B4 级以上可以用作单一墙体外保温材料 基本构造 材料 名称 厚度 mm 密度 (kgK)]蓄热系数 基层墙体混凝土 190 2500 920 1720 174 粘结层 界面砂浆 15001050 944 076 保温浆料 15 200 1070 102 007 保温层 聚苯板 60 200 1070 036 004 找平层 保温浆料 10 200 1070 102 007 防护层 抗裂砂浆 16001050 1012 081 饰面层 11001050 050 高原,等:加气混凝土自保温与聚苯板外保温墙体保温隔热性能对比 49 www.docin.com新型建筑材料 2010.3 不同密度等级加气混凝土砌块的性能指标2.1 基本构造及热工性能 对于加气混凝土保温体系,选用B04 级加气混凝土砌 块,鉴于加气混凝土砌块墙体均需作表面抹灰,同时墙体厚度 不比胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板外墙外保温墙体厚度大,方能 显现其自保温结构的竞争力,因此假设其保温构造如图2 示,保温砂浆的作用是使加气混凝土自保温墙体厚度与胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板保温墙体厚度相同,保温砂浆的厚度可 依据加气混凝土墙基层厚度及总体保温隔热要求确定,各层 材料的性能见表3。 加气混凝土保温体系各层材料物理参数假设2 种保温墙体的保温隔热性能完全相同,则二者热 阻相同。以胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板外保温墙体为基准,计 算相同厚度的2 种保温体系在传热热阻相同时,加气混凝土 砌块保温墙体各层材料的厚度。考虑灰缝的影响,在进行墙体 热工参数计算时,加气混凝土的导热系数和蓄热系数均乘以 125 的放大系数 。根据式(1)可得加气混凝土保温墙体的传热系数与材料层厚度的关系: 参照表1中胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板(EPS)外保温墙体 的做法,其墙体总厚度为282 mm,假设2 种保温体系的墙体 厚度相同,则有: =25mm,由此可确定与 胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板保温墙体具有相同保温性能时加气 混凝土墙体做法,即加气混凝土保温墙体中加气混凝土厚度 为25 mm,胶粉聚苯颗粒保温砂浆的厚度为2 mm。由式(2) 可得此时加气混凝土保温墙体的热惰性指标D=549>25。其 传热系数K=0469