2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:
电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。
3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时,应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离。
4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。
5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞,防火板间隙用防火泥封堵。
6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管,套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈。
7、桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层,套管端口用防火泥填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状,内塞防火包如图(7)。
8、母线穿楼板防火封堵做法可参照桥架防火封堵工艺。
9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。
专用防火封堵材料
做法示例
1、防火包/阻火包性能指标
外观、松散密度、耐水性、耐油性、抗压强度、抗跌落性、耐火性能
包体完整无破损0.6×103kg/m3 ≥3d R≥0.05Mpa 一级防火封堵材料耐火极限≥180min
2、防火泥性能指标
外观
密度
耐水性
耐油性
腐蚀性
耐火性能
塑性固体,具有一定柔韧性
≦2.0×103Kg/m3
≧3d,无溶胀
≧3d,无溶胀
≧7d
一级防火封堵材料耐火极限≧180min
3、防火材料耐火等级为三级
一级≥180min180min>二级≥120min 120min>三级≥90min
图9 阻火包
图10 防火泥
施工方法
1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包,阻火包平铺于垫上,垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包,阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。
2、防火泥:
(1)将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中