清水自吸泵吸不上来水的原因及解决办法:
1、清水自吸泵泵内未加储液或储液不足:加满液体启动后不出水:说明泵内有空气或进水管积气,或是止回阀阀关闭不严灌引水不满,闸阀或拍门关闭不严。
2、清水自吸泵吸入管路漏气,消除管路漏气现象,检查进口管道是否漏气简单方便的方法是先把自吸泵灌满水后出口阀门打开启动运行5分钟左右,再把泵停机后,贴近管道仔细听,如果有莫个点发出哧哧的吸气声证明这个点有漏气现象,自吸泵只要进口管道有头发丝那么大的眼漏气就会影响泵吸不上水,所以新购买的水泵如有自吸泵吸不上来水的现象其它正常就请主要检查进口管道是否漏气。
3、自吸泵电压过低:调整电压
4、吸程过高或吸入管路太长弯头太多:降低吸程或缩短管路90度弯头改为45度弯头或者斜坡安装。
5、机械密封泄漏过大:自吸泵无液体工作导致空转损坏机械密封。更换机械密封。
6、液体具有腐蚀性导致机械密封或者泵体遭到腐蚀,漏液也会吸不上水。请选用不锈钢自吸泵。
7、进口管道或者泵体有杂物导致堵塞:检查进口管道和泵体清除脏污。
8、出口管道急弯向下弯头太多管道变细导致空气无法排掉产生气蚀现象。在弯头或者在管道部安装自动排气阀,排除空气。
长按识别二维码获取报价
长沙三昌泵业有限公司 备案号:湘ICP备12012245号
电话(telephone):0731-83386200 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) Email邮箱:1513589723@qq.com
办公地址(Office address):湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号
厂房地址(Workshop address):湖南株州市天元区天易科技城自主创业园
在线客服
QQ客服
联系方式
热线电话
18975130378(微信同号)
上班时间
周一到周五
公司电话