运行几分钟跳闸一般是电机负荷过大过电流,但也不能排除线路或电机绝缘偏低问题。
平时单位也有几台单相或三相的潜水泵用着,就来说说平时遇到这种问题的处理方法吧。第一步打开潜水泵控制箱,观察控制箱内有无短路痕迹或者明显发热的部位,测量电压是否正常、测量电机(带线)阻值是否正常、查看是否有线路松动情况。如果一切正常,可以运行水泵用钳流表测水泵电流大小,确认电机是否过电流还是断路器选型过小,因单相电机电流较大,有些朋友容易按照三相电机电流估算方法给出错误的选型。
第一步如排除控制箱问题且测出电流偏大,就需要把潜水泵提出水面进行进一步检查。将泵提出水面后,观察是否有漏油情况,叶轮处是否脱落、是否有杂物。如外观无问题,用水转动叶轮或连接器处,转动是否轻松、有无卡阻情况。从我遇到的水泵跳闸的问题来说,叶轮被异物卡住或锈死的情况较多,个别情况会出现轴承或轴套损坏。
机械问题被排除的话,就要用摇表对电机及线路的绝缘进行测量,看是否有绝缘偏低的情况存在。先排除电气还是机械,可以按照自己的习惯来。像这种能运行一段时间再跳闸的问题,大部分是机械方面的问题。