凝结水集水箱 为矩形,位于凝汽器下部壳体的底部,其上装有凝结水出水管及排水 管,在凝汽器高低压侧各有一个排水管,该排水门能在1 小时内排出 正常水位下的全部凝结水。其中凝泵入口管接在低压凝汽器热井底 部。从图中我们可以看出,低压凝汽器的排气凝结水先收集到上口的 集水板上,(低压侧的水怎么能打到高压侧去?集水盘安装有一定的 高度就是为了克服存在的压力差)通过连通管打到高压凝汽器,通过 淋水盘喷到高压凝汽器,然后和高压侧的排气凝结的水一起通过连通 管流到低压凝汽器热井,由于高低压凝汽器的真空不一样,高压凝汽 器的排气温度相对比低压的高点,这样就将低压凝汽器的凝结水打到 高压凝汽器去进一步吸收热量,提高提高凝结水的温度,从而打到提 高机组的效率。 每个凝汽器壳体上部布置有7#、8#共壳体的低压加热器一台,一台减温减压器。还布置有抽汽管组,经过凝汽器上部引出,在每一 根抽汽管道上都装有补偿节。