根据维修经验,充氮后管路内压力较大,一些较小的漏点也能够检出保持三通压力表阀连接关系一段时间后(一般不小于20min),观察压力表压力值有无变化若压力表数值减小,说明空调器室内机有漏点(分开保压后,根据三通截止阀内部结构关系,即使阀芯关闭,工艺管口被三通压力表阀连接软管的阀针顶开,此时,相当于三通压力表阀连接室内机管路,即监测室内机管路有无泄漏),应重点检查蒸发器和连接管路:
若压力表数值不变,说明空调器室内机管路正常,此时分别打开三通截止阀和二通截止阀的阀门,使室内机、室外机管路形成通路,此时若压力表数值减小,则说明空调器室外机管路存在漏点,应重点检查冷凝器和室外机管路。若压力表数值一直保持不变,打开三通截止阀和二通截止阀的阀门后,压力表数值仍不变,则说明空调器室内机与室外机管路均无泄漏。值得注意的是,严禁将氧气充入制冷系统进行检漏:,压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会有爆炸的危险: