跳闸就可以判断潜水泵有了问题,因为没有问题的潜水泵是不可能跳闸的,一般引起跳闸的原因就是潜水泵过载、漏电,还有就是空气开关选型不对。
1.潜水泵过载
潜水泵过载为什么有时候还能开起来,因为有的潜水泵过载,并不是电气过载,而是内部机械结构卡涩,比如说常见的轴承上锈缺油,轴杆轴套变形,所以在首次启动的时候就会比较干涉,无法启动。
来回上电几次以后,稍微润滑才能够启动,如果是这个问题,建议把潜水泵拆开轴承上油,如果上锈比较严重就把轴承换掉,修复轴套还有轴杆,如果长时间这样使用,总有一天会导致潜水泵无法使用的。
上面是机械的原因,还有一种是电气过载,就是水泵在启动的过程中启动电流过大,有可能是内部线圈出现了问题,建议到专业电机维修公司进行维修。
2.潜水泵漏电
有人说潜水泵漏电不应该每次都会漏电吗?其实这也是有概率性的,就比如说家庭线路中,我们有时候发现家里的漏电保护器跳闸,推上去后又能使用,而且有的时候连续几天都不会有跳闸的情况发生,但是我们不能排除有漏电的可能。
所以如果没有过载短路,那么我们就要把整个电线换掉试一下,如果能够解决问题那就是电线漏电的原因。
3.空气开关选型不对
关于空气开关的选型,首先是选择额定电流值,一般的潜水泵大概在4000瓦左右,那么我们在选择电流值的时候选择25安就可以了,如果没有选择25万,而是选择了16安20安,这个时候就会出现跳闸的情况。
为什么前几次不跳闸呢?因为冷机启动的时候阻力或者磨损都是比较大的,有了前提是启动后面的一次启动就相对顺滑一点,启动电流较小,也许使用20安的时候就能启动起来。
保护电动机的空气开关为D型,地线空气开关有短时间承受较大电流的作用。