城市配水管施工段冲洗消毒、水压试验合格后,其余材料的阀门、管道,如已建管道、用户管道等应过渡已连接。用于DN63以上的hdpe给水管道和消防栓等金属管道连接,伸缩器、阀门和其他材料的管道,应采用相同类型的法兰连接。钢塑法兰等法兰形成pe管过渡段法兰。当其他材料的阀门、管件和管道与聚乙烯管连接,PE管过渡管件的压力等级应高于管道。当DN63以下的聚乙烯给水管与小口径阀门及金属管过渡连接,可采用内外金属螺纹的注塑管。