对于弹簧直接截荷式安全阀,当满足 本条所规定的条件时,经过使用单位 技术负责人批准可以适当延长校验周 满足以下全部条件的弹簧直接载荷式安全阀,其校验周期最长可以延长至3 1、安全阀制造企业已取得国家质检部门颁发的制造许可证; 2、安全阀制造企业能提供证明,证明其 所用弹簧按GB/T 12243—1989《弹簧直 接载荷式安全阀》标准进行了强压处理 或者加温强压处理,并且同一热处理炉 同规格的弹簧取10%(但不得少于2个) 测定规定负荷下的变形量或者刚度,其 变形量或者刚度的偏差不大于15%; 3、安全阀内件的材料耐介质腐蚀;4、安全阀在使用过程中未发生过开 5、压力容器及安全阀阀体在使用时无明显锈蚀; 6、压力容器内盛装非粘性及毒性程度 中度及中度以下的介质。 使用单位建立、实施了健全的设备使用、管理与维修保养制度,并且能满足以 下各项条件也可以延长3年; (1)在连续2次的运行检查中,所用的安 全阀未发现第十六条(五)2中所列的任 何问题; (2)使用单位建立了符合附件三要求的 安全阀校验站,自行进行安全阀校验; (3)使用单位建有可靠的压力控制与调 节装置或者超压报警装置。 满足本条(1)款中1、3、4、5和(二)款要求的弹簧直接载荷式安全阀,如果同时满足以 下各项条件,其校验周期最长可以延长至5年: 1、安全阀制造企业能提供证明,证明其所用弹 簧按GB/T 12243—1989《弹簧直接载荷式安全 阀》标准进行了强压处理或者加温强压处理,并 且同一热处理炉同规格的弹簧取20%(但不得少 于4个)测定规定负荷下的变形量和刚度,其变 形量或者刚度的偏差不大于10%; 2、压力容器内盛装毒性程度低度以及低度以下 的气体介质,工作温度不大于200。 凡是校验周期延长的安全阀,使用单位应当将延期校验情况书面告 知发证机构。 安全阀需要进行现场校验(在线校验)和压力调整时,使用单位主管压力 容器安全的技术人员和经过安全阀校验 培训合格的人员应当到场确认。调校合 格的安全阀应当加铅封。