格力中央空调五代多联机“E2”最新解决方案
格力五代多联机“E2”最新解决方案:
只有当某一个电子膨胀阀不受控或者是堵了的时候,他在单开那台内机的时候有可能报低压保护,也可能报压缩机排气温度过低保护。所以又回到了老问题,就是一个解决方法,不一定能解决所有的问题,我们要根据每一个工程的情况而定制定一套解决方案。
今天借助这篇文章顺带说一下这个问题的解决思路。
第一、检查室外机的压缩机排气感温包是否固定好?如果感温包没有和铜管贴近,会影响排气感温包测量数据,有条件就涂抹一点“导热硅脂”,或者是用硬铜线夹在感温包套管里(感温包旁边有一个不锈钢弹片),把感温包更贴近铜管。
第二、检查室外机的压力传感器是否有问题?模块高压的数据来源于高压压力传感器,它测量的数据不准就会影响主机的判定。
高压压力传感器检查方法参考文章五代多联机显示F1故障怎么修?
第三、检查室内机的电子膨胀阀是否受控?是否有堵?是否有漏液?电子膨胀阀的检查和判断方法请参考五代家用多联机出现E2故障怎么解决?
第四、关键的一点,如果前面三项都排查了没有问题,就考虑制冷剂是否多加?如果补加过制冷剂,请释放一点制冷剂。(R410制冷剂严格意义上是不能排放的)
怎么样合理的释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是施放的方法不正确。
下面的是重点,请看清楚:
第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表,从低压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间30秒,排放完制冷剂,用调试器或者是电脑观察压缩机的排气温度和高压对应的饱和温度。
这两个值的差越大越好(排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。
如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。
第二、在排放制冷剂之后,观察数据的时候如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于15度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。
这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度减去高压模块的温度小于15度,这个时候就可以再放一次制冷剂。
直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。
对待设备,维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,明天还得过去。
谈到五代机这个问题,我也深有感触,我家里装了一套一拖四的五代多联机,去年夏天也出现过同样的问题,小孩房间开了一台空调,因为不是太热,我用了一个电风扇,没有开空调,结果到了半夜,小孩把我叫醒,说是房间太热,到他房间发现空调已经出现“E2”保护。
大半夜的解决方法,就是把电源断掉,等两分钟之后再上电对故障进行复位清除。最终的解决方法和上面一样。
重要提示:如果遇到五代多联机内机温度达到设定温度,室内机电子膨胀阀关闭的情况,请更换外机主板芯片,芯片程序号是最新版本就可以。
释放部分冷媒
如果按照以上步骤处理后依然无法解决问题,则问题可以锁定为系统冷媒偏多,此时需要工程现场释放部分冷媒,具体方法如下:
1、单开1台室内机运行,将压力表皮管接头连接至小阀门(液阀)处拧紧,直到阀门顶针被顶开,打开压力表旋钮1/4圈,缓慢释放冷媒,如下图所示:
2、按照上述方法每次放氟5秒,等待15分钟,通过监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>20℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。
电脑监控软件显示界面如下:
口袋精灵显示界面如下:
4. 释放冷媒操作费用结算指导
释放冷媒费用结算标准为200元/台,通过派工系统派工正常转结算,填写规范如下:
填写注意事项:
(1) 现象原因号选择990000。
(2) 维修项目号选择0601。
(3) 故障原因内容如实填写。
(4) 故障现象内容填写E2。
(5) 维修项目内容填写释放冷媒。
(6) 其他费用栏填写130元(上门服务费结算70元,总费用200元)。