一、单选题 【本题型共 92 道题】 1.燃烧器点火火焰点燃的安全时间,即( ),允许点火燃料控制阀处于开启状态的最长时间。 A.无点火火焰形成时 B.着火后 C.稳燃后 D.点火器打开后 正确答案:[A] 2.机械损伤深度大于管壁厚度负偏差时,应进行焊补和修磨。不应采用机械损伤深度大于管壁厚度( )的管子。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5 正确答案:[B] 3.某型号为 XG-75/3.82-M 锅炉锅筒,其选材较为合理的为( )。 A.Q235B B.20 C.Q245R D.15CrMoR 正确答案:[C] 4.下列哪种情况不能只装设一个安全阀。( ) A.额定蒸发量小于或等于 0.5t/h 的蒸汽锅炉; B.额定蒸发量小于 4t/h 且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉; C.额定热功率小于或等于 2.8 MW 的热水锅炉; D.额定热功率小于或等于 2.8 MW 的有机热载体锅炉。 正确答案:[D] 5.直流蒸汽锅炉过热器系统安全阀最高整定压力不高于( )倍安装位置过热器工作压力。 A.1.0 B.1.04 C.1.06 D.1.1 正确答案:[D] 6.烟管与管板装配时,对于与 600℃以上的烟气接触的管板,焊接连接的烟管和拉撑管应采取消除管板与管孔壁的间隙,且管子超出其与管板连接焊缝的长度应符合下列规定: 当烟温大于 600℃时,不应大于( )mm; A.1.0 B.1.5 C.3 D.5 正确答案:[B] 7.请查表,采用 Q235B 材料制作锅壳筒体,其最高运行工作压力为( )MPa。 A.0.8 B.1.0 C.1.6 D.3.8 正确答案:[C] 8.进行强度计算时,确定一个承压部件的计算压力主要包括( )。 A.工作压力 B.流动阻力 C.水柱静压力 D.以上都是 正确答案:[D] 9.锅炉某部件管子,采用 Ф51×4 管子进行弯管后,经测量其弯头最大外径为 55,最小外径为 45,请计算其椭圆度( )。 A.10% B.9.8% C.6% D.4% 正确答案:[A] 10. 美国 ASME 规范中关于锅炉的两个主要制造规范分别为第( )卷。 A.I 和Ⅱ B.I 和Ⅳ C.I 和Ⅷ D.Ⅱ和Ⅳ 正确答案:[B] 11.某锅炉过热器管直段强度计算壁厚为 4.0mm,算出该弯管外弧形状系数为 0.8,请问该弯头外弧强度计算厚度为( )mm。 A.3.2mm B.3.6mm C.3.8mm D.5.0mm 正确答案:[A] 12.锅炉中几个厚度的一般关系为( )。 A.名义厚度≥设计厚度≥ 计算厚度 B.计算厚度≥ 名义厚度≥ 设计厚度 C.计算厚度≥ 设计厚度≥ 名义厚度 D.名义厚度≥ 计算厚度≥ 设计厚度 正确答案:[A] 13.某 LSS0.2-0.8-Y(Q)蒸汽锅炉进行水压试验时,试验压力是( )MPa。 A.1.0 B.1.2 C.1.4 D.1.6 正确答案:[B] 14.某 XG-1025/18.3-MII 锅炉锅筒,通过强度计算其锅筒筒体计算厚度 68mm,考虑腐蚀余量为 1.0mm,制造减薄量为 2.0mm,钢板负偏差为 5.0mm,请回答以下问题:运行数年后,该锅筒壁厚测量结果为 77mm,此时该锅筒有效厚度为( )mm。 A.69 B.70 C.75 D.76 正确答案:[D] 15.对于受压元、部件的结构形式、开孔和焊缝的布置,设计时应尽量避免或减少( )。 A.重合 B.应力叠加及应力集中 C.复杂结构 D.角焊缝 正确答案:[B] 16.全焊透型 T 型接头厚度大于( )mm 应进行焊后热处理。 A.15 B.20 C.25 D.30 正确答案:[B] 17.进行锅筒筒体焊接,其壁厚为 30mm,Q245R 材料,其预热温度至少为( )℃。 A.80 B.100 C.150 D.200 正确答案:[A] 18.