家里灯不亮用电笔测两条线都有电是怎么回事
家里的灯不亮,用试电笔测量,两条线都有"电",原因可能是零线断开,或安装在灯中的分段开关烧坏。
家里的灯不亮大致可分如下三种情况:
1、家里全部灯不亮,而插座正常用电,那么直接检查照明支路的零线。根据配电箱中照明空开,可找到对应的零线,接牢固即可。
2、如果只是某一盏灯不亮,维修操作如下, ① 首先判断光源是否有问题,如果确定光源是好的,再查线路。② 剥开连接灯的绝缘胶,闭合灯开关,用试电笔测量,两条线都有"电";再断开灯开关,两条线都没有电,那么可以确定是零线断了,再查线路。③ 拆卸灯开关,看底合内灯的零线缠绕是否松动。如果接触良好,零线仍然有"电",那么再查这个支路零线的来源,继续查找故障点。
附:有条件的话,可用万用表测量灯的端电压。 闭合灯开关,测量值在 220Ⅴ左右,则线路正常;测量值为 0,则零线断开。
3、有些豪华灯具在安装时,加装了分段开关。如果按上面的方法检查,确定零线接触良好 ( 既没有松动,又没脱开 ) ,那么一定是分段开关烧坏了。
注意:以上是维修思路,但如果灯具构造复杂,为了提高工率,有必要调整维修顺序,可先从灯开关着手检修。
你好我就是物业小区的电工,在小区里我看见的这种情况也很多,如果想要排除故障也很简单只要有个电工用的电笔就可以,首先用电笔分别测下总开关进出零线有没有反应,如果空开下面的零线有电上面的进线没电说明零线没有回路也就是总开关损坏更换一个就可以了!
这种现象基本确定是断零线了,本着先易后难的检修思路可以先检查家里别的照明是否也是这种现象来判断故障点的位置,如果只是单个灯不亮先检查此灯屋顶接线盒里是否有故障,或者根据灯线盒里零线走向判断前一级分线盒的位置。如果多个照明不亮零线断点在电源配电箱内,墙内断线的概率要小的多。
家里的灯不亮,用电笔测量,两条线都有电是什么原因呢?我就遇到过这样的事。
去年夏天,邻居张大爷的电灯不亮了,电视也没电,打不开了,让我过去看看。张大爷一个人在家,儿子、儿媳孙子,在城里上班上学。
我带了自家的电笔,先测量了总开关闸头,发现两条线都有电。测量室内各插孔也都有电,打开电灯、电视开关,就是灯不亮,电视打不开。询问张大爷,回答只是开了下空调就没电了,是不是开空调把电线烧断了?经过检查,电线正