根据低压缸排汽温度变化确认真空已下降,在查找原因的同时,如 真空继续下降,应增加循环水量,保证轴封供汽联箱参数正常,启动备用主抽气器。 真空突然下降至87kPa 以下 。根据低压缸排汽温度变化确认真空已下降,在查找原因 的同时,如真空继续下降,立即快速减负荷至真空稳定并恢复到正常值范围内。 真空逐渐下降至87kPa 以下。根据低压缸排汽温度变化确认真空已下降,在查找原因 的同时,机组减负荷,使真空保持在正常值范围内。 真空下降至 69 kPa。根据低压缸排汽温度变化确认真空已下降,低真空保护未动作 时,立即打闸停机汇报值长。 凝汽器真空下降及减负荷过程中的注意事项