一号电工在二号电工的监护下,对带电体及接地部位进行可靠绝缘遮蔽。一号电工在二号电工的监护下,对临时相采取绝缘隔离措施,并进行电流检测。
一号电工在二号电工的协助下,选择合适位置在故障相的导线或引线上安装好带旁路绝缘引流线的处于开位的线路跨接器(线路跨接器宜安装在电源侧),检查其上下接点接触牢固,然后合上线路跨接器并进行电流检测。一号电工在二号电工的协助下,将故障相跌落式熔断器拉开,拆开上下接点,沿本相固定牢固并进行可靠绝缘遮蔽。
一号电工在二号电工的协助下,拆下旧跌落式熔断器,装上新跌落式熔断器。调试后接好上下接点,使其处于合闸位置,进行电流检测。然后进行可靠绝缘遮蔽。
一号电工在二号电工的协助下,拉开线路跨接器,拆除旁路绝缘引流线。按上述操作方法更换另外两相跌落式熔断器。一号电工在二号电工的监护下,拆除绝缘遮蔽用具,传至地面,工作结束。
(2)在跌落式熔断器折断的情况下:
列队宣读工作票,危险点分析,明确分工,布置安全措施。一号二号电工穿好合格的绝缘防护用具,戴护目镜。携带绝缘传递绳乘绝缘斗至合适位置。地面工将所需工具材料传至绝缘斗上。一号电工在二号电工的监护下,对带电体及接地部位进行可靠绝缘遮蔽,并进行电流检测。
一号电工在二号电工的协助下,对折断的故障熔断器采取固定措施,防止其摆动造成接地或短路,同时将其他两相采取绝缘隔离措施。一号电工在二号电工的协助下,拆除故障熔断器上下接点,沿本相固定牢靠,并进行可靠绝缘遮蔽。一号电工在二号电工的监护下,选择合适位置在故障相的导线或引线上安装好带旁路绝缘引流线的处于开位的线路跨接器,检查其上下接点接触牢固,然后合上线路跨接器并进行电流检测。
一号电工在二号电工的监护下,拆除故障熔断器,安装好新的熔断器,调试后接好新熔断器的上下接点,用绝缘操作杆进行合闸操作并进行电流检测。一号电工在二号电工的协助下,拉开线路跨接器,拆除旁路绝缘引流线。一号电工在二号电工的监护下,拆除绝缘遮蔽用具,传至地面,工作结束。
4 带电更换线路柱上跌落式熔断器的安全注意事项
严格保持与临时相及接地部位的安全距离,检测的电流值应在线路跨接器额定电流范围内。旁路绝缘引流线应有足够的载流量,两端应固定牢固,折断的故障熔断器必须采取牢固的固定措施。熔断器上下引流线拆下后,因其全都带电,必须沿本相固定牢靠,