用万用表测量水泵电机好坏的方法
单位宿舍区有水塔,打了深井,使用深水泵打水,在水塔内设计了浮球上下的运动推动杠杆顶拨转换开关,自动开机打水,自动关机。
交流接触器是次品,有一触点烧溶断了,从而造成了缺相。停水后检查,发现井内沸腾,一查毛病,赶快停电检查。
水泵的漆包线全部使用绝缘塑料管穿着放在水中,不仅可以散热,而且是完全绝缘的,那么怎么确认水泵电机是否烧坏,以下是我用到的测量方法。
测量方法:
1、虽然缺相,但没有引起跳闸,说明不漏电。
2、潜水泵多为星型接法,每相与地电阻不得低于0.5兆欧,相间电阻应等大。
3、手边只有万用表和测电笔,把万用表打到10K档,测各相与地线的电阻,在测量时表头一点动作没有,10K档为零。用欧姆档量三相之间的电阻,三相之间分别量到四五十欧,三相间电阻相等,这符合漆包线圈的阻值。
污水泵解析图,如下:
按规定置漏电一定要用摇表,但手头上没有摇表时,也可以用万用表。
万用表10K档看表针的晃动,可以判断出绝缘程度,因为从10K档检测变压器的绝缘鉴别上积累了一定的测量经验,只要10k档上指针无丝毫动作,基本都不会漏电。
经鉴定水泵没有匝间短路和漏电,购买一个380V交流接触器换上,一直自动供水几年时间,都没有出现过故障问题。