电容器放电方法 一、先将电容器组转为检修方式(断开开关、刀闸,合上 40 四极地 刀) ; 二、打开中性点 CT 侧网门,对C相电容构架验明确无电压,将一 组接地线接地端接在中性点 CT 接地桩处,再将两相导体端接在 C 相两个电容安装构架上,即将 C 相电容构架先接地; 三、再将另一组地线接地端接在左侧 C 相构架(靠B相处) ,对B相电容构架验明确无电压,先将一相导体端接在 B 相构架(靠C相侧)上,再将另一相导体端接在 B 相(靠A相)构架上,再折除先 接相地线导体端,将地线放置好,对A相电容构架验明确无电压, 将地线导体端接在 A 相构架上; 四、用同样方法将右侧 B、A 相构架接地; 五、将放电棒接地端接好,再对电容器放电。 危险点:人员触电,电容器残留电压伤人 危险点 预控措施: 预控措施 一、接地时先验明确无电压; 二、接地时保持与电容安装构架和电容器安全距离; 三、穿绝缘靴和戴绝缘手套; 四、穿好工作服,并扣好扣子 五、接地线过程,人体保持与地线导线的距离