我想请问一下:室内消防栓里的消防水带一般是多少米的或者说按照规范应该是多少米

正规的消防水带是有长短的区别,还有粗细的区别,这个是看你需要哪种规格的了一般来说口径规格有: Φ40类型的, Φ50类型的, Φ65类型的, Φ80类型的, Φ100类型的, Φ150。另外根据GB14561-2003、2015年出了新消防规范最少应该是20米,之后就是按照每5米起跳的。希望能够帮助到你。

室内消防管支架

室内消防管道支吊架安装参见图集03S402

室内消防验收规范

给点银子直接些,你玩得越正规越被人坑

室内消防栓压力一般是多少

这个根据要求的是室内消火栓的最不利点需要满足不小于10m充实水柱,高层不小于13m充实水柱的,消火栓出口压力不超过5kg的,超过的需要减压的。
消防供水压力大于0.5MPa时会采取减压措施;所以室内消防栓压力不会大于0.5MPa;一般就是自来水供水压力0.2~0.4MPa。
这个室内消火栓规定的格式出口压力不超过0.5mpa的动压的,一般静压压力不超过1.6mpa的。

室内消防栓水压一般是多少

室内消火栓水压不能超过0.5MPa。室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。