电线规格 常用的绝缘导线有:聚氯乙烯绝缘导线、丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软导线和氯丁橡皮线。 常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线。 1、常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线 聚氯乙烯绝缘导线有:BV、BLV、BVR 橡皮绝缘导线有:BX、BLX、BXH、BXS B—布线(例如:作室内电力线,把它钉布在墙上) V—聚氯乙烯塑料护套(一个 V 代表一层绝缘两 V 代表双层绝缘) L—铝线 无L—铜线 R—软线 S—双芯 X—橡胶皮 H—花线 BV—铜芯塑料硬线 BLV—铝芯塑料硬线 BVR—铜芯塑料软线 BX—铜芯橡皮线 BX R—铜芯橡皮软线 BXS—铜芯双芯橡皮线 BXH—铜芯橡皮花线 BXG—铜芯穿管橡皮线 BLX—铝芯橡皮线 BLXG—铝芯穿管橡皮线 电线电缆代号与下 一、R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘 -平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温 P-编织屏蔽 带铠装 Y—预制型、ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯), V-聚氯乙烯护套 B P22-钢P2-铜带屏蔽 三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。1、电缆通用符号表示的含义:〔1〕ZR-阻燃, NH-耐火,ZA(IA)-本安 〔2〕用途,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆 〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯, 〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包, L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。 YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 四、电线知识:1、电线通用符号含义:〔1〕代号。B-电线(有时不表示)〔2〕导体。T-铜芯(缺省表 示),L-铝芯,R-软铜〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮〔4〕护套。V-聚氯乙烯〔5〕 其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行 电缆的规格型号代表的含义 一 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或
电线电缆规格型号表,电线规格,电缆型号,电缆规格,电线型号,阻燃 电缆厂耐火电缆产品有聚氯乙烯绝缘电线电缆、橡皮绝缘电线电缆、 电力电缆、控制电缆、焊机电缆、矿用移动橡套软电缆、橡套软电缆、 交联聚乙烯绝缘电力电缆及各种规格阻燃、耐火电缆! 一、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线 (规格型号:BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、 BV105 度阻燃耐火系列。) 二、聚氯乙烯绝缘软电线、屏蔽线 (规格型号:RV、RVB、RVS、RV105 度、BVVB、RVV、RVVP 阻燃耐火系列) 三、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (规格型号:VV、VLV、VV22、VLV22) 四、交联聚乙烯绝缘电力电缆 (规格:电压:8.7/10KV 26/35KV YJV、YJLV、YJV22、YJLV22) 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 五、塑料绝缘控制电缆 (规格型号:KVV、KVV22、KVVR、KVVP、KVVP2) 六、塑料绝缘耐火、阻燃电缆 (规格型号:NH-VV、NH-VV22、ZR-VV、ZR-VV22、NH -KVV、NH-KVV22、NH-YJV、NH-YJV22、ZR-YJV、ZR- YJV22) 七、橡皮绝缘编织电线 (规格型号:BX、BLX、BXR、BXF、BLXF) 八、农用直埋铝芯线 (规格型号:NLYV NLVV) 九、电焊机电缆 (型号规格:YH、YHF) 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 十、通用橡套软电缆 (型号规格:YZ、YZW、YC、YCW) 十一、交联聚乙烯绝缘低烟低卤、低烟无烟电力电缆 (规格型号:DL-YJV、DL-YJV22、WL-YJV、WL-YJV22) 十二、网线、耐高温导线、补偿导线、电话线、视频线 缆、矿用电三 十,MYQ ,MCPT,MCPTJ,MZ,MZPMY,MYP,MYPT,MYPTJ,MC,MCP JHS,JHSB 十四、防水电缆 十五、盾构机电缆 供参考,如有帮助请下载。. ,UGEFHPUGF,UGFP,UGEF,UGEFP 专业文档
电线电缆规格型号表 一 电线电缆常识: 电线电缆用以传输电 (磁) 能, 信息和实现电磁能转换的线材产品.广 义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集 合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦 可有附加的没有绝缘的导体。二 电线电缆分类:1、裸电线及裸导体制品 本类产品的 主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层, 如钢芯铝绞线、 铜铝汇流排、电力机车线 电 线电缆等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要 用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在 导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地 线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技 术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合 有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电 流大(几十安至几千安)、电压高(220V 至35kV 及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下较多,面对特 殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防 老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电 缆及光纤 随着通讯行业的飞速发展,从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话 缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均 匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 6.电线电缆的衍生/新产品 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、 应用要求不同及 装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提 高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。 采用不同材料如阻燃线缆、低烟 无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如: 耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW 等; 方便安 装和降低装备成本如:预制分支电缆等。三 电线电缆规格型号.名称以及适用范围: 电 线电
电线电缆规格型号表,电线规格,电缆型号,电缆规格,电线型号,阻燃 电缆厂耐火电缆产品有聚氯乙烯绝缘电线电缆、橡皮绝缘电线电缆、 电力电缆、 控制电缆、 焊机电缆、 矿用移动橡套软电缆、 橡套软电缆、 交联聚乙烯绝缘电力电缆及各种规格阻燃、耐火电缆! 一、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线 (规格型号:BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、 BV105 度阻燃耐火系列。 ) 二、聚氯乙烯绝缘软电线、屏蔽线 (规格型号:RV、RVB、RVS、RV105 度、BVVB、RVV、RVVP 阻燃耐火系列) 三、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (规格型号:VV、VLV、VV22、VLV22) 四、交联聚乙烯绝缘电力电缆 (规格: 电压: 8.7/10KV 26/35KV YJV、 YJLV、 YJV22、 YJLV22) 五、塑料绝缘控制电缆 (规格型号:KVV、KVV22、KVVR、KVVP、KVVP2) 六、塑料绝缘耐火、阻燃电缆 (规格型号:NH-VV、NH-VV22、ZR-VV、ZR-VV22、NH- KVV、 NH-KVV22、 NH-YJV、 NH-YJV22、 ZR-YJV、 ZR-YJV22) 七、橡皮绝缘编织电线 (规格型号:BX、BLX、BXR、BXF、BLXF) 八、农用直埋铝芯线 (规格型号:NLYV NLVV) 九、电焊机电缆 (型号规格:YH、YHF) 十、通用橡套软电缆 (型号规格:YZ、YZW、YC、YCW) 十一、交联聚乙烯绝缘低烟低卤、低烟无烟电力电缆 (规格型号:DL-YJV、DL-YJV22、WL-YJV、WL-YJV22) 十二、网线、耐高温导线、补偿导线、电话线、视频线 十三、矿用电缆MY,MYP,MYPT,MYPTJ,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ 十四、防水电缆 JHS,JHSB 十五、盾构机电缆 UGF,UGFP,UGEF,UGEFP,UGEFHP
电线电缆规格型号表,电线规格,电缆型号,电缆规格,电线型号,天津电线电缆厂天津电力电缆现货销售天津阻燃电缆厂耐火电缆产品有聚氯乙烯绝缘电线电缆、 橡皮绝缘电线电缆、电力电缆、控制电缆、焊机电缆、矿用移动橡套软电缆、橡套软电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及各种规格阻燃、耐火电缆! 一、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线 (规格型号:BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、BV105 度阻燃耐火系列。 ) 二、聚氯乙烯绝缘软电线、屏蔽线 (规格型号:RV、RVB、RVS、RV105 度、BVVB、RVV、RVVP 阻燃耐火系列) 三、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (规格型号:VV、VLV、VV22、VLV22) 四、交联聚乙烯绝缘电力电缆 (规格:电压:8.7/10KV 26/35KV YJV、YJLV、YJV22、YJLV22) 五、塑料绝缘控制电缆 (规格型号:KVV、KVV22、KVVR、KVVP、KVVP2) 六、塑料绝缘耐火、阻燃电缆 (规格型号:NH-VV、NH-VV22、ZR-VV、ZR-VV22、NH-KVV、NH-KVV22、NH-YJV、NH-YJV22、ZR-YJV、ZR-YJV22) 七、橡皮绝缘编织电线 (规格型号:BX、BLX、BXR、BXF、BLXF) 八、农用直埋铝芯线 (规格型号:NLYV NLVV) 九、电焊机电缆 (型号规格:YH、YHF) 十、通用橡套软电缆 (型号规格:YZ、YZW、YC、YCW) 十一、交联聚乙烯绝缘低烟低卤、低烟无烟电力电缆 (规格型号:DL-YJV、DL-YJV22、WL-YJV、WL-YJV22) 十二、网线、耐高温导线、补偿导线、电话线、视频线 十三、矿用电缆 MY,MYP,MYPT,MYPTJ,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ 十四、防水电缆 JHS,JHSB 十五、盾构机电缆 UGF,UGFP,UGEF,UGEFP,UGEFHP 供应电线电缆规格型号表,电线规格,电缆型号,电缆规格,电线型号由郑州电线电缆有限公司提供电线电缆规格型号表,电线规格,电缆型号,电缆规格, 电线型号! 一、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线 1.产品标准:GB5023-1997、JG87
763人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型 号名 称 适用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护 套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道 中,电缆不能承受压力及机械外力 作用。 VLV 铝芯YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装 聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土 壤中,电缆能承受压力和其它外力 作用。 VLV22 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装 敷设在室内、矿井中,电缆 聚氯乙烯护套电力电缆 能承受相当的拉力。 VLV32 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装 敷设在室内、矿井中,电缆 聚氯乙烯护套电力电缆 能承受相当的轴向拉力。 VLV42 ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道 中,电缆不能承受压力及机械外力 作用。 ZR-VLV ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土 壤中,电缆能承受压力和其它外力 作用。 ZR-VLV22 ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装 敷设在室内、矿井中,电缆 聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 能承受相当的拉力。 ZR-VLV32 ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装 敷设在室内、矿井中,电缆 聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 能承受相当的轴向拉力。 ZR-VLV42 电缆的规格比如:3X50+1X25 就是加 1 芯25 平方的零线(地线) 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25
6155人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型? 号名????? 称 适用范围 YJV ??? 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电 ?? ?敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 力电缆 承受压力及机械外力作用。 VLV? 铝芯YJV22 ??? 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙 ??? 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 烯护套电力电缆 能承受压力和其它外力作用。 VLV22 VV32 ??? 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 乙烯护套电力电缆 的拉力。 VLV32 VV42 ??? 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 乙烯护套电力电缆 的轴向拉力。 VLV42 ZR-VV ??? 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻 ??? 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 燃电力电缆 承受压力及机械外力作用。 ZR-VLV ZR-VV22 ??? 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙 ??? 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 烯护套阻燃电力电缆 能承受压力和其它外力作用。 ZR-VLV22 ZR-VV32 ??? 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 乙烯护套阻燃电力电缆 的拉力。 ZR-VLV32 ZR-VV42 ??? 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 乙烯护套阻燃电力电缆 的轴向拉力。 ZR-VLV42 ?电缆的规格比如:3X50+1X25????? 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是加 1 芯25 平方的零线(地线)
116人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型YJV VLV 芯YJV22 VLV22 VV32 VLV32 VV42 VLV42 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 ZR-VV32 ZR-VLV32 ZR-VV42 ZR-VLV42 电缆的规格比如:3X50+1X25 加1芯25 平方的零线(地线) 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承 氯乙烯护套阻燃电力电缆 受相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承 氯乙烯护套阻燃电力电缆 受相当的拉力。 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中, 乙烯护套阻燃电力电缆 电缆能承受压力和其它外力作用。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内、隧道及管道中,电 阻燃电力电缆 缆不能承受压力及机械外力作用。 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承 氯乙烯护套电力电缆 受相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承 氯乙烯护套电力电缆 受相当的拉力。 铝 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中, 乙烯护套电力电缆 电缆能承受压力和其它外力作用。 号名称适用范围 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套 敷设在室内、隧道及管道中,电 电力电缆 缆不能承受压力及机械外力作用。
