答:当变频器进线有电时,就 不会出现此报警,你的进线接触器只要断开,就会出现这是 正常的。你的设计按常理来说不正确,按照国外的安全标准, 变频器进线都是要加接触器的,但此接触器不是每次开断, 当PLC 发出停车命令后,变频器停止(停止信号只给变频器 而不给进线接触器)。一般情况下,进线接触器的停止都是 用于急停回路或对安全要求较高的场合,如果你的上述要 求,我建议你当PLC 发出停车命令后,只变频器停止而不断 开进线接触器。这样就不会报警了。否则,同时进线接触器 也断开,就只能报警,这样也没有什么影响。