(1)按确定键进入菜单,选择参数设置按确认进入,选择测量点的配置按确认进去配置 界面(如图3),输入配置的测量点号,然后按“确认”键进入电表测量点参数配置界面(如图4),以下简要说明测量点主要参数配置方法: 测量点号:测量点1默认为本机,无需配置。用户配置电表需从测量点号2 开始, 注意每次配置的测量点号不可重复; 通讯规约:输入所接电表的通讯规约,支持抄读DL/T645-1997 规约和DL/T 645-2007 规约的电表; 通讯速率:输入所接电表的通讯速率。一般DL/T645-1997 规约速率为1200,, DL/T 645-2007 规约速率为2400 其他通信参数如:通信端口号、接线方式、额定电压、最大电流、CT、PT倍率、 数据位、校验位,用户可根据电表属性设置; (2)注意:电表地址、通讯规约、通讯速率必须设置正确,否则无法抄读电表数据。配 置两台以上电表时,配置完成一台必须先保存再配置下一个测量点。 (3)测量点配置完成两分钟后可以返回上一级菜单进入测量点数据菜单查看电表实时数 FKGA42-DJY电力负荷管理终端说明书 北海市深蓝科技发展有限责任公司 12 单位全称:北海市深蓝科技发展有限责任公司 公司地址:北海市工业园区经五路22