九、变频器为什么要有瞬时停电再起动功能?若变频器瞬时停电时间很短,采取什么样的再起动方法? 答:变频器在瞬时停电时就会停止输岀,此时电动机的转速也随即下降。复电后变频器具有重新起动 功能,但起动时应知道此时电动机的转速,以采取与电动机转速相接近的起动频率重新起动。因此变频器 都设置了瞬时停电再启动功能。若变频器的停电时间很短, 对于大惯性负载,停电时间很短时电动机的转速下降很少,可将重起频率设置为停电时的输岀频率;小惯 性负载,在停电期间电动机的转速已下降很多,就得将重起频率设置为较低的频率。 变频器可以由外接电位器用模拟电压信号控制输出频率,也可以由升( UP)、降(DOWN )速端子来控制 输出频率。哪种控制方法容易引入干扰信号? 答:由外接电位器用模拟电压信号控制输出频率时更容易引入干扰信号。 十、已知变频器为远距离操作,即操作室与变频器不在一处。为了知道变频器是正常运行还是停止,输岀 频率是多少,能否进行正、反转及停止控制,应该选用哪些控制端子来满足以上控制要求? 答:变频器是正常运行还是停止可以由集电极开路输岀端子指示, 输岀频率可由模拟量输岀端子指示, 正、反转及停止可由运行控制端子 FWD、REV、STOP 控制。 位旋转开关控制其正反转 与停止(如图 所示),这将使控制电路变得很简单。请问这种控制方法有什么不足之处?答:变频器的通、断电是在停止输岀状态下进行的,在运行状态下一般不允许切断电源。而本题电路 中变频器的通、 断电控制与正反转运行控制是独立的,不能保证上述要求。 只开关控制X1、X2、X3的通断来得到 段速,这样电路虽然变简了,但在使用中会有什么问题? 只开关控制7段速运行实际是用三个开关的通断状态的组合( 用中不能够保证可靠控制,比如,用X1 X2同时通控制一个段速,但是和变频器内部端子信号的扫描时 间间隔相比,是无法保证可靠的“同时”的。 制动电阻如果因为发热严重而损坏,将会对运行中的变频器产生什么影响?为了使制动电阻免遭烧坏, 采用了什么保护方法? 答:损坏变频器甚至发生火灾; 具有抱闸控制功能的控制电路是怎样工作的?变频器用什么信号作为抱闸信号?答:当电动机停止转动时变频器输出抱闸信号,当 电动机开始启动时变频器输出松闸信号; 两个并联控制电路中,如果变频器和控制台离的较远,哪个电路的抗干扰能力更强一些? 为什么? 变频器为什么要垂直安装?答:方便散热通风。 变频器的信号线和输岀线都采用屏蔽电缆安装,其目的有什么不同?答:变频器的信号线采用屏蔽电缆安装,其目的防止干扰信号串入; 变频器的输岀线都采用屏蔽电缆安装,其目的避免其影响其它设备的工作。 十三、既然变频器的输岀频率可以从 OHz 调节到额定频率以上,为什么有些场合还要采取一级齿轮降速传 答:当调速范围和转矩不符合负载要求时,可采取一级齿轮降速传动十四、既然矢量控制变频器性能优于基本 控制变频器即能够满足符在要求,不必选择性价比更高的矢量控制变频器。