C是指的C型脱扣曲线,脱扣电流为(7~10)倍额定电流,主要用于冲击电流一般的设备,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路,是很常见的一种断路器脱扣曲线。
C后面的数字指断路器是额定电流,比如C40意思是断路器额定电流为40A,当断路器通过电流大于40A的时候,断路器就会跳闸
实际应用的时候,普通负载,常见的阻性负载配空开的时候,按照空开额定电流的0.8倍取值,40A空开最多通过32A电流。
感性负载(如电机、变压器等),冲击电流比较大,按照空开额定电流的0.4倍取值,即40A空开最多通过20A电流。