模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GSTLD)。输出模块用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GSTLD)、声光警报器、警铃等等设备。输入输出模块在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GSTLD),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。