按照《电子信息机房系统设计规范》(GB50174—2008)要求,对于A级机房应采用符合CMP防火等级的电缆与OFNP或OFCP防火等级的光缆。但是由于工程造价的增加,对于这一条款的执行需要有一个认识与接受ntelligent Building&city Information 2010 5 No.162 31万方数据 l C嘉意嚣酬。表1刀片式服务器机框(个)序号 设备名称 标准服务器(台) 机架式服务器(台)(每机框含9台插板服务器)1每机柜设置服务器台数6台 6台 2个机框(18台服务器)2 每个(框)服务器占用机柜空间(U) 1U一2U 2U一4U7U服务器共计占用机柜空间(U包括理线)6U一12U 12—24U 14U3 每台(框)服务器电端口(个)/共计电 2个门2个 2个门2个 每台2个,共计36个端D数量(个) 每机框4个,共计8个4每台(框)服务器光端13(个)/共计光1个/6个 1个/6个 每台1个,共计18个端口数量(个) 每机框2个,共计4个5 KVM设备(每台设备8个端E1)台/占 1台/2U1台/2U 3台/6U用U空间(包括理线)6 RJ45机架数量/占用机柜空间(U包括 1台/2U 1台/2U 2台/4U理线);(24端口/机架)或1台/2U7 光纤机架数量/占用机柜空间(U包括理 1个/2U 1个/2U 2台/4U线);(48芯端口/机架)或1台/2U8 其他设施(电源插座、风扇、接地排、 2U/2U/2U/3U 2U/2U/2U/3U 2U/2U/2U/3U理线架)占用机柜空间(U J9 机柜占用空间总量(U) 21U一27U 27U一39U 37U一33U10需要19英寸机柜数量1个1个1个(每个机柜为42U空)11出入机柜4对对绞电缆(根)12 1236(为18台)/8(为2机框)12出入机柜2芯光缆(根)6 618(为18台)/4(为2机框)表2线槽敷设线缆数量序号 敷设线缆数量(根) 标准服务器 机架式服务器 刀片式服务器14对对绞电缆/}巨96 96288(为18台)/64(为2机框)22芯光缆(如考虑备份,也可采用4芯光缆)/柜48 48144(为18台)/32(为2机框)3线缆总数量144 144720(为18台)/96(为2机框)表3列头柜设施配置数量数量序号 设备名称刀片式 服务器标准服务器 机架式服务器为18台