在线监测是状态检修的基础和根据。()查看本题分析

正确错误

单芯电力电缆排管敷设时,不能采用钢管等磁性材料的管子。()查看本题分析

正确错误

在污染特别严重地区,仅采用水冲洗办法,也可保证绝缘套管受污染后能满足表面绝缘强度要求。()查看本题分析

正确错误

集肤效应的大小主要与线芯间距有关。()查看本题分析

正确错误

为减小电缆敷设过程中的牵引阻力,可沿线合理布置滑轮。()查看本题分析

正确错误

电缆线路试运行阶段,需要进行一些必要的检查,作为对竣工验收工作的补充。()查看本题分析

正确错误

110kV及以上交联聚乙烯电缆中间接头按照功能分为绝缘和半绝缘接头。()查看本题分析

正确错误

对于XLPE绝缘电缆,半导体屏蔽层具有抑制树枝生长和热屏障的作用。()查看本题分析

正确错误

为检修10kV电力电缆户外终端头,应首先核对线路名称检查断路器确在开位,再拉开断路器两侧隔离开关。()查看本题分析

对错

衡量电能质量的指标是频率电压波形。()查看本题分析

对错

对于XLPE绝缘电缆,具有抑制树枝生长和热屏障作用的是()。查看本题分析

A、绝缘屏蔽层

B、半导电屏蔽层

C、导体屏蔽层

ABC

为保证电缆之间有良好的电气连接,理论上要求电缆连接处的电阻()同长度、同截面、同材料导体电阻。查看本题分析

A、等于

B、小于

C、大于

ABC

1kV五芯(3+2)聚氯乙烯绝缘电力电缆,3指3根相线,2指()。查看本题分析

A、2根相线

B、2根N线

C、线(地线)

D、1根N线和1根P

我国110kV及以上等级充油电缆基本都安装了()实现油压在线实时监控。查看本题分析

A、油压报警系统

B、红外测温仪

C、红外热像仪

ABC

绝缘中气隙的击穿场强比绝缘的击穿场强()。查看本题分析

A、小很多

B、相等

C、大很多

ABC

电缆终端连接部分接触电阻的差异,将造成并列运行电缆线路()。查看本题分析

A、发热增大

B、负荷分配不均匀

C、电压不等

ABC

进行某锅炉车间电缆线路设计时,要求长期耐受700C工作温度,则应选择()电缆。查看本题分析

A、交联聚乙烯绝缘

B、聚乙烯绝缘

C、聚乙烯绝缘

D、橡胶绝缘

电力电缆排管敷设适合于()。查看本题分析

A、城市街区主线敷设多条电缆

B、城市街区辅线敷设少量电缆

C、郊区敷设电缆

ABC

衡量电能质量的指标是()。查看本题分析

A、频率、电压、电流

B、频率、电压、功率因数

C、频率、电压、波形

ABC

电力电缆隧道敷设时,隧道高度一般为()。查看本题分析

A、1.8-2.2m

B、1.9-2m

C、2-2.5m

ABC

钢带铠装电缆适合采用()敷设方式。查看本题分析

A、排管

B、直埋地下

C、高落差竖井

ABC

必须保证电力电缆隧道在城市各种给水排水管网的()。查看本题分析

A、上方

B、两侧

C、下方

ABC

A、使用绝缘杆

B、带安全帽

C、带绝缘手套

ABC

测温光纤固定间隔不大于()。查看本题分析

A、0.2m

B、0.5m

C、1m

ABC

直埋电缆与热力管道接近时,应保持的最小净距为()。查看本题分析

A、0.5m

B、2m

C、1m

ABC

绞合线芯电缆的线芯采用分裂导体结构时,分裂单元数目为()形状时最稳定。查看本题分析

A、5

B、4

C、6

ABC

简单规则圆形绞合电缆线芯的绞合规则是()。查看本题分析

A、k=1+2+3+???+n

B、k=1+6+12+???+6n

C、k=21+22+23+???+2n

ABC

进行电缆线芯导通试验的方法是,()。查看本题分析

A、用万能表分别在三相电缆首端测量线芯电阻

B、将电缆末端三相线芯短接,用万能表在电缆末端测量线芯电阻

C、将电缆末端三相线芯短接,用万能表在电缆首端测量线芯电阻

ABC

电力电缆竖井敷设时,竖井是()的通道。查看本题分析

A、上下落差较大,垂直敷设1根电缆

B、上下落差较大,垂直敷设多根电缆

C、上下落差较小,垂直敷设多根电缆

ABC

对于绕包型电缆,改善铅包口电场分布的有效措施是()。查看本题分析

A、反应力锥

B、应力锥

C、胀铅

ABC

除工作电流大于1000A交流系统电缆外,其他电缆支架宜采用()。查看本题分析

A、铝合金制

B、钢制

C、铁制

ABC
本文标签:浏览次数:37次浏览
郑州电工证怎么考去哪儿报名
高压电工证需要靠多久
高级茶艺师红茶考试文案
危化品主要负责人上机考试