三相五线制,又叫TN-S供电,字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
对于电缆的选择和敷设,国家标准《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》里有详细的规定。
什么是五芯电缆线
五芯电缆由5根相互绝缘的导线绞合而成。外有加电缆保护层。常用於:三相五线制中。
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
为什么要用五芯电缆
五芯电缆适用于TN-S和TN-C-S系统(国内早期称三相五线制),其中三根线为工作线(L1/L2/L3或A/B/C),一根线为零线(N(NETUAL)线或中性线),一个为保护线(PE/E线或地线)。相对于TN-C或TT系统来说,TN-S和TN-C-S零线取自变压器中性点,能降低不均衡电流对电路的影响,PE线和N线分开避免三相不均衡时保护线带电,且N线可以装漏电保护器。所以目前所有民用电气系统和大部分工业电气系统都采用TN-C-S或TN-S系统。
五芯电缆线有哪些规格型号
缆芯分为五等芯型、“3+2”型和“4+1”型
五芯电缆线的分类
1、三相五线制
三相五线制中五线指的是:三根相线加一根零线和一根接地线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供动力使用。人们常常把TN-S系统说成三相五线制,其实是错误的,按照国家规范JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范中9.14条中说明,三相五线制是错误的说法,只能说是五芯线缆。
2、三相四线制
三相四线制:三根相线加一根零线
3、区别
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
使用五芯电缆原则
施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须实行TN-S三项五线制供电系统。电缆的型号和规格要采用五芯电缆。为了正确区分电缆导线中的相线、相序、零线、保护零线,防止发生误操作事故,导线的颜色要使用不同的安全色。L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色分别为黄、绿、红色;工作零线N为淡蓝色;保护零线PE为绿/黄双色线,在任何情况下都不准使用绿/黄双色线做负荷线。
总之,施工现场临时用电,要严格按照规范要求,采用TN-S三项五线制系统,实行三级配电两级保护,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,消除事故隐患,切实保证施工安全。