随着生活水平的提高,家庭里面可以选择的涉水产品的种类越来越多,而很多涉水产品要想发挥出更好的效果,或者有比较好的使用体验,对自来水的净化品质,水的流量,使用压力都有具体的要求,比如顶喷大直径花洒或无水箱智能马桶,但实际要想计算出商品房里面不同管径的流量是有不少难度的,需要知道很多参数,计算出来的数值与实际的还是有不少偏差,只能提供一个参考。一.根据入户管径大小计算流量的方法:
1.流量、流速、截面积、水压之间的关系式:
式中Q——流量,m³/S (立方米/秒)
μ——流量系数,与阀门或管子的形状有关;0.6~0.65
A——管径截面积,㎡,PPR管4分厚度3.4mm,管道截面积约是0.001367㎡
P——通过阀门前后的压力差,单位Pa,1Mpa=0.1kg=1000000pa,1kg=100000pa
入户水压按4kg计算,阀门全开,P=400000pa
ρ——流体的密度,Kg/m³; 水的密度1000kg/m³
说明:
压力与流速并不成比例关系,随着压力差/管径/断面形状/有无拐弯/管壁的粗糙度/是否等径/流体的粘度属性…,实际中无法确定压力与流速的关系。如果要确保流速,建议安装流量计和调节阀。也可以选择定容输送。要使流体流动,必须要有压力差,但并不是压力差越大流速就一定越大。当你把调节阀关小后,你会发现阀前后的压力差更大,但流量却更小。管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)水压与供水管道通径的大小是没有关系的,与水塔的高度或增压水泵的扬程(水泵二次供水)有关系,当出水口位置不变,水塔越高其水压越高;而流量与水压差、管道截面积均有关系,水压差越大或管道越粗其流量越大。当管道弯头多,将会使流速下降,从而使流量减少。
一般家用的是6分管(外直径25mm),6分管的管壁厚度有两种:3.5mm和4.2mm,一般选择4.2mm。也可以用4分管(外直径20mm),管壁厚度有两种:3.4mm和2.8mm。如果按4分管厚度3.4mm计算,内径是13.2mm=0.0132米,半径是0.0066米,截面积约等于0. 00014平方米
4分管1小时的流量:Q=0.6×0.00014×√2 *20×3600≈8.5