楼房卫生间插座没电空气开关没跳闸

原析:1.卫间插座单独路电箱空线端或者卫间第电源插座接线端松接触良 2卫间与屋室等普通插座同路通往客厅插座电源接线端松###能电线烧能插座坏找专业电工处理吧

这是家里的电路中间那个开关总是跳闸是主卧的有时候推不上去有时候推上去了一段时间就跳闸时

根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。。。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,重新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!###线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误###换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。###呵呵,我是电工,需要帮忙吗

室内短路空气开关可以推上吗

短路没解除,既便能合上闸,开关(空气断路器)内部脱扣部份还是要跳开!这种情况下,当短路排除后,开关一般还能用。如果连续在短路的情况下合闸,开关触点很容易被烧坏!

在插电器时,砰的一声就跳闸了,把闸推上去后,家里的电灯能用,但是插座不能用了,就是一切插的东.

估计是你家管插座用电的开关坏了,可能要换一个空气开关了。

哪位晓得隐形纱窗怎么推上去

有磁吸的 有勾挂的,现在大多是勾挂的,可以把手放进横梁凹处向下向内(向外)打开勾挂开关,然后向上自然回卷,可能时间长了弹簧劲小了回不去。

空气开关跳闸后推上去没电

去1楼计量箱合上就好了,总闸跳了

空气开关跳闸全部推上去后家里的3个空调没电了

首先应该确定总开关容量是否大于空调的空气开关容量,如果小于,可以直接更换大一级的总开关,另外如果是属于漏电开关,那应该检查空调是否有接地情况,排除这些问题以后,建议把总开关加大,如果是单台小于1.5匹的空调,空调分开关建议安装32A的就可以了。
【空调安装时对电源线和地线的要求】
为了空调器安全运行,为了防止意外事故发生,安装空调器对电源和地线都有具体要求。
(1)目前空调器产品大多为单相电源,工作电流较大。所以一定要使用专用动力线,不能
使用照明线,否则大电流会使电线过热烧毁,甚至引起火灾。若有多台空调器并联运行时,更要配以足够截面积的电源线,同时还要注意电路上三相负载的平衡问题。
(2)安装空调器必须可靠接地。目前,新建楼房一般都安装了公共接地线,或由

家里空气开关跳闸,推上去后发现灯坏了

你这个问题应该是灯的控制线接地短路,或者灯头发生短路。 建议检查一下灯的控制线,当灯的控制线接地时,接地电阻比较大的情况下,就会出现你说的这种情况。空气开关跳闸后,合闸后正常工作,但工作一会后就又会跳闸。

空气开关跳闸了之后,为什么推上去不来电

先把手柄向下压到位,然后在推上去。就可以了。 有个小凸的按扭按下去才能通电,那是测试空气开关好坏的。

空气开关跳闸,头几次推不上去,后能推上去,但过一两天又跳了

空气开关没有漏电保护功能,跳闸
检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路。
跳闸说明是开关自身性能不稳定引起的跳闸。
开关使用时间久了,都会有这个问题。我认为是开关损坏的可能性比较大,更换一个问题就解决了。
建议用排除法,把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原因不稳定导致的跳闸。

打开电灯开关时,“砰”的一声,空气开关跳闸了,再把空气开关推上去,灯也亮

可能是开关质量不好,发生电弧现象导致过电流引起空开跳闸,或者是空开质量不好。建议先把电灯开关更换,还是如故把空开更换了。

空气开关跳闸后推不上去

根据你的描述可以看出你家的12台电脑就有1500W以上的功率,再加上照明用电等也要近3000W的用电,对应的空气开关必须达到16A或20A,最多25A,否则就起不到保险作用了; 跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸。 由于你拔掉部分电脑后可以合上闸,说明整个通路没有短路。那么不拔电脑合不上闸,原因就是你的电脑都没有切断开关电源,当你合闸的瞬间每个电脑的开关电源和节能灯、日光灯的变压器或镇流器都会产生数倍于额定电流的励磁电流,你看这瞬间数十安的励磁电流空气开关怎能受得了呢? 最后建议你安装一个20A优质的空气开关,多用几个带开关的排插分别插电脑,万一遇到跳闸必须关断所有排插,等合闸以后再分

总空气开关跳闸,推上去有时候可以使用有时候马上断电,把所有分线

你说要按下才能推上的空开那是带了漏电保护器的,你厕所的那路线是不是还有插座在使用啊?那有可能是其中一个插座或插座上的电器对地漏电导致的,或者插座进水也有可能导致对地漏电而漏电保护器动作!另外你看下是不是空开容量及漏电保护器的漏电容量选择太小了,如果是那样也会引起跳闸的!你最好找个电工来帮你看看,如果是漏电特别在厕所洗澡时会比较危险!

厨房的空气开关跳闸了,然后又把空气开关推上去了冰箱也启动了过了几分钟之后又跳闸了这是不是冰箱坏了

可能是开关选型过小或冰箱有漏电造成漏电开关跳闸。

家里的空气开关跳闸后能推上,但依然没有电

旁边有一个很小的按钮,那是保险。先按一下保险按钮(很小的),在推开关就可以了
http://www.17house.com/sp/zhihu/9/1372733393064226.htm 空气开关跳闸后推上去没电