一、住来宅小区消防通道要求:自为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影
一、住来宅小区消防通道要求:自为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影
按两部分来说。人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。国家要求向消防部门投诉。
按两部分来说。人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。国家要求向消防部门投诉。
法律规定消防通道禁止上锁,消防队出警难道还要带钥匙吗?用那种带点的推杆所,非紧急情况下是锁闭的,紧急情况下往下一推,开锁门口开了,符合疏散逃生要求。
展开全部 感觉你应该是想知道每层楼的疏散宽度吧?通常按公式计算D = S ×c×a×b/100, 其中D为疏散宽度,S为单层面积,c为面积折减系数,a为换算系数,按建规5.3.12规定取值即第一、二层a= 0. 85, 第三层a= 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6,b= 1. 0 m/百人;求出各层宽度后就可
PE给水管破了一个洞怎么补?
PE给水管破了一个洞怎么补?
消防通道下消防管道埋深要求,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:9.1一般规定9.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁
商场属于人员密集场所,装修不允许使用可燃材料。另外按照3楼的要求基本没什么问题
看不懂
商场属于人员密集场所,装修不允许使用可燃材料。另外按照3楼的要求基本没什么问题
消防车的宽度一般为2.5米到3米,加上转弯时需要的空间,消防通道的宽度应不小于4米。但在老小区,一般路宽也不过10米,一旦消防车遇到消防通道停车、小区通道被堵等问题转不过弯,就只能看着火情干着急
我家房子是3层,左边房子拆后要修7层,左右房屋后面是一个乡镇的,我想之间的消防通道是该多宽?一个农贸市场应该有几个消防通道?谢谢。