管道支架最大间距 1、塑料给水管的支吊架最大间距。 公 称 直 径 15 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 (mm) 立 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 支吊架 管 的 最 大 水 平 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 1.7 间 距 管 (m) 注:塑料管采用金属管卡作支架时,管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶 物隔垫,并不宜过大或过紧。 2、钢管管道最大支吊架间距。 公 称 直 径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 (mm) 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 保 2 支 吊 温 架 的 管 最 大 不 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 间 距 保 (m) 温 管 3、铜管最大支吊架间距。 公 称 直 径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 (mm) 立 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 支 吊 管 架 的 水 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 最 大 平 间 距 管 (m) 4、排水塑料管道最大支吊架间距 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m) 管径 50 75 110 125 (mm) 立管 1.2 1.5 2.0 2.0 125 150 200 3.5 4.0 4.0 3.0 3.5 3.5 160 2.0