空气侵入凝汽器汽侧和真空下运行的管路引起真空下降的原因为:①汽轮机大气排气门和真空破坏门已损坏;②凝汽器及低加水位计接头发生问题;③真空下运行管路上各截门盘根不严密;④真空部分运行管路上法兰盘结合面不严密,压力表管处,温度计处漏气;⑤凝汽器汽侧的排水门不严密;⑥低加虹吸管虹吸作用不正常;⑦在真空下运行蒸汽管疏水系统不严密;
3处理措施
3.1低为防止循环水在凝汽器内沉积结垢影响传热效果, 降低出力, 可在循环水系统加装胶球清洗机。 为保证在循环水供热时安全运行, 使凝汽器内保持一定的冷却水压, 应该加装管网补水泵, 并在凝汽器进水压力表上安装报警器。 当出现凝汽器压力下降情况时, 报警器报警, 即可向系统补水。 为解决排汽过热问题, 可在凝汽器排汽口加装除盐水喷水装置, 以降低排汽温度。
3.2凝汽器冷却表面积应在检修时进行人工清洗或采用酸洗办法处理。采用化学方法,对循环水进行净化处理,防止微生物滋生,应定期进行加氯处理,清除凝汽器铜管污脏,必须保证胶球清洗装置的正常投运。有的机组循环水水质较差,循环水滤网年久失修,起不到滤网作用使大量机械性杂质进入凝汽器,对开式循环水在大修时应清除水室中的鹅卵石及泥沙和杂物,同时应重视滤网修复,提高循环水净化度。
3.3当发现真空系统漏气时,可用肥皂泡、蜡烛火焰、真空式卤素检漏仪或氦质谱检漏仪查找。