﹠1#直流进线隔离开关合闸位置1#交流10kV整流机组馈出断路器合闸位置1#直流负极隔离开关合闸﹠2#直流进线隔离开关合闸位置2#交流10kV整流机组馈出断路器合闸位置2#直流负极隔离开关合闸≥1﹠相应的纵向联络开关分闸位置相应的接触轨隔离开关合闸位置相应的联络柜中短接触轨用的直流接触器合闸位置 紧急情况下就地可以实现直流馈出断路器分闸功能 接触轨隔离开关手动操作相应的直流馈出断路器自动分闸 6. 交流 10kV 整流机组馈出断路器联锁联跳关系及分合闸条件 ﹠应急手柄未插入直流进线隔离开关合闸位置直流负极隔离开关合闸位置相应的交流10kV整流机组馈出断路器可以合闸操作(分闸操作不受制约) 7. 框架故障保护联锁联跳关系及分合闸条件 两个交流10kV整流机组馈出断路器跳闸﹠框架故障发生时所有直流馈出断路器跳闸闭锁重合闸闭锁双边联跳停止线路测试功能故障排除后, 就地手动复归, 才能操作 8. 直流进线开关逆流保护联锁联跳关系及分合闸条件 两个交流10kV整流机组馈出断路器跳闸﹠直流进线逆流故障发生时所有直流馈出断路器跳闸闭锁重合闸闭锁双边联跳停止线路测试功能故障排除后, 就地手动复归, 才能操作 9. 交流 10kV 整流机组和直流 750V 馈出断路器联锁联跳关系及分合闸条件 所有直流馈出断路器跳闸﹠一台交流10kV整流机组馈出断路器跳闸联跳另一台交流10kV整流机组馈出断路器闭锁重合闸闭锁双边联跳停止线路测试功能故障排除后, 就地手动复归, 才能操作此功能通过硬压板投入或退出 10. 直流馈出断路器的双边联跳及重合闸功能 ≥1过流故障(含反向过流)di/ dt△I直流馈出断路器跳闸是否永久性故障永 久 性故障联跳邻所向该供电分区供电的直流馈出断路器非永久性故障重 合闸闭锁重合闸(故障排除后, 需要就地或者远动复归, 才能操作)起动线路测试 主 跳 所重 合 闸是 否 成功接受到主跳所联络信号被跳所相应直流馈出断路器跳闸重合闸不成功或者解除重合闸重合闸成功被跳所相应馈出 断路器不能合闸( 故 障 排 除后 ,需 要 就地 或 者 远 动复 归 ,操作)才 能被 跳 所 相 应馈 出 断 路 器自动重合闸 11. 车场内的手动隔离开关将其合位、 分位信号接至车场车场直流开闭所控制信号屏 12. 车场直流开闭所内的联锁联跳关系及分合闸条件 直流馈出断路器分闸位置相应的接触轨隔离开关可以分合操作 直流馈出断路器合闸位置相应的直流馈出断路器可以分合操作