蓄电池容量的计算方法蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。以下就容量计算方法进行说明。1、 计算容量的必要条件A、 放电电流有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。B、 放电时间可预期的负载的最大时间。C、 最低蓄电池温度预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。D、 允许的最低电压单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数2、 容量的计算公式C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、KN(IN-IN-1)]/LC:250C的额定放电率换算容量(AH)、、UXL电池是10HR容量。L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用 的修正值。一般L值采用0.8。K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。I: 放电电流下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I3、 容量的计算举例A、 放电电流 140A(一定)B、 放电时间 30分C、 最低蓄电池温度 -550CD、 允许的最低电压 1.6V/单格按上述条件,从图-11得出K=1.1C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8所以,可使用UXL220-2。注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。