燃油或燃气锅炉炉膛熄火故障的处理方式为( )。 A.关闭总进油阀及油嘴的进、回油阀,关闭燃气供应阀门; B.保持锅炉正常水位; C.重新启炉点火要有足够的时间间隔且满足风量足够的要求。再次点火要按锅炉的使用说明书的要求进行,防止炉内的残余可燃气体发生爆燃引起安全事故; D.以上都是 正确答案:[D] 19.锅炉整体水压试验保压时间为( )分钟。 A.10 B.20 C.30 D.40 正确答案:[B] 20.壁厚小于 20mm 的焊接接头应当采用射线检测方法,壁厚大于或者等于 20mm 时,可以采用超声检测方法,超声检测仪宜采用数字式可记录仪器,若采用模拟式超声检测仪,应当附加( )局部射线检测。 A.10% B.20% C.50% D.100% 正确答案:[B] 21.锅壳、集箱的支座和吊挂装置安装前应进行下列( )内容的检查。 A.接触的部位圆弧应吻合,符合设计文件的要求; B.支座与钢梁的接触良好; C.吊挂装置应牢固,弹簧吊挂装置的安装符合设计文件要求; D.以上都是 正确答案:[D] 22.烟管与管板装配时,对于与 600℃以上的烟气接触的管板,焊接连接的烟管和拉撑管应采取消除管板与管孔壁的间隙,且管子超出其与管板连接焊缝的长度应符合下列规定:当烟温小于或等于 600℃时,不应大于( )mm。 A.1.0 B.1.5 C.3 D.5 正确答案:[D] 23.设计时应保证元件壁温不超过所用材料的许用温度,并考虑受热面管子内外壁温差及( )等因素,材料的选用应满足 GB/T 16507.2 的要求。 A.腐蚀 B.磨损 C.内壁抗蒸汽氧化 D.超温 正确答案:[C] 24.锅筒焊缝设计应保证纵缝不允许彼此相连,距离至少是较厚钢板的 3 倍,且≥( )。 A.200mm B.150mm C.120mm D.100mm 正确答案:[D] 25.某型号为 XG-75/3.82-M 锅炉高温过热器出口集箱(在炉外),其工质温度为 450℃,其高温过热器管(对流式)计算壁温至少应选取为( )℃。 A.450 B.460 C.480 D.500 正确答案:[D] 26.压力表的量程应根据工作压力选用,一般为工作压力的 1.5 倍~3.0 倍,最好选用( )倍; A.1.5 B.2 C.2.5 D.3.0 正确答案:[B] 27.同工作条件下,锅炉集箱封头哪种结构型式壁厚计算结果最薄。( ) A.碟型封头 B.椭圆型封头 C.球型封头 D.平端盖 正确答案:[C] 28.下列哪一类锅炉不属于特种设备目录范围内的锅炉( )。 A.承压蒸汽锅炉额定蒸汽压力 0.6MPa,正常水位容积 50L; B.承压热水锅炉出口水压 0.35MPa,额定功率 0.7MW; C.电加热有机热载体锅炉额定功率为 50KW,容积为 100L D.自来水加压的热水锅炉,额定功率 0.35MW。 正确答案:[C] 29.筒体纵缝或封头拼接焊缝两边钢板的实际边缘偏差值不大于名义板厚的( )%,且不超过 3mm;当板厚大于 100mm 时,不超过 6mm。 A.5 B.8 C.10 D.12 正确答案:[C] 30.对于额定工作压力大于或等于 3.8MPa 的锅炉,压力表精度应当不低于( )级; A.1.0 B.1.5 C.1.6 D.2.5 正确答案:[C] 31.焊条、焊剂及其他焊接材料的贮存库应保持干燥,相对湿度不应大于( )%。 A.30 B.50 C.60 D.70 正确答案:[C] 32.某 SHL2-1.25-MII 锅炉上锅筒,其纵环缝无损检测要求为( )。 A.100% RT B.50%RT C.100%UT D.100% RT 或 100%UT 正确答案:[D] 33.对于碳素钢、合金钢材料许用应力,考虑其室温抗拉强度时,安全系数选( )。 A.2.7 B.1.6 C.1.5 D.1.0 正确答案:[A] 34.炉膛、包墙及尾部烟道的结构应有足够的承载能力,防止出现永久变形和炉墙垮塌,并应有良好的( )。 A.密封性 B.