怎样现场调节电动阀门限位呢?上海湖泉阀门有限公司告诉你如何正确调节电动阀门限位
1、合上控制回路及动力回路电源,〔将有抽屉送至工作位置〕
将位
置开关选至就地,手动阀门至中间位置,操作开阀或关阀按钮检查电机
及阀门转向是否正确。
2、将关阀力矩调至最小,操作关阀按钮,将阀门关至关力矩动作,在研磨班人员配合下,往开方向行走1-1.5圈,此时调整关中断使其动作。再根据阀门所处系统将关力矩调整到合适位置(一般高压系统调至7-9位置;低压系统调至5-7位置)。
3、将开力矩调至最小,操作开阀按钮,将阀门开至开力矩即要动即作即可,检查杆开度与阀门行程是否合适,检查合适后,再往关方向行走1-2圈,此时调整开中断使其动作,再将开力矩调至大于关力矩值1-2的位置。
4、调整阀门位置指示合适的变速齿轮,使阀门的就地位置指示与阀门的实际位置吻合。
5、电动阀门如果是可调整阀门,调整好上述步骤后,还需要对阀门的开度指示进行调整,调节位置发送器,使配电箱以及DCS上显示的开度指示与阀门的实际位置相吻合。
6、阀门完整行走一次,记录其开、关行程的时间。再将位置开关选至“程控”位置,在DCS上操作一次,观察DCS上的指示是否完全正确。最后将阀门运行到关完位置。
7、调试完毕,断开其控制回路及动力回路电源〔将有配电箱抽屉拔出〕。将电动头卸下的各部分部件恢复,作好标识(包括调试人员,调试时间)。在DCS上设置“禁操”。将其处于备用状态。保存好原始记录。