总有一个明显的点,这个点会将零线和火线紧紧的粘在一起。因为电流和水流一样,喜欢抄近路,就在这个连接点,所有的电流蜂拥而至,经过这条捷径回到另一侧。所以,这条过于拥挤的近路(线路),会出现发热烧毁导致跳闸的现象。如果没有烧毁线路,用手触摸也会发热甚至是烫手。短路点之外线路的温度不会发热烫手,这样一来,很容易找到短路点。另外,可以用万用表欧姆档来判断是否发生短路故障。
再说一下什么是断路?
断路是指导线、空开、电器元件(用电器)等,没有导通或者损坏,导致电流没有回路无法流通,设备无法运行的故障。
先回答一下零线断路怎么办?将万用表调到电压档,测试空开负荷侧电压,如果零线在空开电源侧(电源进线)断路,是没有220V电压产生的,如果在空开下侧(负荷出线至用电器),就会正常有220V电压。
按照这个方法继续查找,一直查到没有电压和有电压产生的这个点即为断路点。
也可以用检电笔测试零线,如果电笔氖泡发光,说明零线断线后,经过用电器变成了带电的火线。
此时,可以继续查找,电笔不发光时的零线是正常的。
火线断路的查找方式和零线基本相同,唯一不同之处是断点后的火线没电,而断点后的零线有电。顺藤摸瓜,直到查出有电和没电的这个点即为断路点。
看过《怎么检测零线还是火线断路》的人还看了以下文章