1. 6 低负荷运行时, 空气预热器酸腐蚀加剧低负荷运行时, 炉内各部温度均不同程度下降,最终排烟温度降低。 冈为所』 { j炼油厂炼厂气中含有硫, 硫燃烧后生成二氧化硫, 少量的二氧化硫在过量氧气的条件下继续氧化成三氧化硫, 烟气中的三氧化硫与烟气中的水蒸气结合为硫酸蒸汽。 烟气中的硫酸蒸汽即使含量很少, 烟气酸露点也会提高很多。如果低温受热面的金属肇温低于硫酸汽的露点, 硫酸蒸汽便会在低温受热面上结露, 从而造成低温受热面的腐蚀。 如果烟气中的飞灰冈结露而粘结在受热面上结成硬块, 就会造成空气预热器内部堵灰, 影响烟气流通。2锅炉低负荷运行技术应对措施燃油燃气锅炉低负荷运行时, 为最大限度地减少给设备带来的损害和保证锅炉的安全运行, 我们采取了以下运行技术措施来克服存在的技术问题。2. 1编制了“当量饱和蒸汽压力表” 。 指导锅炉降压运行为增加低负荷时自然水循环的动力, 防止水循环的恶化, 最大程度地保护水冷壁安全运行, 作为上升管的水冷壁中必须保持相应的含汽率。 以该锅炉额定压力下30 t/h 负荷为标准, 依据不同蒸汽压力下蒸汽的饱和温度、 饱和蒸汽的比容不同【31, 计算编制出不同锅炉负荷时蒸汽占有同样体积时的饱和蒸汽压力, 这罩称为“当量饱和蒸汽压力” 。当外网蒸汽需求量逐步萎缩到30 L /h 以下时,根据锅炉需要运行的负荷, 在“当量饱和蒸汽压力表” ( 如表1)找到相应的当量饱和蒸汽压力, 再计算出需要控制的过热蒸汽压力, 操作人员按照计算出的过热蒸汽压力对锅炉进行降压运行操作。表1当量饱和蒸汽压力表　万方数据 ・运行管理・燃油燃气锅炉低负荷运行技术4 5注: 表中数据相当于3. 8 M P a 时小同负荷F “当量压力” 、 饱和温度、 饱和蒸汽比容、 过热蒸汽压力控制范围。2. 2调整燃烧, 提高锅炉燃烧的稳定性9 0 0 ℃下降到6 0 0 ℃, 为保证蒸汽温度, 面式减温器2. 2. 1锅炉在运行过程中合理配风减温水全部停用。 如果仍然达不到额定温度, 则停锅炉低负荷运行时要合理配风, 及时根据油气、用下排燃烧器, 投用上排燃烧器, 抬高火焰中心, 进喷嘴喷入炉膛燃料量调整单个燃烧器调风器挡板开而提高流经过热器的烟气温度。度, 使火焰呈桔黄色, 避免造成不完全燃烧、 灰渣在还2. 4 采用小口径、 低量程的给水调节阀, 保证汽包原性气氛中熔点降低、 在水冷壁处结焦。 不投用的喷液位的自动调节嘴, 要确保调风器挡板处于关闭状态, 防止造成炉膛为了保证锅炉低负荷运行时汽包水位的调节质温度降低, 着火推迟, 火焰拉长, 炉膛出口烟温升高。量, 在原给水调节阀旁路安装小口径、 低流量的给水2. 2. 2采用小油枪稳燃技术调节阀, 仍然采用三冲量的控制方式, 实现了对汽包锅炉使用的是出力8 0 0 k g /h 的蒸汽雾化油枪,水位的自动平稳调节。喷嘴上有12个西3. 5的开孔。 当锅炉低负荷运行2. 5送、 引风机采取变频器变速调节方式, 避免风时, 为了减少给油量, 保证油枪雾化效果, 对锅炉用机工作点落入喘振区油枪进行了技术改造, 将喷嘴上( b 3. 5的开孔缩小送、 引风机安装变频器, 改变风机叶轮的工作转为咖2. 4 , 将油枪出力由8 0 0 k g /h 降低到30 0 k g /h 。速, 从而改变风机的Q —p 特性曲线, 由此改变风机在烧油量最小的条件下起到油长明火的稳燃作用。的工况, 避免风机工作点落人喘振区。2. 2. 3全烧炼厂气时投入长明火嘴当锅炉在低负荷运行, 需要降低送、 引风机流量为了应对国际金融危机, 提高企业效益, 即使锅时, 只需手动操作变频器转速调节旋钮, 降低风机转炉在低负荷运行状态, 有时为了节约渣油, 需要全烧速, 就可以迅速实现风量调节。