第二节 控制循环锅炉一、 控制循环锅炉的工作原理循环压头=循环泵提升压头+自然循环运动压头循环泵提升压头为0.25~0.5MPa ;自然循环运动压头为0.05~0.1MPa。图11-12 控制循环锅炉的工作原理 二、 控制循环锅炉的特点因压头大、 可克服更大阻力, 所以有:(1) 水冷壁管径小, 管壁薄, 金属耗量少, 布置较自由。(2) 管内工质质量流速较大, 对管子的冷却条件较好。(3) 水冷壁下联箱的直径较大(3) 水冷壁下联箱的直径较大, 在水冷壁的进口处装置有滤网和不同孔径的节流圈, 合理分配流量。在水冷壁的进(4) 汽包尺寸小。(5) 可提高启动及升降负荷的速度, 适用于滑压运行等。 (6) 由于采用了 循环泵, 增加了 设备的投资费用和运行费用。 另外, 循环泵长期在高温、 高压下运行,工作可靠性差。