现实生活中,家用漏电开关时常发生跳闸现象。如果一天跳几次,找不到原因,就让人很烦恼!家用漏电开关为什么会频繁跳闸?主要有以下几种原因:
1.安装不良
各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
2.漏电开关与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流,一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后,必须更换匹配的空气开关。
3.电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
4.电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
5.漏电断路器质量有问题
先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验。在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零。因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏。二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸。如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。
6.漏电断路器接线错误
检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
7.用电设备漏电
此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
8.插座上N线、PE线接反
如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
9.照明回路某灯具的N线取自插座回路
现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经