职业病防护设施选用原则与改善案例 陈建武,中国安全生产科学研究院 010-64941249,cjw3000@126.com 2015年3月24日 目 录 一、职业病防护设施选用原则与方法 二、职业病防护设施改善案例 2 1.1 防护措施概述 职业病 职业病危 害事故 职 业 病 危 害 因 素 ? 工程防护 ? 个体防护 ? 职业健康监护 ? 职业卫生管理 关系 3 1.2 职业病防护设施定义与分类 ? 定义 ? 消除或降低职业病危害因素的浓度或者强度 ? 保护劳动者健康的设备、设施、装置、构(建)筑物 等的总称 ? 分类 ? 通风、湿式抑降尘、隔离、密闭等 ? 粉尘、毒物、生物因素、噪声等物理因素、放射性危 害因素 4 2. 防护设施选用方法 ? 2.1 防护设施设置的必要性 ? 2.2 合理性(符合性) ? 2.3 有效性(防护效果) 5 2.1 必要性 ? 防护设施设置的条件(发生职业病或事故可能性和严重程度) ? 存在职业病危害因素 ? 发生源 ? 有害物质特性(应急救援设施) ? 有人员接触 ? 人员数量、接触频次 ? 正常条件下浓度超标 ? 急性职业损伤-应急救援设施 6 2.1 必要性 ? 防护设施设置的条件(发生职业病或事故可能性和严重程度) ? 正常条件下浓度超标 ? 急性职业损伤-应急救援设施 ? 职业接触限值 ? MAC、PC-TWA、PC-STEL、超限倍数 ? 必要性的分析结果 评价 单元 作业场所 /地点 职业病危害因素 超标的 产生的 需设置的职业病防护设施 名称 用途 7 2.1必要性 ? 分析内容(职业病危害因素的识别、分析与评价) ? 识别 ? 危害因素的来源、分布、影响的人员 ? 识别方法 ? 类比法、资料复用法、、经验法、工程分析法 ? 分析 ? 有害性分析 ? 健康影响进行定性分析 ? 接触分析 ? 接触的人员和数量、接触方式、接触频次和时间 ? 评价 ? 浓度/强度 ? 发生职业病的危险程度分析(可能性和严重程度) 8 2.1必要性 ? 分析内容(职业病危害因素的识别、分析与评价) ? 识别:危害因素的来源、分布、影响的人员 ? 分析: ? 有害性分析:危害因素的种类、理化性质、毒理特征 ? 接触分析 ? 接触的人员和数量、接触方式、接触频次和时间 ? 评价:浓度/强度,发生职业病可能性和严重程度 9 2. 防护设施选用方法 ? 2.1 防护设施设置的必要性 ? 2.2 合理性(符合性) ? 2.3 有效性(防护效果) 10 2.2 设置的合理性(符合性) ? 应设置防护设施的种类、类型、位置 ? 种类:通风、喷雾降尘、隔声降噪、隔离、密闭等 ? 类型:全面通风、局部通风、吹吸式通风 排风罩类型等 ? 位置:布局图 评价单元 作业场所/ 地点 职业病危害因素 可能产生的 预期超标的 需设置的职业病防护设施 名称 种类 型式 布局 11 (1) 通风方式 12 (1)-1 通风系统分类及比较 自然通风 按空气流动动力分类 机械通风 通风系统 全面通风 按作用范围分类 局部通风 自然通风 机械通风 全面通风 局部通风 13 (1)- 2 按空气流动动力分类 热压、风压、密度差 自然通风 通 风 系 统 机械通风 风机动力 混合通风 两者并存 1、毒性,2、浓度,3、净化处理,4、热 14 (1)- 3 按作用范围分类 稀释作用 全面通风 整个厂房/车间 进行通风、换气 通 风 系 统 排出毒物,送入新风 局部通风 厂房/车间内某 个局部作业场所 进行通风、换气 吹吸式通风 厂房/车间内某 个区域内进行通 风、换气 1.毒性; 2.突然间散入空气中的量; 3.污染源数量与分布 15 (1)- 4 吹吸式通风-特点 ? 在相同条件下,排风量比外部排风罩的少,抗外界干扰气流 能力强,控制效果好,不影响工艺操作,但增加了射流系统。 主要用于因生产条件限制,外部吸气罩离有害物源较远,仅 靠吸风控制有害物质较困难的场合。 (1)- 4 吹吸式通风-特点 (1)- 4 吹吸式通风-分类 吹吸式通风 1、开放型 2、密闭型 A、垂直气流 B、水平气流 C、斜向气流 (1)- 4 吹吸式通风示例 送风管道 新鲜空气 送风罩 漆桶 调漆台 排风管道 排液口 去尾气净 化装置 19 (1)- 4 吹吸式通风示例 送风管道 新鲜空气 排风管道 去尾气净 化装置 送 风 罩 排 风 罩 排液 口 铜粉 20 (1)- 4 吹吸式通风示例 21 (2) 排风罩类型 22 (2)-1 局部排风系统-构成及各部分作用 ? 局部通风防护设施? ? 排风罩? ? 局部排风系统组成 ? ? ? ? 排风罩 通风管道 净化装置 风机组成 23 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 密闭罩 柜式排风罩 大门空气幕 排风罩 外部吸气罩 吹吸罩 接受式吸气罩 24 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 局部 ? 密闭罩 ? 局部密闭罩: ? 只将工艺设备放散有害物的部分加以密 闭的排风罩 将放散有害物的设备大部分或全部密闭 的排风罩 大容积 整体 ? 整体密闭罩 ? ? 大容积密闭罩 ? 在较大范围内,将放散有害物的设备或 有关工艺过程全部密闭起来的排风罩 25 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 ? 