规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏
按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等
变压器的型号太多了
变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
如:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
容量的话标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000
怎样根据有功功率计算变压器容量
悬赏分:0 | 解决时间:2010-3-13 15:15 | 提问者:198TJ
已知某住宅楼,1-3层装有空调,功率为220KW/层。4-19层空调功率为150KW/层,3台三相电机9KW/台,1台18KW备用电机。另加照明。求所需变压器容量。
佳答案
我告诉你几个原则(公式),你自己可以算了.
1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。
2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。
3、变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。
4、考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。
5、如果变压器大于2500kVA,那你得分成两台变压器。
6、后的决定应该是责任部门的事,你只是心中有数就行了。
三相有功功率的计算式:P=√3 U×I×COS∮(=1.3856 U×I?)
√3 =1.732 因为角形接法负荷的线电流等于根号3倍相电流,星形接法负荷的线电压等于根号3倍相电压,这里取的是负荷的线电流和线电压,所以会有一个根号3.
U=额定线电压
I=额定线电流
COS∮=
功率因数=P/S
已知总装机容量为1397.9KW,视在功率怎么计算?应该配多大的变压器? 悬赏分:0 | 解决时间:2009-3-8 09:39 | 提问者:sxrich123
已知总装机容量为1397.9KW,视在功率怎么计算?应该配多大的变压器?请那位老师指点。谢谢!
佳答案
总装机容量为1397.9KW
如果设备主要是电动机的话,功率因数可取0.8
视在功率=有功功率/功率因数=1747KVA
应配不小于2000KVA的变压器
同时系数:施工手册上1~10台取0.75;10~30台取0.7;30台以上取0.6。
各类能源折算标准煤的参考