1室内减压稳压消火栓的应用 在实际工程中,由于安装高度、位置等条件的不同,普通室内消火栓的栓口压力各不相同。《高规》第7.4.6.5条规定消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。因此,当消火栓栓口压力介于0.50~1.00MPa时,需设减压装置。因为栓口压力超过0.50MPa的消火栓的出流量会在水枪口产生巨大的反作用力,超出消防员的控制能力,所以必须减压。而传统的消火栓减压方式是减压阀减压或减压孔板减压:减压阀减压是在消火栓前或在消防给水系统的干管、支管上装设减压阀,其最大的缺点是价格不菲,投资是消火栓的几倍;在消火栓前设置减压孔板,既是最传统的减压方式,也是现在普遍采用的方式,其缺点是工程设计计算繁琐,多级孔板减压时占用