1.按照公式计算37KW电机启动时间为17.6秒。2.柴油发电机组200KVA容量,35平方毫米+1的电缆长度50米左右,渣浆泵电机功率37KW,泥浆含沙量比较高,粘度也很大,达到了渣浆泵电机的重负荷启动条件。3.设置转换时间为7-10秒之间时,电机能够正常转换启动;4.设置转换时间为10秒以上时,电机在Y下转速会急剧下降,转为后冲击更大,失败的几率更高。5.转换只有设置在10秒以内,Y启动达到最高转速时迅速切换为接法,才能提高转矩,顺利完成启动过程。6.配电柜铭牌上的注意事项中有一条:Y-转换时间严禁大于15S!否则可能烧毁电机。可见厂家是经实际试验后给出的警告提示。7.重负荷启动时转换时间与电机负荷关系密切,启动时间需要现场试验后确定。
由此可见,星三角启动转换时间设定不能全部依靠计算公式,影响因素包括电网容量,电缆截面积,电缆长度引起的压降,电机功率,负荷轻重,等等多项指标。经实际试验确定最为安全可靠。
作者:头条号 / 低压电工
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。