2后备保护的作用是什么,何谓近后备保护和远后备保护。
答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,
近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。
远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。
3说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证动作的选择性,环依靠什么节保证保护动作的灵敏性和速动性。
答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即通过电流整定值保证选择。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作电流,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增加了一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。
电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速