类别参加人教育和考核内容内容要求新工人安全教育新参加施工的民工、徒工、合同工、外单位支援的工人安全思想、安全知识、安全纪律教育;安全生产制度、安全技术教育;岗位安全生产知识、岗位安全操作规程教育须经考试(核)合格后,方准进入操作岗位特殊工种
安全教育从事电气、起重、受压容器、锅炉、焊接、车辆驾驶、爆破等工种工人一般安全知识,安全技术教育;重点进行本工种安全知识、安全技术教育进行理论与实际考试合格者,法合格证上岗,不合格者补考,仍不合格者取消特殊工种资格新操作法新操作岗位安全教育从事新操作法或新操作岗位的工人重点进行新技术知识、新操作方法安全教育;注意事项未经教育,不达标准不得上岗从事尘毒危害作业工人安全教育从事尘毒危害作业工人重点进行认识尘毒危害、必要的防治知识、防治技术等方面的安全教育未经教育不得上岗项目各级干部
安全教育组织指挥领导人员:正、副经理、总工程师、技术负责人、施工队长等熟悉掌握安全生产知识、安全技术业务知识、安全法规制度等定期轮训
(4)临时施工用电及外电安全防护措施
1项目在施工前编制用电方案,包括现场勘探,负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电气元件类型、规格的选择,绘制临时用电平面图。方案应有电气工程师会审,并经过审批。2根据方案购置变压器、电缆、配电箱、开关箱、熔断器、漏电保护器、接触器等。3必须采用TN-S系统,符合“三级配电两级保护”,达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合规范要求。4配电箱、电缆、漏电保护器等电气产品必须使用登记备案产品。5配备必要的电气测试仪器,电工必须每天巡回检查。漏电保护器测试每周不少于1次,各类电气的绝缘、接地电阻测试每季度不少于1次,雨雪天气后必须进行测试,并做好检查维修记录。6当工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路间距达不到最小安全操作距离时,增设屏障、遮拦或保护网,并悬挂醒目的警示标牌。7总配电箱的漏电保护器额定动作电流小于250mA,动作时间小于0.2s,开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流小于30 mA,动作时间小于0.1s。潮湿场所的漏电保护器采用防溅型产品,其额定漏电动作电流小于15 mA。8根据现场需要采用的移动式配电箱设置在各施工点,随施工层上移,线路的敷设尽量架空、绝缘,手持电动工具