直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。直流屏技术指标1) 交流测量精度:220V及380V±15% 范围内 ≤ 1.0 %2) 直流测量精度:控母电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5% 　合母电压: 286V~198V范围内 ≤ 0.5% 　充电电压: 286V~198V范围为 ≤ 0.5% 　电池电压: 12.5V±10%范围为 ≤ 0.5% 　控母、充电电流: 10%Ie~100%Ie范围内 ≤ 0.5%3) 充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控 (100mA)4) 温度检测:1路电池室温度 -40℃~125℃ 　109路电池温度巡检 -55℃~125℃5) 电池在线检测: 256路 直流屏原理图6) 绝缘在线检测: 8~64路,可定制7) 支路开关状态检测: 8~64路8) 硅链控制: 5级9) 故障记录: 64条10) 继电器触点:220V / 2A