电机是我们工控中最常见的电气元件,很多同学在电机接线方式了很不清楚,到底该怎么接,上网去查也是一头雾水,今天我们就来对电机上铭牌的接法进行解释说明。电机铭牌描述
从铭牌右边部分上看出接法有两种型220V,Y型380V。这块好多同学肯定有疑惑,因为到网上一查Y-启动是降压启动,和电机上标注的Y380V到220V的升压刚好相反,这是怎么回事呢,我们再看下左边的VOLTS电压等级有380V/220V,这个对应的是输入电源的电压等级,比如我们的工业用电就是三相380V的,在国外还有三相110V、220V、440V、660V等电压等级,那上面的电机如果到国外是否能用吗,我们就以上图的电机进行分析铭牌的标注、接法与电压等级的关系。
首先我们来看下Y型接法和接法的区别,这两个接法图相比大家都见过,无论是在电机上还是各种资料都会看到,电机绕组有三组对应的就是三根线U、V、W和6个线头,头部 U1和尾部U2,那么U1U2就组成了一根线,有时候尾部用X、Y 、Z表示如上图。Y型的接法就是把三根线的尾部(U2、V2、W2)接在一块组成了中性点和变压器差不多,三角形则是第一根线的尾部和第二根线的头部连接(U2和V1,V2和W1,W2和U1),这样头尾相连就组成了三角形的形状。
电机不同接法
假如现在是电压380V的三相电源,对应的每相的相电压就是220V,这个大家应该都能理解,那么如果按照Y型接法,电机的每个绕组的相电压就等于电源相电压220V,因为每个绕组的尾部都是中性点0V相当于接了一根火线和零线;再看下型接法,电机的绕组的相电压就等于电源的线电压380V,因为没有了中线点相当于每个绕组接的都是两根火线。我们不考虑功率因数和效率,三相电机的额功率就等于:
功率、电压、电流关系
我们分析下电机正常工作时和刚启动的绕组电流对比,电机还是如上图的参数,假设启动电流为I,那么Y型启动电流为1/3 I,当转速起来后,对于同功率P下的绕组电流:
380V电压对于Y型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流1/3I,正常电流就等于P/(3*220)
对于型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流I,正常电流就等于P/(3*380)
220V电压采用Y型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7*3) I,正常电流就等于P/(3*1