6.9.1电梯设置应符合下列规定:
1电梯不应作为安全出口;
2电梯台数和规格应经计算后确定并满足建筑的使用特点和要求;
3高层公共建筑和高层宿舍建筑的电梯台数不宜少于2台,12层及12层以上的住宅建筑的电梯台数不应少于2台,并应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096的规定;
4电梯的设置,单侧排列时不宜超过4台,双侧排列时不宜超过2排×4台;
5高层建筑电梯分区服务时,每服务区的电梯单侧排列时不宜超过4台,双侧排列时不宜超过2排×4台;
6当建筑设有电梯目的地选层控制系统时,电梯单侧排列或双侧排列的数量可超出本条第4款、第5款的规定合理设置;
7电梯候梯厅的深度应符合表6.9.1的规定;
表6.9.1候梯厅深度
注:B为轿厢深度,Bmax为电梯群中最大轿厢深度。
8电梯不应在转角处贴邻布置,且电梯井不宜被楼梯环绕设置;
9电梯井道和机房不宜与有安静要求的用房贴邻布置,否则应采取隔振、隔声措施;
10电梯机房应有隔热、通风、防尘等措施,宜有自然采光,不得将机房顶板作水箱底板及在机房内直接穿越水管或蒸汽管;
11消防电梯的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;
12专为老年人及残疾人使用的建筑,其乘客电梯应设置监控系统,梯门宜装可视窗,并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的有关规定。
6.9.2自动扶梯、自动人行道应符合下列规定:
1自动扶梯和自动人行道不应作为安全出口。
2出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.5m,人员密集的公共场所其畅通区宽度不宜小于3.5m。
3扶梯与楼层地板开口部位之间应设防护栏杆或栏板。
4栏板应平整、光滑和无突出物;扶手带顶面距自动扶梯前缘、自动人行道踏板面或胶带面的垂直高度不应小于0.9m。
5扶手带中心线与平行墙面或楼板开口边缘间的距离:当相邻平行交叉设置时,两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离不应小于0.5m,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害。
6自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高不应小于2.3m。
7自动扶梯的倾斜角不宜超过30°,额定速度不宜大于0.75m/s;当提升高度不超过6.0m,倾斜角小于等于35°时,额定速