问题标题
问题补充:
总功率40KW,应该用多大截面的电缆?怎么计算?
是水泵使用的,每台泵7.5KW,一共4台,再加上控制柜什么的一些小型设备.电缆长度大约200米.
相关问题:
网友答案
工作电压肯定是380V的3相4线制,总功率40KW 电流 I=40/1.732/0.38/0.8=76A 开关选大一个型号,只能选100A的开关,80A的都不安全,然后根据05D1图集,101页选35的电缆就行了,铜芯 铝芯的话得50的 也就是3*35+1*16 如果敷设方式不同 你可以从图集上查 反正差不多 35的足够了
我来回答
相关问题
总功率40KW,应该用多大截面的电缆?怎么计算?
问题说明:再加上控制柜什么的一些小型设备。电缆长度大约200米。
回答:工作电压肯定是380V的3相4线制,总功率40KW 电流 I=40/1.732/0.38/0.8=76A 开关选大一个型号,只能选100A的开关,80A的都不安全,然后根据05D1图集,101页选...2012-6-3
总功率40KW,用多大的电缆
回答:先计算电流,假设电压是三相380v,功率因数是0.8,则其电流是40kw÷380÷1.732÷0.8=76a 若距离不远无需考虑压降的情况下,用yjv-0.6/1kv-3*16mm2的电缆即可。2012-7-16
40kw用电设备要多大截面电缆
回答:工作电压肯定是380v的3相4线制,总功率40kw 电流 i=40/1.732/0.38/0.8=76a 开关选大一个型号,只能选100a的开关,80a的都不安全,然后根据05d1图集,101页选35...2019-3-23
单相40kw用多大电缆怎么计算
回答:40千瓦功率电流计算: 三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732*U*...2016-11-11
40KW功率的电器该配多大的电缆
电缆问题....已知总功率,怎么算用多大的电缆...
问:已经总功率为100KW,用4+1芯电缆...问用多大电缆?这里用100/(√3UcosΦ)=...
已知道了总功率,怎么算