地暖管人工放管技巧
1、半径不允许低于外径的六倍,并且填充层内部不可以出现接头。
2、宽度不允许低于十毫米的伸缩缝。
3、直管段不允许超过七百毫米,并且弯曲管段不允许超过三百毫米。
4、水压试验0.8兆帕,并且五分钟不高于0.02兆帕。
5、管段设立在套管里面,不要超过抽影面,并且还需要利用专门的卡套式构件。
6、沿着水流朝向安置,总出水管间设立旁通管,后设立球阀。
地暖盘管施工注意事项
1、正确设计地暖盘管间隔。
2、综合各个角度来分析。
3、避免管道歪曲。
4、圆弧顶端必须进行固定,并且不允许发生“死折”的状况。
5、采用专门的工具进行切割,这样有助于保证切口齐平。
6、不允许触碰腐蚀性材料,否则会降低使用期限。
地暖管调试工作
1、温度应该高于10摄氏度,但是不可以超过30摄氏度。
2、在进行调试过程中,必须运行48个小时的时间。
3、每隔24个小时就要把水温提升3至5摄氏度,直至满足设计需求。
编辑总结:看完以上介绍,相信大家对一个人盘地暖怎样放管也有了进一步的了解。如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将为大家呈现更多的精彩内容。
什么,装修还用自己的钱?!齐家装修分期,超低年利率3.55%起,最高可贷100万。立即申请享受优惠

现场团购活动