安全注意事项
火线L零线N,金属外壳接地E。
零线接地火有电,氖气发光是火线,
氖管电阻一百万。
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
火线零线并排走,插座电器并联接。
三孔插座上接地,两孔插座右接火。
电灯开关接火线,零线直接进灯座。
保险要和火线连,三脚插头接外壳。
单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
三相交流电源的两种接法和两种出线方式
三相接法有两种,一个三角一个星。
角接三相围一圈,三个顶点三相线。
星接三尾联一点,联点叫做中性点。
三首引出三相线,中点出线中性线。
相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。
星接可出两种线,三相三线和四线。
三相三线无零线,三相四线有零线。
装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。
装设接地线必须先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。
埋地导线埋设前的确定方法断芯检查和断点
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
原理图,接线图,电路图是电工在日常工作中经常要接触到的,所以电工必须学会看图,看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。下面我们汇总了资深电工分享的接线看图方法口诀。
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,
先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,
从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,
分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明。
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间。
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨。
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图。
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号。