反冲洗泵房内设厂区给水泵: 反冲洗泵房内设一单独消防泵 鼓风机泵房 滤池单格面积: 84 平方米 反冲洗强度 15 设计计算: 37.8 气量 4536 2058X750 扬程: 4.9 选三叶罗茨风机:WW-0.8/1.0 流量 0.8 m3/min 排气压力 MPa驱动机转速 1460 rpm 驱动机功率 7.5 Kw 外型尺寸 1520*680*1100 采用DN900管进入清水池 选用3台反冲洗水泵,2用1备,单台反冲洗强度2.5升/秒*平方米升/秒*平方米。(仅进行水洗) 立方米/小时 轴功率N=26.5KW 效率=80% n=1480 配套电机Y200-4采用自控变频恒压供水设备型号WHG-50-0.4 Q=50m H=50m配套水泵50LG*2,单台功率5.5KW Q=50m H=50m转速n=2960 电机功率15Kw 型号ISG80-200 升/秒*平方米。 立方米/分 立方米/小时 BH250 Q=42m 轴功率N=47.7KWP=0.05MPa r=1000rpm 全无油润滑空气压缩机2台(1用1备),用做控制气动阀门的气源 一、已知条件 108000 120000 54000 0.625 60000 0.69444444 二、设计采用数据 25三、设计水力计算 0.32.0833333333 1.7 B1=1.7 流速为0.22 5.5min L1= 71.3667820069 203.5683391003 折板计算0.28 mm 0.56 mm 峰值断面与平均断面之比为 0.667 谷值断面与平均断面之比为 1.333 0.3243944637 0.50.00201 0.10.0046 680mm 1700 mm 则每格有渐缩和渐放个数为 2.5 0.0189088333 0.2~0.3能耗G -12、第二能级区: 0.1~0.2能耗G -13、第三能级区: 0.05~0.1能耗G -11、第一能级区水力计算 设t1=5.5min v1=0.3m/s,采用相对折板 采用A1=当t1= L1由20个反应室构成 则每室水深H1= 峰距定为 谷距定为 故峰值流速Va 故谷值流速Vb 渐放段水头损失ha 渐缩段水头损失hb 一个缩放的水头损失h 考虑到折板构造及安装因素实际h值增加15%折板一个波长l= 折板高度H= 所以每格损失h01 1室进入到2室是从两边隔墙顶形成堰流并转下￡=1.8 1.7堰顶水深 1.4 所以流速 0.262605042 1.71.4 孔口处流速为0.262605042 所以每格的总水头损失0.0294641509 547.060.033957 16110.4263 126.926854 111.7912109219 36891.0996042413 按容积计算停留时间 7.0901333333 min 0.154.1666666667 9.4 1.7 B1=3.6 流速为0.102 10min L1= 61.2745098039 154.0849673203 680mm 1020 mm 则每格有渐缩和渐放个数为 1.5 0.0005507335 1.7堰顶水深 1.4 所以流速 0.262605042 1.71.4 孔口处流速为0.262605042 所以第二能级区的总水头损失0.1328137493 5.146.8708148112 水头损失h02 由2室进入3室是由孔口流入的,并且转上转下￡=3.0 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h03 第一能级区的总水头损失h -1Gt 2、第二能级区水力计算设t2=4min v2=0.15m/s,采用平行折板 采用A1=当t1= L1由15个反应室构成 则每室水深H1= 每一道转弯为两个145组成,水头损失应小于一个直角,采用￡=0.6 折板一个波长l=折板高度H= 所以每格损失h01 1室进入到2室是从两边隔墙顶形成堰流并转下￡=1.8 水头损失h02 由2室进入3室是由孔口流入的,并且转上转下￡=3.0 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h03 第二段G值计算 rh60ut rh60ut 按容积计算停留时间9.792 min 0.16.25 B1=3.6 流速为0.087 minL1= 46.875 104.6875 孔口处流速为0.15625 37.3680.033957 1100.46421 33.1732453 28.4306237053 按容积计算停留时间7.488 min 24.3701333333 分钟 0.7172439598 min 87867.7271920719 Gt 采用A1=当t1= L1由10个反应室构成 则每室水深H1= 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h02 第三能级区的总水头损失h -1Gt 按容积计算的总停留时间T总水头损失h 总GT rh60ut 一、已知条件 108000 120000 54000 0.625 60000 0.6944 二、设计采用数据 2524 min 三、设计水力计算 0.32.3148148148 1.7 B1=1.7 流速为0.24 5.5min L1= 79.2964244521 203.9648212226 折板计算0.28 mm 0.56 mm 峰值断面与平均断面之比为 0.667 谷值断面与平均断面之比为 1.333 0.360438293 