工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――38 A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米― ― 92A 25平方毫米― ― 120A 35平方毫米― ― 150A 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M. 铜线安全载流量计算方法是 : 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量 --28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量 --35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量 --48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量 --91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 1、10P 空调,你是要问他有多大的电流还是放多大的电源线。 2、10P 空调是单项的还是 三项的,是一个机器 10P 还是多个机器 10P。 对于第一个:按照目前空调能效比,一个 10P 空调(三项)的功率约为 8~9KW,其额定电流为 14A 左右,一般推荐使用 10mm2 的电缆 线, 但是使用 6mm2 国标电线一般可以搞定。 至于多台机器,220V 电压,建议采用 10mm2 电源线