[导读] 基于CAN总线的三级智能火灾报警系统设计 本文设计的智能火灾报警系统,采用CAN总线三级通信网络,以火灾为监控对象,利用计算机技术、检测技术和现场总线技
基于CAN总线的三级智能火灾报警系统设计
本文设计的智能火灾报警系统,采用CAN总线三级通信网络,以火灾为监控对象,利用计算机技术、检测技术和现场总线技术,根据防火的要求和特点而设计、构成和工作的。该系统既能对火灾的发生进行早期探测和自动报警,又能根据火情位置,及时输出联动灭火信号,启动相应的消防设施,进行灭火。实践证明,该系统具有智能性,反应快捷,高度可靠性等优点,能较好地满足智能大厦对火灾防范的要求。
1、引言
火灾的早期预报已成为扑救火灾、减少火灾损失、保护生命财产安全的重要保障,是现代消防不可缺少的安全技术措施。消防自动报警和控制系统已广泛应用于各类建筑和工程中。如何使多个各自独立的系统构成统一的消防监控网络,是我们必须着眼解决的迫切问题。
2、系统构成
2.1 CAN总线
现场总线CAN 是应用在生产最底层的一种总线型拓扑的网络,目前唯一有国际标准的现场总线,可实现全分布式多机系统,节点数最多可达110个,传输介质为双绞线或光纤。 CAN总线以其抗干扰能力强、通信速率高、传输距离远、构成系统简单及性价比高等诸多优点,在整个市场占据了一席之地,并在智能化区域中得到了广泛的应用,已被公认为最有前途的现场总线之一。相对于传统的通信总线RS-485总线,CAN总线还具有诸多的优点:工作于多主方式,提高了系统的可靠性和灵性;具有的完善的通信协议可由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低了系统的开发难度,缩短了开发周期。同时CAN总线在有较大数据容量的系统网络方面有较强的处理能力和优势,所以CAN总线很适合作为智能区域底层网络的主干通道。正是由于CAN总线的优点,所以本文采用CAN总线形成的三级通信控制系统。
2.2 三级通信控制系统
基于CAN总线的三级智能火灾报警系统的结构图如图1所示。该系统由三级通信控制系统组成。这三级通信控制系统分别是:第一级:主控计算机通过RS- 232总线接收中央控制器的报警信息;第二级:中央控制器通过CAN总线接收区域控制器的报警信息;第三级:用户端自动报警器的报警信息通过CAN总线传输至区域控制器。此三级网络可