如果盘管的进出水温差超过5度,通常来说都是管路有些堵塞了。
一般堵塞的地方都在进入风机盘管前的Y型过滤器。将其拆下来清洗,基本上能解决问题,如果还有堵塞的情况,那就应该是风机盘管内部堵塞了,这个情况相对比较麻烦,需要找人清洗!