大型变压器一般采用强迫油循环 冷却来达到散热目的。强迫油循环冷却包括风冷、水冷两种。 油枕:容纳因变压器温度升高二膨胀增加的变压器油,同时限制油与空气的接触面,减少油受潮和氧化的程度(油枕上安装吸湿器与空气连通)。 吸湿器:吸湿器又称为呼吸器,内部充有吸附剂如硅胶式活性氧化铝,吸附剂干燥时为蓝色,当吸收水分后会逐渐变为淡红色,此时必须更换或对其进行 干燥。 防爆管(安全通道):防爆管安装在电力变压器的油箱盖上,作为变压器内部发生故障时,防止油箱内产生高压力的释放保护。 变压器的调压装置电力系统正常运行时,必须控制电压波动范围,保证电能质量。