对变压器装设瓦斯继电器有什么规定?答:带有油枕的kVA及以上变压器、火电厂kVA和水电厂kVA及以上厂用变压器均应装设瓦斯继电器。变压器出现假油位可能是由哪些原因引起的?答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:油标管堵塞呼吸器堵塞安全气道通气孔堵塞薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?答:以kV电压互感器为例。一次侧熔断器熔丝的额定电流是A采用石英砂填充具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。为什么硬母线要装设伸缩接头?答:母线在运行中会因热胀冷缩而使长度发生变化。为避免因长度的变化使母线和运行瓷瓶受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器?答:装设氧化锌避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安全运行。更换呼吸器内的吸潮剂时应注意哪些事项?答:更换呼吸器内的吸潮剂时应注意:将重瓦斯保护改接信号位置取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气换上干燥的吸潮剂后应使油封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封。根据变压器的温度怎样判断变压器是否正常?答:变压器在运行中铁芯和绕组中的损耗转化为热量引起各部位发热使温度升高。热量向周围以辐射、传导等方式扩散当发热与散热达到平衡时各部分的温度便趋于稳定巡视检查变压器时应记录环境温度、上层油温、负荷及油面高度并与以前的数值对照、分析如发现在同样条件下油温比平时高出以上或负荷不变但温度不断上升而冷却装置又运行正常温度表无误差及失灵时则可以认为变压器内部出现了异常现象。