30700人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型号 名称 适用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 电力电缆 承受压力及机械外力作用。 VLV 铝芯YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 乙烯护套电力电缆 能承受压力和其它外力作用。 VLV22 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 氯乙烯护套电力电缆 的拉力。 VLV32 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 氯乙烯护套电力电缆 的轴向拉力。 VLV42 ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 阻燃电力电缆 承受压力及机械外力作用。 ZR-VLV ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 能承受压力和其它外力作用。 ZR-VLV22 ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚 氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的拉力。 ZR-VLV32 ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚 氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的轴向拉力。 ZR-VLV42 电缆的规格比如:3X50+1X25 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是加 1 芯25 平方的零线(地线)
580人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型号YJV VLV 铝芯 YJV22 VLV22 VV32 VLV32 VV42 VLV42 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 ZR-VV32 ZR-VLV32 ZR-VV42 ZR-VLV42 电缆的规格比如:3X50+1X25 加1芯25 平方的零线(地线) 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠 装聚氯乙烯护套阻燃电力电 缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承 受相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠 装聚氯乙烯护套阻燃电力电 缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承 受相当的拉力。 聚氯乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中, 电缆能承受压力和其它外力作用。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电 缆不能承受压力及机械外力作用。 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠 装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承 受相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠 装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承 受相当的拉力。 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠 装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中, 电缆能承受压力和其它外力作用。 名称适用范围 敷设在室内、隧道及管道中,电 缆不能承受压力及机械外力作用。 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯 护套电力电缆 YC-J 电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J 是野外用的有一定的耐气候性,Y Z-J 电缆(也有人称其为 YZG 电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型 提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产. 一、用途 特种橡套电缆产品用于交流额定电压为 450/750V 及以下的家用电器、电动工 具和各类移动电器设备。 二、使用特性 (1) YZ 型额定电压 Uo/U 为300/500V,YC 型为 450/750V。 (2) 橡套线芯的长期允许工作温度不超过 65℃。 (3) W 型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的 场合使用。 (4) ZR 型电缆具有阻燃性能。-J 的是钢丝加强型的 四芯三大一小结构电缆允许连续流量 型号 规格 芯数×标秤截面 mm2 导电线芯 mm 最大直流电阻 20℃ 铜芯 Ω/km 镀锡铜芯 Ω/km 载流量 A
16358人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型号 YJV VLV 铝芯YJV22 名称 适用范围 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受 电缆 压力及机械外力作用。 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承 护套电力电缆 受压力和其它外力作用。 VLV22 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉 烯护套电力电缆 力。 VLV32 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴 烯护套电力电缆 向拉力。 VLV42 ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受 电力电缆 压力及机械外力作用。 ZR-VLV ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承 护套阻燃电力电缆 受压力和其它外力作用。 ZR-VLV22 ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉 烯护套阻燃电力电缆 力。 ZR-VLV32 ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴 烯护套阻燃电力电缆 向拉力。 ZR-VLV42 电缆的规格比如:3X50+1X25 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是加 1 芯25 平方 的零线(地线)
138人浏览
