AKH-0.66 产品规格 AKH-0.66 系列测量型电流互感器 AKH-0.66型电流互感器 AKH-0.66 产品特点 专利产品,翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看 到二次引线接线情况。方圆组合孔型,既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号 采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。 尺寸 规格 外形尺寸(mm) 穿孔尺寸(mm) 安装尺寸(mm) AKH-0.6630 6078 36 31 11 23 34 57.5 AKH-0.66 40 7595 45 42 11 31 40 57.5 AKH-0.66 60 102130 45 61.5 21 45 42 57.5 AKH-0.66 80 118140 45 82 11 52 60 57.5 AKH-0.66规格参数对照表 75A 以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。 AKH-0.66型电流互感器 AKH-0.66 产品特点 卧式方孔型,可穿越1~6 根汇流排,亦可穿越多根电缆,一般与电气测量仪表配套使用。 www.docin.com AKH-0.66型电流互感器AKH-0.66 产品特点 立式方孔型,可穿越1~3 根汇流排,不但具有、型的特点,而且可作供电系统计量 电能用,以及可与电流继电器配套作保护用。 尺寸 规格 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) AKH-0.6660100 143 56 32 62 AKH-0.6680100 168 56 32 82 AKH-0.66100105 193 56 32 102 AKH-0.66120125 218 56 52 122 AKH-0.66130125 222 57 53 133 AKH-0.66M8 型电流互感器 产品特点 一次电流较小,容量2.5VA 及以下,多用于低压抽屉柜等小空间场所。 电力信号的几种采集方法 1.AKH-0.66 系列电流互感器 互感器类型 主要型号 接线图 主要用途 AKH-0.66 测量型 AKH-0.66、 可与一般测量仪表配套使用;一次电流测量范 5-6300A,二次输出5A 1A;测量范围为额定值的0~120% AKH-0.66G 计量型 AKH-0.66G 5-2000A,准确级0.2S,可与计费电能表配套使 AKH-0.66L剩余电流型(一) AKH-0.66L 0-1A/0-1V 或0-2mA AKH-0.66/L型 剩余电流互感器 断路器断路器 断路器 PE线 PE PE PEPE 脱扣信号 脱扣信号 脱扣信号 AKH-0.66/L型 剩余电流互感器 AKH-0.66/L型 剩余电流互感器 电气火灾 监控装置 或漏电流 继电器 与电气火灾监控装置或漏电流继电器配套使 用,检测0-1A漏电流(最 小漏电流 6mA),输出 0-1V 或0-2mA AKH-0.66L 剩余电流型(二) AKH-0.66L 0-5A/0-20mA 电动机保护单元配套使 用,用于测量接地故障, 可过载10 AKH-0.66P保护型(一) AKH-0.66P 200-6300A/5A 用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器 配套使用,一次测量范 200-6300A,二次输出5A、1A,主要准确级 有:5P10、10P10、10P20、 5P20 AKH-0.66P保护型(二) AKH-0.66P 250A/50mA 800A/100mA 见图4 采集低压过载、短路信 号,与电动机保护单元 配套使用,主要电流比 800A/100mAwww.docin.com AKH-0.66S双绕组型 AKH-0.66S 用于多回路低压智能配电中电流测量,可远传, ARTU-M32配套使 用,是低压智能配电低 成本方案理想的智能化 配电元件。一次测量范 5-6300A,二次有两路输出:5A(1A)/20mA。 BA系列交流电流传感器 应用场合 外型 仪表型号 主要功能 DCS、P LC 系统 中电流信号的采 BA05、BA10、BA20、BA50 对交流0-600A电流信号采集、隔离变送 输出4-20mA 或0-5VDC 信号 BA50L-AI/I 对配电中的0-1A 漏电流进行实时测量, 隔离输出4-20mA 或0-5VDC 信号 BM系列模拟信号隔离变送器应用场合 外型 仪表型号 主要功能 工业自动化 及PLC 系统 BM系列 采集温度(热电偶、热电阻)、0-20mA、 0-1V、0-75mV 等模拟信号及交流电流、 电压信号,隔离变送输出 4-20mA 0-5VDC信号,进入PLC 系统 BD系列电力变送器 应用场合 外型 仪表型号 主要功能 发电厂、中高压 电网及工厂自动 化配电DCS 系统 BD 系列 测量电网中的电流、电压、频率、功率、 功率因数、转速、温度、电度,隔离变 送输出4-20mA 或0-5VDC 信号,RS485 通讯可选 安科瑞AKH-0.66I 型电流互感器 AKH-0.66I 型电流互感器是上海安科瑞电气专利产品,翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻 盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引线接线情况。