断路器
文字符号:QF
断路器是控制电气回路分合的开关。常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称“空气开关”也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
接触器
文字符号:KM
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原。交流接触器是中间控制元件,可以频繁的通,断电路,可以以小电流控制大电流。与热继电器配合使用可以对负载设备起到过载保护作用。交流接触器由电磁机构和触头系统组成。主触头可以痛,断主电路;辅助触头控制电路。
热继电器
文字符号:FR
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。
当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼式强,直接启动时启动电流也交鼠笼式小)
中间继电器
文字符号:KA
中间继电器可以将一个控制信号变成多个控制信号或放大信号。
中间继电器的作用主要是控制接触器,和一些小功率的用电器。
中间继电器用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的