名称:LQJ8-10Q电流互感器型号:LQJ8-10Q销售热线:021-31263351QQ在线客服:919107474公司承诺:上海互特电气有限公司成立以来始终以用户需求为目标,以科技为先导,所提供的产品一直以一流的品质和优秀的售后服务而享。我们将为您提供优质的产品与服务。
产品描述
LQJ8-10Q电流互感器
概述
LQZBJ-10、LQJ8-10Q型电流互感器是以环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、电能测量及继电保护用。
具有优良的绝缘性能和防潮能力是取代LQJ-10 半封闭型老产品的新一代产品
额定负额表
产品型额定电流比(A)次级组合准确级及额定输出(VA)一秒热稳定电流(KA)动稳定电流(KA)
0.20.510P10
LQZBJ-10
5/5
0.2/10P
0.5/10P10
1010150.51.1
10/51.92.2
15/51.43.4
20/51.84.5
30/52.76.8
40/53.69
50/54.511.3
75/56.816.9
100/5922.5
150/511.324
200/51532
300/522.548
400/53064
500/53075
600/53075
800/54080
额定电压
电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。
变比
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
产品名称:LQJ8-10Q电流互感器
型号:LQJ8-10Q
声明:本页LQJ8