公称压力 PN16、40、64;温度调节范围从 0~270℃;温度 控制器连接接头为 G1 外螺纹;法兰标准:PN16、40 按 BG9113-8;PN64 按 JB79.2-94; PN16 为凸面法兰;PN40、64 为凹凸面法兰,阀体为凹面。结构长度按 GB12221-89 标准。 自力式温度调节阀结构品种全,有 ZZWP、ZZWM 单座、套筒调节阀。 有用于加热调节(B 型)和用于冷却调节(K 型)二种供选择。 有较宽的温度设定范围,调节方便。 有超温过载保护措施,安全可靠。 温度设定方便,运行期间也可连续设定。 ZG230-450 阀体 ZGCr18Ni12Mo2Ti 阀座 阀芯 波纹管套 平衡波纹管 温包 毛细管 接头 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti H62 H62 35 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti Cr18Ni12Mo2Ti Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni9Ti 五、技术参数: 1、 主要参数见表一 公称通径 CN(mm) 阀座直径 DN(mm) 单座 额定流量系数 Kv 双座 套筒 额定行程(mm) 允许压差 Mpa) 温度调节范围(℃) 15 20 25 32 40 50 65 1.6 4.0 80 100 125 150 200 250 5 7 11 12 11 20 22 20 8 1.6 30 33 30 10 48 53 48 14 75 83 75 120 132 120 190 209 190 20 1.5 300 330 300 480 528 480 760 836 760 35 0.5 1100 1210 1100 6 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 调节精度(%) 允许超载值(℃) 使用环境温度(℃) 安装接头 毛细管长度(m) 允许泄漏 量 硬密封(1/h) 软密封(ml/min) 0.15 0.15 0.15 ±5 分别为上述温度调节范围上限加 50 -40~±80 G1 3、5 双座、套筒:5×10ˉ3×阀额定容量、单座:10ˉ4×阀额定容量 0.30 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.0 4.0 6.75 11.10 2、 外形尺寸与重量见表二 公称通径(DN) H T h d 保护套直径 重量(kg) 15 20 500 25 32 540 40 50 580 65 640 80 700 100 750 125 820 150 950 200 1100 250 1280 235、430 430、630 350 25 ф28 630、1000 8 10 13 15 18 30 35 60 75 85 110 150 3、 主要零件材料见表三 名称 阀体 阀座 阀芯 波纹管套 材料 名称 材料 1Cr18Ni9Ti 30、1Cr18Ni9Ti H62、1Cr18Ni9Ti H62、1Cr18Ni9Ti ZG230-Ni9Ti 、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 平衡波纹管 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 安装接头 温包 毛细管 六、安装事项: 安装、使用与维护: (1)安装前应对管道进和严格除污,吹净焊渣等杂物,否则将严重损坏阀门。 (2)调温阀应垂直装在水平管道上,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。 (3)为使自控系统或检修阀门时仍能连续运行,应设置旁通阀,阀前须装过滤器,压力表,在传感器附近装测温计,便于现场监视与温度设定。见下图: (4)传感器须全部浸没在被控介质中,并处于水平或倾斜向上安装。 订货须知: 一、①ZZWPE 自力式电控温度调节阀产品名称与型号②ZZWPE 自力式电控温度调节阀口径③ZZWPE 自力式电控温度调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定 公司的 ZZWPE 自力式电控温度调节阀型号,请按 ZZWPE 自力式电控温度调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZZWP 型自力式温度调节阀 ZZYP 自力式压力调节阀 ZZWP 加热型自力温度调节阀 一、产品说明: 冷却型自力式温度调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身热能为动力源及其介质温度变化,按预定设定值,进行自动调节的节能型控制装 置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控制系统。 该产品由低流阻单座(套筒)阀、平衡件、温包及温度设定机构组成,其特点有: 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境; 2、结构简单,维护工作量小; 3、设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内 连续调整; 4、设有温度过载保护装置,安全可靠; 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。 该产品由于无需外来能源,产 品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暖及没有供电、供气且又需控制液体及气体的场合。据国外报道,城市供热、供暖系 统采用该产品,节能效率比以前提高 30%- 40%,效果显著。 1:概述: 2:主要技术参数: 3:外形尺寸与重量: 4:应用典列: 订货须知: 一、①ZZWP 加热型自力温度调节阀产品名称与型号②ZZWP 加热型自力温度调节阀口径③ZZWP 加热型自力温度调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公 司的 ZZWP 加热型自力温度调节阀型号,请按 ZZWP 加热型自力温度调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 电动对夹衬胶蝶阀 电动隔膜阀 英标气动隔膜阀 角座阀 电动三通调节球阀 电动调节球阀 ZZYP 自力式压力调节阀 微压指挥器型压力调节阀 ZXHP 不锈钢气动薄膜阀 ZXM 气动薄膜套筒调节阀 ZXGV 气动薄膜笼式单座阀 ZZC 不锈钢自力式压力调节阀 SMJ641H/W 气动不锈钢截止阀 ZZY 蒸汽型自力式压力调节阀 ZZWP 型自力式温度调节阀 一、产品[自力式温度调节阀]的详细资料: 产品型号:ZZWP 型 产品名称:自力式温度调节阀 产品特点:ZZWP 型自力式温度调节阀无需外加能源,公司利用被调介质自身能量实现温度自动调节的执行器产品,公称压力 PN16、40、64;温度调节范围从 0~270°C;温度控制器连接头为 G1″外螺纹;法兰标准:PN16、40 按 GB9113—88;PN64 按 JB79.2—94 , PN16 为凸面法兰; PN40、65 为凹面法兰,阀体为 凹面。结构长度按 GB12221—89 标准。 