作回路的一个重要作用是提供防跳功能。防止开关跳跃的功能的简称。所谓跳跃是指由于台闸回路手台或遥台接点粘连等原因,造成台闸输出端一直带有台闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又台上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有台闸电压,开关又会再次台上。
所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸。所以防跳功能是操作回路里一个必不可少的部分。扩展资料:
接线方式
1、板后接线方式
板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333366303830,不必重新接线,只须将前级电源断开。
由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线
在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。
因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
3、抽屉式接线
断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了
参考资料:百度百科-线路断路器