1, 怎样清洗空调室内机冷凝器拆卸图解
一、工具/原料1、一个大扳子和一个5个的内六角,十字螺丝刀(改锥),密封胶带;2、 8寸、10寸活扳手各一把,安全带一套,10m长绳一根。二、操作步骤1、首先收氟打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭,最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样,同事关闭空调,拔下220V电源插头,这样收氟工作完成。2、空调拆室外机卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。这种教训非常多,不得有一点马虎。3、空调拆室内机用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。三、注意事项回收制冷剂应注意的是要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