6.1.1 系统用电设备的供电电源的设计应符合《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》等国家标准的规定。 6.1.2 在有爆炸危险场所的防爆分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合现行国家标准《爆第16 页 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》资料编号:GB50338-2003 @5.6 阀门和管道 5.6.1 当消防泵出口管径大于 300mm 时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且密封可靠。 5.6.2 常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设肩闭指示器。参与远控炮系 第15 页 @消防人www.fireren.com 《固定消防炮灭火系统设计规范》资料编号:GB50338-2003 @5 系统组件