目前,TT 系统广泛 应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 控制系统接地规程 为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。 一、接地分类 接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。 1、保护接地 1)保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。凡控制系统的机柜、操 作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各 种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。 2)低于36V 供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V 电压设备接触的除外。 3)当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良 好时,可不做保护接地。 2、工作接地 1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。 2)隔离信号可以不接地。这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或 输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。 3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。 4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接 收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。 3、本安系统接地 1)采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。 2)采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。 3)齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。 4、防静电接地 1)安装DCS、PLC、SIS 等设备的控制室,应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、 工作台等都应进行防静电接地。 2)已经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。 5、防雷接地 1)当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,需要设置防雷接地连接的场合,应实施防雷接地 连接。 2)仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与独立避雷装置共用接地装置。 二、接地形式和接地原则 系统接地形式主要分为等电位接地和单独接地。接地原则为单点接地,即通过唯一的接地基准点ERP 组合到接地系统中去。 1、系统推荐采用等电位单点接地方式进行接地。这要求工艺装置(或厂区)周围存在等电位接地网。 2、在无法满足等电位接地的情况下,允许系统工作接地进行一点单独接地,同时将系统保护接地接 到电气地。在系统地和保护地无法分离的情况下,可以将系统保护接地和工作接地进行一点单独接地。 三、接地连接方法 当采用等电位接地时,要求将建筑物(或装置)的金属结构、基础钢筋、金属设备、管道、进线配电箱的PE(保护接地线)母排、接闪器引下线形成等电位联结, 控制系统保护接地和工作接地应 分类汇总到该总接地板,实现等电位联结,与电气装置合用接地装置并与大地连接。但控制系统在接 地网上的接入点应和防雷地、大 电流或高电压设备的接入点保持不小于5 米的距离。 2、当采用单独接地时,此时应保证接地电阻小于4 欧姆,且单独接地体与其他电气专业接地体应相 距5m 以上,和独立和防直击雷接地体须相距20 米以上。具体的一点接地的形式根据可现场条件, 在以下几种情况下选择。(以下所列情况为工作接地的连接,正常情况下保护接地应接到电气地,若 无法将工作接 地和保护接地分开,可以将保护接地与工作接地连接到同一单独接地体) 在一般的条件下,推荐采用4根2m 长的50*50 的角钢,呈边长为5m 的正方形打入地下70cm 上,再用镀锌扁铁焊接(建议用堆焊)起来,用16mm2的导线(一般控制导线长度20m)引到控