不允许直接从水管上抽水,水管的结构是不抗负压的,
如果直接安装水泵,会导致上游水管被弄坏。
当然你一个人安个小泵一般是没事了,功率不大,但如果楼里人都安了,这就不好说了。
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(2009版)
3.3.2A当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:
1叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
如果你能弄到审批就可以(很难,很多大企业按说政府会照顾,也都搞不到许可)
你这种方案就叫叠压供水,除非你把水先放到一个水箱/水池里,然后抽水箱/水池里的水。
不过这玩意吧,属于模糊地带,RO膜的净水器里也有增加泵,也没见谁安装净水器还要自来水公司同意的。