Pages: 1/2 Go

sky072154
级别: 略有小成
精华主题:0
发帖数量:93 个
工控威望:214 点
下载积分:729 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:2009-06-29
最后登录:2021-07-30
请教0.75KW电机应该接多大的热继? 空开,继电器?,应该接多少平方的线啊?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
精华主题:0
发帖数量:1882 个
工控威望:1093 点
下载积分:51580 分
在线时间: 1112(小时)
注册时间:2008-04-15
最后登录:2021-09-30
三相0.75KW直接起动:16A空开,380V/4.0A热继电器,穿管考虑到热损要4.0平方铜芯线.明线就可选2.5平方。PN=UnIn功率因素
colinchi
级别: *
精华主题:* 篇
发帖数量:* 个
工控威望:* 点
下载积分:* 分
在线时间: (小时)
注册时间:*
最后登录:*
学习了,一直不懂怎样配线
hsyyqq
级别: *
精华主题:* 篇
发帖数量:* 个
工控威望:* 点
下载积分:* 分
在线时间: (小时)
注册时间:*
最后登录:*
2楼能不能告诉下配线的原则啊。怎么计算的。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
精华主题:0
发帖数量:1882 个
工控威望:1093 点
下载积分:51580 分
在线时间: 1112(小时)
注册时间:2008-04-15
最后登录:2021-09-30
2楼能不能告诉下配线的原则啊。怎么计算的。
请问您是问2楼还是1楼?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题:0
发帖数量:548 个
工控威望:523 点
下载积分:2262 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:2009-08-18
最后登录:2021-08-20
380V,1~1.5平方线足以,3A3P空开,2A热继保护都怕把电机给烧了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了,接个漏电的就OK了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
精华主题:0
发帖数量:1882 个
工控威望:1093 点
下载积分:51580 分
在线时间: 1112(小时)
注册时间:2008-04-15
最后登录:2021-09-30
380V,1~1.5平方线足以,3A3P空开,2A热继保护都怕把电机给烧了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了,接个漏电的就OK了。
注意电机直接起动有瞬间浪涌电流.3A/5A应该不够吧!
hsl199
级别: 略有小成
精华主题:0
发帖数量:386 个
工控威望:428 点
下载积分:1620 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2021-09-29
学习!!
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题:0
发帖数量:407 个
工控威望:1426 点
下载积分:67992 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:2008-08-01
最后登录:2021-10-02