使用10平方馈电光缆 距离(米)\功率(W) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 RRU数量 蓄电池组到组合开关电源压降 设备实际工作允许压降 80 0.12 0.23 0.35 0.47 0.58 0.70 0.82 0.94 1.05 1.17 1.29 1.40 1.52 1.64 1.75 1.87 1.99 2.11 2.22 2.34 2.46 2.57 2.69 2.81 2.92 3.04 3.16 3.27 3.39 3.51 3.63 3.74 3.86 3.98 4.09 4.21 4.33 4.44 4.56 1 0.18 7.72 160 0.23 0.47 0.70 0.94 1.17 1.40 1.64 1.87 2.11 2.34 2.57 2.81 3.04 3.27 3.51 3.74 3.98 4.21 4.44 4.68 4.91 5.15 5.38 5.61 5.85 6.08 6.32 6.55 6.78 7.02 7.25 7.49 7.72 7.95 8.19 8.42 8.65 8.89 9.12 2 0.18 7.72 240 0.35 0.70 1.05 1.40 1.75 2.11 2.46 2.81 3.16 3.51 3.86 4.21 4.56 4.91 5.26 5.61 5.96 6.32 6.67 7.02 7.37 7.72 8.07 8.42 8.77 9.12 9.47 9.82 10.18 10.53 10.88 11.23 11.58 11.93 12.28 12.63 12.98 13.33 13.68 3 0.19 7.71 320 0.47 0.94 1.40 1.87 2.34 2.81 3.27 3.74 4.21 4.68 5.15 5.61 6.08 6.55 7.02 7.49 7.95 8.42 8.89 9.36 9.82 10.29 10.76 11.23 11.70 12.16 12.63 13.10 13.57 14.04 14.50 14.97 15.44 15.91 16.37 16.84 17.31 17.78 18.25 4 0.19 7.71 400 0.58 1.17 1.75 2.34 2.92 3.51 4.09 4.68 5.26 5.85 6.43 7.02 7.60 8.19 8.77 9.36 9.94 10.53 11.11 11.70 12.28 12.87 13.45 14.04 14.62 15.20 15.79 16.37 16.96 17.54 18.13 18.71 19.30 19.88 20.47 21.05 21.64 22.22 22.81 5 0.20 7.70 电缆价格 276.4 552.8 829.2 1105.6 1382 1658.4 1934.8 2211.2 2487.6 2764 3040.4 3316.8 3593.2 3869.6 4146 4422.4 4698.8 4975.2 5251.6 5528 5804.4 6080.8 6357.2 6633.6 6910 7186.4 7462.8 7739.2 8015.6 8292 8568.4 8844.8 9121.2 9397.6 9674 9950.4 10226.8 10503.2 10779.6 红色:为压降不符合要求 白色:为压降符合设备实际工作压降要求 蓄电池组自身压降按0.2V考虑,开关组合电源自身压降按0.3考虑 蓄电池组到开关组合电源压降按2G设备12载频,TD设备1个BBU加3个RRU考虑 0.19=(12*3.5+(300+80*3)/48)*5*2/57/50 直流开关电源按蓄电池保护电压1.85V考虑,蓄电池输出端的电压为44.4V,则到设备工作截至电压 1.导线压降计算公式:?U = 2L ×I ρ×S ?U :压降;L:电 缆长度;S:电缆截面积;ρ:导线电导率,铜取57; 2.空开短路保护最长电缆长度计算公式:L=U× ρ×S 2× I L :空开短路保护最长电缆长度;U:空开输出电压,直流取48V; ρ: 导线电导率,铜取57;S:导线截面积;I:短路电流,取空开额定电流的5~ 10倍 电缆单价 小电源价格 6.91 7800 876 1752 备工作截至电压36V时,允许的压降为44.4-0.2-0.19-0.3-36=7.72V