热水器发出噪音的情况并不少见,除了它正好烦人,这可能表明热水器有问题需要纠正。即使您对加热器进行定期维护,热水器仍然会嘈杂。
花时间诊断问题不仅会使事情平静下来,而且可以帮助您防止进一步的损害。本文介绍了您可能遇到嘈杂的热水器的7大原因。
沉积物和矿藏的积累
如果热水器中有大量沉积物和矿物质,您可能会听到以下任何声音:
爆裂
随着时间的流逝,沉积物会积聚在加热器的水箱内。这就是执行定期维护 如此重要的原因。冲洗杂物可能是使热水器保持高效运行的唯一最重要的事情,更不用说最大化其使用寿命了。
沉积物是指沉积在热水器底部的任何固体物质。您的热水器通过两种方式收集沉积物:
它以沙子或其他杂物的形式随水供应。
水加热时释放的矿物质。
矿床堆积
在有硬水的地区,矿物质堆积特别成问题 。水在穿过地面时会吸收矿物质。从健康的角度来看,这些矿物质(主要是钙和碳酸镁)是无害的。
然而,随着水被加热,矿物质与水分离,并与部件一起覆盖了储罐的内部。这种涂层称为水垢,您听到的爆音可能是水垢堆积的结果。
沉积物堆积
当不定期冲洗热水器时,沉淀物开始在水箱底部积聚。当热水器加热水时,蒸汽气泡会在沉积物下方形成并爆炸。您听到的爆破声音实际上可能是蒸汽气泡爆炸!
尽管冲洗热水器是解决此问题的方法,但这可能不是最佳解决方案。在某些情况下,沉积物积聚会达到无法冲洗水箱的程度,并可能导致水箱泄漏。
在这种情况下,最好的办法是购买新的热水器。但是,一些房主选择等待加热器发生故障。如果这是您要采用的路线,我们强烈建议您购买水报警器,以提醒您有泄漏的危险。没有比在地板上发现多加仑水更糟糕的了!
隆隆声
随着水温升高,水箱内的水膨胀并开始从沉积物下方逸出。您听到的隆隆声是水穿过沉淀物。
如果您能听到隆隆声,则很有可能沉淀物已达到临界水平。尽管不算危险,但这表明您的热水器运行不正常。
您应尝试冲洗水箱中的沉积物。如上所述,这是一个危险信号,表明您的储罐可能会在将来出现问题,这可能需要您在不久的将来进行更换。我们强烈建议购买水报警器,以在水箱开始泄漏时提醒您。
啪声,嘶嘶声,嘶嘶声或爆裂声
如果您的电热水器发出爆裂声,则很有可能是水箱底部堆积的沉淀物掩盖了下部加热元件。这种情况也会发出嘶嘶声,嘶嘶声或嘶嘶声。
发生这种情况时,应排干水箱并取下加热元件,以便清除加热元件上积聚的任何沉积物和石灰垢。
将加热元件浸入醋中,然后用钢丝刷轻轻擦拭。在大多数情况下,您可以清洁它们,但偶尔最好的方法是购买新的清洁剂。
如果由于沉积物积聚堵塞排水阀而导致热水器无法排水,请不要惊慌。我们用多种方法写了一篇文章来疏通热水器。但是,即使排干水箱,也可能需要在不久的将来购买新的热水器。
许多人选择等到他们的水箱开始泄漏后再更换。如果您选择这种方式,我们强烈建议您购买热水器检漏仪。
这些警报通过在传感器检测到水箱漏水时向您发出警报来帮助防止乱七八糟。它们价格便宜且易于使用,最重要的是,它们可以让您在地板上有60加仑的水之前迅速做出反应!
