T8、T5、T4 灯管及 LED 灯管规格、长度与功率 以下收集整理灯管参数属性,以方便广大设计师了解并使用。 规格直径: 常用的是 T8、T5、T4 灯管,还有 T10、T12。那么,这个“T”代表“Tube” ,表示这个东西 是管状的, T 后面的数字表示灯管直径。 每一个“T”就是 1/8 英寸,一英寸等于 25.4 mm。 那么每一个“T”就是 25.4÷8=3.175mm,那么 T8 灯管的直径就是 25.4mm。 T12 灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm T10 灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mm T8 灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm (T8 的刚好是直径一英寸的灯管) T5 灯管的直径就是(5/8)×25.4=16 mm T4 灯管的直径就是(4/8)×25.4=12.7 mm 其他灯管的管径尺寸依此类推: T3.5 直径 11.1 mm T2 直径 6.4 mm 长度与功率: T8 灯管的长度(注:统一宽度 39mm、高度 52mm) 20w 长620mm; 30w 长926mm; 40w 长1230mm; T5 灯管的长度(注:统一宽度 23.5mm、高度 39mm) 8w 长310mm; 14w 长570mm; 21w 长870.5mm; 28w 长1170.5mm; 35w 长1475mm; T4 灯管的长度(注:统一宽度 21mm、高度 32mm) 8w 长341mm; 12w 长443mm; 16w 长487mm; 20w 长534mm; 22w 长734mm; 24w 长874mm; 26w 长1025mm; 28w 长1172mm; T5 和T4,T8 有啥区别呢? 理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。为了节约成本,T5、T4 都采 用了微型支架的形式出售, 就是镇流器含在支架的微型空间里面, 这种镇流器的效率和质量 一般都不大好, 导致应该很高效率的灯管反而不如常规的 T8 灯管亮, 寿命方面也有点打折。 尽管如此,实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么 T5、T4 光 管得到设计师们使用最多的原因吧。 家庭常用灯管及特点 一般家庭常用: 20W 长度 64cm 640mm 30W 长度 96cm 960mm 40W 长度 128cm 1280mm 色温 色温是以绝对温度 K 来表示。 不同的色温会引起人们在情绪上不同的反应, 色温三类: a.暖色光:暖色光的色温在 3300K 以下,.暖色光与白炽灯光色相近,红光成分较多,给人 以温暖、健康、舒适的感觉,适用于家庭、住宅、宿舍、医院、宾馆等场所,或温度比较低 的地方。 b.暖白光:又叫中间色,它的色温在 3300K-5300K 之间。.暖白光光线柔和,使人有愉快、 舒适、安祥的感觉,适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。 c.冷色 光: 又叫日光色, 它的色温在 5300K 以上, 光源接近自然光, 有明亮的感觉, 使人精力集中, 适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。 色温越高越接近蓝色光通量就低了。其实,光谱总能量是不低的,色温越低越接近红色 可 以简单的理解为,色温越高(偏蓝) ,其波长越短(555nm 以下) ,人眼对光的敏感度越低。 而光通量是和人眼感知有关系的。人眼接受到的光越少,光通量就越低。 如:T5 属节能灯,常见的大多是接近日光色,T8 属老式荧光灯,常见的大多是暖色光。 灯管出现的符号 除了上以上对灯管参数基本了解外, 我国荧光灯管上打印的标志, 除各生产企业或经销商的 品牌标志及序号外,常出现的符号有表示荧光灯的种类、玻管直径及色温等,其含意如 下: 1)表示荧光灯种类的符号 YZ:表示普通直管型荧光灯(Y—为“荧光灯”汉语拼音的第一个字母,Z—为“直”汉语 拼音的第一个字母) YK:表示快速启动型荧光灯(K—为“快速启动” ) YS:表示瞬时启动型荧光灯(S—为“瞬时启动” ) YG:表示高频荧光灯 YDN:表示单端内启动荧光灯 YDW:表示单端外启动荧光灯 YH:表示环形荧光灯 YPZ:表示普通照明用自镇流荧光灯 D:电子式(电感式自镇流灯符号省略) 注:国外(IEC)表示方法为:PS:预热启动 RS:快速启动,S:热阴极单插脚式瞬时启动。 国外产品常用此类符号。 2)表示灯的玻管直径的符号 用TX 表示灯的玻管直径。其中,T:指管型玻管;X:指玻管直径的,为X/8 英寸。 例:T12 表示玻管直径为 12/8 英寸。目前,国内型号命名中可直接用公制尺寸表示玻管 直径。 3)表示灯的色温的符号 RR:表示日光色(色温 6500K) RZ:表示中性白色(色温 5000K) RL:表示冷白 色(色温 4000K) RB:表示白色(色温 3500K) RN:表示暖白色(色温 3000K) RD: 表示白炽灯色(色温 2700K) 4)其它符号 CE:表示无线电骚扰符合要求。 此外,灯管上还会有额定电压和功率等技术参数。 如: T8YZ36RR:表示的是管径 1 英寸,功率 36W,日光色普通直管型荧光灯。 (如直接 用公制尺寸表示玻管直径,上例也可标为 YZ36RR26,表示管径为 26mm。 ) LED 灯管 LED 日光灯管是采用 CREE 与AOD 超高亮 LED 白光作为发光光源, 外壳为亚克力/铝合金 (客 户定义) 。 规格: 8w: 30*600mm 174 珠60 ml 12w: 30*1168mm 276 珠1000 ml 15w: 30*1198mm 342 珠1200 ml 长度 LED 日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有 60cm 和120cm、150cm 三种, 功率: 其功率分别为 10W、 16W 和20W, 而18W 传统日光灯 (电感镇流器) 实际耗电约为 26W, 36W 传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为 45W; 。8W 的LED 日光灯相当于 20W 普通日 光灯照度,15W 的LED 日光灯相当于 40W 普通日光灯照度,相同照明效率比传统日光灯节 电80%;