在热击穿区域内, 如果频率使和变化不大, 则击穿电压将与频率的平方根成反比。 如厚度为的玻璃, 在工频时的击穿电压为(有效值) , 而在高频时击穿电压仅为(有效值) 。 这是因为频率上升使介质损耗上升, 导致发热, 促使热击穿过程的发展。 温度固体介质在某个温度范围内其击穿性质属于电击穿, 这时的击穿场强很高, 且与温度几乎无关。 超过某个温度后将发生热击穿, 温度越高热击穿电压越低如果其周围媒质的温度也高, 且散热条件又差, 热击穿电压将更低。 因此, 以固体介质作绝缘材料的电气设备, 如果某处局部温度过高, 在工作电压下即有热击穿的危险。 不同的固体介质其耐热性能和耐热等级是不同的, 因此它们由电击穿转为热击穿的临界温度一般也是不同的。 受潮受潮对固体介质击穿电压的影响与材料的性质有关。 对不易吸潮的材料, 如聚乙烯、 聚四氟乙烯等中性介质, 受潮后击穿电压仅下降一半左右容易吸潮的极性介质, 如棉纱、 纸等纤维材料,吸潮后的击穿电压可能仅为干燥时的百分之几或更低, 这是因电导率和介质损耗大大增加的缘 故。 所以高压绝缘结构在制造时要注意除去水分, 在运行中要注意受潮, 并定期检查受潮情况。