投标人如果采用自己的标准或规范,必须向买方提供中文复印件并经买方同意后方可采用,但不能低于DL和GB的有关规定。 执行的标准 1.6 安装、调试、性能试验和验收 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。 合同设备的性能试验和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。2 结构要求 .1 JP柜技术参数见 2.2 通用要求 铭牌铭牌应为且应用中文铭牌应包括如下内容:制造商名称或商标、制造年月、出厂编号;产品型号;给出下列数据:额定电压、额定频率、。。 2.3 电容器 电容器选用干式自愈式金属化膜并联电容器,符合GB12747标准。 2.3.1 稳态过电压: 装置的连续运行电压为1.05UN,能满足如表2所规定的稳态过电压下运行相应的时间。 表2 稳态过电压 工频过电压	最大持续时间	说明	1.10 UN	长期	指长期过电压的最高值不超过1.10 UN	1.15 UN	每24h中30min	系统电压的调整与波动	1.20 UN	5 min	轻负载时电压升高	1.30 UN	1min	2.3.2 稳态过电流 电容器过电流可达1.3IN。 2.3.3 电容偏差 电容器容量偏差不超过:0 ~ +5%; 任何两端之间容量值最大值与最小值之比: