凝汽器 出生齿温差增加, 还多是由于轮回水出口管积压空气或是铜管结垢严重。此 时应开启出口管放空气阀, 破除空气或投进胶球清洗装配进行清洗,需要时在停 机后用高压水进行冲洗。
2.凝汽器水位升高
致使凝汽器水位升高的缘由多是凝结水泵进口汽化或凝汽器铜管破裂 漏进轮回水等。 凝结水泵进口汽化可以经由过程凝结水泵电流的减小来判断,当确认 是由于此缘由造成凝汽器水位升高时,应检查水泵进口侧兰盘根是否不严,漏进 空气。 凝汽器铜管破裂可经由过程检验凝结水硬度加以判断。
3.射水抽气器工作水温升高
工作水温升高,使抽气室压力升高,下降了抽气器的效率。当发现水温升高 时,应开启工业水补水,下降工作水温度。
4.真空系统漏人空气
真空系统是否漏进空气,可经由过程周密性实验来检查。此外,空气漏进真空系 统,还浮现为凝结水过冷度增加,而且凝汽器端差增年夜。