安装注意事项 供安装人员阅读 警告警告 安装时必须在线路中安装过载保护装置。 对于电加热型风幕机安装时,严禁两台或两台 以上并联在同一条电源线上。 可能因电流过大导致电源连接 部高温,造成火灾。 否则可能会导致火灾或触电。 要按照说明书、接线图的要求正确连接铭 风幕机电源线和供电电源线要使用指定的电线连 牌中指定的电源使用。 接牢固,连接部位要固定结实,不受电缆 外力影响。 如连接或固定不牢固,电线规格使 易导致火灾、触电等事故。 用不当易引起发热、火灾。 必须接地。 禁止改造、拆分本产品。 否则可能会短路,导致火灾或触电。 如产品出现故障。请联系销售店或 当出现漏电时可能会导致触电。 客户咨询服务中心进行维修。 在产品运转时,不要触摸出风口。 请勿将本体安装在机械厂、化学工厂及研究设施 等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含 有腐蚀性成分气体的地方。 否则有被烫伤或引起火灾的危险。 易引发气体中毒、本体内部腐蚀、 劣化、而引起火灾。 禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装。 产品必须由有专业资格的人员来进行安装。 否则可能会触电或受伤。 否则产品可能会掉落,导致受伤。 2 安装注意事项 供安装人员阅读 禁止安装在以下场所。 警告 浴室等湿气较多的地方及 有可燃性气体,排放废气 室外等会被水溅到的地方。 产生高湿度蒸汽的地方。 的地方。 室内 室外 产品内部发生结露时, 否则可能会起火, 雨水等侵入到产品内部, 可能会导致触电, 导致火灾。 可能会导致触电或产品短路。 结露水滴落或产品短路。 注意 产品必须由2位安装人员来进行安装。 安装产品的墙壁结构必须牢固,确保有能 承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保 安装强度时,请务必采取加固措施。 否则产品可能会掉落, 导致受伤。 否则产品可能会掉落,导致受伤。 安装工程使用的零件必须是指定的零件 (包括附件)。 安装时,请佩戴手套等保护用品。 如果不使用指定零件会造成产品 掉落、火灾或触电。 否则可能会导致受伤。 包装附件清单 供安装人员阅读 随产品包装箱有以下附件,开箱后请清点。若不齐全请与客户咨询服务中心或销售店联系。 单位:个 代号 图样 名称及用途 普通型 电加热型 代号 图样 名称及用途 普通型 电加热型 安装使用 ① 垫圈 6 6 ⑤ 1 1 说明书 ② 弹簧垫圈 6 6 ⑥ 保修证 1 1 ③ 螺母 (M8) 6 6 ⑦ 遥控器 - 1 固定螺栓 电池 ④ (M8×60L) 6 6 ⑧ (7号电池) - 2 3 部件名称及尺寸部件名称及尺寸 供安装及使用人员阅读 普通型前视图 普通型右视图 A F 铭牌 G 普通型后视图 出 电源线 6个安装孔(使用M8的螺栓) 风22BCCB方向E07D1HHH8个安装螺钉孔(使用8mm木螺钉) 电加热型前视图 电加热型右视图 A F 铭牌 G 出 电加热型后视图 电源线 6个安装孔(使用M8的螺栓) 风2方2BCCB向待机 E 0 弱 自然风 强7D1热风 风幕机 H H H 单位:mm 8个安装螺钉孔(使用8mm木螺钉) 型号 A B C D E F G H FY-2509U1C,FY-3009U1C,FY-3509U1C, FY-4009U1C 900 50 400 120 62 212 231.5 250 FY-2512U1C,FY-3012U1C,FY-3512U1C, FY-4012U1C 1200 200 400 120 62 212 231.5 250 FY-2515U1C,FY-3015U1C,FY-3515U1C, FY-4015U1C 1500 350 400 120 62 212 231.5 250 