二根细的一根是接地的,一般是黑色的,另一根是励磁线,一般是黄色,在发电机上是F,整体式(发电机内有调节器)发电机上是D+,简单说发电机的原理是转子在转动的时候切割磁力线产生电能,车上是电瓶给转子供电产生磁场,转子在转动的时候发电,在B+上的电在回到电瓶里。
分辨电动机的接线接法:有两种接法,即星形接法与三角形接法;由端子盒可以看出,接线端子一般有6个出线头,上下两个两个一联的是三角接法;上面三个端子连起来的是星形接法。
有些经过修改过的,只出三个线头,比较复杂,只有打开电机端子盖查看。
一、电机的星型和三角形接线方法上面三根桩接一起是星形,上下桩依次联结是角形,如电机无接结盒,第一相绕组头尾标上1.4,第二相绕组头尾标上2.5,第三相绕组头尾标上3.6;
星形接法:135接一起,246接电源,
三角形接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线。
二、说明
(1)电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1,73倍,
(2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
(3)需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。
(4)同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。
(5)在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
(6)为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等)。
星型接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍,三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍,对于三相对称负载接成某种连接可以提高每相工作电压,提高功率。
三、两种