本人查了GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范中没有相关的内容,
请教高人是否有相关标准界定。谢谢!
呵呵,我有不同的答案,我认为灭火器压力表指针到黄区存在两个问题:第一,灭火器压力存在超压现象;第二、灭火器罐体内的干粉存在结块现象,造成此类现象的原因有很多的,比如可能是灭火器充装时压力过大,也可能是因为地域、天气及气候的原因造成干粉的结块,在实际的运用过程中,我偏重于干粉结块,因为我们这里的气候过于潮湿,建议在培训的时候用掉,呵呵,希望能给你提供帮助。
只要压力不在红区就表明压力充足,也就意味着干粉灭火器处于可正常使用状态,个人认为是符合相关要求的。
2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求:
1、 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;
2、 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;
3 、灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;
4 、灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;
5、 灭火器的保险装置应完好;
6、 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;
7、 推车式灭火器的行驶机构应完好。
针对第六条是否可以理解为只有绿区符合要求。