\ue50a作者:admin　\ue50bGST-LD-KZ014　多线制控制盘每路为3线(C1　、C1-、A1),与单控设备之间为3线连接,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;　直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能,在手动状态下,可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制;若需实施自动控制,必须将控制盘与火灾报警控制器连接,并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。　消防水泵和消防风机控制箱电机启动回路加一个远程常开触点,用控制电缆引自消控室多线控制盘远程启动消防水泵和消防风机　消防多线联动是每台消防风机　、水泵控制线路单独引线到消防控制室的报警主机多线联动盘上的,根据各家的设备不同,需要的线路根数也不一样,这个采用的具体厂家的具体操作手册上有接线图,没有2家一样的　\ue50a北京奥动新能源汽车地址　奥动新能源科技有限公司百科?　\ue50b