0.50.00249 0.10.0056 680mm 1700 mm 则每格有渐缩和渐放个数为 2.5 0.0233442387 0.2~0.3能耗G -12、第二能级区: 0.1~0.2能耗G -13、第三能级区: 0.05~0.1能耗G -1总反应时间T= 1、第一能级区水力计算 设t1=5.5min v1=0.3m/s,采用相对折板 采用A1=当t1= L1由20个反应室构成 则每室水深H1= 峰距定为 谷距定为 故峰值流速Va 故峰值流速Vb 渐放段水头损失ha 渐缩段水头损失hb 一个缩放的水头损失h 考虑到折板构造及安装因素实际h值增加15%折板一个波长l= 折板高度H= 所以每格损失h01 1.7堰顶水深 1.4 所以流速 0.29178338 0.03116299241.7 1.4 孔口处流速为0.29178338 0.0363754949所以每格的总水头损失 0.0363754949 0.67538487350.6753848735 675.380.034 19889 141 130.9314255191 43207.3704213107 按容积计算停留时间 6.38112 min 0.154.6296296296 9.4 1.7 B1=3.6 流速为0.113 minL1= 47.6579520697 153.1771968046 680mm 1020 mm 则每格有渐缩和渐放个数为 1.5 0.0006799179 1.7堰顶水深 1.4 所以流速 0.29178338 1.71.4 孔口处流速为0.29178338 所以每格的总水头损失0.1639675917 5.154.8957520709 1室进入到2室是从两边隔墙顶形成堰流并转下￡=1.8 水头损失h02 由2室进入3室是由孔口流入的,并且转上转下￡=3.0 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h03 第一能级区的总水头损失h -1Gt 2、第二能级区水力计算设t2=4min v2=0.15m/s,采用平行折板 采用A1=当t1= L1由15个反应室构成 则每室水深H1= 每一道转弯为两个145组成,水头损失应小于一个直角,采用￡=0.6 折板一个波长l=折板高度H= 所以每格损失h01 1室进入到2室是从两边隔墙顶形成堰流并转下￡=1.8 水头损失h02 由2室进入3室是由孔口流入的,并且转上转下￡=3.0 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h03 第二段G值计算 rh60ut rh60ut rh60ut 按容积计算停留时间8.8128 min 0.16.9444444444 B1=3.6 流速为0.096 minL1= 52.0833333333 105.2083333333 孔口处流速为0.1736111111 46.1340.034 1359 36.859 33.29834304 按容积计算停留时间6.7392 min 21.93312 分钟 0.8854863701 min 92620.7169164195 Gt 采用A1=当t1= L1由10个反应室构成 则每室水深H1= 孔口尺寸采用1.6*1.2 通过孔口水头损失h02 第三能级区的总水头损失h -1Gt 按容积计算的总停留时间T总水头损失h 总GT rh60ut rh60ut 废水回收水池 单格滤池面积为 84 m2 废水回收水池容积为: 268.38立方米 进水管管径的计算 0.714 0.65 700 105 34.9152062 0.037324850.14022906 0.48774931 平方米 1.46386675 废水回收水池容积按单格滤池反冲洗水量1.5倍计算滤池反冲洗按6分钟考虑5l/s.m2,2分钟考虑2l/s.m2,漂洗水强度1.5l/s 总进水量= 充满度=进水管管径= 弓形高度= 扇形角度= 扇形面积= 三角形面积= 过水断面积= 进水管流速υ= 178.92 立方米 42.9408 分钟 250*3*2/60=25 立方米 废水回收水池容积: 243.38立方米 废水回收水池有效水深取为 3.2 76.05625平方米 采用面积长 12 回收水池面积为78 选用2台潜水泵(一用一备)单泵流量250立方米/小时。扬程22m 反冲洗水量= 放空反冲洗水所用时间= 3分钟排出污水量: 平方米 某净水厂扩建工程工艺投标方案 设计规模 10二期规模 日变化系数1.05 时变化系数 1.25 自用水量按 8% 考虑 18 19.44 8100 加药间的计算 投加药品为碱式氯化铝 投加方式采用湿式泵投加 最大投加量 30 mg/l 平均投加量 10 mg/l 溶液池调配浓度 10 药库贮药量按20 天计算 V=aQ/417bn= 19.4245 一期: 10.7914 二期: 8.63309 6.47482一期: 3.59712 二期: 2.8777 2.80.5 20.7当投药量为 30 116640 kg 当投药量为10 38880 kg 药库跨度为12 两堆药之间的间距2.4 0.5 4.3所以长 11.3953488 台计量泵投加(一用一备),1437.5 远期增加两台计量泵。投药间起重设备 一.设计条件 二.设计参数三.设计计算 1.溶液池的容积计算(单池) a:凝聚剂最大投加量,mg/l Q:处理的水量 b:溶液浓度n:每日调制次数采用 按10mg/l计算时 容积 其中超高溶液池的有效容积= 3.