通过测试变压器的绝缘电阻,可大致了解绝缘老化程度。绝缘电阻的测量,包括测量一次、二次绕组对地的绝缘电阻和一次与二次绕组之间的绝缘电阻。测试方法如下:(1)测量额定电压为1kV以上的绕组用2500V兆欧表,1kV以下者用1000V或2500V兆欧表。
(2)测量前,先将变压器套管清洁干净,以免引起泄漏电流,影响测量结果的准确性。(3)测量时非被测绕组应接地。先将变压器的外壳和高压绕组接地,测量低压绕组;再将变压器的外壳和低压绕组接地,测量高压绕组。
(4)测量时如用手摇式兆欧表,应以120r/min速度转动手柄,使指针逐渐上升,直至指针指示稳定后再记录读数。
(5)绝缘电阻应以变压器绕组浸于油中时所得的数值为准(指油浸式变压器),变压器注油后应静放5—6h再进行测量。把测量结果与投入运行前的数值作比较,如果下降显著(低于70%),则应进行试验,做出全面分析。
(6)注意事项。
①测量应在良好天气条件下进行,且被测变压器及环境温度不宜低于5。据水电部电力科学研究院统计,环境温度低于5时测量结果往往不准确。
②测量时,环境湿度不宜大于75%,因为湿度对表面泄漏电流的影响较大,使绝缘电阻降低。
③每测完一次绝缘电阻后,要将电荷放尽(用导线短接接线端子);否则,第二次测量时,会有绝缘电阻增大的假象。