为 此分开的填料箱设有一套水冷系统,将来自闭冷水系统的冷却水输送至密封腔内,直接冲洗、 冷却密封端面,从而使机械密封旋转部分周围温度较低。另外密封水本身所带走的热量经过 外置式冷却器,被闭冷水带走。 螺 旋密封式给水泵的密封原理,是在给水泵轴套的外表面加工数条使水流方向指向内侧的螺旋槽,而在固定衬套的内表面加工与轴套螺旋方向相反的螺旋槽。当轴旋转时,螺旋槽类似螺旋槽泵,使流体产生压头,阻止泵内流体外泄。由于轴套与固定衬套之间存在径向间隙,仍有部分流体越过螺纹齿顶向外泄漏。