一、专项验收逻辑关系 竣工验收阶段常规有以下几项专项验收:节能验收、规划验收、档案馆预验收、消防验收、四方预验收、人防验收、竣工验收。 1、竣工验收前,按规定程序必须先通过档案馆预验收及四方预验收,档案馆预验收前必须通过节能及规划两项验收。 2、档案馆预验收、消防验收、四方预验收及人防验收之间实际并没有严格的先后顺序,但是因为不同工程对应的设计及政府验收部门专员关注点及沟通程度不同,进而验收的先后也略有不同,个人经验从工程进程看按上述验收顺序验收较顺利。 3、消防验收及人防验收不作为竣工验收的前置条件,但规定消防验收作
查看详情
内容简介 施工现场起重机械包括:塔式起重机、施工升降机、物料提升机(井架、龙门架)。 注意:高处作业吊篮和整体提升脚手架不属于起重机械,应划归脚手架范围。 规范要求: 一、塔吊基础表面平整允许偏差1/1000,塔吊附着垂直度允许偏差为2/1000.在无载荷情况下,塔吊垂直度允许偏差为4/1000. 二、施工电梯垂直度控制,从两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差以下表为准: 三、设备安装完成后需安装单位进行验收。并报监理、使用单位进行验收。 …… 塔吊安全保护装置位置有: 1、塔吊安全保护装置(图)2、重量限位器 3、力矩限位器 4、变幅限位器
立即下载
浏览数:952
一、单元入口及楼梯间 1、单元门 单元入口门洞尺寸不宜小于1500×2300,且设闭门器。建筑入口宜结合造型设置雨蓬,不应直接在楼上阳台下设置住宅入口。大堂顶一定做有组织排水,切忌水舌排水。 2、大堂 首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料,应从使用及美观角度统筹安排布告栏及其专用照明、牛奶箱、信报箱等设施。 3、过道 楼层公共过道及各入户门设置应方便用户搬运家具。 4、管线 1.各种管线(包括水平支管)能暗埋的一定暗埋,消防栓等不能暗装的应设于楼段下较隐蔽处,
查看详情
浏览数:4386回复数:6
万科施工图的深度与细度始终处于行业领先位置,同行在图纸上常见的错、漏、碰、缺,在万科几乎闻所未闻,所有这一切,都得益于万科为保障施工图出图质量,使设计处于受控状态而制定的施工图图纸表达的成果标准,今天分享给大家...... 一.万科建筑施工图封面标准 封面: 1.注明工程名称及楼栋号 2.主要设计人员签章 其中工程主持人需加盖一级注册建筑师章,结构专业负责人需加盖一级注册结构师章,同时注册章应在注册有效期内。 3.设计单位名称、资质编号(应与设计合同中相符) 4.总
查看详情
浏览数:195
连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。 构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密。 墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。 圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。 挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。 框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了。 洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加
查看详情
浏览数:1349
图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求,明确质量控制的重点和难点,同时解决图纸中存在的问题,消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量,使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。 一、职责 图纸会审在开工前进行,在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由设计部、工程部、成本部、监理单位、施工单位等参加,主要解决施工工艺及图纸错漏上的问题,由监理单位主持。会审结束后,主持部门应形成《图纸会审纪要》,《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各
查看详情
浏览数:1344
1 脚手架 1、脚手架上的剪刀撑作用是什么? 答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。 2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定? 答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。 3、脚手架是否能与卸料平台连结? 答:不能,应独立设置卸料平台。 4、哪些钢管不准用于脚手架搭设? 答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。 5、哪种扣件不得使用? 答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。 6、卸料平台上应悬挂什么标牌? 答:限定荷载的提
查看详情