水泵维修处理及前期故障现象水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
现象一:机械密封漏水 机封漏水是比较常见的故障现象,造成漏水的原因有好多,比如缺水干磨,抽送介质内泥沙含量较大都会造成密封的磨损漏水。这里值得说一提的是,水泵的密封方式大致分为两种,一种是填料式的,一种是机械式。 填料式 多用于冷水、泥沙量较大的运输泵,这种密封方式在使用过程中有轻微的漏水属于正常情况,不用太纠结,还有就是这种密封要隔段时间压进新的盘根,不然漏水情况就会越来越严重。 机械式 是现在水泵常用的密封方式,相比较填料式,机械密封的优点是密封度高,摩擦小,寿命长,适用于多种场合。缺点就是价格稍微贵一些,安装和维修需要一定的技术等等。 因为机封损坏造成漏水的原因: 1、安装不当,机封磨损; 2、进水口没有水,水泵干转,造成机封干磨损坏; 3、水泵长时间不运行,期间没有保养,用泵前未检查直接启泵。 如果机封损坏发生的漏水情况,需要及时停机,启用备用泵,联系厂家进行维修,不可以在漏水的情况下持续运行。
现象二:水泵异响 造成水泵异响的原因有: 1、水泵轴承磨损严重; 2、叶轮摩擦泵壳; 3、轴同心度降低,运行不平衡; 4、风罩变形,风叶碰撞风罩; 不同故障声音也不太一样,有的是那种尖啸声,有的是那种哗啦哗啦的,如果水泵一旦出现异响,就应停机检查,拆机后除了维修有故障部分,其他部分也需要检查、保养,例如轴承润滑保养。 如果是水泵长时间不用的话也需要定期拆机保养,避免部分配件生锈或老化影响正常使用。还有就长时间没有启动的水泵在启动前,需要手动转动一下转子,看是否吃力,如果很费劲才能转动的话,需要拆机查看,检查配件是否锈蚀、老化粘连。
现象三:电机温度过高 水泵运行产生做功,电机都会发热,只要温度不是太高,在正常范围内就没有问题,如果你发现电机发烫严重,手根本就摸不得,这个时候需要停机查看。 引起电机高温的原因有: 1、水泵轴承损坏,增加摩擦力,如果轴承彻底卡死的话,会导致电流过大烧坏电机; 2、水泵长时间处于启动状态,无法进入正常