空调四通阀工作原理图 四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。 工作原理编辑 制冷 空调处在制冷状态时,四通阀不通电,四通阀处于 AD 连通,BC 连通的状态,冷媒通过压缩机压缩转变为高温高压的气体,通过四通阀的 A 口,由 D 口排出,进入室外热交换器(冷凝器),在冷凝器吸冷放热后变成中温高压的液体,经膨胀阀后,变成低温低压的液体,经过室内热交换器(蒸发器)吸热放冷作用后,变成低温低压的气体,经过四通阀 B 口,由 C 口回到压缩机,然后继续循环。 制暖 [1] 空调处在制暖状态时,四通阀通电,活塞向右移动,使 AB 连通,CD 连通,冷媒通过压缩机压缩转变为高温高压的气体,通过四通阀的 A 口,由 B 口排出,进入室内热交换器(冷凝器),在冷凝器吸冷放热后变成中温高压的液体,经膨胀阀后变成低温低压的液体,经过室外热交换器(蒸发器)吸热放冷作用后,变成低温低压的气体,经过四通阀 D 口,由 C 口回到压缩机,然后继续循环。