我们看下图:
图1:直流回路和交流回路,图中所指的线叫做什么线?
图1中,左图是直流电回路,右图是交流电回路。
图1的左图中,电阻r和电阻R之间的线叫做正极引线,电池E的负极引线叫做负极引线。
图1的右图中,电阻r和电阻R之间的线叫做什么线?至少我现在也叫不出来。
注意1:图1中直流回路的电压和电流波形,还有交流回路的电压和电流波形,它们有何区别?
区别是:直流回路电压和电流波形的大小和方向都不变,而交流回路电压和电流波形的大小和方向会发生周期性变化。
注意2:如果我们把图1中的电阻R换成负载电器,只要电压符合要求,那么它就能稳妥地工作。
注意3:如果图1的交流回路中,我们用手触摸电阻R的上部导线或者下部导线,我们就有可能触电。当然,这里的电压必须高于50V安全电压。
注意4:这里的50V安全电压是国家标准GB16895《低压电气装置 第1部分:范围、目的和基本原则》所规定的,它与安全供电电压36V有本质的不同。36V安全供电电压是国家标准GB156《标准电压》所规定的。
我们看下图:
图2:我们把交流电路的变压器绕组下端接地,于是交流线路中各条线就有了名字
注意5:我们把变压器的接地点叫做接地极,此点又叫做中性点。
注意6:变压器的中性点有两个任务,其一是建立系统的零电位,其二是构建出保护中性线PEN,也即零线。
当我们触摸电阻R的上端火线时,我们会触电;当我们触摸电阻R的下端时,我们不会触电。如果我们把零线又引到用电电器的外壳上,则用电电器的外壳电压等于零。即便火线碰上了用电电器的外壳,系统中瞬间相当于火线对零线短路,但零线的电压还是等于零,并且系统的保护开关会瞬间执行保护跳闸。
注意7:我们看到A点的电压波形与电流波形是正弦波,但B点的电压波形为横坐标轴,而电流波形仍然与原先一致。
这说明:零线电压其实是节点电压。尽管它的电压为零,但电流不为零。
注意8:节点电压不能用欧姆定律直接求出,必须结合基尔霍夫第二定律KVL来计算。
我们再看下图:
图3:国际IEC标准给出的TN-C接地系统说明图
图3来自于国际标准IEC60364,它的正确性不容置疑。
在图3中,我们看到变压器的中性点直接接地,我们把它叫做系统接地或者工作接地。
由系统