系统中不同材质的管　道应分别试压。水压试验应符合设计要求,不得用气压试验代替水压试验。水压　试验水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB　5749　的规定,不得使　用工地上有污染的水源,水压试验合格后方可进行后续土建施工。　12.2.9　管道系统的水压试验应符合下列规定:　1　暗装和嵌装管道的安装完成后方可进行水压试验;　2　水压试验压力应为管道工作压力的　1.5　倍,且不得小于　0.6MPa;　3　水压试验前应检验试压管道是否已采取安全有效的固定和保护措施;　4　水压试验合格后方可进行后续土建施工,水压试验时,工程监理人员应到　场观察、做好记录,并出具验收书面报告。　12.2.10　水压试验应按下列步骤进行:　1　将试压管段末端封堵,缓慢注水,将管内气体排出;　2　管道系统注满水后,应进行水密性检查;　3　对管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于　10min;　4　升至规定的试验压力后停止加压,　观察　10　min,　压力降不得超过　0.02　MPa;　然后将试验压力降至工作压力,对管道作外观检验,以不漏为合格;　5　管道系统加压后发现有渗漏水或压力下降超过规定值时,应检查管道,排　除渗漏水原因后,再按以上规定重新试压,直至符合要求;　6　在温度低于　5℃的环境下进行水压试验和通水能力检验时,应采取可靠的　防冻措施,试验结束后,应将存水放尽。　12.2.11　供水管道水压试验后,竣工验收前应委托具有清洗消毒资质的部门对供　水设备、管道进行冲洗和消毒。　12.2.12　冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除,冲洗流速不应小于　1.5m/s。消毒时,应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂,除不锈钢　材质,其他材质可采用　20mg/L~30mg/L　的游离氯消毒液浸泡　24h。　12.2.13　管道(不锈钢管除外),第一次冲洗应用饮用水洗至出水口水样浑浊度　42　小于　3NTU　为止,冲洗流速应大于　1.0m/s;第二次冲洗应采用有效氯离子含量　20mg/L~30mg/L　的清洁水浸泡　24h　后,再用饮用水进行冲洗直至水质检测合格　为止;水质检测记录应存档备案;冲洗消毒后,系统出水水质应符合现行国家标　准《生活饮用水卫生标准》GB　5749　的规定。　12.2.14　不锈钢管道在试压合格后应采用　0.03%高锰酸钾消毒液灌满管道进行消　毒