空开参数繁多,导致装修小白用户选择起来,满头雾水!其实现在一般都习惯是按照位数来分类的,1位就是1p,占用强电箱导轨上18mm的宽度,2p是36mm,以此类推!
由于空开可以附加空开附件不断扩展的,单纯以空开的位数去说空开是不太靠谱的,但是如果按照空开不附带附件,单纯以开关的意义来分类一下空开,可以分类的,我简单说说:
1P 空开:1P开关有带漏电、不带漏电保护、1P+N含零线分断型,以及他们之间的组合,如:1P+N带漏电保护。
普通的1P开关都是单极型,就是只能接一根火线;
1P+N的1P开关,可以多接一根零线,空开跳闸的时候可以顺带跳开零线。近两年有越来越流行的趋势。
1P 空开可以附带一个漏电保护的附件变成占用2P位置的空开,但是实质也是1P的空开开关,这点大家讨论的时候注意分别。
马云家的两个商品例子,前者是1P+N的空开,后者是1P+N带漏电保护的空开。都是1P的宽度。
2P 空开:2P空开同样有带漏电和不带漏电的型号,最常见的2P空开就是双极开关,需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路过载保护能力,这是与1P+N最大的区别,2P开关通常用于220V系统总进线开关。
3P及3P以上空开:基本都是用于三相220/380V系统,除非家里有大型中央空调,否则家庭很少使用。