3,线路短路,引起跳闸现象为:断路器处一般没有特殊现象,症状为:合闸时有“嘭“的声音,并且合不上闸,或合上很短时间就跳闸(一般为1~5秒)处理方法:检查线路,找到短路点,并处理,一般新装线路接错线,或者插座损坏容易出现短路,大功率电器线路容易出现短路,
4,负荷过大,引起跳闸,现象为:添加了电器设备,用电负荷增大,断路器处良好,症状为:跳闸后用手去触摸一下断路器的侧面,一般会比较热,(一定保证安全的下,不要触电)处理方法:更换额定电流高的断路器,注意:更换断路器后 ,导线是否满足要求,一般:铜芯4平方线使用25A以下的断路器,铜芯6平方使用32A以下的断路器,铜芯10平方使用50A以下的断路器。铜芯16平方使用63A以下的断路器!