①属于I 类的移动式电气设备及手持式电动工具(I 类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) 。②安装在潮湿、 强腐蚀性等恶劣场所的电气设备。③建筑施工工地的电气施工机械设备。④暂设临时用电的电器设备。⑤宾馆、 饭店及招待所的客房内插座回路。⑥机关、 学校、 企业、 住宅等建筑物内的插座回路。\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f \uf06f ⑦游泳池、 喷水池、 浴池的水中照明设备。\uf06f ⑧安装在水中的供电线路和设备。\uf06f ⑨医院中直接接触人体的电气医用设备。\uf06f ⑩其它需要安装漏电保护器的场所。\uf06f (3 ) 漏电保护器额定漏电动作电流的选择。\uf06f 正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要,一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的经济损失。\uf06f 6. 拉线及扳把开关 \uf06f 3. 4插座、 插头\uf06f 1. 插座接线\uf06f 单相两孔插座有横装和竖装两种。 横装时, 面对插座的右极接相线, 左极接中线; 竖装时, 面对插座的上极接相线, 下极接中性线。 单相三孔插座, 面对插座上极接保护线, 右下极接相线, 左下极接中线。 四孔插座, 面对插座上极接中线或保护线, 其余三孔接三根不同的相线。\uf06f 2. 插座安装规定\uf06f 3. 插座安装 \uf06f 9. 3. 5 灯具\uf06f1 . 白炽灯2. 日光灯 \uf06f3 . 节能灯具节能灯又叫紧凑型荧光灯, 它具有光效高, 节能效果明显,寿命长, 体积小, 使用方便等优点, 受到各国人民和国家的重视和欢迎。4. LED灯具介绍LED灯, 即由发光二极管构成的新型照明灯具。5. 工业用灯具(1 ) 在易燃和易爆场所用防爆式灯具。(2 ) 有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具。(3 ) 潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具。(4 ) 多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质, 采用封闭式或密闭式灯具等等。\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f 4临时照明电路安装\uf06f(1) 家庭、 办公、 建筑工地、 外景地、 临时生产等场所有时需要临时照明, 电气技术人员应能根据需要快速、 合理、 安全地安装临时照明电路。 安装临时照明电路的工作原理、 安装方法、 安装步骤与常规的室内照明电路基本相同。(2) 由于临时照明电路的特殊性, 应注意以下几点:①照明电源要就近引入, 并在安全、 防雨的地方加装空气开关或有短路保护的刀开关。 搬迁或移动用电设备时, 应先切断电源。在潮湿等有漏电可能的环境中, 应加装漏电保护器。②导线要选择绝缘性能优良的正规产品。 经常移动的导线应选择软电缆线, 并及时检查其绝缘性能。\uf06f\uf06f\uf06f \uf06f③室内导线高度离地面2m以上, 室外导线高度离地面2. 5m以上。 并安装在可靠的支架上。 严禁用裸导线绑扎电线。④导线与导线、 导线与接线桩之间的连接要采取防拉断措施。两导线直线连接时, 可在线头处打结以后再连接。⑤线路中金属外壳应可靠接地。 临时装置需用的接地装置, 尽可能安装在临时配电板附近, 接地电阻要小于10欧姆。⑥线路安装时, 应先安装导线、 灯具、 控制电器等, 最后连接电源。⑦拆除线路时, 应先切断电源, 再拆除其他元件, 以防短路及触电。⑧功率较大的灯具要远离易燃、 易爆物品。⑨临时电路工作时, 应注意观察天气等异常变化, 采取相应的措施, 防止事故发生。\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f\uf06f