电(计)气(器)调整试验报告
C—58
工程名称:四号高炉外部供电线路工程
报告内容:电流互感器、避雷器、真空开关、电压互感器、过电
压保护。
报告页数: 调试日期: 2010年9月6日
编制:
审核:
2010年 9月 6 日发出
电气调整试验报告 C—59
1、 按照电气设计施工图接线校对正确;
2、 施工中电气原理图设计变更按变更图号
修改;
3、 电气设备试验按国家验收规范(GB50150-2006)规定进行试验; 4、 电气设备按控制原理图,通电操作、核对控制、信号和各级保
护动作正确;
5、 各控制回路及二次回路绝缘测定符合要求; 6、 补充说明:
试验人: 日期:2010 年9月6日
35KV柜真空开关试验记录 C—66
工程名称或委托单位:水钢铁前110KV变电所工程 盘号:35KV 3516/4号高炉变II段铭 牌 :型式 ZN85B-40.5/1250-31.5 电压 40.5 (仟伏)电流 1250 (安)
开断电流 31.5 (KA)制造厂名 安徽森源 出厂编号SB09171308出厂日期 2010、7 实验温度 t= 23 ℃ 电压
传动装置:型式储能式 操作电源类别 直流
2、触头接触电阻(微欧): 计量器具 B 类 代号 E 编号Q08 A相相相3、三相触头开合同时性检查:合闸时间66.36ms 同期性0.76ms
5、工频耐压:加 )历时 情况 6、结论:
试验人:
日期:2010年9月6 日
35KV柜真空开关试验记录 C—66
工程名称或委托单位:水钢铁前110KV变电所工程 盘号:35KV3515/4#高炉变I段
铭牌:型式 ZN85B-40.5/1250-31.5 电压 40.5 (仟伏)电流 1250 (安)
开断电流 31.5 (仟安)制造厂名 安徽森源 出厂编号 SB09171320 出厂日期 2010、7 实验温度 t= 23 ℃
传动装置:型式储能式 操作电源类别 直流
电压
2、触头接触电阻(微欧): 计量器具 B 类 代号 E 编号Q08 A相相相3、三相触头开合同时性检查:合闸时间57.48ms 同期性0.7ms
5、工频耐压:加 )历时 情况 6、结论:
试验人:
日期:2010年 9月6日
过电压保护器试验
型号: GPT-DZ-42/110G-N-5 厂家:安徽赛普电气有限公司 出厂日期: 2010.9
结论:
实验人:
日期2010年9月6日
35KV电力电缆实验记录
型号: ZR-YJV—26/35 KV 规格: 1×185mm2
中间接头: 无 外观检查: 良好
结论:合格 (根据GB50150-2006实验标准)
试验人: 试验日期: 2010年 9月6日
天气:晴 气温:23
3515/4号高炉变电所I段电压互感器试验记录 C—62
工程名称或委托单位:水钢铁前110KV变电所工程
铭牌:型式 JD29-35GY初级电压(KV) 35/ √3 相数 0.2/0.5/ 3P 次级电压(KV) 35/ √3 0.1/√3 0.1/√3 、0.1/3 制造厂大连北方互感器集团有限公司
出厂编号 914713 914739 914736出厂日期 2010、9 1、绝缘电阻及工频耐压 t= 23 ℃
2、直流电阻:(千欧) t= 23 ℃
3、极性(组别)检查:
4、变压比 6、结论:
试验人:
日期: 2010年 9月6 日
3515/4号高炉变电所II段电压互感器试验记录 C—62
工程名称或委托单位:水钢铁前110KV变电所工程
铭牌:型式 JD29-35GY初级电压(KV) 35/ √3 相数 0.2/0.5/ 3P 次级电压(KV) 35/ √3 0.1/√3 0.1/√3 、0.1/3 制造厂大连北方互感器集团有限公司
出厂编号 914713 914739 914736