第三章 建筑防火 教学目的和要求:通过教学,使学生了解建筑火灾蔓延的基本途径,重点掌握建筑防火设计。了解建筑安全疏散时间和疏散距离的概念,重点掌握建筑安全疏散设施。 教学重点与难点:建筑设计、建筑安全疏散 教学方法及课时数:讲授法、案例分析法、演示法;4课时 主要参考书:《实用消防管理学》、《公共安全管理教程》、《建筑灭火设施》、《建筑防火设计原理》 主要教学内容: 案例:上海商学院宿舍火灾 2008年11月14日6时10分许,上海商学院一女生寝室使用“热得快”发生火灾,4名大学生被火围困在阳台,慌乱中从6楼跳下当场身亡。 发生火灾宿舍存在的问题: 1、3层通往4层的楼梯口设有一扇伸缩铁门阻隔; 2、宿舍七楼楼顶搭建的简易工房; 3、灭火器超过保持期 ; 4、寝室没有水龙头; 5、寝室建筑没有设置躲藏和疏散地方。 思考: 1、寝室发生火灾后怎么做? 2、为满足安全需要,宿舍修建时应该进行哪些安全设计? 第一节 建筑物防火概述 一、建筑物的含义和分类 (一)建筑物的含义 (二)建筑物的分类 1.按用途分为民用、工业、农业建筑。 2.按建筑结构类型分为砖木、 砖混、 钢筋混凝土、 钢架建筑。 3.按承重方式分为承重墙承重、框架结构建筑。 4.按耐火程度分为一、二、三、四级建筑。 5.按建筑高度分为地下、低层(单层和多层)、高层和超高层建筑。 迪拜塔(688米) 二、建筑火灾的蔓延 相邻建筑物之间火势的传播 (二)建筑物火热蔓延的途径 第二节 建筑防火设计 一、建筑物的耐火等级 (一)建筑构件的燃烧性能 (二)建筑构件的耐火极限 (三)建筑物的耐火等级 建筑物耐火等级划分 二、防火间距 (三)建筑物之间防火间距的规定 民用建筑防火间距 厂房的防火间距 高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他建筑之间的防火间距 (四)防火间距不足的补救 三、防火分区 四、防火分隔物 防火门分类 (二)防火墙 五、防烟分区 第三节建筑物内部安全疏散 一、安全疏散允许时间 安全疏散设计时间 一般民用建筑:一二级耐火等级建筑可为6分钟,三四级为2-4分钟。 人员密集场所:一二耐火等级建筑可 为5分钟;三级耐火等级建筑不超过3分钟;其中剧院、电影院等 ,一二级耐火等级建筑不超过2分钟, 三级耐火等级建筑不超过1.5分钟。 二、安全疏散距离 鸟巢人员疏散设计 鸟巢人员安全疏散 三、安全疏散设施 (一)安全出口 1、含义 是指供人员安全疏散用的房间的门、楼梯或直通室外的门。 (二)安全疏散楼梯和楼梯间 (三)疏散走道 (四)消防电梯 (五)疏散指示标志 (六)应急照明灯 第四节 建筑工程消防监督审核 四、消防监督审核主要内容 (八)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (九)火灾自动报警系统和消防控制室; (十)建筑内部装修的防火设计; (十一)建筑灭火器配置; (十二)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (十三)国家工程建设标准中有关消防设计的其内容。 四、建筑工程消防监督审核的程序 安全疏散设计时间 安全疏散允许时间 ≦ 确定安全疏散距离应考虑的因素 烟对人体的危害 人员密集知程度 建筑物的使用性质 人对建筑物的熟悉程度 安全疏散距离是 指房间内最远点到房 间门或住宅门的距离 和房间门到疏散楼梯 间的距离。 (1) 易于寻找,并有明显标志; (2) 多层公共建筑、地下室,每防火分区不应少于两个; (3) 允许设置一个安全出口时,最小宽度不小于1.4M ; 2.设置要求 (4) 剧院、电影院、礼堂不应少于两个,且每个安全出口的平均 疏散人数不应超过250人; (5) 安全出口的疏散门应向疏散方向开启,不应采用悬吊门、侧拉 门,严禁采用旋转门,自动启闭的门应有手动开启装置; (6) 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛, 门内外1.4m范围内不应设置踏步。 敞开楼梯间 指建筑物内由墙体等围 护构件构成的无封闭和无 防烟功能,且与其他使用 空间相通的楼梯间。 在一层至五层普通建筑 中广泛采用。 封闭楼梯间 是指用耐火建筑构件分隔, 能防止烟和热气进入的楼 梯间。 适用于高层工业建筑、 六层及以上的一般民用建筑、 建筑高度不超过32m的二类 高层民用建筑和十二层至十 八层的单元式住宅。 防烟楼梯间 具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。 一类高层民用建筑、超过32m的二类高层民用建筑 和塔式住宅、19层及以上的单元式住宅应采用。 室外疏散楼梯 用耐火结构与建筑物 分隔设在墙外的楼梯。 