通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压, 这就会导致触电。
三孔插座接线是:1、插座L孔接火线。2、插座N孔接零线。3、插座p孔接地线。接线端子镙丝要拧紧。
一开三孔插座接线内有一根火线、一根地线、一根零线、还有灯具引下来的二条线(其中灯具的一根线和零线合在一起了)。这应是一个双控开关+一个三孔插座。如果开关要达到双控的效果,必须再和另一个双控开关连接,当然也可以当单控来使用。接三孔插座就按,接火线上(L),零线(N) E接地线。接灯具的两条线已经有一条接到零线了,意思只有另一条了,那将另一条接到11/L12,L1上需要重开关上连接,需用大概10cm长的短线引过来。
一开五孔插座其实是一个单联单控开关和一个三孔插座的合体,它有两种接法,1、当三孔插座的L直接连单联单控的COM点时开关不控制插座;2、如三孔插座的L连单联单控的L1时开关控制灯和插座。
注意事项:1、在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地的系统中,则可以采用设备外壳接零保护。但是这两种保护方式不允许同时在一个低压电网中共用。2、采用保护接零的电气设备,如果因绝缘损坏,产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而可以在较短时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源。3、由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时会安全方便。4、在使用单相插座做保护接零时,单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。注意必须严格遵照正确接线方式安装三孔插座。