GN22 系列户内高压隔离开关概述 一、GN22-12(C)(D)、GN22-24 系列户内高压隔离开关为大电流户内高压隔离开关,适用于额定电压 10kV、20KV,三相交流 50HZ,电力系统中高压开关设备作为有电压无负载的情况下分合电路之用。开关结构设计新颖、合理、独具一格。它采用了两步动作的锁紧方式,使开关动热稳定性能优异,操作力小。它采用了环氧树脂和绝缘子及刷镀银等新材料新工艺,使开关导电性能好,体积小,质量轻。它的出线端子便于与真空断路器、油断路器连接,可缩小开关柜体种,减少过渡接头,降低成本。 二、技术参数 型号 额定电压(KV) 最高工作电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 4S 热稳定(KA) GN22-10/2000 GN22-10C/2000 GN22-10D/2000 GN22-10CD/2000 10 12 2000 100 40 GN22-10/3150 GN22-10C/3150 GN22-10D/3150 GN22-10CD/3150 10 12 3150 125 50 GN22-10/4000 GN22-10D/4000 10 12 4000 125 50 GN22-10/6300 GN22-10D/6300 10 12 6300 250 100 GN22-10/8000 GN22-10D/8000 10 12 8000 250 100 GN22-24/2000 20 24 2000 100 40 GN22-24/3150 20 24 3150 125 50 GN22-24/4000 20 24 4000 125 50 GN22-24/5000 20 24 5000 250 63 GN22-24/6300 20 24 6300 250 80 三、隔离开关的工作原理及结构 GN22-12(C)(D)型分平装型、穿墙型、平装接地型、穿墙接地型,接地型又分动触头侧接地、静触头侧接地和动静触头双接地等。为三相共底架闸刀式开关,如图所示,可分为底架、绝缘子及导电部分,底架由转轴及弯板和角钢焊成的框架组成,底架上固定六个瓷绝缘子,每两个组成一极,转轴上装有三相操作绝缘子,用来操作三相的闸刀分、合闸运动,导电部分由触头、闸刀和触座组成,用弹簧压紧. 分闸时由操作拐臂带动转轴旋转,使操作绝缘子向上顶着闸刀使闸刀和触头分 开,闸刀绕触座旋转,触头也在闸刀的带动下向上移动至分闸位置. 合闸时由操作拐臂带动转轴旋转,使操作绝缘子拉着闸刀向下转动,在和触头向遇后带动触头旋转,一起转至合闸位置. 配用机构:配用 CS6—1 型、CS6—2 型、JSXGN—10 型手动操作机构,也可选电动操作机构。 本型开关用 CS6-2 手力机构或 CX-6II 型电动机构进行操作,可装在隔离开关的左边或右边。 四、产品成套性 随同产品供应的有 CS6-2 手动操作机构或 CX-6II 型电动操作机构一套及用户提出需要的备品件、随机文件、安装使用说明书、产品合格证、装箱清单. 五、包装运输和保存 包装方式为木箱,机构本体、随机附件、文件(产品合格证、使用说明书)均包装在一个木箱内。产品到达目的地后若不立即安装,须放在防雨、干燥、通风场所,若长期存放应定期检查 六、订货须知 订货时注明:产品型号、额定型号、额定电压、额定电流及机构型号. 配电动机构时注明电动机电压及控制电压、辅助极点数目等。 若用户对机构有特殊的要求,请说明,本厂可协助解决。 七、外形及安装尺寸图 八、操作机构外形尺寸图