保护接地电气装置的金属外壳、配 电装置的架构和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为 防止其危及人身和设备的安全而设的接地 一、电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有以下要求:1、所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。2、所保护 电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,要与电源中性点 的接地分开。二、当无法满足上述要求而必须采取共同接地 方式时,则应符合以下要求:1、电动单梁起重机采用电磁 式漏电保护器时,diangon.com 所保护电气设备的外壳可接至 保护地线(PE 线)或保护零线(PFN 线)。在这种情况下,可不 对自动开关进行校核,但必须校核漏电保护器(零序互感器) 的动稳定度和热稳定度。2、采用电子式漏电保护器时,所 保护电气设备的金属外壳也可与保护地线相连。在这种情况 下,除应校核零序互感器的动稳定度和热稳定度之外,还应 校核发生单相接地时漏电保护器的辅助电源电压是否在允 许的电压范围以内,以保证漏电保护器能可靠动作。3、接 地电阻应能够保证漏电保护器可靠动作。4、当电动单梁起 重机配电系统采用漏电保护器分级保护时,为了使各级保护 器有选择性地动作,各级的分断时间应不相同。