()参考答案:错误　A.　正确　B.　错误　【单选题】直流泄漏电流试验时,试品的(　)在较长时间内衰减完毕。　A.　电容电流　B.　吸收电流　C.　泄漏电流　D.　电容电压　【判断题】泄漏电流试验和直流耐压试验都是考核设备绝缘强度的有效方法　。　A.　正确　B.　错误　【简答题】发电机为什么要做直流耐压试验和泄漏电流试验?　【单选题】核相器()应进行一次电阻管泄漏电流试验。　A.　每年　B.　每半年　C.　每季度　D.　每月　【简答题】泄漏电流试验和直流耐压试验作用各是什么?　【单选题】关于电力电缆泄漏电流试验叙述错误的是(　)。　A.　电缆如存在缺陷,则泄漏电流周期摆动　B.　电缆如存在缺陷,相问泄漏电流差值很大　C.　泄漏电流随时间增长而增大　D.　如电缆无故障,其泄漏电流为零　【单选题】电缆交接时,做泄漏电流试验过程中,一般应读取(　)个泄漏电流值。　A.　l　B.　C.　D.　【判断题】绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等必须按规定做泄漏电流试验。　A.　正确　B.　错误　【简答题】为什么将发电机泄漏电流试验和直流耐压试验分开描述?　【多选题】关于泄漏电流试验说法正确的是()。　A.　直流电压较高,能揭示绝缘电阻表不能发现的某些绝缘缺陷　B.　根据所测电流与电压关系的线性度,即可指示绝缘情况　C.　微安表的刻度则基本上是线性的,能精确读取　D.　泄漏电流测试设备较为复杂,绝缘电阻表较小,方便携带　【多选题】直流泄漏电流试验时,如果微安表指针出现周期性摆动,可能的原因是()。　A.　有交流分量通过微安表　B.　试品绝缘不良,从而产生周期性放电　C.　试品电容引起　D.　试品绝缘老化　【多选题】直流耐压与直流泄漏电流试验与绝缘电阻测量相比,具有()特点.　A.　可以克服残余电荷对测量值的　B.　试验电压较高,且可随意调节　C.　微安表监测泄漏电流灵敏度高　D.　不能换算出绝缘电阻值　【简答题】泄漏电流试验与绝缘电阻试验相比有何优点?　【判断题】组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间3min。　A.　正确　B.　错误　【判断题】带电作业高架绝缘斗臂车作业斗外斗泄漏电流试验为整体试验。　A.　正确　B.　错误　【简答题】微安表处于高压泄漏电流试验接线的特点有哪些?　【单选题】绝缘手套、绝缘靴必须定期进行交流耐压试验和泄漏电流试验,试验周期为;()。　A.　六个月　B.　一年