安装地暖的时候,要在进入采暖季前,进行地暖打压试压是否漏水,那么,地暖打压打几个压,要保压多长时间?
我要回答
最佳答案
终秀荣
回答数:123被采纳数:47
地暖保压一般是半个小时,压力在0.6mpa-0.8mpa之间。
首先,地暖是试水压,不是气压,管子里如果有气体是要排掉的。地暖的试验压力为8公斤(如果是国产的管子,压力一般打到6公斤),稳压试验半小时后,压力无明显下降为合格(不超过0.5公斤)。试压后,将原来的试压压力降至4~5公斤,观察一段时间(一般持续到装修完成所有室内的工序为止),在保压过程中,压力没有发生太大的降幅,则视为正常,但如果压力在1~2天之内漏完,那么就要联系安装公司上门检查。
2条其他回答
全芳
回答数:398被采纳数:177
打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。
地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;
混凝土回填完毕后做第二次打压试验;
全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。
水地暖打压是为了对地暖盘管系统的气密性进行检测,确保所安装的系统在后期使用中不会出现漏水、渗水现象。也是对工程质量的一个验收,是一个至关重要的工序。
徐彬
回答数:325被采纳数:126