题主提出了三个问题,分别是:
地线有什么用?
不接地线可能会导致哪些后果?
怎样检测家里是否接了地线?
我来解答题主的问题。
===============
我们来看下图:
这张图内容较多,我来仔细解释一下。
我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备。
我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。
现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。
在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。
PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。
PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。
三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。
我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。
首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。
入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。
我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I:
。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:
,则RCD将跳闸执行线路保护。
在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的插座接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢?
右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图