标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10 【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电 接地电阻小10 倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的 电流则可以忽略不计。】 接地分三种 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这 种情况危及人身安全而设的接地。1Ω 以下 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷 电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 注意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 区分 接地体规定保护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的距离必须大 于20 防静电接地线绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交流电气装置的接地应符合下列规定: 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R2000/I (12.4. 1-1) R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω: R120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下 式要求,且不宜超过100,: 尺250/I (12.4.1-3) R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I―计算用的接地故障电流(A)。 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式