1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路 干线和分支线断连弓子线的负荷端。2)电源处、电缆线路 干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的 负荷端。3)采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链 接在一起并重复接地。(3)在变压器容量小,供电距离长采 用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差 的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值, 在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将 建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地 体及主干零线全部用金属导体连接在一起。(4)电缆线路重 复接地的接地电阻值不得超过 10Ω,在配电变压器容量为 100KVA 以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许 不超过10Ω 的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但 不应少于三处。