消防烟感至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;消防烟感至广播的水平距离,不应小于0.1m; 消防烟感至灯具的水平距离,不应小于0.2m;消防烟感至喷头的水平距离,不应小于0.3m; 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间 净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只消防烟感。安装时一定要按照标准进行安装,切勿觉得安装过程繁琐,正确的安装可以快速有效地预警火灾。自后安装完毕进行下测试,这个是必须进行的。