办理第二种电气工作票,退出变压器重瓦斯后,进行放油处理,仅故几公斤油,发现该变压器玻璃管式油标的油位下降速度比较快,也就是说放油量与油标下降指示理论高度不成比例,且在放油过程中油枕呼吸器出现虹吸现象,自动吸入油封杯的油。当停止放油,生压器玻璃管式油标油11i 7:义以比较快的速度回升一小格油位,十分钟后变压器油标油位回升到原位,同时油枕呼吸器吸人油封杯的油电回流到油封杯中,整个过程现象很奇怪,经过三次小量放油处理,现象仍如此。22初步原因判断根据油温、泊色谱分析及t述现象,我们推断变压器本体没有问题,原因出现在油枕上,可能塘因:一是油杭胶囊破损,油进人了胶囊,并且油枕中无油的空胤已充满空气,油扰内部负骶状态被破坏;二是变压器油枕巾的油处在满箱状态,且油枕油标玻璃管『?部排气孔被堵塞,造成假油位。2‘ 3停电检查根据初步判断,为防止压力释放阀再次动作,并进~步核实故障原因,对该变压器安排停电检查。