配电室 是企业生产过程最重要的系统之一 在安全管理中 我们往往只重视触电伤害 然而 配电室爆燃事故却不容小觑 下面三起配电室检修爆炸事故非常典型 请各企业深刻汲取教训,杜绝类似事故 切记不要随便乱动配电箱 尤其是电容柜内的开关 后果真的很恐怖! 1 案例一 工人检修配电室 监控拍下恐怖一幕 2 案例二 配电室爆炸 3人当场死亡 3 案例三 工人修理配电柜 砰的一声瞬间悲剧 是不是很可怕? 配电室也是各类安全检查中必查的部位 向来是安全管理的重点部位! 稍不留意就会造成大事故 所以这几种常见隐患一定得注意! 01 隐患危害 :易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。 02 隐患危害 :易导致操作、维修人员在施工过程中接地,从而发生触电事故。 03 隐患危害 :当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。 04 隐患危害 :当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。 05 隐患危害 :纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。 06 隐患危害 :绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。 07 隐患危害 :容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。 08 隐患危害 :如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。 保障配电室安全 需要做好以下几部分 配电室应配置的安全用品 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。 配电室安全管理制度 ❖ 1、 配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 ❖ 2、 配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 ❖ 3、 配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 ❖ 4、 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 ❖ 5、 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 ❖ 6、 管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 ❖ 7、 管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。 配电房安全操作规程 ❖ 1、 配电房管理人员 应坚持周巡视制度, 发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。 如出现较大故障或发现重大隐患, 应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 ❖ 2、 低压设备带电工作时, 应设专人监护。 工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。 相邻的带电部分, 应用绝缘板料隔开。 严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 ❖ 3、 停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 ❖ 4、 电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前, 应视有电,不得触及设备, 以防突然来电。 ❖ 5、 停电时必须切断各回路可能来电的电源。 变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 ❖ 6、 发生人身触电事故和火灾事故, 值班人员应立即断开有关设备的电源, 以便进行抢救。 ❖ 7、 电器设备发生火灾时, 应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。 变压器起火时, 只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。 以上要点都记住了吗? 一旦发现问题,记得及时改正! 生产再忙,安全不忘!