接线用的螺丝、卡子等零件叫做端子,把若干个端子集中在一处,按不同功用排列在一个平板上,这个板就叫端子板。端子板是方便接线用的,一般配有标签,可以使设备与外部的连接情况一目了然。 配电箱的电源进线不属于端子板外接线,配电箱内的接线(每个元件之间的连接线)要计算端子板外接线工程量,因为配电箱安装定额中不含该项工程量。

1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。

2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。

3、接线端子的材质必须与导线材质相同。

4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。

5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

注意:如果是电缆是有端子的,算一次有端子外部接线,但是如果算了焊(压)接线端子之后就不得在计算有线端子结算。

显示全部
没有满意的答案,向专业人士咨询