机房模块间通常采用以下两种方案:
方案一:采用房间级精密空调,架高地板设置静压箱,封闭冷(热通道)的方案;
方案二:采用行级精密空调/微模块封闭冷(热通道)的方案。
房间级精密空调方案:
标准层净高:标准层净高需求以IT机房模块间净高需求为准。房间级空调通常采用设置静压箱(800~1000mm高)、封闭冷(热)通道方案,加上结构梁高约1000mm,IT机房模块间建筑空间高度需求约:
静压箱:800~1000mm+结构梁(板):1000mm+机柜净高需求:3105~3400mm=合计层高:4900~5700mm。
一层净高:一层净高以满足变配电房和冷冻机房净高需求为主。柴发机组设置在室
内的亦考虑柴发机组净高。
降板区域:设备房净高:5000mm+结构梁(板):1000mm+静压箱:800~1000mm=合计层高:6800~7000mm;
非降板区域:合计层高:6800~7000mm-结构梁(板):1000mm=设备房净高:5800~6000mm。该区域可设置对净高要求最大的柴发机组等设备用房。
顶层层高:顶层层高由于上方无降板区域,其层高在标准层高的基础上减去静压箱层高:3900~4700mm。
为限制在建筑高度在24m以内,如下图所示,一层设置动力等设备用房,2~4层设置IT机房模块间,总共4层。
房间级空调层高控制方案
行级精密空调方案(一):
一层设置动力用房
标准层净高:标准层净高需求以IT机房模块间净高需求为准。房间级空调通常采用封闭冷(热)通道/微模块方案,加上结构梁高约1000mm,IT机房模块间建筑空间高度需求约:
结构梁(板):1000mm+机柜净高需求:3105~3400mm+机柜底部架高300mm=合计层高:4400~4700mm。
一层净高:一层净高以满足变配电房和冷冻机房净高需求为主。柴发机组设置在室
内的亦考虑柴发机组净高。
设备房净高:5000mm+结构梁(板):1000mm+降板300mm=合计层高:6300mm;
顶层层高:顶层层高由于上方无降板区域,其层高在标准层高的基础上减去降板层高:4100~4400mm。
为限制在建筑高度在24m以内,如下图所示,一层设置动力等设备用房,2~4层设置IT机房模块间,总