4.安装温控器后该如何使用?
温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要壁挂炉上的钮来控制。例如:壁挂炉上的温度钮放在9,温控器的钮调在20℃,这时壁挂炉将以 85℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。如果壁挂炉上的温度钮放在0,室温设20℃,则壁挂炉以30℃的水进行供暖。显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。因此,可以说装了温控器,壁挂炉炉子上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
5.如何知道房屋的保温状况
例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计。关炉12小时(白天)后温度计降低1-2℃,夜间降低4-5℃,说明保温良好,否则是有漏风的地方,需要仔细检查。
6.如何解决洗浴前的冷水?
先计算浪费的水量,洗浴前8-15秒有未经加热的冷水流出即0.16升/秒×15=2.4升,每日开10次为24升,一年浪费的水为8760升即9立方,30多元。
节约办法:
①用盆接另做他用。
②壁挂炉卫生热水最低启动流量为2.5升/分钟,使用卫生热水时,先开小流量,当水热后立即开大。2.5升 /分钟流量的简单判断是开水龙头形成毛笔杆粗细的水柱即可。
③最先进的方法:利用旧有的电热水器与壁挂炉配合,组成带水箱的热水中心,这种方法最适用于卫生间离壁挂炉较远的户型。利用壁挂炉加热卫生用水,并通入电热水器的进水口。电热水器只承担保温作用。例如壁挂炉烧80升热水耗气0.36立方,费用0.68元。电热水器80升,保温24小耗电1.5度,与燃气费用相同,连续使用,浪费少,更舒适。
7.壁挂炉的排烟安全性
壁挂炉的烟管为同心双管,内管为排烟,外管为进空气,并且与密封室连通,而与室内是完全隔绝的。所有品牌的壁挂炉都是强制排烟(有风扇)平衡式(有风压开关),因此排烟和进空气都在室外进行,不会耗费室内空气,安全性是有保障的。
8.在清洗过滤网时该怎么排水?
炉内供暖水的排法:关闭冷水进水阀,打开充水阀,打开卫生热水的水龙头,炉内的供暖水即可排出。反向操作可以重新充水运行,拧开即可。暖气片的排水,只能利用暖气片的跑风
9.温度上不去的原因
①暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。将暖气片大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
②湿房未干,由于墙体较湿,所含水份需要