当多个漏电保护装置串联使用时,上下级漏电保护装置之间实现选择性动作,可减少停电范围。实现上下级选择性动作的方式有:
1.上级漏电保护装置的额定剩余动作电流至少为下级漏电保护装置的额定剩余动作电流的3倍。
2.不论接地故障电流为多少,上级漏电保护装置的不动作时间应大于下级漏电保护装置的动作时间。