什么是水表空转呢?只要表后无内漏,用户在没有用水的情况下水表仍在转动,我们就称为水表空转。在所有的投诉中,空转特征基本上分为三种:一是转动不均匀,时快时慢;二是正反转交替出现;三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
1.每栋楼的较高楼层,多见在六、七层;
2.长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
3.进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
4.表前水压低且不稳定;
5.大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
6.供水管道多为PPR管与镀锌管混装。