零序 互感器一般是用来检测穿过这只互感器的主电路回路上的 “不平衡”电流(漏电流)的,因为在穿过这只互感器的主回 路线路上,电流应该是从电源端出来,经过互感器中的一条 线路到用电设备(负载),再由负载回来经过穿过互感器的 其它线路再回到电源端,这个电流的大小,在经过互感器时 应该是“等量”的也就是大小相同,只是方向不同而已。因为 大小相同而方向相反的电流在经过互感器一次侧(主电路线 路可看作是互感器的一次侧)时,不会在二次侧感应出电流 来或者是电信号来(电磁感应由于其大小相同而方向相反而 互相抵消),所以在零序互感器上就没有“信号输出”。 果当主回路线路上的其中有一路线上的电流在从电源端出来后经过了互感器“一次侧”后,不再通过互感器一次侧的其 它线路或不完全通过互感器一次侧的其它线路再回到电源 端,而是经过其它“通路”回到电源端,那么就会使互感器的 二次侧(互感器线圈)感应出这个“经过而不回到”互感器的 电流信号(比如象人体触电或设备漏电),而这个信号经过 放大后,就可以控制和零序互感器有电气连接的保护设备动 作,断开被保护的主回路的电源,保证了人身和设备的安全。 零序电流互感器的安装零序电流保护具体应用可在三相线 路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一 零序C.T,也可在中性线 上安装一个零序C.T,利用这些C.T 来检测三相的电流矢量和,即零序电流 Io,IA+IB+ IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障, 且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所 接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡 电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地 故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平 衡电流与单相接地电流的矢量和。