非常重要的. 使用表 4-1 作为正常定期养护的指导 偶然或是远程起动可能导致严重 纪录在第 7-1 页的纪录表上. 的人身伤害或是死亡。在对发电机组操作必 可以由任何发动机修理组织或个人来维护,更换 须断开蓄电池的负极以防止起动。 或是修复排放控制设备和系统.然而,质保工作 表4-1.定期养护表 发生频率 程序 第一个 每天 /8 每月每年每年每800 每2年每5年页数 50 小时 小时 /100 小/200 小/500 小 小时 /2000 后时时时小时 一般检查 X 4-2 检查机油油位 X 4-3 检查蓄电池 X2 4-2 检查 V 皮带张紧 X3 4-11 度 排出燃油中的水 X 4-5 检查虹吸管 X 4-7 更换机油和滤器 X X 4-3 更换燃油滤器 X 4-5 更换海水泵叶轮 X 4-10 更换锌棒 X 4-7 调整气门间隙 X5 - 更换冷却液,压力 X 4-6 帽和节温器 检查发电机轴承 X4 - 1- 包括机油油位,冷却液位,燃油系统,排气系统和蓄电池检查。 2- 参见蓄电池生产商推荐。 3- 检查滑移,开裂和磨损 4- 必须由经过培训的有经验的人员根据发动机和发电机组的服务手册进行操作 4-1 一般检查 在每天的第一次启动前以及每八小时运行后检 查发电机组。 机组运行而打开。如果装有水废气分离器(见安装手册),则应为排水管打开海水旋塞。检查更换泄露或损坏的软管。 油位 蓄电池接线 检查机油油位(p.4-5) 参照养护蓄电池和蓄电池的连接。 排气系统 机械方面 检查排气系统是否有渗漏以及排气歧管,排气弯 管,消音器,水分离器和舱面属具上的管夹是否 松开。替换排气软管的损坏部分。 检查所有的一氧化碳探测器是否在工作。 废气是能致命的!直到修复所有的排 气渗漏后才能运行发电机组。 用e-系列数字显示器来监控发电机组的状态 (p.2-4)。 当机组运行时,寻找机械损伤,察看,监听任何 不正常的噪声和震动。