推车式干粉灭火器使用说明
一、结构及用途
MFTZ/ABC型推车式干粉灭火器由器头、筒体、喷射系统、推车行走系统等部件组成,利用氮气为驱动气体,将筒体内的ABC干粉灭火剂以粉雾状喷出扑灭火焰,技术性能符合GB435.1-2005的要求,具有灭火效率高、速度快、使用灵活、操作方便、外型美观、适用范围广等特点。广泛用于加油站、汽车库、实验室、变配电房及煤气、液化气站等场所的防火灭火。
ABC干粉灭火剂具有无毒、无腐蚀、长期储存不变质、不导电等优点,能够有效扑灭易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾,还能扑灭棉、麻织品、纸张、木竹等固定物质的初起火灾,俗称灭火剂。
注意:ABC干粉灭火剂不能用于扑救钠、钾等金属的火灾,扑教这些物质的火灾可以用金属火灾专用粉末灭火剂:也不适用于扑救精密仪器和精密电气设备引起的火灾,以免对保护物品造成污损。
二、使用方法
1.使用时先拔出保险髁,按下压把,干粉立即喷出,将喷嘴对准火焰根部横扫,迅速可将火焰扑灭。
2.灭火时要果断、迅速,灭油火时,不要直接冲击油面,以免油液激溅引起火焰漫延。
3.使用时应垂直操作,切勿横卧或倒置。
三、维护保养
1.本灭火器为贮压式容器,运输时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨林和曝晒。
2.灭火器的贮存温度为-10-45℃
3.用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要以1季度的间隔进行检查。环境恶劣时应对灭火器进行更频繁的检查,发现出现保险装置损坏或遗失,无灭火剂,有明显的损坏,腐蚀、泄露或喷嘴堵塞,和压力指示器没有指示在工作范围内或相应的位置等现象时,应送至指定的专业维修单位进行维修。
4.灭火器一经使用应立即再充装,再充装应根据维修手册的要求返回生产厂或生产厂委托的充装点再充装,再充装前筒体进行水压试验,水压试验压力为2.1Mpa.
5.灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满五年,以后每隔二年,送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。
6.对灭火器维修和再充装时,建议阅读本公司的《推车式干粉灭火器维修手册》,按其要求和建议进行维修和再充装。