大中小

根据《电力电缆线路运行规程》(DL/ T 1253-2013 )附录D规定,交联电缆敷设和运行时的最小弯曲半径如下表:
注1:D为产品电缆实测外径。
注2:制造厂有规定的,按制造厂提供的技术资料规定。
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2016)中第5.1.7 条规定,电缆最小弯曲半径如下表:
所以要注意这两个规程的差异,一般取较严格值执行。