开关的相应位置与微机保护采集的是一致的。 举例说明,在常开节点下,开关柜断路器是合位,那么微机保护中的相应的那个开入量显示合,如果开关的断路器在分位的话,那么微机保护的相应开入量显示分。如果是常闭点的话,那么显示的相反。对于控制回路来讲,如果要查找问题,就得了解控制回路。如果自己用导线直接在合闸回路或者分闸回路上接上直流正电110 V,开关柜可以正常动作,那么对于开关柜来讲,控制回路一般没有什么问题。那么就按照图纸来检查微机保护到开关柜接线端子之间是否有误。对于开关柜来讲,经常的合闸分闸,时间长了,接线端子的线经常会有松动的现象。 因此在查线之前需将端子上的线再紧一下再看,如果还有问题再继续查问题。查线时需依据图纸,顺藤摸瓜,一步步来,一点点查,问题一般都会很快迎刃而解。 该问题也是电气二次回路故障常见问题之一,一般情况下,如果出现该类的问题,就需要对其断路器进行更换,更换后再进行通电的测试;如果更换后的测试依旧出现了跳闸现象,就要考虑把原本的断路器更换为大型的断路器装置。在整个的安装和修复过程、必须保证其整体工作的安全性。