3.4气密线、水密线采用对接胶条 采用胶条对接、胶条插接进行密封的单元幕墙系统,密封效果欠佳,这类系统对幕墙施工质量要求较高:
(1)需要安装时比较精确;
(2)对接部位需要压紧,否则如果压力不够或土建施工误差偏大,将无法实现密封;而插接胶条应当居中,否则也会导致渗漏问题;
(3)需要设置独立的传力构件传递荷载。试验表明这类结构的幕墙渗漏可能性较大,工程中慎用。
3.5水密线全封闭 除非采用竖料实现内部排水,水密线不得全部密封,应设置排水孔,且排水孔部位应采用海绵等封堵,防止雨水倒灌。
3.6大跨距型材采用开口断面 开口薄壁型材在挂点的安装方面比较方便,相对来说,也比较经济,但其安装时精度也不宜得到保证,承载力也不如箱型断面。3.7封边、收边部位未形成等压腔 单元幕墙通常四边等压腔是连通的,至少有三边是连通的。封边未形成等压腔将导致:
(1)型材端口将不密封;
(2)结构传力将会受到影响,没有公料、母料相配,使得型材总断面变小,且无法插接传力。
3.8圆弧插接和单胶条插接 单元幕墙采用圆弧插接方式,能比较好的满足建筑立面要求,但设计不好,可能会造成渗漏。单胶条插接比较常见,密封效果稍差,尽量采用双胶条。
4点支承式幕墙与全玻璃幕墙
4.1索结构未采用拉力保护器 通常采用点式幕墙实现不同基础的建筑物之间的联系,形成连续的美学概念;近年来,单层索网结构的应用也逐渐广泛。这类结构中的拉索轴向刚度较大,如果结构或支座发生较大位移,其内力会有很大升高,甚至会造成拉索破断,因此需要采用保护器(弹簧补偿器)进行补偿,以便吸收支座在常规条件产生的变形;在地震等极端条件下,如果变形很大,保护器内预设的构件可以发生断裂破坏,但是仍然要发挥作用,保证系统不至于坍塌崩溃,具有剩余强度。
4.2大跨屋面与立面幕墙未采用柔性连接缝 大跨屋面可能会产生较大的变形,采用通常的构造一般无法满足要求,一般有以下方案:
(1)采用连杆机构传力和吸收变形,采用风琴橡胶板进行密封;
(2)采用长圆孔,但调节量有限。
4.3支承点的热桥问题 四角支承、边部点支承的构件是点支承幕墙的主要传力构件,也是该类幕墙的热桥,处理不当会出现结露现象,采应取构造措施予以避免。4.4玻璃肋与面板对缝 这种设计方法将玻璃肋与面板的薄弱部位放在同