测区就是检测构件混凝土强度时的一个检测单元,现场实测部位主要是墙柱、梁板等构件,通常一个测区测5个方格网,每一个方格网16个测点,也就是80个测点数据。测点指的是测区内一个回弹检测点,同一测点只弹一次,一般用粉笔画出边长5*5cm的16个方格网点进行,如图:
测点布置
1、选取规则:
(1)批量检测:≥30%同批构件的总数且≥10个构件;
(2)随机检测:随机抽取具有代表性的构件进行检测;
2、划分测区及注意事项:
(1)对于一般构件,测区数量≥10个;当受检数量大于30个或构件较小时,受检构件某一方向尺寸≤4.5m,或者另一方向尺寸≤0.3m时,测区可适当减少,但不应少于5个;
(数量要求)
(2)测区相邻间距≤2m,离端部或施工缝距离0.2m~0.5m内;(间距要求)
(3)测区布置均匀,宜两对称面,在受力部位及薄弱部位要部测区,避开预埋件;
(避开这些范围)
(4)测区的面积≤0.04m2;(不宜过宽)
(5)测区选在混凝土浇筑侧面,否则对表面、底面和非水平方向检测面进行修正;(很重要,一般选择侧面水平回弹,顶面、底面回弹需要查表加上修正值)
水平方向测试
垂直向上测试
垂直向下测试
第三阶段,现场回弹测试,要求及时准确记录、精确测量碳化深度,获得第一手真实准确资料,相关要求及注意事项如下。
回弹具体方法
(1)掌握正确的姿势
一只手托住回弹仪前端,同时另一只手掌心贴在仪器底部,手指轻轻托住仪器尾部,保持仪器与测试面垂直不歪斜。
(2)测试要点
必须要有两个人配合,一个操作仪器,一个负责在旁边做记录。一个测区完成后,记录者要负责提醒操作者换下一个测区继续操作。
操作时,应缓慢施压,准确读数,快速复位。
操作时注意:回弹仪轴线应永远垂直于构件检测面。
测区内测点均匀分布,点与点净距≥20mm,离预埋件、预埋筋≥30mm,同一测点不能重复,测记16个点。
注意:如果混凝土构件表面不平整,比较毛糙或者有浮浆、气孔明显情况下,可以适当打磨处理表面后再回弹,如图:
表面打磨处理
(3)如何读数
读取上面的刻度,每小格代表强度值为2MPa,读数精度到个位数即可。图中红色刻度线指针位置到哪,就可以直接读数。注