【判断题】
断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器进行传动,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。
A.
正确
B.
错误
参考答案:
A
复制
纠错
举一反三
【单选题】断路器的跳、合闸回路中的电流启动、电压保持的防跳继电器,其电流自保持线圈的额定电流宜不大于跳、合闸绕组额定电流的( )。
A.
【判断题】新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器应装在独立的汇控箱内。()
A.
正确
B.
错误
【简答题】简述控制回路中防跳继电器的作用?
【多选题】对防跳继电器应当有如下要求:()。
A.
该继电器的动作速度应快,其动作电流应小于跳、合闸回路中额定电流的1/2
B.
断路器跳、合闸时,其电流线圈上的压降应小于回路额定电压的5%
C.
电流线圈应串接在出口继电器一对常开接点与负电源之间
D.
防跳继电器电压线圈与电流线圈之间的相对极性应正确,两线圈的耐压水平应能承受交流1000V、1min的试验标准
【判断题】在开关控制回路中,防跳继电器是由电压线圈启动,电流线圈保持的。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】断路器控制回路中,防跳继电器的作用是()
A.
防止断路器跳闸
B.
防止断路器跳跃和保护出口继电器触点
C.
防止断路器跳跃和防止断路器合闸时间过长
D.
防止断路器跳闸时间过长
【判断题】防跳继电器应为慢速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10%额定值。
A.
正确
B.
错误
【单选题】35kV进线柜二次回路原理图中合闸回路的防跳继电器符号是()。
A.
Q0-S1
B.
KO
C.
KQ
D.
Q0-F
【多选题】手车式断路器防跳继电器无法正确动作,可能的原因有()。
A.
防跳继电器损坏
B.
接入防跳回路的辅助开关常开接点故障
C.
分闸线圈损坏
D.
防跳继电器自保持接点故障
【判断题】为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了 _ 防跳继电器
A.
正确
B.
错误
【多选题】PVA高压断路器主要元件有()、断开弹簧、绝缘支架、一次接头、二次接头、棘爪棘轮、位置开关、辅助开关、超程弹簧、防跳继电器等。
A.
合闸线圈
B.
分励线圈
C.
储能电机
D.
真空泡
【简答题】防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流(),线圈压降(),并须满足相关要求。
【判断题】对具有电流或电压自保持的继电器,如防跳继电器等,在接线中不用标志极性
A.
正确
B.
错误
【判断题】断路器的控制电路中一般设有防跳继电器构成电气防调回路。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压
A.
【单选题】十八项反措规定新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在()内,应装在独立的()内。
A.
机构箱、汇控箱
B.
汇控箱、机构箱
C.
机构箱、开关端子箱
D.
汇控箱、开关端子箱
【单选题】防跳继电器的参数应选()。 A.220V,0.5A; B.220V,1A; C.220V,2A; D.110V,lA。
A.
某变电站的35kV断路器采用三相联动电气操动机构,电气防跳采用电流启动电压保持的“串联防跳”接线方式,该断路器控制电压为220VDC,合闸电流为2A,跳闸电流为1A。
【判断题】在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。()
A.
正确
B.
错误
【简答题】断路器跳闸回路中,操作箱中防跳继电器电流线圈自保持接点为何要串一只电阻?其阻值如何选择?
【判断题】利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器,可以防止因故障已跳闸的断路器再次合闸,即避免断路器"合闸-跳闸"的跳跃现象,使事故扩大。
A.
正确
B.
错误
【判断题】在开关控制回路中防跳继电器是由电压线圈启动、电流线圈保持来起防跳作用的。
A.
正确
B.
错误
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压。
A.
二分之一
B.
三分之一
C.
五分之一
【单选题】组合电器断路器防跳继电器更换后进行校验,长按合闸按钮进行合闸时,防跳继电器跳跃,开关未能合闸,以下可能原因是?()
A.
合闸回路中防跳继电器常闭接点损坏
B.
防跳继电器自保持回路常开接点损坏
C.
防跳继电器自保持回路常开接点与合闸回路常闭接点相互接错
D.
