北京天拓四方科技有限公司 西门子变频器制动电阻的选择及安装和配线注意事项 C、然后进行制动单元的选择 在进行制动单元的选择时, 制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其 计算公式如下: 制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/制动电阻值 D、最后计算制动电阻的标称功率 由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电 阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:制动电阻标称功率 =制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率% 制动特点能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特 别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。 变频器制动电阻设计计算方法 1、制动电阻器箱数粗略计算为:电动机功率(KW)/11。2(取整数上限值)。 2、制动单元功率的选择一般是变频器的功率大小的(1~2)倍; 3、制动电阻器功率大于电动机功率 KW/2。(按照公式 Pb=8Q*v*η ) 4、制动电阻值大小选择公式 700/电动机功率 KW(采用多个制动单元并联运 行时, 每个制动单元所配置的电阻器阻值不小于 700/电动机功率 KW;最小电阻值 要按照有关配置表查得); 5、首先依据电动机大小确定变频器的功率大小; 变频器制动电阻的安装和配线注意事项 1.制动电阻的安装 制动电阻是一个发热体,因此,安装的要点如下: (1)安装位置制动电阻不能和变频器装在同一个控制柜内,以免使变频器受 热。也不要太靠近其他怕热的设备,以免影响其他设备的正常运行。 制动电阻也不要和变频器离得太远,一般应在 5m 以内,最多也不要超过 10m。 北京天拓四方科技有限公司 (2)电阻柜的设计电阻柜应充分考虑制动电阻的散热。 首先必须有足够的空间;其次是要有散热孔。对于接通比较频繁的制动电阻, 还应配置散热风扇。 2.制动电阻的配线 因为制动电阻通常和直流电路的“+”端相接,一旦掉在地上,影响人身安 全。 所以, 接线一定要牢靠。 尤其是靠近电阻箱的接线端子, 容易因受热而氧化, 应特别注意。 当电阻箱与变频柜之间的距离超过 5m 时,应采用双绞线。 北京天拓四方科技有限公司