气开阀与气关阀的区别 气开阀就是故障情况下关闭(FC),气关阀就是故障情况下打开(FO)。检修时注意正作 用膜头就是上膜头进气,反作用就是下膜头进气,现在的调节阀阀芯(套筒阀)都是一种形 式,阀杆向下动作就是关,向上就是开;而以前双座、单座(老阀)还分正作用和反作用两 种形式。 对图 1,执行机构为膜片下方进气;对图 2,执行机构为膜片上方进气。最后的失气状 态都是失气关。这类适用于出现故障时需要泄压、泄放等工况。 气关即是阀门充气时,阀 门关闭,对图 1,执行机构为膜片上方进气;对图 2,执行机构为膜片下方进气。最后的失 气状态都是失气关。这类适用于出现故障时进行保压、防泄露等工况。 对现场来说的影响: 气开阀即失气关阀门,它的关闭泄露等级是与弹簧薄膜的弹簧力有关的; 气关阀即失气开 阀门,它的关闭泄露等级是与气源压力的大小有关的。