本专业有特殊要求时,应加注附注予以说明,线型用细实线。
5 比例等于和大于1:30时,管道宜采用双线绘制。
4.2.12 轴测图按下列规定绘制:
1 卫生间放大图应绘制管道轴测图。
2 轴测图宜按45°正面斜轴测投影法绘制。
3 管道布图方向应与平面图一致,并按比例绘制。局部管道按比例不易表示清楚时,该处可不按比例绘制。
4 楼地面线、管道上的阀门和附件应予以表示,管径、立管编号与平面一致。
5 管道应注明管径、标高(亦可标注距楼地面尺寸),接出或接入管道上的设备、器具宜编号或注字表示。
6 重力流管道宜按坡度方向绘制。
4.2.13 详图按下列规定绘制:
1 无标准设计图可供选用的设备、器具安装图及非标准设备制造图,宜绘制详图。
2 安装或制造总装图上,应对零部件进行编号。
3 零部件应按实际形状绘制,并标注各部尺寸、加工精度、材质要求和制造数量,编号应与总装图一致。
本标准用词说明
1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2 本标准中指定按其他有关标准执行时,写法为“应符合……规定”或“应按……执行”。