产品概述
我公司生产的EMC-C1/C2系列智能低压电容器集成了现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、自愈式电力电容器等先进技术,由智能测控模块、过零投切模块、保护模块、智能通信模块、人机对话模块、电力电容器等组成,替代传统的由控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电容器、指示灯等分离器件在柜内用导线连接而组成的成套无功补偿装置。该产品可以广泛适用于低压感性负载的电力系统,尤其是城市电网、农村电网、厂矿企业、石油化工等领域。
产品选型
技术优势
EMC-C1/C2系列智能电压电容器采用的是目前最新的同步开关技术,该投切技术配合精准的电压电流暂态信号采集、控制单元的数据处理时间的控制、 开关分合的时间的控制以及严密的零点投切自动校正,有效降低开关带载投切的涌流,有效保障无功补偿设备的使用寿命。
1、等位通信技术
多台智能低压电容器通过网络连接线组成具有智能自愈式组网功能的等位智能通讯系统,自动产生一台主机,其余的设备为从机。无论任何设备发生故障,都可自动退出运行,剩余设备组成新的网络正常运行。系统可以将电容按需投切,容量相同的电容器采用循环投切原则,避免对同一台反复投切影响其寿命。
2、同步开关过零技术
使用专利技术的电磁继电器结合电子电路,实现对低压电力电容器的等电压投入、电流过零切除。在现场使用过程中,配合智能模块可以实时调整同步开关动作时间,自动控制设备投切涌流至合理范围内,延长设备使用寿命。
3、完善的保护技术
电容器具有两级过电压、欠压、过流、过温、过谐波、缺相、开关故障、三相不平衡等多重保护。
4、高度智能化、模块化
智能低压电容器无需设置设备地址,无需设置主从机,组成系统使用时只需在主机或控制器上设置电流互感器变比即可。新增或更换设备时无需设置设备参数,系统将原有的运行参数自动同步至新加入系统的智能低压电容器内。设备在未设置互感器变比的情况下,将自动识别电流互感器的变比,保证补偿系统正常使用。
5、多优先级可插入式通讯方式
在网络正常通讯时,异常保护具有最高优先级,投切次之,查询最低的多优先级通讯方式,可保证异常或投入可插入正常通讯,保证电容器投入切除的反应速度。
产品规格
简易分类规格型号
串抗(共补)EMC-C2/450-5+5-7