【导读】【导语】贵州国企招聘网:提供贵州国企招聘信息,如需了解关于国企招聘的报考指南、历年、招聘信息等,提示您,2018贵州国家电网招聘即将开始,备考应从当下开始!中公贵州国企预各位考生考试顺利!国网 南
【导语】贵州国企招聘网:提供贵州国企招聘信息,如需了解关于国企招聘的报考指南、历年、招聘信息等,提示您,2018贵州国家电网招聘即将开始,备考应从当下开始!中公贵州国企预各位考生考试顺利!
国网/南网考试交流群534529229【一键加群】、 银行群、农信社群(点击加入)
171、断路器装设合闸电阻是限制()的有效手段。
A. 分闸操作涌流
B. 分闸操作过电压
C. 合闸操作过电压
D. 合闸操作涌流
标准答案: C
172、特高压直流工程由于长距离直流线路的原因,其自身谐振频率接近( ),可以通过装设阻波器抑制谐振过电压。
A. 工频或两倍工频
B. 两倍工频或四倍工频
C. 3 次或 5 次谐波
D. 5 次或 7 次谐波
标准答案: A
173、实测统计资料表明,雷电流正、负极性比例( )。
A. 不同,正极性占多
B. 基本相同
C. 不同,负极性占多
D. 不成比例,无法比较
标准答案: C
174、中国 220kV 及以下架空输电线路,雷击绕击和反击的跳闸率比较接近,而500kV 和750kV
架空输电线路的雷击跳闸则以( )跳闸为主。
A. 直击
B. 绕击
C. 反击
D. 感应
标准答案: B
175、苏联和日本特高压架空输电线路的运行经验表明,( )是特高压架空输电线路跳闸的主要原因。
A. 设备故障
B. 保护误动
C. 雷击跳闸
D. 短路跳闸
标准答案: C
温馨提示:如本网页未显示文章全部内容,请点击文章下方翻页选项阅览![page]
176、对于 1000kV 单回线路,由于线路绝缘水平较高,反击跳闸率极低,因此线路的防雷重点是( )。
A. 防止感应跳闸
B. 防止绕击跳闸
C. 防止反击跳闸
D. 防止雷闪跳闸
标准答案: B
177、雷电波沿特高压线路侵入特高压变电站或换流站,会在变电站的连接点和电气设备上产生复杂的( ),形成雷电过电压作用在设备绝缘上。
A. 感应电压
B. 潜供电流
C. 绕击电流
D. 折反射波
标准答案: D
178、一般而言,雷击点离变电站入口处愈近,雷电侵入波过电压( )。
A. 愈近
B. 愈远
C. 愈低
D. 愈高
标准答案: D
179、与特高压架空输电线路绝缘一样,特高压变电站(采用敞开式高压配电装置)和换流站的主要绝缘介质是( )。
A. 空气
B. 六氟化硫
C. 绝缘子
D. 真空
标准答案: A
180、特高压交流输电线路在进行线路投切或发生接地短路故障时,如果两相导线间过电压幅值超过相间绝缘水平,( )发生相间闪络事故。
A. 容易
B. 不易
C. 不可能
D. 必定
标准答案: A
关注微信公众号:gzzgjrr更多学习资料及考试信息等着你!