装在零线排上的电流互感器也叫零序互感器(有时候是把三根火线穿过电流互感器)它作用就是从零线排上感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。
我们再来分析它的具体应用
监测三相平衡
我们都知道在三相四线供电线路中,当三相平衡时零线上没有电流通过;当三相不平衡时,不平衡的电流会通过零线回到变压器,所以通过检测零线电流大小就可以知道三相负载是否平衡。因为三相不平衡时,会给我们带来很多危害:
1. 三相不平衡会导致各相电压不相等,影响三相负载正常使用。比如:三相电压不一致会导致三相电机各相电流不平衡、发热严重、电机损耗变大、寿命缩短。2. 三相不平衡会导致零线有电流,而零线又有一定的电阻,所以零线带上一定的电压。3. 三相不平衡会导致线路及变压器损耗增加。正常情况下零线没有电流也就没有损耗,但是当零线电流变大,那么零线损耗增加。
检测是否有接地故障