一个全面的数据中心机房建设工程一般包括:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、ups电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。
数据中心机房的建设主要方面
1、消防系统
机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和sde两种气体
2、精密空调系统
机房精密空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统。
3、监控与门禁系统
监控布点机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多,因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,根据监视距离,配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话,可考虑在ups房和控制机房内安装摄象机。
机房门禁系统多采用非接触式智能ic卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。
4、屏蔽系统
电磁干扰对计算机设备的影响很大,轻则会引起误操作、数据丢失,重则会使计算机无法工作。机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。我国对计算机机房内电磁干扰的要求规定是:机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15~1000mhz时不大于120db,机房内磁场干扰场强不大于800a/m(相当于是10oe)。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家标准执行。
5、接地系统
机房应安装一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位,作为供电系统电压的参考电压,有一个良好接地线,计算机传输中的电源电压