家小卧,卫生间餐厅电是对的,大卧客厅厨房开关无法控制,用电笔测灯位置的线,火线没电,零线220v,

看哪个位置的火线与零线接反了。而且可能还有电线被打断了。拆开配电箱面板和大卧室、客厅、厨房的开关的面板,一个回路一个回路的检查,用万用表来量,还量一下各个回路的绝缘电阻。

家楼房内的插座接地怎么都是220V电压,

个别的线路或用电器接错了,很危险的,赶快找原因。。

家用220v三相插座如何接线

首先确认三相电的插座必须是三相四线制的,即四孔插座。其中三孔分别是相线A、B、C即通常说的火线,最下端一孔为零线。火线与零线间电压为220V,空调电源线接任一孔火线和零线即可。

插座火线220V零线110V是什么原因

没搞董你要说什么!正常情况民用电火线与零线电压是220v!只有110V可能缺零!36v低压照明,220V电压需接一个变压器
老房子不装修的基本会遇到零线110v对地的其实不是零线,看到就剪掉绕过不用,对地2v的是零线,老房子还有铜丝平方过小用电高峰发热显现最好重新拉线,尤其厨房会有穿线现象跑到楼下别人家里混合了,呵呵呵

我家插座五孔插座火线测220v零线12-36v,插两项插销,电器外皮110v插三项插销,电器表面五电

你的意思是什么?是怀疑电器漏电?
实际上你的检测还是基本正确,但是你的相关知识有些欠缺,问题表述不清晰。
根据你的测量,可以判定属于正常现象。使用两线插头时,将插头反插即可解决电器外壳带电情况。

220V转110V插座

日本的电器都是用110v的,一般卖电子元件的商店应该有这在种变压器,卖家用游戏机的和街机游戏的也该有,日本的ps游戏机的110v电源和你说的参数基本吻合。价格应该在几十元。

家中电路,用数字电笔测,火线220v,零线和地线都是110V,且插上电器没有出现短路,有时地线还不带电

而且很可能是把开关装在0线上了,让他重新接过即可这是你家装修时电工的活没做好,把地线与0线接在一起了

人的皮肤接触220V普通插座的零线或火线会有什么后果、如果插座不小心进水呢

正常的情况下,人体单独接触零线,是没有危险的。人站在绝缘体上(如干燥的木板)接触到火线,(但人体不能同时接触两个线头),这时,没有电流通过人体,不会发生触电事故。当人直接站在地面上,接触到火线,电流经过人体到大地构成回事,这时,就会发生触电事故,触电的危险程度跟人体本身的电阻大小有关。如果插座不小心进水,由于水是导体,它可以让插座内部发生短路,漏电,危害人身安全。实际上,现在的家庭,都安装有漏电开关和空气开关,遇到上述情况,漏电开关就会自动跳闸,保护人身安全。