二、主要零件材料: 阀体 阀座 阀芯 波纹管套 平衡波纹管 温包 毛细管 接头 ZG230—45 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti H62 H62 35 ZG1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti Cr18Ni12Mo2Ti Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 三、主要技术参数和性能指标: 公称通径 DN (mm) 公称压力 PN(Mpa) 单座 额定流量系数 (KV) 双座 套筒 额定行程(mm) 允许最大压差(Mpa) 温度调节范围(°C) 调节精度(%) 允许超载值(°C) 使用环境温度(°C) 安装接头(M) 毛细管长度(M) 允许泄漏量 硬密封(1/h) 软密封(m1/min) 15 20 25 32 40 50 65 1.6 4.0 80 100 125 150 200 250 5 7 11 12 11 6 20 22 20 8 30 33 30 10 1.6 48 53 48 14 75 53 75 120 132 120 190 209 190 20 300 330 300 480 528 480 760 836 760 35 1100 1210 1100 1.5 0.5 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 ±5 分别为上述温度调节范围上限加 50 -40~+80 G1” 3 、5 双座、套筒:5×10-3×阀额定容量(II 级)单座:10-4×阀额定容量(IV) 0.15 0.15 0.15 0.30 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.0 4.0 6.75 11.10 四、ZZWP 型自力式温度调节阀公称通径的外形尺寸: 公称通径(mm) 法兰端面距离(L) 总高度(H) 温包插入深度(T) 温包外露高度(h) 温包直径(d) 重量(kg) 15 150 20 25 160 32 180 540 40 200 50 230 580 65 290 640 80 310 700 100 350 750 125 400 820 150 480 950 200 600 1100 1000 250 730 1280 500 235 430 430 630 350 25(护套直径Φ28) 8 10 13 15 18 30 35 60 75 85 110 150 五、ZZWP 自力式温度调节阀型号: 订货须知: 一、 ①ZZWP 型自力式温度调节阀产品名称与型号②ZZWP 型自力式温度调节阀口径③ZZWP 型自力式温度调节阀是否带附件二、 若已经由设计单位选定公司的 ZZWP 型自力式温度调节阀型号,请按 ZZWP 型自力式温度调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZZWPE 自力式电控温度调节阀 ZZYP 自力式压力调节阀 ZZYP 自力式压力调节阀 一、产品说明: 通用型自力式压力调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化,按预定设定值,进行自动调节的节能型控制 装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控制系统。 该产品由低流阻单座(套筒)阀体、波纹管(套筒)平衡件及执行机构组成。是符 合国际标准的新一代阀门产品,其特点有: 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境; 2、结构简单,维护工作量小; 3、 设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整; 4、膜片式执行机构较气缸式机构检测精度高,动作灵敏; 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反 应灵敏、控制精确、允许压差大。 该产品由于无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暖及无外界供电、供 气且又需控制液体及气体压力的场合。据国外报道,城市供热、供暖系统采用该产品,节能效率比以前提高 30%-40%,效果显著. 1:概述: 2:主要技术参数: 3:外形尺寸与重量: 4:应用典列: 订货须知: 一、①ZZYP 自力式压力调节阀产品名称与型号②ZZYP 自力式压力调节阀口径③ZZYP 自力式压力调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZZYP 自力 式压力调节阀型号,请按 ZZYP 自力式压力调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 电动对夹衬胶蝶阀 电动隔膜阀 英标气动隔膜阀 角座阀 电动三通调节球阀 电动调节球阀 ZXHP 不锈钢气动薄膜阀 ZXM 气动薄膜套筒调节阀 ZXGV 气动薄膜笼式单座阀 ZZC 不锈钢自力式压力调节阀 SMJ641H/W 气动不锈钢截止阀 ZZY 蒸汽型自力式压力调节阀 ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀 一、产品说明: ZZY 蒸汽型自力式压力控制调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化,按预定设定值,进行自动调节的节 能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控制系统。 该产品由低流阻单座(套筒)阀体、波纹管(套筒)平衡件及执行机构组 成。是符合国际标准的新一代阀门产品,其特点有: 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境; 2、结构简单,维护工作量 小; 3、设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整; 4、膜片式执行机构较气缸式机构检测精度高,动作灵敏; 5、阀内采用压力平衡机构,使 调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。 该产品由于无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暖及无外界 供电、供气且又需控制蒸汽压力的场合。据国外报道,城市供热、供暖系统采用该产品,节能效率比以前提高 30%-40%,效果显著。 二、ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀主要技术参数和性能指标: 公称通径(DN) 额定流量系数(KV) 额定行程(mm) 公称压力(MPa) 压力调节范围(Mpa) 流量特性 调节精度% 使用温度(℃) 1、允许 硬密封(1/h) 20 7 8 25 11 32 20 10 40 30 50 48 14 65 75 20 80 120 100 190 25 1.6 4.0 6.4 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 快开 ±5 ≤350 单座:≤10-4 阀额定容量(IV)级;双座、套筒:≤5×10-4 阀额定容量(II 级) 125 300 40 150 480 200 760 50 250 1100 60 300 1750 70 泄漏量 软密封(1/h) 2、减压 比 最大 最小 0.15 0.30 0.45 0.60 0.90 1.7 10 1.25 4.0 6.75 11.10 16.0 订货须知: 一、①ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀产品名称与型号②ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀口径③ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀是否带附件二、若已经由设计单位选定 公司的 ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀型号,请按 ZZY 蒸汽型自力式压力控制阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 电动对夹衬胶蝶阀 电动隔膜阀 英标气动隔膜阀 角座阀 电动三通调节球阀 电动调节球阀 ZZWP 加热型自力温度调节阀 微压指挥器型压力调节阀 ZXHP 不锈钢气动薄膜阀 ZXM 气动薄膜套筒调节阀 ZXGV 气动薄膜笼式单座阀 ZZC 不锈钢自力式压力调节阀 SMJ641H/W 气动不锈钢截止阀 ZZY 蒸汽型自力式压力调节阀 调节阀>>自力式调节阀>>电动型温度自力式调节阀 产品名称: 电动型温度自力式调节阀 产品型号: ZZWPE 产品口径: DN20-200 产品压力: 0.6~10.0Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 产品介绍: 自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热气、热油与气体等 介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随 意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应 产品特点: 本系列产品公称通径由 20 至 200mm,公称压力有 