[导读]电对我们生活影响是非常大的,我们生活的大部分事情都需要电来完成,但是如果使用不好的话,危害也是非常大的。特别是漏电的危害是极其大的,而现在漏电保护器在对人体保护方面效果是非常好的,它不但防止出现触电导致死亡,而且对漏电出现的保护也是非常好的,那么漏电保护器多少钱一个呢?漏电保护器使用有哪些注意事项呢?
电对我们生活影响是非常大的,我们生活的大部分事情都需要电来完成,但是如果使用不好的话,危害也是非常大的。特别是漏电的危害是极其大的,而现在漏电保护器在对人体保护方面效果是非常好的,它不但防止出现触电导致死亡,而且对漏电出现的保护也是非常好的,那么漏电保护器多少钱一个呢?漏电保护器使用有哪些注意事项呢?
漏电保护器价格
漏电保护器简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。国产品牌如德力西,正泰,人民等都在50元以下(32A),而国外的ABB,施耐德,西门子正品的价格超百元(价格来源,仅供参考)。
漏电保护器注意事项
(1)漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。
(2)漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。
(3)接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。
(4)控制回路的工作中性线不能进行重复接地。一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。
(5)漏电保护器后面的工作中性线N与保护线(PE)不能合并为一体。如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3),造成漏电保护器拒绝动作。
(6)被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。