4-1气动调节阀结构 4-2 调节阀的流量系数 4-3 调节阀结构特性和流量特性 4-4 气动调节阀选型 简单控制系统组成:被控对象,测量变送装置,调节器和调节阀组成. 其中调节阀主要包括执行机构和阀体两部分. 调节阀的作用: 接受调节器送来的控制信号, 调节管道中介质的流量(即改变调节量), 而实现生产过程的自动化.本章学习目的: 了解调节阀的结构原理, 掌握 调节阀流通系数和流量特性等概念, 最终通过 计算选择合适的调节阀。 温度控制系统示意图 电磁阀调节阀 调节阀按所用能源可分为气动,电动和液动三类. 按能源分 气动: 压缩空气作为能源, 结构简单, 输出推力 较大, 维修方便, 价格低廉, 防火防爆 电动: 能源取用方便, 信号传递迅速, 但结构复 液动控制阀推力最大,但较笨重, 现已很 少使用 比较项目气动执行器 电动执行器 液动执行器 结构 体积 推力 动作滞后频率响应 维护检修 使用场合 温度影响 成本 简单 简单防火防爆 较小 复杂隔爆型才防火防爆 较大 简单要注意火花 较大 气动薄膜调节阀执行 机构 阀体 电动调节阀 阀门定位器执行机构 4-1气动调节阀的结构 气动调节阀由执行机构和阀两部分组成. 一气动执行机构 气动执行机构有薄膜式和活塞式两种.常 见的气动执行机构均为薄膜式,它结构简 单,价廉,输出行程小. 气动薄膜式执行机构作用型式: 正作用: 信号压力增加时,推杆向下移动(ZMA) 反作用: 信号压力增大时,推杆向上移动(ZMB) 执行机构作用:将气压p--->阀杆位移L 执行机构: 按照控制信号的大小产生相应的输出力, 带动阀杆移动. 直接与介质接触,通过改变阀芯与阀座间的节流面积调节流体介质 的流量 执行机构 电气 转换器 阀体 管路 系统 控制器输出(4~20 或0~10 mA DC) 受调节阀影响的管路相对流量。