缩,造成法兰密封失效,并逐步取消石棉橡胶垫片。