炼厂气。 在这种状态时, 必须投入炼厂气长明火嘴送、 引风机除按时进行巡检外, 还应组织设备管以保证锅炉稳燃, 其它炼厂气喷嘴通过调节阀自动理人员、 维护人员每周对送、 引风机进行检测与维护控制。( 测震动、 轴承加润滑油、 电机轴承测温), 发现问题2. 2. 4 投入的燃烧器均匀布置及时解决, 消除风机故障造成停炉的隐患。为了减少炉内各部热偏差, 保证燃烧稳定, 燃烧2. 6 运行中加强调节, 停用后坚持清焦, 采用耐腐器应尽量对称投入运行。2. 3停用面式减温器, 保证过热蒸汽温度对过热蒸汽温度, 有两类调节方法: 一是通过增减面式减温器减温水量调节汽温; 二是通过改变锅炉内辐射受热面与对流受热面吸热量分配比例来调节汽温。锅炉低负荷运行时, 流经过热器的烟气温度从蚀材料。 避免空气预热器腐蚀泄漏2. 6. 1合理控制过量空气系数和减少漏风烟气中过剩氧会增大S O , 的生成量。 运行中, 要严格控制送、 引风机变频转速和风道、 烟道、 单个喷嘴调风门开度, 使炉膛负压保持在规定范围, 合理控制过量空气系数和减少漏风, 维持燃烧器低氧燃烧。( 下转第54 页)　万方数据 工业锅炉20 0 9 年第4 期( 总第116 期)对于设置非沸腾式省煤器的锅炉, 当锅炉负荷突然降低时, 其蒸发量减少, 相应地省煤器内的水流速降低, 而此时的排烟温度仍较高, 冈此易使给水汽化, 产生汽水冲击。 在这种情况下, 应注意省煤器出口水温, 水温过高时, 应按点火起动时的操作方法来降低省煤器出口水温。 锅炉在低负荷运行时, 也应注意省煤器出口水温, 避免省煤器内因水温过高而汽化。( 3)定期对设备进行维护保养, 检查给水泵及各给水止回阀, 使其正常工作。( 上接第4 5页)2. 6 . 2调整热Jx l再循环量, 使排娴温度在露点温度之上根据燃料含硫组分质量百分比0 . 35%, 计算出烟气硫酸露点温度为14 7 o C 。 运行中控制热风冉循环量, 确保排烟温度在烟气硫酸露点温度之上。2. 6. 3停, H j后坚持清焦由于渣油和炼厂气中含硫并具有一定灰分, 在空气预热器处易产生积灰, 影响烟气的流通和锅炉传热。 特别在空气预热器低温端, 由于烟气温度低于烟气露点而局部结露, 易形成焦状硬块。 如果不及时清除, 不仅堵塞空气预热器, 而且焦块中的硫酸还会对窄气预热器管壁再次产生腐蚀, 造成漏风。所以, 每次停炉后都要坚持清焦, 避免空气预热器腐蚀泄漏。2. 6 . 4 采用耐腐蚀材料为了抵御锅炉高含硫炯气的露点腐蚀, 锅炉采用了南N D ( 0 9 C r C u S b )钢管制作的管式空气预热器, 运行时问可达3. 5万小时。3锅炉低负荷运行结论3. 1锅炉低负荷运行情况根据生产需要, 1。 锅炉在20 0 8 年5月 22日~10 月 22日低负荷运行。 期间分别在27 t/h 负荷下一^^^^^^^^~市场为导4 结束语蒸汽锅炉在运行过程中, 经常会发生给水系统振动事故, 如得不到及时处理, 会影响锅炉的安全运行。 锅炉给水系统发生振动时, 应根据分析产生振动的原冈, 有针对性地逐项排除, 防止事故发生。 蕊参考文献[ 1]劳动部职锅局. 蒸汽锅炉安伞技术监察规程[ M ]. 北京:中国劳动出版社, 19 9 6.[ 2]JB /T9 618 - - 19 9 9q - 业锅炉锅筒内部装置没计导则[ S ].[ 3]郑珲, 吴行惠. 工业锅炉教程[ M ]. 北京: 中国劳动出版社. 1998.