电线规格标准是什么

家装中使用的电线一般为单股铜芯线,也可以选用多股铜芯线,比较方便电工穿线管。其截面面积主要有三个规格,1.5平方、2.5平方、4平方、和6平方。6平方的铜芯电线主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,根据需要订购。1.5平方的电线一般用于灯具和开关线,电路中地线一般也用,双色线较多,以便于区分颜色。2.5平方铜芯线一般用于插座线和部分支线,4平方铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线。 1、一般用途单芯软导体无护套电缆,型号为:60227IEC02(RV),额定电压是:450/750V,规格范围:1.5-240mm2。2、内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆,型号为:60227IEC06(RV),额定电压是:300/500V,规格范围:0.5-1mm2.。###如果不是很懂,最好问问身边的电工朋友,这样就不容易买到质量差的电线,而家庭装具备使用的电线一般为单股铜芯线,也可以选用多股铜芯

电线规格选择的方法是什么

电线规格选择的方法:验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。###选择电线规格方法:确定电线使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

谁了解电线规格及负荷分别是什么

电线规格就是电线电缆的芯数和截面尺寸的表示法的含义。电力系统中的负荷指电网所连接的用电器消耗的有功功率或者无功功率,有时也把由于其他原因产生的损耗也计为负荷。

工业电线规格是什么

请参见JGJ16-2008第7章的要求来做:7.4 导体选择7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:1)易燃、易爆场所;2)重要的公共建筑和居住建筑;3)潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;4)人员聚集较多的场所;5)重要的室、计算机房、重要的库房;6)移动设备或有剧烈振动的场所;7)有特殊规定的其他场所。2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚乙绝缘聚乙护套的电缆或聚乙绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙绝缘电力电缆和电线;2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范3.10节的规定;3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚

电线规格及价格如何

电线规格及价格参考如下:美河电线电缆RVV2*0.75/1/1.5/2.5平方2芯电缆护套软线128元RVV2*0.3/0.5/1/1.5/2.5平方全铜多股护套双芯软线信号电源线电线148元RRT纯无氧铜电线电缆 BV1.5平方塑铜线单芯单股硬线纯铜电线132元“以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准###鸿雁电线 BVR2.5平方 100米￥276金山电线 BV2.5平方 ￥159鸿雁电线 BVR4平方 100米￥403.50以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准###供应电线品牌/型号:OSUN欧上/电线|品牌:OSUN欧上|是否提供定制:是报价:100.00元光伏电线品牌/型号:大川/线|品牌:大川|定制:是报价:0.32元以上的价格均为网络上的价格,所以只是给大家做一下参考,具体的价格还是已购买的时候为准,希望可以原谅。