科技创业家工 业 技 术2011 NO.10TECHNOLOGICAL PIONEERS1 引言测量变压器生产过程中的绝缘电阻,对检验变压器生产过程中绝缘状况有较高的灵敏度,能有效的检验出变压器的绝缘受潮,部件表面的受潮和脏污,以及贯穿性的缺陷,并且经过多年的变压器生产经验,变压器绝缘电阻所产生的质量问题所造成的损失占相当大的比例,因此电力变压器绝缘电阻的测量数值的准确性相当必要。2 测量原理2.1 测量设备兆欧电阻表(500V,2500V,5000V)等。2.2 测量前的准备检查兆欧表,将兆欧表平放,断开兆欧表L接线端子和E接线端子;并快速摇动兆欧表,看指针是否指向无穷大;再将两端子短接,慢慢摇动兆欧表,看指针是否指向零位,兆欧表引线多用多股软线好的绝缘。2.3 测量步骤测量绝缘电阻时需要两人操作进行待试验接线完毕后确认无误后责转动兆欧表手柄,另一人手拿测试端连接测试品.在摇测绝缘时,应将兆欧表放平稳一手的虎口除卡住兆欧表动兆欧表并保持额定转速一般为钟,即2转/秒.带转速达到额定转速在搭接试品,开始计时.