www.gasanalyzer.com.cn燃气表家用沼气设备安装事项 居民生活用沼气涉及的设备包括燃气表、沼气灶和沼气热水器。由于沼气和天然气、液化石油 气等在成分上有所差异,除燃气表可以通用以外,燃烧设备不能通用,今天小编就来谈谈这些用气 设备及其安装的具体要求。 1、燃气表 家用燃气表主要为传统的膜式燃气表和采用新技术的超声波燃气表两种。 膜式燃气表属于一种容积式机械仪表。膜片运动的推动力依靠燃气表进出口处的气体压力差。 在压力差的作用下,膜片产生不断的交替运动,从而把充满计量室内的燃气不断地分隔成单个的计 量体积(循环体积) 排向出口,再通过机械传动机构与计数器相连,实行对单个计量体积的计数和 单个计量体积量的运算传递,从而可测得(计量)流通的燃气总量。 作为替代膜式燃气表的新一代家用燃气表——超声波燃气表,在国外如德国、意大利、日本都 已经进入普通家庭,普遍使用。今年9 月在武汉举行的第20 届中国国际燃气、供热技术与设备展 览会上,锐意自控首次面向世界燃气行业,自信地展出了自主研发的超声波燃气表产品及其核心模 块,反映了国内燃气表制造厂商在技术研发上迎头赶上,与国际接轨已经在近几年有了一些成绩。 锐意自控自主研发的超声波燃气表(户用型) www.gasanalyzer.com.cn 锐意自控自主研发的超声波燃气表(商用型) 燃气表能达到标准规定的技术指标要求的最大流量叫燃气表的容量。制造厂商根据用户各种要 求按标准生产不同容量规格的燃气表。一般来说,不可能生产出一种规格燃气表而能适应各种使用 要求。例如,一个公称流量为1.6m3/h,最大额定流量为2.5m3/h 的燃气表,就不可能满足一个大 企业、饭店的使用要求。 燃气表在超容量、超出允许条件情况下使用,就不能保证实现其功能。容量的选取应根据最大 耗气量来决定,正常使用的燃气表容量的选择应该在燃气表额定流量的20%~70%范围内。计算最大 容量时不仅要看到当前,还要考虑到今后燃气用途的发展。例如,不仅要满足当前燃气灶、热水器 耗气量的要求,还要考虑到燃气烤箱、燃气壁挂炉等使用的可能性。 燃气表应安装在不燃结构室内通风良好和便于查表、检修的地方。严禁安装在以下地方: 卧室、 浴室、更衣室及厕所内;有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄露沼气的 隐蔽场所;环境温度高于45的地方;经常潮湿的地方;堆放易燃、易腐蚀或有放射性物质等危 险的地方。 安装要求: 燃气表应垂直安装,不得有明显倾斜现象。燃气表高位安装时,表底距地面不小于1.4m;燃 气表低位安装时,表底距地面不得小于0.1m;燃气表装于燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶具水 平净距不得小于0.3m。 www.gasanalyzer.com.cn 2、沼气灶 沼气灶是指以沼气为燃料进行直火加热的厨房用具,按燃烧器头数可分为单头(单眼) 灶;按点火及控制方式可分为压电陶瓷沼气灶、电脉冲电子打火沼气灶、带熄火保护装置沼气灶等。 沼气灶使用时会产生明火,一旦燃气泄漏,可能会引起火灾、爆炸等安全事故,部分沼气灶产 品使用了交流电,还可能产生电击事故,因此对沼气灶的安全性能要求很高。 在安全上,沼气灶的选用要考虑以下几个方面: (1)气密性 沼气灶一旦出现泄漏,会引起爆炸、火灾等事故,造成人身伤亡和财产损失。因此国家标准对 泄漏量的要求十分严格,规定从沼气入口到阀门,漏气量不大于0.07L/h,自动控制阀门的漏气量 不大于0.55L/h,同时从沼气入口到燃烧器火孔无燃气泄漏。 (2)烟气中一氧化碳浓度 沼气燃烧会产生一氧化碳和二氧化碳等废气,其中一氧化碳具有剧毒,且中毒不易被察觉。沼 气灶的燃烧废气多数直接排放在厨房中,不能即时排至室外。烟气中一氧化碳浓度过高,会造成潜 在危险,国家标准规定干烟中氧化碳体积百分比不大于0.05%。 (3)熄火保护装置 沼气灶可能会出现因溢汤、风吹等造成的意外熄火情况,如果没有控制措施,沼气会大量泄漏, 其后果十分严重。为防止泄漏,沼气灶必须加装熄火保护装置,熄火保护装置一般有热电式和离子 感应两种控制方式。 电气安全性能部分沼气灶具因功能多元化和控制的智能化使用了交流电,而沼气灶多用在湿热的厨房环境, 因此对此类灶除了在燃气方面的安全要求外,还有对其电气安全性能的严格要求,要有防触电保护 措施、可靠的接地措施、较大的绝缘电阻、较小的泄漏电流和足够耐电压强度,以保证此类灶的使 用安全。 沼气灶的选择,除了安全方面的考虑,还要考虑其热工性能指标。 www.gasanalyzer.com.cn 热负荷即加热功率,该项目是燃气灶最主要的热工性能指标之一。热负荷的高低由产品结构和 燃气燃烧系统决定。一般灶的热负荷在3~5kW,国家标准规定双眼或多眼灶有一个主火,主火折算 热负荷:红外线型不小于3kW,其他类型不小于3.5kW,同时规定实测折算热负荷与标称值的偏差 不超过10%。 热效率是指沼气灶热能利用的效率,是衡量沼气灶热工性能最重要的指标,嵌入式灶热效率的 总体水平比台式灶低,嵌入式灶热效率不低于50%,台式灶热效率不低于55%。 安装要求: 沼气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间(厅) 或利用与卧室连接的 走廊作厨房时,厨房应设门并与卧室隔开。安装沼气灶的房间净高不宜低于2.2m。沼气灶与墙面 的净距不小于10cm。当墙面为可燃或易燃材料时,应加防火隔热板。沼气灶的灶面边缘距木质家 具的净距不得小于20cm,当达不到时,应加防火隔热板。放置沼气灶的灶台应采用不燃烧材料, 当采用易燃材料时,应加防火隔热板。 3、沼气热水器 沼气热水器与普通的燃气热水器在结构上基本相同,工作原理是冷水进入热水器,流经水气联 动阀体,在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电 源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开沼气输气电磁阀门,通过脉冲点火器自动再次点火,直到 点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10S。 当热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足,缺电,缺沼气,热水温度过高,意外吹 熄火等故障现象时, 脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源沼气输气电磁阀门 在无电供给的情况下立刻回复原来的常闭状态,也就是切断沼气通路,防止沼气继续流出,且不能 自动重新开启,除非人为地排除以上故障后再重新启动沼气热水器,方能正常工作。 安装要求: 沼气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内,在可燃或易燃烧的墙壁上安装热 水器时,要采取有效的防火隔热措施。热水器的排气筒宜采用金属管道连接。