绝缘电阻检测多少为合格

绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露值的比,我们以橡塑电力电缆的外护套和内衬层的绝缘电阻为例,根据预防性试验规范其绝缘电阻值不低于0.5MΩ/km,需要注意的是,不同电压等级,不同截面积的绝缘电阻有所区别。
(1)6KV应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
(2)380V电动机使用500V摇表绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
(3)容量为500KW以上的电动机吸收比R60“/R15”不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
(4)电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。
(5)电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。

影响绝缘电阻的因素

绝缘电阻的测量容易受到外部条件的影响,比如腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏,而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化而逐渐失去其绝缘性能,通常,我们在测量绝缘电阻试验时,我们主要考虑温度和湿度即可。
非常好我支持^.^
不好我反对