一、王殿　刚。　DB11/　755—2010　1　危险化学品仓库建设及储存安全规范　1　范围　本标准规定了危险化学品仓储设施建设和储存的一般要求,以及危险化学品生产、经营、使用单　位危险化学品储存的安全要求。　本标准适用于危险化学品生产、经营、使用单位总面积小于　550　㎡的危险化学品仓库的建设及储　存。　本标准不适用于危险化学品储罐区、实验室和剧毒化学品、民用燃气仓储设施的建设及其储存。　2　规范性引用文件　下列文件对本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。　凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。　GB　190　危险货物包装标志　GB　12268　危险货物品名表　GB　13690　化学品分类和危险性公示　通则　GB　15258　化学品安全标签编写规定　GB　15603　常用化学危险品贮存通则　GB/T　16483　化学品安全技术说明书内容和项目顺序　GB　17914　易燃易爆性商品储藏养护技术条件　GB　17915　腐蚀性商品储藏养护技术条件　GB　17916　毒害性商品储藏养护技术条件　GB　18218　危险化学品重大危险源辨识　GB　18265　危险化学品经营企业开业条件和技术要求　GB　20592　化学品分类、警示标签和警示性说明　安全规范　急性毒性　GB　50016　建筑设计防火规范　GB　50058　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范　GB　50116　火灾自动报警系统设计规范　GB　50140　建筑灭火器配置设计规范　DB11/T384(所有部分)　图像信息管理系统技术规范　3　术语和定义　下列术语和定义适用本文件。　DB11/　755—2010　2　危险化学品　dangerous　chemicals　《危险化学品名录》中规定的危险化学品,其中不包括爆炸物和剧毒化学品。　4　一般要求　4.1　建筑结构　4.1.1　危险化学品仓库的墙体应采用不燃烧材料的实体墙。　4.1.2　危险化学品仓库应设置高窗,窗上应安装防护铁栏,窗户应采取避光和防雨措施。　4.1.3　危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花　等功能的单一或复合材料制成,门应向疏散方向开启。　4.1.4　存在爆炸危险的危险化学品仓库应设置泄压设施。　泄压方向宜向上,　侧面泄压应避开人员集中场　所、主要通道及能引起二次爆炸的车间、仓库。泄压设施应采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的　门、窗等。　4.1.5　危险化学品仓库应为单层且独立设置,不应设有地下室。　4.1.6　危险化学品仓库建设其他要求应符合　GB　50016　的要求。　4.2　电气安全　4.2.1　危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型。　4.2.2　危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外,并应可靠接地,　安装过压、过载、触电、漏电保护设施,采取防雨、防潮保护措施。　4.2.3　储存有爆炸危险的危险化学品仓库内电气设备应符合　GB　50058　的要求。　4.3　安全措施　4.3.1　危险化学品仓库应设置防爆型通风机。　4.3.2　危险化学品仓库及其出入口应设置视频监控设备。　视频监控系统建设应符合　DB11/T　384　的要求。　4.3.3　危险化学品仓库设置的灭火器数量和类型应符合　GB　50140　的要求。　4.3.4　储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置。　4.3.5　危险化学品仓库应设置防雷和防静电设施。　4.3.6　装卸、搬运危险品化学时,应做到轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。　4.3.7　装卸搬运有燃烧爆炸危险性危险化学品的机械和工具应选用防爆型。　4.3.8　危险化学品仓库地面应防潮、平整、坚实、易于清扫,不发生火花。储存腐蚀性危险化学品仓　库的地面、踢脚应防腐。　4.4　储存要求　4.4.1　危险化学品不应露天存放。　DB11/　755—2010　3　4.4.2　根据危险化学品特性应分区、分类、分库贮存。　4.4.3　各类危险化学品不应与其相禁忌化学品混合储存。危险化学品储存禁忌见附录　A。　