文章摘要:七氟丙烷气体灭火系统有效期是多久?这个问题客户也经常会询问我们公司,今天小编就来给大家解答这个问题。七氟丙烷气体灭火系统大致由贮存钢瓶、七氟丙烷药剂和氮气瓶组成。
七氟丙烷气体灭火系统有效期是多久?这个问题客户也经常会询问我们公司,今天小编就来给大家解答这个问题。七氟丙烷气体灭火系统大致由贮存钢瓶、七氟丙烷药剂和氮气瓶组成。
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年。
2、钢瓶等压力容器的使用年限为30年。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。
钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限20年。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质了,总体而言在20-30年不等。而且根据规程,七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。
七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下:
⑴ 每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。
⑵ 每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。
⑶ 定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。
⑷ 每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。
系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。九州消防是您信赖的七氟丙烷灭火系统生产产家,品质优良、价格实惠!期待您的来电和留言!