现在的家庭装修都采用暗装电线,这样装修比较美观。出现一些简单的故障也可以很快知道出故障的部位。但是对于一些漏电故障检修是很难彻底解决的。
漏保护跳闸。断开所有单片空气开关。然后再把漏保开关推上。这时从左到右,一片一片的把开关推上去。
推上最后一片开关时,漏保跳闸。接着退出开关下接线。有3根线。站在绝缘体上分别接入3根线,排查究竟是哪路线跳闸。最后查出黄组线是楼下照明灯电源线。不接这根线。其他电路都正常。也不跳闸。
这说明这组电路出故障。接着进行检查。断开漏保开关。使用万用表的电阻档分别测量单片开关下接线位置和零线之间的电阻。
测量结果是开关下接线和零线之间是30K的电阻。没有接入的那根线和零线之间的电阻是15K。
然后再把所有线路的零线接头分开。再使用万用表测量没有接入电路的黄色组线和零线之间的电阻。
测量出5k左右的那根零线和黄色组线是一组供电线路。
这组线排出开关故障,灯泡也是完好的,那就是漏电造成了跳闸。
由于线路复杂,几十个灯座,几十组线在电箱汇成一组,又是墙壁暗装线。维修难度很大。应急处理方法就是把零线和火线対调一下。再接入线路,故障排出了。在配电箱上挂着开关里面接头是零线,注意操作的警示语。