(普通增压泵叶轮叶片式设计,低效、易磨损) 排除方法: 故障	原因	排除方法	①转换开关选择了关闭档(位置0)	转换至自动档(位置Ⅱ)或手动档(位置Ⅰ)	水泵不能启动	自	②管路自然水压过小或流量小于2.0升/公	请用手动档(位置Ⅰ)	动	③水道有杂质,或安装时止滞带卡住水控自动开关的结构。	去除管道杂质,卸开自动阀清洗杂质即可。	龙头关闭	型	水泵不停	④选择手动档(位置Ⅰ)	转换至关闭档(位置0)或自动档(位置Ⅱ)	①进水阀门关闭	打开阀门	水泵运行但	不产生压力	打开龙头,将泵工作,在泵的出水口处拧松接头,排气即可	②管道或泵体内有空气	①泵里有杂质	拆卸并清洗水泵	②系统或泵里有空气	排除空气	水泵有噪音	③发生气蚀	在允许的范围内增加系统的压力,如果有必要请调低转速	CDLF系列轻型不锈钢立式多级增压泵 一、产品概述:CDLF系列轻型不锈钢立式多级增压泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级增压泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。 二、产品特征:1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 三、产品用途:供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 四、输送介质:1、 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。 五、技术参数:流量:4.2-504m3/h;扬程:24-240m;功率:1.5-450kw;转速:1480r/min;口径:φ40-φ250;温度范围:0-+90℃;工作压力:≤2.4Mpa。 六、型号意义: CDL F 4 — 120| | | || | | |______ 级数×10| | || | |__________ 额定流量m3/h| || |_____________ 流过部件为不锈钢(304或316)||_________________ 轻型不锈钢立式多级增压泵 CDLF系列轻型不锈钢立式多级增压泵(产品参数) 七、型号参数: 型号	扬程	流量	电机功率	转速	(m)	(m3/h)	(KW)	(r/min)	CDL1-2	11.5	1	0.37	2900	CDL1-3	17	1	0.37	2900	CDL1-4	22.5	1	0.37	2900	CDL1-5	28	1	0.37	2900	CDL1-6	33.5	1	0.37	2900	CDL1-7	39	1	0.37	2900	CDL1-8	45	1	0.55	2900	CDL1-9	51	1	0.55	2900	CDL1-10	57	1	0.55	2900	CDL1-17	95	1	1.1	2900	CDL1-19	106	1	1.1	2900	CDL1-21	117	1	1.1	2900	CDL1-23	128	1	1.1	2900	CDL1-25	139	1	1.5	2900	CDL1-27	150	1	1.5	2900	CDL1-30	166	1	1.5	2900	CDL1-33	183	1	2.2	2900	CDL1-36	200	1	2.2	2900	CDL2-2	15	2	0.37	2900	CDL2-3	22	2	0.37	2900	CDL2-4	30	2	0.55	2900	CDL2-5	37	2	0.55	2900	CDL2-6	45	2	0.75	2900	CDL2-7	52	2	0.75	2900	CDL2-9	67	2	1.1	2900	CDL2-11	82	2	1.1	2900	CDL2-13	98	2	1.5	2900	CDL2-15	112	2	1.5	2900	CDL2-18	136	2	2.2	2900	CDL2-22	165	2	2.2	2900	CDL2-26	198	2	3.0	2900	CDL3-2	9	3	0.37	2900	CDL3-3	14	3	0.37	2900	CDL3-4	19	3	0.37	2900	CDL3-5	23	3	0.37	2900	CDL3-6	28	3	0.55	2900	CDL3-7	32	3	0.55	2900	CDL3-8	37	3	0.75	2900	CDL3-9	42	3	0.75	2900	CDL3-10	47	3	0.75	2900	CDL3-11	51	3	1.1	2900	CDL3-12	55	3	1.1	2900	CDL3-13	60	3	1.1	2900	CDL3-15	69	3	1.1	2900	CDL3-17	79	3	1.5	2900	CDL3-19	88	3	1.5	2900	CDL3-21	98	3	2.2	2900	CDL3-23	107	3	2.2	2900	CDL3-25	116	3	2.2	2900	CDL3-27	124	3	2.2	2900	CDL3-29	133	3	2.2	2900	CDL3-31	142	3	3	2900	CDL3-33	151	3	3	2900	CDL3-36	168	3	3	2900	CDL4-2	15	4	0.37	2900	CDL4-3	24	4	0.55	2900	CDL4-4	32	4	0.75	