天然气管道安装注意事项有哪些
注意事项:1、燃气发电机组机房应远离明火区域;2、燃气发电机组机房应宽敞、明亮且要求安装换气扇以保证良好的通风;3、燃气发电机组安装时底盘与地基应用平垫铁找平。接触面积应在60%以上,且分布均匀;4、室内安装照明、开关、线路及其电器应采用防爆措施,且固定牢固;5、燃气发电机组机房内应符合消防要求,配备灭火器等消防器械;6、燃气发电机组机房内安装可燃气体报警装置,可燃气体泄露时能及时发现;7、60kw以下单台燃气发动机燃气管路的外部主要管道内径应不小于2吋,靠近发动机的部分内径应不小于1吋!60kw以上燃气发电机组则分别是3吋和两吋。且必须安装燃气阀门(不锈钢球阀)、型放水阀、防回火装置,燃气管路焊接完成应清理焊渣(用高压空气);8、燃气必须脱硫、脱水、除尘,其中含流量≤0.25Nm3,氢气≤10%;燃气发电机组优点燃气发电机组具有输出功率范围广,启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点,一般它们具有以下四个优点:一、发电质量好由于发电机组工作时只有旋转运动,电调反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,在突加空减50%和75%负载时,机组运行非常稳定,优于柴油发电机组的电气性能指标。二、启动性能好,启动成功率高从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。三、噪声低振动小由于燃汽轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组。四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源诸如:瓦斯气,桔梗气,沼气等,以它们为燃料的发电机组不仅运行可靠,成本低,而且能变废为宝,不会产生污染。
天然气管道安装规范
《城镇燃气设计规范》10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定:1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。3 商业和工业企业的燃气引