4.按时认真巡检, 发现缺陷及时处理, 并做好记录。保持作业场所清 洁卫生。准确分析、 判断。能处理生产过程中出现各种的异常情况。 5.正确使用劳保用品和消防器材 6.杜绝违章作业、 并有权劝阻和制止她人违章作业。对违章指挥有 权拒绝执行, 并及时上报分管领导。 工作原理1.以10.5MW高温热水锅炉为热源, 经板式换热器将二次管网系 统中的水加热, 由循环泵系统供到露天区域生产、 生活、 办公区域。 系统进行强制循环, 经重复换热, 实现露天区域生产、 生活、 办公 区域取暖需求。 板式换热器是由许多波纹形的传热板片, 按一定的间隔, 经过橡 胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时, 两组交替排列, 板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好, 其作用是防止流体泄漏 并使两板之间形成狭窄的网形流道, 换热板片压成各种波纹形, 加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速成下形成湍流, 以达到 强化传热的效果。板上的四个角孔, 形成了流体的分配管和泄集管, 两种换热介质分别流入各自流道, 形成逆流或并流经过每个板片进行 热量的交换。采暖二次管网的回水经过循环泵加压后进入板式换热 器由左上角至左下角与由右上角至右下角的一次管网蒸汽进行热交 换。达到二次管网供水所需的水温后, 进入二次网供水管路。 2.软化水系统 经过自动软化水处理装置中的阳树脂除去水中的钙、 达到软化的目的。树脂失效再生时用工业盐氯化钠再生。