如果你常关注家电,对「能效标识」一定不会陌生。「能效标识」上标注有「能效等级」,用来反映家电的耗电状况,可作我们选购电器的参考。　如果你想对比两台空调的制热和制冷能力,特别是在定频和变频之间,那可得留神了。　为啥?因为同是空调,定频和变频空调划分能效等级的标准不一样。　空调的能效等级,我国有两个标准,《GB　12021.3-2010　房间空气调节器能效限定值及能效等级》和《GB　21455-2013　转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》,前者规定了　定频空调　的能效等级,后者规定了　变频空调　。　制冷和制热效率　归根到底,我们可以用「制冷效率」和「制热效率」来衡量空调的基本性能,公式很简单:　「　制冷效率　=　制冷量/制冷功率　」　「　制热效率　=　制热量/制热功率　」　以这两个基本指标为线索,我们来看看两种空调的能效等级。　定频空调　定频空调的「能效等级」和「能效比」对应表,图片来源:《GB　12021.3-2010》　能效比　=　制冷效率　在国标中,定频空调的制冷效率叫「能效比」(EER),公式同制冷效率:「　能效比　=　制冷量/制冷功率　」。　定频空调的能效等级由能效比决定,换句话就是,定频的能效等级由制冷效率决定,与制热效率无关。　一台定频空调的能效标签,图片来源:suning.com　不考虑制热效率,听起来好像没啥?　朋友们,这可是个大坑啊,比如上图中空调的能效比为「3.3」,如果我们不清楚内情,就会以为制热也是这么高,实际上那只是制冷效率,其制热效率要比「3.3」低不少。　性能系数　=　制热效率　制热效率一般被称为「性能系数」(COP),计算公式一样:「　性能系数　=　制热量/制热功率　」,计算需要的数据我们都可以在「铭牌」或「参数表」里找到。　接下来做算术题,求上面那台定频空调的性能系数:　上面那台定频空调参数表,图片来源:suning.com　性能系数　=　制热量/制热功率,结果约等于「2.11」,数字大大低于能效比　「3.3」。　不算电辅的话,约等于「3.79」,这个数据就好多了。　上面那台定频空调的制冷效率(能效比)就是「3.3」,　热泵+电辅的制热效率(性能系数)就是「2.11」,　不算电辅热,纯热泵制热效率就是「3.79」。　变频空调　国标《GB　21455-2013　转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》规定了「变频空调」