落水管就是广泛分布在各个建筑物外的排水管道,它的重要性想必大家都很清楚。它跟室内排水管不同,落水管主要是排建筑物屋顶的雨水。不管是室内排水管,还是室外的落水管,落水管安装规范都是非常严格的。安装的时候要非常谨慎,一旦某个部位出现问题整个管道就必须重新铺设。下面我就带大家一起来学习落水管安装规范吧! 落水管尺寸 落水管尺寸有分为不同的规格,就例如圆管常用规格有40mm、 50 mm、75 mm、90mm 、110mm 、150 mm、200 mm、250 mm、315 mm、400 mm、500 mm等。落水管尺寸圆管安装方法是:第一,按照图纸标示落水管位置间隔1.5--2.0米设置固定支架;第二,管材在量取长度之后,可用钢锯、手工割锯、砂轮切割机割锯。 落水管间距 落水管直径分为75、100、150几种。落水管间距:女儿墙小于18m,挑檐平屋面小于24m,单层工业厂房小于30m,瓦屋面小于15m。 落水管材质 1、金属管材(如铸铁管、彩铝管、铜质管等); 2、塑料管材(如PVC管等); 落水管用途 收集屋面雨水,集中引至地面以下铺设的雨水管内。 落水管品牌 落水管常见品牌:科勒、帝钢、潜水艇、绿太阳、摩恩、过江龙、汉斯格雅等。 落水管计算 屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管管径等因素有关。可用公式:F=438D2/H 公式中:F—单根落水管允许集水面积(水平投影面积,m2) D—落水管管径(cm,采用方管时面积可换算) H—每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供) 在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以10-15m为宜。当计算间距大于适用间距时,应按适用距离设置落水管;当计算间距小于适用间距时,按计算间距设置落水管。 雨水口应根据不同的排水方式一个立管能承担的最大集水面积来设置,并应注意考虑相邻建筑排至该屋面的水量;屋面雨水口或落水管位置应与其它平面图一致。 雨水立管承担最大集水区域面积表 雨水管内径100mm150mm200mm外排水明管150㎡400㎡800㎡内排水明管120㎡300㎡600㎡内排水暗管100㎡200㎡400㎡ 屋面汇水面积计算规则 a.屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算b.高出屋面的侧墙的汇水面积计算 ⑴.一面侧墙按侧墙面积50%折算成汇水面积 ⑵.两面相邻侧墙按两面侧墙面积的平方和的平方根√a2+b2的50%折算成汇水面积 ⑶.两面相对等高侧墙不计汇水面积 ⑷.两面相对不同高度侧墙按高出底墙上面墙面积的50%折算成汇水面积 ⑸.三面侧墙按最低底墙顶以下的中间墙面积的50%加上⑵、⑷两种情况最低墙顶以上墙面面积 ⑹.四面侧墙最低墙顶以下墙面不计入,只计算⑴、⑵、⑷、⑸的情况最低墙顶以上的面积 落水管价格 由于落水管品牌、型号及厂家不同,当然落水管价格也会有所差异。落水管价格在几十元到上百元不等。 注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准! 落水管安装规范 落水管间距:女儿墙平屋面<18m,挑檐平屋面<24m,单层工业厂房<30m,瓦屋面<15m。 落水管安装高度与地面距离:一般是从屋面板到室外地坪的高度减去150mm。 落水管距墙面的距离:没有明确规定,但要根据施工技术的要求确定,安装好后对下道工序的操作不能有阻碍。 圆管安装:圆管常用规格有40mm、50mm、75mm、90mm、110mm、150mm、200mm、250mm、315mm、400mm、500mm等。 1、按照图纸标示落水管位置间隔1.5--2.0米设置固定支架; 2、管材在量取长度之后,可用钢锯、手工割锯、砂轮切割机割锯。割锯后,断面应保持平整,用钢锉除去毛边并倒角; 3、用带清洁剂的干布清洁管材外壁和管件内壁,去除污染物; 4、将溶解剂均匀涂于管材外壁和管件内壁,然后迅速把管材插入管件,用力旋转至少1/4圈以保证接合紧固无漏隙; 5、粘接完毕后把多余溶剂擦掉,将管材固定在位置上维持一段时间,60min内不可受外力影响; 6、待管件完全粘接后,放到设置的支架内拧紧支架固定件即安装完成。 方管安装:方管常用规格有80mm*55mm,80mm*63mm,80mm*100mm等。 1、管材在量取长度之后,用手工割锯、砂轮切割机割锯。割锯后,断面应保持平整; 2、将管材插入管件,辅以铆钉固定,硅胶涂抹接缝以保证接合紧固无缝隙; 3、将管材放置于图纸标示位置,以管件,不锈钢螺丝和膨胀管加以固定即安装完成。 编辑总结:以上就是房屋落水管安装规范 怎样计算屋面落水管的相关知识介绍,安装人员在项目开始之前一定要做好前期准备工作,安装所需工具准备齐全,安装位置也要提前测量好,以免出现差错对整个工程造成影响。安装过程也要注意自身安全,并且安装完以后要检验一下管道连接点的牢固性和密封性,确保万无一失!