避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。避雷器有保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器和氧化锌避雷器。
(1)保护间隙
保护间隙是利用高压带电体击穿空气间隙的原理制成的,它结构简单,价格低廉,便于自制,但性能较差,一般用于电压不高且不太重要的线路上。
(2)管型避雷器
管型避雷器主要由瓷套、灭弧管和内外间隙组成,他结构较复杂,常用于10kV配电线路,作为变压器、开关、电容器、电缆头等电气设备的防雷保护。
(3)阀型避雷器
阀型避雷器是高压线路、高压电器、常用的避雷器,它主要瓷套、火花间隙和非线性电阻组成,结构复杂,常用于3--550kV电气线路、变配电设备、电动机、开关等的防雷保护,适用于交直流电网,不受容量、线路长短、短路电流等的限制。
(4)氧化锌避雷器
氧化锌避雷器是一种新型避雷器,它采用了非线性优质的氧化锌、氧化铋金属氧化物烧结而成的多晶半导体陶瓷电阻片,取消了火花间隙,提高了保护的可靠性。其特点是无放电延时,大气过电压作用后无工频续流,可经受多种雷击,残压低,通流容量大,使用寿命长,长用于0.25--550kV电气系统及电气设备的防雷及过电压保护,也适用于低压侧的过电压保护。
引下线
防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1)引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。
(4)采用多条引下线时,第一类和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。
(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。
(6)引下线截面锈蚀30%以上者应予以更换。
防雷接地装置
接地装