记录至少保存两年。
8.3充装单位应建立所充装乙炔瓶的档案,其内容至少包括乙炔瓶的原始资料、技术参数和历次充装、检验实况等。
附表:
表1乙炔在丙酮中的重量溶解度B
单位为千克每千克
乙炔气余量
温度℃
压力/MPa(绝对压力)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-20
0.1165
0.16929
0.24857
0.34286
0.42857
-15
0.0965
0.14786
0.22143
0.29643
0.37143
-10
0.0805
0.12857
0.19286
0.25714
0.32143
-5
0.0675
0.11428
0.17143
0.22148
0.27858
0
0.05724
0.10807
0.156
0.189
0.23785
5
0.04806
0.09405
0.13521
0.1749
0.20528
10
0.04056
0.08190
0.1204
0.1525
0.1796
15
0.03356
0.07106
0.1058
0.1315
0.1589
20
0.02754
0.0616
0.0930
0.1185
0.14044
25
0.0221
0.0528
0.08113
0.1042
0.1249
30
0.01767
0.0451
0.07116
0.0885
0.11152
35
0.0139
0.0385
0.0615
0.0815
0.0995
40
0.01026
0.03257
0.0533
0.0735
0.0913
表2 10L乙炔瓶不同温度、压力下剩余乙炔量单位为千克
乙炔气余量
温度℃
压力/MPa(绝对压力)
0