首先要说带负载拉闸是操作中的一个违章做法,如果是不带灭弧装置的刀闸等去直接断开线路上的负荷,虽然现在可以是有线甚至是无线的遥控方式,确实可以做到不因为电弧而伤人,但是由于没有灭弧装置的刀闸在断开(或者合上)的瞬间,刀闸的动、静触头之间,或者是相邻两相之间,会由于线路上带有的大负载在通、断瞬间产生很大电流和很高电压的“反电动势”电流,使相与相之间空气被击穿而产生电源短路现象,或者是由于大电流的电弧而烧伤甚至损坏刀闸的动、静触点。这样的情况其结果将影响到设备甚至是线路的安全,所以是严禁带载控制无灭弧装置的刀闸的通断的,而这类刀闸,一般多用于线路上作隔离刀闸的使用,是不带载操作的。