桥架弯头制作及公式

桥架弯头制作

桥架弯头制作公式

文章:分享桥架弯头制作方法及绝密公式(附图),版权归属:wenxing8.com(东莞文兴桥架)转载请注明
小编为什么要分享桥架弯头制作方法及绝密公式呢?(纯属分享给想学习的小伙伴们!)其实电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。
电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:
例:400X150的桥架做45°“之”字弯
从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。
总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.4130度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内边)600以上200乘以1.41600以下100乘以1.41”。
以下是图解桥架弯头做法:
一、单个弯头的制作方法:
二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法
制作方法及步骤:
本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b值不同,为层间距值。
1、制作第一层弯头:
第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。
2、制作第二层弯头:
(1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:
首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则
e=d+btg1/2α
式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值
(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;
(3)计算两个弯头间距c值:
c=2btg1/2α+a
式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距
(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;
(5)计算补偿尺寸h:h=2btg1/2α
3、制作第三层弯头:
制作方法同第二层弯头
f=e+btg1/2αg=2btg1/2α+c
注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。
三、多层“之”形弯头的作法:
与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边
》》》》》百分之80%的人还看了这一篇》》》》