(1) 敷设电缆作业应设专人统一指挥。作业前,作业负责人或总指挥应向全体作业人员讲明作业要求、联络信号及注意事项。作业人员应分工明确、相互协作、尽心尽责。在居民区及公路、铁路交通要道附近作业,要专人看管监护,井设“前方施工、车辆 绕行”标志,夜间应设红灯标志。 (2) 电缆敷设时,应选择坚硬平坦的地面支撑电缆轴,使用的 丝杠千斤支架应转动灵活、坚固且安全可靠,能保证电缆轴架起 落时端面垂直、卷筒水平。电缆轴保护板拆除后要集中保管,以免钉子扎伤人脚。 (3) 电缆在沟内展放时 ,操作人员一般由手提或肩扛将电缆拖到终点,在拐弯处操作人员必须站在电缆的外侧,以免被电缆挂倒;在墙洞口、沟口、管口或隔层敷设时,手应距口处lin以上, 以免碰伤手指。敷设电缆必须戴手套。 (4) 电缆敷设时,任何时候必须保证电缆的弯曲半径在允许范围之内。 (5) 沟内敷设电缆应先将沟内杂物清除干净,垫砂内不准有坚硬锋利之物;沿墙或架空敷设时必须牢固可靠,架空敷设应遵 照架空线路施工的有关安全规定。 (6) 同一沟内或隧道内敷设的数条电缆,工程需要移动其中运行中的电缆时,除应经电气负责人批准外,还应制定现场安全措施,并有专人指挥,移动电缆的长度不应超过100m。10kV及以上的电缆禁止带电移动。移动过程中必须保证电缆的弯曲半径在允许范围内。 (7) 电缆头作业时,使用喷灯或明火加热应有防火措施,易燃 品、化学物品及油类应妥善保管并远离热源。 (8) 作业中搬运电缆胶时,应戴防护手套;搬运加热后的电缆胶时,应用有嘴和带盖的桶,传递时应注意不得使胶溅出或翻倒, 除戴套袖外,应穿长袖工作服、戴鞋盖,必要时要戴口罩。 (9) 在高处加灌电缆胶时,下面不准站人,作业人员应戴防护 眼镜。加热电缆胶或熔铅时,应戴口罩、手套及鞋盖,且站在上风侧,现场应有防止水滴人烧热的电缆胶内的措施;用勺取熔铅液时,勺应先预热,以免铅液飞溅。 (l0) 熔化电缆胶必须采用缓慢温火,严禁急火猛火。不得用锡焊成的容器加热,容器应有嘴有盖,电缆施工作业的安全注意事项有哪些避免溢出。 (11) 在制做环氧树脂电缆头作业中,当烘干石英粉时,必须 戴口罩,配制药液应戴防护眼镜和医用手套。现场通风必须良好, 并在上风侧操作。当皮肤接触到胺固化剂,应立即用水冲洗并用 酒精擦净,如发现头晕或疲劳时,应立即离开现场,到通风处休息。为了安全,有条件的地方应尽量用热缩电缆及热缩电缆头。