一、发电机获得励磁电流的几种方 式1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机, 这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁 绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种励磁方式具有 励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机 主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大, 10MW以上的机组中很少采用。2、交流励磁机供电的励磁方式,现代大容量 发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输 出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方 式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁 电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。为了提高 励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200HZ 用400——500HZ的中频发电机。这种发电机的直流励磁绕 组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此, 它没有电刷,滑环等转动接触部件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优 点。缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。3、无励磁机的励磁方式:在励 磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发 电机本身励磁,称自励式静止励磁。自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方 式。自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流,经整流后供给 发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。 自复励磁方式除没有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感 器。这种互感器的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整 流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电 压电源和通过串联变压器获得的电流源。二、发电机与励磁电流的有关特性1、电压 的调节自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功 负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电 压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端 电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁 电流。2、无功功率的调节:发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电 源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发 电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发 电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是 通常所说的“调压”,而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配:并 联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。大容量发电机 应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷 能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电 压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电? 系统稳定单元 用于.