1, 4平方铜线可以同时带动两台3匹空调吗

一、2台3匹空调用4平方铜芯线不行,最好用6平方的线缆。二、因为2台3匹空调38A左右,4平方的线缆最大能承受35A的电流,所以建议使用6平方的线缆。三、线径电流对照参考:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。注意事项1,电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。2,室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。3,室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。4,若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。5,有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。6,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;7,房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失;8,玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;百度百科 空调

2, 4平方米铜线能带多少瓦电器

220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220*(26~42)*0.95=5434~8778W;4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220*(22~34)*0.95=4958~7106W;在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.希望有所帮助。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。家庭电路设计,2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考。电线火线为红色,零线可选颜色有:蓝色、黑色。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。参考资料: