1、2 冷水机组冷却水进、出口电动门,启动一台冷却水泵,检查泵体无异音、系统无 泄漏、泵进口压力在 4bar 左右、泵出口压力在6~8bar 后将其余冷却水泵联锁投入。 2.2.3.2 开启#1、2 冷水机组冷冻水进口电动门,就地检查确认分(集)水器各用户门开启、放水门 关闭,启动一台冷冻水泵,检查泵体无异音、系统无泄漏、泵进口压力在 4bar 左右、泵出口压力在 6~8bar 后将其余冷冻水泵联锁投入。 2.2.3.3 检查确认冷却、冷冻水系统运行正常后启动一台冷水机组,运行正常后冷媒高压维持在 18bar、冷媒低压在 4bar 左右,将其余冷水机组联锁投入。 2.2.4 程序启动 2.2.4.1 开启冷水机组冷冻、冷却水进口电动门。 2.2.4.2 选择好要启动的冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组,点击 “系统启动”中的“ON” 按钮, 检查依次启动冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组。 2.2.4.3 待系统工作正常后将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁投入。 2.2.5 制冷站的停运 2.2.5.1 与集控室值长联系确认具备停运条件后,方可停运制冷站系统。 2.2.5.2 单独停运:将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁切除,再按照冷水机组、冷冻水泵、冷 却水泵的顺序停运。 2.2.5.3 程序停运:将冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组的联锁切除,点击“系统启动”中的“OFF” 按钮,检查依次停运冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵。 2.2.5.4 若系统长期停运应将冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵电源断开,关闭机组闭冷水至暖通系统 供水总门,排尽冷水机组余水。 2.3 空气处理机组的启停 2.3.1 检查就地控制柜上显示正常,将送风机、回风机“本/远开关”置于“远”位置。 2.3.2 空气处理机的启动 2.3.2.1 全开送风阀、回风阀、混风阀。 2.3.2.2 启动回风机正常。 2.3.2.3 启动送风机正常。 2.3.2.4 当室内温度大于27C时选择为夏季模式,将室内温度设定在261C、相对湿度设定在 6010%。检查冷水机组系统工作正常,调节变频器,调整冷水阀、排风阀、新风阀开度,将室内温 度和相对湿度控制在设定范围内。 2.3.2.5 当室内温度小于18 时选择为冬季模式,将室内温度设定在201C、相对湿度设定在 6010%。确认加热器工作正常。 2.3.3 空气处理机组的停运 2.3.3.1 与集控室值长联系确认并得到许可后,方可停运空气处理机组。 2.3.3.2 空气处理机的停运时先将备用空气处理机的联锁切除。 2.3.3.3 夏季时关闭冷水阀后依次停运送风风机、回风风机。 2.3.3.4 冬季时先停运加热器,再依次停运送风机、回风机。 2.4 屋顶通风机组的启停 2.4.1 当除氧间运行层工作区域温度超过 36 度时,启动玻璃钢防爆屋顶通风机。 2.4.2 当除氧间运行层工作区域温度降至 15 度时,停运玻璃钢防爆屋顶通风机。 运行维护3.1 LED 上系统主画面中运行设备呈绿色,停运设备呈蓝色。 3.2 当电子间和工程师站、集控室、继电器室和电源柜室内温度>27C 时,将空气处理机定为夏季 模式,当