2900	CDL4-5	40	4	1.1	2900	CDL4-6	48	4	1.1	2900	CDL4-7	56	4	1.5	2900	CDL4-8	64	4	1.5	2900	CDL4-10	81	4	2.2	2900	CDL4-12	95	4	2.2	2900	CDL4-14	112	4	3	2900	CDL4-16	129	4	3	2900	CDL4-19	153	4	4	2900	CDL4-22	178	4	4	2900	CDL8-2/1	9	8	0.75	2900	CDL8-2	18	8	0.75	2900	CDL8-3	27	8	1.1	2900	CDL8-4	36	8	1.5	2900	CDL8-5	45	8	2.2	2900	CDL8-6	54	8	2.2	2900	CDL8-8	73	8	3.0	2900	CDL8-10	92	8	4.0	2900	CDL8-12	111	8	4.0	2900	CDL8-14	130	8	5.5	2900	CDL8-16	148	8	5.5	2900	CDL8-18	167	8	7.5	2900	CDL8-20	186	8	7.5	2900	CDL12-2	20	12	1.5	2900	CDL12-3	30	12	2.2	2900	CDL12-4	40	12	3	2900	CDL12-5	50	12	3	2900	CDL12-6	60	12	4	2900	CDL12-7	70	12	5.5	2900	CDL12-8	80	12	5.5	2900	CDL12-9	91	12	5.5	2900	CDL12-10	101	12	7.5	2900	CDL12-12	121	12	7.5	2900	CDL12-14	141	12	11	2900	CDL12-16	162	12	11	2900	CDL12-18	183	12	11	2900	CDL16-2	22	16	2.2	2900	CDL16-3	34	16	3.0	2900	CDL16-4	46	16	4.0	2900	CDL16-5	58	16	5.5	2900	CDL16-6	70	16	5.5	2900	CDL16-7	82	16	7.5	2900	CDL16-8	94	16	7.5	2900	CDL16-10	118	16	11	2900	CDL16-12	141	16	11	2900	CDL16-14	166	16	15	2900	CDL16-16	189	16	15	2900	CDL20-1	10	20	1.1	2900	CDL20-2	23	20	2.2	2900	CDL20-3	35	20	4.0	2900	CDL20-4	47	20	5.5	2900	CDL20-5	58	20	5.5	2900	CDL20-6	70	20	7.5	2900	CDL20-7	82	20	7.5	2900	CDL20-8	94	20	11	2900	CDL20-10	118	20	11	2900	CDL20-12	142	20	15	2900	CDL20-14	166	20	15	2900	CDL20-17	202	20	18.5	2900	CDL32-10-1	9	32	1.5	2900	CDL32-10	13	32	2.2	2900	CDL32-20-2	20	32	3.0	2900	CDL32-20	27	32	4.0	2900	CDL32-30-2	33	32	5.5	2900	CDL32-30	40	32	5.5	2900	CDL32-40-2	46	32	7.5	2900	CDL32-40	53	32	7.5	2900	CDL32-50-2	60	32	11	2900	CDL32-50	67	32	11	2900	CDL32-60-2	74	32	11	2900	CDL32-60	81	32	11	2900	CDL32-70-2	88	32	15	2900	CDL32-70	95	32	15	2900	CDL32-80-2	102	32	15	2900	CDL32-80	109	32	15	2900	CDL32-90-2	117	32	18.5	2900	CDL32-90	124	32	18.5	2900	CDL32-100-2	131	32	18.5	2900	CDL32-100	138	32	18.5	2900	CDL32-110-2	146	32	22	2900	CDL32-110	153	32	22	2900	CDL32-120-2	160	32	22	2900	CDL32-120	167	32	22	2900	CDL32-130-2	174	32	30	2900	CDL32-130	181	32	30	2900	CDL32-140-2	189	32	30	2900	CDL32-140	196	32	30	2900	CDL42-10-1	16	42	3.0	2900	CDL42-10	20	42	4.0	2900	CDL42-20-2	32	42	5.5	2900	CDL42-20	41	42	7.5	2900	CDL42-30-2	52	42	11	2900	CDL42-30	61	42	11	2900	CDL42-40-2	73	42	15	2900	CDL42-40	81	42	15	2900	CDL42-50-2	93	42	18.5	