这个问题很简单,既然表后空开有电,代表空开到电表的线路没有问题,出线有电代表空开没有问题,而空开后线路到入户线没有电,代表这部分线路有问题,但并没有出现短路和过载保护,那么会出现两种原因
一、火线或者零线断路,可以用电笔测量入户电源进线,比如测量火线。不管是何问题,把电表下火零线对调换一下,再测量入户线,即可知道是哪根线断路。万用表也简单,进线一般是三根,火零地,电表空开下三根线剥皮缠在一起,然后用万用表在进户线这里测量,哪根不通就是断线
二、因为电源线很少出现断路情况,所以重点检查表后空开的出现端接线是否牢靠,重点检查进户线空开接线是否牢靠。此故障比较常见
三、电源线三根火零地线接错,导致家中电器不能使用,极少数出现
看过《电表下的空开进出线都有电但进户线反而没电怎么回事》的人还看了以下文章