压力传感器是供水系统必不可少的配件,只有它才能让变频器实时接收到网管的压力,按设定压力实现调速恒压。它就像供水系统的小心脏,没了它供水系统就没法正常运作了,所以如何正确安装传感器显得至关重要。今天跟大伙一起探讨各种规格传感器的安装连接方法。
来源:三晶电气
压力传感器分为电压型与电流型两种:
【电压型】多为远传压力表,供电6-10V,反馈信号为0-10V,但反馈精度较低,优势是可以直接观察管网实际压力。
【电流型】供电方式有10V、24V、9-36V等多种规格,反馈信号为标准的4-20MA,同时也分为两线制和三线制。
1.远传压力表安装接线
远传压力表接线端从上到下固定1脚为接地端子、2脚为电源端子、3脚为信号端子。对应8200B/8100控制板分别是接地对应GND、电源对应10V、信号对应AVI。
参数设置:按压力表的实际量程设置F0.08(单位为BAR),F0.09=0(反馈类型为电压型)。
2.三线式10V压力传感器安装接线
三线式10V传感器,常见的配线颜色为红色(电源线)、绿色(信号线)、黑色(接地线),具体示实物为准,对应8200B/8100控制板分别是红线接10V、绿线接ACI、黑线接GND。
参数设置:按传感器的实际量程设置F0.08(传感器量程),传感器反馈类型F0.09=1(出厂为电流型)。
3.三线式24V压力传感器安装接线
三线式24V的传感器,常见的配线颜色为红色(电源线)、绿色(信号线)、黑色(接地线),具体以实物为准,对应8200B/8100控制板分别是红线接10V、绿线接ACI、黑色接GND,最后要将COM与GND短接。
参数设置:按传感器的实际量程设置F0.08(传感器量程),传感器反馈类型F0.09=1(出厂为电流型)。
4.两线式24V、9-36V压力传感器安装接线
两线式24V、9-36V的传感器,对比三线式少了一根接地线,常见的配线颜色为红色(电源线)、绿色(信号线),具体以实物为准,对应8200B/8100控制板分别是红线接10V、绿线接ACI,最后要将COM与GND短接。
参数设置:按传感器的实际量程设置F0.08(传感器量程),传感器反馈类型F0.09=1(出厂为电流型)。
对应其它机型安装连接其实大同小异,只是对应信