电力系统的中枢点通常选择一些具有代表性的枢纽变电所的各侧母线的节点加以监视、控制,如果这些母线节点的电压满足要求,则该节点临近的下级节点基本上也能满足要求,这些节点即称之为中枢点。中枢点电压控制有逆调压、顺调压、常调压三种方式。1.逆调压方式要求高峰负荷时中枢点电压调到1.05额定电压UN;低谷负荷时调到额定电压UN;
2.顺调方式压要求高峰负荷时中枢点电压不低于1.025额定电压UN;低谷负荷时不高于1.075额定电压UN;
3.常调压方式要求在任何负荷时中枢点电压基本保持不变且略大于额定电压UN。
三绕组组变压器分接头选择原则:虽然要求电网在运行中的各节点电压要保持在额定值,但在实际运行中其实现是较为困难的。鉴于以上原因,同时考虑到用电设备对电压的要求,根据电压偏移的最大允许范围。必须进行电压调整时,应根据系统有功功率和无功功率的实际分布情况对系统中枢点母线电压进行调整。调整时应遵循的原则:
1.所选分接头的位置,应使二次侧母线实际不超过上下允许的偏差范围;
2.降压变压器的分接头位置,应尽量使二次母线电压在额定和电压与下限值之间运行;
3.升压变压器的分接头位置,在保证发电机有最大的有功出力和无功出力的前提下,尽量放在最高位置运行;
4.枢纽变电站三圈主变压器确需进行档位调整时,因高、中压侧装设有分接开关,而低压侧无分接开关,其电压的调整是在保证低压侧母线电压合格的基础上来确定高压侧(即有电源侧)的档位。然后在固定此分接头的基础上,根据高、中压情况选出中压侧的分接头。同理,当中压侧有电源时,应首先根据中低压侧情况选出中压侧分接头,在固定此分接头的基础上,根据高中压情况选出中压侧的分接头。