FY-3009H1C,FY-4009H1C,FY-3009HT1C,FY-4009HT1C 900 50 400 120 62 212 231.5 250 FY-3012H1C,FY-4012H1C,FY-3012HT1C,FY-4012HT1C 1200 200 400 120 62 212 231.5 250 FY-3015H1C,FY-4015H1C,FY-3015HT1C,FY-4015HT1C 1500 350 400 120 62 212 231.5 250 序号 零部件名称 材质 序号 零部件名称 材质 序号 零部件名称 材质 1 前面板 塑料 ABS 6 电机支架 钢板 SGCC 11 触按开关 组合件 2 出风口 塑料 ABS 7 贯流风轮 塑料AS+玻纤 12 出风口 钢板 SGCC 3 安装板 钢板 SGCC 8 琴键开关 组合件 13 导流板 塑料 ABS 4 后面板 钢板 SGCC 9 PTC加热器 组合件 5 电机 组合件 10 遥控器 组合件 注:当丢弃该产品时,请参照上边的表格尽可能回收材料。拆卸电动机请咨询制造商。 4 安装使用要求安装使用要求 供安装及使用人员阅读 禁止使用在以下场所。 温度可能超过40℃或低于 会发生冻结的地方。 禁止安装在凹凸不平的平面上。 -10℃的地方。 (如冷冻库等) (平面度应控制在3mm以下) 40℃ 可能会起火,导致 产品变形会导致风幕机的 火灾。 隔断效果降低。 工厂,厨房等易产生油烟 附近有窗帘等易燃物 任何电器设备所用的开关 的地方。 的地方。 或插座上方。 电加热型风幕机的热量 电加热型风幕机的热量可能导致 可能导致易燃物起火。 开关等变形,引起短路、漏电。 安装后,本产品的最底面至地面的距离 风幕机本体和天花板之间的距离请保持 必须大于2.3m。 50mm以上。 50mm以上 加热器过近, 天花板与进风格栅过近, 有可能会引起烫伤。 会导致风幕机的隔断效果降低。 2.3m以上 多台并排使用时,风幕机与风幕机之间最 好能保持20~40mm的距离。 风幕机请水平安装。不可机身纵向安装。 20~40mm以上 方便安装。 请封堵墙壁与风幕机之间的缝隙。 防止风幕机进风格栅 吸入从缝隙进入 的室外空气。 会影响轴承性能。 5 安装方法安装方法 供安装人员阅读 1. 固定安装板 安装于墙壁上: 1.取下安装板 将背面下方的固定螺钉(3处)取下, 即可顺利取下安装板。 安装板 螺钉 2.牢固的将固定螺栓固定在正确位置 ·在墙壁表面决定固定螺栓正确位置后,向墙壁进行钻孔。 ·向墙壁的孔上嵌入固定螺栓。 ·墙壁内用水泥灌注。 ·当水泥凝固后,装上安装板,并检查是否牢固。 固定螺栓头要露出墙壁13~15mm。 3.固定安装板 ·使用垫圈、弹簧垫圈、螺母固定安装板。 垫圈 安装板 要使用随机配备的安装板。 螺母 避免由于强度不足引起的产品掉落。 弹簧 安装产品的墙壁结构必须牢固,确 垫圈 保有能承载大于产品重量5倍的强度。 安装板 如不能确保安装强度时,请务必采取 加固措施。 否则产品可能会掉落,导致受伤。 其它安装方法: 安装在钢铁骨架上 安装在木材骨架上 安装在天花板里侧 M8 固定螺栓 350mm以上 100mm以上 分隔板(由客户准备)设在四侧。 木螺钉 天花板 15mm以下 (Φ8×60L) 1.天花板里侧的空间要大于上图尺寸,以确保吸风 的空间。 无法确保上记吸风空间时,请选用高一档的机型。 2.不要在出风口和进风格栅附近放置物体。 (包括:格栅) 注:1.严禁安装在空心墙体。有可能产生噪音。 可能影响产品性能。 2.根据情况请进行加固措施。避免出现共鸣,共振。 6 安装方法安装方法 供安装人员阅读 2.引线连接前准备 150mm以上 悬挂本体 ·将后面板上的挂钩嵌入安装 板的临时挂孔上。 临时挂孔 当风幕机顶部与天花板之间无法确保150mm时,实施此步骤。 3.