中规定的方法和标准表格进行评估。　平均电路效能应根据　《规范》　附录中规定的方法或类似的其它方法进行评估。　b)　室内公共区域,如电梯间,楼梯间等;功能服务区域,如机械设备间等:　•　亮度密度小于《照明装置节能效益实施规范》表LG4　中“公共活动区”　(区域规范　A)中规定的最大允许亮度密度的　85%;以及　•　全部区域的平均电路效能低于　65　流明/瓦。　室内区域的灯具光亮效能、　灯具控制装置电能损耗及安装的亮度密度应根据　《照明装置节能效益实施规范》　中规定的方法和标准表格进行评估。　平均电　路效能应根据《规范》附录中规定的方法进行评估。　c)　控制装置　所有适用区域的日光控制装置应保证其亮度应保持在该区域要求的水平,　并　在日光充足时可以暗淡或关闭。　1　Electrical　and　Mechanical　Services　Department,　The　Government　of　the　Hong　Kong　Special　Administrative　Region.　Code　of　Practice　for　Energy　Efficiency　of　Lighting　Installations.　http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/lightingcop.pdf.　4-24　页HK-BEAM　5/04　‘现存建筑物’　©　香港环保建筑协会　4　能源消耗　4.3　节能设备　4.3.6　节能电器　例外　电器非开发商提供的建筑物。　目标　鼓励对节能电器的广泛使用。　可得分数　1　首要条件　无　分数要求　规定了须使用通过认证的节能型电器的,得1分。　评估　业主应提供建筑物内全部已安装电器的细节并提供证明材料证明每种电器　的型号和大小符合效率评估标准。　当《节能效益标签计划》[1]