龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 住户采用小型 DZ47—63 断路器配电出现频 繁跳闸的现象原因分析 作者:石宗银 来源:《科学与财富》2016 年第 29 期 摘要:小型 DZ47-63 断路器外观小巧,重量轻,性能优良可靠,分断能力高,脱扣迅速, 导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,适用寿命长,主要用于交流 50HZ 额定电压 至 400V,额定电流至 63A 线路的过载和短路保护,同时也可以用在正常情况下不频繁地通断 电器装置和照明线路。本人在多年实践中发现住户采用小型 DZ47-63 断路器配电出现频繁跳闸 的现象,通过对其结构、型号、安装环境等分析,找出小型 DZ47-63 断路器配电出现频繁跳闸 的现象的原因。 原因一:型号选择不当,按瞬时脱扣器分有:C 型、D 型,C 型适用于照明配电保护,D 型适用于电动机保护,住户的电器设备有照明电器,电热电器,电视音响电器,空调、冰箱、 洗衣机电器。照明电器,电热电器,电视音响电器按其工作特性可以规为照明电路系统,采用 C 型作为相关电路的过载和短路保护是可以的,但笔者发现所有的住户的配电系统不管是哪个 电路的过载和短路保护都是用的 C 型,空调、冰箱、洗衣机电器是电动机电器设备,在其相关 电路的过载和短路保护应选择 D 型。空调、冰箱、洗衣机电器在工作过程中频繁启动也是导 致空开频繁跳闸的原因。 原因二规格选择不当,按额定电流分类有:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、 32A、40A、50A、63A,本人发现住户选择的规格一般为总控为 63A,分之为 16A,住户电器 中客厅空调的额定电流在 18A 左右。 原因三:结构缺陷,小型 DZ47-63 断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可以调,导 致很多时候无法解决问题。 原因四:性能,小型 DZ47-63 断路器动作灵敏度高,分断动作快,有利于对线路及电器保 护,但同时也是造成频繁跳闸的原因之一。 原因五:安装空气环境,一是周围空气温度过高,小型 DZ47-63 断路器周围空气温度5℃~+40℃,24H 内平均值不超过 35℃能正常工作,我发现凡有频繁跳闸的环境空气温度都 较高,多发生在南方夏季。二是空气相对湿度,安装地点的空气相对湿度在最高温度+40℃时 不超过 50%,在最湿月的月平均最低温度不起过+25℃,相对温度不超过 90%。南方的高热高 湿是导致频繁跳闸的一个原因。 原因六:安装空间,住户的配电装置一般是采用塑料相体,规格较小,空间狭小,多采用 横排紧靠安装,导致其散热差,空间环境温度容易升高而导致频繁跳闸。 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 原因七:产品质量、产品寿命,产品质量不合格,产品寿命即将到期也是导致频繁跳闸的 原因。