YJV 电力电缆规格型号图表 型? 号名????? 称 适用范围 YJV ??? 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护 ?? ?敷设在室内、隧道及管道中,电 套电力电缆 缆不能承受压力及机械外力作用。 VLV? 铝芯YJV22 ??? 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装 ??? 敷设在室内、隧道及直埋土壤中, 聚乙烯护套电力电缆 电缆能承受压力和其它外力作用。 VLV22 VV32 ??? 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承 聚氯乙烯护套电力电缆 受相当的拉力。 VLV32 VV42 ??? 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承 聚氯乙烯护套电力电缆 受相当的轴向拉力。 VLV42 ZR-VV ??? 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 ??? 敷设在室内、隧道及管道中,电 套阻燃电力电缆 缆不能承受压力及机械外力作用。 ZR-VLV ZR-VV22 ??? 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚 ??? 敷设在室内、隧道及直埋土壤中, 氯乙烯护套阻燃电力电缆 电缆能承受压力和其它外力作用。 ZR-VLV22 ZR-VV32 ??? 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承 聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 受相当的拉力。 ZR-VLV32 ZR-VV42 ??? 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装 ??? 敷设在室内、矿井中,电缆能承 聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 受相当的轴向拉力。 ZR-VLV42 ?电缆的规格比如:3X50+1X25????? 就是表示:3 芯50 平方(mm2)+1X25 就是 加1芯25 平方的零线(地线)
配电相关材料及性能YJV XLPE 空开 额定 电缆规 电流 格2芯ABCD埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 电缆规格4+1芯 尺寸 E 电缆 空气 埋地 电管 参考 40℃ 25℃ 尺寸 外径 电缆 电缆 电缆 空气 埋地 空气 埋地 空气 电管 电缆规格 空气 埋地 电管 电管 电缆规格3+1芯 电缆规格3+2芯 参考 参考 参考 40℃ 25℃ 40℃ 25℃ 40℃ 25℃ 40℃ 尺寸 3芯 尺寸 尺寸 外径 外径 外径 10 15 20 30 40 50 60 70 75 2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*25 2*25 19 26 37 46 61 80 111 111 111 139 165 218 261 305 348 348 400 30 40 55 65 90 9.4 10.2 11.2 12.2 15.2 20 3*1.5 20 3*2.5 25 3*4 25 3*6 32 3*10 32 3*16 40 3*25 40 3*25 40 3*35 40 3*50 40 3*70 40 3*95 50 3*120 50 3*150 63 3*185 63 3*240 63 3*240 3*300 23 30 44 52 70 87 113 113 135 161 196 235 265 300 339 396 396 452 22 30 40 50 65 85 115 115 145 175 220 270 315 360 420 500 500 550 9.9 10.7 11.7 12.8 16.1 18.4 21.6 21.6 23.8 23.8 27.7 30.7 34.4 38.2 43.6 48.4 48.4 52.2 20 3*2.5+1*1.5 20 3*2.5+1*1.5 25 3*4+1*2.5 25 3*6+1*4 32 3*10+1*6 32 3*16+1*10 40 3*25+1*16 40 3*25+1*16 40 3*35+1*16 40 3*50+1*25 50 3*70+1*35 50 3*95+1*50 63 3*120+1*70 76 3*150+1*70 76 3*150+1*70 8
配电相关材料及性能YJV XLPE 空开 额定 电缆规 电流 格2芯ABCD埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 电缆规格4+1芯 尺寸 E 电缆 空气 埋地 电管 参考 40℃ 25℃ 尺寸 外径 电缆 电缆 电缆 空气 埋地 空气 埋地 空气 电管 电缆规格 空气 埋地 电管 电管 电缆规格3+1芯 电缆规格3+2芯 参考 参考 参考 40℃ 25℃ 40℃ 25℃ 40℃ 25℃ 40℃ 尺寸 3芯 尺寸 尺寸 外径 外径 外径 10 15 20 30 40 50 60 70 75 2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*25 2*25 19 26 37 46 61 80 111 111 111 139 165 218 261 305 348 348 400 30 40 55 65 90 9.4 10.2 11.2 12.2 15.2 20 3*1.5 20 3*2.5 25 3*4 25 3*6 32 3*10 32 3*16 40 3*25 40 3*25 40 3*35 40 3*50 40 3*70 40 3*95 50 3*120 50 3*150 63 3*185 63 3*240 63 3*240 3*300 23 30 44 52 70 87 113 113 135 161 196 235 265 300 339 396 396 452 22 30 40 50 65 85 115 115 145 175 220 270 315 360 420 500 500 550 9.9 10.7 11.7 12.8 16.1 18.4 21.6 21.6 23.8 23.8 27.7 30.7 34.4 38.2 43.6 48.4 48.4 52.2 20 3*2.5+1*1.5 20 3*2.5+1*1.5 25 3*4+1*2.5 25 3*6+1*4 32 3*10+1*6 32 3*16+1*10 40 3*25+1*16 40 3*25+1*16 40 3*35+1*16 40 3*50+1*25 50 3*70+1*35 50 3*95+1*50 63 3*120+1*70 76 3*150+1*70 76 3*150+1*70 8