水轮机轴中心的连线称为主厂房的纵轴 线,与之垂直的机组中心线称为横轴线。每台机组在纵轴线上所占的范围为一个 机组段,各机组段和安装间长度的总和,就是主厂房的总长度,厂房在横轴型上 所占的范围,就是主厂房的宽度。 发电机层设备布置。发电机层为安放水轮发电机组及辅助设备和仪表盘柜的 场地,也是运行人员巡回检查机组、监视仪表的场所。如图4-2 所示,发电机层 楼板上一般布置有发电机上机架、调速器操作柜、油压装置、机旁盘、励磁盘、 桥式吊车等主要设备以及主阀孔、楼梯、吊物孔等厂内交通设施。 水轮机层设备布置。水轮机层是指发电机层以下,蜗壳大块混凝土以上的这 部分空间。如图4-3 所示,在水轮机层一般布置有发电机转子和定子、水轮机顶 盖、调速器的接力器、水力机械辅助设备(如油、气、水管路)、电气设备(如发 电机主引出线、中性点接线、接地、灭磁装置等)、厂用电的配电设备等。 蜗壳尾水管层的布置。如图4-4所示,蜗壳尾水管层除了过流部分外,大多为 大体积混凝土,布置相对简单。一般布置有进水主阀、蜗壳、供水泵、排水泵、 空气压缩机等设备。 安装间的布置。由于大中型水电站的机电部件大而重,因此一般要求对外公 路运输通道能直达安装间, 以便于利用主厂房内桥吊 装卸设备,所以安装间一般 布置在主厂房有对外道路 的一侧。如图4-5 所示,安 装间的面积可按一台机组 扩大性检修的需要确定,一 般考虑放置四大部件,即发 电机转子带轴、发电机上机 架、水轮机转轮、水轮机顶 盖。同时需要考虑桥吊主钩的工作范围,预留运输通道和工作人员工作空间等其 它相关因素。 副厂房设备的布置副厂房的位置应紧靠主厂房,基本上布置在主厂房的上游侧、下游侧或端面, 可集中一处,也可分为两处布置。 副厂房的各楼层一般布置有中央控制室、集缆室、继电保护室、低压开关室、 通信室及远动装置室、直流设备室、厂用电设备室、母线室、各种试验室和车间、 办公室及生活用房等。 水电站主要机电设备系统简介 水电站完成将水势能转化为电能的过程,除了需要形成集中水头、引导水流 的水工建筑物外,还需要包括水轮机、发电机、变压器在内机电设备的正常工作。 水轮机、发电机和变压器统称为水电站的三大主设备,而为了保证主设备完成生 产过程,需要对主设备进行冷却、润滑、操作、控制、监视等操作。因此,根据水 电站机电设备的不同功能,可将它们划分为不同的设备子系统,以便于理解和学习。 但必须明确的是,各个设备子系统之间并不是完全分割的,它们之间存在着相互关 联、相互影响、相互配合的关系,共同支撑起整个电站的正常运行。