根据公式换算得出电流:
P=U×I,公式中的P代表总功率(KW);U电表电压(V);I代表电流(A)。220V、30KW是题目给出的数据,根据公式可以换算一下,I=P/U即I=30KW÷220V=30000÷220≈136.4A。
根据电流选择电线:
一般电工选择导线都遵循一个口诀:十下五;百上二;二五、三五四三界;七零、九五两倍半;穿管高温八九折;裸线加一半;铜线升级算。
口诀诠释:
十下五的意思是10mm²以下的导线载流量乘以5,比如6mm²导线的载流量是30A。100mm²以上的导线载流量乘以2,如果是穿管高温的载流量可以打八折,裸线可以再加上一半的载流量,不过这些都是按照铝芯电线的载流量计算的,铜线计算时可以在铝芯电缆的基础上上升一个规格,比如4mm²的铜芯电缆载流量,相当于6mm²铝芯电缆的载流量,即30A。
根据题意计算电线的线径:
刚才已经计算过实际的负荷电流是136.4A,根据经验口诀应该选择50mm²的铜芯电缆,如果选择铜芯的35mm²的话,按照3倍的电流计算,只能载105A的电流,而50mm²的铜钱可以按照3.5倍计算。
不过,在这个问题回答结束之前,我倒是都有一个疑问,220V、30KW的总功率,是不是多写了一个零?要不然就是公司、单位才能有这么大的负荷。如果功率是3KW,那么,实际电流只有13.6A,选择2.5mm²的铜线就足够了。