新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。
一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定
1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。
2. 吸收比R60"/R15"不得小于 1.3 倍。
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。
测量变压器绝缘时应注意以下问题:
1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。
2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。
3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。
4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。
5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
二、配电变压器绝缘电阻的测量
配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。
所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。
三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤
1. 由两人进行操作,戴绝缘手套;
2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表);
3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地;
4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零;
5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘);
6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);
测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻;
变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧 0.4KV不小于300兆欧;
母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧;
电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧;
测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关);
7. 放电。将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下。
四、测量注意事项
1. 不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘;
2. 测量结束,对于大电容设备要放电;
3. 不是所有设备断电设备都能测,如变频器;
4. 兆欧表线不能绞在一起,要分开;
5. 测量过程中,被测设备上不能有人工作;
6. 禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测;
7. 兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。