扩展回答

家中暖气如何把循环改造循环

单管好。就是浪费能源。

暖气 大循环 小循环

你说得可能是PPR铝塑管,它的内径是小一号,流量小。为了保险起见你可选大一号的管材,也就是一寸的。不管用什么种类的管材,一定要选供暖专用的。

怎样让土暖气的水循环

让土暖气的水循环除了有必要的高度之外,还要增加个循环泵、回水泵,这样能使暖气得到更好的循环。

关于暖气双循环的问题

这得看您家的暖气的压力是否均衡,如果南北两侧在三通处的压力平衡,那么,不会,不平衡,就有可能。您可以自己摸摸三通附近处的三根管的温度、再远一点的位置的管温,可以判断。 一般情况下,每组暖气片都是并联的,并且上供下回,综合供、回水的压差以及温度差,所以在三通处压头相差不大的情况下,不会影响暖气循环。 如果暖气加泵循环,需要注意两侧的管路阻力平衡,否则,真会出现您说的问题! 您还是先摸一下各管的温度,判断一下,有问题,在线沟通! 青岛全成涂料老兵 为您解忧!

暖气不循环怎么办

可能是暖气里面有空气导致水无法流通,找把锤子敲敲就好。

暖气水不循环

要看你家是老系统的(旧多层楼房),还是新的分户计量系统。如果是旧系统,就有可能是该暖气所在的立管不通,要找一下住顶楼的住户还有物业,检查一下顶楼住户家里的该立管阀门及地下室回水主干管上的该立管阀门是否打开了。如果管道坡度不对,也会造成气塞现象,但是你的放风阀没反应,应该不是坡度问题。如果是分户计量系统就好办了,只要在自己家里检查各阀门、管道是否堵塞了,先排除阀门问题。再排除管道坡度问题,实在不行,才检查是否管道里有东西堵塞了。呵呵,说这么多,还是找专业人员现场看看吧,要不很难解决的。