第2.5.7 本条对液体管和气体管的安装要求,目的是为了避免因管道配置不当而在管内造成气囊或液囊。 第2.5.8 对吸、排气管道敷设时的要求目的是为了减少吸、排气管道间的热影响。第2.5.9 设备之间管道的连接坡向对制冷系统安装后能否顺利进行试运转十分重要。本条参照现行国家标准《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》的有关规定进行修订的。 对其坡度值,工程设计中一般均应有规定,无规定时,应以本规范的规定为准。 第2.5.11 根据现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》有关规定修订的。阀门进行单体气密性试验时,阀体外部的密封处应无泄漏,阀门内部阀盘与阀座的密封面只允 许有微量泄漏。 第2.5.12 对阀门安装中常见的问题作了规定,其中附件系指阀门附件。