8981人浏览
380v 用电功率计算公式 一个电源箱里面有 380V 设备电源,电流、功率怎幺算? 三相四相制,是用四条导线供电,三条相线,一条公共导线,就是中 性线。每条相线与中性线间的电压称为相电压,线电压是相电压的根号 3 倍,平常说的 380V,就是线电压,220V 就是相电压。 380V 电流计算方法: 380V 电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:Ⅰ= 额定功率 ÷ (1.732 &TImes; 额定电压 &TImes; 功率因数 &TImes; 效率 )。 功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设 备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功 率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。 三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式: 功率=电流&TImes;(1.732 乘以 380 电压乘以 0.85 功率因数乘以 0.9 效率)。 如7.5 的电动机额定电流的计算方法: 7500÷(1.732 乘以 380 乘以 0.85 乘以 0.9)=14.896A。 举例说明:15KW 电动机 380V。当用电电压为 380V 时: P=UICOSφ/1.72, 此时电流为:I=15KW/380V/0.83(COSφ,功率因 数/1.72x1000=27.7A.(线电流)。 交流电流与功率的关系: 单相:I=P/220; 三相:I=P/1.73 乘以 380。 直流电功率:P=U*I =I²R =U²/R。 有功功率、无功功率、视在功率的含义是什幺 视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功这 部分功率由于做了功而被称为有功功率。 可认为是电压与电流相位差变化的 损耗。无功功率不做功,但是要和无功部分。 有功部分是通过导线发热损失掉或纯电阻负载消耗的功率, 无功功 率则是损失在非纯电阻负载上的功率。但是要保证有功功率的传导必须先满 足电网的无功功率。