刚度 C.抗变形能力 D.强度 正确答案:[B] 35.对于 9%~12%Cr 钢对接焊缝,在完成最终热处理后还应按照管材规范、焊接和热处理工艺的不同分别抽取( )%且不少于一道进行硬度和金相组织检测。 A.5 B.10 C.20 D.25 正确答案:[D] 36.炉膛和燃烧设备的结构以及布置、燃烧方式应与所设计的燃料相适应,对于燃煤锅炉应防止炉膛( )。 A.爆燃 B.灭火 C.燃烧不充分 D.结渣或者结焦 正确答案:[D] 37.根据 GB/T16507-2013《水管锅炉》第 1 部分总则中以下部件不属于锅炉本体为( )。 A.锅筒 B.受热面 C.集箱 D.四大管道 正确答案:[D] 38.锅壳筒体内壁与烟管外壁之间的呼吸空位应不小于( )mm。 A.40 B.50 C.80 D.100 正确答案:[A] 39.当锅筒和过热器上所有安全阀全开时,锅筒内的蒸汽压力不应当超过锅筒最高允许工作压力的( )倍。 A.1.0 B.1.04 C.1.06 D.1.1 正确答案:[C] 40.燃烧器的选型应符合燃烧器的实际输出功率不小于( )。 A.锅炉热功率 B.锅炉热效率 C.锅炉热功率的 1.2 倍 D.锅炉热功率除以锅炉热效率 正确答案:[D] 41.进行强度计算时,焊缝孔桥不重叠情况下圆筒体最小减弱系数取( )。 A.纵向焊缝减弱系数、孔桥减弱系数中的最小值 B.纵向焊缝减弱系数 C.环缝减弱系数 D.孔桥减弱系数 正确答案:[A] 42.某 DZL2-1.0-AII 锅炉,其锅筒筒体内径 1000mm,纵向焊缝减弱系数 0.9,孔桥减弱系数为 0.5,焊缝不穿过孔桥区,材料许用应力查表得 100MPa,请估计筒体的计算厚度( )mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 正确答案:[C] 43.室燃锅炉的联锁装置动作时,首先都应( )。 A.切断引风机 B.切断送风机 C.切断燃料 D.切断给水 正确答案:[C] 44.对于灰口铸铁许用应力,考虑其室温抗拉强度时,安全系数选( )。 A.6 B.8 C.10 D.12 正确答案:[C] 45.某型号为 XG-2200/3.82-M 锅炉,过热器出口集箱工质温度为 450℃,其选材较为合理的为( )。 A.20G B.20 C.12Cr1MoVG D.10Cr9Mo1VNbN (P91) 正确答案:[C] 46.额定输出功率大于( )MW 的燃烧器,主燃气控制阀系应设置有阀门检漏装置。 A.1.2 B.1.5 C.2.5 D.3.0 正确答案:[A] 47.在压力小于( )MPa 下锅炉碳素钢板、碳钢管及碳素钢焊材,实物标识清晰、齐全,质量证明书与实物相符,可以免于理化和相应的无损检测。 A.1.6 B.2.5 C.3.8 D.4.2 正确答案:[C] 48.关于锅炉额定压力下面哪个描述是错误的。( ) A.锅炉额定压力每台锅炉是唯一的; B.锅炉的额定压力是指在规定的给水压力和负荷范围内长期连续运行所必须保证的锅炉出口的压力; C.锅炉铭牌上标明的额定工作压力或额定出口压力; D.锅炉每个部件都有其对应的额定压力 正确答案:[D] 49.GB/T 16508-2013《锅壳锅炉》标准适用于以下哪个设备:( ) A.移动式锅炉(如船用锅炉、铁路机车牵引用锅炉); B.为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置; C.军事用途锅炉; D.余热锅炉 正确答案:[D] 50.某锅炉上集箱采用无孔平端盖结构,其计算压力为 1.0MPa,内径为 200mm,结构特性系数选 0.4,许用应力为 100MPa,请估算其计算厚度( )mm。 A.8 B.10 C.12 D.20 正确答案:[A] 51.关于最高火界,哪种描述是错误的。( ) A.最高火界是指锅炉蒸发受热面上受火焰或高温烟气冲刷的水侧最高点; B.明确最高火界位置主要控制水位,保证可靠冷却; C.