一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积 S 的上 下范围: 导线截面积与载流量的计算 S==0.125 I ~0.2 (I mm2); S-----铜导线截面积(mm2); I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是 电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负 载的功率因数 cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф 取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为 6000 瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系 数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也 就是说,这个家庭总的电流值为 17A。则总闸空气开关不能使用 16A,应该用大于 17A 的。 (估算口诀:导线截面积与载流量的计算 导线截面积与载流量的计算 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。(导体的)(连续)截流量 (contin 穿管根数二三四,八七六
. 电缆规格与功率计算 默认分类 2009-10-25 10:50:39 阅读 485 评论 0 字号:大中小 导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量 (continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量 (contin 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却 条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积 S 的上 下范围: 导线截面积与载流量的计算 S==0.125 I ~0.2 (I mm2); S-----铜导线截面积(mm2); I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是 电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负 载的功率因数 cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф 取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为 6000 瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系 数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也 就是说,这个家庭总的电流值为 17A。则总闸空气开关不能使用 16A,应该用大于 17A 的。 (估算口诀:导线截面积与载流量的计算 导线截面积与载流量的计算 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。