产品名称
气瓶柜
产品概述
(单瓶)(双瓶)气瓶柜
气瓶柜工艺:
煤气罐的规格和外观尺寸(大小都要) 煤气罐尺寸: 1、5kg的煤气罐:未充气的钢瓶重量为6.2kg,充气后钢瓶总重量为(11.2±
服务热线:18928958819
详细说明
(单瓶)(双瓶)气瓶柜
气瓶柜工艺:
煤气罐的规格和外观尺寸(大小都要)
煤气罐尺寸:
1、5kg的煤气罐:未充气的钢瓶重量为6.2kg,充气后钢瓶总重量为(11.2±0.5)kg,液化气加注量是4.3—4.8kg。
2、15kg的煤气罐:未充气的钢瓶重量为16.5kg,充气后钢瓶总重量为(31±0.5)kg,液化气加注量是14—15kg。
3、50kg的煤气罐:未充气的钢瓶重量为46kg,充气后钢瓶总重量为(95.5±0.5)kg,液化气加注量是49—50kg。
家用煤气罐尺寸一般15公斤SP35.5型液化石油气钢瓶充装介质液化石油气,水压试验压力(MPa)3.2 内容积(L)≥ 35.5 外形尺寸(外径×高)(mm)瓶重(kg)ф320×680。
煤气罐(液化气钢瓶)是一种储藏煤气的钢瓶,钢瓶壁厚2.5毫米左右,内部压力为0.5~1.2兆帕斯卡,安全使用期限为15年,每四年需要定期检查一次。
新充装的钢瓶在第一次使用前,应检查瓶体及附件角阀、减压阀各部分所连接处是否接牢和漏气。严禁用火烤或 60 ℃ 以上热水等办法来加热钢瓶;严禁私自进行相互倒瓶;严禁钢瓶超期使用。
液化石油气瓶与煤球炉不宜同室使用,钢瓶不得靠近热源,如暖气片、火炉、煤炉等,钢瓶和气灶应保持 1 米 以上的距离。
存放液化气钢瓶的房屋应注意通风良好。液化气钢瓶在使用中不应离人。特别是在瓶内气体快要 用完或小火燃烧时易于熄灭,造成液化气泄漏,这些是造成火灾或致死人命等事故的重要原因。
液化气钢瓶发生泄漏时,要迅速开启门窗,切不可动用明火(包括开关电灯、排风扇等电源设备)。以降低气体浓度,消除事故隐患。
使用方法
液化气钢瓶在使用过程中,必须到劳动部门批准的钢瓶检测站进行定期检验和保养。但能真正履行规定的仅有少数几家国有气体充装公司,绝大多数个体充装站(点)并未按章办事。