在刚开始供暖期间,供水温度较低,升温较慢。开始热水升温平缓,供水温度应不会很高,之后每隔24小时水温升高3℃,直至达到规定的供水温度。所以在刚开始供暖的几天进水温度不高,进水管稍热,水流到回水管就不会热了,这样会让人误以为地暖不热,其实是没有问题的。
若地暖长时间开启后地暖还是不热,用手摸一下地暖进水和回水管。要检查一下进水管和回水管有没有全部打开,如果进水管热,回水管不热,很多原因是回水管没有打开,导致水不能流通,这当然是不会热的了。这个原因造成的地暖不热情况挺多的,有的业主不太了解地热水管,也不太清楚是否已打开了。阀门与水管呈现平行状态是开着的,阀门与水管呈十字是关着的。
地暖水管里有气体堵塞。第二种可能是地暖水管里有气体堵塞现象,就是地热管里进去了空气,堵住了导致嫌水不流动。这种情况要先把回水阀关闭,然后把回水管端口上的排气阀打开,进水管上的每一个阀门先关上,再逐一打开排气。气体都排空后,再正常打开阀门,听有没有水流动的声音,观察一会摸一下回水管是不是热了。
供暖期结束未将水全部放出。每年供暖期结束后,应将地暖管中的水全部排放出来。否则水长期在水管内沉积结垢就会造成水流量减少,流水不畅、热传导效率降低。
地暖施工问题。地暖盘管时施工人员未认真施工,可能管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。也有可能排管间距不符合设计要求。这个我们入住后也是在外表看不出来的,如果以前地暖供暖效果正常的,只是今年才出现回水管不热的情况就不会是这个原因的。