泵轴对中找正(单表双打法) 三表打法 单表对中找正方法 1、单表对中找正的装架示意图(图示为单表双打) 2、使用单表双打对中法的前提条件: S—两转子轴头之间的距离 D—联轴节的外径 前提条件: S≥D/2 轴端距离越大,联轴节的直径越小,计算就越准确,当S≥D/2 时,单表双打对 中法对张口的敏感性强,对中的精度可以达到更高的水平。 联轴节直径比较大,端面跳动显著,建议用三表法(或双表法) 联轴节直径比较小,端面跳动较小,建议用单表法,单表法适用于长联 轴节(指中间接筒较长)设备对中。 3、单表双打对中法的数据记录规定 当把表架固定在 A 转子的轴头上,表杆头触到 B 转子的联轴节的外圆上时,如(E) 所示,叫A打B,记A→B 。当把表架固定在 B 转子的轴头上,表杆头触到 A 转子的联轴节的外园上时,如(F)所示,叫B打A,记B→A 。 记录如下: 在两次打表的过程中,盘车时的旋转方向必须相同,在记录时 四个方向的数据 要一一对应,便于下一步进行计算和张口方向的判断。 4、数据有效性判则: (1)数据要“园”。当我们取在 0°\u26102X表的读数为零,盘表一周回到 0°\u20301X置时, 表的读数要回零。否则,我们称数据不“园”,为无效数据,要查找原因。 造成数据不园的原因: A、百分表不准(先检查表是否回零) B、表架没有拧紧(用手指轻敲表架,看表针是否转动) C、磁力表座的磁力不够,未吸牢(同上) D、联轴节的外圆不园,盘车时 两联轴节没有转动相同的角度。(确保转动相同 的角度) (2)遵守数据有效性判则: a1﹢a3=a2﹢a4 b1﹢b3=b2﹢b4 5、关于径向偏差的测量: 为什么两转子径向的实际偏差值等于表值的一半?(即为什么实际偏差值是表值 的一半?) 如图所示:以垂直方向为例,假设 A、B 两转子的高低差为 h,联轴节的外圆半径 为R。 当我们以 A 转子的轴心为基准,可测得 B 转子联轴节的最高点的实际高度为: L1=R-h (1) 当我们以 A 转子的轴心为基准,可 测得 B 转子联轴节的最低点与 A 转子轴心的高 度差为: L2=R﹢h (2) 由(2)-(1)得: L2-L1=2h h=(L2-L1) /2 当在顶点位置时把表调为零,即L1=0,得:h=L2/2 所以:两转子径向的实际偏差值等于表值的一半?(说明:该判则在水平方向也 适用) 6、单表对中张口方向的判断 (一)、张口值的计算公式 (1)、垂直方向的张口值的计算公式: ⊥A=(a3+b3) d/2s (2)、水平方向的张口值的计算公式:∥A= 〔(a4-a2) +(b4-b2) 〕d/2s 式中:⊥A—垂直方向(上下)的张口值 ∥A—水平方向(左右)的张口值 S—两联轴节端面之间的距离 d—联轴节的外圆直径(打表处) (3)、关于张口值计算公式的推导 由于张口值计算公式的推导较为复杂,涉及到相似三角形等数学方面的知 识,加之不影响我们的实际找正工作,在此不再叙述。 (4)、关于张口值计算公式的简化我们在实际找正过程中,尤其是对小机泵的找 正 ,都习惯于口算 ,很少笔算。所以为了便于运用,进行如下简化。 由于张口值相对与联轴节的外径和两联轴节的距离来说很小,我们可以近似 的认为 S=d, 则张口值的计算公式变为: (1)、垂直方向的张口值的计算公式: ⊥A=(a3+b3) /2 (2)、水平方向的张口值的计算公式: ∥A= 〔(a4-a2) +(b4-b2) 〕/2 式中: ⊥A—垂直方向(上下)的张口值 ∥A—水平方向(左右)的张口值 注意: a、以上张口值的计算公式为单表找正的实际运用公式(大机组除外) b、在计算中要考虑实测数据的正、负。 (5)、关于张口方向的判断 (a)、垂直方向公式:⊥A=(a3+b3) /2 当: ⊥A>0 时, 上张口,⊥A0 时,右张口,向a2 方向张口,∥A