由于　计算　系统压降时,需先　计算　尖峰电流IJF,我的问题是:　1、不知是否可先　计算　系统阻抗Z=sqrt(R^2+X^2),然后,再与尖峰电流IJF相乘,得压降值?　2、这与教材的　计算　法,哪种误差更小?　谢谢!　求10KV架空线路及　电缆　线路压降　计算公式　?最好说的详细一点.谢谢.　数学　计算公式　(输入热力　计算公式　用　有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要　计算　压降的问题。请各位大侠帮帮　计算　一下,小弟感激不尽!　电缆　热稳定校验　公式　为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的　公式　后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!　大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米,　甲方说用240　电缆　即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具　计算公式　来证明,这我就犯难了,以前一直查　电缆　载流量的表,现在跟我要　计算　公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流　计算　出需用　电缆　的线径,要　公式　计算　,不要查表。　大侠们最好给出　公式　多谢了　请排除施工难度的考虑,只从载流角度　计算　。　谢谢谢谢了　电线　电缆　常用　计算公式　_secret.rar　教材P286,泄压阀开启面积　计算公式　:　注意与《技术措施》的注解不一样。　遇到一客户,要求　计算　出输入端电压为400V　经过120平方铝芯是　电缆　长1300m后的压降有多少　最大负荷电流288A　,这方面有没　计算　资料,请知道的朋友帮个忙　急用!　谢谢　电线　电缆　常用　计算公式　软件简介:　界面介绍:1、　计算　功率:单位KW,最好在500KW以内。2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。4、　计算　电流:单位A,其值根据上述2~4自动　计算　。是选择　电缆　的三个方法之一,当校正后的　电缆　载流量大于　计算　电流时,此　电缆　即为所选　电缆　。见　公式　一。　附件名:20117211311221098010.rar　文件大小:691K　(　软件简介:　通过输入查询表格中的数据和现场数据(单、三相,负荷及　电缆　长度),自动　计算　压降。　附件名:20101061286351462696.rar　文件大小:4K　(升级VIP　如何赚取土