实验一 通风管道风压的测定 一、实验目的及内容 1.了解压力计、皮托管的构造原理,掌握使用方法。 2. 掌握风管中点压测定方法, 验证不同状态 (压入式通风与抽 出式通风)下,全压、动压、静压间的关系。 (即 h全=h动+h静 ) 二、实验所用仪器构造原理 YYT—200B 斜管压力计是一种可见液体弯面的多测量范围液体压 力计。如原理示意图所示: 原理示意图 当测量压力时,需要把测量压力的空间和宽广容器相连接。而当 测量负压力时,则与倾斜管相连通。在测量压力的情况下则把较高的 压力和宽广容器接通,把较低的压力和倾斜管接通。 设在所测压力的作用下, 与水平线之间有倾斜角度α的管子内的 工作液体在垂直方向升高了一个高度 h1 ,而宽广容器内的液面下降了 h2 ,这时在仪器内工作液体高度差将等于: h ? h1 ? h2 (1) (2) 式中: h1 ? nSin ? 假如: F1 —管子的面积 F2 —宽广容器的截面积 那么有 nF1 ? F2 h2 (3) 也就是在倾斜管内所增加的液体体积 nF1 ,等于宽广容器内所减 少的液体体积 F2 h2 。 把式(2)和式(3)所得的 h1 和 h2 的数值代入式(1)中可得到: F h ? n(Sina 1 ) F2 或 P ? h? ? n? (Sind? F1 ) F2 式中:P—所测水柱高度(毫米) n—倾斜管上的读数(毫米) ? —工作液体的比重(克/ cm 3 ) ,酒精 0.8 克/ cm 3 三、实验方法及仪器 1.试验方法:采用皮托管压差计法。 每组试验设备可同时容纳两组, 每组 5 人, 每套装置两侧各一组, 每组使用抽出段、压入段测点各一个。 2.每组仪器: YYT—200B 型斜管压力计 皮托管(4mm) 胶皮管 钢卷尺 3.实验步骤: (1)将皮托管传压置于中心点处,管头迎着风流方向。 1台 2支 4支 1把 (2)将仪器控制阀门置于“校正”位置后,调平仪器底盘。 (将 底盘上的水准泡调至圆环中央) (3)根据测定压力值大小,选定仪器倾斜系数。 (选定时要有足 够余量,以免酒精溢出) (4)旋动零位调节装置,调节斜管中酒精液面,使之刚好与零刻 度相切。 (5)按所测压力,用胶管连接仪器端口和皮托管相应端。 (6)开动风机读取相应压力值。 (7)测定上述压力后,将仪器控制开关置于校正位置后,更换胶 管连接法,按上述方法测其余压力。 四、实验报告内容 1.绘出不同通风方式时,测定风管中心点风流的静压、动压、 全压所用的仪器连接示意图及斜管压力计水面位置关系(斜管计用 U 形管表示) 。 2.按下表填入测量数据: 表1 全 通风 压 读 数 压 力 动 仪器倾 斜系数 压 读 数 压 力 静 仪器倾斜 系数 压 读 数 压 力 风管测 点号码 方式 仪 器 倾 斜系数 抽出式 压入式 3.将实验结果带入下式,一般Δ值不应超出±5%。 ?? h全 ? (h动 ? h静 ) h全 ? 100 % 4.验证: h全 ? h动=h静 2005 级试验时间: 2008 年 3 月 7 日 2006 级试验时间: 2009 年 3 月 2 日 实验一 一、实验目的及内容 通风管道点压测定 掌握风管中点压测定方法,验证不同通风方式(压入式通风与抽出式通风) 下,全压、动压、静压间的关系(即 h 全 ? h 动 ? h 静 ) 。 要求有数据计算过程。 二、实验方法及仪器 1.实验方法 (1)采用皮托管压差计法 本实验如图 1 所示。 每台实验设备同时容纳学生 4-6 人, 分成两组, 每组 2-3 人。每组使用抽出段(1、2、3、4) ,压入段测点(5,6)各一个。 图 1 点压测定 (2)每组仪器:YYT 1 台;皮托管 2 支;胶皮管 4 支。 2.实验步骤 (1)将皮托管传压头置于风管中心点处,管头迎着风流方向。 (2)将仪器控制阀门置于“校正”位置后,调平仪器底盘(将底盘上的水淮 泡调至指标圆环中央) 。 (3)根据测定压力值大小,选定仪器倾斜系数(选定时要有足够余量,以 免酒精溢出。没有把握时,选最大系数,再由大向小调整,以增加精度。 (4)旋动零位调节装置调节斜管中酒精液面,使之酒精孤面刚好与零刻度 线相切。 (5)按所测压力用胶管连接仪器端口和皮托管相应端。 (6)开动风机,读取相应压力值。 (7)测完上述压力后,将仪器控制开关置于校正位置后,更换胶管接法, 按上述方法测定其余压力。 注意:测定压入式三个压力时,将出风口闸门关闭 2/3。 3.实验要点 (1)为了增加测定的准确性,仪器内的酒精必须经常更换,否则,使用前 必须对仪器进行校正。 (2)实验者必须通晓仪器的原理及结构,具有判明仪器指示是否正常的能 力。排出斜管中气泡时,要监视斜管液面,以免将酒精吹出。 (3)连接仪器接口前必须正确判明压力大小,保证仪器“+”端,接高压力, “-”端接低压力。 (4)按实验报告内容逐项记录,仪器读数乘以仪器倾斜系数即所测压力值, 水柱。 (5)酒精内一般不宜添加颜色。 (6)将实验结果代入下式,计算误差 S,一般 S 的值不应超出 ? 5%范围。 S? hQ ? hD ? hJ hQ ? 100 % 式中 h Q ——全压,帕; h D ——动压,帕; h J ——静压,帕。 4.实验图表 压力 测项 通风 方式 仪器 倾斜 系数 0.4 0.4 仪器 倾斜 (毫米) (帕) 系数 读数 压力 6 124 23.25 486.08 0.4 0.4 读数 压力 仪器 倾斜 系数 0.4 0.4 读数(毫 米) 50 84 压力 全 压 动 压 静 压 (毫米) (帕) 45 42 176.4 164.64 (帕) 196 329.28 抽出式 压入式 抽出式: h Q =0.4×6×9.8=23.52 h D =0.4×45×9.8=176.4 h J =0.4×50×9.8=196 检验: S? hQ ? hD ? hJ hQ ? 100 % ? 23.52 ? 176.4 ? 196. . ? 100% 23.52 . =0.16% 压入式: h Q =0.4×124×9.8=486.08 h D =0.4×42×9.8= 164.64 h J =0.4×84×9.8= 329.28 检验: S? hQ ? hD ? hJ hQ ? 100 % ? 486.08? 164.64 ? 329.28 . . 486.08 . ? 100% =-1.6%