泰州浇注料的检查有哪些规定,超高强轻质浇注料是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。泰州浇注料超高强轻质浇注料
一、炉膛密相区四周水冷壁和悬吊屏底部及穿墙处超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,覆盖层管排无裸露,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,出现裂纹时宽度应小于5mm,大于5mm时必须进行局部拆除修复。
二、旋风分离器和料腿及回料腿内超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,如出现分层鼓包或裂纹时宽度应小于10mm,大于10mm时必须进行局部拆除修复。
三、炉膛出口水平烟道和旋风分离器出口水平烟道浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,如出现分层鼓包或裂纹时宽度应小于10mm,大于10mm时必须进行局部拆除修复。