福田松兴空调维修故障案例:松兴大厦空调移机实操教程,这位用户说他搬家了,需要把空调也搬过去,他能找到我们也是好朋友有推荐的,那么今天就给大家分享空调移机的重要流程步骤,移机可分为两大步骤,那么主要讲的是什么根据下面步骤动手来做做
三菱空调拆机大体流程:
1、收雪种(氟利昂)
2、拆外机
3、拆内机
具体方法:
1、收雪种
工具准备:六角匙、扳手2个、螺丝刀等
1)夏天时可直接开机,把温度调到最低,目的是让室外机开机,提前卸开阀门盖,然后用合适的六角匙顺时针关闭高压阀门(小管),等20秒左右,再关低压管阀门(大管),然后关机,拆插头,最后把阀门盖盖好。
2、拆外机
用2个扳手,1个扳手卡在阀门盖上,另一个卡在筒管螺母上,左手不动,右手用力向下扳,把2个螺母卸下,然后用胶带把铜管口和阀门口封起来,防止进脏物。然后把外机线和外机机脚螺丝卸下即可把外机抬下,最后把外机架拆下。
3、拆内机
拆内机前,先把室外的铜管慢慢弯直,注意不要弯折了,特别是有点年份的铜管,内机底下一般有一个扣,先向下压一下然后向外扣,把底下先扣出来,然后向上托一下即可把内机卸出来,然后慢慢把铜管拉出来,近年出的空调挂的方式有些不一样,比如格力,不用向下扣,直接整体向上托就出来了,具体要自己试一下,内机卸到地面后,如果近期安装且搬运方便,可把铜管卷成一个直径约1米的圆,注意不要弄折了,不然换新的大概要100块1米,如果不方便搬运,可把管卸出来,接口在离内机5 cm处,用刀把外层扎带划开可看见,一定要用2个扳手卸,最后记得把内机底板卸下来。
三菱空调装机大概流程:
1、装内机
2、装外机
3、抽真空,开雪种
具体方法:
1、装内机
首先要在合适的位置开一个铜管洞,已有的可忽略,然后测量内机底板和管出口的位置,把底板准备定位安装在墙上,切记要水平,然后把内机铜管弄直,已卸下的连接好,一定要拧紧,然后先放铜管端出去,最后挂好内机。
2、装外机
首先把外架打在合适的位置,把多余的铜管卷在架子中间(机子后面),注意架子机脚位置要和空调对得上和铜管不要弄折,然后把外机装上架子,装上机脚螺丝,最后把铜管与外机连接上和把电源线接上,注意螺母要拧紧,电源线火线零线可调换。
3、抽真空、开雪种<