2900	CDL42-50	101	42	18.5	2900	CDL42-60-2	113	42	22	2900	CDL42-60	122	42	22	2900	CDL42-70-2	134	42	30	2900	CDL42-70	142	42	30	2900	CDL42-80-2	154	42	30	2900	CDL42-80	162	42	30	2900	CDL42-90-2	174	42	30	2900	CDL42-90	183	42	37	2900	CDL42-100-2	194	42	37	2900	CDL42-100	203	42	37	2900	CDL42-110-2	217	42	45	2900	CDL42-110	225	42	45	2900	CDL42-120-2	238	42	45	2900	CDL42-120	247	42	45	2900	CDL42-130-2	259	42	45	2900	CDL65-10-1	13	65	4.0	2900	CDL65-10	20	65	5.5	2900	CDL65-20-2	26	65	7.5	2900	CDL65-20-1	33	65	11	2900	CDL65-20	40	65	11	2900	CDL65-30-2	46	65	15	2900	CDL65-30-1	53	65	15	2900	CDL65-30	60	65	18.5	2900	CDL65-40-2	66	65	18.5	2900	CDL65-40-1	73	65	22	2900	CDL65-40	80	65	22	2900	CDL65-50-2	88	65	30	2900	CDL65-50-1	95	65	30	2900	CDL65-50	102	65	30	2900	CDL65-60-2	110	65	30	2900	CDL65-60-1	117	65	37	2900	CDL65-60	124	65	37	2900	CDL65-70-2	132	65	37	2900	CDL65-70-1	139	65	37	2900	CDL65-70	146	65	45	2900	CDL65-80-2	154	65	45	2900	CDL65-80-1	161	65	45	2900	CDL85-10-1	14	85	5.5	2900	CDL85-10	20	85	7.5	2900	CDL85-20-2	30	85	11	2900	CDL85-20	41	85	15	2900	CDL85-30-2	52	85	18.5	2900	CDL85-30	64	85	22	2900	CDL85-40-2	75	85	30	2900	CDL85-40	86	85	30	2900	CDL85-50-2	98	85	37	2900	CDL85-50	110	85	37	2900	CDL85-60-2	122	85	45	2900	CDL85-60	134	85	45	2900	CDL120-10	18.5	120	11	2950	CDL120-20-1	34.5	120	18.5	2950	CDL120-20	40	120	22	2950	CDL120-30	61	120	30	2950	CDL120-40-1	76	120	37	2950	CDL120-50-1	97	120	45	2950	CDL120-60-1	118	120	55	2950	CDL120-70	145	120	75	2950	CDL150-10-1	12.5	150	11	2950	CDL150-10	18.5	150	15	2950	CDL150-20-1	35	150	22	2950	CDL150-30-2	49	150	30	2950	CDL150-30	63	150	37	2950	CDL150-40-1	77	150	45	2950	CDL150-50-2	92	150	55	2950	CDL150-60	130	150	75	2950	LG型高层建筑多级给水泵 一、产品概述:LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式增压泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 二、适用范围:主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。 三、产品特点:1、水力模型先进:效率高,性能范围广。2、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。3、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。4、立式结构,占地面积小。 四、技术参数:流量:3.0-50m3/h;扬程:20-150m;功率:0.75-30kw;转速:2900r/min;口径:φ25-φ80;温度范围:0-+80℃;工作压力:≤1.2Mpa。 