在压力作用下会有弹性变形,填充了密封面的不平整,不光滑的地方,形成了良好的密封,介质不会从进口端通过阀芯密封面泄漏到出口端,所以阀后不会升压。
所以对于金属密封面减压阀一般只能减动压,不能减静压。减压阀后不使用时需要关闭减压阀前面的截止阀,防止阀后升压,造成设备损坏。对于采用软密封,就是弹性密封的减压阀,即可以减动压,也可以减静压。不使用时仍然保持阀后压力稳定,所以无需关闭减压阀前面截止阀。