冷热 回水管接口距地面高度大约在 0.5 米左右,三眼插座距地面高度则在 1.5 米以上为宜。水箱 因卸压时会有少量余水流出,故水箱放置处附近应有地漏排水。 若空气能水箱放置在室外露天处,为防雨水渗入电路,则三眼插座位应留置在室内,同 时在墙面预留过线孔。如果室内插座位离主机接线端口距离超过 3 米,请预埋三根线(2.5 平方和 1 平方单相三芯电缆线各一根、三芯信号线一根)至主机旁边。 针对大户型、复式楼和别墅等热水管道较长的情况,一般宜铺设回水管路,用以连接回 水系统,也即家庭热水循环系统。