电气工程师五道常见面试题以及解析
1、简述一下电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
2、发电机并列有几种方法?各有何优缺点?
答:准同期法的'优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。
3、端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响?
答:1、电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。
4、操作隔离开关的注意事项是什么?
答:检查开关确在拉开位置,合隔离开关时,不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可太猛,以避免发生冲击。操作完毕后,应检查是否合上,并检查接触良好。
5、发电机的出,入口风温差变化说明了什么问题?
答:在同一负荷下,出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机内部损耗
增加或空气量减少,应检查并分析原因。