1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为 0~10mA.DC 或 4~20mA.DC 来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合 主要零件材料: 阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推杆、衬套:2Cr13 垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 波纹管:1Cr18Ni9Ti 主要技术参数: 公称通径 DN(mm) (阀座直径 dn) 额定流量 系数 直级 等百分比 (10) 1.8 1.6 20 (12) (15) 2.8 2.5 4.4 4 16 (20) 6.9 6.3 25 11 10 32 40 50 44 40 65 69 63 80 110 100 40 100 176 160 125 275 250 150 440 400 60 200 690 630 17.6 27.5 16 25 25 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) 固有流量特性 固有可调比 允许泄漏 量 单座 套筒 工作温度 t(℃) 信号范围(mA.DC) 作用方式 使用环境温度(℃) 使用环境湿度 电源电压 1.0 1.6 4.0 6.4 直线、等百分比 50 硬密封:IV 级 软密封:VI 级 硬密封:II 级 软密封:VI 级 -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 0~10 4~20 电关式 电开式 电动调节阀:-20~70℃ 电动调节阀:≤95% 220V 50Hz 本产品性能指标贯彻 GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数 公称通径 DN(mm) 普通型 电子型 电动执行机构推力 (N) 全行程时间(S) 普通型 电子型 普通型 电子型 消耗功率(N) 普通型 电子型 20 ZAZ-60 25 32 40 ZAZ-60 DKZ-310 JHZAZ1 400 4000 4000 20 30 50 65 80 DKZ-410 JHZAZ3 6400 6000 32 48 100 125 150 DKZ-410 DKZ-510 JHZAZ3 6400 16000 8000 48 60 200 电动执机机构 DKZ-310 JHZAZ1 400 4000 2000 12.5 30 28 6 35 15 25 40 表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。 单座调节型允许压差表 单位:MPa 公称通径 (mm) 推力(N) 400 2000 4000 6000 6400 8000 16000 套筒调节型允许压差表 公称通径(mm) 推力(N) 400 2000 4000 6000 6400 8000 16000 3.90 6.40 6.40 2.71 6.40 6.40 1.73 6.40 6.40 0.95 4.87 6.40 0.62 3.11 6.11 3.73 2.39 1.53 1.38 1.45 0.91 0.95 0.54 0.61 0.40 0.50 0.98 0.28 0.34 0.68 0.15 0.19 0.38 0.37 0.24 0.15 20 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 20 1.94 6.40 6.40 25 1.62 6.40 6.40 32 1.31 40 1.08 50 0.88 65 80 100 125 150 200 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。 主要性能指标: 序号 1 2 3 4 5 6 普通型 单位:mm 公称通径 DN A B H1 L H2 H3 重量 PN1640 PN64 150 175 53 50 53 160 180 57.5 5254 56 20 25 32 460 230 490 180 215 70 56 58 200 218 75 58 65 230 230 82.5 75 68 290 280 92.5 87 84 40 50 65 80 530 230 540 310 285 100 95 110 350 315 110 132 129 400 400 125 135 177 100 125 150 630 260 625 480 460 142.5 155 180 210 600 540 170 200 项目 基本误差(%) 回差(%) 死区(%) 额定行程偏差(%) 额定流量系数偏差(%) 固有流量特性 单座阀 ±2.5 2.0 3.0 +2.5 ±10 符合 IEC534-1、GB/T4213-92 中规定的斜率偏差 套筒阀 电子型 单位:mm 公称通径 DN D H4 L H5 H6 重量 PN1640 PN64 150 175 53 10 13 20 φ155 290 160 180 58 12 16 180 215 70 15 19 25 32 40 φ162 325 200 218 75 17 26 230 230 82 18 27 290 280 92 34 43 310 285 100 46 69 350 315 110 54 85 50 65 80 100 125 φ170 380 400 400 125 76 120 480 460 142 79 125 600 540 170 100 150 150 200 连接尺寸及标准: 法兰标准:铸铁法兰按 GB4216-84、铸铁法兰按 GB9113-88 法兰密封面型:PN10、PN16 为凸面 PN40、PN64 为凹凸面,阀体为凹面 结构长度:GB12221-89 夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4 阀体法兰及法兰端面距离可以按用指定的标准制造。如 ANSI、JIS、DIN 等标准 减压阀>>自力式减压阀>>自力常开式减压阀 产品名称: 自力常开式减压阀 产品型号: Y110 产品口径: DN25~DN300 产品压力: 1.0-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 减压稳压阀产品介绍: 自力常开式减压稳压阀属于减压稳压阀,工作中既减动压也减静压,既可水平安装也可垂直安装,阀前压力变化大,阀后变化小,在高层建筑冷热供水系统中 可以取代分区水箱,减压稳压阀是解决高层建筑底部供水供压力的理想产品。 减压稳压阀标准规范: 设计制造标准: 结构长度标准:GB/T 12221-2005 连接法兰标准:GB/T 9113 压力温度等级:GB/T 12224-2005 试验检验标准:GB/T 13927-2008 减压稳压阀零件材料与工况: 零件名称 弹簧罩、阀体、阀盖 橡胶膜片 密封垫 调节弹簧 活塞、缸套 阀杆 材料 灰铸铁、铸钢 尼龙强化橡胶 丁腈橡胶 硅锰钢 不锈钢 铜 减压稳压阀主要尺寸及重量: 型号 YW410-10 YW416-16 TW425-25 DN L H 管螺纹 G YW110-10 YW116-16 L H1 H2 15 108 105 1/2 100 135 41 20 117 105 3/4 100 135 41 25 127 115 1 120 152 45 32 140 120 1 1/4 150 180 53 40 165 165 1/2 150 196 56 50 203 165 2 180 201 58 尺寸(MM) 65 216 190 80 241 250 100 292 274 125 330 350 150 356 368 200 495 395 250 622 433 300 398 475 350 787 520 400 914 570 - 调节阀>>自力式调节阀>>自力式差压调节阀 产品名称: 自力式差压调节阀 产品型号: ZZV 产品口径: DN20-100 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式微压调节阀概述 ZZ(V、C)型直接作用式微压、差压调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源,引入执行机构膜室产生推力,控制节流元件运动达 到自动调节。