电压互感器有哪些准确等级, 电压互感器有哪些准确等级,分别为什么意思 0.2 一般用于计量 0.5 一般用于测量 1 级 3 级 一般用于监测 3P 6P 用于保护 0.22 级 用于电源 电流互感器的标识: 标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30 准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误 差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。 标准准确级: 保护用电流互感器的标准准确级为:5P 和 10P ; 保护用电流互感器铭牌标志 铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如 30VA 5P 10 注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出: 示例 15VA 0.5 级 或 15VA 0.5 级 30VA 1 级 15VA 1 级 ,扩大值 150% 30VA 5P10 ;15VA 5P20 测量用电流互感器准确级的标称 测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来 标称 标准准确级- 测量用电流互感器的标准准确级为: 0.1;0.2;0.5;1;3;5 特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为: 0.2S;0.5S. 如:0.2/5P20/10P20,第一组为 0.2 级;第二组准确级数为 0.5 级,保护用,二次输出容量为 20VA;第三组准确级数为 10 级,保护用绕组,二次输出容量为 20VA。 PT 的标识方法基本相同。 以前也是从网上得到的,资源共享吧