DRB-XCL燃烧器。扬州第二发电厂二台600MW机组,锅炉为美国B&W生产的亚临界压力自然循环半露天布置煤粉炉,BMCR=1819t/h,设计煤种为神府东胜煤,校核煤种为晋北烟煤。36只DRB-XCL型燃烧器分三层在炉膛前后墙上对冲布置。在600MW电负荷工况下,飞灰可燃物含量低于2.5%,炉膛出口氧量 2.5%~3%,左、右侧烟温差21~43℃,NOx排放水平可控制到450mg/m,锅炉可在28%的额定负荷下稳定运行。华能南通电厂2台350MW机组锅炉,使用的也是DRB-XCL燃烧器,前后墙对冲布置。试验煤质为: Aar=16.11%,Mar=10.45%,Nar=0.60%,Vad=24.27%,Qar,net=23.1MJ/kg。NOx排放量为330~490mg/m,比普通旋流燃烧器低50%~70%。可在DRB或DRB-XCL燃烧器的上方、紧靠燃烧器布置SOFA风口——NOx风口。此时主燃烧器的总过量空气系数控制在0.7~0.85,其余的空气从NOx风口喷入,使燃料完全燃烧,提高分级燃烧的效果。NOx风口为双通道。内通道的截面大,用以产生一个粗大的高速直流射流,提高对高温火焰的穿透能力; 外环通道内的叶片使气流产生旋转,调节旋流强度可改变混合情况。和主燃烧器一样,每个NOx喷口内都装有皮托管,根据测得的流量信号控制调风盘的位置,使各NOx风口的流量均匀。