应力 介质发热 杂质 含水 无水 水树枝 电树枝 压力增加 龟裂 疲劳 龟裂 水树枝 杂质电树枝 含水 水树枝 无水 电树枝 化学树枝 应变 微观裂纹 含水 无水 水树枝 电树枝 树枝的特性树枝的特性 2.1 2.1 电树枝的特性 电树枝的特性 电树枝的特性可归纳以下几点: (1)电树枝的产生必须有局部的高场强。 (2)电树枝的引发与材料的本征耐电强度有关。 (3)交变电场的机械应力引发电树枝。 (4)气隙的存在是电树枝生成的前提。 (5)杂志的存在可诱发杂质电树枝。 (6)电树枝中伴有局部放电。 (7)电树枝引发后,发展较快。 (8)电树枝放电使介质损耗增加,绝缘电阻和击穿电压下降。 (9)电树枝的发展与电压形式和温度有关。 2.2 2.2 水树枝的特性 水树枝的特性 水树枝的特性可归纳为如下几条: (1)必须同时存在电场和水分,才能引发和形成水树枝。 (2)具有直径为数微米的树枝状充水微观空隙组成。 (3)水树枝能在低于电树枝的场强下产生。 (4)水树枝受杂质影响很大。吸湿性杂质和绝缘中缺陷、空隙等是水 树枝引发的起点。 (5)水树枝的成长因频率增加而加快,直流下很难产生或者无水树枝 产生。 (6)水树枝中无局部放电现象。 (7)水树枝的产生或成长受温度影响较小。 (8)水树枝的扩展需要比电树枝更长的时间。 (9)产生水树枝的电缆,其介质损耗增加、绝缘和击穿电压下降。 2.3 2.3 电化学树枝的特性 电化学树枝的特性 电化学树枝的特性有以下几点: (1)电化学树枝的演变很慢,一般要几年之久。 (2)树枝沿电场方向发展,形状各异,当树枝发生在绝缘和屏蔽 接触有缺陷的部位时,形如藻类、草地或羽毛状;当发生在 绝缘内部有缺陷的部位时,形如蝴蝶结或羽毛状。 (3)各类杂质和缺陷的存在是电化学树枝的发源地。 (4)电化学树枝的成长与潮气对电缆的腐蚀相一致。 (5)有电化学树枝的电缆并未发现局部放电的增加。 (6)电化学树枝具有颜色,一般多为棕褐色。 (7)可以在比电树枝低得多的场强下发生。 (8)必要的条件是孔隙中要有硫等化学成分的溶液存在。 (9)电化学树枝一般需要形成并发电树枝通道而击穿绝缘。 2.4 2.4 电树枝、水树枝和化学树枝的区别 电树枝、水树枝和化学树枝的区别 树枝起始电压树枝起始电压 较高 工作电压下 大于零即可 局部放电 局部放电 必要或存在 不必要或不存在外来液体 外来液体 不必 必要 需要或存在 引发时间 引发时间 较长 较短 较短 扩展时间 扩展时间 较短 较长 较长 形态 形态 连续管道,内壁富有 碳粒,充满不同气体 水聚集在 微小空隙群中 树枝有颜色区别, 带有化学沉积物 基本产生条件 基本产生条件 高场强集中 水和电场 化学水溶液的渗透 破坏形式 破坏形式 电树枝直接击穿 转化为电树枝击穿 转化为电树枝而击穿