电压、电流的负 序不平衡 度和零序不平衡度分别用 表示。首先根据零序分量的计算公式计算出零序分量,如果不含有零序分量,则按照不 含零序分量的三相系统求电压电流不平衡度。如果含有零序分量,则按照含有零 序分量的三相系统求电压电流不平衡度。含有零序分量要求出正序分量和负序分 量,通过FFT 求出工频信号的幅值和相位,然后参照文中正序分量和负序分量的 求法,求出正序分量和负序分量,再根据含有零序分量不平衡度的计算公式求出 电压和电流不平衡度。要求计算电压不平衡合格率(计算公式标准中没有给出)。 电压电流相角在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)就是功率因数角。功率因数角的余 弦叫做功率因数,用符号cosΦ 表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功 率的比值,即cosΦ=P/S。 线电压有效值计算公式: 线电压有效值 频率测量电网基波频率,每次取1s、3s 或10s 间隔内计到得整数周期与整数周期累 计时间之比(和1s、3s 或10s 时钟重叠的单个周期应丢弃)。 能量基本概念: 有功电能:有功功率对时间的累积称为有功电能,单位是Wh 或kWh。 无功电能(乏—小时): 单相电路中无功电能定义的无功功率对时间的积分,单位kVar。 三相电路中无功电能各项无功电能的代数和。 视在电能:视在功率对时间的累积称为视在电能,单位是kVAh。 基波电能:基波功率对时间的累积称为基波电能,单位是kWh。 谐波电能:周期性交流量中基波电能以外的电能总和,单位是kWh。 正向有功:输入有功一般也叫做正向有功,指电流从输入端子到输出端子的方向。 反向有功:输出有功叫做反向有功,电流方向与正向相反。 输入无功:输入无功指电流滞后于电压时,线路所具有的无功。 输出无功:指电流超前于电压时所具有的无功。 组合有功电能:对正向、反向有功电能进行加、减组合运算得出的有功电能,单 位是kWh。 有功组合方式特征字(在电力行业标准DL/T 645-2007 多功能电表通信协议附 有相关说明):Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 保留 保留 保留 保留 反向有功 此有功电能包括基波电能和谐波电能。