防跳继电器合闸回路常闭接点接成常开接点
【单选题】高压断路器防跳继电器无法启动,其可能原因是?()
A.
防跳回路中辅助开关接点不通
B.
防跳继电器自保持回路不通
C.
防跳继电器常闭接点接触不良
D.
防跳继电器常开接点黏连
【判断题】防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间
A.
正确
B.
错误
【简答题】防跳继电器的一动合触点与继电保护出口继电器的动合触点并联接入,简述其作用是什么?
【判断题】断路器的“防跳”装置,本质上是加了防跳继电器,防跳继电器由一个电流线圈和一个电压线圈构成
A.
正确
B.
错误
【判断题】防跳继电器只能防止断路器“跳跃”,不能防止ARC装置重合于永久性故障。
A.
正确
B.
错误
【单选题】高压断路器控制回路中防跳继电器的动作电流应小于断路器跳闸电流的( ),线圈压降应小于10%额定电压。
A.
【单选题】防跳继电器有两个线圈是()
A.
两个电压线圈
B.
两个电流线圈
C.
一个电流线圈、一个电压线圈
D.
两个电阻线圈
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压。
A.
二分之一
B.
B . 三分之一
C.
C . 五分之一
【判断题】利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器,可以防止因故障已跳闸的断路器再次合闸,即避免断路器"合闸-跳闸"的跳跃现象,使事故扩大。
A.
正确
B.
错误
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压
A.
B.
B . 1/3;
C.
C . 1/5;
【判断题】防跳继电器应为慢速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10%额定值。
A.
正确
B.
错误
【单选题】防跳继电器 KPJ 动作,其(),用于“防跳”自保持,作用于断路器 QF 有可能出现的“跳跃”现象;
A.
常开触点 KPJ1 断开
B.
常开触点 KPJ2 闭合
C.
常开触点 KPJ3 断开
D.
常开触点 KPJ1 闭合
【单选题】防跳继电器动作电流小于跳闸电流的(),线圈压降小于额定值的()。
A.
【简答题】在灯光监视的控制回路和信号回路中,哪个部件属于控制部件( )A按钮B接触器C电磁阀D防跳继电器
【多选题】有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现跳闸自保持,防跳继电器应为快速动作的继电器,()。
A.
动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10%额定值
B.
电压线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确
C.
电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V一分钟的试验标准
D.
电流自保持线圈接在出口接点与控制正极之间
【简答题】防跳继电器KCF的作用是什么?
【判断题】在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。
A.
正确
B.
错误
【多选题】PVA高压断路器主要元件有()、断开弹簧、绝缘支架、一次接头、二次接头、棘爪棘轮、位置开关、辅助开关、超程弹簧、防跳继电器等。
A.
合闸线圈
B.
分励线圈
C.
储能电机
D.
真空泡
【判断题】防跳继电器KCF是用于防止因KM继电器的触点粘住而引发断路器多次重合于永久性故障线路。
A.
正确
B.
错误
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压。
A.
二分之一
B.
三分之一
C.
五分之一
【简答题】防跳继电器是如何接线的?
【简答题】绘图说明防跳继电器是怎样防止断路器跳跃的?
【简答题】防跳继电器的作用是什么?
【单选题】防跳继电器有两个线圈是()
A.
两个电压线圈
B.
两个电流线圈
C.
一个电流线圈、一个电压线圈
D.
两个电阻线圈
【单选题】高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(),线圈压降应小于10%额定电压。
A.
【判断题】防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间。
A.
正确
B.