柜式排风罩 ? 它的结构形式与密闭罩相似, 只是罩的一面敞开。 26 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 ? 外部吸气罩 ? 伞形罩 ? ? 悬挂于有害物发生源上方 安装在有害物发生源的侧面 ? 侧吸罩 ? 下吸罩 ? 安装在有害物发生源的下面 27 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 ? 接受式吸气罩 ? 诱导气流带动有害物一起运动,如高温热源上部的 对流气流及砂轮磨削时抛出的磨屑大颗粒粉尘上所 诱导的气流等。 28 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 ? 吹吸罩 29 (2)-2 局部排风系统-常见排风罩 ? 大门空气幕 ? 利用高速气流形成的气幕将污染物气流与洁 净空气隔离 ? 按形式分 ? 侧送式空气幕 ? 下送式空气幕 ? 上送式空气幕 ? 按送出气流温度分 ? 热空气幕 ? 等温空气幕 ? 冷空气幕 30 (2)-3 排风罩的设计原则 ? (1)形式适宜 ? (2)位置正确 ? (3)风量适中 ? (4)强度足够 ? (5)检修方便 31 (2)-4 排风罩选用示例 32 (2)-4 排风罩选用示例 33 2. 防护设施选用方法 ? 2.1 防护设施设置的必要性 ? 2.2 合理性(符合性) ? 2.3 有效性(防护效果) 34 2.3.1 有效性评价指标 ? 职业接触限值 ? 适用于所有职业病危害因素 ? 通风设置 ? 全面通风量和通风换气次数 ? 适用于全面通风 ? 气流组织 ? 适用于全部通风设施,尤其适用于全面通风 ? 控制风速 ? 适用于局部通风和吹吸式通风 35 3 职业病防护设施的选用原则 ? 依照优先顺序实施综合治理 ? 应具有针对性、可行性和经济合理性 ? 应符合国家、地方、行业有关标准和设计规定 36 3.1 优先顺序(尘毒)-剂量 无毒代有毒,低毒替高毒 改善工艺与作业方法 设备密闭化、自动化 隔离或远距离操作 1 2 3 4 5 控制、消除有害物质源头 工艺角度防止扩散(湿式) 防止扩散 避免人员直接接触 控制浓度 避免进入人体 37 通风等工程措施 个体防护 6 3.2 具有针对性、可行性和经济合理性 针对性 ? ? ? ? 行业特点 职业病危害因素 产生条件 优化组合的综合措 施 可行性 ? 经济、技术、时间 上可行 ? 法规标准依据 ? 便于应用和操作 经济合理性 ? 具体国情 ? 建设项目的经济技 术水平 ? 进一步发展的需要 38 3.3 应符合有关标准和设计规定 ? 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) ? 《排风罩的分类及技术条件》(GBT 16758-2008) ? 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) ? 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) ? 《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T50087-2013) ? 《职业卫生名词术语》(GBZ/T224-2010) ? 《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014 ) ? 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ? 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) ? 《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》(SH/T3004-2011) ? 《化工采暖通风与空气调节设计规范》(HG/T20698-2009) ? 《水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程》 (DL/T5165-2002) ? 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》 (DL/T5035-2004) 39 3.4 示例 40 3.4 示例 41 目 录 一、职业病防护设施选用原则与方法 二、职业病防护设施改善案例 42 密集焊接作业改善示例 43 木质家具手动喷漆改善示例 44 手动喷漆房改善示例 45 木质家具手动喷漆房改善示例 ? 喷漆房通风设施改善结果 ? 方案二:喷漆房天花板中间1/2 面积送风。 ? 视频演示方案二有害物气流组织 46 手动喷漆房改善示例 ? 改善结果 ? 方案二防护效果好。 ? 新鲜空气气流组织 ? 视频演示 天花板送风 α α ≤45° 水幕 喷漆操作台 侧排风 47 喷漆、焊接改善示例 48 转载点改善示例 49 分装改善示例 50 搅拌改善示例 51 打磨改善示例 52 通风风道改善示例 53 噪声改善示例 54 噪声改善示例 55 噪声改善示例 56 噪声改善示例 57 二、职业病防护设施改善案例 ?洗版间 ?疫苗分装车间 58 谢谢! 59