武汉城投中元空调工程有限公司
电话:027-88231607
传真:027-88231607
网站:http://www.whmdzykt.com
地址:武汉市洪山区南湖大道55号(中南丰田对面)
扫一扫关注微信公众号
空调铜管焊接工艺较简单,需要材料1磷铜焊条,2燃料为液化气(煤气,天然气,丁烷等均可),3助燃剂氧气,4焊炬,将焊炬蓝色管连接氧气罐,红色管连接燃料罐,检查焊炬是否正常,若焊炬正常我们慢慢打开燃料阀并点燃,再打开氧气阀调节火焰使其为蓝色火焰,先用外焰将接缝处稍微烘烤一武汉中央空调下预热旋即用蓝色火焰加热焊缝并将焊条靠近火焰预热,当铜管焊缝处发红后将焊条放在焊缝处,用蓝色火焰同时加热焊缝及焊条直至焊条熔化溶满焊缝,焊接结束。
1,焊接铜管一定要用钎焊,也叫氧焊,气焊,多种多样的叫法,我司是叫钎焊,武汉空调燃烧的气体是液化石油气与氧气混合燃烧的火焰进行焊接的。
2,空调铜管一般比较薄,壁厚一般在0.3-1.2mmz左右,所以焊接的时候一定注意加热的时间,加热温度超过600度,0.03秒就会让铜管融化,称之为烧熔。
3,焊接后一般用干净的冷水冷却,避免氧化,管内一般通入氮气保护管内不氧化。
4,钎焊火焰分为氧化武汉美的空调焰,还原焰,中性焰,一般焊接用还原焰,保证铜管品质。
5,焊接点一般不要用力掰扯,因为焊料会出现裂纹。
6,焊接的时候,需要准备一些与焊接工艺相关的东西,例如焊接使用的焊条,焊接使用的燃料一般是天然气或丁烷,焊接时使用的助燃气是氧气,还有焊接工具焊炬。
7,东西武汉美的中央空调准备齐全开始焊接操作,焊接的时候要注意的事项是在操作气瓶的时,气瓶必须是直立的,氧气瓶与天然气瓶的距离到有明火的距离要大于5米以上,这个才是安全距离。
焊炬与气瓶的连接方法是否是正确的,铜管与铜管件直接也要保持一定的距离,操作的时候一定要带好防护眼镜,在焊接的现场一美的湖北代理定要放有灭火器材,焊接的地方注意一定要保持通风顺畅。
现在越来越多的家庭都在用中央空调,但是很多人对于中央空调不是非常了解。
由于中央空调室内机是安装在吊顶之中,所以需要和装修一起进场,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线。
第一步:在水电进场时就美的空调湖北代理可以安排吊装中