空调移机的时候,要注意收氟,这样可以避免移机的时候漏氟。那么,空调收氟怎么收?空调收氟先关哪一个阀门?空调收氟时间多长用手可以摸吗?空调收氟要注意一些细节,这里信用家装修网小编就为大家带来空调收氟步骤。
空调收氟先关哪一个阀门?
收氟方法要正确,开机制冷状态下,把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。
空调收氟要注意的是制冷状态下要关闭高压阀,压机5秒后再将粗管阀门关闭即可,然后关掉空调,卸管子和电线,拆下机器即可进行空调收氟。移机完毕后把氟放出来,将铜管链接好后,先拧紧小的高压管,然后再把大的低压管拧紧,但不需要太过紧;接着将高压管阀门打开一些,听到有气体排出去后,过5秒后再将低压管的接头螺帽)拧紧。
空调收氟时间多长用手可以摸吗?
空调收氟如果接了压力表,则待低压压力表指针指到“0”刻度即可关闭阀门;如果没接压力表,则只能根据压缩机声音变化来判断,收氟过程中当听到压缩机运转声音发生明显变化的时候关闭阀门;收氟时间根据空调大小、系统管路复杂程度不同而不同。
大家要注意的是,空调收氟不能单纯以时间长短来确定冷媒回收是否完成,建议规范操作。在给分体式空调回收冷媒之前,要在低压截止阀针阀上连接冷媒复合压力表,回收冷媒过程中当冷媒压力表显示值小于零的时候就代表冷媒回收完成。
美的变频空调收氟步骤
1、先把空调室外机液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用内六角扳手顺时针将阀门关紧。
2、让空调制冷运行约5分钟左右(制冷温度尽量设定低一点,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将气管(粗铜管)阀门关紧后停机(拔出电源插头),再拆下室外机电气连接线。
3、拆开两根铜管接头,顺管扳直铜管,一人将室内挂机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔,另一人将室外铜管顺墙洞往里送(注意安全,柜机只要直接移出即可)。
4、室内机拆下后,将铜管扳直后再转大弯备搬运(小心铜管弯折)。
5、撬下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),后拆下室外机安装架。整个拆卸工作完毕。