低压断路器又称自动空气开关,是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流,还可在电路发生过载、短路及失压时实现保护功能的开关电器。按结构形式分为框架式DW系列(又称万能式)和塑壳式DZ系列(又称装置式)两大类。DW型和DZ型自动空气断路器,两者主要区别如下:
(1)在结构形式上,DW型为低压框架式断路器,所有零部件都装在一个绝缘金属框架内,常为开启式,主要附件能看见;DZ型为塑壳式自动空气断路器,所有零件都封于塑料外壳中,为封闭式结构,结构紧凑,有较好的安全性。
(2)在开关容量上,DW型断路器额定电流为200~6300A,容量较大,最大额定极限短路分断能力为135kA;而DZ型断路器目前最大额定电流是800A,最大额定极限短路分断能力为lookA。
(3)在操动机构上,DW型断路器容量在600A及以下的,除手动操作外,还配置有电磁铁合闸操作机构;1000A及以上的,配有储能式和非储能式的电机合闸操作机构。利用手动操作合闸时,断路器触头的闭合速度与操作过程的速度有关。DZ型断路器多为手动操作,大容量也可配有电动操作机构。
(4)在保护功能上,DW型具有长延时、短延时和瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。智能型断路器配有专用智能控制模块,调节和试验更方便,能充分保证动作的灵敏性和选择性,并可实现智能化网络监控,方便用户进行集成管理。
DZ型也具有三段保护特性,但由于空间和价格因素,多采用热磁式或电磁式脱扣器,灵敏性和选择性较差。保护整定值出厂时已整定好,多数产品用户不能自选调节。DZ型动作掉闸时间可在0. 02s左右,比DW型要快。
(5)在安装形式上,DZ型为固定式,而DW型可分为固定式和抽屉式两种。
(6)在重量上DW型断路器与DZ型相比,前者比后者重2倍以上。
(7)在附件配置上,DW型配有过流脱扣器、失压脱扣器和励磁脱扣器、辅助触点等附件,且随时可以装配;而DZ型大多数无附件,部分产品也安装有欠压脱扣器、分励脱扣器、端子等,但必须在订货时提出,一般用户不便自选增装。
(8)在使用场合上,DW型多用于低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护,也可用于大容量不频繁操作的电动机。DZ型主要用于末端线路和一些分干线,主要作为电动机、小容量线路。