风机盘管质保期 有多久

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:￥410.00/台
联系人:刘群电话:0534-2181558手机:15266968106地区:山东 德州
该企业为免费会员企业,工商信息未认证,请谨慎选择合作!
产品分类
热销产品
￥
立式暗装风机盘管机组
立式暗装风机盘管机组是一组风机管盘,此机型机身超薄,不占用有效空间,厚度仅有216mm,可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,适用于会议室、大厅或体育馆等场所。
选用要点
1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1)当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2)当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3)当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4)当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4.在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1)机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg条件下的测试值;
2)单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5倍;
3)额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。
表3风量换算系数
额定值类别
高档风速
中档风速
低档风速
风量
5.对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/供冷频繁转换的空调系统)的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
6.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
7.目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1)带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2)带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3)仅带三速选择开关,实施手动控制。
4)风机无级调速控制。
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
8.选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。9.国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。
9.安装要点
1.机组供水入口处,应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的点应设排气装置,点应设泄水装置。
2.风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
3.风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》。