开关电源220V1.5A正常来讲应该为输入电压220V,输出电流1.5A; 西门子的开关电源大多使用SITOP;分为220VAC,380VAC两类; 计算容量一般按照P1=P2这个功率相等的公式计算出理论值 例如输入电压220VAC,输出电压24VDC,哪么我们可以根据我们系统内的元件的总量估算出实际输出电流大小(相关手册中都有介绍额定电流大小),例如电流总和12A;实际电流选择需要大一点,一般*1.3即可,即12*1.3=15.6A,由于SITOP电源没有12A这个档次,我们再选择的时候就要选大一点,应该未20A; 因此220*X=24*20,X=2.18;即控制系统输入电流理论值未2.18A; 此时还要考虑非24VDC使用量,即柜内照明,风扇,PC机,现场仪表等的220VAC的供电量,即输入电流=控制系统输入电流理论值 照明电流 风扇电流 PC机电流 现场仪表电流 。。。,计算出最终的输入电流的大小;这个计算出的输入电流的大小用于选择控制开关电源入口断路器容量;