电,在我们生活中的应用比较广泛,它给我们的生活带来了很多的便利,我们越来越离不开电了。正因为如此,有时电路故障就给我们的生活带来很多的不便和烦恼。那么,你知道家庭电路故障常见的有哪几种吗?家庭电路维修方法是怎样的呢?在家庭电路常见故障中,过载和漏电容易检查,而短路和断路比较难检查,我们可以用一检验灯泡对各个支路进行检修。下面我介绍几种家庭电路故障的检查步骤和家庭电路维修方法,希望对你们有所帮助。家庭电路组成
1.进户线
进户线分为火线(三相四线电路中的某一根相线一般为红色,俗称火线)和零线(零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电),火线和零线之间有220V电压,它们构成家庭电路的电源(火线和大地有220V电压,零线和大地没有电压),它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触.)(左零右火)。
2.电能表
其作用是测量用户在一定时间内消耗的电能,装在供电线路在接其它元件之前,首先接电能表;也可以说电能表要接在干路上。电能表的铭牌标有额定电压U和正常工作电流I,家庭电路中正常工作时用电器最大总功率P=UI,中国家庭电路电压为220V。
220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW/h是指每消耗1kW/h的电能,电能表的表盘转1500转;
读数方法为记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
3.总开关
在电能表后,保险丝之前;有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
闸刀与空气开关
4.保险设备
闸刀开关与空气开关:其作用是控制整个家庭电路的通断,装在干路上,安装闸刀开关时,上端为静触头接输入导线,切不可倒装.
保险丝:①是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的;②由于电流的热效应,当电路中的电流过大时能自动熔断而切断电路,起到保护作用;③保险丝应串联在电路中,熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,绝对不允许使用铁丝、铜丝代替保险丝;④保险丝的选择原则是保险丝的额定电流等于或稍大于电路中最大正常工作电流;⑤根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产