清洗叶轮、泵体、端盖、检查泵体、叶轮、端盖有无裂纹、磨损。.清洗轴承、油室及油窗(或油环)。检查轴承有无锈蚀、斑点,保持架有无磨损、裂纹以及轴承间隙大小,油窗(或油环)有无损坏。.清洗机械密封部件,检查动、静环密封面的磨损情况,弹簧有无裂纹,动、静环密封圈有无失效、老化。.检查轴有无磨损、变形。4.IH、CZ型离心泵的组装。组装与拆卸顺序相反进行。3.2.4 IH、CZ型离心泵的检修质量标准1.泵的全部零件应完整、无损、无缺陷,泵体和泵座外观应完好整洁。2.叶轮和轴套的幌动度0.05mm。3.轴的弯曲度最大不超过0.05mm,轴套表面应光滑无任何划伤。4.叶轮颈项偏差0.2mm,叶轮与轴为动配合,间隙在0.030.05mm之间。5.密封环与叶轮的径向间隙为0.20.3mm,轴向间隙为0.50.7mm紧力在0.030.05mm之间。6.叶轮与泵体轴向间隙23.5mm。7.轴承与轴肩靠紧间隙应小于0.03mm,与轴配合紧力间隙0.0180.023mm,轴承跳动间隙应符合标准。8.轴承压盖轴承间隙0.10.6mm,各键两侧间隙0.010.03mM,泵轴窜动间隙为0.250.5mm。9.机械密封动、静密封面不允许有任何细微的划痕、碰伤等缺陷,所有零部件包括泵体、叶轮、密封腔等在装配前均应冲洗干净。10.动、静环密封面偏差应小于0.02mm,端面不平行度小于0.04mm。11.机械密封的弹簧压缩量必须调整适当,即组装后用手盘动时,应感觉到密封作用有一定压缩量又能轻快、灵活转动为好。12.所属阀门应开关灵活,严密无泄露。13.联轴器找正轴向偏差0.3mm,径向偏差0.1mm。端面间距24mm。3.2.5 IH、CZ型离心泵的试运