根据本说明和相关图纸,工程包括本项目所有电梯和电扶梯系统的设备安装工程的设计(设备选型和深化施工图)、供应、现场运输、仓储、安装、检查、验收、测试、保养,及运行整个系统,在说明和图纸上有更详细的说明,包括下列内容: 2.1	电梯系统 (基本设计): a)	供应及安装电梯: 乘托对重砣及轿厢之导轨支架。 机房内之钢梁,支撑设备之底板和承载板。 电梯监控工作站。 轿厢门外各站台间墙上凹位之保护网。 电梯机坑分隔两井道之安全网及所需支撑架。 电梯机坑对重砣之保护网。 机房、电梯井道及底坑范围内之供电及讯号电线槽、电线管等。 所有井道灯、底坑灯、防水灯开关及防水插座。包括电线和电线管敷设至指定供电电源配电箱。 机坑内之急停开关。 设置在机房内可用人力令轿厢升降之手动设备。 电梯安装工程所需之告示牌及警告牌。 机房内遮盖机械转动部份之保护罩。 提供所有供电、讯号电缆及各电梯到监察屏间的电缆。 每一个电梯的EPS备用供电系统。 每一个电梯轿厢至电梯机房以及电梯监控盘的对讲系统。 当多部电梯安装于同一井道内时,两部轿厢之间支持导轨的钢梁。 井道紧急救生门的安全锁装置及线路。 提供为期二十四个月之免费维修及保养,由总承包工程实际完工日期开始计算。 电梯井道内及机房之有关线槽及从指定供电配电箱接线。 电梯轿厢的基本装修工程,包括电梯轿厢内的天花板、气窗板、踢脚板,标准墙/地板、电梯轿厢运行控制/显示板,提供梯轿厢操作钮,电梯轿厢照明灯、通风扇/空调机及其它在这一技术规范和图纸中规定的辅助设备,及对精装修工程的协调工作。 在维修期满之后,进行最后的轨道水平调整,电梯水平控制。 提供所有的进行电梯安装所必须的脚手架及提升设备。 提供及安装从电梯机房至轿厢的手机加强讯号电缆及接口,电缆须符合各电信局的技术要求 所有设备的油漆和标贴。 -	所有的设备、吊架、支托和支架等金属表层涂漆保护。 -	本工程的设备和器材所须的中文和英文标贴,以告示其作用。 测试、调试和试运行 按本规范书的规定及各有关政府部门要求,对各设备装置、线路、系统等进行各种测试和试运行,并负责提供有关测试报告和呈送特种设备安全监察部门。 所有其它未指明由他人承担但为电梯系统正常运行所必须的所有未列项工作。 施工图及预留件图纸由承包单位负责设计及编制,制图计算机软件必须与Autocad Version 2004兼容。 厅门地坎下井壁间必要的防护网。 提供 LED监视屏、监控电梯运行情况,提供各电梯机房至弱电控制室的电缆并调试完成LED。 自行解决设备运抵现场后的防风雨等问题。 提供电梯制造商建议和在本标书附件7中要求提供的备用件。 按招标图或设备参数表要求,或规范要求(不论图纸上有否表示),在电梯中安装对重安全钳。 本项目电梯承包单位需在施工期间对每栋塔楼各提供一台消防梯供建材及人员运输之用,具体要求如下: i)	本项目电梯承包单位需在结构封顶后二个月内对每栋楼塔楼提供一台消防梯,供建材及人员运输之用。在提供上述电梯前,电梯承包单位须预先验收并取得使用电梯的所有相关的合法证件。 ii)	在车厢内加上保护措施以保护四周轿厢壁、地板、电梯门套等。 iii)	每台电梯使用时间以日历天计(列单价)。使用期间每个日历天每台电梯均应配备持证操作员(每日以12小时计),超出12小时时间后每增加一小时的费用单价为每日历天单价除以12小时计算费用。 iv)	本项目竣工前(以业主指令要求),本电梯承包单位须负责修复这几台消防梯轿厢壁、地板、电梯门套等(如果有破损),以及重新对电梯进行调试、平层等工作,以满足工程整体竣工验收、交付物业和正式使用之要求。 2.2	电扶梯系统: 2.3	其他 提供所有土建施工时要预埋的悬挂螺栓,套管等,并提供详图以说明以上物件的精确位置及混凝土底座的高度和形状。 