变频器接线规范中对电线电缆敷设走线方向规定 电缆敷设的走向仍然是考虑干扰问题,也是一个辅助的有效措施。控制系统在传输弱电信号工作时,何论是受到外部干扰或内部干扰,均可能使传输信号畸变,尤其对于模拟信号来说,畸变更为严重,而对于数字信号则影响...
一般说来,在变频器放置在外壳内的情况下,允许的周围温度为(-10~+40)℃或(-10~+45)℃;如果变频器放置在控制柜内,而变频器的外壳可以拆掉的话,则允许的周围温度可以为(-10 ~ +50)℃。 2.常见变频器对环境温度的规定 见表2-1。 表2-1 常见变频器对环...
变频器一拖二控制要求 1、设备选型 A. 变频器选型 在选型的时候,首先要考虑运行工况其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。 如果在变频器的运行过程中,电机不需要随时启动,只是停止或者停止都不用,那么在变频器容量选型的时候只需要注意...