串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关。交流 三相系统中 L1、L2、L3 三相裸导线的涂色分别为红、绿、黄色。 电气图没有投 影关系,因此不需要标注尺寸。 系统图与框图在表示方法上都是用符号(以方框 符号为主)或带有注释的围框来表示。三相交流系统中 PEN线裸导线的 涂色为黄绿双色。 矩形汇流排不管是扁放还有竖放,只是安装形式不同,其载流 量是一样的。控制电缆与电力电缆同沟敷设时,可同侧敷设,并把控制电缆放在 上层,电力电缆在下层。电缆弯曲过度,将损伤电缆的绝缘层和外护层,因此电 缆在安装和敷设过程中,其弯曲半径不应太小,要在电缆外径的 10 倍以上,可查 表。电缆的泄漏电流试验是电缆试验中最基本的和具有否决权的试验项目。 电所和配电所都有接受电能、变换电压的任务。操作电源采用硅整流器带电容储 能的直流系统时, 当出现短路故障时, 电容储能是用来故障信号指示的。() 10KV 电力系统中,发生单相接地时,不接地相的相电压为原来相电压的 ()变压器在基础上就位后,应将贮油柜侧垫高,使箱顶有10%~15%的坡度。 用电设备的额定电压与供电电网的额定电压相同。接线较复杂的图中,导线联接 用中断线表示,通常采用相对编号法。