上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。
“穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。