消防弱电共有几种线?
1.消防风机是有三种启动方式,第一种既手动启动这个就是风机控制柜按钮直接启动!第二总是火灾自动报警系统自动启动既模块启动,模块为输入输出模块四根线2根启动线(电源线)与反馈线(信号线)启动方式为当探测器探测到火源报出火警,火警信号报到消防控制中心消防主机上,主机收到火警信号时给模块输出一个启动信号,模块输出24V电源到风机控制柜,风机启动后给出一个反馈由模块接收传到报警主机「此为总线控制及模块输入端为信号线与24V电源线,输出端为启动线与反馈线」第三种为直接启动既在消防控制中心多线联动控制盘启动这个就是一台风机一组控制线了由4根线组成,2根启动线与2根启动过后反馈线,卷帘门与风机第二总启动方式类似,但是要区别出卷帘门是否有输散作用,如果只是作为防火分隔作用的卷帘门就是一步降到底用一个输入模块就好,如果有疏散要求的卷帘门就要分两步降,烟感动作降一半,温感动作降到底,实现这个功能需要两个输入输出模块过双输入输出模块模块
多线联动控制线是什么?
消防多线联动是每台消防风机 、水泵控制线路单独引线到消防控制室的报警主机多线联动盘上的,根据各家的设备不同,需要的线路根数也不一样,这个采用的具体厂家的具体操作手册上有接线图,没有2家一样的