格力空调作为世界空调的龙头老大,质量总体来说还是可以吹的。近几年来,随着一部分机器使用时间的递增出现了元器件变值的现象。特别是贴片电阻,可能是由于空调工作时产生的高温加速电阻变值引起E6、H5、E5、EE等常见故障(常见于使用三年以后的机器)。
E6室内外机通讯不良,引起E6常见于以下:
1、空调加管接线。外机连接线接口在经过几个夏天使用以后,接口没有处理好的渗入水以后接头氧化造成信号在此畸变,造成E6.通常测量外机是正常的(常见)。
2、外机板PFC电路;常见管子短路,IC坏,引起15A保险丝烧掉(常见)。
3、外机板开关电源;开关电源损坏以后CPU无正常工作电压。
4、通讯电路,最常见的故障是光耦至CPU端放大三极管的电阻变值引起E6,故障率最高。
5、整流滤波电路,通常市电电压高造成。
6、CPU短路,本身损坏造成的E6。
7、PTC损坏造成开机不能给开关电源一定的电压,造成CPU不工作。
8、内机通讯电路。
修了两年格力板子也就这些原因,以后修到别的原因补上。有时间再上些图片说明。
格力空调显示E6的解决方法
一、 三灯均不亮
1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。 2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
二、 三灯中任意一个灯或多个灯常亮 外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
三、绿灯正常闪烁
1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右) 或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
四、 只有红灯闪烁
1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
2、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。