浏览数:1054
水电安装最基本的穿线知识 1、强上弱下:在我们决定电线走地的话,那布线的时候一定要遵循强电走上,而弱电走下!还要遵循横平竖直的原则,避免交叉!2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度根据其电线的多少来决定!3、穿电线:线管布好后统一穿电。遵循同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管)4、配管导线:穿入线管导线的那一头一定要在接线盒里,线头要保留其150mm!5、强弱电箱:在设置强弱电箱的时候,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。而控制开关的工作电流
查看详情
浏览数:836