连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?
一、电缆载流量计算
一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。
根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。
查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。
结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。
下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:
二、矿物电缆选型
根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据 它们的电缆载流量表来确定。
三、铝芯电缆选型
90KW的电机估算电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。
更多关于电缆型号知识请多关注电百科,盗载必究。