______________________________________________________________________________________________________________ 依据 GB50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物 的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1 条:防雷 电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于 10Ω 。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4 条:每根引下线 的接地电阻不小于 10Ω ,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信 息系统等共用接地装置。第3.3.9 条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子 铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于 10Ω 。架空和直接 埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时, 架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于 10Ω 。本规范第.2.0.3 条四、五、 六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的 接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约 25m 处接地一次,其冲击 接地电阻不应大于 10Ω 。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2 条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于 30Ω 。第3.4.9 条:避雷器、电缆 金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 30Ω 。 电源系统接地电阻的要求 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》