1, 三相25平方多心铜线能带多少瓦
三相25平方多心铜线能带63千瓦。计算方法如下:因为25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。所以其可带的功率为P=1.732*380*120*0.8=63KW。各型号的单芯铜线所带电流的值如下所示:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。
2, 三相25平方铜钱能承受多少千瓦
铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW
3, 25平方电缆能带多少千瓦
经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*126*0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ 【P= 3*相电压U(220V)*相电流I*功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
4, 25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦?
1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。补充:导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。25平方三相四线铜芯电缆的最