2.CA1B系列双电源正常使用条件
周围空气温度为-5℃~+40℃;且24h的平均值不超过+35℃;安装地点的海拔不超过2000m;安装地点的空气相对湿度在温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;污染等级为3;安装类别为Ⅲ类;适用于电磁环境A。(1)正常使用时,控制器开关应置“自动”位。在“自动”工作方式下,ATSE控制器对常用电源和备用电源同时进行监测并显示ATSE运行状态。当常用电源出现停电、失压、缺相等故障时,ATES自动将负载从常用电源转换至备用电源,如果常用电源恢复正常,ATES自动将负载从备用电源返回至常用电源。开关面板上设有发光二极管指示开关合闸状况。
(2)如果不希望开关自动转换,或需要进行其它手动操作时,应将控制器开关置“手动”位。在“手动”工作方式下,控制器停止工作,手动操作可使断路器分合闸,开关不会进行自动切换。
(3)ATES由“手动”转为“自动”时,如果常用电源与备用电源均正常时,ATES优先将常用电源与负载接通(即使之前负载与备用电源接通)。
(4)当ATES发生负载短路或过载时,ATSE的小型断路器会保护脱扣。如果电源显示正常,小型断路器手柄乃处于合闸位置,如小型断路器已保护脱扣,用户应使控制器置于“手动”开将开关手动至双路分闸位,并及时查明脱扣原因,在排除故障后,再将控制器置于“自动”重新运行。