几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多多转发,多多收藏,让更多的人也能学习到一些专业知识,谢谢。自己动手时一定要确保安全的情况下进行,建议旁边有人帮忙看着。

带电流互感器电表安装注意事项:

(1)电度表安装垂直度允许偏差不大于5度;
(2)注意互感器的接线极性,以及测量母线时的P1进P2出的问题。
(3)长期使用,最好不要安装在过于狭小的空间里,防止出现安全事故。
(4)注意互感器接线的线径,不能小于2.5mm2的铜芯线。固定不固定互感器倒是问题不是很严重,但出于安全及精度问题,最好还是固定牢靠比较好。
(5)按照电度表及互感器上面注明的注意事项,海拔高度,温度,湿度,及震动等问题。