球阀只有开闭功能。动态平衡电动电动两通阀是集开闭功能和平衡功能为一身的产品
照片太暗了,看不出哪有调节的地方。一般供暖管路不应有,家里的进回水都有阀门,通过调整进回水的阀门即可调整控制流量。这应该就是一个流量阀门,对于家里多此一举。
动态平衡阀?还是静态平衡阀?那个是调流量的一般在楼房的底层空调,关小后水才能忘楼上跑,至于怎么调,得看现场需要,不好给你解释。把平衡阀门按逆时针方向开到头,就是最大开度
看系统是压力流还是重力流。止回阀一般在压水管路离心泵前面,防止倒灌
1、不合适加旁通阀来,虽然不会增加冷源冻机的负荷,但却增加了泵输送量的负荷,即增加了泵的电耗。2、末端压力不需要平衡,既然是大楼,其立管一定是同程设置的,即低端与高端的冷冻水所走的路程是相等的

空调水管动态压差平衡阀是装进水还是回水

需要根据这个平衡阀的具体用途来确定。所说的阀名称并不是空版调系统里面标准的部件名权称。
如果是主机进出水压差旁通阀,则需要把阀安装在主机进出水管路之间且有安装方向要求。
在阀体厂家给的简易安装使用说明书里面有相关的使用说明,根据这些使用说明就能确定平衡阀的安装位置和相关的技术要求。