报警阀组漏水故障原因分析:
1)排水阀门未完全关闭。
2)阀瓣密封垫老化或者损坏。
3)系统侧管道接口渗漏。
4)报警管路测试控制阀渗漏。
5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。
故障处理:
1)关紧排水阀门。
2)更换阀瓣密封垫。
3)检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置:管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。
4)更换报警管路测试控制阀。
5)先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。
报警阀启动后报警管路不排水故障原因分析:
1)报警管路控制阀关闭。
2)限流装置过滤网被堵塞。
故障处理:
1)开启报警管路控制阀。
2)卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。
报警阀报警管路误报警故障原因分析:
1)未按照安装图样安装或者未按照调试要求进行调试。
2)报警阀组渗漏通过报警管路流出。
3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。
故障处理:
1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。
2)按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。
3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下简体,拆下孔板进行清洗。
水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)故障原因分析:
1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。
2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
故障处理:
1)属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的,重新进行安装调试。使用iFire消防宝APP,实现智能巡更,确保消防安全巡逻质量,及时发现安全隐患。
2)拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
开启测试阀,消防水泵不能正常启动故障原因分析:
1)压力开关设定值不正确。
2)消防联动控制设备中的控制模块损坏。
3)水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
故障处理:
1)将压力开关内的调压螺母调整到规定值。
2)逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换。
3)将控制模式设定为“自动”状态。