16 平方 铝 线负荷,16 平方铝线作为铝线规格的一种以过 96 安的电流,在高温 的环境下可以通过 86 安的电流。 对于如何计算 16 平方铝线的安全载流量,可以通过一个估算的口诀来计算: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折 铜 升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 其他铝线的规格还有: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 平方毫米。 不常用的有:0.5、0.75、300、400、500 平方毫米等。 铝是一种轻 金属 ,密度仅是铁的三分一左右。纯净的铝是银白色的,因在空 气中易与氧气化合,在表面生成一种致密的氧化物薄膜(氧化铝 Al2O3),所以 通常略显银灰色。而其薄膜又使铝不易被腐蚀。 铝能够与稀的强酸(如稀盐酸,稀硫酸等)进行反应,生成氢气和相应的铝盐。 与一般的金属不同的是,它也可以和强碱进行反应,形成偏铝酸盐和氢气。 因 此认为铝是两性金属, 铝的氧化物被称为两性氧化物,而氢氧化铝则被称为两性 氢氧化物。 在常温下,铝在浓硝酸和浓硫酸中被钝化,不与它们反应,所以浓硝酸是用铝罐 (可维持约 180 小时)运输的。 纯铝较软,在300℃左右失去抗张强度。经处理过的 铝合金 ,质轻而较坚韧。 16 平方铝线负荷可以过 96 安的电流 高温 86 安按3芯穿塑料套管安全载流量 为53 安, 空气中直接敷设的话可以达到 85 安,单项 220 伏用电 1 个千瓦额定电 流为 4.55 安,53/4.55=11.6 千瓦。希望能给你以启示……望采纳 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是 10 平方一下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢, 就升一个档,比如 2.5 平方的铜线,就按 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 2011-12-15 16:25 电源线径大小与用电负荷的关系 负荷量: 16A 最多供 3500W,实际控制在 1500W 内20A 最多供 4500W,实际控制在 2000W 内25A 最多供 5000W,实际控制在 2000W 内32A 最多供 7000W,实际控制在 3000W 内40A 最多供 9000W,实际控制在 4500W 内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 ----------------------------------------------------------------------电器的额定电流:(A) ≤6 | >6 -10 | >10 -16 | >16 -25 | >25 -32 | >32 -40 | >40 -63 | | 导线标称横截面积:(MM2) | 0.75 | | | | | | 1.00 1.50 2.50 4.00 6.00 10.00 | -----------------------------------------------------------------------