灭火器、消火栓等消防器材、设施的使用方法
(一)手提式干粉灭火器使用方法及注意事项:
1) 灭火器使用前,必须检查压力是否有效;
2) 将灭火器上下用力摆动几次;
3) 拔掉保险销,一手握住提把,另一只手握紧喷管,迅速前往着火点1.5米左右距离,对准火焰根部,用力按下压把开关,直至喷射灭火剂;
4) 由远及近左右扫射向前推进将火扑灭;
5) 一旦火扑灭后,立即放松压把,灭火剂停止喷射;
6) 注意事项:
A、手提干粉灭火器必须竖立使用;
B、保险销拔掉后,喷管口禁止对人,以防伤害;
C、灭火时,操作者必须处于上风向操作;
D、注意控制灭火点的有效距离和使用时间。
(二)手提式二氧化碳灭火器使用方法
二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
二、1.硫化橡胶试片制作步骤?
答:配合、混炼、翻炼、硫化及裁片。
简答做软管压力试验时,试样的自由长度和数量如何确定?
答:软管试样的最低自由长度为600㎜,试样的数量为2根。
2使用老化箱应注意哪些事项?
答:1、电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。
2、试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,试样距老化箱内壁不得少于10㎝,彼此以不相互接触和碰撞为宜。
3、待一切准备就绪,即关上箱门。
4、关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统
5、老化试验箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
6、老化试验箱应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。
7、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