消防应急灯报警故障及排除方法:
黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,声光信号才会停止);
消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障,且各种状况下故障
指示灯状态如下:
(1)消防应急灯电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(2)消防应急灯直流保险管开路时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(3)光源短路或光源开路时,消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
(4)月自检时应急时间小于30秒时,消防应急灯故障指示灯以4HZ的
频率闪烁;
(5)年自检时,消防应急灯的应急时间小于30分钟时,故障指示灯长亮;
应急灯自检功能
(1)灯具持续工作48小时后每隔(30+/-2)d能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续35S+/-3S, 然后自动恢复到主电工作状态;持续应急工作时间小于30S时,灯具会出现声、光信号,只有断开交流电源将故障排除后,声、光信号才会终止;
(2)灯具持续主电工作每隔一年能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止,然后自动恢复到自动工作状态;持续应急工作时间小于30分钟时,灯具会出现声、光信号,只有断开交流电源将故障排除后,声光信号才会终止;
(3)灯具5(2)条可手动完成、4(1)条5(3)条可手动完成4(2)条的自检功能,手动自检不影响自动自检计时;如灯具断电且应急工作至放电终止后,灯具在接通电源后重新开始计时;
模拟按钮功能:
(注:以下(1)(2)(3)条灯具在主电状态下进行,(4)条在消防应急灯具进入应急状态时进行;
(1)模拟主电工作状态,用户应根据消防部门的要求对消防应急灯进行定期的检查。
主电工作时,按住模拟按钮2秒后,灯具进入模拟主电供电故障状态自动转入应急状态,松开后自动恢复到原状态;
(2)连续按两次模拟按钮,灯具模拟月自检功能,绿色指示灯以1HZ的频率闪烁;灯具自动进入应急状态35秒+/-3秒后自动恢复到自动状态,当自检应急时间小于30秒时,灯具会出现故障声和黄灯4HZ点亮状态。表明电池容量不足,需更换电池。
(3)连续按3次模拟按钮,消防应急灯具模拟年自检功能,绿色指示灯以3Hz的频率闪烁;
灯具自动应急直至电池过放电保护部分启动后自动恢复到主电状态,当应急时间小于30分钟时,消防应急灯具会出现故障声和黄灯长亮状态;表明电池容量不足,需更换电池。
(注:电池未充满电时,进行月自检或年自检手动模拟操作,消防应急灯具可能会发出声、光故障信号,断电后声、光信号即会消除;进行自检操作时,消防应急灯具应处于充满电的状态);
(4)灯具进入应急状态时,按住模拟按钮2秒钟,可关闭消防应急灯具的应急输出功能,该功能科有效地使电池不至于长期处于无电状态,延长了电池的使用寿命,且不影响消防应急灯具主电断电后的自动应急功能;
过充电保护:
消防应急灯具内部有精准的过充电保护电路,当电池充满电后,电路自动转入涓流浮充状态,以保护电池;
过放电保护:
消防应急灯具内部电路有精确的过放电保护装置,当电池电压下降到一定的程度时,过放电路会及时地切断放电电路,关断电压不低于电池额定电压的80%;
如果发现消防应急灯在使用的过程中出现报警无法关闭,可以对照使用说明书进行逐一排查,尽快解除报警的干扰。