用于应急疏散,辅助 防烟楼梯使用。对已建成 又需要曾设疏散楼梯的建 筑,可作为一种补救措施。 设置要求 (1)应满足安全疏散距离的要求。 (2)靠近标准层或防火分区的两端布置, 以便于双向疏散。 (3)居住建筑内,可燃气体管道不应穿过 楼梯间,如必须穿过时,应采取可靠的保护 措施 。 (4)楼梯间在各层的位置不应改变。 (5)楼梯间内不应有影响疏散的突出物。 设置要求 1.疏散走道的长度应满足技术规范对最大 安全疏散距离的要求。 2. 简明直接,避免弯曲。 3.走道内不应设置阶梯、门槛等突出物。 4. 具备一定的耐火性能,符合有关技术 规范的要求。 5.设有火灾事故照明和疏散指示标志。 1 含义 是指具有耐火封闭结构、防烟前室和专用消防电源的电梯。 2 设置范围 一类公用建筑; 高度超过32米的二类公用建筑; 塔式建筑; 十二层以上单元式住宅。 3 设置数量 面积小于1500平米的设1台;大于1500小于4500设2台;大于4500设3台。 一、含义 公安消防机构对法律规定需要审核的建筑工程项目, 从设计、施工到竣工验收所实施的消防设计审核、施工 安装监督检查和消防验收等执法活动。 二、依据 《消防法》、《建筑 工程消防监督管理规定》 及技术规范。 三、范围 公安部规定的大型的 人员密集场所和其他特殊 建设工程 (一)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车通道、消防水源; (二)建筑物的火灾危险性类别和耐火等级; (三)建筑物防火、防烟分区和建筑构造; (四)安全疏散和消防电梯; (五)消防给水和自动灭火系统; (六)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计; (七)消防电源及其配电; * * 消防人员正在清理火灾发生现场 建筑物 构建物 人工建筑而成,由建筑材料、建筑构配件和设备等组成,供人们进行生产、生活的整体物物。 超高层建筑 高层建筑 地下建筑 10层及10层以上的居住建筑、24米以上且为2层以上的公共建筑和工业建筑。 高度在100米以上的建筑。 屋顶面低于室外地坪面的建筑 。 台北国际金融中心大厦 (508米) 热对流 热辐射 热传导 建筑物 火势 蔓延 内部蔓延 外侧 蔓延 楼板 孔洞 内墙门 空心 结构 闷顶 管井道 墙外侧 窗口 墙体 材料的燃烧性能 构建的耐火极限 建筑物的 耐火等级 A—不燃烧材料 1 B2—可燃烧材料 3 B1—难燃烧材料 2 B3—易燃烧建筑材料 4 建筑建材性能 含义 对任一建筑构件按规定的时间-温度标准曲线进行耐火试 验,从受到火的作用时起,到失去支持能力,或完整性被破坏, 或失去隔热作用时止的这段时间称作为耐火极限。 时间-温度标准曲线计算公式 T-T0=345Lg(8t+1) t-试验加热时间(分钟) T-时间炉内标准温度(度) T0-炉内初始温度(度) 建筑耐火等级的决定因素 建筑物的重要性 建筑物火灾危险性 建筑物火灾负荷 建筑物高度 建筑耐火等级 以楼板为基准, 比楼板重要的 耐火等级高, 比楼板次要的 耐火等级低。 木屋顶,除防火墙外,其他结构均为难燃烧体和燃烧体 0.25 小时 四 屋顶可为燃烧体,钢筋混凝土楼板和砖墙组成的砖木建筑 0.5 小时 三 吊顶为难燃烧体外,其他建筑构件全部为非燃烧体 1 小时 二 主要建筑构件全部为非燃烧体 1.5 小时 一 建筑物特征 楼板耐 火极限 耐火 等级 (一)防火间距的含义 为防止火势蔓延而在建筑物之间留出一定的安全距离。 (二)确定防火间距的原则 1.考虑热辐射的作用。 2.考虑灭火作战实际需要。 3.有利于节约用地。 (三)设置时主要考虑因素 热辐射、外墙门窗面积、建筑 物火灾危险性大小、风向风速、 建筑物高度、消防设施等。 12 10 9 四级 10 8 7 三级 9 7 6 一、二级 四级 三级 一、二级 防火 耐火 间距 等级 耐火等级 18 16 14 四级 6 14 12 三级 14 12 10 一、二级 四级 三级 一、二级 防火 耐火 间距 等级 耐火等级 9 7 6 6 9 裙房 14 11 9 9 13 高层民用建筑 四级 三级 一、二级 耐火等级 其他民用建筑 裙房 高层民用建筑 建筑 类别 补救措施 改变建筑物使用性质 提高建筑物耐火等级 改变厂房工艺流程 调整部分建筑构件的耐火性能 拆除相邻建筑物 (一)防火分区的含义 采用防火分隔物将建筑物空间划分成若干区域的局部空间。 (二)防火分区的作用 将火势控制在限定区域,阻止 火势蔓延,减少火灾损失, 并为人员安全疏散和扑救提供 有利条件。 (三)防火分区的划分要求 一类高层民建最大分区为1000平 方米, 二类为1500平方米,地 下室为500平方米。