3. 2断路器处于分闸状态时防跳回路的动作过程断路器处于分闸状态。 如果合闸回路发生故障处于接通状态。 断路器会误合闸。 如果此时合闸合到事故上, 或者手动合闸合到事故上,而且手动合闸时间过长。 则正操作电源+ W C 接通到合闸回路时。 断路器合闸后, 其常开辅助触点闭合,使防跳继电器K O 吸合并自保持,此时合闸线圈回路被断开。 无论是防跳继电器K O 为单线圈的电压继电器. 防跳继电器K O 由合闸回路启动。 定型的防跳继电器体积很小. 如果能够安装在操动机构内部。 就可以用定型的防跳继电器K A 代替防跳继电器K O 。 见图3。 这样防跳继电器K A 就可以由跳闸回路启动。 动作过程与定型的防跳继电器方案完全相同。