文/
对于家庭中所安装的配电箱内出现跳闸是非常常见的一种情况。那么出现跳闸以后,我们应该怎么处理?是不是直接把闸合上去就可以呢?另外就是有哪些原因会导致出现跳闸的情况?想以下面的问题为例来给大家解答这个问题。
有一个电闸送不上,其他都可以是怎么回事?
关于有一个电闸送不上,而其它的都可以,是怎么回事?这就是典型的室内电路跳闸合不上闸的具体情况。其实导致我们配电箱内某一个闸合不上闸,无非就是短路或者是漏电。因为其它的闸都可以合上,说明我们的电压没有问题。因此我们就按照短路和漏电这两点去进行查找就可以了。
情况(一)漏电导致的合不上闸
所谓的漏电导致的闸合不上闸,就是指这个开关下口所连接的电线以及这个回路中所负载的电器存在着漏电的情况。而且漏电是这情况非常的严重,导致闸合不上。具体原因如下。
原因①:合闸以后立即有漏电电流的产生。因为我们的漏电保护开关都有一个内部的检测线圈来检测火线和零线之间的电流矢量和。当我们合闸以后,电路迅速形成了通路,这时由于漏电电流很大,那么检测的线圈很快就会检测到。当检测到漏电以后,把闸推上去以后立即又出现了跳闸了。这也是严重漏电是最常见的一种情况。
原因②:产生的漏电电流严重超过了漏电开关的额定漏电电流。像家庭装最常使用的漏电开关的额定漏电电流基本上都是30毫安的,还有的就是使用了15毫安的。当我们电路中的漏电电流超过了额定漏电电流以后,那么线圈很快就会检测到。只要检测到,就会跳闸,所以也是导致合不上闸的。
判断方法:①、我们首先可以看这个开关跳闸后所处的状态。针对于漏电保护开关,在开关上都是有一个复位按钮。如果是由于漏电导致的跳闸,那么复位按钮必然会弹出。②、我们还可以使用摇表来摇测这个开关下口的导线。吃饭喽导线的绝缘电阻值,这样来判定导线是否存在漏电。③、我们把这个回路中所负载的电器一个一个地插上去使用。然后就可以找到出现漏电的具体到某一台电器。
处理方法:①、查找漏电的具体的位置。此时就需要借助我们的电工所使用的仪器仪表,也就是万用表来检测电路。找到具体漏电的具体位置,对绝缘层进行重新处理。②、换线。如果我们很难找到具体漏电的部位,那么此时可以采取的办法就是将这个回路下口所有的电线进行更换。③、要检查我们出现漏电的机器,维修以后再去使用。
情况(二)短路导致合不闸
当电路中出现短路后,由于瞬间产生的短路电流非常的大,所以我们无论是安装的空气开关或者是漏电保护开关都会瞬间跳闸。可以这么说,短路导致合不上闸的情况是最常见的也是最普遍的一种现象。具体合不上闸的原因如下。
原因①:短路值后电流就不经过负载。所以,在不经过负载的情况下,瞬间形成的电流非常的大。也就是我们在合闸的瞬间,短路电流就瞬间产生了,然后就发现这个闸又跳下来了。
原因②:我们所安装的开关都是具有短路保护功能的。也就是说,无论这个闸是空气开关又或者是漏电保护开关,它们都去有短路保护的功能。当检测到短路电流以后,就会跳闸,对电路进行保护。所以短路的情况下,合闸是合不上的。
检查方法:①、我们可以听跳闸时发出的声音。因为短路瞬间产生的电流过大,所以在跳闸的时候会伴有轻微的爆炸的声音,这种声音非常的明显,不像普通的跳闸就是啪的一声。②、我们可以使用万用表来检测闸下口以及导线之间是否存在了通路的情况。常规使用的方法就是使用万用表的通断档。如果用万用表的通断档检测时发出了蜂鸣声,就说明两根导线是通路,这时就需要处理了。
处理方法:①、我们首先要判断是不是导线存在的短路。如果是导线存的短路,一般我们要查找导线的接头。一般出现短路的都是导线接头的部位,找到短路接触的部位重新处理。②、我们要判断是不是电器的短路。对于电器,一般要使用万用表逐一进行检查,这样来找到具体某一台电器出现导电,然后进行维修。
结束语
关于室内出现一个闸合不上去,这个时候我们的第一印象就是有短路或者是漏电的情况。然后大家就可以看一下跳闸后闸所处的状态,这样来区分短路和漏电。之后可以使用检测工具去检测电路和电器,来找到我们问题的所在。这样就可以修复这个问题。
【个人独家原创,图片源自网络侵权即删!】