变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (1)变压器容量在630kvA及以下的户外变电站P53 图3.6 特点:跌落式熔断器QFU,在检修变压器时起隔离开关作 用,变压器发生故障时起保护作用。 低压侧必须安装带负荷操作的低压断路器。 优点:接线简单,经济。 缺点:供电可靠性不高,会发生带负荷拉闸的严重事故。 一般只能用于三级负荷。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (2)变压器容量在320kvA及以下的户内外附设式车间变电站 P53 图3.7 特点:隔离开关仅能切断320kvA及以下变压器的空载电流, 所以停电时必须要先切除变压器的低压侧负荷,然后才能 拉开隔离开关。 优点:高压熔断器能在变压器故障时切断电源。 缺点:供电可靠性不高,排除短路故障时间较长。一般只 能用于三级负荷。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (3)变压器容量在560--1000kvA的变电站 接线方式: P53 图3.8 。 优点:负荷开关和熔断器能带负荷操作,停电、送电操作 简单灵活。 缺点:供电可靠性不高,排除短路故障时间较长。一般只 能用于三级负荷。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (4)变压器容量在1000kvA及以下的变电站 接线方式: P53 图3.8 。 优点:隔离开关可作为变压器、断路器检修时的隔离电源 用,停电、送电操作简单灵活。 缺点:供电可靠性不高,排除短路故障时间较长。一般只 能用于三级负荷,变压器低压侧有联络线时,可用于二级 负荷。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 2、装有2台主变压器的变电站主接线图 (1)高压侧无母线、低压侧单母线分段 接线方式: P54 图3.9 。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。可用于一、 二级负荷。 (2)高压侧单母线、低压侧单母线分段 接线方式: P54 图3.10 。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。 缺点:高压母线或电源进线检修或故障,整个变电站要停 电。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 2、装有2台主变压器的变电站主接线图 (3)高、低压侧均单母线分段 接线方式: P55 图3.11。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。可用于一、 二级负荷。 缺点:如果要求带负荷切换或自动切换时,在工作电源的 进线上均要求安装低压断路器。 返回 §3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 小结:掌握常用电气的主接线方式及特点。 返回