4.4.4　凡混存危险化学品,货垛与货垛之间,应留有　1m　以上的距离,并要求包装容器完整,两种物品　不应发生接触。　4.4.5　易燃易爆危险化学品的储存应符合　GB　17914　的要求。　4.4.6　腐蚀性危险化学品的储存应符合　GB　17915　的要求。　4.4.7　有毒化学品的储存应符合　GB　17916　的要求。　4.4.8　危险化学品的储存应符合　GB　15603　的要求。　4.5　安全管理　4.5.1　应建立健全危险化学品储存安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。　4.5.2　储存的危险化学品应有中文化学品安全技术说明书和化学品安全标签。　化学品安全技术说明书和　化学品安全标签应符合　GB/T　16483、GB　15258、GB　190　的要求。　4.5.3　应建立危险化学品储存档案,档案内容至少应包括:危险化学品出入库核查登记、库存危险化　学品品种、数量、定期检查记录。　4.5.4　应制定危险化学品泄漏、火灾、爆炸、急性中毒事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的　应急救援器材、物资,并定期组织演练。　5　危险化学品生产单位安全要求　5.1　重大危险源　危险化学品仓储存量构成重大危险源单位的安全管理应符合相关法律法规要求。　5.2　小型企业危险化学品仓库储存量　小型企业危险化学品仓库内的危险化学品储存量应不大于　GB　18218　中危险化学品临界量的　50%。　危险化学品临界量见附录　B　和附录　C。大中小企业划分依据《统计上大中小型企业划分办法(暂行)　》　(国统字〔2003〕17　号)　。　5.3　小型企业的危险化学品仓库总面积　小型企业的危险化学品仓库总使用面积应不大于　300　㎡。　6　危险化学品经营单位安全要求　6.1　化工商店　6.1.1　位于三环路以内的化工商店不应存放危险化学品实物。　6.1.2　位于三环路以外的化工商店不应设在居民楼和办公楼内,化工商店与自备危险化学品仓库应有　DB11/　755—2010　4　实墙相隔。　6.1.3　化工商店内不应存放单件包装质量大于　50kg　或容积大于　50L　的民用小包装的危险化学品,　其存　放总质量应不大于　1t,自备仓库存放总质量应不大于　2t。　6.2　建材市场　6.2.1　建材市场的危险化学品经营场所内不应存放危险化学品。　6.2.2　经营危险化学品的建材市场应设立危险化学品仓库,仓库总使用面积应不大于　200　㎡,每个经　营单位(户)应设立使用面积不小于　10　㎡的危险化学品仓库。　6.3　气体经营单位　6.3.1　仓库围墙至少应为三面实墙,屋顶为轻质不燃材料。　6.3.2　仓库门前应设置宽度不少于　1m　的装卸平台,并设置台阶。　6.3.3　空瓶与实瓶应分区存放,并设置明显标志。气瓶区应设置防倾倒链或其它防倾倒装置。　6.3.4　对储存相对密度小于　1.0　的气体的气瓶仓库,库顶部应设置有通风的窗口;对储存相对密度大　于1.0　的气体的仓库,靠近地面的墙体上应设置通风口。　6.3.5　储存气体(不包括惰性气体和压缩空气)实瓶总数应不大于　300　瓶。　6.4　其他经营单位　6.4.1　仓库内的危险化学品储存量应不大于　GB　18218　中所列的危险化学品临界量的　30%。　6.4.2　仓库总使用面积应不大于　500　㎡。　7　危险化学品使用单位安全要求　7.1　小型企业的危险化学品储存限量　小型企业的危险化学品储存量应符合表　1　的要求。　表1危险化学品使用单位危险化学品存储限量表　危险化学品类别　危险化学品储存量　压缩气体和液化气体　≤50　瓶　易燃液体　≤3t　易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品　≤1t　氧化剂和有机过氧化物　≤0.5t　有毒品(不包括剧毒化学品)　≤0.5t　腐蚀品　≤10t　DB11/　755—2010　5　7.2　大中型企业的危险化学品储存限量　大中型企业的危险化学品储存量应不大于　GB　18218　中所列的危险化学品临界量的　50%。　