如果没有使用任何电器,电闸(正式名称应该是漏电保护断路器)总是跳,那肯定是电线破皮后产生漏电的现象。电线破皮后与墙壁产生回路,形成电阻性负载,且负载较大,已超出了断路器的额定使用电流。所以使发热元件动作。
处理方法最常用的是排除法。将家里的电器插头全或分路开关全关掉,然后将电闸推上去,此时电闸不跳的话再将各种电器及灯具逐一通电,哪个电器一插就跳就是那个电器漏电或短路。
第二种情况是电气全扒掉下一推电闸就跳,这时可将电闸用户端的电线全部卸下来,再推电闸还跳的话是空负荷开始关或漏电器本身的事。
扩展资料:
跳闸了恢复用电的方法:
应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。
还有一个要特别注意的是,如果是电器超负荷导致的跳闸我们首先要把相关的电器断电,这样才能恢复。