是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件,顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。

120的铜览零线和地线用多大的线鼻子?

120平方的铜电缆,零线和地线是多少平方的。 如果是70平方的就用70平方的铜接线鼻子

150的电缆用多大的线鼻子?

用150mm²的,也可以用120mm²的,但是绝对不能用185mm²的。

120平方的铜线需要用多少安的线鼻子?

1.5平方毫米铜线的载流量7.5A
2.5平方毫米铜线的载流量11.25A
4平方毫米铜线的载流量18A
6平方毫米铜线的载流量24A
10平方毫米铜线的载流量35A
16平方毫米铜线的载流量56A
25平方毫米铜线的载流量75A
35平方毫米铜线的载流量105A
50平方毫米铜线的载流量150A
70平方毫米铜线的载流量196A
95平方毫米铜线的载流量237.5A
120平方毫米铜线的载流量300A
以上供你实用中参考。