空调长 期以来使用 r22 制冷剂,他们在培训阶段,多没有经过这方面培训,所以很多兄弟在起初抽真空要求时, 安装工有时都不知道怎么回事。这种情况下,强迫他们抽真空,能有怎样的效果可想而知。随便在坛子里 面搜搜看,有几人抽真空不出问题,又有多少人被抽真空抽怀机器?本来经过简单的排气就没问题的事, 非要兜个大圈子,把机器搞坏,这是何苦啊!! 综上所述,准备安装空调的兄弟,先看一下是用什么制冷剂的。R22 的请提醒安装工带着液灌,让他用外 排法。安全可靠,省时省力,安装工也会欣然接受,不必多花一分钱。若是 R410 冷媒,一定强调抽真空 安装,多花钱也要抽,并且监督好。当然,现在 R410 毕竟极少采用。 R-410A 制冷剂简介: 组成: HFC-32/HFC-125=50/50 , HFC 型制冷剂, ODP 值为零。 R410A(Genetron AZ-20 , Puron410A)主要应用于家用空调和小型单元式空调中。因为与 HCFC 一22 相比, R410A 的压力要高得多,所以典型的 HCFC-22 压缩机不可使用 R410A 制冷剂。 压缩机生产商通常建议使用 POE ( Polyol Ester )多元醇酯冷冻机润滑油。 表1列出了组成 R-407C 和R-410A 成分的化学名和分子式: 成分 化学名称 分子式 CAS 号码 分子量 HFC-32 二氟甲烷 CF2H2 75-10-5 52.0 HFC-125 五氟乙烷 CF3CHF2 354-33-6 120.0 HFC-134a 四氟乙烷 CF3CH2F 811-97-2 102.0 表2列出了 R-407C 、 R-410A 、 R-22 的理论循环性能: HCFC-22 制冷容量 1.00 R-407C 1.00 R-410A 1.45 有效系数 6.43 6.27 6.07 压缩比(率) 2.66 2.83 2.62 压缩机释放 温度 °C (℉)77.3(171.2) 75.1(167.1) 76.3(166.37) 压缩机释放 压力 kpa(psia)1662(241.0) 1763(255.6) 温度滑移 0(0) 4.9(8.9) 0(0) 注:温度如下:冷凝器: 43.3°C 蒸发器: 7.2°C 低温冷却: 2.8°C 过热: 8.3°C 表3提供了 R-407C ( SUVA 9