经济电流密度计算公式
经济电流密度法,是用来选择导线截面积的方法之一,该方法的使用一般按照以下步骤:
经济电流密度选择导线截面积,一般适用于企业的电源进线截面积选择,且进线电源电压要大于10kV及以上的电压才得以适用。其基本原理为进线截面积S(mm²)越大,初期投资的费用、维护费用B就越大,但是进线的电能损耗费用N会越小,反之则相反。从整个投资期来看,二者的和Z=B+N会存在一个最小值;取得这个最小值时,必然存在一个经济的截面积s存在,这个截面积s称为经济截面,它与通过的最大电流Imax成正比,但是Imax/s却是一个常数,这个常数就称为经济电流密度(J)。
根据设计手册,可以根据不同的运行小时数、导线材质(架空线或电缆、铜或铝),选择出输电线路的经济电流密度J(A/mm²),然后根据负荷计算得电流值,即可求出经济截面积s;由于s不一定是导线截面的标称值,所以一般选择标准截面时,应选择比s较小的截面积,作为采用经济电流密度选择的实际导线截面积。
导线截面积选择方法除了经济电流密度法之外,还有按照允许温升的发热条件(即额定载流量)选择法、容许电压损失法来选择导线,特殊情况下,还要考虑按照允许的机械强度进行校验。所以电力计算上,一般称为四种方法:发热条件法、容许电压损失法、经济电流密度法和机械强度法。