变频器输出控制端子可分为模拟输出控制端子、脉冲输出控制端子、晶体管输出控制端子、接点输控制端子出四类。
模拟输出(FMA),其输出的是直流电压信号(如0-10V),但其只能监视一个数据,即只能在输出频率、输出电流、输出电压、输出转矩、输入功率、PG反馈量、PID反馈值等参数中选择一种进行显示。其允许连接负载阻抗最小为5kΩ。
脉冲波形输出(FMP)又称为频率值监视,其通过晶体管脉冲电压输出,监视信号内容和FMA相同。其输出端由晶体管构成,可连接的阻抗最小为10kΩ。
晶体管输出是可编程序的,所以又称为状态输出端。各输出端子的具体应用可通过设置来决定。它以晶体管集电极开路方式输出各种监视信号,其接线参看说明书。其可输出正在运行、频率到达、频率检测、模拟频率给定信号断线检出、过载报警等数十种信号。
接点输出是通过变频器内部的继电器输出触点信号,所以其触点电流较大,有的变频器还具有可选信号输出的继电器。接点输出端子有的也是可编程序的,这样的输出端子大多只能用于直流低电压电路。有的变频器还具有可选信号输出继电器,且可选择在异常时动作或正常时动作。
怎样使用变频器输出控制端子?
现仅对几个常用的输出端子功能作介绍。
1、跳闸报警输出端子
报警输出的控制端子是专用的,不能作其他用途,所以不需要进行设定就可使用。报警输出都是继电器触点输出,可直接用于250VAC的电路中,其触点容量都在1A以上。通常触点都是一常开、一常闭形式的。
2、到达设定频率端子FAR
又称为频率到达信号。