正文
导读
在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;较后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分路(支路)开关,再拉低压线路总开关,较后拉变压器高压熔断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。RW-10F型跌落式熔断器带有灭弧罩和灭弧触头,可以拉、合变压器的额定电流。因此不受以上操作顺序的限制。为安全起见,工作人员在操作高压跌落式熔断器时,应注意以下事项:
在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;较后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大的弧光,危及操作人员的安全。