防范措施是,增强施工人员责任心,不能因为怕麻烦不办理材料领用手续, 在线路维修时随便拿几个旧绝缘穿刺线夹使用。 也要防止不良施工人员用旧绝缘穿刺线夹充当新线夹, 所以我们要严把工程开工前的材料质量验收关,绝不允许其蒙骗过关。加强旧材料的管理, 不要以为旧线夹没有回收价值就随便让施工人员自行处理, 对每次拆下的绝缘穿刺线夹一定按数量及时收回到旧材料仓库处理。3不用专用力矩扳手造成故障的原因和防范由于绝缘穿刺线夹的穿刺针比较细, 一定要使用专用力矩扳手匀速地夹紧绝缘穿刺线夹, 在线夹与导线接触到位后,力矩螺母自动断裂脱离,这样夹紧后接触良好紧密且不会卡伤导线。 如果使用其他普通扳手(如活络扳手)进行施工,就会由于用力不均匀,弄歪穿刺针,拧紧螺丝提前断裂或不断裂等,造成接触不良或者直接把导线卡伤卡断。防范措施是,绝缘穿刺线夹安装前,应将绝缘穿刺线夹表面的污秽物清除干净。绝缘层表面不平整、破碎的不得使用,导线弯曲的应捋直后再使用。施工人员每次施工一定要检查工具, 确保携带了绝缘穿刺线夹专用力矩扳手, 也可以要求绝缘穿刺线夹厂家随每箱产品里附带上一把相应规格的专用力矩扳手, 以防止工作人员因缺少工具随便用普通扳手替代。 同时施工中我们供电企业人员要加强管理,随时督促规范工艺。只要在使用中,工作人员做到仔细、专心、负责,就可以大大减少绝缘穿刺线夹事故隐患, 发挥出绝缘穿刺线夹安全耐用的优势, 使其成为电网建设中极具性价比、使用方便快捷的电气材料。