标养室放置架四角采用方钢焊制,长度方向采用角钢或方钢焊制,尺寸沿墙长,在长度方向设扁钢做内撑,放置架焊制完成后刷两遍防锈漆。
放置架共2个,每个宽55cm,高度方向设3层,每层间距30cm,第一层距地面5cm,根据试块的长度要求每层内撑的间距为7cm,长度为标养室安装仪器后的剩余空间长度,按照标养室长度方向靠墙设置2个放置架。
四、养护室设备配置及实验工具配置

设备/工具名称
数量
备注
恒温恒湿标准养护室自动控制仪(三件套)
1台
三件套1.温湿度控制设备
2.加热箱3.雾化设备
制冷空调
2台
养护室、操作间各一台
塑料试模脱模气泵、
1台
用于塑料试模脱模
脱模气枪
2只
连接气泵和塑料试模
混凝土振动台、振捣棒
1台
用于试块的振捣(人工振捣时需要振捣棒)
150*150*150混凝土塑料试模
15只
3只为一组,共5组
175*185*150塑料混凝土抗渗试模
12只
每6只为一组,共2组
70.7*70.7*70.7砂浆试模
12只
每3只为一组,共4组
混凝土坍落度筒、标尺、漏斗、捣棒
2套
用于测量混凝土坍落度
游标卡尺
1把
用于现场检测钢筋直径
隔离剂
1桶
用于隔离试块与试模
油漆刷
3把
用于试模刷油
抹子
2把
用于混凝土表面磨平
小车、铁锨
车2辆,铁锨1把
用于试块的搬运,混凝土拌匀
毛笔、墨汁
1套
用于试块标记日期
手电筒
1个
用于照明
温湿度计、温度计
温湿度计1个
温度计至少2个
测量养护室温湿度以及气温、混凝土入模温度
手套雨鞋
若干
起保护操作人员作用

五、注意事项:
1、养护室注意事项
(1)养护室应有明显的用电安全警示标识
(2)养护室应有满足运送、放置、辨认试件的安全照明条件(手电筒)
(3)标养室设有电闸(电闸单独控制温湿度仪和室内照明灯并联),室内照明应采用安全电压,照明灯应采用防水照明
(4)标养室应具有保温性能,四周应密封严实(禁止有窗户,室内应是一种阴暗潮湿的环境),考虑到进出标养室时对室内温湿度环境的影响标养室门应设棉布帘
(5)标养室应有给排水设施,四周有排水沟
(6)养护室试验仪器应按时效验
(7)养护室应有管理制度,操作间应有操作间工作制度
(8)为方便居住环境应考虑养护室建设位置,为方便放置架的搬运安装应考虑放置架焊制地点
2、标养室管理制度
(1)标准养护室温度20±2℃、湿度≥95%;每日应测定标养室温湿度,上午下午各测一次共两次,并记录测定时间、测定值;检测人签字。
(2)试块成型拆模后应及时放入标养室内养护。间距为10-20mm,试块上应标明时间、部位、编号、强度等级,标养室内不得有空白或编号不齐全的试块。
(3)进入标养室前应切断电源,以免发生触电事故。养护室禁止无关人员进入,工作人员进入需随手关门,确保室内温湿度的稳定。
(4)养护室内通过恒温恒湿全自动设备调节室内温湿度,使用中要经常检查各状态运行状况,如发现温湿度不满足要求,应及时报项目总工以便及时解决,确保标准养护室养护条件。
(5)保持标准养护室的环境整洁,每天当班人员必须清扫室内卫生保持地面整洁,试件摆放整齐有序,养护室不得作为它用。
3、操作间工作制度
(1)试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常,如有异常应立即采取措施。
(2)试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解,做好使用记录。
(3)试验人员应熟悉每项试验的操作规程,避免在试验过程中查阅操作规程。
(4)定期保养仪器,保持室内清洁,应注意计量仪器的检查期限。
(5)下班前应检查门、窗、水、电。
施工现场混凝土试件标养室验收表
工程名称:

序号
验收内容
验收要求
1
养护室面积
及密封情况
养护室面积不小于15平方米,且密封好。
养护箱或者养护池满足工程量实际需要。
2
恒温装置
有恒温自动控制系统且能够有效稳定工作。
3
温控范围
室内环境温度为20±2℃。
4
恒温装置
有恒温自动控制系统,且能够有效稳定工作。
5
湿度控制范围
相对湿度为95%以上。
6
管理人员
有明确的管理人员。
7
管理制度
有相应的管理制度。
8
温、湿度记录
每天不少于2次。

自查结果: