范围本标准规定了医院的术语和定义,提出了医院消防安全基本要求 和内部特定场所的消防安全附加要求。 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是 注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修 订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最 新版本适用于本标准。 GB/T5907 消防基本术语第壹部分 GB/T14107 消防基本术语第二部分 GB50045 高层民用建筑设计防火规范 GB50016 建筑设计防火规范 Gb50222 建筑内部装修设计防火规范 GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 GBJ140 建筑灭火器配置设计规范 GA503 建筑消防设施检测技术规范 GA587 建筑消防设施的维护管理 GA588 消防产品现场检查判定规则 GA654 人员密集场所消防安全管理 GA767 消防控制室通用技术要求 JGJ49 综合医院建筑设计规范 术语和定义GB/T5907、GB/T14107、GB50045、GB50016、GB12130、GB50222、 GA503、GA654 和JGJ49 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 壹级医院onelevelhospital 指根据《医院分级管理办法(试行)》(1989 年卫生部发布)的规 定,病床数于100 张以内(包括100 张),直接向壹定人口的社区提 供预防,医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。 3.2 二级医院twolevelhospital 指病床数于101—500 张之间(包括500 张),向多个社区提供综 合医疗卫生服务和承担壹定教学、科研任务的地区性医院。 3.3 三级医院threelevelhospital 指病床数于501 张及之上,向几个地区提供高水平专科性医疗卫 生服务和执行高等教育、科研任务的区域性之上的医院。 消防安全职责4.1 壹般规定 4.1.1 医院的建设及其日常运行管理应贯彻“预防为主、防消结 合”的消防工作方针,提高自防自救能力,落实消防安全责任制,保 障消防安全。医院宜投保火灾公共责任保险。 4.1.2 医院的消防安全管理处、室负责管理本单位的日常消防安 全管理工作,督促落实消防工作计划,消除火灾隐患。且明确各级、 各岗位的消防安全负责人及其职责,且研究制定本单位不同层级、机构、部门的消防安全制度、消防安全作业指导书及火灾应急、疏散预 4.1.3医院建成投入使用后,应及时将单位情况及单位消防安全 责任人、消防安全管理人等报当地公安消防机构备案,建立和当地公 安消防机构的联系制度,接受公安消防机构的业务指导。 4.1.4 医院每年应委托具有相应资质的检测机构对消防设施进行 壹次全面检测,全面检测方案应于检测之日起30 个工作日内送公安 消防机构备案;因重大节日、活动消防安全需要时,应根据公安消防 部门的要求及时对建筑消防设施进行检测。 医院的火灾自动报警系统应和长春市城市远程监控系统联网。 4.1.5医院应按照国家标准或行业标准的有关规定配置消防设施、 器材,设置消防安全标志,且定期检测、维修确保完好有效;医院内 使用的各类消防产品均应符合GA588 规定的市场准入要求,禁止使用 不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品。 4.1.6 医院建、构筑物周围的防火间距、消防车道和消防车登高 作业场地不应被占用,室外消防栓不应被埋压;室外消火栓和消防水 泵接合器的标识应明显清晰,其2m 范围内不应停放车辆或放置其它 影响消防车停靠、取水或供水作业的物体。 4.1.7 当医院租赁其他单位建筑物使用时,其租赁建筑应为符合 使用功能的经消防验收合格的建筑物;于和业主订立关联租赁合同时, 双方应依照有关规定明确各自的消防安全责任,确定消防车道、涉及 公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施的管理单位及职责。 当医院向其它机构或个人出租建筑物时,仍应明确使用(或租用) 人是其使用(或租用)范围的消防安全责任人,租赁、承包单位应遵 守医院各类消防安全管理制度。 4.1.8 医院和物业管理单位、后勤服务单位订立物业服务、后勤 服务合同时,应依照有关规定明确各方的消防安全责任。