夏天将至,各工厂厂房,车间,仓库等较大型场地逐渐地开始使用工业落地扇,排风扇等进行通风散热,这里先提供个工业牛角扇的安装使用方法和注意事项。一、使用电源:使用前需对电机的有关电参数是否与供电相等,以免烧坏扇头绕组对地的绝缘电阻应大于0.5兆欧才可以使用。 运行前用手转动风叶应无变形,及与框架相碰现象,通电后一定要检查风叶转向,正确的转向是从风叶前面看时,风叶逆时针转,如转向不正确应找售出单位更换,以免造成事故。
二、摇头控制:先断电源,待风叶停转后,参看附图一,当调节螺钉置于过载保护装置的边缘孔时,风扇摆角为90度,若旋下调节螺钉,连同连杆一起移至过载保护装置的中心螺孔时,风扇的摆角为零度调节完毕,须将调节螺钉旋紧,以防松脱。
三、调速:如果有调功能的风扇,0为断开档,1为最慢档,3为最快档。
四、扇仰角的调节:先断电源待风叶停转后,用手拖住扇头,旋松连接螺栓及止动螺钉,然后将扇头调整至理想的俯仰角,最后旋紧连接螺栓。
五、壁架墙角安装:利用强架板的2个14通孔和两M12螺栓,将其牢固地上紧在墙壁上,然后将弯管套在强架板的2个U型块中并用锁紧螺栓上紧便可,弯管可正装或反装,但不论正或者反,两锁紧螺栓中长的一颗必须上在穿过弯管端部小孔的位置上,以防坠落。
六、安全操作注意事项:只用当风扇停止转动后,才可搬动和调节,以策安全。风扇开动时,不得阻碍扇头摇摆,以防风扇损坏或翻到。
七、注意事项:
1.不可用于有酸碱或者爆炸性气体场所 。
2.经过1500小时运转后,应更换轴承或者齿轮箱的润滑脂。
3.应储存藏于清洁,干燥,无酸碱及其他腐蚀性气体的地方,适当防潮,以免不转。
原创文章,转载