双电源改换开关不自投要素剖析
1,如今多见的双电源开关都是自投自复的, 即2路电,进入, 当主电呈现疑问的时分即主动改换到备用电上面去,当主电康复供电的时分又主动改换到主电源上面去,设为主电优先。
2,便是自投不自复,即当主电康复的时分,不康复到主电上面来,仍然是备用电供电。
双电源主动改换开关中自投不自复和互为备用的差异
双电源主动改换开关的自投不自复是指操控器在参数设置在这种办法下,两路供电A路和B路,当A路断电时,开关主动接到供电的B路;假定往后A路有电,B路在有电的状况下,开关是不会回到A路的。
互为备用,便是两路供电没有优先,哪路先有电就先接通哪路,假定接通的这路断电,开关主动接到别的带电的一路。
正本这两种办法仅仅说法纷歧样,详细的完结办法是相同的。
自投不自复便是用户设置为一个常用电和一个备用电时,当常用电停电,开关会主动切换至备用电源,但当常用电通电时依据设定不会主动切换至常用电源。而互为备用则是能够彼此改换,在常用电正常通电状况下老是以运用常用电优先!