电动单梁起重机漏电保护器所保护的电气设备的外壳必须接地的要求。1.漏电保护器所保护的电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有以下要求:(1)所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。(2)所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。2.当无法满足上述要求而必须采取共同接地方式时,则应符合以下要求:(1)电动单梁起重机采用电磁式漏电保护器时,所保护电气设备的外壳可接至保护地线(PE线)或保护零线(PFN线)。在这种情况下,可不对自动开关进行校核,但必须校核漏电保护器(零序互感器)的动稳定度和热稳定度。(2)采用电子式漏电保护器时,所保护电气设备的金属外壳也可与保护地线相连。在这种情况下,除应校核零序互感器的动稳定度和热稳定度之外,还应校核发生单相接地时漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内,以保证漏电保护器能可靠动作。(3)接地电阻应能够保证漏电保护器可靠动作。(4)当电动单梁起重机配电系统采用漏电保护器分级保护时,为了使各级保护器有选择性地动作,各级的分断时间应不相同。

3, 设备外壳接地线,有没有规定是什么颜色的?

接地线的颜色主要是绿、黄、蓝。