有点意思的问题,可以看出题主对电压信号与电流信号在概念上有些模糊。既然如此,我们就从最简单最基本的温度测控和控制谈起吧。
我们来看下图:
图中左侧有一个受控对象,它的下方有加热器。受控对象内安装了热电阻测温,温度信号经过变送器变换后输送给测控装置。测控装置根据温度变化情况,通过执行机构控制加热器对受控对象加热或者保温。
我们知道电阻R的表达式为:
。这里的R是热电阻阻值,而
是热电阻温度系数,
是温度,L是热电阻元件的长度,S是热电阻元件的截面积。
我们看到,热电阻阻值R与温度有关系,我们利用电阻R的值来测量出受控对象的温度。但热电阻R与温度
间存在非线性,所以温度变送器内部会有线性化处理电路,使得温度变送器的输出信号与温度之间存在线性化关系。
我们不妨设温度变送器的温度测量范围是0度到200度,而温度变送器的输出信号是电压信号,范围是0到10V。于是有:
当温度为0时,温度变送器输出电压信号是0V;当温度为100度时,温度变送器输出电压信号是5V;当温度为200度时,温度变送器输出电压信号是10V。
我们看下图: