使用说明 一、 变频的相关知识 变频器工作原理: 1、变频器工作原理: 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控 制装置。 我们动力部门使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过 整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流 电源以供给电动机。 变频器的作用: 2、变频器的作用: 变频调速节能: 变频调速节能:变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的 可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机 不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率 的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口 或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能 源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小, 通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 可控的加速功能: 可控的加速功能:变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速, 而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S 形加速或者自动加速)。 受控的停止方式: 并且有不同的停止方式可 受控的停止方式:在变频调速中, 停止方式可以受控, 以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件 和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。 可逆运行控制: 可逆运行控制:在变频控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置, 只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。 控制电机的启动电流: 当电机通过工频直接启动时, 它将会产生 7 到8倍的电机 控制电机的启动电流: 额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机 的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动,使用变频调速能充分降低启动电 流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电 机的寿命则相应增加。 降低电力线路电压波动: 降低电力线路电压波动:在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度 波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降 将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC 机、传感 器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速
2951人浏览