电感性负载的用电器,其功　率因数不等于 1,通常在 0.8　左右,因此按 0.8 进行估算,即要先将其额定功率除　以 0.8 后再相加。电阻性负载其功率因数可视为　1,额定功率可直接相加。　电流估算法要稍微麻烦一些。对于电阻性负载,按单相供电(220V)计算,　其每千瓦的功率对应的电流为　1000/220≈4.5A。　因此电阻性负载用电电流大小等于　该类设备总千瓦数×4.5A;而电感性用电设备其用电电流大小为　(电感性设备总千瓦数)/0.8×4.5A 　上述两项电流的总和为该家庭用电电流总和。　需要注意的是,无论是采用功率估算法还是电流估算法来估算家庭用电总负　荷时,只需要考虑所有同时使用的用电设备功率或电流之和即可。 　3.5.2 　家庭配电线路设计　家庭配电线路的设计应充分考虑家庭的用电负荷。目前,一般家庭的供电负　荷为 　4~6kW,入户电源仍然用单相三线制供电。而一些高等住宅用电负荷达 　10kW 及以上,宜采用三相五线制供电。　单相三线制供电的家庭配电线路可分为单回路配电线路和多回路配电线路两　种。单回路配电线路如图 3­18 所示,这种配电方式是所有的家用电器并联接入由　火线和零线组成的同一个回路中,主要应用在城镇的老式住宅及农村。它的主要　特点是线路简单、非常省线,缺点是电线负荷过大,电线老化快,一处出问题,　全部出问题。所以,目前这种布线方式已经被淘汰。　图3­18 　单回路配电线路　第3章正弦交流电路 　99 　现代家庭的配电线路采用的是多回路配电线路。它又可分为两种方式:按房　间布线的多回路方式和按功能布线的多回路方式。　某两室一厅按房间布线的多回路配电线路如图 3­19 所示。　它的主要特点是比　较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器、小功率的电器、空气开关等　保护设备的配备,必须按大的规格配备,不利于小功率电器设备的保护,容易产　生安全隐患。　图3­19 　按房间布线的多回路配电线路　按功能布线的多回路配电方式,是目前的主流布线方式。2012 年 8　月 1 日开　始执行的《住宅设计规范》要求:　“每套住宅空调电源插座、其他电源插座与照明　应分路设置;厨房电源插座和卫生间电源插座,宜设置独立回路。　”按功能布线的　多回路配电方式,可以避免某个插座回路中电气设备出故障时,影响照明灯具和　其他电气设备的正常工作。一般家庭住宅至少应有照明、电