主要用于各种工业炉气体燃烧系统,控制甲、乙两种燃料混合比流量,达到理想的然料条件:用于氢冷发电机组密封油与氢气、液化气、氧气、 氮气等各种工业气体的减压、稳压、泄压调节:用于各种油品、化学品、液体储罐气封,部分场合可取代本厂的 ZZDG 型供氮调节阀和 ZZDX 型泄氮调节阀。 当阀前压力较低时(如阀前压力小于 0.2MPa)可取代本厂的 ZZYP-(10-16)Ⅱ型指挥器操作型自力压力调节阀。 自力式微压调节阀型号 类别 单座微压调节器 双座微压调节器 型号 ZZVP-10~16B/K ZZVN-10~16B/K 类别 单座微压调节器 双座微压调节器 型号 ZZCP-10~16B/K ZZCN-10~16B/K 自力式微压调节阀主要技术参数 公称通径 DN(mm) 额定流量系数 Kv 公称压力(MPa) 固有流量特性 20 7 25 11 32 20 40 30 50 48 1.0 1.6 快开 65 75 80 120 100 190 保证调压阀正常工作 ≥0.01 的最小压差 P(MPa) 0.5~6 压力分段范围(KPa) 5~10 32~40 9~15 38~50 12~19 48~60 ≤80 气体、蒸汽、低粘度液体 PN10、16、GB9113-88 凸式 法兰尺寸、型式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN 等标准) 瑴 结构长度 按 GB12221-89 标准 18~25 58~72 22~30 70~100 28~35 工作温度℃ 适合介质 自力式微压调节阀主要性能指标 控制精度% 硬密封(L/H) ±15 单座(Ⅳ级) :≤10-4 阀额定容量:双座(Ⅱ级) 、≤5×10-3×阀额定容量 DN(mm) 允许泄 软密封 漏量 (ml/min) 0.15 0.3 0.45 0.6 20 25 32 40 50 65 80 0.9 100 1.7 125 4.0 150 200 6.75 自力式微压调节阀许用介质与温度的关系 公称通径(DN) L H 0.5~30 20 150 456 25 160 465 32 180 470 40 200 470 φ394 φ308 φ308 12 13 15 17 M16×15 20 28 38 43 φ394 50 230 480 65 290 490 80 310 490 100 350 510 压力调节范围 A (Kpa) 48~100 大约重量(Kg) 导压管接口螺纹 28~50 自力式微压调节阀主要零件及推荐使用温度范围 零件名称 材料 HT200 ZG230-450 阀体、阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座 0Cr18Ni12Mo2Ti 聚四氟乙烯 填料 柔情石墨 膜片 压缩弹簧 膜盖 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 60Si2Mn A3 -40~350℃ -250~550℃ -40~200℃ -250~550℃ -250~550℃ -250~550℃ 温度范围 -20~200℃ -40~450℃ 调节阀>>自力式调节阀>>自力式差压调节阀 产品名称: 自力式差压调节阀 产品型号: ZZYW 型 产品口径: DN20-200 产品压力: 0.6~10.0Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 ZZYW 型自力式差压调节阀概述: ZZYW 型自力式微压、差压调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源,引入执行机构膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。主 要用于各种工业炉气体燃烧系统,控制甲、乙两种燃料混合比流量,达到理想的然料条件:用于氢冷发电机组密封油与氢气、液化气、氧气、氮气等各种工业 气体的减压、稳压、泄压调节:用于各种油品、化学品、液体储罐气封。 主要技术参数: 公称通径 DN(mm) 额定流量系数 Kv 公称压力(MPa) 固有流量特性 保证调压阀正常工作 的最小压差 P(MPa) 压力分段范围 (KPa) 工作温度℃ 适合介质 法兰尺寸、型式 结构长度 主要性能指标: 控制精度% 硬密封(L/H) 允许泄 漏量 软密封 (ml/min) 0.5~6 28~35 5~10 32~40 20 7 25 11 32 20 40 30 50 48 1.0 1.6 快开 ≥0.01 9~15 38~50 12~19 48~60 ≤80 65 75 80 120 100 190 18~25 58~72 22~30 70~100 气体、蒸汽、低粘度液体 PN10、16、GB9113-88 凸式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN 等标准) 瑴 按 GB12221-89 标准 ±10 单座(Ⅳ级) :≤10-4 阀额定容量:双座(Ⅱ级) 、≤5×10-3×阀额定容量 DN(mm) 20 25 0.15 32 0.3 40 50 0.45 65 0.6 80 0.9 100 1.7 125 4.0 150 200 6.75 应用实例 A.氢冷发电机组密封油系统 B.差压调节阀用于物料循环回路流量控制 C.风机加热系统循环风量控制 许用介质与温度的关系: E.泵旁路调节 D.两种气体流量的配比控制 公称通径(DN) 压力调节范围 (Kpa) 0.5~30 28~50 48~100 20 25 32 40 50 φ394 65 80 100 A φ308 φ308 φ394 外形尺寸 公称通径 DN 法兰距离 L 执行器宽 K 总高度 H 导压管接口螺纹 重量 Kg 20 185 25 200 32 205 40 222 50 254 65 276 395 80 298 100 352 456 465 470 470 480 490 490 M16×1.5 510 12 13 15 17 20 28 38 43 阀门主要零件及推荐使用温度范围: 零件名称 材料 HT200 阀体、阀盖 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座 0Cr18Ni12Mo2Ti (增强)聚四氟乙烯 司太莱合金堆焊 压力平衡元件 波纹管 弹簧 18Ni12Mo2Ti 18Ni12Mo2Ti 温度范围 -20~200℃ -40~450℃ -250~550℃ -250~550℃ -250~550℃ -250~550℃ -20~200℃ -250~550℃ -160~300℃ -160~250℃ 减压阀>>自力式减压阀>>自力式带指挥器减压阀 产品名称: 自力式带指挥器减压阀 产品型号: ZZVYP 产品口径: DN20~DN150 产品压力: 1.0-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 产品介绍: ZZVYP 型自力式带指挥器减压阀,是一种无需外来能源,而只依靠被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为恒定值的一种节能型压力调节阀。 自力式带指挥器压力减压阀的压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省时省力可运行状态下连续设定;控制精度高,可比一般 ZZY 型直接操作自力式压 力调节阀高一倍,适合于控制精度要求高的场合;检测、执行元件由耐高温材料制作,无需带冷凝器也可用于高温(200℃)水蒸汽场合。 结构特点: 技术规范: 零件材料与工况: 主要尺寸及重量: 应用设计实例: 订货须知: 阀门订货时请用户提供以下资料: 减压阀名称、型号 公称尺寸(mm) 公称压力(MPa) 额定流量系数(Kv) 固有流量特性 介质名称 工作压力及范围 阀体、内件及填料材质 其他特殊要求 调节阀>>自力式调节阀>>自力式电控温度调节阀 产品名称: 自力式电控温度调节阀 产品型号: ZZWPE 型 产品口径: DN15-200 产品压力: 0.6~6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 产品概述: ◆用途与特点 自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介 质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行 中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 零件资料: ◆结构与原理 调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。 