实用文档文案大全 一、主要材料 400200200mm、400200150mm、400200100mm轻集料混凝土空心砌块( MU3.5)、 砌筑砂浆( M5)。 HRB400EC8 、C10、C12、C14、C16、C18钢筋, HPB300A6.5钢筋。 二、主要机具 砂轮切割机、手推车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水 桶、灰槽、笤帚等。 三、作业条件 1、主体结构施工完毕,已通过验收。 2、弹出的轴线、墙边线、门窗洞口线经验线合格。 3、皮数杆制作完毕。 4、根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能减少现场切割量。根据 砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。 四、施工注意事项 1、除防水房间后砌墙墙底浇筑 200 高现浇混凝土坎台外,其余连锁砌块墙底采用 BM连锁砌 2、核心筒外水暖井后砌墙底部坎台待地埋管施工完毕后施工。3、屋面上人梯部位后砌墙采用 C20混凝土灌实,水暖井距建筑地面 1.8m 处四周做一圈 200 4、连锁砌块墙体坎台、芯柱、系梁、过梁均采用C20混凝土浇筑。 五、施工工艺 5.1 工艺流程: 场地清理按轴线放出墙体、门窗洞口位置线芯柱、系梁拉结筋钢筋植筋砂浆搅拌立 皮数杆墙体基础砌筑墙体砌块排列及砌筑校正、竖缝填实砂浆勒缝芯柱、系梁浇筑混凝 土墙顶封堵 5.1.1 场地清理 施工前先清理基层楼地面,扫除浮灰、垃圾及其他废弃物。 5.1.2 测量放线 依据图纸,准确放出墙体边线、门、窗、洞口边线与建筑 1m 线等主要控制线,所有控制线 实用文档 文案大全 必须由测量与技术分别进行验收,双验合格后方可报监理验收。 5.1.3 植筋前,用气泵将植筋孔洞内的灰尘吹干净后,经监理验收合格方可进行下道工序施工。芯柱、水平系梁等采用植筋锚固,锚固长度 10d,预留出搭接长度,搭接长度 55d。验线合 格后,在需要设置构造柱、芯柱、水平系梁与需要与楼板拉结的部位进行植筋,植筋深度为 10d, -20mm。植筋完成后依据规范要求进行拉拔试验。