保护接零和接零保护,就是图中的PE线,该线是从变压器的中性点引出,所以称为保护接零。重复接地就是图中的RE线,该线为重复接地线。N线为工作零线,PE线为保护零线,在TN-S系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,所以工作零线N从变压器中性点引出后就严禁接地了,如果接地这个供电系统就变成了TN-C系统了。工作接地为DE,保护接地为PE,重复接地为RE,很好记,D加一竖就是P,P加一撇就是R。
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。