一般系统图只是为了表示管线怎样连接和用什么规格,主要是平面图电气的回路主要是看线的标识,如某消防广播总线:标识为采用2xZRBV-1.5mm⊃2;线,意思为2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV),由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。而消防电话总线:采用ZRRVVP-2x1.0mm⊃2;线,意思为一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。 一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm⊃2;,表示由两芯1mm⊃2;导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。 在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思? 在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。 例如: XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。 XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。 附1:消防工程基本图形符号及工程图例 消防工程基本图形符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防管路及配件符号 4、消防工程固定灭火器系统符号 5、消防工程灭火设备安装处符号 6、消防工程自动报警设备符号 附2:消防技术文件用消防设备图形符号