西门子PLC SR和RS触发器
以西门子PLC S7-300系列为例,编程软件为STEP7 V5.5 SP2,其中的指令SR触发器和RS触发器的说明如下:
1. SR触发器
这个指令是复位优先型触发器。它有两个输入S和R,一个输出Q。我们用0和1表示信号的高低电平。下面是程序中出现的几种情况:
(1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);
(2)S=0,R=1时,Q=0;
(3)S=1,R=0时,Q=1;
(4)S=1,R=1时,Q=0;
2. RS触发器
这个指令是置位优先型触发器。它同样有两个输入S和R,一个输出Q。我们用0和1表示信号的高低电平。下面是程序中出现的几种情况:
(1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);
(2)S=0,R=1时,Q=0;
(3)S=1,R=0时,Q=1;
(4)S=1,R=1时,Q=1;
3. 区别
通过上面对两种触发器的描述来看,SR触发器和RS触发器在用法上大体上一致。唯一的区别在于,当两个输入S和R都是高电平时,输出不同。其中SR触发器由于是复位优先,因此输出低电平;而RS触发器为置位优先,因此输出高电平。
看过《西门子PLC中sr触发器rs触发器指令》的人还看了以下文章