1.加热型调节阀的结构与原理,见附图示: 工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值 时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信 号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。 外型示意图 (1)智能型执行器 (2)主阀体 (3)传感器 (4)毛细管 (5)手动机构 备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。 技术参数: ◆主要参数与材料 1、主要参数表 公称通径 (mm) 公称压力 PN(MPa) 流量能力 (m 3 /h) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 1.6 4.0 5 7 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 额定行程 (mm) 6 8 10 14 20 30 30 40 温度调节范围 ( ℃ ) 0~120 : 100~250 调节精度 ( ℃ ) 使用介质 允许 泄漏量 硬密封 软密封 ±1~±5 蒸汽、水、油、气体 10 -4 X 阀额定容量 “0” 3m 、 5m 、 10m 270 、 430 、 630 3/4 ” 1 ” 毛细管长度 温包扦入深度 联接螺纹 ◆配套用电动执行机构有关技术参数 公称通径 DN ( mm ) 普通型 电动执行机构型 号 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 ZAZ-60 DKZ-410 DKZ-410 DKZ-510 JHZAZ3 6400 16000 8000 48 60 ZAZ-60 DKZ-310 DKZ-310 电子型 JHZAZ1 JHZAZ2 JHZAZ3 普通型 电动执行机构推 力( N ) 400 4000 400 4000 4000 20 30 6400 6000 32 48 35 15 25 电子型 2000 全行程 时 间 ( S ) 消耗功率( W ) 电子型 30 普通型 28 电子型 6 普通型 12.5 40 *表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。 规格重量: ◆外型尺寸及重量 普通型 单位:mm 公称通径 DN 20 A B H1 L H2 460 230 490 25 32 40 50 65 530 230 540 80 100 125 150 630 260 625 200 150 160 175 180 180 215 200 230 218 230 290 280 310 350 285 315 400 480 400 460 600 540 H3 重 量 (Kg) PN 40 PN64 16 53 50 53 57.5 52 56 70 54 58 75 56 65 82.5 58 68 92.5 75 84 100 110 87 110 95 129 125 142.5 132 135 177 180 170 155 210 电子型 单位:mm 公称通径 DN d H4 L H5 H6 20 φ 155 290 25 32 φ 162 325 40 50 65 φ 170 380 80 100 125 150 200 150 160 175 180 53 58 12 16 180 200 230 215 218 230 70 15 19 75 17 26 82 18 27 290 310 350 400 480 600 280 285 315 400 460 540 92 34 43 100 110 125 142 170 46 69 54 85 76 79 100 重 量 PN 16 40 10 (Kg) PN64 13 120 125 150 连接标准: ◆连接尺寸及标准 ·法兰标准:铸铁法兰按 GB4216-84、铸钢法兰按 GB9113-88 ·法兰密封面型:PN10、PN16 为凸面 PN40、PN64 为凹凸面,阀体为凹面 ·结构长度:GB12221-89 ·夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4 *阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如 ANSI、JIS、DIN 等标准。 ◆订货须知; 订货时请用户提供以下资料: ·调节阀名称、型号 ·公称通径(mm) ·公称压力 (MPa) ·额定流量系数(Kv) ·固定流量特性 ·介质名称、阀前后压力、温度、流量等 ·整机作用方式(电开、电关)及输入信号 ·阀体、阀内件及填料材质 ·附件(操作器、伺服放大器等) ·其他特殊要求 调节阀>>温度调节阀>>自力式电控温度调节阀 产品名称: 自力式电控温度调节阀 产品型号: ZZWPE 产品口径: DN15-200 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美 标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、 产品概括: 20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、 316 、 316L 、铬 钼钢、 低温钢、 钛合金 钢等。 工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内 螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 ZZWPE 自力式电控温度调节阀概述 自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等 介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可 在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 ◆自力式电控温度调节阀结构与原理 调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。 1.加热型调节阀的结构与原理,见附图示: 工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设 定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产 生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达 到控温目的。 外型示意图 (1)智能型执行器 (2)主阀体 (3)传感器 (4)毛细管 (5)手动机构 备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。 ◆自力式电控温度调节阀主要参数与材料 1、主要参数表 公称通径 (mm) 公称压力 PN(MPa) 流量能力 (m 3 /h) 额定行程 (mm) 温度调节范围 ( ℃ ) 调节精度 ( ℃ ) 使用介质 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 ; 10 16 8 25 10 40 14 63 100 20 160 250 30 400 30 630 40 150 200 1.6 4.0 5 6 7 0~120 : 100~250 ±1~±5 蒸汽、水、油、气体 允许 泄漏量 毛细管长度 温包扦入深度 联接螺纹 硬密封 软密封 10 -4 X 阀额定容量 “0” 3m 、 5m 、 10m 270 、 430 、 630 3/4 ” 1 ” ◆自力式电控温度调节阀 配套用电动执行机构有关技术参数 公称通径 DN ( mm ) 电动执行机构型 号 普通型 电子型 普通型 电子型 全行程 时 间 ( S ) 消耗功率( W ) 普通型 电子型 普通型 电子型 6 20 25 32 40 ZAZ-60 DKZ-310 JHZAZ2 400 4000 4000 20 30 28 15 25 50 65 80 100 125 150 DKZ-410 DKZ-510 JHZAZ3 6400 16000 8000 48 60 35 40 200 ZAZ-60 DKZ-310 JHZAZ1 400 4000 2000 12.5 30 DKZ-410 JHZAZ3 6400 6000 32 48 电动执行机构推 力( N ) *表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。 