册=式中:r陋——综合相量误差;五——理想信号相量的实部;五——理想信号相量的虚部;j ‰——实测相量的实部:.】j f;如——实测相量的虚部。表E.1TVE误差等级评价表(E.1)TIrE误差等级物理量0级1级物理量变化范围册物理量变化范围眦信号频率49 5H z~50.5H z1%45H z~55H z1%信号幅值( 80%~120%) 额定值1%( 10%~120%) 额定值1%相位一180。~+180。1%一180。~+180。l %谐波叠加量1%,50次以下谐波l %10%,50次以下谐波1%带外频率数据I%输入信号幅值1%10%输入信号幅值1%注:推荐采用1级评价等级。14 附录F( 资料性附录)测■ 带宽和滤波器D L,T 280—2012F.1电力系统信号的频率成分电力系统中除了50H z的工频信号外,还有非工频电压和电流信号,见表Fl 。这些非工频成分经传感器进入数字式测量装置,若不经过正确的滤波,将会影响计算准确度,并通过频率混叠现象,在输出的结果中出现错误信息。表F.1电力系统中的非工频振荡成分非工频振荡频率范围( H z)轴系扭振5~100暂态转矩5~50汽轮机叶片振荡80~250快速母线切换l ~l O ∞控制器相互作用10~30谐波相互作用和谐振50~500铁磁谐振1~1000网络谐振10~250F.2频谱混叠现象频谱混叠现象源于数字式测量装置必须对连续时间信号进行采样处理。如果待测量的信号中最高频率不满足式(F1),则高于fJ2的频率将作为低于m 的频率出现,输出信号的频率如式(F.2)所示。,雌=Z/2(F.1)式中:五。——最高频率:五——采样频率。厶=,识± 一,』<工/2( F2)式中:fout——输出信号的频率:工——采样频率。示倒:以上为25H z对频率分别为5I-Iz、20H z和30H z的正弦波采样,采样的结果都是频率为5H z的正弦波。F.3滤波器应用模拟低通滤波器将信号的截止频率限制在工/2以内,然后再用数字滤波器对采样后的离散数据滤波,以保证剩余的数字信号中各振荡成分的幅值、相位和频率均满足准确度要求。