1, 6平方的电线能带多少千瓦.单相6平方电线能带多少功率?

1、三相电每个千瓦估算为2A,单相电每个千瓦估算为4.5A。2、理想的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。6平方铜线的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。P=UI P = 220 x 40 = 8800(W) 最大可以带大约8.8KW的负荷为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。6平方最高是48A。P=IU=48*220=10.56千瓦。

2, 6平方的电线能带多少千瓦?

6平方的电线能带多少千瓦具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。