这讲的是不同截面导线近似电流密度. 交流电的话,10 平方毫米以下的铜线每平方毫米 5A,11-99 平方毫米的铜线没平方毫 米4A,100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A,铝线则在上面的数值后除以 2,即一半。 直流电的话,统一按照:铜线每平方毫米 5A,铝线没平方毫米 2.5A 计算。 板前明线布线: 手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不 得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行 密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的 连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越, 但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直 90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于 1mm。并做到 同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线 一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。 11、如果线路简单可不