投料顺序:石子水泥砂子。 本工程均采用插入式振捣器,一次浇筑厚度不宜超过振 捣器作用部分长度的 1.25 倍,捣实砼的移动间距不宜大于振 捣器作用半径的1.5 昼夜浇水养护,养护期不少于7d,砼强度 未达到1.2MP 之前不得上人作业。6、模板工程 本工程模板采用钢木混合模板。模板支搭的标高、截面 尺寸、平整度、垂直度应达到质量验收标准,以满足其钢度, 稳定性要求。 模板支撑应牢固可靠,安装进程中须有防倾覆的临时固 定措施。 本工程选用851 脱模剂,每拆除一次模板经清理后涂刷 脱模剂,再重新组装,以保证砼的外观质量。 10 6、架子工程 本工程采用双排架子防护,外设立杆距墙 架子底部夯实,垫木板,绑扫地杆。为加强架子的稳定性,每七根立杆间设十字盖,斜杆与 地面夹角60 为防止脚平架外倾,与结构采用钢性拉接,拉接点间距附和“垂四平六“的原则。 外防护架用闭目式安全网进行封闭,两平网塔接和网下 口必须绑孔紧密。 结构架子高出作业层 1m,每步架子满铺脚手板,要求 严密牢固并严禁探头板。 7、装饰工程 装饰工程施工前,要组织质监部门、建设、设计、施工单 位四方参加的主体结构工程核验收,对已完全体分部工程进行 全面检查、发现问题及时处理,清除隐患,并做好装饰前材料、 机具及技术准备工作。 1、根据预算所需材料数量,提出材料进场日期,在不影 响施工用料的原则下,尽量减少施工用地,按照供料计划分期 分批组织材料进场。 2、将墙面找方垂直线,清理基层,然后冲筋,按照图纸 要求,分层找平垂直,阴阳角度方正,然后拉线作灰饼。底子 11 灰应粘结牢固,并用刮杠刮平,木抹子抹平。 3、罩面应均匀一致,并应在终凝前刮平压光,上三遍灰 抹子。 4、油漆、涂料施工: 油漆工程施工时,施工环境应清洁干净,待抹灰、楼地面 工程全部完工后方可施工,油漆涂刷前被涂物的表面必须干 燥、清洁,刷漆时要多刷多理不流坠,达到薄厚均匀,色调一 致,表面光亮。 墙面涂料基层要求现整,对缝隙微小孔洞,要用腻子找平, 并用砂纸磨平。 为了使颜色一致,应使用同一配合比的涂料,使用时涂料 搅匀,方可涂刷,接槎外留在阴阳角外必须保证涂层均匀一致 表面不显刷纹。 8、楼地面工程 楼地面工程只作50 厚豆石砼垫层。 做垫层必须先冲筋后做垫层,其平整度要控制在 4mm 内,加强养护4-5天后,才能进行上层施工。 10、层面工程 1、屋面保温层及找平层必须符合设计要求,防水采用防 水卷材。 2、做水泥砂浆找平层表面应平整压光,屋面与女儿墙交 接处抹成R150mm圆角。 12 3、本工程屋面材料防水,专业性强,为保证质量,我们 请专业人员作防水层。 4、原材料在使用前经化验合格后才能使用,不合格材料 严禁使用。 11、水、暖、电安装工程 管道安装应选用合格的产品,并按设计放线,坡度值及 坡向应符合图纸和规范要求。 水、暖安装前做单项试压,完毕后做通、闭水后试验和 打压试验,卫生间闭水试验不少于24 小时。 电预埋管路宜沿最近线路敷设,应尽量减少弯曲,用线 管的弯曲丝接套丝,折扁裂缝焊接,管口应套丝用堵头堵塞。 油漆防腐等均符合图纸各施工规范及质量评定标准。 灯具、插座、开关等器具安装,其标高位置应符合设计要求,表面应平直洁净方正。 灯具、插座、开关等器具必须选用合格产品,不合格产 品严禁使用。 做好各种绝缘接地电阻的测试和系统调整记录,检查配 线的组序一定要符合设计要求。 五、预防质量通病之措施 本工程按优质工程进行管理与控制,其优质工程的目标体 系与创优质工程的保证措施在本工程施工组织设计中做了详 述。本措施不再述。 