摘要:目的 对医院中心供氧与负压吸引系统简单介绍。方法 从重要性和组成,结构,管理,氧气负压值安全控制进行介绍。结果 中心供氧与负压系统在现代医院对比传统器具极具优势,控制相对安全。结论 中心供氧与负压系统以其诸多优点成为以后发展必然趋势。
关键词:中心供氧系统;负压吸引系统;设备带;中心供氧站;减压箱;中心吸引站;真空泵
很长时间以来,医院的医用氧气使用及供应一直是一个麻烦的过程,沉重氧气瓶的搬运难,氧气瓶使用容量少,长时间使用需要更换氧气瓶,而且难以长久提供稳定的压力及输出量。这些都给医院使用、患者医治带来很多不便。现在,很多医疗场所都在使用中心供氧系统,将气源集中于一处,不仅方便使用,而且长久稳定,更大大降低了氧气使用的风险,安全可靠。可用于病房,手术室,高压氧仓等使用。
1 系统原理
医用中心供氧系统一般是由液氧罐作为气源,通过气化装置将液氧变为氧气,通过专用管道输入用气终端,一般为设备带(图1),治疗带设有快速插接的密封插座,插上用气设备(氧气湿润器、呼吸机等)即可供气。
2 系统组成
医用中心供氧系统是由气源、气化器、控制装置、供氧管道、用氧终端和报警装置等部分组成(图2)。
气源一般为液氧罐,由若干氧气瓶组成备用气源,氧气质量需满足国家标准。
气化器:一般使用的为空温气化器,空温气化器是利用空气自然对流吸收空气中热能以加热热管中的液氧,使液氧完全蒸发成气态氧气,该类型气化器以其高效节能受到广泛使用。
控制装置包括切换装置、阀门、减压、稳压装置和压力表、压力报警器等。
减压装置:由于直接从气化器输入管道中的氧气压力(一般在0.6~1.0MPa)比大多使用科室实际需要的氧气压力(一般在0.35~0.6MPa)高,氧气由供氧管道到达各科室后需要有减压装置将压力降低,以适应实际使用需要。
供氧管道从控制装置出口开始通过管道输送至各使用终端,一般由铜管、铝管、不锈钢制成。
3 终端
终端一般大多连接设备带,设备带上设有氧气插拔式自封快速接头,接头可连接氧气湿化器、呼吸机等,方便快捷且多元化使用。
移动式终端由输送管道连接软管使用。可在房间内自由移动,适合手术室、ICU、NICU等。
吊塔式终端有升降式和固定式两种,一般由屋顶固定吊下,配备有氧气、麻醉气体等各种气源,以及各种电源接口,适合手术室、ICU、NICU等。
调压配气机,可数字化调压调流医用气体,同样适合手术室、ICU、NICU等。
也可通过管道连接供高压氧舱等使用。
4 报警装置
报警装置安置在值班人员24h都在的地方,当中心供氧系统氧气压力值低于设定值或过高都会发出报警信号以供及时调整。
现代社会,医疗服务的水平和服务蒸蒸日上,很多医疗部门都配备了负压吸引器。