先用电工经验口诀进行计算电流,再根据公式P=UI计算功率:
口诀:十下五,百上二,…穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半;意思就是10平方以下的电线电流等于截面积的五倍,穿管和高温分别打八折和九折,铜线在此铝线的基础上加大一号;
1.5平方铜芯电线的载流量要按照2.5平方铝线来算,那么I=2.5×5×0.8=10A;那么它所承载的功率P=UI=220V×10A=2200W;
2.5平方铜芯电线的载流量要按照4平方铝线来算,那么I=4×5×0.8=16A;那么它所承载的功率P=UI=220V×16A=3520W;
4平方铜芯电线的载流量要按照6平方铝线来算,那么I=6×5×0.8=24A;那么它所承载的功率P=UI=220V×24A=4800W。
下面我们再用电线载流量表查出电流,然后再根据公式P=UI计算功率:
因为我们是按照家装电线计算的,所以就按照穿塑料管暗埋,管内按穿四根线考虑,来选择电流;
1.5平方的铜芯电线的载流量为13A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×13A=2860W;
2.5平方的铜芯电线的载流量为19A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×19A=4180W;
4平方的铜芯电线的载流量为25A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×25A=5500W。
最后我们再来看家装电线载流量和承载功率推荐表:
1.5平方的铜芯电线推荐电流为13A,推荐承载功率为2200W;
2.5平方的铜芯电线推荐电流为18A,推荐承载功率为3500W;
4平方的铜芯电线推荐电流为26A,推荐承载功率为5000W。
通过对比以上三种计算结果,我们可以发现第二种结果稍微偏大,第一种和第三种结果基本一致,所以最安全的承载功率分别为:1.5平方的承载功率2200W;2.5平方的承载功率3500W;4平方的承载功率4800W。
关于1.5、2.5、4平方电线各能承载多大功率的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家,以上都是个人观点,如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!(注:图片源自网络侵权即删)