电子型-单位:mm 公称通径 DN d H4 L H5 H6 重量 (Kg) PN 16 40 PN64 150 175 53 10 13 20 φ 155 290 160 180 58 12 16 180 215 70 15 19 25 32 40 φ 162 325 200 218 75 17 26 230 230 82 18 27 290 280 92 34 43 310 285 100 46 69 350 315 110 54 85 50 65 80 100 125 φ 170 380 400 400 125 76 120 480 460 142 79 125 600 540 170 100 150 150 200 ◆自力式电控温度调节阀 外型尺寸及重量 普通型-单位:mm 公称通径 DN A B H1 L H2 H3 重量 (Kg) PN 16 40 PN64 150 175 53 50 53 160 180 57.5 52 56 20 25 32 460 230 490 180 215 70 54 58 200 218 75 56 65 230 230 82.5 58 68 290 280 92.5 75 84 40 50 65 80 530 230 540 310 285 100 87 110 350 315 110 95 129 400 400 125 132 177 100 125 150 630 260 625 480 460 142.5 135 180 600 540 170 155 210 200 ◆自力式电控温度调节阀 连接尺寸及标准 ·法兰标准:铸铁法兰按 GB4216-84、铸钢法兰按 GB9113-88 ·法兰密封面型:PN10、PN16 为凸面 PN40、PN64 为凹凸面,阀体为凹面 ·结构长度:GB12221-89 ·夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4 *阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如 ANSI、JIS、DIN 等标准。 ◆订货须知: 订货时请用户提供以下资料: ·调节阀名称、型号 ·公称通径(mm) ·公称压力 (MPa) ·额定流量系数(Kv) ·固定流量特性 ·介质名称、阀前后压力、温度、流量等 ·整机作用方式(电开、电关)及输入信号 ·阀体、阀内件及填料材质 ·附件(操作器、伺服放大器等) ·其他特殊要求 自力式电子温度调节阀 一、产品[自力式电控温度调节阀]的详细资料: 产品型号: ZZWPE 产品名称: 自力式电控温度调节阀 产品特点: ZZWPE 自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热 气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可 靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 产品特点: 本系列产品公称通径由 20 至 200mm, 公称压力有 1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为 0~10mA.DC 或 4~20mA.DC 来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值, 其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合。 二、零件材料: 阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推杆、衬套:2Cr13 垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 波纹管:1Cr18Ni9Ti 三、技术参数: 公称通径 DN(mm) (阀座直径 dn) 额定流量系 数 直级 等百分比 额定行程(mm) 公称压力 PN(MPa) 固有流量特性 固有可调比 单座 允许泄漏量 套筒 工作温度 t(℃) 信号范围(mA.DC) 作用方式 使用环境温度(℃) 使用环境湿度 电源电压 (10) 1.8 1.6 (12) 2.8 2.5 20 25 (15) 4.4 4 16 (20) 6.9 6.3 11 10 17.6 16 27.5 25 25 1.0 1.6 4.0 6.4 直线、等百分比 50 硬密封:IV 级 软密封:VI 级 硬密封:II 级 软密封:VI 级 -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 0~10 4~20 电关式 电开式 电动调节阀:-20~70℃ 电动调节阀:≤95% 220V 50Hz 44 40 69 63 110 100 40 176 160 275 250 440 400 60 690 630 32 40 50 65 80 100 125 150 200 四、调节范围: 公称通径 CN(mm) 阀座直径 DN(mm) 单座 额定流量系数 Kv 双座 套筒 额定行程(mm) 允许压差 Mpa) 温度调节范围(℃) 调节精度(%) 允许超载值(℃) 使用环境温度(℃) 安装接头 毛细管长度(m) 15 20 25 32 40 50 65 1.6 4.0 80 100 125 150 200 250 5 7 11 12 11 20 22 20 8 1.6 30 33 30 10 48 53 48 14 75 83 75 120 132 120 190 209 190 20 1.5 300 330 300 480 528 480 760 836 760 35 0.5 1100 1210 1100 6 10-20、20-40、30-50、40-50、50-60、60-70、70-80、80-100………180-200 ±5 分别为上述温度调节范围上限加 50 -40~±80 G1 3、5 允许泄漏 量 硬密封(1/h) 软密封(ml/min) 0.15 0.15 0.15 双座、套筒:5×10ˉ3×阀额定容量、单座:10ˉ4×阀额定容量 0.30 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.0 4.0 6.75 11.10 1、 主要参数见表一: 公称通径 CN(mm) 阀座直径 DN(mm) 单座 额定流量系数 Kv 双座 套筒 额定行程(mm) 允许压差 Mpa) 温度调节范围(℃) 调节精度(%) 允许超载值(℃) 使用环境温度(℃) 安装接头 毛细管长度(m) 允许泄 漏量 硬密封(1/h) 15 20 25 32 40 50 65 1.6 4.0 80 100 125 150 200 250 5 7 11 12 11 20 22 20 8 30 33 30 10 1.6 48 53 48 14 75 83 75 120 132 120 20 190 209 190 300 330 300 480 528 480 35 760 836 760 1100 1210 1100 6 1.5 0.5 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 ±5 分别为上述温度调节范围上限加 50 -40~±80 G1 3、5 双座、套筒:5×10ˉ3×阀额定容量、单座:10ˉ4×阀额定容量 0.15 0.15 0.30 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.0 4.0 6.75 11.10 软密封 (ml/min) 0.15 2、 外形尺寸与重量见表二 公称通径(DN) H T h d 保护套直径 重量(kg) 15 20 500 25 32 540 40 50 580 65 640 80 700 100 750 125 820 150 950 200 1100 250 1280 235、430 430、630 350 25 ф28 630、1000 8 10 13 15 18 30 35 60 75 85 110 150 3、 主要零件材料见表三 名称 阀体 材料 ZG230-Ni9Ti 、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 名称 平衡波纹管 材料 1Cr18Ni9Ti 阀座 阀芯 波纹管套 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti 安装接头 温包 毛细管 30、1Cr18Ni9Ti H62、1Cr18Ni9Ti H62、1Cr18Ni9Ti 五、安装事项: 安装、使用与维护 (1)安装前应对管道进和严格除污,吹净焊渣等杂物,否则将严重损坏阀门。 (2)调温阀应垂直装在水平管道上,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。 (3)为使自控系统或检修阀门时仍能连续运行,应设置旁通阀,阀前须装过滤器,压力表,在传感器附近装测温计,便于现场监视与温度设定。见下图: (4)传感器须全部浸没在被控介质中,并处于水平或倾斜向上安装。 (1)安装前,检查整机零件是否缺损与松动,对管道应进行清洗,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。 (2)尽量安装在振劝与撞击小的场所,阀自重量较大时,应有固定支撑架。安装场地应考虑到便于操作,又有利于维修。 (3)为使自控系统失灵或检修阀门时仍能连续运行,应设置旁路手动阀。检修与使用手动阀时,应先关闭阀前、后截止阀。 (4) 温包全部浸没在被调介质中,并处于水平或倾斜向上安装 (5)毛细管的弯曲半径不得小于 75mm,安置在自然状态,严禁折叠或扭曲。 (6)为便于现场进行监视与温度设定,在阀前应设置压力表与在温包插入部位设置温度计,现场操作安装系统 订货须知: 一、①自力式电子温度调节阀产品名称与型号②自力式电子温度调节阀口径③自力式电子温度调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的自力式电子 温度调节阀型号,请按自力式电子温度调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZAJD 型电动调节碟阀 电子式电动 O 型固定球阀 精小型电子式调节阀 ZDSJ 电子式角型调节阀 电子式电动调节阀 电子式三通电动调节阀 电子式电动高温调节阀 Z973X 电动浆液阀 ZAJV 型电动 V 型调节球阀 ZDSF 电子式三通调节阀 减压阀>>自力式减压阀>>自力式减压阀 产品名称: 自力式减压阀 产品型号: ZZYP 产品口径: DN15-200 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式减压阀概述: 自力式减压阀是一种小型弹簧直接作用调压阀,阀芯为软密封平衡结构,外部接口为螺纹接口,反馈方式为内部直接反馈,结构紧凑,自带输出压力表。可适 用于各类弱腐蚀常温介质。 主要技术参数: 1、公称通径:螺纹接口:1/2",3/4',1';法兰接口:15,20,25mm 2、公称压力:PN1.6 4.0 6.4 MPa 3、使用温度:-20~+70℃ 4、调压范围分段 KPa:10-50;40-160;150-350;300-800 5、最大使用压差:1.5Mpa 6、阀体材质:CS 304SS 316SS 316L 7、内件材质:304SS 316SS 316L 8、泄漏等级:Ⅵ级(GB4213-92) 外形尺寸(mm) 订货须知: 订货时请填写《规格书》或注明以下内容: 一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数 KV, 2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3、调压范围,4.阀体、阀芯材料,6.法兰标准。以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购; 三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。 平衡阀>>流量平衡阀>>自力式流量控制平衡阀 产品名称: 自力式流量控制平衡阀 产品型号: ZL47F 产品口径: DN15~400 产品压力: 0.6-6.4MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式流量控制平衡阀概述: 本阀门是种平衡阀,适用于各种液体管路系统,是一种较为理想的新型节能阀门。该阀设有刻度的数字显示,可直观调到任一位置,并可锁定。 自力式流量控制平衡阀特点: 该阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题,平衡阀提供了解决这一总是的手段,和它可以准确的调节压降和 流量,用以改善管网系统中液体流动状况,达到管网液体平衡和节约能源的目的。 在双管网工程改造中,应用此阀门仍可节约能源,得到较好的效果。下图为几种阀门的流量特性曲线,本公司生产的是其中等百分比特性阀门。从曲线图上可 知开度一个相等到的变化率,则流量的变化率相等,其特点是开度大时流量大,开度小时则流量小。而工程中大都在流量大时应用,等到百分比阀门洽洽适用 这种要求。根据这一特眯,可以自如的予置某一流量(快开阀门和线性阀门则不具备这种功能)而且当需要变化时,还能知道变化量。达到理想状态。 自力式流量控制平衡阀技术参数: 型号 Sp15-10/16 Sp45F-10/16 公称压力 2.4Mpa(24kgf/cm2) 工作压力 ≤1.6Mpa(16kgf/cm2) 工作温度 ≤80℃ 适用介质 水、油和其它液体 特性曲线 等百分比 安装使用范围 管网系统的主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 平衡阀>>流量平衡阀>>自力式流量平衡阀 产品名称: 自力式流量平衡阀 产品型号: ZLF、ZL47F 产品口径: DN15-350 产品压力: 0.6~10.0Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 一、自力式流量平衡阀产品特点及用途: ZLF-16 型自力式平衡阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统流量不变的阀门,并具有流量指示,调节方便,适用于供热空调 等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。 二、自力式流量平衡阀主要技术参数: 型号 ZLF-16 公称压力 1.6MPa 壳体试验压力 2.4MPa 使用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0~100℃ 三、自力式流量平衡阀主要外型尺寸(法兰连接 PN.1.6MPA 按 JB/T79-94 标准) DN L H1 H2 流量控制范围 m3/h 15 110 72 70 20 110 72 70 25 115 81 74 0.2~2 32 160 108 91 0.5~4 40 200 138 147 1~6 50 215 138 147 2~10 65 230 143 154 3~15 80 275 170 189 5~25 100 290 193 211 125 310 208 227 150 350 254 260 30~80 200 430 289 303 40~ 180 250 520 325 367 300 635 357 430 350 670 372 DN15~ 495 25 为螺 备注 0.1~1 0.1~1.5 10~35 15~50 100~ 150~ 200~ 纹连接 300 1500 700 自力式平衡阀 一、产品[自力式平衡阀]的详细资料: 产品型号:ZLF-16 产品名称:自力式平衡阀 产品特点:ZLF-16 型自力式平衡阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统流量不变的阀门,并具有流量指示,调节方便,适 用于供热空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。 