爆炸性物质
区域定危义
中国标准
北美标准
气体(CLASS Ⅰ)
在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所
0 区
Div.1
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所
1 区
在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现, 仅仅在不正常情况下, 偶尔或短时间出现的场所
2 区
Div.2
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ)
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存 在的场所
10 区
Div.1
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的 混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所
11 区
Div.2
防爆方法对危险场所的适用性:
序号
防爆型式
代号
国家标准
防爆措施
适用区域
隔爆型
d
GB3836.2
隔离存在的点火源
Zone1,Zone2
增安型
e
GB3836.3
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
本安型
ia
GB3836.4
限制点火源的能量
,Zone0-2
本安型
ib
GB3836.4
限制点火源的能量
Zone1,Zone2
正压型
p
GB3836.5
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
充油型
o
GB3836.6
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
充砂型
q
GB3836.7
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
无火花型
n
GB3836.8
设法防止产生点火源
Zone2
浇封型
m
GB3836.9
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
气密型
h
GB3836.10
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
防爆对危险场所的适用性:
爆炸性危险气体分类:根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