天然气管道流速乘以管道截面积就是该管道的天然气流量,常用的单位是m3/h ,注意单位转换,单位要统一 ,然后根据理想气体压力变换公式,再换算到标准单位的nm3/h
流量/压力*10即为工况流量,工况流量/管道截面积=流速,只是手工参考计算,不是十分精确.
民用燃气管道一般设计流速为5m/s左右,乘以管道的横截面积就可以得到流量,要注意单位换算.流量表的量程要大于最大流量的1.5倍.
计算流量要知道管径和流速,流量=流速*截面积 这个算出来是工况的流量,转化为标况就需要压强 工况流量q1=v*πd²/4 标况流量=qo=q1*(101+表压)/101 (压强单位是kpa) 我算了下,如果楼主给的压强是90pa,那么流速在3m/s左右,标况流量就有84个立方的.一般情况下,民用煤气的压强一般都是千帕单位啊,楼主给的压强如果单位是kpa,那应该够用的,如果是90pa,那明显压强很低,请跟煤气站反映