电热水器在使用时里面的水是直接接触我们身体的皮肤的,为了能更好的保证电热水器的使用安全,在电热水器的电源输入端加加装一个漏电保护器是完全可以的。即使我们的的用户总进线端已经安装了漏电保护装置,那也没有影响,反而能够给电热水器提供更加安全的双重保护。
其实现在的大部分电热水器设计时已经在插头部位也安装了漏电保护器,这也证明在电热水器的电源端加漏电保护器是完全可以的。
使用电热水器除了要安装漏电保护器的保护,还必须要安装合格的安全保护地线。再就是注意整个供电线路的安全标准,毕竟电热水器是大功率的用电产品。
不管是哪一种电热水器都很确定的需要装漏电保护器,这是毋庸置疑的!新闻报纸等媒体曝光热水器漏电伤人的例子不胜枚举!所以为了你和家人的安全:请记得热水器前面装漏电保护开关。
漏电保护开关作用:
除了具有普通空气开关的短路,过载,接地等保护外,还具有鲜明的特点:漏电保护功能,当线路老化,长期处于潮湿环境,绝缘程度下降时就会发生不同程度的漏电,当漏电电流超过漏电保护开关的漏电动作电流时,漏电保护开关就会漏电跳闸,断开线路进行保护。
家庭用电过程中:
一般而言,热水器的电源线都是专供
3500W应选用的漏电保护器必须符合:额定电流是20A。额定动作电流必须是10ma,额定动作时间是10ms这三个条件。额定动作电流和额定动作时间的指标是漏电保护器国家标准规定的不可违反的。
选漏保开关额定电流20A的道理说一下:3500W的计祘负荷电流是16A。选用空气开关保护线路负荷必须考虑需用系数。这个需用系数不是简单的选用也不是负荷电流的倍数选用。常规的空气开关额定电流的需用系数都在1·2到1·7范围之内选用。还要考虑上下级之间空气开关的配合。在潮湿环境中使用的电器选用空开漏保开关的需用系数不能选大。一般都选取需用系数1·2,所以3500W的漏保开关的额定电流是16×1·2=20A。这样能在使用中当负荷电流发生变化超过额定电流限值瞬时跳闸起到安全保护作用。
选用漏保开关的额定动作电流是10ma的道理:国家的标准规定:安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备及安装在水中的供电线路和设备及浴室照明线路应选用额定漏电动作电流为10ma速动作的漏电保护器。国家标准同时也对高灵敏的漏电保护器的额定动作时间即分断时间
如果你的漏保没有表明L接线柱和N接线柱,说明这个漏电保护器是2P漏保。