LED LED灯判断故障是一种快速有效的 灯判断故障是一种快速有效的 方法。 方法。 当输入回路或输出回路接通时, 当输入回路或输出回路接通时,PLC PLC面板上对应的输入 面板上对应的输入 LED LED灯或输出 灯或输出LED LED灯就会同步点亮、熄灭状态,可以方便 灯就会同步点亮、熄灭状态,可以方便 地判断故障是发生在外部设备层还是输入输出接口层。 地判断故障是发生在外部设备层还是输入输出接口层。 1.首先观察对应的首先观察对应的“ X””输入输入LED LED指示灯是否亮,如不亮 指示灯是否亮,如不亮 说明输入信号还未在输入接口电路层形成;这是可用导线 说明输入信号还未在输入接口电路层形成;这是可用导线 短接对应的 短接对应的“ “XX””和和““COM COM””两个端子,如 两个端子,如LED LED灯马上亮,说 灯马上亮,说 明明PLC PLC内部正常,故障在外部的输入设备或外部电路中; 内部正常,故障在外部的输入设备或外部电路中; 故障可能有以下几种情况: 故障可能有以下几种情况: 输入模块端子上外部接线接触不良或脱落;输入模块端子上外部接线接触不良或脱落; 输入模块输入模块COM COM端子上外部接线接触不良或脱落; 端子上外部接线接触不良或脱落; 信号设备与信号设备与PLC PLC间的连线松动; 间的连线松动; 按钮、行程开关触点因为积尘、锈蚀等原因接按钮、行程开关触点因为积尘、锈蚀等原因接 触不良或损坏; 触不良或损坏; 接触器、继电器等辅助触点输入时接触不良或接触器、继电器等辅助触点输入时接触不良或 器件本身损坏。 器件本身损坏。 2.如输入(如输入(X X)正常动作时,观察图纸上对应的输出 )正常动作时,观察图纸上对应的输出LED LED 灯是否点亮; 灯是否点亮; 一一. 如不亮,说明故障点可能在输出接口层,检查对如不亮,说明故障点可能在输出接口层,检查对 应输出回路的元件是否损坏;如果所有输出灯全部不亮, 应输出回路的元件是否损坏;如果所有输出灯全部不亮, 则可能的原因有:内部电源故障;输出模块损坏。如经过 则可能的原因有:内部电源故障;输出模块损坏。如经过 检查不是上述原因,则故障发生在内部控制层而造成 检查不是上述原因,则故障发生在内部控制层而造成PLC PLC 无输出信号。如因为外部干扰、电源异常等原因造成 无输出信号。如因为外部干扰、电源异常等原因造成PLC PLC 不能正常运行程序, 不能正常运行程序,PLC PLC采取了保护动作封锁了输出等软 采取了保护动作封锁了输出等软 件故障,这只要观察 件故障,这只要观察PLC PLC故障指示灯的状态就可以判断。 故障指示灯的状态就可以判断。 否则,就是 否则,就是PLC PLC内部控制器部分硬件发生故障。 内部控制器部分硬件发生故障。 二二. 如亮,说明控制信号已经输出到模块,这时还需如亮,说明控制信号已经输出到模块,这时还需 要检查输出继电器是否发生故障(用万用表测量输出继电 要检查输出继电器是否发生故障(用万用表测量输出继电 器是否闭合良好)如继电器也正常工作,则可以确定故障 器是否闭合良好)如继电器也正常工作,则可以确定故障 发生在外部设备层; 发生在外部设备层; 外部设备电路部分可能的故障原因有: 外部设备电路部分可能的故障原因有: 输出模块连接端子接触不良、连线脱落、断线等;输出模块连接端子接触不良、连线脱落、断线等; 输出的输出的COM COM端子接触不良、连线脱落、断线等; 端子接触不良、连线脱落、断线等; 输出熔断器熔断;输出熔断器熔断; 输出电源故障;输出电源故障; 接触器、继电器等器件损坏以及其他可能的原因。接触器、继电器等器件损坏以及其他可能的原因。 根据以上方法准确判定故障所在位置,对设备进行 根据以上方法准确判定故障所在位置,对设备进行 修复 修复 常用工具:万用表 常用工具:万用表 PLC PLC的应用领域 的应用领域 目前, 目前,PLC PLC在国内外已广泛应用于钢铁、 在国内外已广泛应用于钢铁、 石油、化工、电力、建材、机械制造、汽 石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等 车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等 各个行业。 各个行业。 使用情况主要分为如下几类: 使用情况主要分为如下几类: 开关量逻辑控制开关量逻辑控制 取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的 取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的 控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、 控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、 组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。 组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。 工业过程控制工业过程控制 在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续 在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续 变化的量(即模拟量), 变化的量(即模拟量),PLC PLC采用相应的 采用相应的A/D A/D和和D/A D/A转换模块及各种各样的控 转换模块及各种各样的控 制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。 制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。