第 1 章 暖通系统 1 1.1 设备规范 水冷冷水机组设备规范 批注 [ktliao1]: 以全厂补给水系统规 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3 3.1 3.2 名称 系统参数 水冷冷水机组型号 水冷冷水机组制冷量保证值(kW) 机组名义制冷量(kW) 机组输入功率(kW) 机组台数(台) 数值 LS1420 1420(冷却水进水 33.4℃下) 1420(冷却水进水 30℃下) 246 3 备注 范中的表格形式,请重新排版 机组总运行重量(kg) 7800 机组最大外形尺寸(长×宽×高) 4105×1592×2061 (mm) 制冷剂工质 R134a 制冷剂灌注量(kg) 能量连续调节范围(%) 设计压力(kPa) 水侧压力(kPa) 制冷剂侧压力(kPa) 控制方式 机组运行噪声值(dBA) 双振幅振动值(μm) 机组允许工作环境(℃) 压缩机 压缩机型式 压缩机台数(台) 压缩机型号、规格 驱动方式 压缩机最高转速(r/min) 最大功率输入(KW) a 一 100%负荷时(KW) b 一 75 设计负荷时(KW) c 一 50%负荷时(KW) d 一 25%负荷时(KW) 机组负荷调节范围(%) 压缩机电动机电气数据 压缩机电动机型式 全负荷电流(A) 密闭感应式 385 半封闭螺杆式 2 2 台莱富康 SRC 系列 直接驱动 2900 246.2 246.2 196.9 142.5 86.1 0~100 无级调节 单台压缩机参数 260 0-100%无级调节 2400 1600 2400 PLC 控制 ≤83 25 最高温度 45/最低温度-35 单台机组参数 序号 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 1.2 名称 100%启动电压时启动时间(S) 绝缘等级 轴承型式 电动机防护等级 电动机功率因数 启动电流值(A) 冷却介质 电动机效率保证值(%) 电源(V∕Hz) 铭牌功率(kW) 冷凝器 冷凝器型式 冷凝器换热面积(m2) 冷凝器设计流量(m3/h) 设计水流速(m/s) 换热盘管 冷凝器水侧阻力(kPa) 冷却水入口温度(℃) 冷却水出口温度(℃) 蒸发器 蒸发器形式 蒸发器换热面积(m2) 蒸发器设计流量(m3/h) 设计水流速(m/s) 换热盘管 蒸发器水侧阻力(kPa) 冷水入口温度(℃) 冷水出口温度(℃) 金属组合式空调处理机组设备规范 数值 即时启动(星三角启动) F 滚动轴承 IP55 >0.92 2227 制冷剂气体冷却 95% 380/50 246.2 水平壳管满液式 36.6 284 0.9~1.8 高效传热铜管 ≤70 30