厂房(仓库)内设置办公室,对有哪些要求?
如隔离、吊顶、电气、通风、照明、与原有的厂房(仓库的)防火间距等
依据是什么?
请各位一起探讨下,这个问题应该在很多企业都有的。
3.3.8 厂房内严禁设置员工宿舍。
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
我想很多公司都有类似的情况,好像没看到国家有特别的规定
建筑防火规范中要求见二楼。
如果要建的话得去消防获得审批同意。
根据厂房(仓库)火灾危险性类别,对照GB50016确定。
版主讲的很好,支持。