年里,身体健康、生活幸福、工作愉快、心想事成,,万事 如意! RDQH系列双电源.RDQ1-63双电源. RDQ1双电源的调试 一、把开关放在调试台上,连接好相应电 压的电源线。相线与中性线(零线)按位 对接,不能接错。 二、打开电源,按起动按钮。 三、把开关设在自动位子上,当两路电源 电压正常的情况下,开关是否在常用位置, 常用合闸,常备用指示灯亮,常用合闸指 示灯亮。当常用相线或零线断开时,开关 自动转到备用电源,备用合闸,常用电源 指示灯熄灭,备用合闸指示灯亮。 四、当常用电源电压恢复正常时,开关自动返回常用电源位置。 五、当要用手动时,先把双电源开关上的 船形开关打在手动位置。船形开关在自动 位置时,不能用手柄手动操作,如果违反 操作会导致触电以及人身安全。或造成开 关电机烧毁与机构损坏。在拿调试电源连 接线时,先关电源。特别提醒! RDQH双电源的调试 一、把开关放在调试台上,连接好相应电 压的电源线。相线与中性线(零线)按位 对接,不能接错。 二、打开电源,按起动按钮。 三、把开关设在自动模式上,当两路电源 电压正常的情况下,开关在常用位置,常 用合闸. 四、当把常用电源,NA、NB、NC、NN任 意一相断开,开关自动转换到备用电源。 当常用电源电压恢复正常时,开关返回常 用电源。 五、把常用电源A、B、C任意一相,电压调为145V至165V之间,开关要自动转到备用 电源。常用电源电压三相电压分别在170V 以上,开关应返回常用电源位置。 六、常用电源A、B、C任意一相断开,报警 器应发出报警声。 七、把常用和备用A、B、C任意一相电源断 开,控制器上的NA、NB、NC、RA、RB、 RC显示分别要对应消失。 八、三极开关调试时,常用与备用零线分别 要接至零线端子(NN与RN)位置上。 九、手动时,按控制器上的手动按键。当显示屏上显示备用时,开关必须转到备用电源 合闸,显示常用时,开关应在常用电源合闸。 十、双分时,按控制器上的分断键(双分) 开关必须分断,处在双分位置,常、备用电 源同时分断。 十一、开关在合闸时,用万用表AC750V档位,测量信号输出端子;电源指示与合闸指 示,开关断路器下端口、电压是否正常,根 据调试台上的电压表对照电压值。 十二、当开关增加自动发电机启动信号功能时,用万用表蜂鸣器档,测量发电信号 端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响