过零点自动合闸。无论主台下发的下浮系数为正或负终端都默认当前功率下浮控下浮系数为正数。功率下浮控执行条件(必需具备以下所有条件):)保安定值需要设置且不为(保护的要求)比较功率定值与保安定值如功率定值小于保安定值以保安定值作为控制定值(保护的要求)。)功控轮次必须投入如某些轮次不投入该轮不跳闸。)终端处于非保电。不执行当前功率下浮控执行条件(只需符合以下一个条件即可):)终端处于保电。)当前功率下浮控解除。)解除轮次。)出当前功率下浮控有效控制时间。月电量控制在月电控投入情况下当用户的实际月用电量达到月电量定值的终端自动进行声光报警报警每日二次(点、点)。当实际月用电量超过月电量定值时终端将按已投入的轮次顺序及延迟时间(分钟)自动跳闸限制用户再用电。终端同时记录月电量告警时间及实际电量和跳闸结束的时间、电量当月电量控制解除或次月首日零点时自动允许合闸。确定月电控执行条件(必需具备以下所有条件):)月电控、电控轮次需要投入。)月电量定值需要设置且不为。)终端处于非保电。解除月电控执行条件(只需符合以下一个条件即可):()终端处于保电状态。()月电控解除。()解除电控轮次。()终端时钟过月。购电量控制购电控基本参数终端保存主站下发的以下参数:购电单号、本次购电量、购电方式(追加或刷新)、告警电量门限值、跳闸门限电量。进入购电控报警状态后终端在每个整点语音报警次。购电控的过程说明)主台发送购电单号、购电量、告警电量、跳闸电量、并设置购电控投入、设置电控轮次。)当终端处在非保电状态启动控制。()计算剩余购电量。剩余购电量=剩余购电量本分钟使用电量()判断剩余购电量是否<=告警电量如果是终端开始告警以后每小时告警一次。()剩余购电量小于跳闸电量跳第一个投入的轮次。()延时分钟跳下一轮。()重复直到跳完所有购电控投入的轮次。)购电控恢复合闸的条件()购电控解除。()电控轮次解除。()当前剩余购电量大于跳闸电量(如用户再次购电)。()进入保电状态。保电功能当终端处于保电投入时不输出任何跳闸信号但终端控制逻辑照样执行。终端在某一段时间内未收到主台的召测命令时终端会自动进入保电状态该时间为终端无通信自动保电时间该时间主台可以设置。终端失电大于两分钟即为停电终端此时上电会自动进入保电状态保电时间为分钟。以上保电状态均可以通过主站下发保电解除命令退出保电状态。剔除功能当终端收到剔除投入命令后对于任何广播命令或终端组地址命令(对时命令除外)均不响应。抄表功能远方抄表系统是一个集电表数据采集、召测、存库、共享以达到为电费、计量、生技等数据应用部门服务的自动化系统。.终端对电表数据的采集方式)定时抄表:每小时将电表数据采集到终端中保存在实时数据区。主站召测实时数据时终端将这一数据区数据响应主站。)抄表日抄表:根据需要终端可保存个抄表日数据。终端在抄表日的抄表时间自动将电表数据读入并保存在抄表日数据区中待主站召测。主站召测电表抄表日数据时终端将这一数据区数据响应主站。)终端透明转发主站对电表操作(参数设置或读数据)命令如电表校时、设置电表地址等主站必须设定密码。)根据抄电表原始信息的特殊需要提供电表数据透明传输功能。.电表数据存储终端中将存储定时采集的电表数据按照标准格式进行统一存放。数据基本集合描述如下。)当前电能类数据:包含以下数据项。