第 二十二条 液氨储罐的承重支柱耐火极限不应低于 1.5h。 第二十三条 液氨储存场所应设氨气体检测报警仪或可燃 气体监测报警仪。 第二十四条 液氨储存场所构成重大危险源的,应按重大危 险源的要求设置相应的安全标志。 第二十五条 液氨罐区内,不应布置无关的管道。 第二十六条 液氨常温储存应选用球罐或卧罐。 第二十七条 液氨储罐的防火间距应符合以下要求: 1.卧罐之间的防火间距一般为 1.0 倍卧罐直径且不宜大于 1.5m; 2.球罐之间的防火间距,有事故排放至火炬或吸收处理装 置时,不应小于 0.5 倍球罐的直径;无事故排放至火炬的措 施时,不应小于 1.0 倍球罐的直径; 5 3.同一罐组内球罐与卧罐的防火间距,应采用较大值; 4.两排卧罐的间距,不应小于 3m; 5.相邻罐组储罐间的距离,不应小于 16m。 第二十八条 储罐成组布置时,应符合下列规定: 1.罐组内的储罐不应超过两排;罐组周围应设环形消防车 道; 2.每组全压力式储罐的个数不应多于 12 个; 3.罐组内全压力式储罐组的总容积大于 6000 立方米时, 罐组内应设隔堤,隔堤内各储罐容积之和不宜大于 6000 立 方米。单罐容积等于或大于 5000 立方米时,应每