浏览数:1621
建筑工程的止水钢板的施工详图是根据施工蓝图的止水钢板节点详图来施工的,止水钢板的规格标准一般为3*300mm。(止水钢板构造节点图)(3*300mm止水钢板样品图) 施工细节:(1)根据图纸设计要求及相关规范规定,一般情况下在筏板基础地梁上300mm处的施工缝及后浇带两侧安装止水钢板。 (2)将规格3*300的止水钢板安装在混凝土墙或者板厚的中间位置,止水钢板中心线稍低于混凝土施工缝位置,这样混凝土施工缝凿毛后,止水钢板中心线与施工缝重合,每边各150mm。 (3)止水钢板安装前根据抄平后的标高进行控制,拉线调整控制整条止水钢板的标高。 (4)止水钢板拼
查看详情
浏览数:1286
有些地下室由于地势高水位低,固设计时取消止水钢板和橡胶止水条设置,在这种情况下施工相对比较方便,一般常规做法是在“后浇带”部位用钢筋焊成钢架,在钢架上绑扎密目钢丝网,形成一道阻离层施工不方便,需要钢筋和电焊后期钢筋也无法重复使用,浪费资金且不易后期清理,在这里我为大家介绍一种便宜实用的方法,绝属木工活,本人在上海市淞江所做的一个工程的经验,现在我用CAD2013软件画成三维图片一一为大家讲解。 1、首先准备一些主材如钢筋支架2、组合模板等3、在垫层上弹好“后浇带”定位线,一般为800mm宽4、再按照弹设的控制线配合铝合金做成细石砼坎台,高度随底板保护层厚度,一般为50mm。5、第
查看详情