4,在同一个房间,或一排安装的灯具,中心线偏差不应超过5毫米。 5,荧光灯和高压汞灯及其附件应配套使用的安装位置,便于检查和维护。 6,照明应固定牢固*。螺钉或螺栓,每盏灯应不小于2;绝缘直径75毫米及以下的,可以是一个螺栓或螺钉。应急照??明和疏散指示照明的要求,特别是在公共场所,应明确标示。不应该在公共场所,照明专家来管理安装自动节能开关。每套灯应安装在相线保险丝。路灯电线,架空线的引入,水应亮起弯曲的入口。 36 V和照明变压器安装要求:供应方短路保护熔断器的额定电流不得超过变压器额定电流。在任何结束的外壳,核心和低压侧,或中信点应接地或接零。移动照明要求的固定结构线应铺设在移动架构。移动线建设活动,不应该是紧张和磨损。当吊灯灯具重量超过3公斤,可用于嵌入式挂钩或螺栓的重量;添加到链吊灯,超过一公斤应该更大一些。金属卤化物灯的安装要求,灯具安装高度应该超过5米,电缆终端和光,而不是表面更大的光接近。