定义馈线是配电网中的一个术语,它可以指与任意配网节点相连接的支路,可以是馈入支路,也可以是馈出支路。但因为配电网的典型拓扑是辐射型,所以大多馈线中的能量流动是单向的。但为提高供电可靠性,配网结构变化很复杂,功率的传输也并非绝对是一个方向。所以粗略地说,配电网中的支路都可称之为馈线。 线路分支 母线和馈线是相对的。如果同一段线所带有很多的分支的话,这一段就叫母线,其中的分支为馈线。

网友问题:一个电压表经转换开关测三个线电压怎么接线?

回答作者:微凉徒眸意-微凉徒眸意
画出接线原理图这种测量三相线电压的方法,常用在配电装置的受电柜上,接在隔离开关与断路器之间。接线原理图如下:
按图接线(实做)这种开关的接线端子上有编号,接线时按照接线原理图上所标识的端子号接线即可,有一个接线口诀是,1-3;4-7;6-8封;3、8接表,7、2、5接A、B、C(要对应地线)1UAB电压,2UBC电压,3UCA电压。平时指示在中间。