4-1 一般检查 在每天的第一次启动前以及每八小时运行后检 查发电机组。 机组运行而打开。如果装有水废气分离器(见安 装手册),则应为排水管打开海水旋塞。检查更 换泄露或损坏的软管。 蓄电池接线检查机油油位(p. 4-5) 参照养护蓄电池和蓄电池的连接。 排气系统 机械方面 检查排气系统是否有渗漏以及排气歧管,排气弯 管,消音器,水分离器和舱面属具上的管夹是否 松开。替换排气软管的损坏部分。 检查所有的一氧化碳探测器是否在工作。 废气是能致命的!直到修复所有的排 气渗漏后才能运行发电机组。 e-系列数字显示器来监控发电机组的状态(p.2-4)。 当机组运行时,寻找机械损伤,察看,监听任何 不正常的噪声和震动。检查发电机组的地脚螺 钉,确保是安全紧固的。检查发电机组的空气进 口和出口通道,看是否被废弃物阻塞或是被堵 住。保持发电机组和发电机舱室清洁。 燃油系统 当发电机组在运行时以及停车时,检查进回油系 统中的软管,水管和管路接头的渗漏。