建筑物每一电源进线都应该做总等电位联结,各总等电位联结端子板应互相连通。金属管道连接处一般不需加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。装有金属外壳的排风机,空调器的金属门,窗框或靠近电源插座的金属门,窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆,顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。参考资料来源:搜狗百科-MEB

2, LEB和IEB有什么区别

等电位连接端子箱接入可用扁铁或铜导线连接,分出用铜导线与需要接地的设备做电气连接。等电位联结端子箱 是什么 怎么用等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及…全文LM78052009-04-30分为两种:MEB箱和LEB箱 前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。安装高度一般为0.5米。补充:箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。

名词解释

电位
电位即电势,是衡量电荷在电路中某点所具有能量的物理量。在数值上,电路中某点的电位,等于正电荷在该点所具有的能量与电荷所带电荷量的比。电位是相对的,电路中某点电位的大小,与参考点(即零电位点)的选择有关,这就和地球上某点的高度,与起点选择有关。电位是电能的强度因素,它的单位是伏特(voltage)。