一、答案只有一个—2P好 2P开关有三个功能是1P开关所不具有的: 1、 可断开零线 ——1P开关所控制的回路内,零线始终是接通的。断开1P开关后,虽然电路中已经没有电流了,但如果发生故障,导致零线带电了,触摸到零线依然 有触电的风险 。 2、 可保护零线 ——断路器有两个基本保护:过载保护和 短路保护 。对于1P断路器来说,只能检测火线,并对火线提供保护。虽然理论上零线与火线的电流相同,但是一旦发生故障或接线错误,导致零线电流增加,则无法通过1P开关提供保护, 2P漏保火线零线都检测漏电和保护。 3、 可独立使用 ——1P开关必须配合零排使用,即从断路器取火线,从零排上取零线,二者共同组成一个回路。而2P断路器可以独立使用,即在2P断路器上同时取火线和零线,免去了零排接线的麻烦。 二、两种特殊情况 有两种断路器的情况比较特殊,即1P+N断路器和1P漏电断路器。 1P+N断路器可以和2P断路器一样,控制零线的通断、独立使用。但是依旧 无法对零线提供保护 ——算是介于1P断路器和2P断路器之间的一种产品。 1P漏电断路器也可以独立使用,但 不能保护零线 (指的是过载保护和短路保护)和断开零线,算是介于1P和1P+N断路器之间的产品。(当然漏电断路器多了漏电保护功能。) 多说一句, 2P漏电断路器 是在2P断路器的基础上 增加了漏电保护功能 ,除此以外,均与2P断路器相同。 三、为什么不全部使用2P断路器 既然2P断路器这么好,那为什么还要在配电箱里使用1P断路器,而不是全部使用2P断路器呢?原因很简单——因为 2P断路器太宽! 断路器的每一P,又叫每一极,宽度是18mm——1P断路器的宽度是18mm,2P断路器的宽度就是18*2=36mm。家用的漏电保护器附件,宽度为1~2极(断路器电流越大,附件宽度也就越大) 所以,如果一个配电箱内全部使用2P断路器和2P漏电断路器,这个配电箱就会变得 非常庞大和丑陋 。所以,有些电流较小的回路,我们就会选择1P断路器或1P漏电断路器。 此外,1P+N断路器是1P断路器的完美替代品——它比1P断路器多了两个功能(断开零线和独立使用),宽度却与1P断路器相同。因此,现在有越来越多的用户开始使用1P+N断路器,而不是1P断路器——特别是配电箱中所需要的1P断路器数量较少(一般家庭最多需要两个)时,使用1P+N断路器虽然价格稍高,但是却能省去零排,总价算下来并不高,所以此时1P+N断路器反而比1P断路器更合适。 四、1p与2p的区别总结 空开1P:属于单极空气开关,只有一进一出两个孔来控制火线,多用于家庭的照明或是只需控制火线的电器;即所控制的回路内,零线始终相通。 2P空开属于双极空气开关 ,有4个孔能同时控制火线和零线 ,主要用于空调回路、家里的总开关以及220V的电器。 2P是双断口“零线,火线”所以在断开负载电流(特别是故事障电流)的速度要高于1P。也就是断弧能力(电弧是导体)要强于1P,对负载(特别是电子设备)及电源以及同电源干线上的其它电器设备都是有益的。对开关自身的触点也可以延长寿命(电弧太大会使主触点烧蚀,使主触头的接触面减小,至使开关载流量减小而发热。电弧的表面温度近3000度,弧柱中心温度近8000度) 因为1P空开 只能控制火线 ,在使用时就必须要配合零排使用,1p空开提供火线,零排提供零线,这样才能组成一个回路; 而2P空开能独自控制火线和零线,可以单独使用。朋友新房的空开用于 空调回路 ,所以 必须要选择2P的空气开关 ,1P空开是无法给空调提供保护的。所以一旦装错就会常常 跳闸 。 五、扩展阅读 其实除了1P、2P之外,还有3P、4P等。如果我们对于空开了解不多,我们可以从它们的宽度上进行区别,一般每1P的宽度是递增的,1P空开的宽度是18毫米,那么相应2P空开的宽度就是36毫米,3P、4P依次递增! 最后两者控制火线、零线不同,用途也不同,但总体而言2P空开的功能更强大,建议家庭空气开关装2P的!最后专业电工拿出一张图总结,才完全明白很多人真的都装错了!难怪经常跳闸。