方圆孔型,既可穿越电缆,也可穿越汇 流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。 AKH-0.66I 型电流互感器 应用场合 AKH-0.66/I 型(5A) 母排规格/根数 电缆最大外 出厂价 批发价 www.docin.com 型号规格 径(mm) 适用于(单)多根电缆或 30I60/5A 以下 4532 200/5A 以下 30*10/1 Φ22 45 32 250/5A 41 29 300/5A 42 29 400/5A 50 35 450/5A 55 39 500/5A 60 42 40I 60/5A 以下 6143 200/5A 以下 40*10/1 Φ30 61 43 250/5A 54 37 300/5A 56 39 400/5A 57 40 450/5A 63 44 500/5A 65 46 600/5A 66 46 750/5A 68 48 800/5A 71 50 1000/5A 76 53 60I 100/5A 以下 60*10/1 60*6/1-2 Φ44 82 57 150-350/5A 63 44 400/5A 65 46 450/5A 69 49 500/5A 71 50 600/5A 74 51 700/5A 80 56 750/5A 82 57 800/5A 84 59 1000/5A 97 68 1200/5A 110 77 1500/5A 147 103 2000/5A 177 124 2500/5A 195 137 80I 250/5A 以下 80*10/1 60*10/1-2 Φ50 103 72 300-500/5A 89 62 600/5A 91 64 700-750/5A 100 70 800/5A 107 75 1000/5A 123 86 www.docin.com 1200/5A141 98 1500/5A 158 110 2000/5A 181 126 2500/5A 205 143 3000/5A 229 160 应用场合 AKH-0.66/I 型(1A) 母排规格/根数 电缆最大外 径(mm) 出厂价 型号规格 适用于(单) 多根电缆或 30I60/5A 以下 7049 100/1A 以下 30*10/1 Φ22 70 49 150/1A 75 52 200/1A 80 56 300/1A 89 62 400/1A 96 67 500/1A 113 79 40I 60/5A 以下 7653 100/1A 以下 40*10/1 Φ30 76 53 150/1A 92 65 200/1A 116 81 250/1A 128 89 300/1A 139 97 400/1A 148 103 500/1A 158 110 600/1A 167 117 800/1A 181 126 1000/1A 205 143 60I 100/1A 以下 60*10/1 60*6/1-2 Φ44 91 64 150/1A 104 73 200/1A 128 89 250/1A 139 97 300/1A 151 106 400/1A 174 122 500/1A 188 131 600/1A 195 136 800/1A 208 146 1000/1A 218 153 1200/1A 227 159 1500/1A 239 168 2000/1A 271 190 2500/1A 302 212 www.docin.com 80I300/1A 以下 80*10/1 60*10/1-2 Φ50 227 159 400/1A 198 139 500/1A 221 155 600/1A 233 163 800/1A 245 171 1000/1A 255 179 1200/1A 260 182 1500/1A 269 188 2000/1A 282 197 2500/1A 302 212 3000/1A 332 232 注:1.准确级每提高一个等级加价30% 2.对穿心多匝互感器要求减少穿心匝数加价15% 上海安科瑞电气股份有限公司 地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253 技术支持:左迎红13611704433 021-69158306 QQ:1395673108 邮箱:13611704433@163.com 传真:021-69158302 www.docin.com