断路器类　-　A　193　DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定电流200A至4000A,额定工作电压为400V,　主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可　作为线路的不频繁转换之用。　符合标准:GB　14048.2。　DW　16-　　壳架等级额定电流　设计代号　万能式断路器　3.1　周围空气温度:　3.1.1　上限值不超过+40℃;　3.1.2　下限值不低于-5℃;　3.1.3　24h内的平均值不超过+35℃。　3.2　海拔:安装地点的海拔不超过2000m。　3.3　安装类别:　断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。　3.4　大气条件:　大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月　的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品　表面上的凝露。　3.5　污染等级:3级。　3.6　断路器安装的垂直倾斜度不超过5　。　4.1　断路器的额定电流(见表1)。　表1　进线方式　上进线　上进线或下进线　上进线或下进线　4.2　断路器的额定绝缘电压为690V,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2)　注:分子为Icu,分母为Ics。　Inm(A)　630　2000　4000　Icu(kA)Ics(kA)　380V　30/25　50/30　80/50　cosφ　0.25　0.25　0.2/0.25　飞弧距离(mm)　250　350　350　630　200、250、315、400、630　Inm(A)　In(A)　2000　800、1000、1600、2000　4000　2500、3200、4000　表2　4.3　附件的额定电压(见表3)。　4.4　辅助触头:　4.4.1　辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。　4.4.2　辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三开三闭;如需要　还可有其它组合方式。　1　适用范围　2　型号及含义　3　正常工作条件和安装条件　4　主要参数及技术性能　DW16系列　万能式断路器　。　断路器类　A　-194　A　注:附件额定控制电源电压(Us)、额定工作电压(Ue)。　表3　额定电压(V)