最好是加接(外接)地线,电热水器,洗衣机,!
这装修也太荒唐了。地线是接地的,主要是防静电。主要用在电器上。你现在只有从线盒打过墙,看反面是乳胶漆墙面不,开槽入地面即可。修补乳胶漆简单一些,主要是空调,冰箱,热水器,其他的补救就麻烦了,不过问题不大。
自己做接地体是很麻烦的 首先要在室外挖一条一米深长四米的沟 然后用三根两米以上的40以上镀锌角钢或者一寸的镀锌钢管 打入地下 然后再焊上扁铁引出地面 再用电线引入室内 最好是再用接地摇表测量一下
厨房的进线位置的插座打开看一下,试着拉一下,看能否拉得动,拉得动的话加一根地线就好了。电箱里控制厨房的开关要用漏
16接地线每平米是27元,为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。
看看你卫生间有没有等电位,有的话可直接从那里带如果什么都没有的话,建议你接电箱的内壳上回答于 2015/08/19 15:02如果有暖气入户,接到暖气管路上也可。一般新居室都有零电位接线排,接上即可。如果没有,在火线零线上接漏电保护器 空开也可以回答于 2015/08/19 15:01
我是大于一般的几率推荐你安装,因为大功率电器虽有保险,但更多的安全隐患难发现,接地线放心些
这是必须要装的,地线是人身安全的一道防护
电器设备的外壳通过插头与地线相连。插座接地线一旦漏电,电器设备的外壳就会带电,但由于地线的作用,保证电器外壳与地线等电位,即对地电压等于0,这样就保证了电器使用者的人身安全。
接地线的作用是:
(1) 对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。
(2) 当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。
(3) 进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。
其作用是:
(1) 可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促
如果采用TN-C-S系统,是符合规范的.具体做法是:火线和零线进户后,将零线重复接地,此时将零线分成工作零线和保护零线(接地线),此时就有了"零线"和"接地线"
安全考虑,可以接地线
当然只是灯具使用的,不装也没关系
但插座、开关这些就一定要有地线的
现在做家庭装修时,一般都是要接地线的吧。接地线是为了将电气设备不带电的金属部分与接地体之间做良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险,可以起到保护作用,防止漏电。
室内装修一般是以实用为主,光是硬装都至少需要十万 ,再加上软装怎么也要二十万。装修本身就分了很多种的、也分了几个装修档次的,总之我只能建议你轻装修重装饰这么大平方的房子好好装修一下应该要20万以上,不同的装修风格装修差距也是挺大的,所以你最好能确定一下装修风格。以上价格来自网络,仅供参考。
185平方装修需要20万,一般185平方米的房子,如果包工、包料简单装修价格至少也要15万元。包括装修设计,煤、水、电、暖气管道的改道和更换,刮大白、贴瓷砖、安装洁具、灯具、安装门等。不过,瓷砖、坐便、灯具、开关、洁具、门的成本费用不在装修费用之内。价格来源网络,仅供参考.
您好,帮你简单的算一下:
一、工钱
1、水电安装工钱,按照面积计算大约:850元
2、瓦匠工钱(地面砖、隔段、墙砖、防水)按平
只要在家庭用电的配电控制箱(或控制盒)中,是用同一个空气开关控制的线路,其接地线也是一路,完全可以并联连接的。另外有个小建议:如果穿线的条件允许和有相应规格的接地保护线,最好是用符合截面积要求的“多股铜芯线”(也称为“多股软线”)来做接地保护线路,因为这样的线在安装时,和接线柱的连接可以更可靠,也不容易产生松动现象而失去保护线的作
只要在家庭用电的配电控制箱(或控制盒)中,是用同一个空气开关控制的线路,其接地线也是一路,完全可以并联连接的。另外有个小建议:如果穿线的条件允许和有相应规格的接地保护线,最好是用符合截面积要求的“多股铜芯线”(也称为“多股软线”)来做接地保护线路,因为这样的线在安装时,和接线柱的连接可以更可靠,也不容易产生松动现象而失去保护线的作
,只要在家
必须接,对于家用不用太高的标准,就用一根普通电线把所有的接地点都接在一根线上,然后将这根线埋在外墙角就可以!
地线用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。
这个对人的安全是非常重要的。
要紧 如果一些电器老化 接了地线就会保障安全
千万不能省地线用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时。
所以这个是非常非常重要的,电流通过地线进入大地
原来有还是接上比较好一些,如果原来就没有地线,就不须要刻意地在接啦,就是接到金属管子上也是假的,把电线的总进线上装上空气开关就可以。
不好!太危险,没事是没事,有事就是大事。别怕麻烦,接吧,尤其是老房。
一般情况下是可以的,最好是有接的,安全一点!
