1、勘察设计单位应按规定参加分项工程的验收 2 、 质 量 控 制 资 料 核 查 、 实 体 质 量 和 主 要 功 能 核 查 项 目 应 按 表 20.2.2 和 表 20.3.1---1-20.3.1---15 确定 3.4.4 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查,合格后向建设单位提 交单位工程验收申请 3.4.5 建设单位收到工程验收申请后,应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理 等单位的项目负责人进行单位工程验收,并按表 3.4.5 填写记录 表 3.4.5 单位工程质量验收记录 单位工程 名称 现场负责人 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 施工单位 项目负责 人 开工日期 项目技术负责人 项目质量 负责人 竣工日期 序号 1 项目 分项工程 验收记录 共 分部 分部 验收结论 经查, 符合设计要求和标准规定 2 综合 质量 评定 质量 控制 资料 核查 3 实体 质量 和主 要功 能核 查 4 观感 质量 评定 5 综合验收结 论 参 加 验 收 单位 施工单位 (公章) 项目负责人 年月日 监理单位 (公章) 项目负责人 年月日 共检查 合格 差 项 项 项 共核查 符合要求 不符合要求 项 项 项 共 经查,符合要求 不符合要求 项 项 项 勘察设计单位 (公章) 项目负责人 年月日 建设单位 3.4.6 当参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致时,可请铁路建设行政主管部门 协调处理 4 通信线路 4.1 一般规定 4.1.1 通信线路验收包括光电缆敷设、光缆接续及引人、电缆接续及引人、光缆线路性能检 测和电缆线路性能检测,以及光纤监测设备安装和配线、光纤监测系统检验等。 4.1.2 光电缆线路验收应进行下列准备: 1 根据施工台账,确认光电缆径路,复核车站通信设备房屋、区间无线基站、信号中 继站等位置里程,检查配盘资料。 2 复核隐蔽工程记录。 3 检查光电缆接续、检测人员的培训记录及上岗证。 4.1.3 光纤监测系统的接人不得影响监控对象的功能、降低性能;监测系统的故障不得 影响监控对象的正常工作。 4.2 光电缆敷设 主控项目 4.2.1 光电缆及配套器材进场验收应符合下列要求: 1 数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2 合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 光电缆无压扁、护套损伤、表面严重划伤等缺陷。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:对照设计文件和订货合同检查实物和质量证明文件。 4.2.2 光电缆单盘检测应符合下列要求: 1 单盘光缆长度、衰耗符合设计或订货要求。 2 低频四线组单盘电缆电性能符合表 4.2.2-1 的要求。 3 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆电性能符合表 4.2.2-2 的要求。 4 采用其他型号的电缆时,应符合相关技术标准的规定。 表 4.2.2-1 低频四线组单盘电缆电性能要求 序号 1 项目 0.9 mm 线径电阻(20℃) 0.7mm 线径电阻(20℃) 0.6 mm 线径电阻(20℃) 测量频率 直流 单位 Ω /km Ω /km Ω /km 标准 ≤28.5 ≤48 ≤65.8 换算 实测值/L 2 0.9mm 线径绝缘电阻 0.7 mm 线径绝缘电阻 0.6 mm 线径绝缘电阻 直流 MΩ ·km MΩ ·km MΩ ·km ≥10 000 ≥5 000 ≥5 000 ≥1 800 (2min) 实测值×L 3 电气 绝缘 强度 所有芯线与 金属外护套间 芯线间 50 Hz V 50 Hz V ≥1 000 (2min) 4 电 容 耦 合 平均值 最大值 平均值 最大值 0. 8 kHz~1kHz 0. 8 kHz~1kHz 0. 8 kHz~1kHz 0. 8 kHz~1kHz pF/500 m pF/500 m pF/500 m pF/500 m ≤81 ≤330 ≤330 ≤800 实测值/ 实测值×500/L 实测值×500/L 注:L 为被测电缆长度。 表 4.2.2-2 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆电性能要求 序号 1 内容 导线直径(mm) 单线电阻(Ω /km、20℃) 2 绝缘电阻 (MΩ ·km ) 3 电气绝缘 强度 (V,1min) 4 所有芯线与金 属外护套间 芯线间 1 000(实芯)∕750(泡沫) 不断线、不混线 3 000 填充型 非填充型 0.4 ≤148 0.5 ≤95 标准 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6 实测值×L 换算 实测值∕L 3 000 10 000 断线、混线 注:L 为被测电缆长度。 检验数量:施工单位全部检查。