预防火焰传播需要专　门设计的保护措施(见6.5.5)。　焊接或切割时产生的焊屑是具有很大表面的颗粒,因此,它们也是最有效点燃源。　防止火焰和热气体造成的点燃危险的保护措施见6.4.3。　5.3.4　机械产生的火花　由于摩擦、冲击或研磨加工如磨削,能产生与固体材料分离的微粒,并且在分离过程中由于施加能　量使颗粒变热。如果这些颗粒含有可氧化的物质,例如铁或钢,则它们能发生氧化过程,从而达到更高　的温度。这些颗粒(火花)能够点燃可燃性气体和蒸气以及某些粉尘/空气混合物(尤其是金属粉尘/　空气混合物),在沉积的粉尘中,火花能引起焖燃,从而成为爆炸性环境的引燃源。　应考虑石粒或杂散金属等异物进入设备、保护系统和组件造成火花。　滑动摩擦,　即使是在类似的黑色金属之间及在某些陶瓷之间的摩擦,　也能产生热点及与磨削火花类　似的火花。这些都能引起爆炸性环境点燃。　铁锈和轻金属(例如铝和镁)及其合金之间的撞击能够引起铝热反应,也能引起爆炸性环境点燃。　钛和锆等轻金属与足够坚硬的材料撞击或摩擦时,即使没有铁锈也能够产生引燃火花。　焊接和切削工作中的点燃危险见5.3.3。　防止机械火花引起点燃危险的保护措施见6.4.4。　GB×××××—200×　9　5.3.5　电气设备　电气设备的电火花和热表面(见5.3.2)能成为点燃源。下列情况下能够产生电火花:　——电路断开和闭合时;　——连接松动;　——杂散电流(见5.3.6)等。　应明确指出,特低电压(ELV,例如小于50　V)是防止人身触电的保护,不是防止爆炸的措施。尽　管如此,低于该值的电压仍能产生足够的能量,点燃爆炸性环境。　防止电气设备引起点燃危险的保护措施见6.4.5。　5.3.6　杂散电流、阴极防腐措施　下列原因可使导电系统或系统的导电部件产生杂散电流:　——发电系统的回流电路,尤其是在电气化铁路和大型焊接系统附近,例如:当轨道和敷设在地　下的电缆护套等导电系统降低该回路的电阻时的回路电流;　——电气设备故障造成的短路或对地短路;　——磁感应(例如靠近大电流装置或射频装置,还见　5.3.9);　——雷电(见5.3.8);　——地面架空线感应。　如果能够传导杂散电流的系统部件被断开、被连接或桥接,即使在电位差很小的情况下,也会由于　电火花和/或电弧的作用而点燃爆炸性环境。另外,由于这些电流通路发热也能产生点燃(见5.3.2)。　采用外