消防风机控制柜中的直启线到消防报警控制器的多线控制盘上的3根线是什么线啊?是信号线还是电源线?
多线控制除了控制指令就是反馈信号,都是直接电缆,无源开关量。与火警信号线、电源线无关。
之所以采用多线控制,是为了提高联动系统的可靠性。
一般消防联动控制采用总线方式,对于重要的联动设备,为了提高线路可靠性,规范要求另增加多线控制。多线控制是一对一的电缆控制,并且对电缆由特殊要求(耐火或暗敷),提高了联动控制线路可靠性。
三根线应该是启动、停止和公共端。信号反馈应该是通过总线方式,否则三根线不够。
海湾多线控制盘怎么接线?
GST-LD-KZ014 多线制控制盘每路为3线(C1 、C1-、A1),与单控设备之间为3线连接,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;
直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能,在手动状态下,可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制;若需实施自动控制,必须将控制盘与火灾报警控制器连接,并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。