燃气管道管径计算方式: 管径计算 1流量Q(Nm3/h)工作温度压力下转化为标况下的流量2压力P1min(bar) 3流速V(m/s) 4进口管径DN(mm) 1流量Q(Nm3/h) 2压力P1min(bar) 3管径DN(mm) 4流速V(m/s) 1流速V(m/s) 2压力P

全部个回答

燃气管道管径计算方式: 管径计算 1流量Q(Nm3/h)工作温度压力下转化为标况下的流量2压力P1min(bar) 3流速V(m/s) 4进口管径DN(mm) 1流量Q(Nm3/h) 2压力P1min(bar) 3管径DN(mm) 4流速V(m/s) 1流速V(m/s) 2压力P1min(bar) 3管径DN(mm) 4流量Q(Nm3/h)
翔雨lollipop 昨天16:30
先要知道你的这个管线的日供气多少立方,大概的,以人口为参考,或别的地区为参考,再取标准流速。 一般流速控制在20-25m/s。比如DN100的管道,管路压力为0.4MPa的小时流量简易计算方法:3.14x0.05x0.05x20x3600x5x1.3 ;3.14x0.05x0.05x20x3600=20m/s速度下1小时流过管路的空气流量;5为表压(0.4MPa)+1个大气;101KPa(0.101MPa)后得到的绝对压力。单位为bar(kg/cm2);