1事故经过2016年7月25日1时29分,400V工作111A段#3机汽机MCC(一)电源开关跳闸,#3机汽机MCC(一)段母线失电,造成汽机MCC(一)段所带的3A定子内冷水泵电机、3A轴加风机电机等重要辅机失电跳闸,汽机MCC(二)段上相应备用设备联启正常,未对机组运行造成影响。2检查情况400V低压厂用电系统由Y/△一11接线的2台低压变压器和2个PC段组成,其低压侧为三相四线制电网,装有1台三极联络断路器,系统接线如图1所示。