公司:山东创新电气设备有限公司
手机:18865388987
电话:0538-5360888
0538-5362888
传真:0538-5362880
邮箱:sdcxdq888@163.com
网址:www.sdcxdq888.com
www.sdcxdq.net
邮编:271000
地址:山东省泰安市省庄镇博阳路
九星街108号
高压配电柜厂简述高压熔断器运行与维修
(1) 概述:
高压熔断器是电网中的保护元件。利用易熔合金,串联在电路中,当过电流流过时,易熔件发热熔断,使电路断开,起到过电流保护作用。可作为35kV以下的变压器、电压互感器、电力电容器等设备的过载及短路保护。
高压熔断器可分为户内式和户外式两种。
①户内式熔断器:
户内熔断器是内充石英砂填料的密封管式熔断器,当它通过过载电流或短路电流时熔体熔断,其金属蒸气与燃弧后的游离气体受到高温高压的作用,喷入石英砂之间的空隙,与石英砂表面接触受到冷却凝固,减少了熔体蒸发后所留于狭沟中的游离气体与金属蒸气,从而使电流自然过零,迫使电弧熄灭。在熔体熔断时,熔断器弹簧的拉线也同时拉断,并从弹簧管内弹出。
RN型高压管式熔断器具有熄弧能力强、分断容量大、分断电路时无游离气体排出、能产生截流过电压等特点。能在短路电流未达到冲击值之前就可完全熔断,因此这种熔断器具有限流作用。
②户外式熔断器:
户外式熔断器一般为跌落式熔断器,用来保护10kV电力变压器和电力线路。由固定支持部分、活动熔管及熔体组成,固定支持部分为瓷或合成绝缘体,上端及下端均有触头,熔管合闸状态时,在上下触头间,形成导电回路;熔管跌落时,脱离上端带电触头,起到隔离作用。熔断器的熔体装在熔管内,当线路发生故障时,故障电流使溶体迅速熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管,在电弧的热作用下分解出大量气体,在电流过零时,沿熔管产生强烈的、向下的纵向吹弧,使电弧被拉长而熄灭。由于熔体熔断使熔管无法紧锁而下跌。
跌落式熔断器的特点:
1)因熄灭电弧能力弱,所以分断容量小,尤其是在分断小电流时,燃弧时间长,且无限流作用;
2)分断电路时会出现截流现象;
3)熔断器熔体熔断后,熔管自动跌落,可起到隔离作用。使用跌落式熔断器保护的设备需