六、加湿系统控制方式 手动加湿:由人工操作进行加湿 湿控方式:由湿度控制加湿( 电源电压及形式:A 220V控制板电压:A 湿度设定:型号 1224 送风量m 350电源规格 220V 功率W300 600 900 1200 2400 环境温度 40给水压力k 环境湿度80%R 30给水水质 自来水、软化水、纯净水 工作温度 40外型尺寸 400400 600 600 800 340340 400 400 500 450450 450 450 470 控制方式 手动/定时控制/湿控 正常显示状态:仅显示当前的温度和湿度 设定湿度工作值:在正常显示状态下,按“S ”键,湿度数值闪烁、即可设定湿度工作值,此时湿度部分上面的“H ”显示,按“”或“”键设定所需的湿度工作值(默认值为55%R ”键,在湿度数值(默认值为-5%R 和湿度部分上面的“H”闪烁时,按“” 或“”键设定回滞值,范围- ,湿度部分上面的“L”闪烁。 控制输出:若当前湿度(湿度工作值+湿度回滞值),“L ”消隐,同时控制输出关断。 七、使用条件 PDF 文件使用 试用版本创建www. 科技为本创新求进 1、加湿器长时间不用,应切断电源,关断水源,放掉设备内的水。2、设备外壳接地; 3、水质定期更换清理,3 月一次,放掉设备内陈水,如出雾量减少,则用专用清洗剂擦 净振子即可(清洗剂与厂家联系),最好使用软水或冷开水,防垢结;可提高振子寿命, 振子寿命3000 小时,为易损件; 4、使用环境温度>4; 5、加湿器与恒温恒湿机等通风设备配套,则要连动并湿控开关,避免无风误加湿,直接 加湿可作手动; 分钟)清湿。