1 总则 1. 0. 1 为了使建筑专业、 室内设计专业制图规则, 保证制图质量, 提高制图效率, 做到图面清晰、 简明, 符合设计、 施工、 存档的要求, 适应工程建设的需要, 制定本标准。 1. 0. 2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样: 1 手工制图; 2 计算机制图。 1. 0. 3 本标准适用于建筑专业和室内设计专业下列的工程制图: 1 新建、 改建、 扩建工程的各阶段设计图、 竣工图; 2 原有建筑物、 构筑物等的实测图; 3 通用设计图、 标准设计图。 1. 0. 4 建筑专业、 室内设计专业制图, 除应遵守本标准外, 还应符合《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T 50001-2001) 以及国家现行的有关强制性标准、 规范的规定。 2 一般规定 2. 1 图线 2. 1. 1 图线的宽度 b, 应根据图样的复杂程度和比例, 按 《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T 50001-2001) 中(图线) 的规定选用(图 2. 1. 1-1~图 2. 1. 1-3) 。 绘制较简单的图样时, 可采用两种线宽的线宽组, 其线宽比宜为 b:0. 25b。 2. 2 比例 2. 2. 1 建筑专业、 室内设计专业制图选用的比例, 宜符合表 2. 2. 1 的规定。 图名 比例 建筑物或构筑物的平面图、 立面图、 剖面图 1: 50、 1: 100、 1: 150、 1: 200、 1: 300 建筑物或构筑物的局部放大图 1: 10、 1: 20、 1: 25、 1: 30、 1: 50 配件及构造详图 1: 1、 1: 2、 1: 5、 1: 10、 1: 15 1: 20、 1: 25、 1: 30、 1: 50 4 图样画法 4. 1 平面图 4. 1. 1 平面图的方向宜与总图方向一致。 平面图的长边宜与横式幅面图纸的长边一致。 4. 1. 2 在同一张图纸上绘制多于一层的平面图时, 各层平面图宜按层数由低向高的顺序从左至右或从下至上布置。 4. 1. 3 除顶棚平面图外, 各种平面图应按正投影法绘制。 4. 1. 4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯视) , 图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、 标高等, 如需表示高窗、 洞口、 通气孔、 槽、 地沟及起重机等不可见部分, 则应以虚线绘制。 4. 1. 5 建筑物平面图应注写房间的名称或编号。 编号注写在直径为 6mm 细实线绘制的圆圈内, 并在同张图纸上列出房间名称表。 4. 1. 6 平面较大的建筑物, 可分区绘制平面图, 但每张平面图均应绘制组合示意图。 各区应分别用大写拉丁字母编号。 在组合示意图中要提示的分区, 应采用阴影线或填充的方式表示。 4. 1. 7 顶棚平面图宜用镜像投影法绘制。 4. 1. 8 根据室内设计在乎面中标明所视立面的常用制图方式, 本标准增加了内视符号,规定其画法和用法, 并做示例。 其他情况如: 相邻 90° 的两个方向、 三个方向, 可用多个单面内视符号或一个四面内视符号表示, 此时四面内视符号中的四个编号格内, 设计人可在要表示的方向格内注写两或三个编号, 其余为空格即可。 4. 2 立面图 4. 2. 1 各种立面图应按正投影法绘制。 4. 2. 2 建筑立面图应包括投影方向可见的建筑外轮廓线和墙面线脚、 构配件、 墙面做法及必要的尺寸和标高等。 4. 2. 3 室内立面图应包括投影方向可见的室内轮廓线和装修构造、 门窗、 构配件、 墙面做法、 固定家具、 灯具、 必要的尺寸和标高及需要表达的非固定家具、 灯具、 装饰物件等(室内立面图的顶棚轮廓线, 可根据具体情况只表达吊平顶或同时表达吊平顶及结构顶棚) 。 4. 2. 4 平面形状曲折的建筑物, 可绘制展开立面图、 展开室内立面图。 圆形或多边形平面的建筑物, 可分段展开绘制立面图、 室内立面图, 但均应在图名后加注“展开” 二字。 4. 2. 5 较简单的对称式建筑物或对称的构配件等, 在不影响构造处理和施工的情况下,立面图可绘制一半, 并在对称轴线处画对称符号。 4. 2. 6 在建筑物立面图上, 相同的门窗、 阳台、 外檐装修、 构造做法等可在局部重点表示, 绘出其完整图形, 其余部分只画轮廓线。 4. 2. 7 在建筑物立面图上, 外墙表面分格线应表示清楚。 