《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
5.1.1: 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
扩展资料:
隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有:
1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;
2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区;
3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体;
4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。
电焊作业现场周围10米内不得堆放易燃物品。
1、动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有焊工证,特种作业人员操作证,即:IC卡。
2、动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品(化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等),确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。
3、对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时,操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝,现场备好灭火器材和水源,必要时可不定期将现场洒水浸湿。
4、高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。
扩展资料
易燃易爆物品安全防范
1、危险品库房、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位,非工作人员未经批准严禁入内。
2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查,不得随意拆除和非法占用。
3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品,必须分类妥善存放,严格管理,保持通风良好,并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。
4、木刨花、实验剩余物应及时清出,放在指定地点。
5、易燃易爆,化学物品必须专人保管,保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况,应及时进行安全处理。
6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品,不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭,完整无损。
7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。
8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品,必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。
9、进行定期和不定期的安全检查,查出隐患,要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况,应先停止工作,再报有关部门研究处理。
参考资料来源:百度百科-易燃易爆物品
参考资料来源:百度百科-动火作业
1、《消防栓安全管理试行办法》规定:“消防栓周围十公尺内严禁堆物,十五公尺内不得停车。
2、《中华人民共和国道路交通管理条例》规定:“公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段,除使用上述设施的车辆外,其他车辆不准停车。
3、周边堆放杂物一是不得遮挡消火栓、灭火器,不能从远处看不见设置摆放的消火栓、灭火器;二是不能影响正常使用,比如物品摆放是否影响消火栓门正常开启,能否便于水带伸展、水枪连接,能否便于灭火器材的取用等等。
扩展资料:
消防栓的安装设计
消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道树侧。
有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水,从而造成消火栓腔体内水质发生变化 丝杆等锈蚀,影响管网水质和消火栓的使用寿命。
“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量,一个室外消防栓对应一个水泵结合器。
有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来没计室外消火栓,设置数量太多,不符合实际,不合理。
高规”7.3.6条规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消防栓用水量经计算确定,每个消防栓的用水量应为10 L/s~15 L/s。”为便于消防车使用,消火栓应沿消防车道均匀布置,如能布置在路边靠高层民用建筑一侧,可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。
为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。
地下式消防栓安装设计。
地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻井口边。
如果消火栓很深,消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确{ 使用中的安全。对于超高层建筑附近周围室外消防栓的设计,应考虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火,消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。