1、可能是低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
2、内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
3、室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
4、检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。