(一)试验流程试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。
(二)试验要求 水池满水试验渗水量测定
口诀:水池注满水的最短时间=H/2+2;水池完成满水试验的最短时间=H/2+5,H 为设计水深。
【考点二十八】不开槽施工法与适用条件
口诀:顶山死,钻山移,爱夯要发,暗移盾山
【考点二十九】压力管道水压试验的规定(一)压力管道的水压试验 (1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。 (2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(二)压力管道试验准备工作 (1)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。 (2)试验管段不得用闸阀作为堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
(三)管道的试验长度 除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于 1.0km。
(四)试验 1.预试验阶段 将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压 30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。2.主试验阶段 停止注水补压,稳定 15min,15min 后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工 作压力并保持恒压 30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
【考点三十】无压管道严密性试验的规定:
(一)无压管道的严密性试验 (1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。 (2)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
(二)无压管道闭水试验准备工作 (1)管道及检查井外观质量已验收合格。 (2)管道未回填土且沟槽内无积水。 (3)全部预留孔应封堵,不得渗水。 (4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
(三)闭水管道的试验长度 (1)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过 5 个连续井段。(2)当管道内径大于 700mm时,可按管道井段数量抽样选取 1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进