如何区分零线和地线及接错的后果 零线和地线区别 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。 2.地线的对地电位为零,是就近接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能 有一定的电位差。 4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点 靠近设备一端的零线都是带 220V 电的,和火线一样。 如何区分零线和地线 一、接线标准: 火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色 零线(N)颜色须用黑色、蓝色 地线(PE)颜色须用黄、绿双色线 面对 3 孔插座,左零,右火,中间地 二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电 断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有 心里要准备,别吓一跳! 三、如果在家中: 1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。 2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测, 刚才不亮,现在亮的全是零线。 3、剩下不亮的全是地线。 最简单的,拿个 220V 的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头 上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地. 四、用万用表 将万用表置于交流档 500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高 的是火线,低的是零线,电压为 0 的是地线。 零线对地电阻小于 4 欧为可靠接地。用万用表置于交流档地 250v 测火线与零线、 火线与地线的压差,两值相差在 5v 以下为可靠接地。 接错的后果 一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对 3 孔插座,左零, 右火,主要是维修时用。最好还是别换。 二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否 则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电) 三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做 长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致 电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到 380V 等,都能导致用电设备很容易 受到影响及严重损坏。