4 断路器操动机构内部防跳方案的改进图2所示弹簧储能操动机构内部带防跳选用的保持取消后影响不会太大。 但同样存在防跳继电器的电流线圈K A ( I)额定电流。 与断路器操动机构分闸线圈Y T 额定电流相匹配的问题。 不过此问题由开关厂统一考虑。 比较容易解决。 不需要再由变电站二次回路设计来解决。5结束语由以上分析可以看到变电站二次回路设计中, 防跳回路设计有多种方案可供选择。 当所选用的操动机构内部有防跳功能时. 可优先采用操动机构内部的防跳, 二次回路设计比较简单, 此时变电站自动化( 微机保护)装置内部的防跳继电器应取消, 以满足有关规范规定变电站二次回路在符合要求的...