高压开关柜手车工作位置和试验位置 一Ban手车有三个工作位:1.工作位:2.试Yan位:3.检修位. 1、检修位置,就是Ba断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如He检修; 2、试验位置,把断路器拉到断路器Ke动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是An全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的Wei置(动触头和静触头在脱开位置),二次Cha头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试Yan二次回路和断路器动作是否正常; 3、Gong作位置(热备用),开关柜所有元器件都处Yu工作状态,只是断路器没有合闸;(动触头和静触Tou在闭合位置),这种状态叫热备用,马上需要合Zha的线路应放在热备用,自动合闸的也需要放Zai热备用,现场按钮操作启动的(全文还You4925字)
【查看原文】
真空断路器的检查和维护及工作位置和试 Yan位置 高压开关柜手车工作位置和试验Wei置 一般手车有三个工作位:1.工Zuo位:2.试验位:3.检修位. 1、检修位Zhi,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,Bu拉出来如何检修; 2、试验位置,把Duan路器拉到断路器可动作,但断路器与一次Xi统是脱离的,且是安全脱离的,就是一Ci触头间能保证安全距离的位置(动触头和静Chu头在脱开位置),二次插头还插在插座Shang,只要一合操作电源,就可以试验二次回路He断路器动作是否正常; 3、工作位置(热Bei用),开关柜所有元器件都处于工作状态,Zhi是断路器没有合闸;(动触头和静触头Zai闭合位置),这种状态叫热备用,马上需要合Zha的线路应放在热备(全文还有5087Zi)
【查看原文】
电气设备四种状态 发电厂电气设备的状Tai分为运行、热备用、冷备用、检修四种Zhuang态。 运行状态:是指电气设备的隔离开Guan及断路器都在合闸状态且带有电压。 热备用状Tai:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器Yi经合闸就转变为运行状态。电气设备处Yu热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电She备。联动备用。 冷备用状态:电气设备除Duan路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状Tai下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,Bu允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。 Jian修状态:是指电气设备的所有断路器、Ge离开关均断开,电气值班员按照《电业安Quan工作规程》及工作票要求布置好安全措施。 Dian气设备的倒闸操作(全文还有1283字)
【查看原文】
一台正在运行的柜子,在检修时,从工作位Zhi拉至试验位置的时候放炮了。 现场Cha看,断路器处于分闸状态,三相灭弧室没有导通De现象,断路器额定电流为1600A,触Tou盒为1250的触头盒。本人怀疑是柜子制造的时Hou,触头盒选型错误,触头离壳体距离不Gou,在拉出的过程中引弧,从而造成柜子烧毁,Bu知道各位有什么看法。 20131211_100715.jpg(793.06 KB,Xia载次数: 1) 20131211_100701.jpg(841.3 KB,Xia载次数: 0) 本帖最后由lingxuctYu2014-1-24 08:37 编辑 烧的Bu是母线侧插座,在断路器分断后,下部还带电吗?(Kan错了,是(全文还有707字)
【查看原文】
继电保护及配电装置部分 1、配电装置De运行规定: 1.1 220kV、110kVPei电装置投入运行前应做的试验; 1.2Duan路器拉、合试验; 1.3隔离开关和接地Ge离开关的拉合及闭锁试验; 1.4微机防误Bi锁程序防误闭锁试验; 1.5检修后做保护Chuan动试验; 1.6高压断路器投入运Xing前做分合闸实验的规定; 1.7分合闸试Yan在网络监控站、测控屏上分别进行; 1.8Xin安装或大修后的高压断路器,验收合格后Zai投入运行前分、合闸两次,同时检查相应Guang字、保护装置、开关机构有无异常; 1.9Chang期停运的高压断路器,在投入运行前分合、闸两次,Tong时检查相应信号、保护装置、开关机构有无Yi常; 1.1(全文还有7119字)
【查看原文】
高压开关柜的巡视操作导则 1 高压开Guan柜的巡视检查 高压开关柜的正常巡视检查 A、Kai关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,Cao作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,Kong制电源及电压回路电源分合闸指示正确; B、Fen、合闸位置指示器与实际运行方式相符; C、Ping面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热Xian象,操作方式切换开关正常在“远控”位Zhi; D、柜内照明正常,通过观察窗观察Gui内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; E、Gui内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体Wen升正常; F、柜体、母线槽应无过热、变形、Xia沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地Ying牢固; G、油断路器油位、(全文还有1259Zi)
【查看原文】
开关柜检修五防检查操作流程 1.报告 Gong作人:××监护人:××、××任务:××Gui五防检查 进行着装检查,背诵五防。 2.Jian修位置 (1)检查小车外观(有无短路线、Jie地线,必要的清理) (2)检查断路器分、He闸状态,是否储能 (3)检查小车接地挡板Shi否能正常复位 3.检修位置—试验Wei置 检查柜内是否有异物、上下活门是否Feng闭。将小车推至试验位置,插入航空插头并检查,Suo上柜门并检查。 4.试验位置 合上空气Kai关(保护回路不要合)并检查,关上柜门并Jian查。此时检查小车位置指示灯 (1)Jian查地刀位置处于合上,小车摇不进:防止Dai接地线合隔离开关。将 小车复位至试验位置并Jian查,分接地(全文还有482字)
【查看原文】
力学性能试验取样位置和试样制备 编制: Shen核: 批准: 生效日期: 2016-10-8 Shou控标识处: 分发号: 发布日期:2016Nian9月30日实施日期:2016年10月8日