13 创优质工程除对各分部、分项、工序工程施工中,精心操 作,一丝不苟、高标准严要求作业外,关键是防止质量通病。 为此,提出防止通病的作业措施如下: 1、砖墙砌体组砌方法: 、组砌方法:一顺一丁组砌,由于这种方法有较多的丁 砖,加强了在墙体厚度方向的连结,砌体的抗压强度要高一些。 、重视砖砌体水平灰缝的厚度不均与砂浆饱满度: 、水平灰缝不匀:规范规定砖砌体水平灰缝厚度与竖向 灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应小于12mm。 砂浆的作用:一是铺平砖的砌筑表面,二是将块体砖粘接成一 个整体。规范中之所以有厚度和宽度要求,是由于灰缝过薄, 使砌体产生不均匀受力,影响砌体随载能力。如果灰缝过厚, 由于砂浆抗压强度低于压的抗压可度。 在荷载作用下,会增大砂浆的横向变形,降低砌体的强度。 试验研究表明,当水平灰缝为12mm时,砖砌体的抗压强度极 限,仅为10mm厚时的70-75%,所以要保证水平灰缝厚度在 8-12mm之间。怎样确保水平灰缝的厚度呢? A、皮数杆上,一定将缝厚度标明、标准。 B、砌砖时,一定要按皮数杆的分层挂线,将小线接紧, C、砌浆所用之中砂,一定要过筛,将大于5mm的砂子筛 14D、要选砖,将过厚的砖剔掉。 E、均匀铺灰,务使铺灰之厚度均匀一致。坚持“一块砖、 一铲灰、一揉挤“的“三一“砌砖法“。 砂浆必须满铺,确保砂浆饱满度。 规范规定:多孔砖砌体,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于 80%,这是因为,灰缝的饱满度,对砌体的强度影响很大。比如:根据试验研究,当水平灰缝满足80%以上,竖缝饱满度满 足60%以上时,砌体强度较不饱满时,要提高2-3 倍,怎样 保证灰缝饱满度呢? A、支持使用所述的“三一“砌砖法,即“一块砖、一铲 B、水平缝用铺浆法(铺浆长度50cm)砌筑,竖缝用挤浆法砌筑,竖缝还要畏助以加浆法,以使竖向饱满,绝不可用 水冲灌浆法。 C、砂浆使用时,如有淅水,须作二次拌合后再用。绝不 可加水二次拌合。拌好的砂浆,须于3 小时之内使用完毕。 D、不可以干砖砌筑。淋砖时,一般以15%含水率为宜。 (约砖块四周浸水15mm左右)。 注意砌砖时的拉结筋的留置方法: 砖砌体的拉结筋留置方法,按设计要求招待。如设计没有 具体规定时,按规范执行。规范规定“拉结筋的数量每 12cm 钢筋,沿墙高每50cm 留一组。埋入长度从墙 15 的留槎处算起,每边均100cm。2、预防楼梯砼踏步掉角: 楼梯踏步浇筑砼后,往往因达不到砼强度要求,就因施工 需要提前使用,既便有了足够强度,使用不慎,都会掉楞掉角。 而且有了掉角,修补十分困难,且不定期牢固。为此宜采用两 种方式予以防治: 踏步楞角上,在浇筑砼时增设防护钢筋。 踏步拆模时,立即以砂袋将踏步覆盖。(水泥袋或用针 织袋装砂)既有利于砼养护,又可保护踏步楞角。 3、楼梯弊端的预防: 防止踏步不等高: 踏步不等高,既不美观,又影响使用。踏步不等高现象, 一般发生在最上或最下一步踏步中。产生的原则,一是建筑标 高与结构标高不吻合。二是将结构标高误为建筑标高。三是施 工粗心,支模有误。为此,浇筑楼梯之间: 仔细核查楼梯结构图与建筑图中的标高是否吻合。经查 核与细致计算无误后,再制作安装模板。 浇筑砼中,往往由于操作与模板细微变形,也会使踏步 有稍话误差。这一个误差,要在水泥砂浆罩面时予以调整。为 使罩面有标准。在罩面之前,根据平台标高在楼梯侧面墙上弹 16 出一道踏步踏级的标准斜线。罩面抹灰时,便踏步的外阳角恰 恰落在这一条斜线上。这样做,罩面完成后,踏步的级高级宽 就一致了。 