织梦好,好织梦
一、什么是继电保护
研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等) ,使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工 况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。copyright dedecms
二、基本原理
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:本文来自织梦
(1) 电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
(2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为 60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相 位角则是 180°+(60°~85°)。织梦内容管理系统
(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电 压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短 路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
内容来自dedecms
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。
三、继电保护重要性的体现
1、对继电保护的基本要求、继电保护装置必须具备以下5项基本性能: (1)、安全性.在不该动作时,不发生误动作. (2)、可靠性.在该动作时,不发生拒动