除尘器入口风量设计计算
一般除尘器在设计时,按照提供的除尘器入口风量设计计算,一般留10%的余量,(锅炉也有超负荷运行的情况吧)。除尘器入口风量,一般就是锅炉工况下烟气量。有了烟气量,除尘器的设计就简单了,布袋除尘要选择一个合适的过滤风速,根据风速就能算出布袋除尘器的过滤面积。再根据除尘效率要求的高低,能算出截面积。现在一般都要求除尘效率在99.8—99.9%以上。一般布袋能达到99.99%,排放≤30mg/m3,布袋除尘器处理能力从几千风量到几十万风量都可以处理。
布袋除尘器10毫克排放浓度过滤风速多高,根据我公司多年来的安装经验,布袋除尘器10毫克排放浓度过滤风速不可超过0.7m/min,除尘布袋也要选择质量好的滤料。