技术文章
电动阀门执行器与调节阀连接后必须设定执行器以满足阀门控制的要求。根据阀门类型调整执行器的限位开关是决定“行程”或“关断力/行程”,其限位开关的调整如图所示,图中左为下限,右为上限。
电动阀门执行器与调节阀连接后必须设定执行器以满足阀门控制的要求。根据阀门类型调整执行器的限位开关是决定“行程”或“关断力/行程”,其限位开关的调整如图11所示,图中左为下限,右为上限。
图11 齿条板上的凸块与限位开关
调整的原则:
对于直通阀,首先根据“关断力/行程”设置关的位置,然后根据阀门的额定行程设置开的位置。
对于三通阀,根据“关断力/行程”设置二个终端位置,然后根据“关断力/行程”决定执行器限位开关。
电动执行机构手轮操作,使阀芯接触阀座,当阀杆开始轴向动作时,阀杆受力为蝶形弹簧的反作用力。
继续手操同方向使阀杆向下位移,蝶形弹簧被压缩到图7所示对应执行机构的数值时,保证所需的关断力,防止泄漏。
执行机构与调节阀门安装连接组合后的产品调试必须作到三位同步:调节阀位置、行程开关位置、对应信号位置。
电动阀门执行器具体调试步骤:
(1)当执行器与阀门连接组合好后,通过菜单操作将执行机构的作用方式设置为“反作用”(默认方式为“反作用”),返回主菜单;用手动(或控制器的手/自动操作键方式)将阀门开启(将阀芯向上至全开位置),调整齿条板上的凸块直到听见上限位开关“咔哒”声。
(2)用手动(或者控制器的手/自动操作键方式)将阀门关闭(将阀芯向下至全关位置),调整齿条板上的凸块直到听见下限位开关“咔哒”声。同时通过菜单切换到“整定”,再将电位器旋转使LCD显示器“当前位置”显示为0.1%~5.0%之间任意数值后,将电位器齿轮与齿条板齿合上即可。
西安奥信自动化仪表有限责任公司 电话:029-86691808 86691828 传真:029-86691808 地址:西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室