管道支架的安装方法有: 1、栽埋式支架安装 2、焊接式支架安装 3、膨胀螺栓法支架安装 4、抱箍法支架安装 5、射钉法支架安装国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求: 第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1、位置正确,埋设应平整牢固; 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固; 3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求; 4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装; 5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移; 6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全 第3.3.8条 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定: 钢管管道支架的最大间隙 公称直径/mm1520253240507080100125150200250支架的最大间距/m保温管22.52.52.533444.56778不保温管2.533.544.55666.5789.511 第3.3.9条 采暖、给水、热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合下表规定,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间的加衬非金属垫或套管: 塑料管及复合管管道支架的最大间隙 管径/mm121416182025324050637590110最大间距立管0.50.60.70.80.91.01.11.31.61.82.02.22.4水平管冷水管0.40.40.50.50.60.70.80.91.01.11.21.351.55热水管0.20.20.250.30.30.350.40.50.60.70.8 第3.3.10条 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合下表规定: 铜管管道支架的最大支架 公称直径/mm1520253240506580100125150200支架的最大间距/m垂直管1.82.42.43.03.03.03.53.53.53.54.04.0热水管1.21.81.82.42.42.43.03.03.03.03.53.5