春兰吸顶空调e9是什么故障代码
E9是冷风功能,当空调开机制热时需要一段时间预热(如果开机内机就启动出的是自然风,吹到人身上会感觉很凉)一般2-3分钟(正常工作条件下及室外温度不低于零下7度),预热后当内机出风时就不会显示E9了。
春兰空调故障代码大全:
E1:压缩机高压保护。
1﹑冷凝 器前有障碍物。
2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。
3﹑控制回路异常 。
4﹑高压管压力过大使高压开关动作。
E2:蒸发器防冻结保护。
1﹑室内风机不转或风口堵住 。
2﹑室内环境温度低于18度。
3﹑管温感温头折断 。
4﹑管温感温头插头没插好。
5﹑控制回路异常 。
E3:压缩机低压保护 。
1﹑冷媒不足。
2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3﹑过滤器半堵。
E4:压缩机排气温度过高保护。
1﹑系统堵塞。
2﹑ 压缩机老化。
3﹑外机散热不好。
E5:过电流(低电压保护)。
春兰空调日常维护保养技巧
1、室内机的过滤网保养:室内机的过滤网一般需要两个月进行一次更换。不建议冲洗以后继续使用,因为冲洗过的过滤网容易粘连,使通风,透气不顺畅,影响空气流通。因此如果是一次性的,直接更换,不是一次性的更换过滤棉即可。
2、室内风机皮带保养:每月定期检查皮带是否有磨损、断裂以及松紧情况。室内风机24小时不停运转,皮带为消耗品,为空调易损件。发现问题及时更换。
3、室内外风机检查:检查室内外风机是否有噪音、转速慢、抖动等现象,如果发现异常情况请及时更换。
4、加湿器更换:加湿器一般寿命为一年,定期检查加湿灌是否有堵塞,电极短路,无法加湿的情况。加湿器一般是一次性的,如果加湿器故障,尽量更换新的,不建议清理后继续使用。
5、室外机的清洗:室外冷凝器一般比较容易张和堵塞,特别到了春暖花开时,柳絮、杨絮四处飘飞容易粘到冷凝片上,影响冷凝器散热。先用扫把扫掉粘附在冷凝片上的粘附物,然后用高压水枪进行冲洗。
6、查看各铜管、阀门及各连接点是否松动、有裂纹,因为机房空调24小时不停运转,震动比较到大,容易出现上面情况,导致氟泄露。