五、 型号意义: LG型高层建筑多级给水泵(性能参数) 型号	流量(m3/h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kW)	效率(%)	必需汽蚀余量(m)	叶轮外径(mm)	轴功率	电机功率	25LG3-10×2	3.0	20	2900	0.39	0.75	42	2	98	25LG3-10×3	3.0	30	2900	0.58	1.1	42	2	98	25LG3-10×4	3.0	40	2900	0.78	1.5	42	2	98	25LG3-10×5	3.0	50	2900	0.97	1.5	42	2	98	25LG3-10×6	3.0	60	2900	1.17	2.2	42	2	98	25LG3-10×7	3.0	70	2900	1.36	2.2	42	2	98	25LG3-10×8	3.0	80	2900	1.56	2.2	42	2	98	25LG3-10×9	3.0	90	2900	1.75	2.2	42	2	98	25LG3-10×10	3.0	100	2900	1.95	3	42	2	98	25LG3-10×11	3.0	110	2900	2.14	3	42	2	98	25LG3-10×12	3.0	120	2900	2.33	4	42	2	98	25LG3-10×13	3.0	130	2900	2.53	4	42	2	98	25LG3-10×14	3.0	140	2900	2.72	4	42	2	98	25LG3-10×15	3.0	150	2900	2.92	4	42	2	98	32LG6.5-15×2	6.5	30	2900	1.00	1.5	53	2.4	116	32LG6.5-15×3	6.5	45	2900	1.50	2.2	53	2.4	116	32LG6.5-15×4	6.5	60	2900	2.00	3	53	2.4	116	32LG6.5-15×5	6.5	75	2900	2.50	4	53	2.4	116	32LG6.5-15×6	6.5	90	2900	3.00	4	53	2.4	116	32LG6.5-15×7	6.5	105	2900	3.50	5.5	53	2.4	116	32LG6.5-15×8	6.5	120	2900	4.00	5.5	53	2.4	116	40LG12-15×2	12	30	2900	1.63	2.2	60	2.9	120	40LG12-15×3	12	45	2900	2.45	3	60	2.9	120	40LG12-15×4	12	60	2900	3.27	4	60	2.9	120	40LG12-15×5	12	75	2900	4.08	5.5	60	2.9	120	40LG12-15×6	12	90	2900	4.90	5.5	60	2.9	120	40LG12-15×7	12	105	2900	5.72	7.5	60	2.9	120	40LG12-15×8	12	120	2900	6.54	7.5	60	2.9	120	50LG24-20×2	24	40	2950	3.79	5.5	69	3.15	134	50LG24-20×3	24	60	2950	5.68	7.5	69	3.15	134	50LG24-20×4	24	80	2950	7.58	11	69	3.15	134	50LG24-20×5	24	100	2950	9.47	11	69	3.15	134	50LG24-20×6	24	120	2950	11.37	15	69	3.15	134	65LG36-20×2	36	40	2950	5.41	7.5	72.5	3.4	136	65LG36-20×3	36	60	2950	8.11	11	72.5	3.4	136	65LG36-20×4	36	80	2950	10.82	15	72.5	3.4	136	65LG36-20×5	36	100	2950	13.52	18.5	72.5	3.4	136	65LG36-20×6	36	120	2950	16.23	22	72.5	3.4	136	80LG50-20×2	50	40	2950	7.26	11	75	3.8	135	80LG50-20×3	50	60	2950	10.89	15	75	3.8	135	80LG50-20×4	50	80	2950	14.52	18.5	75	3.8	135	80LG50-20×5	50	100	2950	18.16	22	75	3.8	135	80LG50-20×6	50	120	2950	21.78	30	75	3.8	135	LG型高层建筑多级给水泵(结构图) DL系列立式多级增压泵 一、产品概述:DL立式多级增压泵是采用国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行JB/T2727-93《立式多级增压泵型式与基本参数》标准,主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 二、适用范围:广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。 三、 产品特点:1、水力模型先进:效率高,性能范围广。2、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。3、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。4、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。