家庭中使用家用电器就需用电,而用电又需计量用电量,计量用电量就要用电度表了。电表相信大家都知道个大概,其实它的全称就是电能表,又称电度表、千瓦小时表等,是用来测量电能的仪表。那你知道电表是怎么安装的吗?
电表柜安装步骤:1、设备定位
将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装就位,布置原则是电能表与联合接线盒之间的垂直距离为15厘米,电能表边距大于4厘米。互感器之间的水平距离为15厘米。
2、下料
根据互感器、电压接线桩头到电能表接线盒的距离按照黄、绿、红、黑的相色对线材下料,下料时留有一定的宽裕
3、绑扎
绑扎过程中严禁出现交叉,扎带的方式是第一条扎带绑紧,从第二条往后的扎带预留可以活动的空间,便于快速绑扎,平均每7-10厘米绑扎一个。