施工临时用水方案计算书 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算\ue007 其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s)\ue008 K1 ── 未预见的施工用水系数\ue006取1.05\ue008 Q1 ── 年\ue004季\ue005度工程量 (以实物计量单位表示)\ue006取值如下表\ue008 N1 ── 施工用水定额\ue006取值如下表\ue008 T1 ── 年(季)度有效工作日(d)\ue006取365天\ue008 b ── 每天工作班数(班)\ue006取1\ue008 K2 ── 用水不均匀系数\ue006取1.50。 工程施工用水定额列表如下: ------------------------------------------------------------- 序号 用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位 1 模板浇水湿润 10.0 0.0 M3 2 搅拌机清洗 600.0 0.0 台班 3 砌筑工程全部用水 150.0 0.0 M3 4 抹灰工程全部用水 30.0 0.0 M3 ------------------------------------------------------------- 经过计算得到 q1 =1.05×0.00×1.500/(365×1×8×3600)=0.00L/S。 二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式\ue007 其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s)\ue008 K1 ── 未预见的施工用水系数\ue006取1.05\ue008 Q2 ── 同一种机械台数(台)\ue006取值如下表\ue008 N2 ── 施工机械台班用水定额\ue006取值如下表\ue008 K3 ── 施工机械用水不均匀系数\ue006取2.00。 施工机械用水定额列表如下: --------------------------------------------------------------------------------- 序号 机械名称 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 换算系数 --------------------------------------------------------------------------------- 经过计算得到 q2 =1.05×0.00×2.00/(8×3600)=0.00L/S。 三、生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式\ue007 其中 q3 ── 施工工地生活用水量 (L/s)\ue008 P1 ── 施工现场高峰期生活人数\ue006取300人\ue008 N3 ── 施工工地生活用水定额\ue006取值如下表\ue008 K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数\ue006取1.30\ue008 b ── 每天工作班数(班)\ue006取1。 施工工地用水定额列表如下: ---------------------------------------------------- 序号 用水名称 单位 耗水量N1(L) 1 食堂 L/人 10.0 2 施工现场生活用水 L/人 20.0 ---------------------------------------------------- 经过计算得到 q3 = 300.00×30.00×1.30/(1×8×3600)=0.41L/S。 四、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式\ue007 其中 q4 ── 生活区生活用水量 (L/s)\ue008 P2 ── 生活区居住人数\ue006取100人\ue008 N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额\ue006取值如下表\ue008 K5 ── 生活区生活用水不均匀系数\ue006取2.00\ue008 生活区生活用水定额列表如下: ---------------------------------------------------- 序号 用水名称 单位 耗水量N1(L) ---------------------------------------------------- 经过计算得到 q4 = 100.00×0.00×2.00/(24×3600)=0.00L/S。 五、消防用水量计算: 根据消防范围确定消防用水量 q5 =10.00L/S。 六、施工工地总用水量计算: 施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算\ue007 在此计算中得:Q =q5+(q1+q2+q3+q4)/2 =10.00+(0.00+0.00+0.41+0.00)/2=10.20L/S\ue008 最后计算出的总用水量\ue006还应增加10%\ue006以补偿不可避免的水管漏水损失。 最后Q还应增加10%,得出 Q =10.20+1.02=11.22L/S\ue008 七、供水管径计算: 工地临时网路需用管径\ue006可按下式计算\ue007 其中: d ──配水管直径(m)\ue008 Q ──施工工地用水量(L/S)\ue008 V ──管网中水流速度(m/s),取V=1.00(m/s)\ue008 供水管径由计算公式\ue007d=[4×11.22/(3.14×1.00×1000)] 得临时网路需用内径为13mm的供水管。 0.5=0.013m=13mm