前两期,我们讲了关于城镇自来水压力不足,无塔供水压力罐的应用和安装,最近有客户针对地下水的使用,也提出了很多问题,本期将以地下水水源为主,重点讲解关于地下水自动化用水方法。城乡结合部和大部分农村,目前生活用水,仍旧以地下水为主,地下水则分为小口井和大眼井两种,通常家庭使用的一般是一寸口径左右的小口井,早期时候,安装一个压水机,用于人工取水,这个消失在记忆中的东西你还有印象吗?
另外就是大口井,多使用潜水泵提供生活用水,这种大眼井,需要注意做好防尘防污染密封,否则,以当前的环境条件,极易危害人群健康。
时至今日,绝大多数的农村居民,都选择使用水泵抽水,来完成日常用水需求,比起压水井,的确是便利不少,但是缺点也很突出:
1.需要手动开关电源,老幼用户非常不便且不安全。
2.无论用水多少,都要频繁启动关闭水泵,导致泵体寿命打折,且电费开支也较大。
3.为了避免频繁启动,有用户使用水缸等敞开式容器预存水,以至于影响水质。
4.鉴于管道不易安装,所以不便为太阳能热水器,电热水器上水,无法使用净水机。
无论是家庭用户还是单位用户,使用地下水搭配无塔供水压力罐的时候,提前需要做好的准备工作如下:
1.大致计算所需容量
家用的计算方式为:按人均50-100升计算,不要觉得大,因为产品的型号是按空置罐体尺寸标注的,而在实际应用中,顶部含有不同容量的空气,因此计算时应当放大宽裕计算。
单位集体性质的,计算方式应按用水高峰期的日用水量÷2为宜,如果是连续供水或者短期大量用水的,应当适当放大规格,以在短期紧急用水时间段,不至于供水短缺或者水泵常开不停。
无论是家用,还是商用,都应遵循买大不买小的原则,尽量降低水泵的启动频率,并且能够最大化降低用电费用,短期投资高些,长期来算是划算的。
2.计算水泵扬程
水泵扬程决定着无塔供水压力罐最终实现的压力,所以水泵的选择尤为重要,计算方式为:测量距离水源(或无塔供水压力罐安置点)最远最高的取水口长度,每升高10米,加10米扬程,每平行15米,加5米扬程,总结计算最终结果,注意,这个数据还只是水源输送到取水口而已,并不具备水压,所以还要加上终端取水口的所需的水压,家用一般是0.25MPA(2公斤),商用按设备或者生产需要计算,而0.1MPA是需要10米扬程来实现,两处的数据相