配电房高低压停送电操作步骤 一. 市电送电操作 a. 在市电供电时, 先检查高压柜进线计量柜电源指示灯正常, 失压断相保护仪应指示正常。 b. 检查 PT 柜各仪表正常,合上操作电源开关,合上+KM、-KM、+HM、-HM、+XM、-XM 各小母线电源开关; c. 检查是否有故障报警,若有,排除故障后将其复位; d. 检查变压器、低压 400V 进线柜、母排正常; e. 拉开高压出线柜接地闸刀,并确认已分开; f. 摇进高压出线断路器,检查高压断路器是否已储能,合上储能开关; g. 合上高压出线柜断路器,检查市电 400V 低压进线柜电压指示正常; h. 合上市电低压 400V 进线断路器; i. 合上无功补偿柜闸刀开关,并把控制开关转至自动状态; j. 通知各部门做好送电的准备工作; k. 在各部门许可的情况下分别合上各路负荷开关,检查各负荷柜指示正常。 二.停电操作 a.停电前先通知需停电部门,在该部门主管确认许可的情况下做好停电的准备工作; b.断开需停电线路的开关,并检查该开关确已断开; c.挂上停电标示牌: “禁止合闸”“有人工作” 、 。 三.突发性停电的应急操作 检查市电供电中断后, 高压进线计量柜是否失压, 若只是瞬时性故障, 系统重合闸成功, 则检查市电低压 400V 进线电压,若供电正常,则合上低压 400V 进线断路器,检查并合上 各负荷电柜开关;若 10KV 高压系统故障是长期的,重合闸不成功,则: a.确定市电停电的事实; b.按照《发电机操作程序》中第一、二部分执行各步操作; c.检查市、发转换柜的市电进线断路器确在分断位置; d.合上市、发转换柜的发电进线断路器,检查发电进线断路器确已合上; e.合上各负荷出线柜负荷开关,检查各负荷开关确已在合闸状态,指示灯指示正常; f.按照《发电机操作程序》中第三部分执行相关操作。 四.发电转市电操作 a.确认市电供电 10KV 电压正常,电源指示灯正确; b.按照《配电房高低压停送电操作步骤》中第一部分a、b、c、d、e、f、g、 h步骤操作; c.通知各相关部门(杀菌岗位、锅炉房、水泵房、污水处理、内线工程跟线领班、内 线生产跟线领班、监控室等) ,做好转换电的准备工作; d.在相关部门许可的情况下开始转电:分断市发转换柜的发电进线断路器,检查发电 进线断路器确已断开; e.合上市发转换柜的市电进线断路器,检查市电进线断路器确已合上; f.检查低压出线柜各出线负荷开关,重新合上带失压跳闸的负荷开关,并确认已合上; g.按照《发电机操作程序》中第四、五部分执行操作。 五.市电转发电操作 a.按照《发电机操作程序》中第一、二部分执行相关操作; b.通知各相关部门(杀菌岗位、锅炉房、水泵房、污水处理、内线工程跟线领班、内 线生产跟线领班、监控室等) ,做好转换电的准备工作; c.分断市、发转换柜的市电进线断路器,检查市电进线断路器确已断开; d.合上市、发转换柜的发电进线断路器,检查发电进线断路器确已合上; e. 检查低压出线柜各出线负荷开关, 重新合上带失压跳闸的负荷开关, 并确认已合上。 注意: 1. 高压操作必须由合格高压电工执行; 2. 操作时必须由两人进行,一人监护,一人操作,由对设备较熟悉者操作; 3. 操作时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。