#10楼
9-4-6逆变器报残余电流异常故障时,查看 9号子阵布局视图 ,发现该逆变器所连接六个组串都离网了 。
正想去现场一探究竟,结果转身的功夫,又恢复正常,很蹊跷。查看最近每次报故障的时间 ,大多是下午16点30分左右 这个时间段,我想这绝对不是偶然 的,9-4-6逆变器的第5组串回路一定有问题 。
#11楼
经过两天的观察总结发现,有两点很值得重视 :一个是报故障的时间大多是傍晚16点多光照不足的时候,也就是在逆变器快要解网的时候。另一个就是此故障能自动恢复 。
今天联系华为客服技术工程师 ,将逆变器日志导出发给他进行分析。为分析故障原因,试着在今天傍晚前将逆变器组串输入接线调换一下 。