1kV以下接户线　的最小线间距离见表12-1。lkV以下接户线的零线和相线交叉处,应　保持一定的距离或采取加强绝缘措施。　表12-1　lkV以下接户线的最小线间距离　41　架设方式　档距(m)　线间距离(m)　自电杆上引下　25及以下　0.15　沿墙敷设　水平排列　3及以下　0.10　垂直排列　6及以下　0.15　12.5　接户线受电端的对地面垂直距离,不应小于下列数值:　a)lkV~10kV,4m;　b)lkV以下,2.5m。　12.6　跨越街道的lkV以下接户线,至路面中心的垂直距离,不应小　于下列数值:　a)通车街道,6m;　b)通车困难的街道、人行道,3.5m;　c)胡同(里、弄、巷),3m;　d)沿墙敷设对地面垂直距离,2.7m。　12.7　lkV~10kV接户线至地面的最小距离应按13.2规定。　12.8　lkV以下接户线与建筑物有关部分的距离,不应小于下列数值:　a)与接户线下方窗户的垂直距离,0.3m;　b)与接户线上方阳台或窗户的垂直距离,0.8m;　c)与阳台或窗户的水平距离,0.75m;　d)至墙壁和构架的距离(挑檐下除外),0.05m。　12.9　lkV以下接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于下列数值:　a)lkV以下接户线在弱电线路的上方,0.6m;　b)lkV以下接户线在弱电线路的下方,0.3m;　如不能满足上述要求,应采取隔离措施。　42　12.10　lkV~10kV接户线与弱电线路的交叉,应按3.2.2规定。　12.11　lkV~10kV接户线与道路、管道的交叉或接近,应按13.12规定。　12.12　1kV以下接户线不应从高压引下线间穿过,且严禁跨越铁路。　12.13　不同金属、不同规格的接户线,严禁在档距内连接。跨越通　车街道的接户线,不应有接头。　12.14　接户线与线路导线如为铜铝连接,应有可靠的铜铝过渡措施。　12.15　各栋门之前的接户线若采用沿墙敷设时,应有保护措施。　12.16　低压单相用户接户线可采用两芯平行集束电缆,低压三相用　户接户线可采用四芯平行集束电缆。　43　13　对地距离及交叉跨越　13.1　绝缘导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、　索道及各种架空线路的距离,应按下列原则确定:　1)应根据最高气温情况或最大垂直比载求得的最大弧垂和最大　风速情况求得的最大风偏计算。　2)　计算上述距离应计入绝