(广州市没计院,广‘州510620)摘要《自动喷水灭火系统设计规范》(GB　50084　2001,2005年版)中的条文说明5.0.2与7.1.2分别提出了关于最大喷头间距的两种计算方法。容易引起设计人员的误解和混淆。通过对比,辨　析了这两种最大喷头布置间距算法的区别,并提出了喷头有效保护半径与覆盖半径的概念.方便设计人　员理解。　关键词　最大喷头间距　保护面积　有效保护半径　覆盖半径　引言《自动喷水灭火系统设计规范》(GB　50084　2001,2005年版),(以下简称“喷规”)1　fj颁布实施　以来,就自动喷水灭火系统的喷头布置问题,已经有　不少专家、学者展开了探讨,主要ql-x4“喷规”中表　7.1.2(如表1所示)规定的喷头间距最大值如何确定　的问题。以“喷规”7.1.2的条文说明为依据,黄秉　政:2|、姚飞骏L3;、赵世明一j等进行了深入讨论,认为　在布置喷头时还应考虑喷头流量系数、上作压力、布　置形式等因素的影响,如果笼统地按照表7.1.2的　规定去布置可能会出现未被覆盖的漏喷点或足作用　面积内喷水强度不足等问题。　“喷规”表7.1.2喷水强度/　正方形布　矩形或平行四边形　只喷头的最喷头‘j端墙　置的边长　布置的长边边长　大保护面积　的最大距离　I/(rrin　4.44.5　20.0　2.2　3.64.0　12.5　1.8　3.43.6　11.S　1.7　12　3.0　3.6　9.0　1.5　然而在仔细学习了“喷规”之后,发现条文说明　7.1.2和5.0.2对f最大喷头间距提出的两种计算　方法,有相似之处但又有所不同,而规范的说明不太　详尽,容易引起读者的误解,而文献中亦元相关讨　论。笔者尝试对此问题做一个辨析。　最大喷头间距的算法喷头流量按式(1)计算:　式中q——喷头流量,I./min;124给水排水Voi.34增刊2008　喷头上作压力,MPa;K——喷头流量系数。　每只喷头的保护面积按式(2)计算:　式中A。——每只喷头的保护面积,m2;,~喷水强度,I。/(rain　m2)。　这里的“保护面积”可以是圆形、正方形或者矩　形,不同的形状对应不同的计算方法。“喷规”的条　文说明7.1.2‘-i5.0.2中分别就正方形和圆形保护　面积计算相应的最大喷头间距。　2“喷规”中关于最大喷头间距的算法　2.1　条文说明7.1.2中的计算方法　在“喷规”的条文说明7.1.2中以正方形作为喷　头的保护面积,如图l。　图1“喷规”条文说明7.1.2中的插图　条文说明中有“以喷头A、B、C、D为顶点的围　合范围为正方形,每只喷头的25%水量喷洒在正方　形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及　喷水强度,叮以求出正方形ABCD的面积和喷头之　间的距离”。中危险T级场所,选定喷头喷水强度为　6L/(min　m2),喷头工作压力为0.1MPa,流量系　数K--=80,则每个喷头流量按式(1)计算为:　q=Kt、/10P--80(L/min)　ABCD面积一80,一13.33(m2)　正方形的边长:　AB13.33—3.65(m),即最大喷头间距。　2.2条文说明5.0.2中的计算方法　“喷规”条文说明5.0.2中有一个类似的计算实　例,计算布置在长方形走道的最大喷头间距。走道　长15m,宽1.4m,如图2所示。选用流量系数K一80的喷头,当喷头最低工作压力为0.05MPa时,喷　水流量(q)为:　K/30P一56.57(L/min)为达到6L/(min　ITl2)的喷水强度,圆形保护　面积(As)为:　As子一等_9.43(m2)　喷头问距(S)为:S一2v/R2—62—2v/1.732—0.72—3.16(m)　图2“喷规”条文说明5.0.2中的插图3两种计算方法的辨析　从这两个例子我们可以看到最大喷头间距计算　的差别:条文说明7.1.2中的计算是取正方形　ABCD作为喷头的保护面积,而在条文说明5.0.2　中是以圆形作为喷头的保护面积。进一步来说,图　1与图2中网的半径R的含意足不同的。然而“喷规”中没有对这两者作明确的定义,有相当多的设计　人员也没有理解或深入细究。笔者在查阅了相关论　文之后,认为叮以做如下解释。　首先看条文说明7.1.2中的附图(见图1),其　中的圆应该是指喷头喷水覆盖的圆形区域,因为在　条文说明中有“每只喷头的25%水量喷洒在正方形　ABCD内”。从图1中看,只有4个喷头的喷水覆盖　的圆形恰好相切于正方形的中点,才有每只喷头　25%水量喷洒在正方形ABCD内的町能。此时喷　头间距最大,我们不妨定义这里的R为喷头的覆盖　半径,以Rc表示。由图1的几何关系不难得到:　Rc一等一华　其中As一正方形ABCD面积一13.33(m2):Rc--‘耸一_33—2.58(m)　42　42　可以将式(3)代人条文说明5.0.2的例子,试算　其条件下的喷头覆盖半径:　Rc--耸一_/gT.43—2.17(m)　其次看条文说明5.0.2,在附图的下方有一个注“R一喷头有效保护半径”,可见这个半径和前文　所指的喷头覆盖半径是有所区别的,这里沿用条文　说明中“喷头有效保护半径”的定义,并以R,表示。　RP一、|垒　若以(3)式计算条文说明7.1.2中的喷头有效保护半径为:　对比两个例子的有效保护半径和覆盖半径如表2所示:　表2有效保护半径和覆盖半径的对比　“喷规”中的例子　Rp/m　Rc/m　计算参数　条文说明5.0.2　1.73　2.17　K一80,P　0.05MPa,,=6I./(rain　m2)　条文说明7.1.2　2.06　2.58　K=80,P一0.1MPa,I=61./(min　m2)　由表2可见喷头有效保护半径小于覆盖半径,　前者约为后者的0.8。谢思桃等[5]