电梯用缓冲器有两种主要形式:蓄能型缓冲器和耗能型缓冲器。　蓄能型缓冲器指的是弹簧缓冲器,主要部件是由圆形或方形钢丝制成的螺旋弹簧。锥形弹簧目前已很少使用。蓄能型缓冲器只能用于额定速度不超过1.0m/s的电梯。　耗能型缓冲器适用于任何额定速度的电梯。　耗能型缓冲器应满足:当载有额定载荷的轿厢自由下落,并以设计缓冲器时所取的冲击速度作用到缓冲器上时平均减速度不应大于1g,减速度超过2.5g以上的作用时间不应大于0,04s。　电梯对重缓冲距离过小对电梯有什么危险性和影响,这主要要看小到什么程度,如耗能缓冲器的要求是150-400,蓄能缓冲器的要求是200-350。如果超过最小值只要在极限开关动作后还没有碰到缓冲器这都是没有危险性的,但是年检不过关。如果在限位动作前就碰到缓冲器就存在安全隐患。,特殊顶层高度不足的电梯,开监护使用,对重缓冲距可能会偏小的在合理安全值内也是可以的　一电梯安装公司把钢丝绳截短了,就把电梯对重缓冲器的墩子砌了有2米高,不知道有没有相应的规定?　这些钢丝绳,全废了。　根据新检规大致得知:　1.7米以下哈,顶端站平层后,测量轿顶水平面至井道顶端距离不低于1.15--1.2米【大致】;还有就是:轿厢蹲底后,对重框最高点距离井道顶部要留出合适的缓冲距离,比如半米以上【我蒙的】　;　在满足井道顶部空间要求(轿厢和对重框对顶部的距离),和极限开关在接触缓冲器之前动作的前提下,对重缓冲距已不再需要区别蓄能型和耗能型,也不受150mm~400mm(耗能型)、200mm~350mm(蓄能型)限制,　只要顶层高度足够,对重缓冲距可以足够大,如顶层高度不够充足但又能满足极限开关在接触缓冲器之前动作,对重缓冲距也可以小于150mm。　需要说明的是,从安全角度考虑,在满足极限开关在接触缓冲器之前动作的前提下,对重缓冲距以小为好。PS:该死的特检院根本不认这一套!200--220mm的缓冲距最合适!