燃煤锅炉改用分层给煤装置 1 图 燃油锅炉加装余热回收节能装置 2 的省煤器基本相同。它有承压式和常压式两种,均 能降低排烟热损失,有效提高锅炉热效率,如图2 所示。 3)燃气锅炉选用冷凝式锅炉。 冷凝式锅炉是指能够从锅炉排放的烟气中吸 收水蒸气所含的汽化潜热的锅炉(图3)。这类锅炉 利用低温水将排烟温度降到很低,可至50℃~ 70℃,因此不仅烟气将显热传递给水或蒸汽,而且 还将其中所含水蒸气冷凝后释放的汽化潜热传递 给它们,以供有效利用,冷凝式锅炉的热效率比传 统的锅壳锅炉高 10%~17%,不仅节能,而且在烟 图 某企业新型冷凝式锅炉 3 气中水蒸气冷凝的同时,可以除去烟气中的有害物 质,达到了提高热效率、减少污染的节能环保双重 泵和风机是锅炉房的主要辅机,也是锅炉房的 效应。冷凝式锅炉采用高性能的外壳保温和密封材 主要耗电设备,其运行参数与锅炉房耗能量和热效 料。 率直接相关。泵和风机选型时都以额定负荷为依 2.2 锅炉房系统节能降耗技术 据,但在运行中给水量和风量均随锅炉负荷而变 锅炉房系统是指热能发生、输送和再利用的综 化,采用变频调速技术,按负荷需要调节风量与水 合系统,除了热能发生系统即锅炉外,还包括辅机 量,维持锅炉运行的最佳工况,既可节约燃煤,又可 系统、管道系统、工质回收系统等,这些系统的运行 节约耗电量,为此应将泵和风机的手工控制或半自 情况与锅炉房的节能降耗有直接关系,在某些情况 动控制改造成全自动控制,实现计算机实时全程控 下,其节能潜力比锅炉本身要大得多。因此,应予以 制。这类改造,在锅炉负荷变化较大较频繁时,节能 充分重视。 效果尤为明显。