配电房送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。
最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错:
停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压。
停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。
严禁带负荷拉、合隔离开关。
送电操作程序如下:
1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。
2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。
3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。如合闸成功,则说明WB1和WB2是完好的。
4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。
5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有配电房的主变压器送电。
6) 合NO.2配电房主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。
7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。
8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个高压配电所及其附设车间变电所全部投入运行。