变频器与其他设备的接地方式如下图所示:
在保证变频器不误动作和人身安全的前提下,接地方式越简单、越节省越好。
图(a)所示为变频器和其他设备各采用独立的接地装置,这当然是最好的接地方式,但是这样做需要大量的刚才,一般不采用;图(b)所示为变频器和其他设备分别接于接地干线,这时常用的一种接地方式;图(c)所示为变频器和其他设备共同一个接地装置,此装置尽量靠近变频器侧,这种接地方式尚可用,器所耗钢材比(a)少一半;(d)、(e)所示为变频器和其他设备经过串接后再接止接地装置(或接地干线),其做法不妥,不但易引起干扰,而且一旦串接导线断开或连接不良,有的设备就失去了保护作用。