1、250kW的电动机,一般情况下不会采用380V供电,现在采用10kV供电的比较多,当然也有用6kV供电的。
2、单台电动机容量是250kW,如果采用变压器–电动机组供电和启动方式,应该没有问题。
3、单台电动机容量是250kW,加上其它负荷,总负荷率不超过85%,可以用,但是要有条件。就是这台250kW的电动机不能直接启动,普通的降压启动如星–三角、自耦降压、软启动都不成,要采用变频启动才行,否则250kW这个电动机直接把供电系统拉垮了。
建议使用变频器起动比较好,第一起动方式:建议变频器起动,优点一线路简单易维修维护,第二节电效益明显(软起动没节电效果)。星三角不建议,毕竟电机太大,电压降比较明显,应响供电质量,也超过星三角的经济效率。降压启动是比较老的启动方式虽然简单但是没有节电能力经济效益不合算。第三施工过程中需要注意变压器和电机的距离。
主要看工作电流是否符合,400kvA变压器额定电流为580A左右,250kw电机满载电流为510A左右,一般最高负载率取085,变压器经济负载不超过90%,能满足要求。
注意事项,第一,必须采取异地补偿(电机控制柜处),功率因数不低于0.92;第二,必须采用软启动方式;按要求配线
温馨提示 所有数据信息 仅供参考