情况:为检修干熄炉上游设备(例如焦炉设备、起重机、装入装置等)而短时间停止投入红焦。此时应在锅炉允许的最小蒸发量的范围内将焦炭处理量及循环气体量降至最少保持连续操作。情况:检修干熄炉下游设备(例如循环风机、排出装置、粉焦输送设备等)而长时间停止投入红焦时由于锅炉入口的气体不能保证稳定的供给热源就需要切断锅炉和发电设备(或蒸汽管网)的联系将蒸汽放散到大气中。()事前准备事前准备因检修的内容而异请参照()项执行。()设备停车前的操作状态情况:检修时间需要较短时因在一段时间里停止装入红焦为保证在检修期间锅炉能持续进行操作预存室内应装满红焦但要注意预存室内红焦的料位不能超过预存室的高高料位。情况:检修时间需要较长时保持预存室内红焦料位的现状但必须在预存室的下料位以上以便将T的温度保持在较高的温度水平上。定期检修后设备的再起动方法()概要定期检修后转入再起动作业如果锅炉入口气体温度(T)维持在,以上时可通过导入空气燃烧的方式恢复正常操作。()基本思想因锅炉内和低温侧循环气体管道中有空气混入需用氮气进行置换。此时的升温操作要考虑到锅炉允许的升温和升压速度一般控制锅炉入口气体温度(T)的升温速度在h以下。()管理基准升温操作时以T作为温度管理的基准。