循环冷却水系统日常运行时,人们通常是根据循环冷却水中 某一种组分的浓度或某一性质与补充水中某一种组分的浓度或某 一性质之比计算循环冷却水的浓缩倍率 K。对于用来监测浓缩倍 率的组分性质的要求是:它们只随浓缩倍数的增加而成比例的增 加,而不受运行中其它条件(加热、曝气、投加水处理剂、沉积、 结垢)的干扰。通常选用的组分浓度有:氯离子浓度、钾离子浓度。 循环冷却水电导率是水中各成分的电导率之和,循环水处理 浓缩倍数运行工况不同,其电导率浓缩倍率也有不同。通过研究 循环水中各成分的变化规律也就可以研究电导率的变化规律。