防跳继电器电流线圈K A ( I)串联在分闸回路中‘. 二次回路设计时需要注意防跳继电器的电流线圈K A ( I)额定电流, 与断路器操动机构分闸线圈Y T 额定电流相匹配的问题。 防跳继电器电流线圈K A ( I)的额定电流大于断路器操动机构分闸线圈Y T 额定电流, 分闸时防跳继电器启动不了。 就会失去防跳作用; 防跳继电器电流线圈K A ( I)的额定电流小于断路器操动机构分闸线圈Y T 额定电流. 分闸时防跳继电器电流线圈K A ( I)容易被烧毁。+ W C—W CF ig . 1T h ep rin cip leo fa n ti- bo u n celo o pco m p o sedo fa n ti・bo u n cerela y7 宴皇塑三姿旦堕堕整旦墅丝吐塞差囹璺竖塑!!!!!兰墨!!!!j一万方数据电气设计网 http://www.chinapwr.com. . . . . . . 建锰电乞。_ —・————- —_ B U IL D lN G2009 年第B 期