锚段关节是接触网的张力的机械转换关节,是接触网的薄弱环节,其设计和安装质量 对受流影响较大,高速接触网一般采用两种形式的锚段关节:非绝 缘锚段关节采用三跨锚段关节绝缘锚段关节采用五跨锚段关节,安 装处理上,尽量缩短接触导线工作支和非工作支同时接触受电弓滑板 的长度,提高非工作支的坡度。 接触导线张力:接触线的额定张力为 10KN。 接触线的张力,驰度符合 安装曲线的规定,预留驰度为当量跨距的1‰。 承力索张力承力索的额定张力为 10KN。承力索的张力,驰度符合安装 曲线的规定,预留驰度为当量跨距的1‰。 结构高度: 指悬挂点处,承力索至接触线的距离 侧面限界:侧面限界是线路中心至支柱内沿的垂直距离;我国规矩一般 1435mm近似值 1440mm,所以在靠支柱侧内轨 720mm 处至杆子 内沿的垂直距离就是侧面限界 拉出值:接触线在定位点处偏离受电弓中心线的水平偏移量。 锚段:锚段指是用来说明中心锚结点和补偿装置间接触网长度的术语。 分束供电:。在枢纽(含大型客站及区段站)的各分场中,为了方便供电 和检修的需要,按电化股道群不同供分区进行供电。 分相装置:接触网中用于两段不同电压或不同相位处,避免接触网在受 电弓通过时被连通的装置,分为器件式和关节式两种。 自动过分相:电力机车或电力动车组通过电分相时采用自动装置实现 “断”、“合”主断路器的过程。 电分相中性区段:由接触网无电区及无电区两侧的过度区组成的一个禁止 电力机车或电力动车组带点通过的区段。