电缆截面功率对照表 在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数, 以供大家参考。 电缆截面与电流的估算的关系如下: 对于 1.5、2.5、4、6、10mm2 的导线可将其截面积数乘以 5 倍。 对于 16、25mm2 的导线可将其截面积数乘以 4 倍。 对于 35、50mm2 的导线可将其截面积数乘以 3 倍。 对于 70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以 2.5 倍。 对于 120、150、185mm2 的导线可将其截面积数乘以 2 倍 工作温度 30℃,长期连续 90%负载下的载流量如下: 1.5 平方毫米――18A 2.5 平方毫米――26A 4 平方毫米――26A 6 平方毫米――47A 10 平方毫米――66A 16 平方毫米――92A 25 平方毫米――120A 35 平方毫米――150A 功率 P=电压 U×电流 I=220 伏×18 安=3960 瓦 国标 GB4706.1-1992/1998 规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4 平方毫米(25A~32A)..6 平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4 平方毫米( 20A~25A).. 6 平方毫米( 25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为 200~300W(约1~1.5A),那么 10 台计算机就需要一条 2.5 平方毫 米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为 3000W(约14A),那么 1 台空调就需要单独的一条 2.5 平方毫米的 铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是 4 平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过 25A(即5500 瓦),有人将房屋内的电线更换成 6 平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入 电表的电线是 4 平方毫米的。 4、早期的住房(15 年前) 进线一般是 2.5 平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不 得超过 13A(即2800 瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调 5A(1.2 匹),电热水器 10A,微波炉 4A,电饭煲 4A, 洗碗机 8A,带烘干功能的洗衣机 10A,电开水器 4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能 焊接的接触器件 5~10 年必须更换(比如插座、空气开关等)。 国标允许的长期电流 4 平方是 25-32A 6 平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5 平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4 平方的 8000W, 6 平方 9000W 没问题的. 40A 的数字电表正常 9000W 绝对没问题.机械的 12000W 也不会烧毁的.铜芯电线电缆载流 量标准 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是 “ 截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走” 说的是 2.5mm2 及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如2.5mm2 导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2 及以上导线的载流量和截面数的 倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm2 的导线载流量为截面数的 3.5 倍, 即35×3.5=122.5(A)。从50mm2 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变 为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。