1,区别

工况是指实际运行工况;
而工业气体标准状况是指101.325kpa,20摄氏度的状态;
注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。另外不同国家所指的标态也不一样。

2,换算

其方程为pV = nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,
所以P1V1/T1= P2V2/T2
设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,
工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),
忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0
V=V0*0.101325*(T+273)/(293)/(P+0.101325)
注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。