中国消费者协 会和北京市消费者协会联合公布的 12 个型号家用空调器的比较试验结果(比较试验结 果仅对样本负责)显示,12 个型号的家用空调器能效实测数值均在国家标准范围内, 但有企业夸大产品的制冷水平,低标输入功率。 专家认为,这种行为在一定程度上误 导了消费者,影响了行业竞争的公平性。 这次比较试验的 12 个样本空调器中包括国产品牌 个,基本涵盖了市场上的主流产品。样本选择的是一般家庭经常用、市场销量较大的制冷量在 3200W~3600W 之间(俗称一匹或大一匹)的壁挂式空调器。这12 个样本的空调器 均选择了一级或二级能效标识的节能型产品,每台购买价格在 3000~4200 元之间,没 有涉及变频空调器。 九家企业夸大能效 按照实际检测能效比,12 个样本空调器的能效等级实测结果均与标称等级相符。 但本次比较试验的 12 个样本中,只有 个样本能效比实测值与其标称值相等或略高,分别是:青岛海尔空调器有限总公司 2006 月出厂的、型号为KFRD-35GW/U (ZXF)的海尔品牌空调器样本;上海三菱电机上菱空调机电器有限公司 2006 出厂的、型号为KFR-36GW/G 的三菱电机品牌的空调器样本;苏州三星电子有限公 月出厂的、型号为KFR-35GW/DSH 的三星品牌的空调器样本。 而其他 个样本的标称值均高于实测值,其中尤以珠海格力电器股份有限公司2005 月出厂的,型号为KFR-32GW/E(3251)Z 的格力空调样本的数值差距最大, 广东科龙电器股份有限公司 2006 月出厂的、型号为KFR-32GW/VB 的科龙空调 样本、广东志高空调器股份有限公司 2005 月出厂的、型号为KFR-32GW/KD (K64A)+2 的志高空调样本等也位列其中。 对此,珠海格力电器相关负责人表示,格力该型号的能效标识完全符合国家的规定, 但并没有对为何标称值和实测值差距明显作出具体解释。 两款空调制冷量不符 中消协透露,比较试验中还发现了一些问题,比如企业普遍低标输入功率,格力和 科龙的两款空调实测制冷量小于标称值,没有达到自我明示的制冷量水平,而其他几款 样本的实测制冷量均高于标称值,虽然样本实测指标符合“实测制冷消耗功率不应大于 额定制冷消耗功率的 110%”和“制冷量实测值不应小于额定制冷量的 95%”的国家规定, 但对消费者选择低能耗产品还是有不利影响。 为此,中国消费者协会和全国各地消协组织共同发出倡议:希望国家进一步加强能 效标识的宣传与管理,对生产高效、节能、环保型产品的企业给予政策上的优惠和扶持; 有关生产企业要严格按照国家有关标准和规定诚信经营;服务行业的经营者应当树立节 约资源的意识,主动选用节能型产品;在高温期长的地区生活的消费者,首选高能效比 空调器。 [10] 目前冷水机组联调中关于冷量计算的多种公式 1:Q=41.868*L*(C1*T1-C2*T2) 为冷水机组回水流量(m3/h)T1为冷水机组供 水管温度 T2为冷水机组回水管温度 C1对应于T1时水的比热容 C2对应于T2时水的比热容 2:Qc=Gc/3600*密度* Cp *(T2-T1)(Gc 换算成Kg/s 带入)(按4.19*10^3J/Kg 出来的热量是W。按4.2Kj/kg 出来的热量是KW。 一吨热水的成本:Q 热=10001Kcal(50-20)=30000kcal 热=126000KJ/3600s=35kw其中:QC—— 制冷量kW ;GC—— 冷冻水的流量m 水的密度1000kg/m3;TC,in,TC,out——冷冻水的进、出口水温;TC—— 冷冻水供回水温差。 t2–冷冻回水总管温度 冷负荷KW; t1 –冷冻供水总管温度 –冷冻回水总管水流量KG/s 这个问题混淆了我 久,敬请高手指点!!