如果,施工出现踏步尺寸有较大误差,一定要先行剔凿, 并用细石砼或高强度水泥砂浆调整生,再做罩面。 4、堵好脚手眼: 堵脚手眼做得好坏,直接影响装修质量。一是影响墙面抹 灰之脱落、开裂也空鼓;二是洒水可沿已开裂的脚手眼进入室 内。因此,堵脚手眼的工作万不可忽视、大意: 将脚手眼孔内的砂浆、灰尘凿掉,清除洁净,洒水湿透 眼内孔壁。 将砖浸水湿透。脚手眼内外同时堵砌,绝不准用干砖堵 用“一砖、一铲灰、一挤塞“三一砌砖法堵塞,绝不准用碎块碴堵塞。 砂浆必须饱满(最后的一块砖堵完后,用竹片或扁平钢 筋将砂浆塞实,刮平,灰缝要均匀、实心实意,不准不刮浆干 塞砖块)。 5、散水砼变形缝的做法: 砼散水的变形缝,常规做法是镶嵌木条,砼浇筑有足够强 度后将此木条取出,再灌以沥青砂浆。其缺点是L 散水板块相 邻高差平整不易保证,木嵌条不可取净,取木条将板块楞角碰 17 坏,不灌沥青砂浆而灌热沥青等。 好的做法是: 、事先按变形的长短、高度(板块砼厚)的制作厚为20mm 的沥青砂浆板条; 砼板块浇筑前,第一块板的断缝处支设模块,砼有足够 强度(1.2Mpa)后,拆除侧模板,将预制沥青砂浆板条贴粘在 砼板块侧缝表面,接着浇筑第二块板块砼。集资或跳浇散水板 块。(靠墙身处不支模板,直接将沥青砂浆板条粘贴)。 当板块砼都有了足够强度后,再用加热后的铁铬子,将 缝处沥青砂浆板条予以慰汤,使其缝隙深浅一致,交角平顺。 6、卫生间地面漏水的预防: 现浇砼楼板:沿房间四周墙上翻150mm。 找平层:施工前,清理面层须洁净,并湿润砼楼板表面, 之后刷一层TG 胶素水泥浆。 找坡层用细石砼,并找出排队水坡度,坡向地漏,要平 整光洁。上刷冷底油一道。 防水层:用一布四涂。但沿四周墙上150mm,遇向口时, 伸向口外300mm。 粘结层:用1:20 水泥砂浆厚20mm,沿墙四周上翻 150mm并粉光。注意排水坡度与坡向或做C20 7、管道根部的渗漏预防:、浇筑钢筋砼楼板,用时准确地将位置、尺寸预留楼板 18 管道孔。或埋设预留套管。 、如为预留孔洞时,要预留万不可事后凿孔或扩孔。如 为预留套管进,位置一定要准确。套管要焊上止水钢环。 、预留孔洞的模盒或套管一棕要与楼板的模板固定防止 错位。浇筑砼时派专人看护,以利及时修正。 、地面的做法按设计要求进行或建议甲方按上述“地面 漏水防预“中所提做法处理,但防水层必须沿套管或给排水管 上翻150mm并与管子贴粘牢固。 、如为预留孔洞,等管道安装就位并校正固定后,对预 留洞要用与楼板同标号的砂浆(或1:2-1:2.5 的水泥砂浆等) 填实、捣固,使其与砼结合密实,决不许以碎砖、碎石、杂物 随意堵塞。 、做地面时,切切注意地面排水坡度与坡向。 木门传统的固定方法是:用钉子将木门框固定在预先埋设在砖内的木砖上。每边固定点不少于2 处,间距1.2m。 这种传统做法的弊端是:木砖容易松动,木砖漏留,木砖 大小倒放等,致使门窗的安装质量受到影响。改进方法是以用 C20 砼制成120mm 及240mm的预制块,内预埋木砖。 、木砖埋入预制块模具前,须以防腐处理。 、120 预制块用于 370 120墙中。240 预制块用于 240 199、塑钢窗之固定: 、塑钢窗与墙体的固定用连接点的设置: 距框角180mm; 间距600mm。 眼下存在的问题是:设置连接点不足,甚或漏设,这不仅 影响门窗板动不稳,更有甚者会影响日后擦窗人的生命安全。 为此,日后一定要按图示之要求设置固定杠用连接点。 、连接点的钉固方法: 墙体砌筑时,将C20 砼预制块,不论砖墙、砼墙、加气块 墙、都用射钉将铁板连接条钉在墙上,更有将普通铁钉钉在墙 上者,都是极不安全,极不妥的操作方法。 