构筑物满水试验的规定
一、水池满水试验前的必备条件
水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件:
(1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕;
(3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;
(4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;
(5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后;
(6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力:
(7)池体抗浮稳定性满足设计要求;
(8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏:
(9)各项保证试验安全的措施已满足要求;
(10)满足设计的其他特殊要求。
二、水池满水试验的准备
(1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。
(3)安装水位观测标尺;标定水位测针。
(4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。
(5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。
三、水池满水试验要求 (一)池内注水
1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。
4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测
1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;
2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm;
3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与