空调移机怎样收氟?
1、正确的步骤是:安装的时候还有开阀门排空具体如下:把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
2、收氟方法要正确,开机制冷状态下,把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。
3、因为正常装机后,内外机通过连接管形成一个闭合循环,氟利昂是在循环内无处不在的,压缩机在制冷模式里的角色相当抽水机的泵,在高压管关闭的状态下,压缩机启动后完成一个单行抽取的过程,主要目的就是收取不在外机里的氟利昂,使其回归到外机压缩机里,从而保证整体氟利昂的数量。如果压缩机没启动即关闭低压管,就失去其中的意义了。
空调移机步骤?
1、需要将制冷剂回收:不管是什么时间对空调进行移机,都需要在拆卸空调之前,将空调器中的制冷剂收集到室外机中去。具体做法如下,先要将空调开启,调整在制冷状况,运行一段时间,用扳手将室外机的液体管与气体管接口上的保帽拧下来,并快速关闭高压管(细)的截止阀门。
2、拆除室内机:空调的室内机是接下来需要查出的,用扳手将室内机连接锁母拧开,需要用密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹。控制线是需要使用十字起拆下来的,注意做好拆除的顺序,安装的时候也需要反顺序安装上。内机挂板很牢固,需要费点力气去作。
3、拆除室外机:室外机是一定确保设计安全拆除的,因为多数是在高空你,拆除使用扳手等工具,而卸放应该注意平稳,不要出现震动或是磕碰等情况。对于接管是需要保护好的,不能出现灰尘进去的情况。
4、装机:到了新的环境,需要将空调装起来了,顺序是先室内机,后室外机,再就是粗细管连好,细管闸门用内路角打开,是接通电源了。