分配电箱与开关箱的距离不得超过多少施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下 设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动 式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。 施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱” 的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于 0.1s。 6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱 内严禁放置杂物。 7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。