表7.3.1 各类降水井的布置要求
7.3.2 群井按大井简化时,均质含水层潜水完整井的基坑降水总涌水量可按下式计算(图7.3.2):
图7.3.2 均质含水层潜水完整井的基坑涌水量计算
式中:Q——基坑涌水量(m³/d);
k——渗透系数;
H——潜水含水层厚度(m);
s——基坑水位降深(m);
R——降水影响半径(m);
r0——基坑等效半径(m),可按
[A为基坑面积(㎡)]计算。
7.3.3 群井按大井简化时,均质含水层承压水完整井的基坑降水总涌水量可按下式计算(图7.3.3):
图7.3.3 均质备水层承压水完整井的基坑涌水量计算
式中:Q——基坑涌水量(m³/d);
k——渗透系数;
M——承压含水层厚度(m);
s——基坑水位降深(m);
R——降水影响半径(m);
r0——基坑等效半径(m),可按
[A为基坑面积(㎡)]计算。
7.3.4 承压含水层顶埋深小于基坑开挖深度,应采取有效的降水措施,将承压水水头降低至基坑开挖面和坑底以下。当验算基坑承压水稳定性不满足下式要求时,应通过有效的减压降水措施,将承压水水头降低至安全水头埋深以下。
基坑抗承压水稳定性应按下式进行验算(图7.3.4):
式中:k——基坑抗承压水稳定性系数;
γ——土的重度(kN/m³);
H——基坑底距承压含水层顶板的距离(m);
γw——水的重度(kN/m³);
H——承压水头高于承压含水层顶板的高度(m)。
图7.3.4 承压含水层示意图
W-承压含水层
7.3.5 减压降水运行应符合下列规定:
1 应符合按需减压的原则,制定详细的减压降水运行方案,当基坑开挖工况发生变化或周边环境有较大影响时,应及时调整或修改降水运行方案;
2 现场排水能力应满足所有减压井(包括备用井)全部启用时的排水量,所有减压井抽出的水体应排到基坑影响范围以外;
3 减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后,应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行;
4 降水运行正式开始前一周内应测定环境背景值,监测内容应包括基坑内、外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、被保护对象及基坑围护体的变形等,降水运行过程中,应及时