地线与地断开,却与火线短路了,所以当你用万用表检测时,就会出现零线对火线、地线(注意:此时的地线是假地线)各为220伏。现在你必须对地线一段一段仔细检测,查出地线与地的断开处和地线与火线的短路处,整俢后即可。
1.如果零线测量点是同一个点,那可能是地线没接地但连接了美线。
2.如果零线测量点不同,也可能是零线断了,其中一段还和火线接一起了
火线和零线之间电压220V,正常;零线和地线之间电压220V,不正常,低压供电系统为TN系统,零地合一,零线和地线之间电压应为0V,现在零线和地线之间有220V电压,可以断定地线接错了,接到火线上了。