有关配电箱的清洁保养方法,配电箱作为配电系统的重要部件,日常的清洁与保养是必须的,这里总结了6点对配电箱进行清洁保养的方法,供大家参考。
配电箱清洁保养要求与方法:
1、配电箱配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
2、配电箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
3、配电箱进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
4、配电箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
5、每个配电箱位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。
6、配电箱进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。