【单选题】　A.　0.2米B.　0.6米C.　1.0米D.　2.0米E.　3.6米　参考答案:　B　复制　纠错　举一反三　【简答题】篮板下沿距地面　米,篮圈距地面的高的米。　【单选题】药品摆放距地面()　A.　5cm　B.　10cm　C.　15cm　D.　20cm　【单选题】燃气表安装距地面为(　)。　A.　1　m　B.　1.2　m　C.　1.4　m　D.　1.5　m　【单选题】井道对重安全护栏底部距地面为(　)mm,顶部距地面为2　500　mm。　A.　【判断题】距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。()　A.　正确　B.　错误　【单选题】电杆编号在电杆上的位置距地面为()。　A.　2.0-2.5米B.　2.5-3.0米C.　1.5-2.0米　【简答题】明插座距地面高度为()米。　【判断题】距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。　A.　正确　B.　错误　【单选题】高支架距地面为()　A.　0.6-1.2m　B.　2.5-4m　C.　4-5m　D.　4.5-6m　【多选题】室内水平敷设的导线距地面不得低于(　)垂直敷设导线距地面低于(　),须加保护。　A.　1.8m　B.　2.0m　C.　2.5m　D.　2.7m　【单选题】篮圈上沿距地面的高度是　A.　3.05米B.　2.75米C.　2.90米　【单选题】电杆编号在电杆上的位置距地面为()。　A.　2.0-2.5米B.　2.5-3.0米C.　1.5-2.0米　【简答题】震中距:地面某处至　的距离　【简答题】窗拉手距地面宜为1.5-1.6m,门拉手距地面宜为()m。　【简答题】井道对重护栏底部距地面为(　)mm,顶部距地面为　2500mm。　【单选题】关于电缆桥架、托盘水平敷设时距地面高度及垂直敷设时距地面高度的叙述正确的是(　)。　A.　水平敷设时距地面高度不应低于1.5m,垂直敷设时距地面高度不低于1.2m　B.　水平敷设时距地面高度不应低于2.0m,垂直敷设时距地面高度不低于1.8m　C.　水平敷设时距地面高度不应低于2.5m,垂直敷设时距地面高度不低于1.8m　D.　水平敷设时距地面高度不应低于3.0m,垂直敷设时距地面高度不低于2.5m　【单选题】距地面()米以上为高处作业。　A.　A、2　B.　B、3　C.　C、4　【单选题】距地面()米以上为高处作业。　A.　B.　C.　【单选题】告示底边高度应距地面()米。　A.　【单选题】距地面的距离是　A.　≥5cm　B.　≥10cm　C.　≥15cm　D.　≥20cm　E.　≥25cm　【简答题】篮板的尺寸为横宽__米,竖高__米,篮板下沿距地面__米,篮圈上沿距地面__来。　【判断题】底坑对重防护栅栏,其底部距地面高度300mm,顶部距地面高度2000mm。　A.　正确　B.　错误　【单选题】底坑需设置对重防护栅栏,其底部距地面高度300mm,顶部距地面高度()mm。　A.　【单选题】铁路货车站台距地面(　)。　A.　2m　B.　1.8m　C.　1.2m　D.　1.6m　【多选题】室外220V灯具距地面不得低于(),室内220V灯具距地面不得低于()。　A.　3m　B.　2.5m　C.　3.5m　D.　2.2m　【单选题】室内配线距地面高应至少为()　A.　2.5m　B.　3m　C.　2.8m　【单选题】井道对重护栏底部距地面应不大于(　)mm,顶部距地面为2500mm。　A.　【简答题】篮圈下沿距地面()米。　【单选题】篮圈的上沿距地面的高度是(　)米,篮板的下沿距地面的高度是(　)米。　A.　【单选题】燃气表安装距地面为()。　A.　1m　B.　1.2m　C.　1.4m　D.　1.5m　【简答题】安装开关.插座.开关一般距地面1.2-1.4米,明装插座距地面不应低于()米,暗装插座距地面不应低于()厘米。　【单选题】明装插座距地面不应低于(　)m,暗装插座距地面不应低于0.3m。　A.　【单选题】检查口中心距地面为()　A.　0.8m　B.　1.5m　C.　1.2m　D.　1.0m　【单选题】距地面()重点商品的展示高度。　A.　80-120cm　B.　70-150cm　C.　70-120cm　D.　80-150cm　【单选题】距地面越近,地面效应(　)。　A.　越弱　B.　不变　C.　越强　【判断题】明装插座距地面不应低于1.8m,暗装插座距地面不应低于1.3m。　A.　正确　B.　错误　【单选题】门拉手距地面宜为(　)m。　A.　【单选题】电源和信息插座应距地面　A.　30cm　B.　10cm　C.　50cm　D.　100cm　【单选题】载时货叉距地面()C、m　A.　【简答题】篮圈上沿距地面高度为()米,篮板下沿距地面高度为()米。　【单选题】杆号位置:距地面()m。　A.　【单选题】铁路货车站台距地面(　)　A.　20米B.　18米C.　12米D.　16米　【多选题】室外220V灯具距地面不得低于(),室内220V灯具距地面不得低于()。　A.　3m　B.　2.5m　C.　3.5m　D.　2.2m　参考解析:　刷刷题为你提供[单选,B1型题]　教室讲台距地面的高度一般为()的答案解析　知识点:　欢迎编辑补充　刷刷题　shuashuati.com　为你提供【[单选,B1型题]　教室讲台距地面的高度一般为()】题目的知识点　最新题目　【单选题】1.　设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(单选题】2.　装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。　【单选题】4.　《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏　【单选题】6.　进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%),　SF6气体密度小于()μL/L。　【单选题】8.　SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为(　),联系检修人员处理。　【单选题】11.　在SF6断路器开关室(　)应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好　【单选题】12.　当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系(　)处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。　【单选题】13.　断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格　【单选题】14.　《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展(　),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。　【单选题】19.　GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。　【单选题】21.　充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。　【单选题】22.　GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。　【单选题】25.　GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(单选题】29.　气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具　【单选题】30.　GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。　【单选题】31.　回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由(　)处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。　【单选题】48.　若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。　【单选题】50.　SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔(　)年检测1次。　【单选题】51.　室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于(　)%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L　(或6g/m3)。　【单选题】57.　进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。　【单选题】66.　相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的(　)。　【单选题】78.　《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是(　)。　【单选题】93.　湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其(　),最终导致(　)变化的原理而实现测量湿度的目的。　【单选题】98.　六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备(　)运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。　【单选题】100.　《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是(　)。　题目纠错　0　发布　\ue50a客服电话:18911528997　\ue50b\ue50a公司地址:　北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼2层206-266　\ue50b