5、立式结构,占地面积小。 四、技术参数:流量:4.2-504m3/h;扬程:24-240m;功率:1.5-450kw;转速:1480r/min;口径:φ40-φ250;温度范围:0-+90℃;工作压力:≤2.4Mpa。 五、型号意义: DL系列立式多级增压泵(曲线图谱) DL系列立式多级增压泵(性能参数) 型号	级数	流量(m3/h)	流量(L/S)	扬程(m)	转速(r/min)	轴功率(kw)	电机功率(kw)	效率(%)	吸程(m)	汽蚀余量(m)	40DL	2	6.2	1.72	23.6	1450	0.92	1.5	40	7	3.19	3	6.2	1.72	35.4	1.38	2.2	40	7	3.19	4	6.2	1.72	47.2	1.84	3	40	7	3.19	5	6.2	1.72	59	2.30	4	40	7	3.19	6	6.2	1.72	70.8	2.75	4	40	7	3.19	7	6.2	1.72	82.6	3.22	5.5	40	7	3.19	8	6.2	1.72	94.4	3.68	5.5	40	7	3.19	9	6.2	1.72	106.2	4.14	7.5	40	7	3.19	10	6.2	1.72	118	4.60	7.5	40	7	3.19	11	6.2	1.72	129.8	5.06	7.5	40	7	3.19	12	6.2	1.72	141.6	5.52	11	40	7	3.19	50DL	2	12.6	3.5	24.4	1450	1.55	3	54	7.6	2.66	3	12.6	3.5	36.6	2.33	3	54	7.6	2.66	4	12.6	3.5	48.8	3.10	4	54	7.6	2.66	5	12.6	3.5	61	3.88	5.5	54	7.6	2.66	6	12.6	3.5	73.2	4.65	5.5	54	7.6	2.66	7	12.6	3.5	85.4	5.43	7.5	54	7.6	2.66	8	12.6	3.5	97.6	6.20	7.5	54	7.6	2.66	9	12.6	3.5	109.8	6.98	11	54	7.6	2.66	10	12.6	3.5	122	7.75	11	54	7.6	2.66	65DL	2	30	8.33	32	1450	4.22	5.5	62	7.6	2.82	3	30	8.33	48	6.33	7.5	62	7.6	2.82	4	30	8.33	64	8.44	11	62	7.6	2.82	5	30	8.33	80	10.55	15	62	7.6	2.82	6	30	8.33	96	12.66	15	62	7.6	2.82	7	30	8.33	112	14.77	18.5	62	7.6	2.82	8	30	8.33	128	16.88	22	62	7.6	2.82	9	30	8.33	144	18.99	22	62	7.6	2.82	10	30	8.33	160	21.1	30	62	7.6	2.82	80DL	2	50.4	14	40	1450	7.84	11	70	7.8	22.49	3	50.4	14	60	11.76	15	70	7.8	2.49	4	50.4	14	80	15.68	22	70	7.8	2.49	5	50.4	14	100	19.60	30	70	7.8	2.49	6	50.4	14	120	23.52	30	70	7.8	2.49	7	50.4	14	140	27.44	37	70	7.8	2.49	8	50.4	14	160	31.36	45	70	7.8	2.49	9	50.4	14	180	35.28	45	70	7.8	2.49	10	50.4	14	200	39.20	55	70	7.8	2.49	100DL -72-20	2	72	20	40	1450	10.9	15	72	8	2.8	3	72	20	60	10.9	18.5	72	8	2.8	4	72	20	80	10.9	30	72	8	2.8	5	72	20	100	10.9	37	72	8	2.8	6	72	20	120	10.9	37	72	8	2.8	7	72	20	140	10.9	45	72	8	2.8	8	72	20	160	10.9	55	72	8	2.8	9	72	20	180	10.9	55	72	8	2.8	10	72	20	200	54.4	70	72	8	2.8	100DL- 100-20	2	100	27.8	40	1450	15.14	18.5	72	7.2	3.53	3	100	27.8	60	22.72	30	72	7.2	3.53	4	100	27.8	80	30.28	37	72	7.2	3.53	5	100	27.8	100	37.86	45	72	7.2	3.53	6	100	27.8	120	45.39	55	72	7.2	3.53	7	100	27.8	140	53.0	75	72	7.2	3.53	8	100	27.8	160	60.57	75	72	7.2	3.53	9	100	27.8	180	68.14	90	72	7.2	3.53	10	100	27.8	200	75.71	90	72	7.2	3.53	150DL- 150-20	2	150	27.8	40	1450	20.42	30	80	