现代通信网络, 大规模采用了计算机和集成电路技术, 抗瞬变干扰能力和临界损坏能力大大降低, 其可靠性直接威胁到网络全程全网的畅通。 当电源系统遭受雷击甚至引起全局性的瘫痪, 将给通信行业带来难以挽回的社会和经济损失。因此, 采取有效的防护措施和防护手段势在必行。2) 防雷的总体原则通信局(站) 的雷击防护必须综合考虑经济性和可靠性的最佳化, 整体实施。安装保护设备的部位应有所选择, 重点对雷击容易损坏的部位进行保护。 根据通信设备的重要程度和地理位置进行有重点、 有层次的保护, 雷电过电压保护应建立在联合接地的基础上。 对雷电流进行分流, 减少脉冲幅值和辐射, 在均压和分流过程中注意屏蔽措施, 减少对周围的空间感应。 通信局(站) 及设备要有良好的接地和等电位联结, 针对内外部配置合适的避雷器。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求3) 接地系统的分类接地系统是通信电源系统的重要组成部分, 它不仅直接影响通信的质量和电源系统的正常运行, 还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统大致可分为以下几种类型:①保护接地保护接地即将机房内通信设备、 供电设备, 正常不带电的金属部分, 包括走线架、 金属管、 金属线槽、 金属门窗等、 进局电缆的保安装置以及电源线的金属护套管等接地, 以防止金属外壳上积累电荷, 产生静电放电而危机设备和人身安全。 保护接地线截面积应根据引线长度等因素确定, 选用不小于35mm2的多股铜线。② 防雷接地当通信设备遇到雷击时, 不论是直击雷还是感应雷, 通信设备都将受到极大伤害, 为了避免由于雷电等原因产生的过电压而危及人身和击毁设备, 应装设地线,让雷电流尽快入地。 通信工程设计2.1设备安装工程设计2.1.1通信机房设计2机房工艺要求③ 工作接地工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位, 该基准电位可以设为电路系统中的某一点或某一段。 根据电路性质, 将工作接地分为直流地、 交流地、电源地等。 直流电源工作地应从接地汇集线上引入, 严禁采用中性线作交流保护地线。