普通隔离变压器由于一次侧、二次侧绕组之间没有直接的电气连接,故一般的电力变压器不论变比为多少都具有电位隔离的功能,而隔离变压器则可以隔离更高的电位差。它被广泛应用于交流电源线上、通信线上,隔离接地回路,有效抑制低频、音频范围内的共模干扰,但不能抑制差模干扰。信号与脉冲隔离变压器也广泛地应用在音频到视频范围,用于中断地环路,实现耦合交流、隔离直流成分、阻抗匹配等功能。由于隔离变压器的一次侧与二次侧之间存在分布电容,从而降低了接地回路阻抗。当由于某种原因,B点电位升高出现干扰电压en时,高频共模干扰可从一次侧耦合到二次侧。
屏蔽隔离变压器在隔离变压器的一次侧和二次侧之间插入一层金属屏蔽层,屏蔽层将一次侧与二次侧之间的电容分为两个,起到了屏蔽作用。如将金属屏蔽层与变压器接地端连接,则来自一次侧的共模干扰在到达二次侧前被屏蔽层阻抗旁路。如将金属层与变压器一次侧输入端(有调压抽头时接调压抽头或接地端和零线端)连接,来自一次侧的差模干扰在到达二次侧前也被屏蔽层短路。
双重屏蔽隔离变压器当一次侧同时出现共模和差模干扰时,将一层屏蔽层连接到一次侧以降低差模噪声,将另一层屏蔽层连接到共模干扰的基准面或地线上以降低共模噪声。隔离变压器外壳也被连接到安全地线上。屏蔽层的连接线必须短而可靠,否则在高频时,屏蔽效果明显降低。
三重屏蔽的隔离变压器当需要更高隔离要求的时候,可选用三重屏蔽的隔离变压器。三种不同屏蔽层的连接方法取决于变压器的安装方法以及接地条件。一般将变压器安装在设备机架的隔板或屏蔽室的隔墙上,并将机架接设备安全地线,输入电源安全地被断开加绝缘管保护。