一、漏电断路器注意事项
1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
二、漏电断路器工作原理
漏电断路器的组成与工作原理漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。断路器功能与一般低压断路器相同,作为不频繁操作的开关电器。漏电保护部分通过零序互感器检测剩余电流,即通过检侧被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。
当电路泄漏电流超过规定值时或有人触电时,它能在安全时间内自动切断电源,起到保护电器的作用,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成火灾等事故.漏电断路器由操作机构、电磁脱扣器、触点系统、灭弧室、零序电流互感器、漏电脱扣器及试验装置等部件组成,所有部件都置于一绝缘外壳中,模数化小型断路器的漏电保护功能,是以漏电附件的结构形式提供的,需要时可与断路器组合而成。
漏电脱扣器分电磁式(ELM)和电子式(ELE)两种,它们之间的区别是前者的漏电电流能直接通过脱扣器操作主开关,后者的漏电电流要经过电子放大线路放大后才能使脱扣器动作以操作主开关。
关于漏电断路器工作原理的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对您有所帮助。如果您还有什么不明白的地方可以关注我们齐家网,我们会尽快为您解答。
什么,装修还用自己的钱?!齐家装修分期,超低年利率3.55%起,最高可贷100万。立即申请享受优惠