天然气发电机组使用燃气的要求:
燃气发动机的燃料以天然气为主,也可以使用油田伴生气、液化石油气、沼气等可燃性气体。所用的气体应通过干燥脱水,达到无游离水、原油和轻质油,其低热值不应低于31.4mj/m3,总硫含量不大于480mg/m3,硫化氢含量不大于20mg/m3.此外天然气输送压力在0.08-0.30MAP范围内.
二、天然气发电机组所用的机油
机油是用来润滑天然气发动机的运动件并对这些运动件起到冷却散热、带走杂质和防止锈的作用。其品质的好坏除对燃气发动机的性能和使用有影响外,对机油的使用期限有一定的影响。为此,应根据天然气发电机组燃气发动机的使用环境温度来选适当的机油。天然气发动机尽可能使用燃气发动机机油15W40CD或15W40CC等。
机房门窗采用防火隔声门窗,(2)进风和排风,机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题,进风口应与发电机组,排风口设置在同一直线上,进风口应配以阻性片式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到衡。
可迅速切断气源,此阀门应离间,4,在然气机旁,还要装一只电动紧急停车阀,当天然气机出现故障,可立即切断气源,5,在厂房内要设置天然气浓度报警器,在厂房对角处设置2个6,天然气机呼吸器排出的废气中,混有可燃性气体。
燃气发电机组保养工作应按规的定要求进行:
1、空气过滤器的检查和保养。空气过滤器如果运转良好的话,将有效地避免因进气阻力大引起的增压压力下降过大,进而造成涡轮增压器出现漏油现象;还可避免因流量减少引起的涡轮增压器压气机喘振现象。因此要定期清理空气过滤器,必要时更滤芯。在潮湿地区可将纸质滤芯抽掉。
2、润滑系统的检查和保养。该种类型机组由于存在运转部件多,运转部件工作条件恶劣,大多处在高温、高冲击载荷状态下,需要润滑的部位较多,对润滑系统的可靠性要求较为苛刻,因此要注意检查润滑油系统的油质情况、油位情况、油温和油压情况,注意离心滤清器和机油滤清器的清洗,避免出现因润滑不良造成的机组零部件磨损加剧,缩短机组零部件的使用维护工作量;
3、相关间隙和角度的检查和调整。