环境影响评 价的结论可 作为规划控制的依据。 设计、施工与验收要求51 生活垃圾填埋场应包括下列主要设施:防渗衬层系统、渗滤液导排系统、渗滤液处理设施、雨污分流系统、地下水导排系统、地下水监测设施、填埋气体导排系统、覆盖和封场系 生活垃圾填埋场应建设围墙或栅栏等隔离设施,并在填埋区边界周围设置防飞扬设施、安全防护设施及防火隔离带。 53 生活垃圾填埋场应根据填埋区天然基础层的地质情况以及环境影响评价的结论, 并经当 地地方环境保护行政主管部门批准, 选择天然粘土防渗衬 单层人工合成材料防渗衬层或双层人工合成材料防渗衬层作为生活垃圾填埋场填埋区 和其他渗滤液流经或储留设施的防 渗衬层。填埋场粘土防渗衬层饱和渗透系数按照 G/513 节“变水头渗透试验”BT02 33的规定进行测定。 54 如果天然基础层饱和油透系数小于 11-c/,且厚度不小于 2,可采用天然粘土 防渗衬层。采用天然粘土防渗衬层应满足以下基本条件: 压实后的粘土防渗衬层饱和油透系数应小于10 07ms .1-c/; 如果天然基础层饱和油透系数小于 10 07ms .1-c/,且厚度不小于 2,可采用单层人工 合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于 07m 透系数小于10 07ms .1-c/ 的天然粘土防渗衬层, 或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗 工合成材料防渗衬层应采用满足C/24 JT3 中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有 同等效力的人工合成材料。 56 如果天然基础层饱和油透系数不小于10 05ms .1-c/, 或者天然基础层厚度小于 采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于 07m 其被压实后的饱和油透系数小于10 07ms .1-c/ 然粘土衬层,或具有同等以上隔水效力 的其他材料衬层;两层人工合成材料衬层之间应布 设导水层及渗漏检测层。 人工合成材料的性能要求同第 55 生活垃圾填埋场应设置防渗衬层渗漏检测系统, 以保证在防渗衬层发生渗滤液渗漏时能 及时发现并采取必要 的污染控制措施。 58 生活垃圾填埋场应建设渗滤液导排系统,该导排系统应确保在填埋 场的运行期内防渗衬 层上的渗滤液深度不大于 3c。 0m 为检测渗滤液深度,生活垃圾填埋 场内应设置渗滤液监测井。 59 生活垃圾填埋场应建设渗滤液处理设施,以在填埋场的运 行期和后期维护与管理期内对 渗滤液进行处理达标后排放。 51 生活垃圾填埋场渗滤液处理 设施应设渗滤液调节池,并采取封闭等措施防止恶臭物质 的排放。51 生活垃圾填埋场 应实行雨污分流并设置而水集排水系统,以收集、排出汇水区内可能 流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。 雨水集排水系统 收集的雨水不得与 渗滤液混排。 51 生活垃圾填埋场各个系统在设计时应保障能及时、有效地导排雨、污水。 51生活垃圾填埋场填埋区基础层底部应与地下水年最高水位保持 生活垃圾填埋场填埋区基础层底部与地下水年最高水位距离不足 应建设地下水导排系统。 地下水导排系统应确保填埋场的运行期和后期维护与管理期内地下水水位维持在距 51生活垃圾填埋场应建设填埋气体导排系统,在 填埋场的运行期和后期维护与管理期内 将填埋层内的气体导出后利用、焚烧或达到922 的要求后直接排放。