1.电气设备的外壳有必要接地,对其接地通常有以下恳求:
(1)所维护电气设备的金属外壳应施行独自接地。
(2)所维护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,最佳与电源中性点的接地分隔。
2.当无法满意上述恳求而有必要采纳一起接本地式时,则应契合以下恳求:
(1)电动单梁起重机选用电磁式漏电维护器时,所维护电气设备的外壳可接至维护地线(PE线)或维护零线(PFN线)。在这种状况下,可不对主动开关进行校核,但有必要校核漏电维护器(零序互感器)的动安稳度和热安稳度。
(2)选用电子式漏电维护器时,所维护电气设备的金属外壳也可与维护地线相连。在这种状况下,除应校核零序互感器的动安稳度和热安稳度以外,还应校核发作单相接地时漏电维护器的辅佐电源电压是不是在答应的电压方案以内,以确保漏电维护器能牢靠动作。
(3)接地电阻应可以确保漏电维护器牢靠动作。
(4)当电动单梁起重机配电体系选用漏电维护器分级维护时,为了使各级维护器有挑选性地动作,各级的分断时刻应纷歧样。