说起预埋,做过水电的人都知道,这是主体水电工最为辛苦的阶段。不管是高温酷暑,还是冰冻寒冬!对于水电工来说,都是一场噩梦。但是预埋的很多细节,很多人都不会注意到,现在就由小编来给大家解说一二。如果大家有什么需要补充的,可以在留言评论中提出来。好的建议我都会收集整理起来。我会再次整理分享给大家! 线管预埋时,成排的线管不能靠的太近。靠得太近时,在混凝土浇筑的时候,楼面非常容易出现空鼓、蜂窝的情况,还有就是楼面开裂!这是监理验收时经常需要返工的地方。同时楼面的废料也要及时清理干净! 对于有预留排水立管洞口的地方,线管都不能靠得太近,应保持10公分以上的距离。如果线管离
查看详情
浏览数:836
家庭装修中,布水电都是利用开槽埋管将电线隐藏起来,一是为了外表上的好看,二是为了电线的保护不让它遭到破坏。但在施工中,线管埋完后穿线不太好做,对此每个装修师傅都有自己的一套办法,比较老套的方法就是在埋管的时候先将细长的钢丝绳穿进线管中一起掩埋,然后露在线管的两头,并打个弯头。给钢丝绳打弯,是为了防止钢丝绳滑溜到线管中不好操作,还有一个是为了在穿线的时候与电线头好对接。这种方法其实也很简单,就是将电线绑在钢丝绳的一端,然后拉拽另一端的钢丝绳,直到看见电线这个穿线的工作就算完成了。不过这个方法有个不好的缺点就是钢丝绳比较细弹性不足,一旦碰到弯头处很容易卡住,用劲拉拽也很容易使绳子变形增加施工度。不
查看详情
浏览数:986
本工程施工规划用地面积2.4万平米,总建筑面积22万平米。给排水管道穿过污水泵坑、水池、外墙出户、楼板、剪力墙、屋面、人防区、结构梁等部位的预留孔洞、套管、直埋管道、埋件等。下面详细的说说给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施: 预留预埋工艺流程: 施工准备: 1、技术准备: A、审核管道及设备安装图纸是否符合现场作业条件,有无尺寸标注、标高失误,以及图纸上没有明确管径的部位,管道与结构之间是否存在空间冲突,确定预留预埋的加工和固定形式。 B、各专业之间进行图纸会审及时核对设计图纸在空间布局上是否存在交叉,及时调整。 C
查看详情
浏览数:718
一、钢管敷设