降水井的作用是降低地下水位作用或者疏干地下水的作用。
基坑降水井作用是防止基坑破面和基底的渗水,保持基坑底干燥便利施工。增加边坡和坡底的稳定性,防止边坡上或基坑底的土层颗粒流失。减少土体含水率,有效提高土体物理力学性能指标。提高土体固结程度,增加地基抗剪强强度。
在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑时,由于土的含水层被切断,地下水会不断地渗入坑内。如果没有采取降水措施,把流入坑内的水及时排走或把地下水位降低,不但会使施工条件恶化,而且更严重的是土被水泡软后,会造成边坡塌方和地基承载能力下降。
扩展资料:
井点设备主要包括井点管(下端为滤管)、集水总管和抽水设备等。
井点管采用Φ60×5长6.0m无缝钢管。管下端配2.0m滤管,滤管采用与井点管同直径钢管,井点管和滤管之间连接钢制管箍,与集水总管连接用耐压胶管,滤管钻梅花孔,直径5mm,距15mm,外包尼龙网(100目)五层,钢丝网二层,外缠20#镀锌铁丝,间距10mm。
集水总管为内径100—127mm的无缝钢管,每节长4米,其间用橡皮套管连结,并用钢箍接紧,以防漏水,总管上装有与井点管联结的短接头,间距0.8米—1.2米。
每套抽水设备有真空泵一台,离心泵一台,水气分离器一台,每套井点降水设备带70根井点降水管。
质量控制:
1、无砂滤水管必须通畅,滤料粒径均匀,含泥量少,均应检验合格后方可使用。
2、严格按设计要求控制好井径-井深和井距。
3、无砂水泥管接口必须用塑料布封严。
4、每打成一眼井要进行质量检查验收-孔径偏差≤10cm,垂直偏差≤5井深偏差≤20cm。
5、洗井后泥砂含量控制在10以内。
6、抽水期间应经常检查抽水管和水泵有无故障经发现应及时修理或更换,并应经常检查抽水情况,防止无水烧坏水泵,影响降水效果。
7、在全部打井和抽水过程中必须有专人负责,做好成井记录和抽水记录以保证成井质量和抽水正常。
参考资料来源:搜狗百科——降水井