行业与设备简介
中央空调机房节能群控系统,是楼宇自控系统中的一个子系统,是专业的中央空调控制系统,倡导以节能舒适为目标,采用先进的矢量控制理论、独特的双效节能法、网络控制技术和变频控制技术相结合,暖通空调系统的最优化节能解决方案,帮助用户实现节约能源、精细化管理、减少人力成本的目的。它具有以下特点:
自动化控制
针对中央空调设备实际运行特点而研发的计算机软件控制系统,依据空调末端运行负荷,自动调整中央空调机房的相关设备的启动、停止、联动、报警、复位和交替运行等。
高效节能
采用独特的矢量控制法与双效节能法为基础,采用VWV(变水量)和VAV(变风量)技术,使水泵和风机节电20%~45%,针对包括空气处理机组和辅机在内的整个系统的节能改造,能使中央空调空气处理系统节能达到25%~40%,空调主机系统节能15%~30%,整个系统总节能达到30%~40%。
延长设备使用寿命
对设备采用轮流磨损控制法与矢量控制法,降低了设备使用率,与自行故障诊断程序相结合,有效延长设备使用寿命。
中央空调机房配备了“十大金刚”,在他们的协调配合下,把控温度分分钟不是事儿!
工艺简述中央空调机房监控原理
“十大金刚”如何通力合作?
中央空调末端风柜控制原理
控制要求
空调主机运行台数合理控制,通过变频技术使水流量达到最佳配置,水系统高效运行又可节能。
空调风柜水流量采用PID比例积分调节使其运行在最佳状态,达到供需平衡,节约了能量的消耗。
能远程集中管理、分组管理、定时管理、温度限定等,有效杜绝了不必要的能量浪费。
冷热源水系统与末端空调联网统一管理,通过减少末端能量消耗,使冷热源系统能耗进一步减少,从而实现了高效的二次节能。
控制系统架构
控制系统采用合信技术 CTH200 PLC及合信COPANEL以太网触摸屏组成。
主机控制系统示意简图如下:(参考下图画出实际的控制系统图)
机房水系统配置清单
末端风柜系统配置清单
群控系统运行界面
总结
群控空调机组一般是安装在室外,为方便布线,其集中控制柜也大多安装在室外,环境温度变化大,电气环境复杂,要求PLC产品具有防雷、防潮、耐高温等特点。
合信技术CTH200系列以太网PLC集成了一个以太网口、2个Fport/PPI可切换通信口,通讯速度快,PLC之间能通过网口交换数据,很好的满足了群控系统的远程监控、集中管理,分布式控制的要求,大大节省整体方案成本,提高了产品的性能。
规格:CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口,3路50KHz运控输出/CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口;支持模拟量扩展板与扩展模块
查看详情
规格:12KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,24DI/16DO晶体管源型输出,0.5A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口,3路50KHz运控输出/12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口;支持模拟量扩展板与扩展模块
查看详情

SM 223 数字量输入/输出模块(223-1BF32/ 223-1BH32/223-1BL32/223-1HF32/ 223-1PH32/223-1PL32)

订货号:CTH2 223-1BF32/CTH2 223-1BH32/CTH2 223-1BL32/CTH2 223-1HF32/CTH2 223-1PH32/CTH2 223-1PL32
规格:数字量输入/输出模块: 4点24VDC输入,4点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)/8点24VDC输入,8点晶体管输出, 24VDC,0.5A(输出保护)/16点24VDC输入,16点晶体管输出, 24VDC,0.5A(输出保护) 数字量输入/输出模块: 4点24VDC输入,4点继电器输出,2A/8点24VDC输入,8点继电器输出,2A/16点24VDC输入,16点继电器输出,2A
查看详情
规格:SM 231:混合温度输入模块,2点NTC或PT100,2点0~20mA电流或±5V,±10V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型16位精度/SM 231:热电阻温度输入模块,8NTC/PT100,隔离型16位精度
查看详情