问一下各位师傅,电容柜空开的进线端和主配电柜空开的进线端并联,但是如果把主配电柜空开的进线端接在电容柜空开的出线端可以吗?
再问一下,比如如果负荷为200KW的一个主配电柜(变压器250KVA),选择电容柜时,电容柜容量要选多大的,有没有一个好的计算公式?还有如果手头有2个容量不一样,一大一小的自动补偿的电容柜,可不可以并连起来使用?
没有人回答
250KVA的变压器配100KVAR的电容足够吗?
楼主对补偿部分是小白 。配电柜空开的进线端接在电容柜空开的出线端是可以的。
电容柜的补偿是取决于你补偿哪部分的电流信号。如果是集中式补偿,要取总母排电流信号。
2个容量不一样,一大一小的自动补偿的电容柜,可以取不同负载的电流信号。
配电柜空开的进线端接在电容柜空开的出线端是可以的,但正常配置8回路的电容器的空开(或刀开关)的额定电流是400A ,如果这样接的话,400A偏小,另外,补偿器的电流信号必须取于负载出线端的总互感器,不能取于电容柜的互感器,一大一小的两个电容柜如集中补偿,可以采取电流信号串联的方法。
谢谢,我也是头一次装电容柜。