电压一定,铁损就是一定的。 铜损则不同,它的大小主要取决负荷电流的大小。 变压器呼吸器引起的异常 摘要:变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防 性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备 事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。 关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常 1 设备异常概况 35kV 天桥变电站主变压器为 SZ9-3150/35,1999 年 9 月出厂,配备的有载调压开关为 SYJZZ-35 型,该变压器 2000 年元月投入运行。 2005 年 7 月 29 日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电 流等数据不合格。 2 影响主绝缘异常的主要因素 该主变压器前次预试日期为 2002 年 4 月 29 日,主绝缘试验报告和 2004 年 3 月油样监 督试验结果均正常。