QuickSet　允许您通过　ASCII　终端或使用图形用户界面与　SEL-751A　进行通信。　•	　通过一个菜单驱动的界面和完全文件化的帮助窗口可离线　完成定值整定。通过复制现有定值文件和修改特定应用　项目可缩短安装时间。　•	　通过基于规则的架构简化设定程序,自动检查互相关联的　设定。QuickSet　会高亮显示出有冲突或超出范围的设定,　方便纠正。　使用　acSELerator　Team®　SEL-5045　软件检索和　显示事件报告　•	　通过幅值时间轴的形式查看事件报告录波。您可以选择模　拟量和数字量来建立自定义显示。　•	　通过记录弧光故障中的光强和相位电流波形来分析弧光　事件。　•	　显示相及对称分量相量。电气数据的相量视图有助于您更　好地了解非对称三相位故障。您还可以使用每个相及对　称分量顺序电流和电压建立自定义视图。　•	　使用串行或以太网通信链路检索事件报告。　光强度　动作时间快至　2毫秒　故障清除时间　5.0　7.5　周波　10.0　相位电流　安装和附件选项　通过全系列的安装套件和附件选项可以将SEL-751A安装于各　种位置,包括:面板安装、机架安装、挂壁安装、室内或室　外配置安装。选配的安装套间用于快速、简便地更换现有的　保护装置,而不需要进行任何切割或钻孔。　访问　www.selinc.com/mounting_selector　查看安装和附件套　件的所有选择信息。　SEL-751A　规范　基本　交流电流输入　5A、　1A、　50　mA　或2.5mA　(高灵敏度)　二级　(视乎型号而定)　交流电压输入　300　Vac连续,　600　Vac持续10秒　输出接点　继电器支持A,　B和C形式的输出接点　光电隔离控制输入　DC　/　AC控制信号:　250、　220、　125、　110、　48　或24V　频率和相序　系统频率:　50、　60　Hz　相序ABC,　ACB　频率跟踪:　15–70　Hz　(要求交流电压输入)　弧光光反时限®　元件　(TOL1–TOL4)　启动时间:　2–5　毫秒　回动时间:　1　个周期　通信媒介　以太网　10/100BASE-T;　以太网　100BASE-FX;　单或双以太网端　口;　EIA-232　串行;　EIA-485　串行;　光纤或　串行多模　ST　®　连接器　通讯规约　Mirr