最高火界一般位于炉胆上部; D.水管锅炉没有最高火界的说法 正确答案:[C] 52.管子壁厚应不大于 5mm,胀接筒体的壁厚应不小于 12mm;胀接管孔壁之间的距离应不小于( )mm,且不应小于管子壁厚的 6 倍。 A.5 B.10 C.15 D.19 正确答案:[D] 53.局部热处理焊缝和焊缝两侧的加热宽度应当各不小于焊接接头两侧钢板厚度(取较大值)的 3 倍或者不小于( )mm。 A.100 B.150 C.200 D.300 正确答案:[B] 54.不等厚出现相连,交叉部位应进行射线检测,并且不等厚对接斜率不大于( )。 A.1:5 B.1:4 C.1:3 D.1:2 正确答案:[C] 55.下列哪些位置可以采用钢印标记( )。 A.不锈钢管; B.壁厚为 6mm 的碳钢管子; C.管子弯头的内外弧区域; D.客户要求不允许用钢印标记的材料 正确答案:[B] 56.某 XG-1025/18.3-MII 锅炉锅筒,通过强度计算其锅筒筒体计算厚度 68mm,考虑腐蚀余量为 1.0mm,制造减薄量为 2.0mm,钢板负偏差为 5.0mm,请回答以下问题:设计后进行选材,发现目前市场上只有规格为 70,75,80,85mm 厚度的钢板,在保证安全并考虑经济性的要求下,请问选哪种规格的钢板( )mm。 A.70 B.75 C.80 D.85 正确答案:[C] 57.下列哪种锅炉不能只装设一个直读式水位表:( ) A.额定蒸发量小于或等于 0.5t/h 的锅炉; B.额定蒸发量小于或等于 2t/h 且装有一套可靠的水位指示控制装置的锅炉; C.装有两套各自独立并且可靠的远程水位测量装置的锅炉; D.流化床锅炉 正确答案:[D] 58.采用爆破试验确定元件最高允许工作压力时,试件不应小于( )个。 A.2 B.3 C.4 D.5 正确答案:[B] 59.锅炉中几个压力大小一般关系为( )。 A.额定工作压力≥工作压力≥ 计算压力 B.额定工作压力≥计算压力≥ 工作压力 C.计算压力≥ 工作压力≥ 额定工作压力 D.计算压力≥额定工作压力≥ 工作压力 正确答案:[D] 60.( )标准是对重复性事物和概念所做的统一性规定,它以科学技术和的综合成果为基础。 A.生产过程 B.统计规律 C.典型工艺 D.实践经验 正确答案:[D] 61.额定工作压力大于等于( )MPa 的锅炉还应实现汽水品质的连续监测。 A.2.5 B.3.8 C.5.4 D.9.8 正确答案:[D] 62.锅炉受压元件的强度设计和计算下哪些方法不可以验证其安全性( )。 A.应力验证法 B.经验法 C.爆破验证法 D.应力分析验证法 正确答案:[B] 63.某型号为 WNS2-1.0-Y 锅炉,其主要承受外压的元件有( )。 A.锅壳 B.炉胆 C.后管板 D.管接头 正确答案:[B] 64.一台 WNS 锅炉锅壳纵缝采用双面自动焊并进行局部无损检测,其焊缝系数选( )。 A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1.0 正确答案:[C] 65.请查表,用于省煤器管的 ND 钢在设计温度为 250℃下许用应力为( )MPa。 A.80 B.100 C.120 D.135 正确答案:[C] 66.锅炉正式投运前,应按 TSG ZF001《安全阀安全技术监察规程》的要求对安全阀进行( )。 A.检查 B.校验 C.排气试验 D.整定与校验 正确答案:[D] 67.某 DZL2-1.25-AII 锅炉锅筒直接受火焰冲刷,根据其设计温度及材料查 16507.2 许用应力为 100MPa,考虑其应力修正系数,其许用应力计算值应为( )。 A.85 B.90 C.95 D.100 正确答案:[B] 68.如受压元件原材料存在缺陷以及因加工等原因造成( )不符合要求,需要修补时,应,按质量保证体系程序文件规定审批后返修。 A.编制返修方案 B.编制返修工艺 C.编制返修方案,...