3.1.1燃气引入管必须符合下列规定:(1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm;(2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡;(3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。3.2燃气立管燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。3.3 室内燃气管道3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:(1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中;(2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方;(3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;(4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;(5)使用其它燃料的厨房。3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。