2.5平方铝线能带多少瓦?2.5平方铝线最大负荷
一般情况下2.5平方铝线可承载负载功率不超过2千瓦。
下面给你提供导线载流量的估算口诀:
(说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准)
十下5,百上2;
二五、三五,4、3界;
七零、九五、两倍半;
穿管、温度、八、九、折;
铜线升级算;
裸线加一倍.
口诀释义:
"十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“
百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;
“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A.不过这对使用的影响并不大.当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;
"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A.“
穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8).若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9).
“铜线升级算;裸线加一倍”、“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.
关于环境温度:按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣.
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折.或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7).这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思.
2.5平方BV电线,温度在20度时架空配线,220伏供电最大能够带4.4KW.
1平方线=8A,8A×2.5平方=20安培,根据公式:P=U×I,220V×20A=4.4KW
所以2.5平方BV电线最大能够带4.4KW。