首先必须明白的是,在加氟里昂时空调应满足的条件:1、你的空调必须符合厂家规定的使用条件及安装标准2、你的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气水分,阻塞,泄露等情况;内外热交换器应清洁,通风良好3、维修工具及材料必须合格。
准确加氟的依据和方法:1、加一定量的氟利昂:在三通截止阀口连接三通阀,压力表,加氟里昂软管或正空泵等。放掉原来剩余的氟利昂,抽为真空,然后开始慢慢加氟里昂。用较精确的称量工具承重,当氟利昂瓶子中减少的氟利昂等于你空调说明书上所注明的标准加氟里昂量时,关闭氟利昂瓶阀门。2、测电流可以用上图所示的方式测电流
侧压力:将您的空调调到制冷高速风状态(冬天应特别注意,制热需加氟里昂时,将空调放置在强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)的状态下云状。在低压截止阀口,一边加氟一边观察真空压力表的低压压力读数,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟利昂瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微微调节氟利昂的量和表压力,做到准确加氟(量准确)。我们进行微调的原因是低压力与室内空气冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,冷负荷越小,压力越小;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。
观察法加氟利昂,将你的空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟利昂量准确时,室内“热交换器”进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露,蒸发声均匀低沉,室外截止阀处结露,夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。在实际维修中,如果您的空调是变频空调,加氟量的准确性要求会相当高,还有定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。