初冬时节,家里拥有壁挂炉的用户已经陆续开启采暖了,与此同时,很多用户也发现壁挂炉的水压表时有变化,有点担心是不是哪里出了问题?
由于壁挂炉采暖系统水路内存在一些空气,水中也会含有一些空气,因此在运行过程中,系统内的空气不断从排气阀排出时,就会导致水压下降;另外,采暖系统在运行过程时,系统内的水温升高,热胀冷缩下,水压就会上升。由此看来,水压的变化不过是正常现象。
壁挂炉长时间工作后,会有水分流失的现象发生,所以应该在适当的时间内进行补水。那么,壁挂炉应该怎么补水呢?以常规的眼光来看,补水无非就是填充新的水。但是,如果壁挂炉补水方法不当,结果也是有很大差别的。
所以壁挂炉采暖系统的注水、补压和排空,这些知识,不止要“知道”这么简单,更要熟练运用哦。
一、注水
壁挂炉要正常运行,就必须在使用前往壁挂炉及暖气系统内注满水,此外,如果长期不使用壁挂炉而将炉内及暖气系统内的水排空,想再次使用时,可按以下步骤给系统注水。
注水步骤:
炉子首次注水必须由专业技术人员操作
1.注水前打开采暖系统末端设备上的排气阀。
2.逆时针旋转注水/补水阀约一圈,将水注入系统管道内。
3.观察水压表,当指针在1bar~1.5bar之间,停止注水。
4.开机后,进入采暖模式,检查壁挂炉运行是否正常。
注意:第一次注水时,由于无法将系统内的空气一次排尽,当运行水泵时,残留空气会随着水流进入水泵排气阀排出,而降低系统压力引起缺水保护启动,此时只需将系统水压补到1bar~1.5bar之间。稍等15秒或再开机便可重复启动,反复操作,直到系统压力稳定运行!
二、补水
燃气壁挂炉配备有手动补水阀,当运行过程中,采暖系统压力下降至1bar以下时,应慢慢打开此阀对系统进行补水增压,直到系统压力恢复到规定的水压为止,一般在静态常温下,系统应保持1bar左右,工作时水压应保持在1bar~1.5bar之间,补水过程中请不要离开现场。
补水步骤:
1.先检查采暖系统中是否有漏水的地方,确认系统无漏水。
2.关闭燃气壁挂炉,切断电源。
3.旋转拧紧注水/补水阀约一周。
4.观察操作面板上的水压表,当水压表指针在1bar~1.5bar之间时,旋转注水/补水阀手柄关闭注水/补水阀。
5.开机运行燃气壁挂炉。
注意事项:
1.注水时,必须切断燃气壁挂炉总电源,以免操作中水迸溅接触漏电;
2.补水结束后必须将补水阀旋紧关闭,否则燃气壁挂炉将过压溢水;
3.如果补水时不小心将采暖系统内的水压补到3bar或以上,安全阀会泄水,此时按下面采暖系统排空步骤将水压调整到1bar~1.5bar。
三、系统排空
以下操作只有在必要的情况下进行
1.长时间不使用燃气壁挂炉,在可能结冰的环境条件下,必须将壁挂炉内及暖气管道、卫生水管道的水排放干净(短时间内不使用,请不要关闭电源,以防内循环系统结冰)。
2.检修、保养壁挂炉时或检修暖气及卫生水管道时需要系统排空。