办公室 中央空调水系统处理根据是否使用化学药品可以分为物理清洗和化学清洗。物理清洗主要是通过电子设备对水质进行处理 , 主要方法有电解法、超声波法等。环保。例如 , 冷却塔清洗可采用高压水枪对冷却塔内壁进行冲刷 , 清除塔内青苔及锈垢等 , 从而减少污垢进入冷凝器 , 保护主机设备 , 提高主机工作效率。化学清洗主要是通过添加化学试剂来进行水处理 , 常用的化学试剂有硫酸锌、聚丙烯酸等。这些试剂能迅速溶解在水中并迅速与污垢反应。达到去除污垢的效果。不同地区的水质情况不同 , 因此选取化学试剂根据当地水质 状况做相应的调整。例如 , 冷凝器清洗主要是通过添加酸性化学试剂来清洗机组换热器铜管内的结垢 , 防止堵塞。清洗后 , 大大提高了系统的冷却性能和冷却效果 , 降低了能耗。减少设备故障。办公室中央空调水处理对于提高中央空调的冷却效果、节约能源、 抑制设备腐蚀、延长机组的使用寿命具有现实意义和实用价值。
(二)主机维护与保养办公室中央空调由压缩机、蒸发器、冷凝器和制冷剂 ( 制冷剂 ) 组成。它是办公室中央空调系统的重要组成部分。主机与办公室 中央空调的核心技术相结合。主机的维护和保养效果直接决定着空调系统的稳定性。定性和寿命。
办公室中央空调主机维护与保养主要有以下内容 :
(1) 检查压缩机运行电流、运行声音、工作电压、油位颜色是否正常 ;
(2) 检查水流保护开关工作是否正常 ;
(3) 检查空调器空气开关是否正常 ; 交流接触器、热保护器好 ;
(4) 检查计算机板
(5) 检查空调主机 , 制冷剂制冷剂的高压和低压正常 , 无泄漏 , 需要补充制冷剂 ;
(6) 检查空调主发动机的相序保护器。正常情况下 , 缺相条件下 , 接线端子没有松动
(7) 定期向冷凝器和蒸发器清洗水垢 , 确保冷凝器、蒸发器清洁 , 提高热转换效率。
(三)末端设备维护以及保养
办公室中央空调的终端设备主要是指通风系统 , 包括风管、新风道、中央空调风柜、排风口、空气处理单元、风机盘管等。风系统工作时间长 , 风管内积尘不能提供优质空气 , 风管内的温湿度环境促使大量细菌、微生物生长形成传染病 ; 各种传染病病原体 , 通过风循环系统容易造成群体间的交叉感染 , 风管和滤网中积聚大量粉尘。会导致风阻加大、机组能力下降