举报
立即邀请用户,更快获得回答
我有靠谱回答
56个回答
家里装修家里的电线一般要用多大的线?
一般家用电线用多大平方好?装置时需要注意什么?
答;一般家庭(输入主线路6~10mm²)铜线线至家庭中的配电箱,输出至家中的大分支主电路采用4㎜²铜芯塑料电线,小分支线路(主电路至客厅、至卧室、至厨房、至卫生间)采用2.5㎜²铜线,支线至插座、至其他负载采用1.5㎜²的铜线(注;空调专用插座除外,空调采用2.5㎜²的铜线)。
下面给提问者一个电路图。
值得注意的是大分支(配电箱至客厅、卧室、厨房、卫生间)需要分路接入配电箱的对应。
至于分多少支路,每家根据自己的实际情况可以自由选择。
注意;配电箱的总电源断路器不宜安装带漏电保护的断路器。这样的主要目的是由于分支较多,漏电电流不容易与总漏电保护断路器匹配,容易引起误动作。另外,还可以防止回路漏电引起总断路器跳闸,从而使整个房子停电,而在分支回路上安装带漏电保护功能的断路器就可以克服上述的问题,且一旦出现故障,可以知道是哪一个分支电路出问题,那样检修特别方便。 电气元器件的选择;QS总断路器选用双极63A断路器,照明回路(QF1~QF2)选择6A的双极漏电保护断路器。空调回路根据容量大小选择15A或20A断路器。
以上为个人观点,仅供参考。希望对提问者和头条上有类似需要的人有一定保证。
家里装修家里的电线一般要用多大的线?
家装电线的选择,真是会让很多人伤透脑筋,不知道该怎么选?总害怕选小了,下面青蛙就根据多年的经验来让你买电线清晰明了!
家装电线总共包含以下几个部分用电:入户线,照明用线,普通插座用线,壁挂式空调用线,柜式空调用线,厨房插座用线,卫生间插座用线。
入户线,入户线现在基本上都是BV3×10平方塑铜线和BV3×16平方塑铜线这两种规格,入户线上口是被电力局铅封在电表箱内,我们自己基本上没有办法更换的。
照明用线,照明线只是负载家里的照明,现在都是用LED灯,用电量很小,我们选用BV2×2.5塑铜线,如果有大型金属吊灯就选用BV3×2.5塑铜线,增加一根地线。
普通插座回路用线,普通插座回路我建议分成两个回路,一路是客餐厅,一路是卧室书房,每一个回路都选用BV3×2.5塑铜线。
壁挂式空调回路用线,壁挂式