触摸开关面板的分类:
触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从全球范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
随着技术的发展也有总线式触摸开关与无线式触摸式开关,总线多采用4芯双绞线,一组供电,一组做为通信,供电在9-36V之间、无线式触摸式开关,多为电池供电,方便移动动与安放、
不使用的原因:
1、反人类的操作设计、86盒大小的空间少则4个触摸按键,多则8个触摸按键、按装高度1.3-1.4米高的位置你用一次就的盯着看一次,不管习不习惯自己的家,它会一直吸引你的注意力。不会有,使用习惯产生,用一次折磨一次呀!不舒适!!!
2、你要是不想跪洗衣板你就不要用触摸开关、因为你不爱你的女人,女生都美甲的在使用触摸开关时要旋转手腕一定的角度,(不利于身体健康)手指肚要不、按不到,不爽吧、看,反常规操作吧!不爽!!!
3、触摸开关面板给人一种生理错觉感、你按上去会在意开关给你的反馈,总有一种没有反馈感 、(不确定按没按到)虽说有的一些厂家加上“滴”的一下声音做为反馈,但它会在你操作的过程中牵动着你的注意力、不爽!!!
附上技术瓶颈:
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的最主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行