药库计算mg/l时20天总储量为(规范规定15-30天) kg计mg/l 20天总储量为每袋尺寸估计为0.70.40.3m 为考虑模数取12m四.投药设备 1.采用搅拌机搅拌 功率N=2.2KW 2.投药设备 (1).近远期总投药量=V*3*1000/24= 单泵流量Q= 扬程初步定为H= 采用计量泵投加,型号:Q=1600l/h, H=10-63m 功率N=1.5KW 选用一台DX-1-9-20型电动单梁悬挂起重机一台,大车电动机型号ZDY12-4, 投药间内管线确定 投药管水头损失的计算 23.2 200 18762.741.30E-006 0.02705 0.065689 64+390+660=1.114 功率N=20.4KW起重机型号起重量1.0t,跨度9.0m,工字钢20 1.0-6D型一台,起升高度6米,主起升电动机1.5KW,运行电动机0.2KW, 要求每次吊运袋装50kg碱式氯化铝不超过10袋。 1.投药管 投药管流量1600L/h,查手册计算得,管径25时,υ=0.68m/s,1000i=23.16 采用管径为25的塑料管,计算内径为 (32X4.4) 投药管流量=流速υ= 雷诺数Re=υdj/ν= ν:液体的运动粘滞系数,取m2/s(水温为10) 摩阻系数λ=0.25/Re 0.226 /dj/2g=沿程水头损失= 2.给水管管径 选用DN50ABS管(至溶药池) 五.投药间层高计算 参考手册3 加药间高度H=a1+c1+d+e+f+g 其中:a1—行车轨道的高度(米) c1—行车轨道至起重钩中心的距离(米)= d—起重绳的垂直长度 e—最高设备或物品高度(米) f—吊起物底部和最高物顶部的距离(米) g—最高物品顶至室内地平高度(米) 为与加氯间层高保持一致,所以层高按4.5米考虑。 加氯间的计算 设计规模 104166.66667 二期规模 日变化系数1.05 时变化系数 1.25 自用水量按 8% 考虑 18 19.44 8100 10.8 4500 采用液氯真空投加 最大投加量:前加氯 设液氯中和及自动投加系统24.3 kg/h 16.2 kg/h 8.1 kg/h kg/h4.5 kg/h 13.5 kg/h 7.2 kg/h 3.6 kg/h 10.8 kg/h 加氯机距墙 1.1 0.9 所以加氯间的长为6.6 加氯间的宽定为4.8 选用两台液压传感称。1000 583.2 kg/d 1.71467764 一期:324 kg/d 3.08641975 179914.4 kg 9.9144 一期: 5508 kg 5.508 两个氯瓶的间距为 1.2 1.6 1.6 所以氯库的宽度为 8.84 1.62.4 氯库的长度为13.4 14.4 采用三台玻璃钢防腐轴流风机 起重设备 某净水厂扩建工程 一.设计条件 二.设计参数mg/l(一般水源的前加氯为1.0-2.0mg/l) mg/l(一般水源的前加氯为0.5-1.0mg/l) 三.设计计算 1.加氯量计算: 远期:Q=0.001aQ 前加氯量=后加氯量= a:最大投加量(毫克/升) Q:需消毒的水量(米 /小时)一期前加氯量= 一期后加氯量= 一期加氯量= 二期前加氯量= 二期后加氯量= 二期加氯量= 四.加氯间设备选择 一期选用三台柜式加氯机,加氯量10kg/l(一台手动,两台自动) 二期时加三台10kg/h(一台手动,两台自动),加氯机的标准尺寸为6994061734 m,两组加氯机的间距为 近期每次3个工作氯瓶,远期4个工作氯瓶,分2组,一用一备,自动压力切换(吨级氯瓶最大蒸发量7.5kg/h)。 五.加氯间工作氯瓶个数确定 采用YL kg焊接液氯钢瓶,外形尺寸为8002020,单重为448公斤。 每天投加量q=24.324= 一个氯瓶使用天数n=1000/583.2= 每天投加量q=13.524= 一个氯瓶使用天数n=1000/540= 六.氯库储量 天储备量进行计算(规范规定15-30天) 储备量w=24.32417= 氯瓶个数n=9914.4/1000= 按10个计。17天储备量w=13.52417= 氯瓶个数n=5508/1000= 七.通风及起重设备按要求:加氯间及氯瓶间可根据具体情况设置每小时换气12次的通风设备 选用一台DX-2-6-20型电动单梁悬挂起重机一台,起重量Y=2吨,大车电动机型号ZDY12-4,功率N=20.4KW 起重机型号起重量2.0t,跨度6.0m,工字钢20 2.0-6D型一台,起升高度6米,主起升电动机1.5KW,运行电动机0.2KW, 氯库高度计算: 4.784 64+370+840=1.274 86.2353 70.3 参考手册3 氯库高度H=a1+c1+d+e+f+g 其中:a1-行车轨道的高度(米) c1—行车轨道至起重钩中心的距离(米) d—起重绳的垂直长度 e—最高设备或物品高度(米) f—吊起物底部和最高物顶部的距离(米) g—最高物品顶至室内地平高度(米) 氯库的层高定为4.5米。 一、已知条件 100000 1.08 1.8 30 60 0.3 54000 二、设计计算 540000.625 347.2平方米 347.2 平方米 1.08 375.00平方米 375 平方米 为配合沉淀池尺寸采用: 沉淀池净宽 375.99平方米 沉淀池计算 1、设计水量10000立方米/日 立方米/日2、自用水系数0.08 3、清水上升流速1.8毫米/秒 毫米/秒4、蜂窝斜管内切圆直径30毫米,倾角60度。 6、颗粒沉淀速度0.30毫米/秒 毫米/秒7、分成两组每组水量 立方米/日