“10 下五”是指截面在 10 以下,载流量都是截面数值的 五倍。“100 上二”(读百上二)是指截面 100 以上的载流量是截面数值的二倍。截面为 25 与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面 70、95 则为二点五倍。 从上面的排列可以看出:除10 以下及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一 种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于 25℃时的载流量的计算: ) H4 Y( [) K' L 当截面为 6 平方毫米时,算得载流量为 30 安; 当截面为 150 平方毫米时,算得载流量为 300 安; 5 p& _ {1 [3 C! G* V$ N! g 当截面为 70 平方毫米时,算得载流量为 175 安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。 比如截面 25 与35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围,它按口诀算为 100 安,但按 手册为 97 安;而35 则相反,按口诀算为 105 安,但查表为 117 安。不过这对使用的影响并 不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的则可略 为超过 105 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍 (最大可达到 20 安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大, 手册中一般只标 12 安。 . t7 w- ~' R/ l+ E. ] 8 `3 f9 ]. ]/ m5 b (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。 ( ~9 \/ U$ z# S" j - z+ H “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不 明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过 25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温 度又超过 25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况 下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过 25℃较多时,才考 虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 5 B( I7 {$ n; K# t3 K 当截面为 10 平方毫米穿管时,则载流量为 10×5×0.840 安;若为高温,则载流量为 10×5×0.945 安;若是穿管又高温,则载流量为 10×5×0.735 安。 (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸 铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 / R. q2 @$ v' y' ?3 ^0 y 例如对裸铝线载流量的计算: 0 q. S1 B: h% G2 U0 V' P: B6 F 当 截面 为16 平 方毫 米时 ,则 载流 量为 16×4×1.596 安 ,若 在高 温下 ,则 载流 量为 16×4×1.5×0.9=86.4 安。 9 e5 t& W; N1 B" F) l3 B* v$ L ( r' I' O4 t4 `9 c3 P (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级, 再按相应的铝线条件计算。 # v+ _7 B' g7 X0 X3 \+ K 例如截面为 35 平方毫米裸铜线环境温度为 25℃,载流量的计算为:按升级为 50 平方毫米 裸铝线即得 50×3×1.5=225 安. * k, D6 U0 o [) {( e& J* u! E 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的 有关倍数计算。比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为 35×3=105 安。95 平方毫米的约为 95×2.5≈238 安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2 左右。当然也不得小于按机械强度要求 所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面 应与相线截面相同。 : p2 _2 ]8 G3 _! o0 z' @ 型号名称适用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力 及机械外力作用。 3 I k- h' E& L) f3 ` VLV 铝芯 % h) d0 a& A+ U YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电 缆能承受压力和其它外力作用。 3 U M. D, r* r; f6 [! D8 {2 h+ C VLV22 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受 相当的拉力。 ' L/ \5 ]$ D/ Z% s# S Y " s VLV32 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受 相当的轴向拉力。 + I. N* \1 [3 r: w1 C, H VLV42 6 J, x" |1 S6 T ^9 B ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承 受压力及机械外力作用。 ZR-VLV , a4 I; q% t, x ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土 壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。 6 K/ _6 `1 o0 p ; U9 f- R8 E ZR-VLV22 T/ g, ^( ]' e2 P, R( p! G ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电 缆能承受相当的拉力。 ) V. u: H0 M2 }* Z: i ZR-VLV32 & [' V; I. h+ |% A! C$ y 5 R! T5 F ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电 缆能承受相当的轴向拉力。 2 r W1 i: y 5 J/ u ZR-VLV42 " Z4 K6 f" V2 H8 f" I 电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K 为控制缆,P 为信号缆;二、 绝缘代码-Z 油浸纸,X 橡胶,V 聚氯乙稀,YJ 交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜, L 为铝;四、内护层代码-Q 铅包,L 铝包,H 橡套,V 聚氯乙稀护套五、派生代码-D 不 滴流,P 干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH 湿热带,TA 干热带;八、额定电 压-单位 KV 有关电缆型号的问题 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 2、信号控制电缆(RVV 护套线、RVVP 屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自 动抄表等工程 3、RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压 300V/300V 2-24 芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 1 x& i& p1 N- k- Z$ |+ {7 \ 4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、 测量 + ^2 C3 u+ g5 L5 g9 F 5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力 照明 6、RV 聚氯乙烯绝缘电缆 7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 2 S/ A+ w% T/ J) r3 f 8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 y 8 C$ d6 C% C1 { / ]& M3 O4 p: E RVV 与KVV RVVP 与KVVP 区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV 线组成。 7 H* e5 N f# q' o) D; v: m3 ` KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV 线组成。 AVVR 与RVVP 区别: 东西一样,只是内部截面小于 0.75 平方毫米的名称为 AVVR 大 于等于 0.75 平方毫米的名称为 RVVP. SYV 与SYWV 区别: SYV 是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV 是射频传输线,物理 发泡绝缘。用于有线电视。 3 v2 e) s1 V% z/ B; s RVS 与RVV 2 芯区别: RVS 为双芯 RV 线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。 ( N* ?$ }; ?" y 1 S RVV 2 芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面 1 y 6 C, a" L$ X2 u, F R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯 护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。