原创不易,请勿抄袭!
在工厂中,很多人分不清零线和地线的区别,或者能正确地使用零线和地线却对它们的概念感到很模糊。
还有好多人用万用表去测量零线和地线,发现它们是连接到一起的,那么既然连到了一起为什么不能混合使用?混用了又有什么问题呢?
首先提到零线和地线就不得不说到;“三相四线制”和“三相五线制”.
三相四线制是指ABC三相供电,外加一条零线。
三项五线制是指ABC三项供电,外加一条零线O,再加一条地线E;
其实严格来讲,三相五线制的叫法是错误的,它的学名叫“TN-S”系统;T代表大地,N代表零线,S代表分开。
TN-S是一种接地方式,但是实际应用中,我们发现三项五线制这种叫法比较直观,所以一直沿用它,我们不用纠结这个叫法,大家知道一下就行;存在的即是合理的,所以我们仍然用三相五线制吧。
那么我们接下来说说这个三相五线制;
一般在工厂中对应的是高压变压器的输出侧,指从变压器的出线侧有5根线。
对于这个电气系统,最明显的特征是多出来一个地线。
那么零线和多出来的地线分别是什么作用?
零线是工作电源线,即零线是允许有电流的,有电流的话就有电势,就是电压。
地线是非工作电源,是起到保护作用的,保护人员和设备,所有设备的金属外壳都接到地线上了,操作人员会直接接触到,所以不应该有持续的电流,只允许有非常微弱的感应电流。
大家看上图可看到,零线和地线最终连到了一起,所以用表测是接通的,那么为什么不能混用呢?
其根本原因就是虽然最终都汇到一起,但是一个是有电流的,另一个是没有电流的。我给大家举个例子。
假设工厂有一个变压器,四套设备,设备供电如上图。(工厂实际的供电系统远比上图更加复杂,混乱)
其中1#2#设备是按照规范安装接线使用,3号把应该接到零线上的电源线接到地线上,4号则接线正常,但把零线地线接到一起了,那么会有什么问题?
1#2#连接正常所以,零线有电流,地线只有一些感应电流,非常弱小,几乎检测不到;但是3#4#接错了,所以3#4#的地线有电流,它的电流应该是3#设备的零线电流加上4#设备的一部分零线电流,而这些电流也会污染1#2#的地线,也就导致这一支路的地线带电流了。
还是那句话,有电流就有电动势,也就是电压,所以,这支地线不纯净了,而且所有设备的外壳