一般用电设备一个千瓦是多少电流? 首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢? 还是纯电阻电器? 1)三相交流电 1KW 几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos￠,电压 0.38KV,感性负载功率因数 Cos￠考虑 0.8, I ≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率 0.90-0.95,新型电机有可能在 0.93 以上。这时,这个电流的计算就是; I ≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千 瓦等于二个电流的说法。 2)纯电阻负载 1KW 是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是, I≈1/√3/0.38≈1.52A 3)单相交流电 1KW 几个电流? 感性负载是多少电流? 答;I=P/U/Cos￠,如果电压选择普通民用电压 220V,感性负载考虑功率因 数 Cos￠,民用一般考虑 0.85 那么,I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A 4)纯电阻负载 1KW 是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明;电压等级按照三相 0.38KV,单相 0.22KV 计算;也可以按照变压 器额定输出电压,三相 0.4KV,单相 0.231V。这样的话,计算出来的电流数值 相对小些 ,看你怎么选择的问题。 10KV/0.4KV 的电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的 功率 KVA 是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再 计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I 低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说 1KVA 变压器容量的额定输出电流为 1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概 范围。高压 10KV 输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈ 0.057737 也就是说 1KVA 容量的变压器高压额定输入电流为 0.05774A。 三相电动机直接启动时启动电流为额定电流(电动机名牌上面有注明)的 4-7 倍(视负载轻重 而定). 用星三减压启动电流是全压启动(直接启动)电流的 1/3. 由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的 4-7 倍都行,空载启动选下限,带负荷启动 选上限。 采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低 1.7 倍,但持续时间要长些,切换到角形后, 电流变化不大。 一般热继电器的电流取电机额定电流的 1.5 倍左右 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为 kW, 电压单位为 kV,电流单位为 A。 800/10*0.76=60.8A 也可以用以下公式计算:用功率除以额定电压(KV)再除以根 3(即 1.732)再除以功率因 数即可 电机电流计算公式 你算的很对啊,就是你说的这个公式,至于 U,要由用电设备的电压决定,低压三相就是 380V, 单相就是 220V,但当为单相时不要除以√3,即 I=(P/U)×cosφ (A)。 10KV 的三相电机额定电流计算时,U 应该是 10KV。 10kv 中 基本是 15 个 KW 一个电流 如 400KW 10KV 电机 I=400KW 除以(电压 KV 乘以 1.732 乘以 0.85)=26.66666A 即等于 400KW 除以 26.6666666 电流= (一个电流 15KW) 电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取 0.85. 即 22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A, 如果考虑效率(即电动机实际输出功率有 22kW),一般再取 0.9 的系数,即 39.33/0.9=43.7A。 所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按 2 倍功率数。 空开 如果不是频繁起动的大于 1.5 倍也可以了。频繁起动的要大于 4 倍。