切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对消防安全的日益重视,模块的应用越来越多,功能也越来越完善消防模块简介消防模块是消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。消防模块分类消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。消防模块的作用输入模块输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。输出模块输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。输入输出模块输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。