这个喷淋信号阀的接线时开启阀门是常开点,关闭阀门是常闭的一组,另外一组是反的,不需要的。
消防信号蝶阀打开状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭信号阀后变成常闭的的就是,另外一根就不需要管了,连接到电线钢管上即可。
用万用表测量一下,取阀门关闭时短路,阀门开启时断路的两组线作为模块的动作输入线。
消防信号阀,是在现有蝶阀的基础上,在其转架中部的空腔内用防潮隔水的粘接灌封材料安装了一个霍尔数字磁控开关。
该开关与下方蝶阀限制盘上的磁钢块配合,既可以通过阀体顶部指示灯直观显示阀门开闭状态,也可以同时通过导线传输给消防控制室显示阀门开闭状态。此外,还可显示阀门开度大小。
结构简单,使用可靠性高,寿命长,功能多,是消防和各种供水、供气等管路输送及容器贮物输送中都可采用的一种新型的安全信号阀。
扩展资料:
消防信号阀注意事项
1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
5、如果阀门经常开关使用, 每月至少润滑一次。
参考资料:百度百科-消防信号阀
红接火线,蓝接零线,绿接地线。
消防信号蝶阀打开状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭信号阀后变成常闭的的就是,另外一根连接到电线钢管上即可。
信号蝶阀一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端。楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统内的水,进行维修;
二是喷淋系统内是不允许无水的,当这个蝶关闭时,会传输一个信号给消防报警系统,消防报警系统接收一个监视信号(所以叫信号蝶阀),提示这个楼层的消防喷淋系统是无水状态,应快速维修。
信号蝶阀适用范围:
信号蝶阀适用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和节流设备使用。特别广泛适用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。
小型轻便,容易拆装及维修,并可以任意位置上安装。结构简单、紧凑,90°旋转启闭迅速。操作扭矩小,省力轻巧。达到完全密封,气体试验泄漏为零。选择不同零部件材质,可适用多种介质。流量特性趋于直线,调节性能好。启闭试验次数多达万次,使用寿命长。
信号蝶阀是可以显示阀门开关状态的一种蝶阀,主要安装在消防管路系统上,是高层建筑消防以及其他需要显示阀门开关状态管路中不可缺少的阀门。特别广泛适用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。