过滤的作 用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等, BODs和COD等也有某种程度的去除效果。在过滤过程中,原水中的悬浮物被滤料表面吸附并不断地在滤 料层中积累,由于滤层孔隙逐渐被污物堵塞,过滤水头损失不断增加,由于过滤时由于水头损失增加,水流对 吸附在滤料表面的污物的剪切力变大,其中有些颗粒在水流的冲击下移到下层滤料中去,最终会使出水中的 悬浮物含量不断上升,水质变差,对用户造成影响。所以在过滤器松动使用过程中需要不定期的对滤料进行 反洗。 1.1过滤器反洗的目的 过滤器的反洗,主要是指过滤器在使用一定周期后,其滤料表层截留或颗粒的外表面吸附一定数量的杂 物或污渍,这样过滤器的性能出现劣化,主要表征:过滤器的正常滤后水质变差,进水和出水管道的压力差增 大,同时单台过滤器的流量降低。而通过水流逆向通过滤料层,使滤层膨胀、悬浮,借水流剪切力和颗粒碰撞 摩擦力清洗滤料层并将滤层内污物排出,而到达清洁滤料的作用。 1.2过滤器反洗参数 (1)膨胀高度:反冲洗时,为了保证滤料颗粒有足够的间隙使污物迅速随水排出滤层,滤层膨胀率应大 一些。但膨胀率过大时,单位体积中滤料的颗粒数变少,颗粒碰撞的机会也减少,所以对清洗不利。双层滤 料,膨胀率为40%一50%。 (2)反洗水量和压力:一般设计要求,反洗水的强度为40m3/(m2 h),反洗水的压力0.15Mpa,压 缩空气压力控制在0.07MPa。如压力控制不当,将会造成滤料颗粒剧烈翻腾导致乱层混料。 1.3一般反冲洗步骤先用空气冲洗,首先将滤罐水位降至滤层表面上100mm处,进气数分钟,把滤料松 动,然后再打开反洗进水阀门使反洗水滤层下部送入与空气在砂层内合并成的大气泡,一面反复分散,一面 上升,由于气泡直径较小,滤料受到的扰动较轻。另一方面,滤层反冲洗时呈悬浮状态,气泡直径大,清洗效 】29 果好,最后停止进气反洗水以同样的流量,继续冲洗3 min--5min,层P-I去除遗留在滤罐中的气泡。 存在问题2.1 截留在滤层上表层的油泥不易洗出,在随后的反洗过程中,随着反洗空气的搓动,如果反洗空气的分布 不均匀,膨胀高度发生变化,搓动量小的地方,滤料表面的油污或杂物,不能去除,在投入下一正常滤水周期 后,局部负荷增大,会从表面沉入内部,球团逐渐增大,并同时向过滤器的填充深度内延伸,直