变压器的使用年限主要决定于绕组的运行温度。因此,为了保证变压器合理的使用年限,必须在其允许的温度范围内运行。
对电力变压器运行中的允许温度有如下规定:
1)为了便于监视运行中变压器各部位的温度情况,规定以上层油温来确定变压器运行中的允许温度。
2)我国电力变压器大部分采用a级绝缘,即浸渍处理过的有机材料,如纸、木材、棉纱等。对于a级绝缘的变压器在正常运行中,当周围空气温度最高为40℃时,变压器绕组的极限温度为105℃。
3)由于绕组的平均温度比油温高10℃左右,同时为了防止油质劣化,规定变压器上层温度最高不超过95℃。
4)在正常情况下,为了使绝缘油不致过速氧化,上层油温不应超过85℃。
5)对于采用强迫油循环风冷和水冷的变压器,上层油温不宜超过75℃。