2019年检修计划中不要备用。 保温专业降低修理费的优化措施 优化保温材料利旧比例。原则上保温铁皮100%利旧,保温棉70%利旧。超过原则指标需要当天经过车间项目负责人和机动设备处项目负责人现场核实、签字确认利旧率。 优化保温拆装比例。 换热器检修能够在现场抽芯检查的,尽量在现场抽芯检查,减少换热器保温拆装费用。 容器、塔器、反应器检验采用内部检验可以达到检验目的的,尽量减少外壁检验,减少容器、塔器、反应器外壁保温拆装费用。 管道检验保温拆装比例严格控制,优选弯头、大小头、三通等重点部位,避免保温大面积拆除和恢复。 储罐更换罐底板维修,原则上只允许拆除最下圈管壁保温。 所有容器、塔器、反应器的人孔保温盒检修时要求必须保护好,铁皮100%利旧,保温棉70%利旧。 所有阀门保温盒、仪表保温盒检修时要求必须保护好,铁皮100%利旧,保温棉70%利旧。 经常拆卸和紧固的法兰,不允许采用玻璃丝布保温,一方面不容易检查泄漏情况,另一方面频繁拆卸玻璃丝布保温,不能保温检维修费用浪费严重。 冷却器原则上不保温(在巡检通道上,存在防烫要求的冷却器除外)。已经保温的冷却器在检修拆除保温后不再恢复保温施工,拆除的保温棉和铁皮可以利旧用在其它部位。空冷器入口管线原则上不保温(在巡检通道上,存在防烫要求的冷却器除外)。已经保温的冷却器在检修拆除保温后不再恢复保温施工,拆除的保温棉和铁皮可以利旧用在其它部位。 加强施工质量管理,降低保温费用。 严格按照《克拉玛依**公司2019年大修、改造质量管理细则》,加强保温质量施工管理。 硅酸盐浆料保温防水层必须经过水冲洗验收,只有水冲洗不坏,车间才能签字结算,否则免费返工。 玻璃丝布保温必须一道玻璃丝布一道**漆分两次完成,严禁两道玻璃丝布缠完之后仅仅在外表面刷一遍**漆就完工结算。 保温棉必须同层应错缝,上下层应压缝,搭接长度应大于50mm,水平管道的纵向接缝位置应布置在下部,防止雨水或融化的雪水渗入。 保温铁皮必须确保搭接长度,详细见左图,避免因为搭接不够出现右图问题。 直管段保温铁皮搭接要求 搭接长度不足造成保温铁皮脱开 弯头保温铁皮搭接较好 弯头保温搭接长度不足造成保温铁皮脱开 保温施工质保期要求。