380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线。 所以把主触头串联, 其次就是控制电路线圈,也就是要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵。 扩展资料: 注意事项: 1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。 2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。 3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。 参考资料来源:百度百科-接触器