机电工程重点考点
电梯井道、机房要求电梯安装前,建设单位(或监理单位)、土建施工单位、电梯安装单位应共同对电梯井道和机房进行检查,对电梯可安装条件的确认,应符合有关施工规范的舰定:
1.机房内部、井道结构及布置必须符合电梯土建布置圈的要求.
2.主电源开关必须符合下列规定:
(1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;
(2)该开关应能从机房入口处方便地接近.
3.井道必须符合下列规定及要求:
(1)电梯安装之前,所有层门预留孑L必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于lOOmm的踢脚板,并应采用左或右开启方式,不能向上开启.
(2)当相邻两层门地坎间的距离大于llm时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置.当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本规定.
(3)当底坑底面下有人员能到达的空间存在时,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上.
(4)井道最小净空尺寸应和土建布置图要求的一致,允许偏差应符合有关规范的要求.
(5)井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于501x,井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间的灯间距离不超过7m,并分别在机房和底坑各设置一控制开关.
(6)底坑内应有良好的防渗水、阱漏水措施,底坑内不得有积水.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上.
(7)每层楼面应有最终完成地面基准标识,对多台并列和相对列的电梯应提供层门口装饰基准标识.
4.机房应符合下列规定及要求:
(1)机房应有良好的防渗水、防漏水措施.机房门窗应装配齐全并应防雨、防盗,机房门应为外开防火门.
(2)机房内应当设置永久性电气照明,地板表面的照度不应低于2001x.在机房内靠近入口处的适当高度处设有一个开关,控制机房照明.机房内应至少设置一个2P+PE型电源插座.应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电路电源的开关.
检验机房的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合电梯设计文件的规定.
您可能感兴趣的内容
下列各项中,属于带传动的特点的有( )。
A.适用于两轴中心距较小的传动
B.带具有良好的绕性,可缓和冲击
C.结构简单,成本低廉
D.传动的外廓尺寸较大,需张紧装置
E.寿命较短,传动效率低
地脚螺栓按要求紧固,设计有紧固力要求的应使用( ),保证预紧值。
A.定扭矩扳手
B.液压螺栓拉伸器
C.加弹仪
D.钢珠撞痕器
E.测量仪表
为了提高焊接效率,在储罐底板和顶板的平角缝焊接中常常采用( )的方法。
A.铁粉焊条手工焊
B.钢制储罐的半自动焊接
C.钢制储罐的自动焊接
D.自动电弧焊
E.重力焊条手工电渡焊
国家标准规定的公差配合的基准制度是( )。
A.基孔制
B.基轴制
C.间隙制
D.过盈制
E.过渡制