电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。对差分放大器,两路输入的干扰信号,如果是大小不相等,或方向不相同,即为差模干扰信号。
通常我们使用的电器是两线的,一根火线(L),一根零线(N),零线认为是三相电的中线,同时还有一根接地线叫做地线,。零线与火线之间的干扰叫做差模干扰,火线与地线之间的干扰叫做共模干扰。地与零线之间认为是没有电压的,或者可以认为是零线没有电压,不能驱动电器,因此认为零线与地线之间没有干扰。
2、共模残压和共模残压
共模电压(commonmodevoltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
差模电压(symmetricalvoltage):一组规定的带电导体中任意两根之间的电压。使差模电压又称对称电压。
在规定波形,标称放电电流冲击氧化锌阀片,阀片两端测到的电压峰值,称为残压。残压与压敏电压的比值,残压比。雷击,闪电会在输入/输出电源线上产生瞬间高压,大电流,影响用户设备稳定运行,严重时会造成设备损坏。避雷器按接法分可分为共模接法和差模接法两种:避雷器接在相线之间或相线与零线之间称为差模接法,即所谓横向保护。避雷器接在相线与地线之间或零线与地线之间称为共模接法,即所谓纵向保护。
3、共模信号和差模信号
共模信号是差分放大器的名词,“放大电路中只有一个输入端”就没有共模信号这个概念。
差分放大器有两个性能趋于一致、相位相反的信号通道,如传感器信号从远方传回差分放大器,两根信号线是一起经历相同的干扰环境,那么,干扰信号会同时进入两个通道,这个同时加载在正、负两个输入端的信号就是共模信号,而差分放大器最重要的性质就是不会对共模信号进行放大,即:ui=(ui+)-(ui-),可见共模信号不会输入放大器的。而传感器输出的有效信号本身是反相的,差分放大器就可以有效地进行