5.7	2.8	3	150	27.8	60	30.63	37	80	5.7	2.8	4	150	27.8	80	40.84	45	80	5.7	2.8	5	150	27.8	100	51.05	55	80	5.7	2.8	6	150	27.8	120	61.26	75	80	5.7	2.8	7	150	27.8	140	74.47	75	80	5.7	2.8	8	150	27.8	160	81.68	90	80	5.7	2.8	200DL- 280-30	2	280	41.6	60	1450	55.79	90	84	6.0	3.7	3	280	41.6	90	83.69	110	84	6.0	3.7	4	280	41.6	120	111.57	132	84	6.0	3.7	5	280	41.6	150	139.47	160	84	6.0	3.7	6	280	41.6	180	163.38	200	84	6.0	3.7	DL系列立式多级增压泵(结构图) GDL型立式多级管道增压泵 一、产品概述:GDL型立式多级管道增压泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 二、适用范围:广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。 三、产品特点:1、水力模型先进:效率高,性能范围广。2、安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。3、外形美观:采用优质不锈钢外套,外形美观。4、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。5、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。6、立式结构,占地面积小。 四、技术参数:流量:2-160m3/h;扬程:24-200m;功率:1.1-90kw;转速:2900r/min;口径:φ25-φ150;温度范围:-15-+120℃;工作压力:≤2.5Mpa。 五、型号意义: GDL型立式多级管道增压泵(性能图谱) GDL型立式多级管道增压泵(性能参数) 型号	流量Q(m3/h)	扬程H(m)	吸程 (m)	电机功率(KW)	25GDL2-12*3	2	36	7.5	1.1	25GDL2-12*4	2	48	7.5	1.1	25GDL2-12*5	2	60	7.5	1.5	25GDL2-12*6	2	72	7.5	1.5	25GDL2-12*7	2	84	7.5	2.2	25GDL2-12*8	2	96	7.5	2.2	25GDL2-12*9	2	108	7.5	2.2	25GDL2-12*10	2	120	7.5	3	25GDL2-12*11	2	132	7.5	3	25GDL2-12*12	4	144	7.5	3	25GDL4-11*3	4	33	7.5	1.1	25GDL4-11*4	4	44	7.5	1.5	25GDL4-11*5	4	55	7.5	2.2	25GDL4-11*6	4	66	7.5	2.2	25GDL4-11*7	4	77	7.5	3	25GDL4-11*8	4	88	7.5	3	25GDL4-11*9	4	99	7.5	3	25GDL4-11*10	4	110	7.5	4	25GDL4-11*11	4	121	7.5	4	25GDL4-11*12	4	132	7.5	4	40GDL6-12*3	6	36	7.5	1.5	40GDL6-12*4	6	48	7.5	2.2	40GDL6-12*5	6	60	7.5	2.2	40GDL6-12*6	6	72	7.5	3	40GDL6-12*7	6	84	7.5	3	40GDL6-12*8	6	96	7.5	4	40GDL6-12*9	6	108	7.5	4	40GDL6-12*10	6	120	7.5	4	40GDL6-12*11	6	132	7.5	5.5	40GDL6-12*12	6	144	7.5	5.5	50GDL12-15*2	12	30	7	2.2	50GDL12-15*3	12	45	7	3	50GDL12-15*4	12	60	7	4	50GDL12-15*5	12	75	7	5.5	50GDL12-15*6	12	90	7	5.5	50GDL12-15*7	12	105	7	7.5	50GDL12-15*8	12	120	7	7.5	50GDL12-15*9	12	135	7	11	50GDL12-15*10	12	150	7	11	50GDL18-15*2	18	30	7	3	50GDL18-15*3	18	45	7	4	50GDL18-15*4	18	60	7	5.5	50GDL18-15*5	18	75	7	7.5	50GDL18-15*6	18	90	7	7.5	50GDL18-15*7	18	105	7	11	50GDL18-15*8	18	120	7	11	50GDL18-15*9	18	135	7	15	50GDL18-15*10	18	150	7	15	65GDL24-12*2	24	24	6	3	65GDL24-12*3	24	36	6	4	65GDL24-12*4	24	48	6	5.5	65GDL24-12*5	24	60	