电动 门电源送上并良好状态。 2.1.8 确认闭冷水系统运行正常,暖通系统冷冻水进水总门开启。 2.1.9 检查冷却水系统各手动门、电动门全部开启,通道畅通。 2.1.10 检查集水器各系统回流门全部开启,放水门关闭。 2.1.11 检查分水器各系统分配水门全部开启,放水门关闭; 2.1.12 检查冷冻水系统各手动门、电动门全部开启,通道畅通。 2.1.13 检查冷水机组油位在 1/2 以上,急停按钮在松开位置。 2.1.14 冷水机组启动前 6 小时应投入机油加热器,确保油温大于 40°C。 2.1.15 确认制冷剂量在正常范围,能够保证机组正常工作。 2.1.16 检查冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵及通风机组电机各部分的温度符合要求、接线良好、测量 绝缘合格。 2.1.17 启动条件具备后,送上电机电源及有关系统装置控制电源。 2.1.18 就地控制柜上各水泵、风扇全部置于“远方”位置。 2.1.19 就地检查空气处理机内无杂物,过滤器完好,风机皮带齐全、松紧合适。 2.1.20 关闭各检查门,开启所有防火挡板,检查调节器外观正常。 2.2 制冷站的启停 2.2.1 检查冷却水和冷冻水系统排空门开启,系统滤网排污门关闭; 2.2.2 通过闭冷水和工业水分别向冷冻水和冷却水系统注水、排空、充压,确认系统压力升至 4bar。 2.2.3 单独启动 2.2.3.1 开启#1、2 冷水机组冷却水进、出口电动门,启动一台冷却水泵,检查泵体无异音、系统无 泄漏、泵进口压力在 4bar 左右、泵出口压力在 6~8bar 后将其余冷却水泵联锁投入。 2.2.3.2 开启#1、2 冷水机组冷冻水进口电动门,就地检查确认分(集)水器各用户门开启、放水门 关闭,启动一台冷冻水泵,检查泵体无异音、系统无泄漏、泵进口压力在 4bar 左右、泵出口压力在 6~8bar 后将其余冷冻水泵联锁投入。 2.2.3.3 检查确认冷却、冷冻水系统运行正常后启动一台冷水机组,运行正常后冷媒高压维持在 18bar、冷媒低压在 4bar 左右,将其余冷水机组联锁投入。 2.2.4 程序启动 2.2.4.1 开启冷水机组冷冻、冷却水进口电动门。 2.2.4.2 选择好要启动的冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组,点击 “系统启动”中的“ON” 按钮, 检查依次启动冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组。 2.2.4.3 待系统工作正常后将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁投入。 2.2.5 制冷站的停运 2.2.5.1 与集控室值长联系确认具备停运条件后,方可停运制冷站系统。 2.2.5.2 单独停运:将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁切除,再按照冷水机组、冷冻水泵、冷 却水泵的顺序停运。 2.2.5.3 程序停运:将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁切除,点击“系统启动”中的“OFF” 按钮,检查依次停运冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵。 2.2.5.4 若系统长期停运应将冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵电源断开,关闭机组闭冷水至暖通系统 供水总门,排尽冷水机组余水。 2.3 空气处理机组的启停 2.3.1 检查就地控制柜上显示正常,将送风机、回风机“本/远开关”置于“远”位置。 2.3.2 空气处理机的启动 2.3.2.1 全开送风阀、回风阀、混风阀。 2.3.2.2 启动回风机正常。 2.3.2.3 启动送风机正常。 2.3.2.4 当室内温度大于 27°C 时选择为夏季模式,将室内温度设定在 26±1°C、相对湿度设定在 60±10%。检查冷水机组系统工作正常,调节变频器,调整冷水阀、排风阀、新风阀开度,将室内温 度和相对湿度控制在设定范围内。 2.3.2.5 当室内温度小于 18 °C 时选择为冬季模式,将室内温度设定在 20±1°C、相对湿度设定在 60±10%。确认加热器工作正常。 2.3.3 空气处理机组的停运 2.3.3.1 与集控室值长联系确认并得到许可后,方可停运空气处理机组。 2.3.3.2 空气处理机的停运时先将备用空气处理机的联锁切除。 2.3.3.3 夏季时关闭冷水阀后依次停运送风风机、回风风机。 2.3.3.4 冬季时先停运加热器,再依次停运送风机、回风机。 2.4 屋顶通风机组的启停 2.4.1 当除氧间运行层工作区域温度超过 36 度时,启动玻璃钢防爆屋顶通风机。 2.4.2 当除氧间运行层工作区域温度降至 15 度时,停运玻璃钢防爆屋顶通风机。 3 运行维护 3.1 LED 上系统主画面中运行设备呈绿色,停运设备呈蓝色。 3.2 当电子间和工程师站、集控室、继电器室和电源柜室内温度>27°C 时,将空气处理机定为夏季 模式,当<18 °C 时,将空气调节器定为冬季模式。当集控室、电子间和工程师站、继电器室和电源 柜室内温度<25°C 时不得投运制冷站;当配电室内温度<26°C 时关闭表冷阀,保持通风机运行。