2.1. 管道水压试验适用范围: 金属管道的全部承重结构、承压部件、各种元、部件以及参加水压试验的主蒸汽、 再热蒸汽、主给水等管道系统,水压用临时上水和升压用设备系统以及水压试验的工作 环境、技术管理等。 2.2. 水压试验执行标准适用范围: 2.3.1. 热网管道、主蒸汽、再热蒸汽、主给水及凝结水等热力系统金属管道水压试验 要求按 DL/T5031-1994《电力建设施工及验收技术规范》管道篇、DL/T5210.5 -2009《电力建设施工质量验收及评价规程》(第 部分-管道及系统)、DL/T647-2004《电站锅炉压力容器检验规程》、DL/T612-1996《电力工业锅炉压 力容器监察规程》、DL/T889-2004 电力建设热力设备化学监督导则中有关管道、 压力容器水压试验有关规定及图纸设计要求标准执行;主蒸汽、再热蒸汽的管道 系统经100%无损探伤合格后,可替代水压试验 2.3.2. 焊接及金属水压前检查执行相应的焊接及金属检测标准 2.3.3. 厂区地下管道及其它中低压管道按 GB50235-1997《工业金属管道施工及验收规 范》及图纸设计要求执行 2.3.4. 所有验收资料执行DL/T5210.5 -2009《电力建设施工质量验收及评价规程》(第 部分-管道及系统)有关表式2.3. 管道水压试验工程特点: 2.3.1. 水压前检查管道及与管道相连接的设备(压力容器、阀门、支吊架、泵及水压 用临时管道及设备)是否全部施工完毕,施工质量是否符合标准要求,水压前各 项条件是否已具备; 2.3.2. 水压过程中通过监督、检查和见证水压试验情况验证管道及相关系统严密性和 强度性能指标是否满足设计要求 2.3.3. 水压后控制废水排放是否达环保要求,管道保养是否良好。 监理工作内容及工作流程