如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象. 只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检 查,最后处理. 1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。 2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。 最简单的办法,换一个20 安培的漏电保护器,就应该没问题了。 是电闸的有些部件老化 或者不合格引起的 我看有两个原因: 1。超负荷运转 2。插座短路 根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则 开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击 穿短路,开关跳闸.(有延时) 你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插 座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0 是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!! 负载超载;线路中有短路 你所说的问题,我也碰到过 在我家,原来空调1 路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态 后来检查下来不是线路的问题 而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸 你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧 我看有几个可、