远传抄表系统原理及组成远传抄表系统的基本工作原理是利用电子技术和传感技术,对传统电表、水表、燃气表加以改进,使其成为远传计量表,在户外装一套计量系统,将每一个计量表传感器传出的数据,送到每个表的采集器存储,经过函数变换送到智能电路单元,各单元通过数据总线并联,在数据总线上任何一点皆可以与计算机通讯,自动抄收三表数据。远传抄表系统由远传检测表头、数据采集器、上位控制器、抄表服务器及抄表系统软件等五个部分组成。 1、 远传检测表头通过对现有电表、水表、燃气表加装传感器,使其既能就地显示计量数据,又能产生相关计量脉冲信号。传感器实质上是一种基于磁电转换技术或光电转换技术的脉冲发生电路单元。远传检测表头为机械转盘式,将磁感应探头装在检测表头的某一刻度上,并通过磁屏蔽防止外界磁场的干扰,便能将一台一般表改制成远传检测表头。转轴的圈数通过探头组件的输出端送到数据采集器,该数据通过一定的倍率计算便成为最终的计量数据。例如,在现有转盘计数的水表中加装霍尔元件和磁铁,即可构成基于磁电转换技术的传感器,霍尔铁安装在计数盘上,当转盘每转一圈,永磁铁经过霍尔元件一次,在信号端即产生一个对应的计量脉冲,其工作电压由采集器提供。同样,可以采用光电转换技术产生计量脉冲,实现远传抄表的目的。 2、 数据采集器是以单片微机为核心的数据采集装置,用于采集检测表头数据、剪线报警、实时数据存储、与上位控制器通讯,一般安装在各住户检测表头附近。其主要功能是采集检测表头数据,累积表头数据,通过系统总线上传至上位控制器。其一般具有4个或8个通道,每个通道连接1个检测表头。为保障系统的安全性及可靠性,数据采集器应具有表底数据及采集数据的存储功能,同时应具有用户剪线、系统总线断线、停电报警等功能。数据采集器一般安装于本检测表头的附近,比如:可将同一楼层的采集器集中安装于本层弱电竖井中。数据采集器供电由UPS集中提供。 3、 上位控制器是独立抄表系统的终端装置,提供UPS电源。上位控制器可与数据采集器、检测表头组成完整的小规模抄表系统,标准型上位控制器通过屏蔽双绞线可挂接255个数据采集器,通过扩展上位控制器接口可挂接无限制个数的数据采集器,只是应保证通讯线路总距离不超过1km。上位控制器主要功能是:对数据采集器硬件设备管理,历史数据存储、累积,采集器数据自动下载,数据显示、打印、校对,系统维护用户口令设置,用户计费管理,数据共享等功能。上位控制器提供丰富的接口,可连接打印机、显示器、键盘、鼠标、网卡、USB设备等。对于规模较小的小区,可由上位控制器代替抄表服务器完成小区抄表任务。 4、 抄表服务器是大型社区抄表系统的网络管理服务器,对于规模较大、通讯线路总距离超过1km的小区,应增设抄表服务器,采用以太网连接上位控制器,抄表服务器除具有网络管理功能外,其余与上位控制器的功能基本相同。 485电表是在单相电子式电能表基础上,增加了RS-485接口,适用于底层采用RS-485组网方式的集抄、集控用电管理系统,改变传统的抄表或付费以及对电表的控制模式,通过RS-485组网,方便、准确地抄收电表电量、预付费和控制电表的通断。