万能式断路器故障怎么解决一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 起首确定万能式断路器是否为非变乱跳闸,非事故跳闸系指未产生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,起首要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,照旧断路器自身或控制回路有故障。按如下步调确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障。如发明故障点,排除后即可正常运行;如没有发明明显故障点,在无负载环境下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行,则断路器自己存在故障;如断路器合闸,则断路器自己无故障。则依次检测个分支线路妨碍。 二、失压脱扣器故障 全能式断路器在运行中没有发生短路或接地等征象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现妨碍。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块恒久处于带电工作状态,因此很轻易发生故障。检查的方法可用人工强利用失压脱扣器衔铁吸合,如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的妨碍。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常事情了,以后可根据实际需要,思量更换新的失压脱扣器的电源模块。假如失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度,可以通过调治撞针的长度,使失压脱扣器处于精确位置,即只有当电源电压降落到额定电压的40%以下时,失压机构行动开关才跳闸。 三、智能控制器妨碍 智能控制器发生故障后,一般会出现手动可合闸,电动不能合闸,三段掩护功能及其它保护功能失灵现象。智能控制器妨碍一般是由于电压过高造成烧毁。一般厂家根据国家有关标准,额定工作电压按照400V的尺度设计,但实际运行中,到了后半夜用电量下降时,如变压器未做调压处理,电压每每会达到420V及以上,很容量使智能控制器因高电压而烧毁。控制器别的一个常见问题是故障记忆如果得不到实时清除,即使电网故障已排除办理,断路器仍认为电网有故障而手动和电动均会集不上闸。此时只能按照使用说明书上的操纵,清除故障记忆后复位,方可正常事情。一般人员不会想到是因为这个合不上闸,每每查不出故障原因,或者知道了这个原因,但因扫除操作过于复杂而只能找专业技术人员,带来不必要的停电。办理的方法是厂家应开发出操纵更简单直观的耐压性能更好的控制器,同时增强操作人员的技术培训。 四、操纵机构故障 操作机构故障往往由于机构不紧凑,弹簧和连杆共同不好,