水流受限
嘶嘶作响
如果您发现热水打开时热水器正在发出噪音,则可能是水流受限所致。在这种情况下,您经常会听到嘶嘶声,这可能表示阀门有问题。
检查T&P安全阀。这是一种安全阀,旨在在水箱压力过大时让水溢出。如果T&P阀发出嘶嘶声,我们建议通过关闭电源和水来关闭热水器。然后联系专业的管道工。
检查进水阀以确保其完全打开。这是加热器顶部的水阀,允许进来的水进入热水器。
检查所有其他输水管线和阀门,包括出水阀,以确保管线中没有扭结,并且阀门已完全打开。
水压波动
滴答
滴答声通常是由管道内的压力波动引起的。热水器经常使用带有热阱的进水嘴和出水嘴,通过不允许热量通过连接处逸出来帮助提高设备的能效。
奶嘴位于热水器的顶部,在此处进水管和出水管连接。如果您发现这是滴答声的来源,则可以简单地将其取下并用非热阱奶嘴替换。
家用水暖
如果您的热水器发出噪音,则可能是您的家庭水暖所致。实际上,问题可能根本不是您的热水器。
当热水流过您家的管道时,当水温升高和降低时,管道会膨胀和收缩。有时这可能导致管道在木框架上摩擦或皮带松动,并产生滴答声。
要解决此问题,您可以跟随声音并尝试查明声音最大的地方。然后紧紧固定管道或安装垫片以防止管道移动。
另一个可能的解决方法是将热水器的温度降低几度。这将降低压力,从而有望消除噪音。
泄漏与冷凝
自来水
如果热水器像流水一样发出噪音,则可能是泄漏或管道破裂。但是,请记住,抽水时听到水进入水箱是正常的。
如果装满水箱后自来水噪音仍然存在,则您可能需要致电专业的管道工来为您调查情况。或者,您可以尝试通过以下检查自行消除泄漏:
检查热水器上热水出口管的温度。热管可能比冷管更热,但是如果不使用热水,则摸起来不会感觉热。
将您的耳朵靠近热水出口管。如果没有打开热水龙头,您将听不到水流过管道的声音。如果听到水流了,则有泄漏。
检查T&P阀。T&P阀上连接有一个长管,有时该管直接进入排水管或穿过墙壁。如果这是加热器的配置方式,则很难查看T&P阀是否打开。用手检查管道温度。如果温度很高,则您的T&P阀很可能已打开。小心地打开和关闭阀门,看是否能阻止水流。如果不是,则需要更换阀门。
您家里的某个地方可能管道破裂。检查水表上的读数,几个小时不要用水。然后再次检查读数。如果水表显示您已用水,则很可能是管道破裂。
嘶嘶作响
如果您有燃气热水炉,并且在打开燃烧器时发现发出嘶嘶声,则很有可能出现冷凝水问题。
当形成冷凝水时,它会滴落到燃烧器部件上,而当燃烧器很热时,您会听到嘶嘶的声音。
热水器内部泄漏也可能引起嘶嘶声。如果出现问题,通常在关闭燃烧器时会听到嘶嘶声。
检查热水器是否有 渗漏,甚至可能在附近发现水坑。在许多情况下,发出嘶嘶声是联系专业水管工的原因。
水源
爆裂
如果您的阳极棒是由铝制成的,并且您的供水具有较高的pH值,则可能会发生称为氢氧化铝的反应。在供水区域中存在氯/氯胺的地区,这实际上是一个非常普遍的问题,因为氯的pH值为11.7。
当发生该反应时,在槽的底部和/或阳极棒处形成凝胶状物质。如果这是您的问题,则需要冲洗并稀释储罐,然后用镁制牺牲阳极棒代替 牺牲阳极棒。
水锤
敲或锤声音
如果您的热水器发出爆震声,则可能是称为水锤的问题。
当水突然停止流动时,您的家庭管道中就没有水可以进入了,因此水会反向流回其原始水源。在这种情况下,请使用热水器。
您会听到的声音通常是敲门声或锤子声,当水突然关闭时会发生。水锤可能非常具有破坏性。即使问题不是由您的热水器引起的,也可能会严重损坏设备。
管道内有足够的力使热水器的水箱外壳膨胀,使烟道管塌陷,甚至使热水器的水箱顶部变形!更不用说它可能会导致您家中的管道破裂。
安装 水锤避雷器可以保护您的管道和热水器。这些设备吸收水流突然结束时产生的冲击波。
加热元件
嗡嗡声
如果您发现电热水器发出嗡嗡声,则可能是顶部加热元件出现了问题。
有两个加热元件,一个上部和一个下部,当冷水流入水箱并在系统中循环时,上部加热元件会振动并发出嗡嗡声。
尽管很烦人,但是当您的热水器发出振动声时,通常对加热元件或热水器都没有害处。通常,您可以使用单元扳手来拧紧加热元件,以自行解决问题。
超级维修吧-新时代家电维修门户站,原创地址http://www.cjwlb.com/reshuiqi/21417/