它具有操作方便,安全可靠,远近距离控制都可以。自动阀门在通常的作业过程中有时会出现一些故障等,而我们应该懂得一些常规的分析方法,才能更好的对症下药进行解决。一:出现阀门不通畅的情况原因分析:有可能是通道太小,而流通气体等参杂有一些杂物等造成通道阻塞,活塞长期在这样的环境下也很可能生锈造成阻塞,这时我们最好的处理方法是间通路管道拆卸下来,进行清洁处理好,干燥之后安装上去即可解决。二:出现阀门无法调节不能控制的情况:主要原因可能是调节弹簧由于强度过高而出现疲劳失效,也有可能是帽盖接缝没有对接好而造成无法控制。三:对于自动阀门的密封要求较高,通常设备在作业的过程中由于操作人员的误操作或者设备自身存在问题而造成密封面渗漏等现象。