有关铜母排载流量的计算公式与方法,包括单根矩形铜排载流量,双层载流量与三层载流量的计算公式,铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准与计算方法。铜母排载流量的计算公式
单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8.5)
例如:15*150的40度时载流=23.5*150=3525
12*150.... =20.5*150=3075
双层载流量=1.5倍单层载流量
三层载流量=2.0倍单层载流量
铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准
1、铜导线载流量(35℃)
截面(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
2、抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600