建议是停电之后延时时间在8个小时以内。下面给大家讲解一下原因。
有些用户选择UPS电源时只追求后备供电时间,要求4小时、8小时甚至十几小时,却忽略了整个电源系统的可靠性和经济性。这是因为:(a)大功率UPS一旦后备时间超长,必然哟使用上百只电池供电形成多组电池的串联和并联使用。每只电池对整个系统而言均为一个故障单元。一旦一只电池损坏,一组电池很快损坏。时间越长故障单元越多,系统可靠性降低。具统计UPS系统的故障80%来自电池。(b)后备时间越长,购买电池所用资金比重越大。