主 要房间的室内参数控制如下: 房间名称 集中控制室 电子设备间 电气继电器室 工程师室 SIS 室 电源柜室 网络监控设备室 空调设备室 汽机房 6kV 和 380V 配电室 集控楼 380V 配电室 集控楼蓄电池室 夏季 温度(°C) 26±1 26±1 26±1 26±1 26±1 26±1 26±1 26±1 ≤35 ≤35 ≤35 相对湿度(%) 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 温度(°C) 20±1 20±1 20±1 20±1 20±1 20±1 20±1 20±1 - 冬季 相对湿度(%) 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 60±10 - 最小新风 比(%) 10 10 10 10 10 10 10 10 - 3.3 定期检查各运行水泵、风机的轴承温度、振动、声音正常。 3.4 冷却水泵、冷冻水泵、水冷机组、集控室空气处理机、电子间和工程师站空气处理机、继电器 室和电源柜室空气处理机运行方式为一运一备,每周星期四白班进行定期切换。 3.5 各吸、送风口百叶窗牢固无异音,风道保温完好,各防火挡板全部开启。 3.6 严禁频繁操作冷水机组启停开关,每小时启动不得超过 5 次,否则会大大降低机组使用寿命, 甚至造成机组损坏。 3.7 压缩机的介质压力正常,低压在 4bar、高压在 18bar 左右。 3.8 冷凝器无故障报警;如果冷凝器跳闸,面板显示高压故障时,需先在压力控制器上复位(按红 色按钮),然后在冷凝器 LCD 上复位,根据故障显示、分析、消除后再开机运行。 3.9 检查冷却水回水温度不高于 35℃。 3.10 冷水机组冷冻管道每天应排污一次,排污时缓慢进行。 3.11 检查各过滤器差压应<300Pa,当过滤器差压>300Pa 时应及时清洗、更换过滤器。 3.12 定期检查各防火挡板操作是否可靠。 3.13 在冬、夏季,各系统新风比均为 10%;在过渡季节,系统新风比可在 10~100%之间自动调节。 3.14 在夏季:夜间室外温度低,室内负荷变化相对稳定,所需冷量较少,可采取多用夜间新风来清 洁室内空气。 3.15 冬季时中午室外温度高,室内负荷变化相对稳定,室内空气质量一般较差,可采取多用中午新 风来清洁室内空气,增加新风量,保证室内舒适度。 3.16 在早上空调预冷(热)时,可适当增加新风量,使室内空气质量得到改善。 3.17 定期清除风机内杂质,如发现锈蚀应除锈在涂防腐漆。 3.18 风机运行时不得进入风机室和检修。 3.19 在风机启动、停止和运行过程中,如发现不正常现象时应立即停机检查、清除故障。 3.20 定期更换风机润滑油,每次拆修后应更换润滑油。 3.21 表冷器、加热器积灰时应用压缩空气进行吹扫。 3.22 定期检查屋顶自然通风器通风顺畅,厂房内温度、湿度满足要求。 3.23 防火排烟 3.23.1 当发生火灾时防火挡板应自动关闭、跳闸空气处理机,否则手动关闭防火挡板、紧急停运空气 处理机,隔断空气处理机系统与空调房间的空气通道,防止送风助燃和火势的蔓延。 3.23.2 当发生火灾,并确认扑灭,并经消防人员确认温度低于自燃点不能再复燃时,启动空气处理机 系统并切换为全新风运行工况:即混风阀关闭,回风阀、排风阀、送风阀、新风阀开启,对各房间进 行通风换气,使空调房间内的烟气迅速排至室外,待烟气完全消除后,空气处理机系统再切换至正常 运行工况。 4 异常和事故处理 机壳或进口与叶轮摩擦:应立即停运风机,联系检修处理。 基础硬度不够或不牢固:应立即停运风机,联系加固基础或重新浇注基础。 叶轮铆钉松动或轮盘变形:应立即停运风机,联系检修铆紧铆钉或更换轮盘。 叶轮轴盘与轴松动:应立即停运风机,联系检修将叶轮轴盘与轴紧固。 机壳、轴承箱、支架的相互松动:应立即停运风机,联系检修紧固机壳、轴承箱、支架。 转子不平衡:应立即停运风机,联系检修重做转子动平衡试验。 风机皮带与电机皮带轮不在一条线上: 应立即停运风机, 联系检修将风机皮带与电机皮带轮调 4.1 风机振动剧烈 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 至在一条直线上。 4.2 风机轴承温度过高 4.2.1 轴承箱振动剧烈:应立即停运风机,联系检修消除轴承箱的振动。 4.2.2 润滑油质量不良,有杂质、变质、和润滑油过多:应立即停运风机,联系检修更换合格的润滑 油或放油至正常油位。 4.2.3 轴承箱座连接螺栓紧力过大或过小: 应立即停运风机, 联系检修调整好轴承箱座连接螺栓的紧 力。 4.2.4 滚动轴承损坏或前后两轴承不同心: 应立即停运风机, 联系检修更换轴承或找正前后轴承的中 心。 4.3 风机电流过大和电动机温度过高皮带滑下、皮带跳动 4.3.1 流量超过规定值或输送气体密度过大:应减小风机负荷,如皮带滑下应立即停运风机,联系检 修重新安装好皮带。 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 带。 电动机输入电压过低或单相断电:应立即停运风机,将电压调至正常值或停运联系检修处理。 受轴承箱振动剧烈的影响:应立即停运风机,联系检修消除轴承箱的振动。 大型风机启动时启动阀未关闭或启动频繁:应立即停运风机,按启动规定要求进行启动。 两皮带轮不在一条直线上:应立即停运风机,联系检修将两皮带轮调至在一条直线上。 两皮带轮距离太近或皮带过长: 应立即停运风机, 联系检修将两皮带轮距离调至正常或更换皮