冬季短时间因居室内无人而暂停燃气壁挂炉供暖时,应保持电源,供暖水路,气源接通状态。因此时防冻装置处于待机状态,当供暖水温降至7℃左右时,燃气壁挂炉会自动启动并加热供暖水温升至20℃停止运行,以免系统设备和您的财产因低温受损。如果系统经常需要补水,说明系统某个部位有渗漏现象,需及时查找并进行维修,以免损坏室内财物。过多新水的进入会加快系统氧化与结垢。
、壁挂炉安装在哪里好
一般的消费者对壁挂炉的安装位置在哪里?都不太重视,认为与有个位置就可以安装,从专业角度来分析,壁挂炉的安装位置应当从便于维护的角度出发,通常不在客厅、卧室、等区域内安装,另外所安装的区域内不得有易燃易爆、腐蚀性强和易挥发物品。另外从方便角度分析壁挂炉的安装位置应当距离燃气管道接口处比较近,安装场所的地面***点应设地漏。 安装部位应由不可燃材料建造,否则应采用放热板隔离,安装机器的墙应坚实,能承受悬挂本器具所需要的受力要求。所以厨房是安装壁挂炉的产所,另外值得注意的是电源插头应插入既有良好接地保护的电源插座或机器外壳做良好的接地保护,电源插座的接地端必需可靠接地,连接时要防止相线和零线的反接或零线与保护接地线的跨接。
第二、壁挂炉如何控制温度
一般的燃气壁挂炉都设计有一个温控旋钮,但这个旋钮是控制锅炉水温的,它并不能感应外界环境的变化,而我们采暖***终想要得到的是一个舒适的环境温度。具体来说,锅炉水温×外界环境系数=室温,靠这个旋钮调定水温后,外界环境条件是时刻变化的(比如早、中、晚、天暖、天冷等因素),造成上式中外界环境系数也在变化,***终导致室温无法得到我们的***控制,这会产生两种结果:1.为了保持一个舒适的室温,您需要在外界环境发生变化时,经常跑到壁挂炉那里调节,而且水温控制大都较粗放,调节后还不一定合适;2.您闲麻烦,不去总调它,那么外界环境变化时,室温也会发生变化,要么冷,要么热,造成燃气的浪费。如果安装了温控器情况就不一样了,温控器是根据室温控制壁挂炉的起停,也就是说它直接控制上式中等号后面的我们想要得到的结果,上面的问题自然就不存在了,而且现在市面上较流行的可编程型温控器,可将一天分为数个时段,每个时段可根据您的生活习惯设定不同的温度,自动循环控制壁挂炉,免去了人工操作的烦恼,且控制精度高,有效的节省了燃气,如果您使用合理,一个供暖季可省燃气三分之一左右,