验线成果与原放线成果之间的误差应按以下原则处理: 1)两者之差小于1/2 限差时,对放线工作评为优良;2) 两者之差略小于或等于 限差时,对放线工作评为合格;3)两者之差超过2 限差时,原则上不予验收,尤其是要害部 位。8、五项基本限差:1)各部位放线的允许误差:2)基线 放线尺寸的允许误差放线工作细部线的检验方法一)细部线 的检验方法:1、施工测量验线的主要任务是对正测设于实 地的建筑物细的正确值及精度进行检测的工作。2、细部线 的验线依据首先是图纸,依此检查施工层的线是否按图施工, 根据主轴线有钢尺拉通尺检查各轴线及墙等边线尺寸,误差 是否在允许值之内细部轴线位臵,是否正确或用经纬仪进行 转90 角校测,也可用钢尺拉对角线校核。竖向标高的检验方 法从起始高程向施工层传递三处标高点,较差在3 之内算 合格,每层的标高相对误差应在3 之内。二)实物线的 放法与检验方法放法:首先校核定位依据桩,熟悉及校核图 纸,根据定位坐标或定位条件,采用极坐标方法进行相关数 据的计算,采用一定的观测方法观测顺序,各建筑物的角点 (或控制点)。检验方法:1、验定位依据桩位臵是否正确, 有无碰动;2、验定位条件几何尺寸;3、验建筑物控制网与 控制桩的点位准不准,桩牢不牢固;4、验建筑物外廊轴线 间距或主要轴线间距;5、在经施工方自检定位验线合格后, 填写“施工测量放线报验单”提请监理单位验线。注:定位检验线时,应特别注意检验定位依据与定位条件,而不能只 检验建筑物的自身几何尺寸。放线工作第一节 装修线的检 验一)室内抹灰前进行房间套方正工作,依据轴线位臵准确 的一面墙在地面弹出抹灰厚度线,在找与本面墙呈直角的另 一面墙,用勾股定律验证房间是否方正。(见图7-1)图7-1 勾股定理验证房间的方正二)房间墙垂直度验证1、用米尺量房间开间墙(上点、下点)取纵,横墙各两端净空尺寸避 免出现房间大小头偏差。(上点取天花下100 ,下点取墙跟 部与地面夹角处)。(见图:7-2)图:7-2 直(先取一面纵墙和一面横墙)。三、检验地面标高1、根据室内50 线(或1.0m 线),查看装修图做法,确定建筑50 与装修做法是否吻合。2、用水平管检验50线是否水平。四、 用上述三种检验方法同样可以检验结构细部线是否准确。五、 控制线的应用1、在外墙装修使用垂直控制线安装保温板;2、 用水平控制线安装外墙保温板;水平控制线安装保温板墙体 控制线第二节、易错线的问题在施工中线的偏差是有限的, 而错线则是致命的,所以在施工中线不出差错是最关键的。 一)注意偏轴线有时图纸较复杂会在若干部位出现偏中心线 的设计,需要我们认真看图,并从不同方向复核各尺寸的总 尺寸。二)注意标高线重点是注意+0.000 和-0.000 也就是 0.000 以上和以下的关系,避免计算错误。三)注意非直角 线的放线当出现锐角或钝角线时,要认真及复核对轴线,同时复核依据轴线导出来的各种钝角、锐角线。四)注意50 线与非50 线的标注50 线应在楼梯间处用红三色标明,避免 在施工中各工种弹的非50 线。五)注意双线错误很多工程中 50 线是正确的,但在弹线时也有人弹错位,或弹错位后又从 新补弹一根线,造成工人操作中误用线错误,特别是精装修 更显得尤为重要,对出现双线必须将错误线及时清掉。