6	7.5	65GDL24-12*6	24	72	6	7.5	65GDL24-12*7	24	84	6	11	65GDL24-12*8	24	96	6	11	65GDL24-12*9	24	108	6	15	65GDL24-12*10	24	120	6	15	80GDL36-12*2	36	24	5.5	4	80GDL36-12*3	36	36	5.5	5.5	80GDL36-12*4	36	48	5.5	7.5	80GDL36-12*5	36	60	5.5	11	80GDL36-12*6	36	72	5.5	11	80GDL36-12*7	36	84	5.5	15	80GDL36-12*8	36	96	5.5	15	80GDL36-12*9	36	108	5.5	18.5	80GDL36-12*10	36	120	5.5	18.5	80GDL54-14*2	54	28	5	7.5	80GDL54-14*3	54	42	5	11	80GDL54-14*4	54	56	5	15	80GDL54-14*5	54	70	5	18.5	80GDL54-14*6	54	894	5	18.5	80GDL54-14*7	54	98	5	22	100GDL72-14*2	72	28	4.5	11	100GDL72-14*3	72	42	4.5	15	100GDL72-14*4	72	56	4.5	18.5	100GDL72-14*5	72	70	4.5	22	100GDL72-14*6	72	74	4.5	30	100GDL72-14*7	72	98	4.5	30	GDL型立式多级管道增压泵(结构图) GDL型立式多级管道增压泵安装尺寸表 GDL型立式多级管道增压泵安装尺寸表: TSWA型卧式多级增压泵 一、产品概述:TSWA型卧式多级增压泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93《多级增压泵型式与基本参数》标准。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 二、适用范围:适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。 三、产品特点:1、水力模型先进,效率高,性能范围广。2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。3、进出口径相同,便于管路连接。4、泵运行平稳,噪音低,寿命长。5、密封可靠、无泄漏。 四、技术参数:流量:18-155m3/h;扬程:18-270m;功率:2.2-180kw;转速:1450r/min;口径:φ50-φ150;温度范围:0-+80℃;工作压力:≤3.0Mpa。 五、型号意义: TSWA型卧式多级增压泵(性能曲线) TSWA型卧式多级增压泵(性能参数) 型号	级数	流量	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)	允许吸上真空高度(m)	(m3/h)	(L/s)	轴功率	电机功率	50TSWA	2	18	5	18.4	1450	1.37	2.2	66	7.2	3	27.6	2.05	3	4	36.8	2.73	4	5	46	3.42	5.5	6	55.2	4.10	5.5	7	64.4	4.79	7.5	8	73.6	5.47	7.5	9	82.8	6.15	7.5	10	92	6.84	11	11	101.2	7.52	11	12	110.4	8.20	11	75TSWA	2	36	10	23	1450	3.22	5.5	70	7.2	3	34.5	4.83	7.5	4	46	6.45	11	5	57.5	8.06	11	6	69	9.67	15	7	80.5	11.28	15	8	92.5	12.89	18.5	9	103.5	14.50	18.5	10	115	16.12	22	11	126.5	17.73	22	100TSWA	2	69	19.2	31.2	1450	8.03	11	73	7	3	46.8	12.05	15	4	62.4	16.07	22	5	78	20.09	30	6	93.6	24.11	30	7	109.1	28.13	37	8	124.8	32.14	45	9	140.4	36.16	45	10	156	40.18	55	125TSWA	2	90	43	43.2	1450	14.32	22	74	3.8	3	64.8	21.48	30	4	86.4	28.63	45	5	108	35.79	55	6	129.6	42.95	75	7	151.2	50.11	75	8	172.8	57.27	90	9	194.4	64.43	90	10	216	71.59	90	150TSWA	2	155	25	60	1450	32.91	45	77	7.7	3	90	49.37	75	4	120	65.82	90	5	150	82.28	110	6	180	98.74	132	7	210	115.19	132	8	240	131.19	160	9	270	148.10	200	TSWA型卧式多级增压泵(结构图) TSWA型卧式多级增压泵(安装尺寸) TSWA型卧式多级增压泵故障及排除方法 故 障原 因解 决方式