LC-220A+ L C - 2 2 0 A +为 一路测温、两 路 独 立 输 出温 度控制器,接 一条热敏电阻 式温度传感器。 可 分 别 设 置1路 和2路 的 控 温 段 , 当测量温度大 于设置温度时,常开点断开、常闭点吸 合。 另外它还具备探测温度偏差矫正功能及 掉电保持记忆功能。 LC-215B+ 主要用于控制管道 循环泵,使冷热水混合以保持水温恒定。 LC-215B+ 接两条热敏 电阻式温度 传感器,常 开常闭继电 触点信号输 出。 LT-233D+ LT-233D+ 具有两路输 出,每路每 天( 2 4 H )可 控制三组 [开 -关]控 制 时 段。 具备探测温 度偏差矫正 及掉电保持 记忆功能。 另外,两路 输出也可合并为一路使用,合并后可 实现每天六开六关定时控制。它具备 掉电保持记忆及走时功能。 9 BF-XK02 家庭温度调节仪 B F - X K 0 2为 家庭温度调 节仪,两组 独立温度控 制 (双传感 器)水 温 调 节、管三通温度切换。 BF-321T 密码倒计时器 BF-321T 主要用于 工程试用 期控制, 当施工方 提供的试 用工程使 用时间到 期 后 ,B F - 3 2 1 T即 切 断 工 程 供 电 电 源。 BF-440A B F - 4 4 0 A为 LC-220A+ 的升级产品, 其使用方法 与L C - 2 2 0 A + 相同,功能 比L C - 2 2 0 A + 多 一 倍(也 就 是 说 一 个B F - 4 4 0 A可 以 当 两 个L C - 2 2 0 A + 使 用 ) 相 比 之 下 ,B F - 4 4 0 A更 经 济 、 实 惠。 8 售后服务保证 品质保证及维护 非用户人为损坏的质量问题三个月包换、二年保修。保修期起始 日参照原始销售单据上的日期,若用户遗失销售单据,则以产品 机身上的生产日期标签为准、顺延三个月起计。超过两年保修期 的产品,若该产品仍在产,则厂商会继续提供有偿维修服务 。 销售服务 如果有任何技术上、商务上咨询或维修服务,请与经销商、 供应商、工程承办商联络,或直接与本公司联络。我们定 能为您提供最为妥善的服务。 再 次 感 谢 您 使 用 “B E S F U L碧 河 ” 品 牌 优 质 产 品 。 更多新品尽在下页 7 应用图示 防水罩内的液位 传感器接线板 输入电源 220V/50Hz NL 零火 为信号线 延长标志 线线 16 27 3 常开8 4中间9 5 常 闭10 上水水管 水箱 6 首 先 接 通 电 源 设 备 , 三 位L E D 数码显示窗显示当前水量百分 比 值 。(如 右 图 步 骤 一 ) 按一下 设定键,LED数码显 示窗显示为上一次设定的满水 位值并不断闪烁,同时满水指 示灯亮,表示进入满水水位设 置 状 态 。(如 右 图 步 骤 二 ) *满 水 位 出 厂 默认值为100%。 按动 或 调节键,设置满水 位。同时,绿色水位指示灯会 随 着 调 节 同 步 变 化 。(如 右 图 步 骤 三 , 设 定 满 水 位 为8 0 %。) 步骤一 设置好满水位后再按一下 设定键, L E D数 码 显 示 窗 显 示 上 次 设 置 的 补 水位数值并不断闪烁,同时补水指 示灯亮,表示进入补水位设置状态。 (如 右 图 步 骤 四) *补 水 位 出 厂 默 认 值 为3 0 %。 按动 或 调节键,设置补水位 (如 右 图 步 骤 四 , 设 置 补 水 位 为5 0 % )。 步骤二 步骤三 满水位和补水位值设置完毕后,再 按一下 设定键退出,此时LED数 码显示窗恢复显示当前测量水位百分 比 值(如 图 步 骤 六) 这时只要按一下 手动键,控制器 即 上 水 直 到 水 满 。 同 时L E D数 码 显 示窗和液位指示灯会根据水箱中的 水 位 变 化 而 变 化 。(如 图 步 骤 七 , 水 箱 中 的 水 位 为5 0 %。 ) *上 水 灯 亮 的 情 况 下 按 此 键 无 效 。 步骤四 步骤五 步骤六 步骤七 5 电源电压 显 示(百 分 比) 显 示(灯 柱) 设定满水位范围 设定补水位范围 信号线 继电器输出 防干烧保护 掉电记忆保护 4 220VAC/50Hz;功率损耗 : 220V AC <4W。 三 位L E D高 亮 数 码 管 显 示 。 五级高亮水量显示。 1 0 0 %、8 0 %、5 0 %、3 0 %。 缺 水 、3 0 %、5 0 %、8 0 %。 控 制 器 至 水 箱段使用两芯 信 号 线(信 号线 延长距离1 00米有效),经接线板转接五线 液位传感器。 常开常闭触点两路输出,阻性负载触点 容 量 为AC220V,6A。 第 一 路 控 制 补 水 , 第 二路常闭点控制加热管防干烧。 用常闭点控制加热管动作,当水量显示为 缺水时,切断加热管电源。 当断电时,控制器可保持设定值不变。 1 .满 水 指 示 灯 , 在 设 置 状 态 下 , 1. 灯亮时,表示设置满水位; 2. 满水 设置完毕后退出,灯灭。 3. 补水 2 .三 位L E D数 码 显 示 窗 , 显 示 4. 水位百分比。 3 .补 水 指 示 灯 , 在 设 置 状 态 下 , 5. 上水 100 水位指示 缺水 灯亮时,表示进入补水位设 6. 置状态;设置完毕后退出, 7. 灯灭。 4 .上 水 指 示 灯 , 指 示 灯 亮 时 表 8. BF-KT4 可调节液位控制器 示上水。 9. 5 .水 位 指 示 灯 , 设 置 状 态 下 显 示相应的满水位及补水位;工作状态下显示水箱剩余水量。 6 .手 动 上 水 键 , 按 一 下 此 键 开 始 上 水 , 直 到 水 满 ; 中 途 若 想 停止上水再按一下此键即可暂停上水,再按一下此键恢复 上水动作。 7 .设 定 键 , 在 设 置 状 态 下 , 用 于 设 置 补 水 位 与 满 水 位 间 的 切 换。 8 .递 增 键 , 每 按 一 下 水 量 指 示 上 升 。 9 .递 减 键 , 每 按 一 下 水 量 指 示 下 降 。 BF- KT4为可调节液位控制器,可通过设置补水位和满水位 来控制上水动作。 BF- KT4默认补水位为30%、满水位为100%,用户可根据实 际 需 求 调 节 补 水 位 及 满 水 位 。