故障的一般处理要领 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的妨碍,如主备电故障、总线妨碍等;另一类是现场装备故障,如探测器妨碍、模块故障等。妨碍发生时,可按“消音”键停止故障警报声。 1、若主电掉电,接纳备电供电,处于布满状态的备电可维持控制器事情 8 小时以上,直至备电主动保护; 2、在备电主动保护后,为提示用户消防报警体系已关闭,控制器会提示 1 小时的妨碍声(GB 4717-2005 的要求) ; 3、在利用过备电供电后,必要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池破坏。 若系统产生故障,应及时检验,若需关机,应做好具体记录。若为现场装备故障,应及时维修,若因特别原因不能及时排除的妨碍,应利用系统提供的装备屏蔽功能将设备临时从系统中屏蔽,待妨碍排除后再利用取消屏蔽功效将设备恢复。