80160 240 320 400 电缆价格 电缆单价 小电源价格 20 0.19 0.39 0.58 0.78 0.97 176.8 4.42 7800 40 0.39 0.78 1.17 1.56 1.95 353.6 60 0.58 1.17 1.75 2.34 2.92 530.4 80 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 707.2 100 0.97 1.95 2.92 3.90 4.87 884 120 1.17 2.34 3.51 4.68 5.85 1060.8 140 1.36 2.73 4.09 5.46 6.82 1237.6 160 1.56 3.12 4.68 6.24 7.80 1414.4 180 1.75 3.51 5.26 7.02 8.77 1591.2 200 1.95 3.90 5.85 7.80 9.75 1768 220 2.14 4.29 6.43 8.58 10.72 1944.8 240 2.34 4.68 7.02 9.36 11.70 2121.6 260 2.53 5.07 7.60 10.14 12.67 2298.4 280 2.73 5.46 8.19 10.92 13.65 2475.2 300 2.92 5.85 8.77 11.70 14.62 2652 320 3.12 6.24 9.36 12.48 15.59 2828.8 340 3.31 6.63 9.94 13.26 16.57 3005.6 360 3.51 7.02 10.53 14.04 17.54 3182.4 380 3.70 7.41 11.11 14.81 18.52 3359.2 400 3.90 7.80 11.70 15.59 19.49 3536 蓄电池组到组合开关电源压降0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 设备实际工作允许压降 7.72 7.72 7.71 7.71 7.70 红色:为压降不符合要求 白色:为压降符合设备实际工作压降要求 0.19=(12*3.5+(300+80*3)/48)*5*2/57/50 使用6平方馈电光缆 距离(米)\功率(W) RRU数量 华为RRU设备直流工作电压-48V。设备的直流工作电压范围-36V~-57V 蓄电池组自身压降按0.2V考虑,开关组合电源自身压降按0.3考虑 蓄电池组到开关组合电源压降按2G设备12载频,TD设备1个BBU加3个RRU考虑 直流开关电源按蓄电池保护电压1.85V考虑,蓄电池输出端的电压为44.4V,则到设备工作截至电压36V时,允许的压降为44.4-0.2-0.19-0.3-36=7.72V 电缆长度;S:电缆截面积; 导线电导率,铜取; 2.空开短路保护最长电缆长度计算公式: 空开短路保护最长电缆长度;U:空开输出电压,直流取48 :导线电导率,铜取57;S:导线截面积; :短路电流,取空开额定电流的5~10倍80 160 240 320 400 电缆价格 电缆单价 小电源价格 20 0.12 0.23 0.35 0.47 0.58 276.4 6.91 7800 40 0.23 0.47 0.70 0.94 1.17 552.8 60 0.35 0.70 1.05 1.40 1.75 829.2 80 0.47 0.94 1.40 1.87 2.34 1105.6 100 0.58 1.17 1.75 2.34 2.92 1382 120 0.70 1.40 2.11 2.81 3.51 1658.4 140 0.82 1.64 2.46 3.27 4.09 1934.8 160 0.94 1.87 2.81 3.74 4.68 2211.2 180 1.05 2.11 3.16 4.21 5.26 2487.6 200 1.17 2.34 3.51 4.68 5.85 2764 220 1.29 2.57 3.86 5.15 6.43 3040.4 240 1.40 2.81 4.21 5.61 7.02 3316.8 260 1.52 3.04 4.56 6.08 7.60 3593.2 280 1.64 3.27 4.91 6.55 8.19 3869.6 300 1.75 3.51 5.26 7.02 8.77 4146 320 1.87 3.74 5.61 7.49 9.36 4422.4 340 1.99 3.98 5.96 7.95 9.94 4698.8 360 2.11 4.21 6.32 8.42 10.53 4975.2 380 2.22 4.44 6.67 8.89 11.11 5251.6 400 2.34 4.68 7.02 9.36 11.70 5528 420 2.46 4.91 7.37 9.82 12.28 5804.4 440 2.57 5.15 7.72 10.29 12.87 6080.8 460 2.69 5.38 8.07 10.76 13.45 6357.2 480 2.81 5.61 8.42 11.23 14.04 6633.6 500 2.92 5.85 8.77 11.70 14.62 6910 520 3.04 6.08 9.12 12.16 15.20 7186.4 540 3.16 6.32 9.47 12.63 15.79 7462.8 560 3.27 6.55 9.82 13.10 16.37 7739.2 580 3.39 6.78 10.18 13.57 16.96 8015.6 600 3.51 7.02 10.53 14.04 17.54 8292 620 3.63 7.25 10.88 14.50 18.13 8568.4 640 3.74 7.49 11.23 14.97 18.71 8844.8 使用10平方馈电光缆 距离(米)\功率(W) 660 3.86 7.72 11.58 15.44 19.30 9121.2 680 3.98 7.95 11.93 15.91 19.88 9397.6 876 700 4.09 8.19 12.28 16.37 20.47 9674 1752 720 4.21 8.42 12.63 16.84 21.05 9950.4 740 4.33 8.65 12.98 17.31 21.64 10226.8 760 4.44 8.89 13.33 17.78 22.22 10503.2 780 4.56 9.12 13.68 18.25 22.81 10779.6 蓄电池组到组合开关电源压降0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 设备实际工作允许压降 7.72 7.72 7.71 7.71 7.70 红色:为压降不符合要求 白色:为压降符合设备实际工作压降要求 0.19=(12*3.5+(300+80*3)/48)*5*2/57/50 RRU数量 华为RRU设备直流工作电压-48V。设备的直流工作电压范围-36V~-57V 蓄电池组自身压降按0.2V考虑,开关组合电源自身压降按0.3考虑 蓄电池组到开关组合电源压降按2G设备12载频,TD设备1个BBU加3个RRU考虑 直流开关电源按蓄电池保护电压1.85V考虑,蓄电池输出端的电压为44.4V,则到设备工作截至电压36V时,允许的压降为44.4-0.2-0.19-0.3-36=7.72V 电缆长度;S:电缆截面积; 导线电导率,铜取; 2.空开短路保护最长电缆长度计算公式: 空开短路保护最长电缆长度;U:空开输出电压,直流取48 :导线电导率,铜取57;S:导线截面积; 电缆长度;S:电缆截面积; 导线电导率,铜取; 2.空开短路保护最长电缆长度计算公式: 空开短路保护最长电缆长度;U:空开输出电压,直流取48 :导线电导率,铜取57;S:导线截面积; :短路电流,取空开额定电流的5~10倍