第14 章:电气装置;第14.2.2 条: 钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于 30m,接地电阻不宜大于 10Ω 。第14.2.3 条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件, 应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于 10Ω 。第14.2.10 条:进出洞内的金 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 属管道接地电阻不宜大于 20Ω 。电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。 接地电阻不宜大于 20Ω 。电缆与架空线路的连接处,应装设过电压保护器。过 电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于 10Ω 。第14.2.13 条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接地,接 地电阻不应大于 20Ω 。第14.2.16 条:避雷针(网、带)的接地电阻,不宜大 于10Ω 。第14.3.5 条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路 所在方向延伸的接地装置,接地电阻不应大于 10Ω 。第14.3.6 条:铁路油品装 卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间 距不应大于 20m,每组接地电阻不应大于 10Ω 。14.3.15 条:防静电装置的接 地电阻应小于 100Ω 。第14.3.16 条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设 备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不 应大于 4Ω 。 依据 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》