吊篮施工方案(一):
一、施工方案
专项施工方案必须要经过审核、审批。
吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算;
设置要求:
1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。
2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。
二、安全装置
防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内;
吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。
设置要求:
1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。
2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。
3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。
4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。
吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置
设置要求:
1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。
2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。
3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。
吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠
设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。
三、悬挂机构
前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处
建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘
前梁外伸长度贴合产品说明书规定
设置要求:
1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应贴合建筑结构的承重要求。
2、前梁外伸长度应贴合产品说明书要求。
使用专用且重量贴合设计规定的配重块