二、主要技术参数: 型号 ZLF-16 公称压力 1.6MPa 壳体试验压力 2.4MPa 适用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0~100℃ 三、自力式平衡阀主要外型尺寸(法兰连接 PN1.6MPA 按 JB/T79-94 标准): DN L H1 H2 流量控制范围 M3/h 15 110 72 70 0.1~ 1 20 110 72 70 0.1~ 1.5 25 115 81 74 32 160 108 91 40 200 138 147 50 215 138 147 2~ 10 65 230 143 154 3~ 15 80 275 170 189 5~ 25 100 290 193 211 10~ 35 125 310 208 227 15~ 50 150 350 254 260 30~ 80 200 430 289 303 40~ 180 250 520 325 367 100~ 300 300 635 357 430 150~ 500 350 670 372 495 200~ 700 备注 DN15~25 为螺纹连 接 0.2~ 0.5~ 1~ 2 4 6 订货须知: 一、①自力式平衡阀产品名称与型号②自力式平衡阀口径③自力式平衡阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的自力式平衡阀型号,请按自力式平衡阀 型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 微量排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 快速排气阀 单口排气阀 平衡阀>>自力式平衡阀>>自力式平衡阀 产品名称: 自力式平衡阀 产品型号: ZL47F 产品口径: DN15-350 产品压力: 0.6-6.4MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式平衡阀概述: ZL47F-16 自力式平衡阀,主要是一个自动调节阀瓣和手动调节阀瓣组成。利用介质自身的压力变化为动力,自动调节支管路流量的平衡,准确稳定流量,同时 具有开度指示,锁定、关闭等功能。适用于“供热、空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行一次性调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。 自力式平衡阀主要技术参数: 型号 ZL47F-16 公称压力 1.6MPa 壳体试验压力 2.4MPa 密封试验压力 1.76MPa 适用介质 水、油等非腐蚀性液体 介质温度 0~100℃ 自力式平衡阀主要外型尺寸: DN l H1 H2 15 110 72 70 20 110 72 70 25 115 81 74 32 160 108 91 40 50 65 230 143 154 80 275 170 189 100 290 193 211 125 310 208 227 150 350 254 260 200 430 289 303 250 520 325 367 300 635 357 430 350 670 372 495 DN15~25 为螺纹连接 备注 200 215 138 138 147 147 流量控制范围 m3/h 0.1~1 0.1~1.5 0.2~2 0.5~4 1~6 2~10 3~15 5~25 10~35 15~50 30~80 40~180 100~300 150~500 200~700 调节阀>>自力式调节阀>>自力式温度调节阀 产品名称: 自力式温度调节阀 产品型号: ZZWP 产品口径: DN20-150 产品压力: 1.6-6.4Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱 动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 自力式温度调节阀概述 ZZWP 型自力式温度调节阀是由温度传感器与控制阀两部分组成,是一种无需外来能源,利用被控介质自身温度变化进行自动调节的节能产品。产品适用于 以各种气体、蒸汽、热水、油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。具有温度设定范围宽、调整方便、可连续进行温度设定、超温过栽保护、温度设定 方便等优点。广泛应用于城市供热、采暖系统及电力、石油、冶金、制药、锅炉等工业部门。 自力式温度调节阀产品型号 类别 单座加热调节器 双座加热调节器 套筒加热调节阀 阀芯结构型式 型号 ZZWP-16~40B ZZWN-16~40B ZZWM-16~40B 类别 单座冷却调节器 双座冷却调节器 套筒冷却调节阀 型号 ZZWP-16~40B ZZWN-16~40B ZZWM-16~40B 自力式温度调节阀主要技术参数 1.控制阀主要技术参数 公称通径 DN(mm) 单座、套筒 额定流量系数 Kv 双座 允许压差(MPa) 公称压力(MPa) 固有流量特性 工作温度℃ 适合介质 快开 ≤300 气体、蒸汽、低粘度液体 PN10、16、GB9113-88 凸式 PN40 凹式 法兰尺寸、型式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN 等标准) 瑴 结构长度 1、控制阀主要技术参数 传感器型号 温度设定范围℃ 温度传递系数(mm/℃) 时间反应常 s T01 0~70 50~120 100~170 150~220 0.8 120 T02 按 GB12221-89 标准 12 22 33 1.6 53 83 132 209 1.0 330 0.5 528 20 7 25 11 32 20 40 30 50 48 65 75 80 120 100 190 125 300 150 480 超温保护℃ 安装接头 毛细管长度 m 传感器直径(mm) 温包材质 设定温度范围上限值+50 G1" 358 温包:25 护套:28 黄铜 自力式温度调节阀主要性能指标 控制精度% 硬密封(L/H) ±15 单座(Ⅳ级) :≤10-4 阀额定容量:双座、套筒(Ⅱ级) 、≤5×10-3×阀额定容量 DN(mm) 允许泄 软密封 漏量 (ml/min) 0.15 0.3 0.45 0.6 20 25 32 40 50 65 80 0.9 100 1.7 125 4.0 150 200 6.75 自力式温度调节阀可配附件 散热片、手动装置等。 自力式温度调节阀外形尺寸与重量 公称通径(DN) L H L1 L2 d 重量(Kg) 8 10 13 15 20 150 500 25 160 32 180 540 430 350 25(护套直径φ28) 18 30 35 60 75 85 40 200 50 230 580 65 290 640 80 310 700 100 350 750 125 400 820 630 150 480 950 自力式温度调节阀 使用介质与温度的关系 公称 阀体材质 介质温度℃ ≤150 ≤200 ≤250 ≤300 ≤350 ≤400 ≤425 ≤450 压力 (MPa) 1.0 最大工作压力(MPa) 1.0 1.6 1.57 1.6 1.5 1.52 1.6 1.44 1.4 1.28 1.25 1.12 1.1 0.88 1.0 0.72 0.9 0.75 HT200 1.6 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti 1.6 1.6 4.0 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 6.4 4.0 6.4 4.0 6.4 3.6 5.6 3.2 5.0 2.8 4.5 2.5 4.0 2.2 3.6 1.9 3.0 自力式温度调节阀 主要零件及推荐使用温度范围 零件名称 材料 HT200 ZG230-450 阀体、阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 阀芯、阀座 (增强)聚四氟乙烯 司太莱合金堆焊 波纹管 压力平衡元件 弹簧 18Ni12Mo2Ti -160~250℃ 18Ni12Mo2Ti -20~200℃ -250~550℃ -160~300℃ -250~550℃ -250~550℃ -250~550℃ -250~550℃ 温度范围 -20~200℃ -40~450℃ 水利控制阀>>自力式压差控制阀>>自力式压差控制阀 产品名称: 自力式压差控制阀 产品型号: ZYC 产品口径: DN15~DN125 产品压力: 0.6~2.5MPa 产品材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、 英标 BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、 产品概括: F22、不锈钢、304 、304L 、316、316L 、铬钼钢、 低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺 纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。