.厕喏—琴——1浅衄,丫{ 甲汐一奋且’ -_一觏选器:1l拶一兮彳哿⋯L竺一e_占 尘型马j卜毒耳——一黼⋯黻)图2加热炉燃料的选择性控制系统图2为某个可以使用两种燃料A和B的加热炉的燃烧控制系统,它的设计目的是优先使用低价的燃料A,但燃料A可能会有一定的供应限制,当超过限定值之后,因受其他条件的约束,流量将不可能再增加。此时为了满足温度控制器TIC的控制要求,就需要把另一个调节阀打开,补充烧一部分高价燃料B。在此控制系统中,燃料A的流量控制器FIC-A的设定值被低选器FY—C限制到限定值以下,该限定值可以由人工来设定,也可以是燃料A的汇管压力控制器的输出值。温度控制器TIC的输出m代表加热炉总的热量需求,当m小于限定值时,它被低选器FY—C选上作为FIC—A的设定值,此时减法器FY—D的两个输入均为m,所以相减后输出为零,即FIC-B的设定值为零,燃料B未燃烧。当m逐渐增加并超过限定值时,FIC-A的设定值将保持在限定值上不变,同时FIC—B的设定值开始从零慢慢增加,从而阀门打开,燃料B开始补充进来。3超驰控制( 取代控制)在生产过程中,不可避免的会出现不正常的工况以及其他特殊的情况。为了防止发生安全事故,都会对温度、压力、液位等工艺参数设定极限值,当生产操作达到这些安全极限时,控制系统就会通过内部设定好的逻辑来自动采取相应的保护措施。保护措施有两类:1.硬保护措施,即当参数达到高低报警值时,由人工去采取开阀关阀等操作来排除故障,若故障未被及时排除,参数达到安全极限,这时系统自动联锁停车。2.软保护措施,当出现不正常工况时,由调节器代替人工来执行对应于该异常工况下的一套操作流程,当工况恢复正常时,系统重新回到原来的控制方式。