绿色环保分户采暖的主要设备——燃气壁挂炉,以燃气为主要能源,能接驳散热片、地暖或风机盘管等形成多样的散热系统,为用户提供温度恒定舒适自在的居家采暖及生活热水。壁挂炉出现故障,可能由很多方面的引起,需要逐步排查。为了让大家能更加了解壁挂炉出现故障的处理方法,上一期我们已经分享了,关于卫浴方面的常见问题分析和解决方法。现在我们继续为大家分享,在使用采暖模式中壁挂炉常见故障的原因分析和提供解决方案。一、水泵不运转
可能原因:
1、内部接线脱落或接触不好;
2、水泵卡滞或水里有杂质卡滞;
3、主控器无电力输送给水泵;
4、水泵故障;
对应处理措施:
1、检查接线,重新插、接牢固;
2、按说明书上的水泵卡滞排除方法的步骤做;或检查过滤网,清洗供暖系统水路,但需注意不能连接壁挂炉一同清洗。
3、更换主控器;
4、更换水泵;
二、设备运行噪音大
可能原因:
1、供暖水路里有空气,水泵运转时有“哗啦哗啦”噪音;
2、供暖水路里有杂质,水泵运转时有异响;
3、供暖管路水阻力过大或水路里有堵塞,供暖运行时阀体的旁通阀被打开,形成“吱吱”响声;
4、燃气压力过高,造成燃烧噪音过大;
5、因安装排烟管尺寸有误差,强行将烟管压入,使风机受硬力产生噪音;
6、热交换器有堵塞;
7、长时间使用后风机叶轮变形或积尘严重,产生噪音;
对应处理措施:
1、将供暖水路里的空气逐个排尽/供暖管道安装高度高于壁挂炉安装高度时,应在最高处安装自动排气阀;
2、清理供暖水路上过滤网(过滤器)上的杂质;
3、检查采暖管道是否90度弯头太多;若有用热熔管的检查是否因热熔不当,造成管径变小或堵塞;对于水路过长或大户型采暖,可将供暖主管道直径加大或在供暖水路上增加一个耦合水罐/外置一个流量控制泵(流量泵),外置水泵不是流量泵时,不能让水泵一直运转,否则生活热水会不热;
4、找燃气公司将燃气压力调低;
5、检查烟管安装产生的噪音,可以先将烟管取掉,再点火运行观察,如噪音减小,就需要将烟管的安装位置进行调整;
6、供暖管道安装时有杂质(或使用旧暖气片时里面有杂质)进入热交换器里产生阻塞。建议供暖管道安装后,应先进行冲洗,冲洗时不能连接壁挂炉一起冲洗;
7、清洁风机