数字量 数字量 数字量 数字量I 模块模块 模块 模块 概述概述 概述 概述 1.1 THMK-4055 是什么? 是什么? 是什么? 是什么? THMK-4055 是数字量I/O 模块,8 路数字量输入,8 路数字量输出。它的数字量输出 为集电极开路的晶体管开关,由主机进行控制,还可以使用它来控制固态继电器,利用固 态继电器的闭合来控制热电器、泵或其它电力设备。主机可以利用模块的数字量输入来检 测行程开关、安全开关或远程数字量信号。THMK-4055 可以通过两路RS485 接口,与上 位机进行实时通讯。THMK-4055 可直接与主流的组态软件连接,如组态王、三维力控、 MCGS、iFIX 等。THMK-4055 可直接与多种人机界面(HMI)相连,如威纶通触摸屏等。 THMK-4055 可作为PLC 的扩展开关量模块,如台达PLC、西门子S7-200 系列PLC 1.2THMK-4055 的特点 的特点 的特点 的特点 1.2.1 类型:8路输入,8 路输出;输入类型:湿节点,输出类型:集电极开路 1.2.2 十六路开关状态可在面板的LED指示灯上显示,直观方便 1.2.3 内置看门狗定时器,可实现定时输出控制,也可以实现故障出现时输出安全值 1.2.4 可外接数据监视仪,就地显示开关量状态,作为模块的人机界面使用 1.2.5 同时支持两种初始化设置方法:拨码开关设置和数据监视仪设置,使用方便 1.2.6 宽供电范围:+10V +30V1.2.7 隔离电压:3000V 1.2.8 隔离措施:CPU、模拟回路与开关量和供电、通讯等采用高速光电隔离 1.2.9 防雷电措施:信号输入端、电源输入端和通讯端口都有瞬态抑制元件 1.2.10 电源可靠性:支持双电源供电,提高供电网络安全系数 1.2.11 网络可靠性:双网络冗余,提供两路独立的RS485 1.2.12 软件兼容性:通讯协议兼容主流协议,同时支持研祥协议,ModBus 协议,PPI 协议 1.2.13 软件支持:支持组态王、三维力控、MCGS、iFIX 等主流组态软件。可作为PLC 的扩展模块,如台达PLC、西门子S7-200 系列PLC 等。可直接与多种人机界面 (HMI)相连,如威纶通触摸屏等。 1.2.14 功率:1.5w 1.2.15 安装方式: DIN 导轨 1.2.16 工作温度: -20~60