是的,政供水压力一般只能供到7层以下(其实7层楼也是进行二次加压)达不到高层楼供水压力,所以只能再安装供水设备提高供水压力才能把水送到高层楼。
通常人们所称的二次供水,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。
二次供水形式
二次供水的主要形式不设地下水池和不用水泵加压的二次供水,如屋顶水箱、水塔;设地下水池和水泵加压的二次供水,如加压后经屋顶水箱、气压瞄、变频调速水泵的二次供水。还出现了不设地下水池,在管道上直接加压的二次供水。
优势
1、在节能方面,无负压供水设备直接联接于自来水供水管网上,可充分运用自来水管网原有压力,而传统的供水办法将自来水放入水池中,压力变为零,再由零初步从头加压,构成能量的浪费,用水量越大,浪费的动力就越多;在节水方面,由于无负压供水设备选用的是全封闭系统,彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象,一同也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费;在节地方面,传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房,在屋顶设置高位水箱、消毒间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而无负压供水设备占地小,且可多栋楼房二次供水合用,节省了这部分面积作为他用。
2、传统的供水办法中所设的生计水池、水箱均需守时清洗和处置,作业还需人工监控。而无负压供水设备能在设备设定的供水压力下,全自动作业,还可进行远距离监控,运用、维护便当。
3、简单并入智能化办理体系,首要部件选用优质元件,整套体系具有很高的牢靠性和抗干扰性,其自带的规范串行通讯口(RS485),使得体系与计算机 的通讯非常便利。