①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧③鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现此情况较少)④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多