三相交流电源是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。以下是由学习啦小编整理关于三相电知识的内容,希望大家喜欢!

三相电的原理

“三相电”的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。
任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中性点之间的电压称为相电压,电压是220V。零线与中性点联接,和任意一条火线连接,用以提供单相电源的电流

三相电源与单相电源的区别

1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫相线(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2、按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性线是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮电位造成高于电源电压的电位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。

三相电的接法

分为三角形接法(符号)和星形接法(又称Y形接法,符号Y)。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3,即总功率= 电流×电压(220V)×√3(p=U×I×√3)
2.2 三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1、5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。Y型接法的示例如图,六个灯泡全打开,三相平衡时,零线的电流为零,不平衡时,零线维持0电势,上面会有电流。
电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
国居民低压供电为3相5线制,5线命名:A:A相,火线(对地电位380V)
B:B相,火线(对地电位380V)C:C相,火线(对地电位380V)N:中性线,零线(对地电位基本为0V)PE:接地线,地线(对地电位0V)
以上线路,A、B、C之间任意2根间的电压为交流380V,即A-B、B-C、C-A之间均为380V;以上线路,A、B、C之中任意1根与N之间的电压为220V,即A-N、B-N、C-N之间均为220V。由此可以分析:
1、当A、B、C之间任意2根接触,即发生“相间短路”(380V短路),“放炮”;
2、当A、B、C中任1根与N接触,即发生“相-零短路”(220V短路),“放炮”;
3、当A、B、C中任1根与PE接触,即发生“相-地短路”(220V短路),“放炮”;
4、当N、PE相接触,虽基本上没有多少电压(3相平衡时,N为0电位),但上级漏电保护断路器会“脱扣”;
5、当不同分回路的N接触,结果与4类似;6、当不同分回路的PE接触,哈哈,它们本来就是接在一起的“一家人”,不会有事,但为不造成“混乱”,还是不要太“亲密”;