很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!<