应用文字说明各部位所用面材及色彩。 4. 2. 8 有定位轴线的建筑物, 宜根据两端定位轴线号编注立面图名称(如: ①~⑩立面图、 (A) ~(F) 立面图) 。 无定位轴线的建筑物可按平面图各面的朝向确定名称。 4. 2. 9 建筑物室内立面图的名称, 应根据平面图中内视符号的编号或字母确定: (如: ①立面图、 (A) 立面图) 。 4. 3 剖面图 4. 3. 1 剖面图的剖切部位, 应根据图纸的用途或设计深度, 在平面图上选择能反映全貌、构造特征以及有代表性的部位剖切。 4. 3. 2 各种剖面图应按正投影法绘制。 4. 3. 3 建筑剖面图内应包括剖切面和投影方向可见的建筑构造、 构配件以及必要的尺寸、 标高等。 4. 3. 4 剖切符号可用阿拉伯数字、 罗马数字或拉丁字母编号(图 4. 3. 4) 。 4. 3. 5 画室内立面时, 相应部位的墙体、 楼地面的剖切面宜有所表示。 必要时, 占空间较大的设备管线、 灯具等的剖切面, 应在图纸上绘出。 4. 4 其他规定 4. 4. 1 指北针应绘制在建筑物±0. 00 标高的平面图上, 并放在明显位置, 所指的方向应与总图一致。 4. 4. 2 零配件详图与构造详图, 宜按直接正投影法绘制。 4. 4. 3 零配件外形或局部构造的立体图, 宜按《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T 50001-2001) 中(轴测图) 的有关规定绘制。 4. 4. 4 不同比例的平面图、 剖面图, 其抹灰层、 楼地面、 材料图例的省略画法, 应符合下列规定: 1 比例大于 1:50 的平面图、 剖面图, 应画出抹灰层与楼地面、 屋面的面层线, 并宜画出材料图例; 2 比例等于 1:50 的平面图、 剖面图, 宜画出楼地面、 屋面的面层线, 抹灰层的面层线应根据需要而定; 3 比例小于 1:50 的平面图、 剖面图, 可不画出抹灰层, 但宜画出楼地面、 屋面的面层线; 4 比例为 1: 100~1: 200 的平面图、 剖面图, 可画简化的材料图例(如砌体墙涂红、 钢筋混凝土涂黑等) , 但宜画出楼地面、 屋面的面层线; 5 比例小于 1:200 的平面图、 剖面图, 可不画材料图例, 剖面图的楼地面、 屋面的面层线可不画出。 4. 5 尺寸标注 4. 5. 1 尺寸分为总尺寸、 定位尺寸、 细部尺寸三种。 绘图时, 应根据设计深度和图纸用途确定所需注写的尺寸。 4. 5. 2 建筑物平面、 立面、 剖面图, 宜标注室内外地坪、 楼地面、 地下层地面、 阳台、平台、 檐口、 屋脊、 女儿墙、 雨棚、 门、 窗、 台阶等处的标高。 平屋面等不易标明建筑标高的部位可标注结构标高, 并予以说明。 结构找坡的平屋面, 屋面标高可标注在结构板面最低点, 并注明找坡坡度。 有屋架的屋面, 应标注屋架下弦搁置点或柱顶标高。 有起重机的厂房剖面图应标注轨顶标高、 屋架下弦杆件下边缘或屋面梁底、 板底标高。 梁式悬挂起重机宜标出轨距尺寸(以米计) 。 4. 5. 3 楼地面、 地下层地面、 阳台、 平台、 檐口、 屋脊、 女儿墙、 台阶等处的高度尺寸及标高, 宜按下列规定注写: 1 平面图及其详图注写完成面标高。 2 立面图、 剖面图及其详图注写完成面标高及高度方向的尺寸。 3 其余部分注写毛面尺寸及标高。 4 标注建筑平面图各部位的定位尺寸时, 注写与其最邻近的轴线间的尺寸; 标注建筑剖面各部位的定位尺寸时, 注写其所在层次内的尺寸。 5 室内设计图中连续重复的构配件等, 当不易标明定位尺寸时, 可在总尺寸的控制下,定位尺寸不用数值而用“均分” 或“EQ” 字样表示 说明: 4. 5. 1 原标准中尺寸分为定位尺寸、 定量尺寸、 总尺寸三种, 从字面上不易理解, 因为所有的尺寸都是定量的。 此次修订根据设计中对各种尺寸的应用, 归纳为总尺寸、 定位尺寸、 细部尺寸三种, 并定义: 总尺寸——建筑物外轮廓尺寸; 若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸; 建筑物构配件如: 墙体、 门、 窗、 洞口洁具等, 相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。 细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 4. 5. 3 对本条第 3、 5 款说明如下: 3 所谓毛面尺寸及标高是指非建筑完成面尺寸及标高, 如平面图中标注的墙体厚度尺寸; 板底、 梁底标高。 5 此条是根据室内设计的特点和习惯而增加的。