安装 1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。 2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。 3.漏电 断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。 4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。 5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。 6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。 7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。 8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。