\ue50a　f****2　\ue50b\ue50a2018-10-01　08:41:50　\ue50b\ue50a来自:深圳　\ue50b　3****2　热心网友　根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:(1)室内变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于:　变压器与后壁和侧壁之间　100~1000千伏安　0.6米1250千伏安及以上　0.8米　变压器与门之间　100~1000千伏安　0.8米1250千伏安及以上　1.0米。(2)室外变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。