曼瑞德智能系统(上海)股份有限公司　-　1　-　空调室外机网关用户手册　版本:V_1.3　2019.04.30　曼瑞德智能系统(上海)股份有限公司　-　2　-　第一章　产品概述.3　1.　产品简介.3　2.　支持协议及规格说明.4　第二章　产品安装.5　1.　外形尺寸及安装环境.5　2.　设备组件.6　3.　接线方式及注意事项.7　第三章　硬件配置.8　1.　硬件配置准备.8　2.　产品接线端口选择及通讯匹配.9　3.　液晶屏显示按键说明及　LED　指示灯说明.10　第四章　WEB　配置说明.12　1.　WEB　配置准备.12　2.　WEB　配置说明.12　第五章　集控协议集成.20　曼瑞德智能系统(上海)股份有限公司　-　3　-　第一章　产品概述　1.　产品简介　本产品可将多联式空调连接至“智能家居集中　控制系统”　或“BMS　系统”　。可提供的接口　方式为“RS485”或“KNX”或　以太网口。　目前可以支持　大金、日立、东芝、三菱电机、　海信、海尔、松下、约克、三菱　重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力　等品牌的多联机空　调系统。具体机型信息详见我司微信公众号。　在您准备安装使用产品前,　请先仔细阅读本手册,　以便全面了解使用产品的所有　功能。　2.　支持协议及规格说明　2.1　支持如下协议:　\uf0d8\uf020MODBUS-RTU　/　VRV485　(针对　VRV　空调特点的自定义协议)。　\uf0d8\uf020TCP/IP　\uf0d8\uf020KNX(需要该协议采购时候提前说明)　\uf0d8\uf020RS485(针对新风、地暖、智能家居系统)　2.2　规格及说明　表1电气参数　项目　规格　输入电源　DC　12V　消耗功率　1.2W　以下　曼瑞德智能系统(上海)股份有限公司　-　4　-　工作环境　环境温度:0~40℃　环境湿度:20~85%(无凝露)　空调通讯线间电压　AC　5V　网线　IEEE802.3　标准(10BASE-T/100BASE-TX)　表2RS485　端口通讯规格　项目　参数　传输模式　半双工　波特率　9600bps　起始位　1　位　数据位　8　位　校验位　偶校验(Even)　停止位　1　位　网口(RJ45　端口)通讯规格　本产品除了可以以　WEB　页面的形式进行使用配置,也可以通过　TCP/IP　Socket　方式　与上位机进行通讯,介绍如下:　本产品共开放了　2　个连接,　可支持同时链接,　分别为