1. 先看电机铭牌上的额定电流是多少,若看不清楚,则估算。对于37KW的三相交流电机,其计算电流大约是:37*2= 74A
2. 查GB50217-94得:16mm2 的三芯或四芯铜芯铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋敷设的持续允许载流量是87.7A。即在不考虑其他因素的情况下16mm2的电缆载流量符合要求。
3. 由于供电线路长,必须计及线路上的电压降,导线截面S的选择计算如下:
S=K*(PL)/(C*DU)=0.8*37*840/(77*5)=64.6mm2
式中:K—需要系数,这里暂.取0.8;PL—负荷力矩的总和,单位是kw·m;
C—计算系数,在三相四线制供电线路中,铜导体取77;
DU—线路允许的电压降,这里取5%。
因此,可以选择70mm2的电缆。