威纶通触摸屏 MT8150iE 与三菱 L06CPU 以太网通讯设置 威纶通触摸屏 MT8150iE 自带以太网接口, 三菱 L06CPU 也自带有内置以太网 接口,两者之间通过以太网通讯,简单、方便、速度快。很多客户会出现通讯不 上,其原因就是参数设置,下面介绍关于通讯参数的设置,触摸屏这里的设置有 两点: 1.对触摸屏本身而言, 只需要设置一个 IP 地址,比如设置为 192.168.1.40。 {这里 IP 地址是触摸屏硬件上设置的, 即通电后输入密码 (出厂设置密码为 111111)在 NETWORK 选项页输入的 IP,不是在软件上设置的} 2.对通讯对象 PLC 而言,IP 地址前三段要与触摸屏相同,最后一段不一样, 例如设置为 192.168.1.100,端口号必须设置,设置为 4999,还有就是使用协议 UDP 需要打钩(也可不选根据出厂默认就可以),其他的设置根据通讯情况而设 置, 由于我们此时使用的 L06CPU 的内置以太网, 所以只需设置 IP 地址与端口号, 当有使用以太网模块时,请参考威纶通 PLC 连接手册。 HMI 参数设置画面 L06CPU 的参数设置,只针对自身设置,1、IP 地址设置与触摸屏那里一样 192.168.1.100,2、协议选择 UDP、打开方式选择 MC 协议、然后就是端口号设 置为 4999 三菱 L06CPU 在 GX WORKS2 中的参数设置画面 注意:1、HMI 设置触摸屏软件中选择的 PLC 型号要与实际应用的型号一致,IP 地址也要一样,与触摸屏的地址前三位一样,最后以为不一样。例如:IP 地址 192.168.1.__。 特别注意:这个型号的触摸屏以太网通讯有个 BUG,IP 地址第三位最好设为 1, 本人测试时设为 3 通讯失败。例如上例。 2、通讯的网线要专用的,直接连接需要专用的跳线网线,可以根据威纶通 HMI-PLC 连接手册相应的产品型号制作; 通过集线器连接 PLC 的一般的网线即可, 保证一一对应关系。 威纶通 MT8150IE 与三菱 L06CPU 以太网通讯网络线规格: 直连网络线 (跳接网络线): HMI RJ45 公头 1 TX+ 2 TX3 RX+ 4 BD4+ 5 BD46 RX7 BD3+ 8 BD3