12V 长距离供电 线路压降计算 粗略计算法: I 总 大约=I 摄像机 U 导线=I 摄像机*R 导线=(I 摄像机 1+I 摄像机 N) *ρ*L /S 12V 长距离供电 线路压降计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知摄像机工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式: R=ρ×l/s.其中 ρ 为电阻率,l 为长度,s 为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与 温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率 ρ=0.01851 Ω·mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R 为物体的电阻(欧姆); ρ 为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L 为长度,单位为米(m) S 为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是 L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式 I=U/R(I 表示电流、U 代表电压、R 代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各摄像机为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流 I(总)=I(摄像机 1)+I(摄像机 N)+I(导线) 4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(摄像机 1)+I(摄像机 N)+I(导线)】*【ρ*L/S】 =【I(摄像机 1)+I(摄像机 N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(摄像机 1)+I(摄像机 N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(摄像机 1)+I(摄像机 N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以 2 就是实际压降。 声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意 单位(量纲)问题。问清电缆厂家的产品准确的 ρ 值。