二、施工方法 (一)一般要求 1.认真熟悉图纸,根据施工方案、技术安全的具体措施选用材料,测量尺 寸,绘制草图,预制加工。 2.核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉 或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.检查预埋件和预留洞是否 准确。 4.检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。(二)干管安装 1.管道在 焊接前应清除接口处浮锈、污垢及油脂。 2.当壁厚4mm,直径50mm 时,应采用气焊; 壁厚4.5mm,直径70mm时,应采用电焊。 3.不同管径的管道焊接,连接时如两管径相 差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加 4.管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。5.管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 6.碳素钢管 开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 7.管道焊接时先点焊三点 以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时 固定件。 (三)消火栓系统立管安装 装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。2.立管明装时每层楼板要预留孔 洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 (四)消火栓及支管安装 1.消火栓箱体要 符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部 门的制造可证及合格证方可使用。 2.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后 再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时就在箱门开启的一侧,箱 门开启应灵活。 3.消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 (五)消防管道 消防管道试压可分层、分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏 时做好标记,卸压后处理。 (六)箱式消火栓安装 1.消火栓通常安装在消防箱内,有 时也装在消防箱外边。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差20mm;栓口出水方 向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45角。消火栓在箱内时,消火栓中心距消防箱侧面 140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差 5mm。 2.在一般建筑物内,消火栓及消 防给水管道均采用明装。室内消防给水立管从下到上一种规格不变,安装时只需注意消火栓箱及 其附件的安装位置以及与管道之间的相互关系。消防立管的底部距地面 500mm 处应设置球形 阀,阀门经常处于全开启状态,阀门上应有明显的启动标志。 3.消火栓安装在建筑物内明 显处以及取用方便的地方。在多层建筑物内,消火栓布置在耐火的楼梯间内;在公共建筑物内, 消火栓布置在每层的楼梯、走廊或大厅的出入口处;生产厂房内的消火栓,则布置在人员经常出 入的地方。 4.消火栓一般安装在砖墙上,分明装、暗装及半明三种形式。若采用暗装或半 暗时,需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞,当消火箱就位安装时,应根据高度和位置尺寸找 正找平,使箱边沿与抹灰墙保持水平,再用水泥砂浆塞满箱四周空间,将箱稳固。若采用明装, 需事先在砖墙上栽好螺丝,然后按螺丝的位置在箱背面钻孔,将箱子就位,再加垫带螺帽拧紧固 定。无论明装或暗装的消火栓箱,其箱底距地面高均为1.08m,消火栓栓口中心距地面高为1.2m。 栓口要向外消火栓阀门中心距箱侧面为 104mm,距箱后内表面为 100mm。阀门安装前应检查 其严密性。水龙带与消火栓及水枪接头连接时,采用16 绑好以后,将水龙带及水枪挂在箱内支架上。5.水龙带与消火栓及水枪接头连接时,采用 16 号铜线缠2~3 道,每道不少于2~3 圈,绑扎好后,将水龙头及水枪挂在箱内支架上。 装室内消火栓时,必须取出箱内的水龙带、水枪等全部配件。箱体安装好后再复原。进水管的公称直径不小于50mm,消火栓应安装平整牢固,各零件应齐全可靠。 (七)阀门安装 装前应仔细检查,核对阀门的型号、规格是否符合设计要求。根据阀门型号出厂说明书,检查它们是否可以在所要求的条件下应用,并且按设计和规范规定进行试压。检查填料及压盖螺栓,必 须有足够的节余量,并要检查阀杆是否转动灵活,有无卡涩现象和歪斜情况;法兰和螺栓连接的 阀门应加以关闭。不合格的阀门不准安装。 阀门在安装时应根据管理介质流向确定其安装方 向。安装一般的截止阀时,应使介质自阀盘下面流向上面,俗称“低进高出”。安装闸阀,旋塞时, 允许介质从任意一端流入流出。安装止回阀时,必须特别注意介质的流向(阀体上有箭头表示), 才能保证阀盘能自由开启。对于升降式止回阀,应保证阀盘中心线与水平面相互垂直。对旋启式 止回阀,应保证其摇板的旋转枢轴装成水平。安装杠杆式安全阀和减压阀时,必须使阀盘中心线 与水平面互相垂直,发现斜倾时应予以校正。安装法兰式阀门时,应保证两法兰端面相互平行和 同心。尤其是安装铸铁等材质较脆的阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏;拧螺栓 应对称或十字交叉进行。螺纹式阀门应保证螺纹完整无缺,并按不同介质要求涂以密封填料物, 拧紧时,必须用扳手咬牢拧入管子一端的六棱体上,以保证阀体不致拧变形或损坏。 消防水泵安装1.水泵的规格型号应符号设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设 计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加 防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 2.水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后 进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配 管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上, 再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。 管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。(九)消火栓配件安装 应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱 内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与 水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一 道铅丝。没有电控按钮时,应注意与电气专业配合实施。 三、质量控制标准 (一)主控 项目检验 室内消火栓系统安装主控项目的质量检验标准见表 (二)一般项目检验四、应注意的质量问题 1.消火栓箱门关闭不严:由于安装 未找正或箱门强度不够变形造成。 2.消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干次,阀座有 杂物造成。 五、成品保护 1.消火栓箱配件安装前,施工现场应达到保护条件。 统通水后,应采取保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。六、质量验收文件 质证明、产品合格证、主要系统组件检测报告。2.进场设备材料检验记录。 3.施工 试验记录。 4.施工记录。 5.预检记录。 6.隐蔽工程验收记录。 7.施工方 8.技术交底方案。9.工程质量检验评定。 10.施工验收资料。 批发:室内 消火栓、减压消火栓、旋转减压稳压双出口消火栓