断路器的每一P又叫每一级,宽度是18mm,1P的宽度是18mm,2P宽度就是36mm,断路器的电流越大,附件宽度也越大。
而且2P开关有三个功能是1P开关不具备的:
由于1P只有一个接线头,只能断开一根相线,适用于控制一相火线;2P是两个接线头,一个接相线一个接零线,控制一相一零。
所以2P开关能断开零线,而1P开关控制的回路内,零线是始终接通的,即使断开1P开关,发生故障的时候,零线也带电了,如果摸到零线也有触电的风险。
1P开关必须配合零排使用,从断路器中取火线,零排上取零线,组成一个回路,2P开关同时控制火线和零线,能单独使用。
因为1P开关只能对火线起到保护作用,所以一旦发生故障或是接线错误,导致零线电流增加,1P开关是没办法提供保护的,而2P开关能起到保护零线的作用。
总结:家庭用空气开关的话,还是选择2P开关好些,特别是总开关,2P带漏电的会更加安全!