本标准是在已实施了十多年的有关标准及工程实践的基础上,并吸取了 国外同类标准的内容。所参 考的主要标准及技术文件有: -8K 钢制压力容器》; b.SH3048-93 石《油化工钢制设备抗震设计规定》; c.GBJ128-9K 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》; d.SH3046-92 石《油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; e.JB2880-81 钢制焊接常压容器技术条件》; f、美国API620 大型焊接低压储罐设计和建造推荐规定》; g、美国API65K 大型焊接储油罐》; 日本ASB8270-93压《力容器基(础标准)》第3 种容器; i、辽阳化纤聚酷装置 360Om3PTA 料仓的施工、检验、试验与验收等工 程文件; j,SHJ505-87 炼《油化工施工安装规程》。 本标准是为确保容器安全使用的原则制订的;是基于设计压力小于 01.MPa、真空度低于0.02N4Pa 和设计温度低于350的容器所能适应的设计原理、选材条件,以及制造实 践制订的。在满足标准中所 规定要求下,应可保证容器的强度、稳定及刚度。 一、适用范围 本标准系属国家标准GB150 钢《制压力容器》的配套标准,适用于常压 至小于0.1MPa 及真空度低 0.02MPa压(力大于-0.02MPa ,且温度低于 350的圆筒形容器、立式 圆筒形储罐、矩形容器和圆 筒形料仓等的设计、制造 施(工)、检验与验收。 本标准中的各类容器的具体适用范围如表1 所列。 各类容器的具体适用范围l、设计压力 设计压力的定义与GBI50 相同,也引入了计算压力。本标准为与GB150 衔接形成体系而确定的适 用压力范围,其中的圆筒形容器系沿用了JB2880-81 的适用范围;立式回筒 形储罐是参考SH3046-92 定在-500pa~2000Pa -50mm~200 mm 水柱),美国的AP1620 及AP1650 也都与 此相当;圆筒形料仓 过去一贯是参照储油罐及塔器的标准进行设计、制造,故也相应的按储罐的 适用范围;矩形容器多是直 通大气,且仅承受液体静压的储水设备或冷却水箱式换热器等. 适用压力限定在小于0. 1MPa 也考虑到以下两个问题: a、可与劳动部压“力容器安全监察规程”协调一致。 b、与大多数国家压力容器所划界限相接,如GB150、美国ASME-VIII-1、 英国BS5500、日本JISB 8270 等的适用压力下限都划在0.IMPa. 2、设计温度 从目前所了解的工程装置中,钢制焊接常压容器使用温度高于350的 情况实属不多,大多数在高 于-10~250´C 的范围 J(B2880-81 为-20~200´C;SYJ1016-82 为大气温度~ 250´C;CD13OA-84 为小于 250;JISB8501-79 为低于 260´C。故本标准将适用温度上限定为 350´C,因而钢材的许用应力 值也只相应给到350´C. 对于设计温度低于-20的常压容器。本标准不再另立设计、制造、检 验与验收的要求,划规在 GBI50 管辖。 但考虑本标准出现低“温低应力工况”的容器较多,故引入了 GB150 低“温低应力工况”的规定,具体条文如下: 设计温度虽低于或等于-20´C,但符合 GB150 标准规定的低“温低应力 工况”且经调整提(高)后的 设计温度高于-20的容器,以及奥氏体高合金钢制容器,可按本标准规定 进行设计、制造、检验与验 3、不适用的各类容器本标准不适用的容器类别,除压力限制外,基本上同GB150 标准的规定。 具体如下: a、直接受火焰加热的容器; b、受核辐射作用的容器; C、盛装毒性为极度或高度危害介质的容器, d、直接埋入地卞的容器; e、可升降气柜; f、经常搬运的容器; 除上列a~g条外,对塔式容器,即高度大于10 米,且高度与直径之比 大于5 应在设计时估测所受地震与风载荷的影响,若为决定壳体稳定那虽度的主要因素时,应按JB4710 标准 进行设计、制造。 盛装毒性为极度或高度危害介质按(劳动部规定划分)的容器,因涉及 人身安全,也划规在GB150 4、容器的最小厚度标的最小厚度,主要是考虑焊接工艺及制造需要而定。 常压容器的设计厚度 对(中、小型容器而言,不含大型贮罐)在大多 数情况下,取决于最小厚度,在GB150 钢《制压力容器》标准所辖容器中部分的低压容器、与上述容器一样, 其设计厚度也受控于容器要 求的最小厚度。用下列条件算出在最小厚度下所能承受的压力见表2。 a、在容器的最小厚度下,该容器可承受的设计压力PD。 b、在0.1MPa 下,强度要求的圆筒计算厚度δ 由上述计算结果表明:GB150钢《制压力容器》适用范围中相当一部分 低压容器的计算厚度也受最 小厚度控制。例如:在最小厚度 min下公称直径DN 1500,其设计压力可 高至0.336MPa;当公称直径 DN1500~300,其设计压力可达0.348~1.63MPa;容器的设计厚度与设计压 力无关。仅为最小厚度所 控制。 带设备法兰有密封要求、表压不为零的容器。同GBI50中某些低压容器 设计一样。设备法兰设训味十 算也受控于预“紧工况”同设计厚度一样与设计压力无关,只在制造、检验 与验收上有些差别。 二、基础术语与定义 本标准所用术语及其定义,系参照GB150 且尽可能与其一致,但在个别 定量上作了改动,如外压容 器的设计压力、真空容器的设计压力以及静压头计取的确定等,其他的名词 定义与GB150 等同,例如: 关于容器的计算压力及其计算厚度也按 GB150 新版正(在报批中),其 定义如下: 计算压力 系指在相应的设计温度下用以确定容器各部位或元件计算厚 度的压力,其值为设计压 力与容器各部位或元件所承受的液柱静压力之和。 因设计压力较小,故液柱静压力均应计入G(B150 为小于设计压力的5% 可不计入)。本标准中的计 算公式都使用计算压力pc 确定计算厚度,以更为明确设计与计算间的关系。 标准中各种厚度之间的关 系示意如下: 三、安全系数 1.钢板、锻件等的安全系数 安全系数是在调研了以往的使用情况和参考了国外同类容器的设计、制 造等条件对比,使其尽可能 与以往使用经验相符。本标准初稿选取的安全系数与GB150 相同,后在审、 汇稿中设计分委借鉴了立式 储罐的多年工程经验,用ns1.5 确定许用应力。