监理单位见证检验。 检验方法:观察、用万用表检查。 一般项目 15.2.5 机柜(架)及设备漆饰完好,铭牌、标记清楚准确。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察检查。 15.2.6 信息插座模块安装应符合下列要求: 1 安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内;接线盒盖可开启,盖面应与 地面平齐。 2 信息插座底盒同时安装信息插座和电源插座时, 间足且及采取的防护措施应符合 设计要求。 3 士作区内终接光缆的光纤连接器及适配器安装底盒应具有足够的空间, 符合设计 要求。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:观察检查。 15.3 综合布线保护管槽安装 主控项目 15.3.1 管线及材料附件应进行进场验收,并符合下列要求: 1 数量、型号、规格、质量符合设计和订货合同的要求及相关技术标准规定。 2 合格证、质量检验报告等质量证明文件齐全。 3 线缆外皮无破损、挤压变形。 4 预埋金属管或塑料管、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层均匀、完整、光 滑、无伤痕,管孔无变形、损坏。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 15.3.2 缆线桥架及线槽的安装应符合下列要求: 1 缆线桥架及线槽的位置应符合设计要求,其位置偏差不应大于 50 mm;水平度每 米偏差不应大于 2mm;垂直偏差不应大于 3 mm。走线架应固定牢固。 2 吊架和支架安装垂直,整齐牢固。 检验数量:施工单位全部检查。