炼油厂火灾的燃烧一、 燃烧的猛烈性 第二节 炼油厂的火灾特点(一) 可燃气体化学性爆炸由于生产装置出现跑、 冒、 滴、 漏, 使可燃气体或易由于生产装置出现跑、 冒、 滴、 漏, 使可燃气体或易燃可燃液体等物料从管道的连接部位、 阀、 塔、 釜等设备的破裂处泄漏出来, 其可燃蒸气与空气形成混合气体,达到爆炸极限时, 遇到着火源即发生化学性爆炸, 其爆炸威力是很大的, 即爆炸时产生的冲击波、 高热会破坏生产设备, 导致火势迅速蔓延扩大, 有时会造成人员伤亡。二、 爆炸破坏性 第二节 炼油厂的火灾特点案例1: 1997年6月 27 日 21时30分, 位于北京东南通州区的北京化工集团有限公司东方化工厂, 灌装轻柴油时, 开错阀门, 导致满罐的石脑油外溢, 遇火源发生爆炸而引起火灾, 这次爆炸火灾造成9人死亡, 39人受伤,直接经济损失1. 17亿元。二、 爆炸破坏性案例2:油气管理所贮量为400立方米11号球形贮罐下部的排污阀上部法兰密封局部失效, 造成大量的液化石油气泄漏,在罐区达到爆炸极限, 引起化学爆炸。1998年3月5日下午, 西安市煤气公司液化石 第二节 炼油厂的火灾特点(二) 设备物理性爆炸炼油厂生产装置发生物理性爆炸并导致火灾的事例时有发生。 高温、 高压设备发生爆炸, 通常是由于装置内部的可燃气体或液体物料体积膨胀所造成的结果。 如操作失误,造成设备超温超压; 火灾时, 反应装置长时间被高温的火焰烧烤, 使装置内部的温度升高, 压力增大, 当内部压力超过生产装置的耐压强度时, 造成生产装置发生物理性爆炸, 促使火势蔓延扩大或引发化学性爆炸, 其危害是十分严重的。二、 爆炸破坏性 第二节 炼油厂的火灾特点1997年6月 27 日 21时30分, 位于北京东南通州区的北京化工集团有限公司东方化工厂, 由于误操作引起化学爆炸火灾, 使北侧编号为 V09561B乙烯球罐发生物理爆炸, 烧毁储罐17个,储料19257吨, 以及罐区部分框架、仪表、 电缆、 桥架、 建筑物等, 死亡9人, 受伤39人。二、 爆炸破坏性 第二节 炼油厂的火灾特点(三) 设备负压爆炸炼油厂在正常 生产运行时, 减压塔内 的残压多为1 ~炼油厂在正常 生产运行时, 减压塔内 的残压多为14kPa, 与塔相连接的法兰、 放空阀如不严密或被火烧烤受到破坏, —旦空气窜入塔内形成爆炸性气体, 就