怎么区分零线和地线,零线和地线接反会产生什么严重的后果
火线:直接用万用表测量,或者是电笔测量带电的就是火线。
零线:三相电的三根尾线连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是他直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根头称为相线。
地线:把设备或用电设备的外壳可靠的链接大地的线路,是为了防止触电事故的良好方案。
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
一般单相电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的地线。大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。
那么怎么区分零线和地线呢?
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。
表量取法:①将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
②先把万用表调至交流电压20v档位,准备一盆水,将黑色表笔连接未确定的两根线的其中一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.29v;将黑色表笔连接未确定的两个根线的另外一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08v。通过比较两次数值得出结论:测量0.29v(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08v(电压较小)时黑色表笔所在孔为地线。
零线和地线接反会产生什么严重的后果?
零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线