56 、地暖工程施工现场的环境温度标准?
地暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
57、哪些地方需要设置防水层?
加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
58、加热管的弯曲半径如何确定?
加热管的弯曲半径不应下于6倍的管外径,不得出现“死折”。
59、地下敷设的加热管能否有接头?
地面下敷设的加热管不应有接头,但施工验收后意外损坏修复可加接头,采用热熔链接或卡套(压)式铜制管接头,采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注。
60、加热管可分别采用哪些固定方法?
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。
(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
61、加热管出地面至分、集水器装置及管件连接时候,应该注意哪些问题?
加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套硬质塑料套管。
62、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位?
在分、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔韧性套管等隔温措施,或在填充层内增设钢丝网防止地面龟裂。
63、加热管穿越混凝土填充层的伸缩缝处需要如何处理?
加热管穿越混凝土填充层的伸缩层的伸缩缝处,应设长度不小于200mm的柔性套管。
64、安装分、集水器时,应该注意哪些事项?
(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。
当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。
(2)位置宜设在便于控制、维修、且有排水管道处、如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室、更不宜设于贮藏间内、橱柜内、也可设在室内管道井内。
(3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。