序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 电流与电缆对应选择表 额定电流 额定功率 电缆规格(常用) 单芯线电缆规格 YJV VV YJV VV 10A/15A 5-7.5KW 5*2.5 5*2.5 5*YJV1.5 5*VV2.5 20A/30A 10-15KW 5*4 5*4 5*YJV2.5 5*VV4 40A 20KW 3*6+2*4 3*6+2*4 5*YJV4 5*VV6 50A/60A 25KW 3*10+2*6 3*10+2*6 5*YJV6 5*VV6 75A 37.5KW 3*16+2*10 3*25+2*16 3*YJV10+2*YJV6 3*VV16+2*VV10 100A 50KW 3*25+2*16 3*35+2*16 3*YJV16+2*YJV10 3*VV25+2*VV16 125A/140A 62.5-70KW 3*35+2*16 3*50+2*25 3*YJV25+2*YJV16 3*VV35+2*VV16 160A/175A 80-87.5KW 3*50+2*25 3*70+2*35 3*YJV35+2*YJV16 3*VV50+2*VV25 200A/225A 100-112.5KW 3*70+2*35 3*95+2*50 3*YJV50+2*YJV25 3*VV70+2*VV35 250A 125KW 3*95+2*50 3*120+2*70 3*YJV70+2*YJV35 3*VV95+2*VV50 300A 150KW 3*120+2*70 3*150+2*70 3*YJV95+2*YJV50 3*VV120+2*VV70 350A 175KW 3*150+2*70 3*185+2*95 3*YJV120+2*YJV70 3*VJV150+2*VV70 400A 200KW 3*185+2*95 3*240+2*120 3*YJV150+2*YJV70 3*YJV185+2*YJV95 500A 250KW 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 2*(3*150+2*70) 3*300+2*
4852人浏览
表1 电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电机保护器、导线选用速查表 Y系列电 动机功率 /kW 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 额定电流/A 2极1.8 2.5 3.4 4.7 6.4 8.2 11.1 15 4极22.7 3.7 5 6.8 8.8 11.6 15.4 6极2.3 3.2 4 5.6 7.2 9.4 12.6 17 8极 配用断路器 型号 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 DZ5-20 热脱扣器 额定电流/A 3 3/4.5 4.5 6.5 6.5/10 10 15 15/20 配用熔断器 型号 RL1-15 RL1-15 RL1-15 RL1-15 RL1-60 RL1-60 RL1-60 RL1-60 熔体电 流/A 6 10 10 15 20 25 35 50 配用 接触器 型号 GJ20-6.3 GJ20-6.3 GJ20-6.3 GJ20-10 GJ20-10 GJ20-16 GJ20-16 GJ20-25 BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J BHQ-S-J 配用电子型电动机保护器 电流调节 范围/A 0.5-5 0.5-5 0.5-5 2月20日 2月20日 2月20日 2月20日 2月20日 型号 DBJ-Ⅰ DBJ-Ⅰ DBJ-Ⅰ DBJ-Ⅰ DBJ-Ⅱ DBJ-Ⅱ DBJ-Ⅱ DBJ-Ⅱ 电流调节 范围/A 0.5-5.6 0.5-5.6 0.5-5.6 2.2-17 2.2-17 2.2-17 2.2-17 2.2-17 配用导 线截面 /mm 2 5.8 7.7 9.9 13.3 17.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 4 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 21.8 22.6 24.6 29.4 30.3 31.4 35.5 35.9 37.7 42.2 42.5 44.6 56.9 56.8 59.5 69.8 70.4 72 84 84.2 85.4 102.6 102.5 104.4 140 139.7 142 167 164 167 25.1 34.1 41.3 47.6 63
10314人浏览
低压电动机功率电流电缆选型对应表 功率(KW) 1.1 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 65 75 90 110 132 200 220 280 315 电流(A) 2.2 4.4 6.2 8.2 11.1 14.3 21.6 30.1 36.5 40.5 57.6 69.9 83.9 97.2 104.7 139.6 166 217 238 351 389 489 556 电缆选用(最佳) 4*2.5 4*2.5 4*2.5 4*2.5 3*4+1*2.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 3*10+1*6 3*16+1*6 3*16+1*6 3*25+1*16 3*25+1*16 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*120+1*70 3*150+1*70 3*240+1*120 3*240+1*120 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*70+1*35 3*95+1*50 3*95+1*50 3*185+1*95 3*185+1*95 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95) 电缆选用(最小)
电缆规格与功率计算 默认分类 2009-10-25 10:50:39 阅读 485 评论 0 字号:大中小 导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量 (continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量 (contin 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却 条件、敷设条件来确定的。