一、10kV线路故障分类
1.1 速断
故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。
主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油,春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。
1.2 过流
故障范围在线路下端,由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。
1.3 接地
全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。
二、根据保护动作特点判断线路故障性质和地段
1、一般情况下,线路跳闸重合成功,说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等,重合不成功,永久性故障,倒杆断线、混线等。
2、如果是电流速断跳闸 ,故障点一般在线路的前段;如果是过电流跳闸 ,故障点一般在线路的后段。
3、如果是过电流和速断同时跳闸,故障点一般在线路的中段。
在事故巡线时,除重点巡查大致地故障范围外,其他地段也要巡查,以免遗漏故障点,延长事故处理时间。
10kV线路故障快速查找
线路故障停了电,保护动作巧判断;
速断动作查前端,约为全长数一半;
过流动作值较小,故障较远在后边;
速短过流同跳闸,故障位于线中间。
三、10kV线路接地故障及处理
线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。
农村10kV电网接地故障约占70%。
单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。
10kV系统为中性点不接地系统。
3.1 线路接地状态分析
1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高
倍,这是金属性接地
(1)若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;
(2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。