开三台空调,运行一段时间。摸摸线烫不烫,如果线不烫,空开跳,那么直接换个容量大的空开即可。如果线烫,不能光光换大空开,否则空开不跳了,线发烫到一定程度有起火隐患,如果真是这种情况,只能换线或者部分空调重新配线。麻烦但是安全第一~