、固定门窗框用的连接铁板与钉接: 、连接铁板条:其规格为:(长宽厚)140mm 20mm1.5mm 射钉规格为:(直径长)3.7mm42mm 或金属胀锚螺栓:(直径长)8mm65mm 施工中,常常见到连接铁板条规格过小(厚不到1mm), 甚至有的用0.5mm 的镀锌铁皮剪成条状做连接铁板条用,用直 4mm的螺钉固定连接铁板条,都不是妥的,或直接用铁钉 钉更为不妥。 、连接铁板条与塑钢之连接,用塑钢抽芯铆钉,其直径 5mm,不用5mm螺钉或4mm 的自攻螺丝。 20 、预防塑钢与铁制连接铁板条之间的电偶腐蚀L: 为了防止塑钢和连接铁板条之间的电偶腐蚀,采取下列措 、采用镀锌钢板制作连接铁板条。、或将连接用铁板条与塑钢之间用塑料膜隔开。 、或用密封漆将塑钢与铁板条之间,窗框与墙之间予以 封闭以免雨水浸入。 10、给水管道施工 给水管道安装施工比较简单。便是它是承压管,将受较高 水压力,如粗心施工,也会带来管道渗漏,为此: 、管子接口: 、丝口连接:加工丝扣时要做到:丝扣光滑、端正、不 抖丝、不乱扣、有椎度。这五点都要达到。有一点不符合要求, 剔出重新加工或切去此端重做。 、焊接接口:设计要要求坡口焊时,坡口加工的形式须 符合设计要求。不需坡口焊时,在焊前用砂布将管口打磨干净, 两管对口间要均匀,不可一侧大,一侧小。焊接时,焊缝高度 要符合规范要求。 、安装 安装前弄清图纸,查清管子位置,走向、标高。并做现场查验当实际尺寸与图纸不符合时,提出修正,以免与土建 产生矛盾。 21 、安装时,管子必须找正后再拧紧,不得倒拧,以免损 、下料:管道不料时,尺寸一定要准确,给水管误差5mm。为确 保下料时尺寸准确,对实际安装位置与尺寸进行实测实量,不 要按图纸尺寸下料。同时,必须逐根管道都要实测实量。 、水压试验: 、把好水压试验关,是控制管道安装质量的关键。 、压力表必须精确,使用前要进行校验。 、试验时,第一要查看压力表的压力降,第二要逐房间 察看管道的渗漏情况。 、渗水的接头、管子必须返工。大面积漏水的管段必须 换掉或修理,并至不再出现“跑、冒、漏、渗“为止。 11、注意配电箱的产品质量验收: 市场采购的配电箱,不少是不符合国家标准的新产品。除 新产品的外观质量外,突出的质量缺点是: 、不设零线; 、没有设置零线与保护接地汇流排。 这种缺陷的存在,在接线时,往往将箱上的所有插座的零 线串接,保护接地串接。这样,当前面的插座坏了,接在后面 的几个插座就会发生零线断线或地线断线,造成搞插座没有 电,或在发生漏电事故时,漏电开关不动作,严重者造成人员 22 伤亡。 为此,在采购配电箱时和安装配电箱之前,对其质量进行 检查。查看是否分别设置了零线和保护地线汇流排。不合格者, 不得使用。 12、插座接线: 、单相二线插座:原则是“开关永远控制相线“。 、单相三线插座:面对插座的右孔接相线,左孔接零线。 13、电器的接地 电器安装中,首先考虑的就是用电安全。低压系统地接地 保护最优形式就是“三相五线制供电形式“,它非常适用于分 散的民用建筑,也适用于施工现场的临时供电。 从电源时入配电箱之后,从接地板的引上线和电源中性点 的焦点处,向室内分出保护线 PE 和进入电路的零线 N,在建 筑物地也不得混淆,困为,一旦线进入电路,就有电源通过, 混淆后,就会引起漏保护器跳闸,影响正常使用。所以在用户 配电线路中,插座中的线和线应该统一有颜色的区别。 六、工程进度计划 工期控制: 要工程计划自2004 月15日开工,2005 为保证工期目标的实现,将施工过程划分为五个阶段。