消防系统中有输入模块监视模块(配接信号蝶阀,压力开关,°防火阀,水流指示器(松江对此有专用模块B)其它厂家的开关量输出型可燃气体探测器、感温电缆等等设备)输入输出模块控制模块(配接送风阀,排烟阀,卷帘门,电磁阀,电梯,空调,强切(照明、动力切断),°防火阀)切换模块,类似于继电器双输入输出模块隔离器,分支回路短路时,将被自动断开输入模块(非编码探测器接口模块),并联配接非编码探测器电话模块,用于将手提固定消防电话分机连入总线制消防电话系统广播模块,用于总线制消防广播系统中消防广播间的切换控制多线模块,连接消防泵、喷淋泵、风机等大电流设备,与多线控制点一对一使用。