第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。工频接地电阻英文名称:powerfrequencyearthingresistance界说:工频电流流过接地装置时,接地装置不远方大地乊间的电阻。其数值假定即是接地装置对地电位最大值不通过接地装置流入地电流最大值的比值。工频就是一般的市电(产业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其打击接地电阻不应大于10Ω。排挤和直接埋地的金属管道在收支建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,排挤管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在收支处应与防雷的接地装置相连;对排挤金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其打击接地电阻不应大于10Ω。第三类防雷建筑物:每根引下线的打击接地电阻不宜大于30Ω。避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其打击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测陈诉第19条——防雷接地电阻≤10)电源体系接地电阻的要求机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。(因此对付监控机房和通讯机房接地均应与
避雷接地电阻不大于多少?选用哪个规范?
一类建筑物 不大于1欧姆 二类建筑物 不大于4欧姆 三类建筑物 不大于10欧姆 接地电阻值的巨细跟建筑物的重要性和使用性质有关 发起参考《建筑物防雷设计规范》
施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于多少欧
所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧。
避雷器的接地电阻不得超过多少欧
避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。避雷针对建筑物的防雷电掩护角是小于或等于45度。
防雷接地,接地电阻不大于10欧姆.为什么
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中划定,防雷接地电阻应当小于10欧姆。尺度的制定是经过专家验证的安全可靠的数值。当雷电流颠末10欧姆的导体时不至于产生过高的电压。
施工现场脚手架的防雷接地电阻值不得大于多少欧姆
钢管脚手架防雷接地电阻不应大