机械密封水和机械密封冷却水的问题:
1、概述:
机械密封:它是水泵等转动机械的一种密封形式; 水泵的密封分:填料密封、机械密封、浮动环式密封等几种形式;机械密封是靠两个紧紧压在一起的动、静环进行密封工作,紧力的施加是靠压缩弹簧;如果动静环密封面出现损坏就会发生机械密封漏泄。机械密封工作时动静环两个密封面之间不是干磨擦的,得有润滑液这就是机械密封水,它来自泵体自身内部的水;而机械密封冷却水呢,是为机械密封水服务的一路水源,它是用来冷却密封水的;它来自闭式水源,就是为了防止机械密封水温度过高,对机械密封的使用寿命有影响。它们工作的原理就是这样的。
2、机械密封水不一定来自泵的内部,如果水泵工作介质温度高、有腐蚀或有颗粒,会对机械密封造成损害,这些情况下一般用外来清洁水源做机械密封水引入密封腔室;
3、机械密封冷却水一般不流经密封面而是通过密封压盖带走机械密封工作中产生的热量,用开式水(工业水)等,对水质要求不高;
4、根据使用场合以上二者不一定都设置,例如机械密封水量能满足冷却要求时就不用另设冷却水。