1、用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2、口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?电力加倍, 电热加半。 ①单相千瓦, 4.5安。 ②单相380, 电流两安半。 ③
3、说明
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。
[例1] 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。①
[例2] 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
[例1] 3千瓦电加热器“电热加半”算得电流为4.5安。
[例2] 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。②
这口诀并不专指电热,对于照明也适用。