单座调节阀阀体内有一个阀芯和一个阀座,具有泄漏量小的特点。该阀不平衡力大,其允许压差较双座阀小,在高压差、大口径时,最好配上阀门定位器。公称通径≥25mm的阀为双导向结构,只要改变阀杆与阀芯的连接位置就可实现气开或气闭。 阀 体 型 式 直通单座铸造球形阀 公称通径 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm 公称压力 PN1.6、4.0、6.4MPa 法兰标准 JB79-59、JB78-59等 材 料 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 上 阀 盖 普通型上阀盖:-40~+230℃ 散热片型上阀盖:+230~+450℃ 压盖型式 螺栓压紧式 填 料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 阀内组件 阀芯型式 单座柱塞型阀芯 流量特性 等百分比特性和线性特性 材 料 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) 不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 执行机构 型 式 ZMX(A/B)气动薄膜执行机构 膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布 弹簧范围 20~100、40~200、80~240kPa 供气压力 140~400kPa 信号接口 M16×1.5 或 ZG1/4 环境温度 -25~+55℃ 阀作用型式 气—关式或气—开式 附 件 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 性 能 泄 漏 量 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976Ⅳ级 回 差 带定位器:小于全行程的1% 不带定位器:小于全行程的3% 基本误差 带定位器:小于全行程的±1% 不带定位器:小于全行程的±5% 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时 可调范围 50:1 单座(套筒)