空气开关与漏电开关共性:都是开关。
空气开关与漏电开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸,主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。1空气开关
空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
空气开关
2漏电保护器
当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。
漏电保护器
空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA。
漏电保护器的火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。
空气开关的电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。
漏电保护开关只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。
漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
空气开关是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关、切断电路,漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关,切断电路。
漏电保护器原理
所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护