总系数一般取0.6~0.8 之间为好 照明设备热负荷计算机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物 和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下: :每输出lW的热量(kcal/hW) ,通常自炽灯0.86,日光灯1.0。 人体发热量人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显 热和潜热负荷之和。 人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24 时,其显热负荷为56cal ,潜热负荷为46cal ;当室温为21时,其显热负荷为 65cal 潜热负荷为37cal。在两种情况下,其总热负荷均为102cal 围护结构的传导热通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理 位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。 当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式 计算: :围护结构面积(m2);t1:机房内温度() 当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.4~0.7。