一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的kVA数相同;但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合要求。我们假设线路上的功率因素为0.85,那100kVA的变压器就可以带85kW的负载,总之您可以查一下,您那里线路上的功率因素情况,把变压器的kVA数乘以功率因素就是可带的安全负载范围了。一般来讲,变压器的KVA 数乘以0.85也就是比较适宜的一个取值。
发电机和变压器的单位都可以是kW或kVA,kW和kVA表示的意义一样,都指“功率”。而电力变压器常用kVA作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位kW)和无功功率(符号Q,单位kVAR)的大小的,只有使用kVA为单位,表示视在功率,符号S。公式S^2=P^2+Q^可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。
1KVA=1KW,物理课中应该学过功率P=U×I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V×1A。在设备铭牌标示上,kVA用来表示视在功率,即设备的容量,kW用来表示有功功率,这是我们的习惯。
新建一座工厂,设备总功率为830kW应该选择多大功率的变压器?用一台还是用几台比较合适?按照工厂总体的投资设计规模,有一部分为工厂的电力设施的投资份额。该工厂的设备总功率为830kW。830千瓦(kW)是有功功率,变压器的800kVA为视在功率。建议工厂在规划报建时,咨询一下当地供电部门,并按照厂用电的负载量和投资规模进行一次核算。该工厂的电力负荷的感性负载在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。需要在厂电网中安装适量的并联电容器,即无功功率补偿。降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善厂电网的运行条件。