中二次为什么不可以开路? 电流互感器使用中二次为什么不可以开路? 电流互感器在使用中是一台串联接法的变压器。它的一次绕组始终流过被测电流,该电流会在互感器的铁 芯中产生一个磁通,这个磁通又会在二次绕组中感应出一个电流。二次电流也会在铁芯中产生一个磁通, 假如工作中的电流互感器二次开路,此时二次电流为零,铁芯中的磁通完全由一次电流产生,当一次电流 足够大时,由于没有二次磁通的去磁作用,其数值会大大增加,以致造成铁芯的磁饱和,并会使铁芯发热, 严重时会烧毁电流互感器。另外,由于二次绕组开路,过高的磁通变化率会在二次绕组两端产生高压电, 可能破坏二次绕组的绝缘,也会危及人身及设备安全。 电流互感器二次开路的危害有那些? 电流互感器二次开路的危害有那些? 1.产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害; 2.铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能; 3.铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性; 4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保 护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。 运行中的电流互感器安全的规定: 运行中的电流互感器安全的规定: 1.电流互感器的二次接线应选用 2.5 平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头,更不能装开关、保险 等等。二次线上的各接点必须拧紧。 2.电流互感器二次侧的一端(K2)应做良好接地。 3.工作中的电流互感器如果暂时停用,必须把二次绕组短接并接地。