几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601-A609,B60l-B609,C601-C609,A791-A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。
③电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA”的回路标号用411-419,“2TV”的回路标号用621-629等。
④某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用电缆和电缆所用芯编号。
电缆的编号
本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。
该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220kV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110kV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35kV出线间隔U,分段UF,10kV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220kVPT:EYH,110kVPT:YYH,35kVPT:UYH,10kVPT:SYH。https://www.diangon.com/thread-37392-1-1.html该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。
各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。
电源电缆编号
电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所