引线连接 警告 选择电源线的依据请参照GB4706.1中第25章。并遵从下记所列的对应电源线规格进行连接。 否则可能会导致起火。 安装前请确认所使用的电压与本机铭牌上标识的电压是否一致,安装时请确认供电电源开关应 处于断开状态。 电源线的绝缘胶不能破损,否则可能会导致触电。 剥线长度,请按照剥线示意图进行剥线,如剥线过长,可能会导致产品短路或造成火灾。 本机的安装应由具备资质的专业人员进行。要保证电源线的连接部设置在金属盒内, 以免发生火灾。 请选用带过电流保护功能(容量在本体电流1.2~1.5倍),且触点分离距离在3mm以上的全极开关。 请安装漏电保护器。否则可能导致触电。 2 普通型供电电源线最小截面积2.5mm 。 电加热型供电电源线最小截面积。 电加热型 单相220V 电加热型 三相四线 380V FY-3015H1C FY-3015HT1C FY-3009H1C FY-3009HT1C 型号 FY-3012H1C FY-4012H1C FY-3012HT1C FY-4012HT1C FY-4009H1C FY-4015H1C FY-4009HT1C FY-4015HT1C N 2 2 2 N 2 2 2 4mm 6mm 10mm 4mm 6mm 10mm L 2 2 2 4mm 6mm 10mm L 2 2 2 L 2 2 2 4mm 6mm 10mm 4mm 6mm 10mm L 2 2 2 4mm 6mm 10mm a.按剥线示意图进行剥线。 剥线示意图 单位:mm 线径15倍长度 地线 30-40 20-30 b.本机电源线中的黄/绿线为接地线,安装时请确认接地。 电线 电源线 7 安安装方法装方法 供安装人员阅读 3.引线连接 c.本机的供电电源应装有独立的空气开关,电源线的连接应根据电工操作规范中的规定进行。 c-1 将电线线芯顺次解开,成30°伞状,把中心线剪短一股,将电线逐根拉直,用细砂纸清除氧化膜。 c-2 再把各张开的线端顺序交叉插进去成为一体。 c-3 选择合适的缠绕长度,把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5~6圈后,另换两股缠绕, 把原有的两股压住或剪断,在缠绕5~6圈后,又换2股缠绕,如此下去,直至缠至电线解开点, 剪去余下线芯,并用钳子敲平线头。另一侧也同样缠绕。 c-4 为使电线彼此能够充分接触,连接处应采用锡焊处理(建议使用150W电烙铁进行锡焊)。 绝对不可将电线直接通过手拧连接,否则会导致因接触不良或误连接造成的触电及火灾事故。 注:连接部长度要确保10倍线径以上。 旋转拧紧 c-1 c-3 电线直径10倍 电烙铁 风幕机 供电 电源线 电源线 c-2 c-3 c-4 d.将电源线的连接部设置在金属盒内,以免发生火灾。 电源线连接部的绝缘处理应根据电工操作规范中的规定进行。 1 2倍宽度 — 宽度 2 线卡子 ( 125° ) 黄蜡带 黑胶带 e.将连接部设置在本体上侧,两端请用线卡子固定于墙壁上。 请与本体保持一定距离(20mm以上)。 以免发生振动。 4.本体的安装 a.从安装板的临时安装孔上取出本体。 产品必须由2位安装人员来进行 安装。 否则产品可能会掉落, 导致受伤。 b.本体固定 后面板下部的凹槽与安装板两端对齐。 将后面板上的挂钩嵌入安装板顶部的安装孔上。 后面板 c.将本体下方的螺钉锁紧。(3处) 凹槽 建议螺钉锁紧扭力为1.2N·m 安装板 8 合转供安装人员阅读 电源线 全极开关 警告 (带过电流保护功能) 电。 本机电源线 本机电源线 接线 供安装及使用人员阅读 3mm N N L L N N 1 1 3mm 2 2 3mm 2 2 N N 1 1 电源 电源 风幕机 供安装及使用人员阅读 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注: 10 使使用方法(普通型)