威纶触摸屏可以和多家知名品牌PLC通信,西门子自然不在话下,并且提供了不止一种通信连接方式,满足不同的客户需求。我们以威纶MT8071ie的触摸屏和S7-200smart为例,详细了解一下通信连接方式。 方法一:PPI通信方式。 首先需要获取一根通信电缆,可以直接向威纶公司购买,也可自己制作。查阅威纶硬件手册可知MT8071ie有两个RS485接口COM2和COM3九针母座,详细针脚定义如下图: 西门子通信只支持RS485 2W,则COM2为2+对PLC的3号脚,1-对PLC的8号脚;COM3为9+对PLC的3号脚,6-对PLC的8号脚。通信电缆制作完成后,连接好PLC与触摸屏,接下来就是设置。 打开威纶触摸屏软件出现下图: 点击EasyBbilderPro稍等片刻弹出下图: 点击开新文件后确定,弹出如下图: 选择合适的触摸屏型号,此处我们选MT8071iE,如上图所示。选好后确定弹出下图: 点击新增,添加PLC连接点,弹出如下图: 单击PLC类型旁边的MODBUS,弹出下图: 点击下拉菜单选择Siemens AG,确定。弹出下图: 此处选S7-200、S7-200 PPI、S7-200 SMART PPI皆可,我们选S7-200 SMART PPI,确定。 回到下图: 点击设置修改正确的COM口及参数。如下图: 至此通信设置完毕,确定进入软件编辑界面,做一个按钮,一个指示灯测试一下通信。 方法二:以太网通信方式。 次方法只适用于PLC和触摸屏都带有以太网接口。