下面武汉奥克斯空调维修为您解析: 1、空调安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 6、热交换器滴水: ①过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。 ②空调氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。