版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
01、连锁启动:消火栓泵应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接启动消火栓泵。消火栓泵连锁启泵不应受消防联动控制器处于手动自动状态影响
02、联动启泵方式:消火栓按钮动作信号加上同一报警区域探测器或手动报警按钮信号组成与逻辑判断,联动启动消火栓泵。联动控制器处于自动状态
03、远程手动控制方式:应将消火栓泵控制箱的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消控室手动控制盘,并直接手动控制消火栓泵启动停止
04、现场手动控制方式:直接在消防泵控制柜上设置可以启动、停止消火栓泵的按钮,主要是方便水泵检修需要水泵的启停
05、机械应急起泵:当上述都不成后,可以使用机械应急启动,强制气泵方式,与系统控制无关,只要系统正常供电,就可以启动消火栓泵