摘要:空气开关和漏电保护器都是为了保证用电安全而推出的,对于很多人来说认为它们俩就是同一种,其实它们之间还是有些区别的。下面就来了解下空气开关和漏电保护器的这三大区别吧。
空气开关和漏电保护器都是为了保证用电安全而推出的,对于很多人来说认为它们俩就是同一种,其实它们之间还是有些区别的。下面就来了解下空气开关和漏电保护器的这三大区别吧。
一、空气开关和漏电保护器的三大区别
区别一:作用
一般来说,空气开关是防止电路承载过重,防止人体触电,通常起着保险丝的作用,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流。漏电保护器是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全。
区别二:动作检测的方式
空气开关是用来保护用电安全的,由于电路过重会导致跳闸的情况。漏电保护器检测的是剩余电流,保护回路电流中性线和内相线的代数和,因此,剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且灵敏的切断漏电保护器,防止直接接触到漏电电流的点击。
区别三:跳闸原因
空气开关是通过火线和零线,两线间电流太大会导致跳闸。漏电保护器是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
二、空气开关和漏电保护器的接法
空气开关的接法
1、1p是指单相单线,只能保护一根火线,因此,只需要和火线连接,适用于照明或小功率电器。
2、2p用于一火线,一零线的接法,通常用于220v左右的电器。它们的接线方式可以按照左零右火的习惯。
3、3p,4p是用于三根火线380v左右接线和三火一零,用作380v电器和总开关。而漏电保护器又称漏电空气开关。
4、接线方法:若是要安装室内电路,使用火线(红色),零线(蓝色)和地线(花色),则应该先正面安装开关,下端为出线,上端为进线,而地线则不用进开关。
漏电保护器的接法
一般情况下,漏电保护器上端接电源,下端接负载。
具体要求:1、标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。若是接反,则会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
2、在安装漏电保护器的时候,需要严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
3、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
4、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。