错误
相关题目:
【单选题】断路器的跳、合闸回路中的电流启动、电压保持的防跳继电器,其电流自保持线圈的额定电流宜不大于跳、合闸绕组额定电流的( )。
【多选题】PVA高压断路器主要元件有()、断开弹簧、绝缘支架、一次接头、二次接头、棘爪棘轮、位置开关、辅助开关、超程弹簧、防跳继电器等。
某变电站的35kV断路器采用三相联动电气操动机构,电气防跳采用电流启动电压保持的“串联防跳”接线方式,该断路器控制电压为220VDC,合闸电流为2A,跳闸电流为1A。
【判断题】利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器,可以防止因故障已跳闸的断路器再次合闸,即避免断路器"合闸-跳闸"的跳跃现象,使事故扩大。
【判断题】利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器,可以防止因故障已跳闸的断路器再次合闸,即避免断路器"合闸-跳闸"的跳跃现象,使事故扩大。
【多选题】PVA高压断路器主要元件有()、断开弹簧、绝缘支架、一次接头、二次接头、棘爪棘轮、位置开关、辅助开关、超程弹簧、防跳继电器等。
参考解析:
刷刷题为你提供断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器进行传动,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。的答案解析
知识点:
欢迎编辑补充
刷刷题 shuashuati.com 为你提供【断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器进行传动】题目的知识点
最新题目
【单选题】1. 设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(____)。
【单选题】2. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。
【单选题】4. 《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏
【单选题】6. 进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%), SF6气体密度小于()μL/L。
【单选题】8. SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为( ),联系检修人员处理。
【单选题】11. 在SF6断路器开关室( )应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好
【单选题】12. 当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系( )处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。
【单选题】13. 断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格
【单选题】14. 《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展( ),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。
【单选题】19. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】21. 充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。
【单选题】22. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】25. GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(____)。
【单选题】29. 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具
【单选题】30. GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。
【单选题】31. 回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由( )处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。
【单选题】48. 若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。
【单选题】50. SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔( )年检测1次。
【单选题】51. 室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于( )%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L (或6g/m3)。
【单选题】57. 进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。
【单选题】66. 相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的( )。
【单选题】78. 《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是( )。
【单选题】93. 湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其( ),最终导致( )变化的原理而实现测量湿度的目的。
【单选题】98. 六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备( )运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。
【单选题】100. 《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是( )。
题目纠错 0
发布
创建题目
创建题库
题目信息:
创建者:
刷刷题用户
编辑次数:
难易度:
错误率:
最新试题
【单选题】太阳黑子是太阳光球表面的一些暗黑斑点,通过一般光学望远镜观测太阳,可以观测到太阳光球层的活动,太阳黑子就是太阳表面巨大的涡旋状气流产生的,一部分涡旋气流温度到达4600°C,比太阳表面正常温度______1400°C,所以看起来是黑的,故被称为太阳黑子。
【单选题】太阳黑子是太阳光球表面的一些暗黑斑点,通过一般光学望远镜观测太阳,可以观测到太阳光球层的活动,太阳黑子就是太阳表面巨大的涡旋状气流产生的,一部分涡旋气流温度到达4600°C,比太阳表面正常温度______1400°C,所以看起来是黑的,故被称为太阳黑子。
【单选题】131当可逆反应:2C12(g)+2H2O======4HCl(g)+O2(g)+Q达到平衡时,下面( )的操作,能使平衡向右移动。
【单选题】“科学是一把双刃剑”,化学尤其如此,它既可以给人类带来巨大的物质财富,提高人类的生活质量,也可以给人类带来灾难.“白色污染”这个概念是20世纪90年代初由我国提出来的,但是这一警示很快就得到国际社会的认同.“白色污染”是指( )
【简答题】&8226;You have ordered some new office equipment. However, some of this equipment will arrive a week later than planned. &8226;Write a memo to all staff: &8226;saying which, equipment will be delayed ...
【单选题】听力原文:M: Do you know Sally's new address. She got some mail and I'd like to forward to her. W: Sorry, we weren't exactly on good terms when she left. Q: What does the woman imply? (15)
【单选题】Some extra office equipment, including two desks and two computers, __________ to be ordered nex
【单选题】听力原文:W: Do you have the email address of Sally? There ale some application formats concerning personal information to fill out. M: Sorry, we haven't been exactly on good terms since she left. Q: What ...
【简答题】Sally often does some reading in the morning. (否定句) Sally ____often ____some reading in the morning.