以上方法排除故障的准确率99.9%,方便、迅速、实用,而兆欧专用摇表只是在做工程时必须使用,维修时使用效率低下,只有万用表测量确认良好,可是线路又确实漏电,才使用摇表,但是万用表测不出来的漏电
照明线路漏电的原因一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式万用表的R×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。
(1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。
(2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。