随着国际业务的逐步开拓,国内企业开始承接架空输电线路设计工作。海外项目多采用国外设计标准,因此,有必要开展国内外标准在档中线间距设计和校核方面的对比工作。
本文选取中国标准GB 50045—2010[7](以下简称国标),欧洲标准BS EN 50341-1-2012[9]、文献[11](以下简称日标),日本标准 JEC 127—1979[10](以下简称欧标)及CIGRE Technical Brochure No.348[12](以下简称CIGRE)等主要的标准规范和资料,对档中线间距离的计算方法、计算工况进行了研究,对档中线间距要求的塔头线间距进行了对比计算。根据标准对比情况,本文还对国内线路档中线间距设计的改进和完善提出了建议。
1 各国标准及规定
1.1 国标
GB 50045[7]规定,导线水平线间距离宜按式(1)计算,导线垂直排列的垂直线间距离,宜采用式(1)计算结果的75%,并满足最小垂直线间距离的要求。
式中:ki为悬垂绝缘子串系数,对I-I串和I-V串取0.4,对V-V串取0;D为导线水平线间距离,m;Lk为悬垂绝缘子串长度,m;U为系统标称电压,kV;fc为导线最大弧垂,m。
导线三角排列的等效水平线间距离为
式中:Dx为导线三角排列的等效水平线间距离,m;Dp为导线间水平投影距离,m;Dz为导线间垂直投影距离,m。
为避免档中雷击闪络,导地线配合要求在一般档距的中央,在15℃、无风、无冰条件下,导线与地线间的距离为
式中:S为导地线距离,m;L为档距,m。
1.2 日标
日标中确定线间距的计算方法有经验公式法、风脉动法和统计分析法,其中经验公式法和风脉动法见文献[11]。
统计分析法认为在风作用下导线以平均风偏角为中心,按照正态分布规律在其周围变动,通过求出标准偏差,校核在档距中央的最小接近距离。
导线平均风偏角和风荷载分别为
标准偏差为
式中:WW为导线风压,kg/m;WC为导线质量 ,kg/m; ρ为空气密度,kg·s2/m4;
为平均风速,m/s;C为体型系数;D为导线直径,m;a=0.5ρCD;h=cos
;K为地表系数,0.009~0.040;k0为系数,
S 为档距,m;d2为风偏时的弧垂,m;函数ν可表示为
假定两根导