在实际完成后,提供免费的24个月的运行保养维护及停机检修。施工过程中也要对所有设备提供足够的保养,完成后,提供24个月的质量保证。 提供深化施工图,并呈送当地有关政府机关/验收部门。 提供深化施工图并作为现场施工的依据。 提供竣工图、设备保修卡、操作及保养维修指导手册。 根据设备安装要求,联系并协调其他专业一同解决现场安装标高的问题。 提供备用零件。 培训业主的职员正确操作整个系统,并提供运行指导和保养维修手册。 无论在保养维修期前后,都必须参加所有相关政府机关/验收部门的检查。 自备棚架,包括安装及拆除。 提供及安装线槽连接电梯井道至电梯监控工作站。 本承包单位须在消防控制室从电梯监控工作站中将所有电梯的监控信号通过OPC集成到楼宇自控系统中,并供应及安装通讯接口,供楼宇自控系统承包单位接驳。本承包单位须与楼宇自控系统承包单位协调以进行及完成所需的安装工作,双方的交接驳口需按图纸施工或按工地情况议定准确的位置及详细的工作界面。 所有在合同文件及工程图中所提它的其他工作。 承包单位供应及安装的电梯所需进口部件、配件或组件,回标文件中需提供包括下列原产地证明文件。 本品牌全球唯一产地证明; 本品牌国外生产厂商证明; 3.0	证明及批准 对于所有的技术送审与政府部门和供货部门的申请和联络,应由承包单位负责。承包单位应负责获得全部必要的批准及安装工作准证,所有申请的费用应由承包单位承担。 4.0	设计要求 承包单位应特别关注在本条款中所列出的事项。它涉及到承包单位的设计、说明和在此基础上的事项选择。 选用的制造商或供应商所提供的设备、元件、材料如与本条款说明的要求相抵触将不被接收。 承包单位所做的建筑用施工图将不被认为是本条款下承包单位所做的设计和说明。 涉及承包单位的设计或说明的事项列举如下: 支撑系统包括托架、吊杆、固定方式,必须保证整个安装工程顺利进行。 对合同图纸进行必要的设计修改,包括所选用的设备、元件的特别事项,满足本说明的要求。 考虑到特定的要求或参数与工程所选择的具体事项之间的偏差,对设备进行调整。 对暴露在公共区域的设备外观、颜色和安装方法,要事先得到建筑师的批准。 5.0	检查和试验 在设备或管道的任何事项方面,业主/建筑师/工程师保留权力验证制造商的出厂试验。承包单位应提供所有的试验设备。 承包单位应进行本规范中所有指定的试验和有关验收部门所要求的所有试验。所有试验和测试应在建筑师或机电监理到场的情况下进行。 承包单位应提供进行试验和演示所需的全部仪器、设备、材料、人力,并且费用自理。 所有试验证明的正本应被业主的现场职员确认,并送交建筑师/机电顾问审查。 6.0	性能保证 招标图纸中所示的系统示意图和布置、及技术要求中的设备参数只作为指导性的依据,承包单位应针对现场的情况,适当的对所有系统的参数和布置进行调整。对整个设计、供货和系统的安装,承包单位负有全部的责任,并且保证性能满足条件指标。 7.0	分段移交 电梯竣工期前两个月,将电梯移交给内部装潢分包单位为电梯做内部装潢,然后竣工前两个星期,内部装潢分包单位再移交与电梯专业为最后的安装、试验与检修。 第三部分 资料呈审 1.0	技术资料的呈交 1.1	承包单位呈交议标文件的同时,须附一式四份的下列文件:- 1)	材料表; 2)	设备表; 3)	送货时间表 4)	工程进度表 1.2	在议标时,承包单位应提供其建议的设备和材料的全部技术资料,包括型号和产品说明书。 1.3	进行施工和安装之前,所有的施工详图和设备与材料的技术资料,均须经业主/建筑师/工程师的审批。每批送审图纸的审批期为7日。承包单位尚须考虑到文件或图纸不合要求而重新审批所需的时间。