翅片管换热器漏水攻略 供暖前、 中、 后三个时段, 都有可能伴随翅片管换热器漏水现象。 如今, 翅片管换热器在家庭装修中的作用日益显现, 同时也成为家中一道亮丽的风景线。由于种种原因, 致使翅片管换热器漏水时有发生。 什么原因导致的呢有什么办法来解决, 挽救损失呢日常生活中, 我们该注意哪些呢翅片管换热器漏水原因及应对方案 配件原因导致翅片管换热器漏水。 应对: 这是很常见的事故, 由于厂家给消费者配备了 不合格的配件, 在使用过程中, 配件被慢慢的腐蚀, 最终导致漏水。 应对的方法也相对简单, 只要更换合格的配件就好。 具体事例: a、 放风阀断裂或漏水。 如果不小心将放风阀弄断, 应立即用毛巾等物品将放风阀处堵上, 并找一根圆形的筷子将漏水处钉死, 然后立即请专业人员前来维修。 b、 暖气管连接处漏水。 暖气管连接处一旦漏水,要用毛巾或抹布将管轻轻缠上, 留出一段放到盆里,让水流到盆里, 然后找专业人员维修。 千万不能自行处理, 一旦处理不好, 连接处断开将会造成更大的损失。 腐蚀现象导致的漏水。 应对: 这是很多消费者都遇到的问题, 尤其是使用时间十年以上的翅片管换热器, 出现腐蚀的几率会更高, 在这种情况下, 出现漏水事故, 首先应该联系厂家, 看看有没有过质保期, 一般现在钢制翅片管换热器的质保期限都在十年, 如果没有过质保期限, 享受质保待遇; 如果万一过了质保, 消费者也不要着急,可以联系厂家, 看看有没有什么解决的办法。 具体事例: a、 暖气支管砂眼漏水。 出现此情况后, 应把毛巾或抹布缠在管上, 留出一段放到盆里, 将水引流到盆里。 如果家里有自行车内胎, 可将其剪成宽 1cm 左右的长条(50cm 以上为宜), 在距砂眼 3cm 处将内胎条用力拉开, 一扣压一扣地缠在管子上, 直到缠过砂眼 3cm即可。 人为因素导致的漏水事故。 应对: 翅片管换热器在房间当中, 难免会被磕碰,如果由于人为因素而导致了 翅片管换热器的漏水事故, 如果是已经实行单户供热的住户, 应尽快关闭阀门, 并立即拨打所在区域的锅炉房或供热站的维修电话, 请专业人员前来维修。 自然现象。 具体事例: a、 翅片管换热器爆裂漏水。 如果翅片管换热器突然爆裂漏水, 应立即用厚毛巾、 抹布等物品将其堵上,以减少水流量, 降低热水喷涌可能带来的损失。 新进住的房屋暖气漏水 a、 在工程保修期内的新建商品房, 应由建筑施工单位或供热单位维修; b、 新进住商品房已超过工程保修期的, 应由供热单位维修; c、 新进住的二手房未超过工程保修期的, 由建筑施工单位维修; 超过工程保修期的, 应由供热单位维修。 判断翅片管换热器漏水程度 一般情况, 翅片管换热器漏水分为轻微漏水、 漏水和严重漏水三种情况。 如果家中翅片管换热器属于轻微漏水, 每分钟 5滴水左右, 用户可直接拿接水器具接水, 随着供暖温度的提高, 漏水有可能会减少。 如果每分钟翅片管换热器漏水超过 10 滴, 属于漏水现象, 用户可先观察三到五天。 在供暖温度不断提升的前提下, 若漏水情况减轻, 用户大可不必担心,用接水器具接水便可; 若三至五天之后, 情况有所加重, 应及时联系相关单位进行维修。 供暖方式不同应 急方案 分户控制系统用户: 应先检查散热器进、 出水管道上是否都有关断阀门, 如有关断阀门, 可直接关闭阀门止水; 如没有关断阀门, 需找一根软木筷削尖一头, 插入孔中, 先止住漏水, 再找专业人员进行维修。 串联式系统用户: 应先找一根软木筷削尖一头,插入孔中, 先止住漏水后, 联系物业(单位后勤) 进行维修。 因楼上、 楼下供暖管道是串联在一起的, 所 以家中发生紧急漏水时, 应先跑到最顶层, 将暖气供水管道阀门关闭, 随后跑到楼栋最底层, 将暖气回水管道阀门关闭, 阻止水继续流失。 注意事项 暖气管阀门勿随意开关冬季供暖期结束后, 暖气管内会残留一些杂质和铁锈, 供暖单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道内加水冲洗, 而这种冲洗 一般是不通知居民的, 一旦加压冲洗, 忘记关闭放风阀门的居民家中就会出现漏水的情况, 所以翅片管换热器首次运行的时候, 都需要调试, 一旦调试完成,阀门就应该固定, 不能随意开关。 供暖结束一周内不要改管线停止供暖后, 用户不要将翅片管换热器和管道中的水放掉。 翅片管换热器和管道中的水是经过防腐处理的软化水, 可有效隔绝空气对翅片管换热器和管道的腐蚀, 延长使用寿命。 此外, 供暖结束一周内, 最好不要改装暖气管线, 因为多数管线内都留有余水, 稍有不慎就会引起漏水,给自己和邻居带来不必要的麻烦。 翅片管换热器位置不可任意改动翅片管换热器都是安装在有利于室内采暖的位置, 一旦改变了 位置就会造成室内温度的不平衡。 另一方面, 一旦管道、 翅片管换热器被挪动, 非常容易发生泄漏, 造成不必要的损失。