要紧 如果一些电器老化 接了地线就会保障安全
要紧 如果一些电器老化 接了地线就会保障安全
那需要在跑一根地线。比较麻烦。要是平房的话直接引下一根4平方的铜线。再用50的角钢。1.5米长。打入地下。衔接在上面要牢固。就可以了。 在配电回路上设置总漏电保护器的情况下!家装完全可以使用1.5mm2 的铜线作为保护地线!那需要在跑一根地线。比较麻烦。要是平房的话直接引下一根4平方的铜线。再用50的角钢。1.5米长。打入地下。衔接在上面要牢固。就可以了。
那需要在跑一根地线。比较麻烦。要是平房的话直接引下一根4平方的铜线。再用50的角钢。1.5米长。打入地下。衔接在上面要牢固。就可以了。
插座在整个电路上应该是并联连接的而不是串联。您在说到接地保护线的连接问题上问的问题,是完全可以按照您所说的接法连接的,而且一般非专用线路(比如家庭供电有空调等就属于专用线路),也就是说,只要在家庭
不一定是直通 地线和零线有共同的 地线最好不要做零线使用
,.5也是可以的,.5足够用,1,2,
不是讲需要不需要你买的两孔插座不需要接地线;
你买的三孔插座就需要接地线;
你买的五孔插座就需要接地线;
你要了解接地线是派什么用处的
绝大部分电流都会从电线流向大地,即使触摸了机壳,电流就会通过地线流向大地,触摸机壳时电流就会通过人体流向大地,而且一定要可靠地线一定不要装。当然也有少部分电流经过人流到大地。
当电器发生漏电故障,电流也不会经过人体流向大地(因为人体的电阻相对于电线来说大很多,对人没危害,也就是触电,若没有接地线,但是很小;如果有地线。)
如果你是住户,那么请不要自己私自做接地(涉及安全),因为接地在施工时已经做好了,而且配电的时候主电缆也有接地线,并且你的户箱内也已做好了接地,你不需要再做接地了。你要做的就是将需要接地的设备接地线和户箱的地线连接即可
如果你是住户,那么请不要自己私自做接地(涉及安全),因为接地在施工时已经做好了,而且配电的时候主电缆也有接地线,并且你的户箱内也已做好了接地,你不需要再做接地了。你要做的就是将需要接地的设备接地线和户箱的地线连接即可
一般家里比较常见的接地线是2.5平方的
常用于电缆铠装钢带接地。临时接地线是编制网状的铜线。临时接地线也叫工作接地线,就是检修,试验时为了人身设备的安全做的临时性的接地装置。
我就是做装修的 这有三六就等的 最好了解好在装修要你吃亏哦 内情很多
2W~3W,你最好找个空间设计师,这样会更漂亮,自己也行~~~我这是北京行情~~~
10万左右,但是效果不明显,只能是实用型,15万左右可以做出风格来
用万用表电阻档测量, 零线和接地线直通了是因为布线没严格色标,水线和地线搞混了安装。
如果是用测试灯测量,那是对的,因为是楼栋引线进来时本身就是通的。
那是对的。
如果是用测试灯测量用万用表电阻档测量,水线和地线搞混了安装, 零线和接地线直通了是因为布线没严格色标,因为是楼栋引线进来时本身就是通的
但是不敢不装地线。
3,零,施工队一般在线径上偷工减料,比方用 1、水电验收的时候监理肯定要检查各回路,万一出了事他是要负责任的,这就是要保证任何时候都要有接地以保证用电安全、按规范要求、接地线只能并联不允许串联,就是说三根线 经必须一致。
5,地)肯定都引到室内配电箱里了.5mm2的线代替4或者6mm2的、插座要有接地线这是最起码的施工常识和要求,但是一旦发生漏电那就很危险了、你仔细检查一下插座线盒里的线,对于地线的检查用插座检验器一插就知道。
8、除了照明外(有的图纸照明也是三根线),线径等于或小于16mm2时接地线线径必须等同火,包括弱电箱的电源都是三根 线、房屋安装水电时三根线(火。
6,零线,其他所有插座。
4,看地线是否没有接到插座上。
2、没有地线并不影响电器的使用,那根黄
总开关接线端子接线;按面对总开关左零右火接入,
接地线接在有接地标志的端子上(电气配电箱外壳),
接地线要大于电源线。
总开关接线端子接线;按面对总开关左零右火接入,
旦发测菏爻孤诧酞超喀 接地线接在有接地标志的端子上(电气配电箱外壳),
接地线要大于电源线。
1.电机上有A B字样的话,就把A、B两根线接在电容的两端,然后再把A、B两根线分别接在单刀双至开关两端的接线柱上。
2.开关的中间接线柱接在火线上,剩下的线接在零线上,用这样的接法能实现正反转,你没有单刀双至开关用普通开关也行 这时电容接法不变,开关的一端接火线令一端接在电容的一端(接在电容不同的端会有不同的转向 根据需求而定)。
3.如果没有A、B字样的话,按上述方法尝试着接,一般中间的线要接在电容的一端,放心电机不会烧毁的。
配电箱内有至少有一个公共接线端子你的配电箱是干吗用的,那是给零线的?是三相还是单相?火线经过空开后直接和零线送到家庭的每个插座上,标L是火N是零E是地线。地线用在三孔插座中间上方的那个孔
线直接接在地线接线柱上,然后各个回路的零线全部接到零线柱上,零火线先要过双极
平时电工只用颜色来区分火、零、地线,它们的材质是一样的,它们的长度也是一样的
时电工只用颜色来区分火、地线、零,它们的材质是一样的
觉得你能问出这样的问题你家里人知道吗,接在外部地线上的为零线。线的材质规格都一样。他们当然是一样长?接在外部电源线上的为火线,为了区分哪个是哪个就采用不同颜色的线,一般地线要求可以低一点。望采纳,接房屋接地端子的线为地线,你也可以根据适当情况作改动。因为他们都走听一个安装管里穿线。详细请追问
须要装地线的
作用一。
作用二,即对地电压等于0,电器设备的外壳就会带电,电流直接通过地线进入大地,保护电气设备及时导走电器上产生的静电或漏电。防止人触摸用电器是被电击:地线起保护作用,这样就保证了电器使用者的人身安全:防漏电,在漏电的情况下。地线是直接与大地相通的。
带有接地线的 孔插座可以将洗衣机。插座接地线一旦漏电,保护人不触电。你们家里的电脑的电源插座有没有连接着地线。当用电器漏电时?比较精密的电气设备还可以释放静电,它与大地之间的电阻远远小于人身电阻,所以地线是相当重要的:
电器设备的外壳通过插头与地线相连,但由于地线的作用,保证电器外壳与地线等电位,电冰箱的外壳接地
漏电了要得,它就发挥作用了,地线起到保护作用,很重要