/　应用指南　如何测量二氧化碳　从楼宇自动化到温室,从生命科学到安全保障这些众多应用中均　需要对二氧化碳进行测量。　本指南包含了以下内容:　•　红外二氧化碳(CO2　)传感器的工作原理　•　理想气体定律以及如何利用该定律为　二氧化碳测量提供环境因素补偿　•　二氧化碳变送器的最佳安放位置　•　与二氧化碳有关的安全问题　红外传感器工作原理　二氧化碳以及其它由两个或两个以　上不同原子组成的气体在吸收红外光　(IR)　射线方面具有独特的特性。　这类　气体可以使用红外光技术进行探测。　水　蒸汽、　甲烷、　二氧化碳以及一氧化碳等　气体均是可用红外传感器测量的例子。　它们的特征吸收频带如图1所示。　红外检测是应用最广泛的二氧化碳　探测技术。　红外传感器与化学传感　器相比有很多优势。　这些传感器非　常稳定,　对被测气体具有很高的选　择性,　工作寿命周期较长。　由于被测　气体并不与传感器发生直接反应,　所以红外传感器能够承受高湿、　高　粉尘和污垢及其他恶劣工作条件。　二氧化碳变送器的最佳安装位置　•　避免人员能够直对传感器呼吸的位置。此外还要避免将传感器安装在进气或排气管道,或靠近窗户和门的位置。　•　在要求苛刻的按需控制通风中,墙面式安装型传感器获取的通风效能测量数据比管道安装型的更加精确。管道安装型传感器更　适合单区系统,并尽可能将其安装在靠近被测空间的位置,以便于维修。　•　当二氧化碳的测量目的在于确保人员人身安全时,为能够做到及早检测及早报警,变送器应安装在靠近潜在的泄漏点位置。　被监测区域的几何形状、通风情况和空气流通均应纳入考虑之内。