被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm处,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。