一、主要分项工程内容
1、给水工程
1.1、室内给水管网;
1.2、给水附件;
1.2.1、控制附件
1.2.2、配水附件
1.3、支架,套管,法兰。
2、排水工程
2.1、排水管网;
2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。
2.3、土建类配件。
3、卫生设备
4、零星类土建工程
二、室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心;
3.3、以室内内墙皮为准。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
三、排水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准;
四、计算
1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)
2、管道垂直长:系统图(用标高计算)
3、给水附件:
3.1、控制附件:阀门等
3.2、配水附件:水龙头等。
4、套管:
4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。
4.2、钢套管:
A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。
B、按被穿管径加 2 号确定规格。
C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。
4.3、防水套管:执行第六册定额。
5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。
6、支架。除锈刷漆另计
7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3个截止阀,1 个止回阀)