【单选题】84、为了节省故障抢修时间,根据供电部门相关规定,在故障发生后,参与抢险的人员应填写(____),同时履行相应的许可手续,并做好安全措施后方可进行。　【单选题】87、需对某电缆线路敷设工程验收,该工程分三个标段,一标段为电缆沟,二标段为排管-工井,三标段为隧道。一标段情况:邻近平行敷设的自来水管道距离电缆沟2m;电缆牢固固定在支架上,固定在金属支架上的电缆有绝缘衬垫;敷设过程中电缆弯曲半径符合设计要求;电缆分支箱箱体防水密封良好,底部未充填黄沙。二标段情况:工井内排管口呈“喇叭口”平滑过渡;电缆在工井支架上固定牢固;上层排管距路面30cm;排管预留孔洞封...　【单选题】91、对某电缆隧道进行验收,情况如下:隧道部分存在积水和渗漏点(隧道设计为二级防水要求),照明电源从一端引入排风机动力电源,灯具采用普通照明灯,安装有手动排水装置,按设计要求设置通风井。关于该隧道排水系统情况下列正确的是(判断题】1938年9月29日,中国共产党扩大的六届六中全会在延安召开,确定党在抗日战争相持阶段的基本方针和任务,进一步确立了毛泽东在全党的领导地位。　【单选题】93、对某电缆排管和工井进行验收,设计排管孔数为4x4,现场实际为4x3,垫块放在管子接头处;衬管材质为PVC;工井内电缆支架接地电阻经测量为50Ω,内部无集水坑,工井设计尺寸为2.5mx2mx2m,实际尺寸为2.6mx2mx2m;通道全长约400米,共有3个工井。后期电缆敷设时,将会出现(____)问题。　【单选题】94、对某电缆沟进行验收,情况如下:该工程采用现浇钢筋混凝土结构,深2m,检查人员行走的通道宽0.6m,双侧五层支架,支架间距2m,支架层间距为0.3m,,支架横撑参差不齐,支架采用普通钢材,明显锈蚀;现场测量电缆沟接地网的接地电阻为于5Ω。下列尺寸或数值过小的是(单选题】95、需对某电缆线路敷设工程验收,该工程分三个标段,一标段为电缆沟,二标段为排管-工井,三标段为隧道。一标段情况:邻近平行敷设的自来水管道距离电缆沟2m;电缆牢固固定在支架上,固定在金属支架上的电缆有绝缘衬垫;敷设过程中电缆弯曲半径符合设计要求;电缆分支箱箱体防水密封良好,底部未充填黄沙。二标段情况:工井内排管口呈“喇叭口”平滑过渡;电缆在工井支架上固定牢固;上层排管距路面30cm;排管预留孔洞封...　【单选题】97、对某条电缆隧