板式换热器是我公司的主营产品,我公司的板式换热器的价格合理公道,产品质量上乘,服务专业而周到,畅销各地,得到各界朋友的一致好评与赞誉。下面介绍一下板式换热器漏气的处理方法:
1.在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N.为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。
2.在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。
3.将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。
4.重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。
以上为您介绍了板式换热器漏气的处理方法,希望对您有所帮助!