监理单位见证检验。 检验方法:对照设辛卜文件,根据相关技术标准或设备技术文件 进行检验。 8.3.11 人侵检测设备下列功能应符合设计要求或相关技术标准 的规定: 1 线速级性能处理。 2 基于状态的协议分析。 3 自适应检测策略管理。 4 可扩展的响应和联动。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验 20%。 检验方法:对照设计文件,根据相关技术标准或设备技术文件逐项进行检验。 8.4 数据通信系统检验 主控项目 8.4.1 数据通信系统的下列端到端性能应符合设计要求和相关 技术标准的规定: 1.吞吐量。 2.时延。 3.丢包率。 检验数量:施工单位全部检查。