调整及校验装 置用压力表的精度应当不低于1级。在校 验和调整时,应当有可靠的安全防护措 年度检查工作完成后,检查人员根据实际检查情况出具检查报告,做出下述结论: (一)允许运行,系指未发现或者只有轻度不 影响安全的缺陷; (二)监督运行,系指发现一般缺陷,经过使 用单位采取措施后能保证安全运行,结论中应 当注明监督运行需解决的问题及完成期限; (三)暂停运行,仅指安全附件的问题逾期仍 未解决的情况。问题解决并且经过确认后,允 许恢复运行; (四)停止运行,系指发现严重缺陷,不能保 证压力容器安全运行的情况,应当停止运行或 者由检验机构持证的压力容器检验人员做进一 步检验。 年度检验查一般不对压力容器安全器安全状况等级进行评定,但如果发现 严重问题,应当由检验机构持证的压力 容器检验人员按本规则第五章的规定进 行评定,适当降低压力容器安全状况等 检验前应当审查以下资料:(一)设计单位资格、设计、安装、使用说明书、设 计图样,强度计算书等; (二)制造单位资格,制造日期,产品合格证,质量 证明书(对低温度液体(绝热)压力容器,还包括封 口真空度、真空夹层泄漏率检验结果、静态蒸发率指 标等),竣工图等; (三)大型压力容器现场组装单位资格,安装日期, 竣工验收文件; (四)制造、安装监督检验证书,进口压力容器安全 性能监督检验报告; (五)使用登记证; 本条(一)至(五)款的资料在压力容器投用后首次 检验时必须审查,在以后的检验中可以视需要查阅。 第三章全面检验 (六)运行周期内的年度检查报告; (七)历次全面检验报告; (八)运行记录、开停车记录、操作条 件变化情况以及运行中出现异常情况的 记录等; (九)有关维修或者改造的文件,重大 改造维修方案,告知文件,竣工资料, 改造、维修监督检验证书等。 全面检验前,使用单位做好有关的准备工作,检验前现场应当具 备以下条件: (一)影响全面检验的附属部件或者其他物件,应当按检验要求进行清理或者 拆除; (二)为检验而搭设的脚手架、轻便梯 等设施必须安全牢固(对离地面3m以上 的脚手架设置安全护栏); (三)需要进行检验的表面,特别是腐 蚀部位和可能产生裂纹性缺陷的部位, 必须彻底清理干净,母材表面应当露出 金属本体,进行磁粉、渗透检测的有面 应当露出金属光泽; (四)被检容器内部介质必须排放、清理干净,用盲板从被检容器的第一道法 兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来 源,同时设置明显的隔离标志。禁止用 关闭阀门代替盲板隔断; (五)盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性 介质的,使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗,取样分析,分析结果 必须达到有关规范、标准的规定。取样 分析的间隔时间,应当在使用单位的有 关制度中做出规定。盛装易燃介质的, 严禁用空气置换; (六)人孔和检查孔打开后,必须清除所有可能滞留的易燃、有毒、有害气体。压力 容器内部空间的气体含氧量应当在18%— 23%(体积比)之间。必要时,还应当配备 通风、安全救护等设施; (七)高温或者低温条件下运行的压力容 器,按照操作规程的要求缓慢地降温或者 升温,使之达到可以进行检验工作的程 度,防止造成伤害; (八)能够转动的或者其中有可动部件的压 力容器,应当锁住开关,固定牢靠。移动 式压力容器检验时,应当采取措施防止移 (九)切断与压力容器有关的电源,设置明显的安全标志。