DB11/　755—2010　5　附录A(规范性附录)　危险化学物品储存禁忌表　表A.1　危险化学物品储存禁忌表　化学危险品分类　氧化剂　压缩气体和液　化气体　自然物　品　遇水燃　烧物品　易燃液　体　易燃　固体　毒害性　物品　腐蚀性物品　酸性　碱性　化学危险品分类　小类　一级无机一级有机二级无机二级有机易燃助燃不燃一级二级一级二级一级二级一级二级有毒无机有毒有机无机有机无机有机氧化剂　一级无机　一级有机　二级无机　二级有机　①　×　×　×　②　×　　压缩气体　和液化气体　易燃　助燃　不燃　×　×　分××消×分分××分×自然物品　一级　二级　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　　遇水燃烧物品　一级　二级　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　消×××消×　易燃液体　一级　二级　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　易燃固体　一级　二级　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　消消消消毒害性物品　有毒无机　有毒有机　分×××分×分×分×分×分×××分×消×消×消分消分分消分消腐蚀性物品　酸性　无机　有机　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×　消×消×××××××××　碱性　无机　有机　分×消×分×消×分×分×分×分×分×消×消×消消消消分消分消××××××××注:　“”符号表示可以混存;　“×”符号表示不可以混存;　“分”指应按化学危险晶的分类进行分区分类贮存。如果物品不多或仓位不够时,因其性能并不互相抵触,也可以混存;　“消”指两种物品性能并不互相抵触,但消防施救方法不同,条件许可时最好分存;　①过氧化钠等氧化物不宜和无机氧化剂混存。　②具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类,不宜和其他无机氧化剂混存。　DB11/　755—2010　6　附录B(规范性附录)　危险化学品名称及其临界量　表B.1　危险化学品名称及其临界量　序号　类别　危险化学品名称和说明　临界量(t)　1　易燃气体　丁二烯　5　2　二甲醚　50　3　甲烷,天然气　50　4　氯乙烯　50　5　氢56液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物)　50　7　一甲胺　5　8　乙炔　1　9　乙烯　50　10　易燃液体　苯50　11　苯乙烯　500　12　丙酮　500　13　丙烯腈　50　14　二硫化碳　50　15　环己烷　500　16　环氧丙烷　10　17　甲苯　500　18　甲醇　500　19　汽油　200　20　乙醇　500　21　乙醚　10　22　乙酸乙酯　500　23　正己烷　500　24　易于自燃的物质　黄磷　50　25　烷基铝　1　26　戊硼烷　1　DB11/　755—2010　7　表B.1　危险化学品名称及其临界量(续)　序号　类别　危险化学品名称和说明　临界量(t)　27　遇水放出易燃　气体的物质　碳化钙(电石)　100　28　钾129　钠10　30　氧化性物质　发烟硫酸　100　31　过氧化钾　20　32　过氧化钠　20　33　氯酸钾　100　34　氯酸钠　100　35　硝酸(发红烟的)　20　36　硝酸(发红烟的除外,含硝酸>70%)　100　37　硝酸铵(含可燃物≤0.2%)　300　38　硝酸铵基化肥　1　000　39　有机过氧化物　过氧乙酸(含量≥60%)　10　40　过氧化甲乙酮(含量≥60%)　10　DB11/　755—2010　8　附录C(规范性附录)　未在附录　B　中列举的危险化学品类别及其临界量　表C.1　未在附录　B　中列举的危险化学品类别及其临界量　类别　危险性分类及说明　临界量　(t)　气体　易燃气体:危险性属于　2.1　项的气体　10　氧化性气体:危险性属于　2.2　项非易燃无毒气体且次　要危险性为　5　类的气体　200　有毒气体:危险性属于　2.3　项,除急性毒性为类别　1　以外的其他毒性气体　50　易燃液体　极易燃液体:沸点≤35℃且闪点<0℃的液体;或保存　温度一直在其沸点以上的易燃液体　10　高度易燃液体:闪点<23℃的液体(不包括极易燃液　体)　;液态退敏爆炸品　1000　易燃液体:23℃≤闪点<61℃的液体　5000　易燃固体　危险性属于　4.1　项且包装为Ⅰ类的物质　200　易于自燃的物质　危险性属于　4.2　项且包装为Ⅰ或Ⅱ类的物质　200　遇水放出易燃　气体的物质　危险性属于　4.3　项且包装为Ⅰ或Ⅱ的物质　200　氧化性物质　危险性属于　5.1　项且包装为Ⅰ类的物质　50　危险性属于　5.1　项且包装为Ⅱ或Ⅲ类的物质　200　有机过氧化物　危险性属于　5.2　项的物质　50　注:以上危险化学品危险性类别及包装类别的确定见　GB　12268,急性毒性类别见　GB　20592。