1、原理不同:一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线;二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电。
2、适用场地不同:一级配电箱是施工用电配电柜作建筑工地施工用电用;二级配电箱是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符的。它们都符合建设部门有关施工用电规范标准。
3、总路不同:一级配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。二级配电箱总路是总隔离搭配总路熔断路器或断路器。
4、设计不同:一级配电箱采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接;二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑。
5、剩余电流不同:一级配电箱剩余电流动作装置的额定动作电流在300~500ma;二级配电箱要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300ma。