阿德就以这款时控开关为例,讲解一下它的使用方法
时控开关的接线端子有四个,这四个端子从坐到右的顺序依次是火零零火,前两个是进线端,后两个是出线端,切记接线时注意分清零线火线。对于时控开关的接线,即可以直接接负载,也可以经过交流接触器再去接负载。
负载设备在660W时我们可以用时控开关直接控制,当负载大于660W时,我们可以用时控开关控制接触器,接触器的主触点接负载进行控制。
对于时控开关控制多个路灯这个控制电路,我们选择经过交流接触器再去接负载,接线的时候,我们将时控开关的进线端L和N分别接空气开关的电源L和N上,同时将空气开关接到交流接触器的进线端,时控开关的出线端接交流接触器线圈,N接A1,L接A2,然后再将交流接触器出线端接负载路灯,因为是控制多个路灯,那么只需要把多个路灯并联起来就可以了,接线方法见下图。
接线接好了之后,我们还需要对时控开关进行时间的设置,从时控开关的外观上可以看到有一些按键,包括定时、时钟、校时、校分、校星期、手动/自动等。
我们组合按上面的这些按键可以设置定时开和定时关的时间,这样就可以按预定的时间接通或断开控制电路。
当然在使用之前我们需要先按红色按钮按四下解锁,解锁之后就可以操作设置了,具体操作步骤可以参考看一下时控开关的说明书哦。
我们将时控开关接线好、并且设置好定时开/关的设置之后,就可以根据我们设定好的时间接通或断开控制多个路灯了,当时控开关到设置的定时开时间后,时控开关的进出线端子导通,接触器吸合,主触点闭合,路灯负载得电点亮;当时控开关到达设置的定时关时间后,时控开关的进出线端子断开,接触器失电断开,路灯负载则熄灭。
是不是很简单呢?有条件的童鞋也可以自己准备好这些元器件动手操作试试看哦~