首先必须关闭燃气阀,迅速打开门窗以便使空气流通,自然排出泄漏到室内的燃气,并请求专业人员修理。
冬季过后需停止供暖时,建议不要将系统内的水放掉,以免水路系统氧化生锈。可将燃气壁挂炉下端进出水阀门关闭,这样可延长系统使用寿命。
切勿让儿童或没有经验的人进行操作。
每年在开始供暖之前,应请专业人员对本机及供暖系统进行***的检查与保养。其中专业人员检查的项目除以上各项外,还应包括:
(1)检查膨胀水箱气压是否正常,有无漏气;(JNG开放型不需检查此项)
(2)检查排烟风机和循环水泵工作是否正常;
(3)检查点火感应针位置是否正常,是否表面积碳或严重烧损,如无法清除时应更换;
(4)检查燃烧器火焰孔有无影响燃烧的积碳,检查主热交换器有无积碳或污物等;
(5)检查控制装置和安全保护装置是否正常,各操作键能否正常使用;
(6)水泵是否因长时间停用而被水中沉淀的杂质卡住。如卡住,可用一字螺丝刀手动排除。