1.检测尺(靠尺)使用方法
检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。
活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可。)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。
2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。
1.1墙面垂直度检测
手持2m检测尺中心,位于同自己腰高的墙面上,但是,如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时,应将其往上延伸相同的高度。
参照示范图1-2,图1-3进行检测。(砖砌体、混凝土剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)。
当墙面高度不足2m时,可用1m长检测尺检测。但是,应按刻度仪表显示规定读数,即使用2m检测尺时,取上面的读数;使用1m检测尺时,取下面的读数,参见示范图1-4。
对于高级饰面工程的阴阳角的垂直度也要进行检测。检测阳角时,要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;
检测阴角时,要求检测尺离开阴角的距离不大于100㎜,当然,越接近代表性就越强。
1.2墙面平整度检测
检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测(参照2.4契形塞尺)。
每处应检测三个点,即竖向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。参照示范图1-5,图1-6,图1-7进行检测。
平整度数值的正确读出,是用楔形塞尺塞入缝隙最大处确定的,但是,如果手放在靠尺板的中间,或两手分别放在据两端1/3处检测时,应在端头减去100㎜以内查找最大值读数;参照示范图1-8进行检测。
如果将手放在检测尺的一端检测时,应测定另一端头的平整度,并取其值的1/2作为实测结果。
(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上,所不同的是受检混凝土柱子的正面及侧面,各斜向检测两处平整度)。
1.3地面平整度检测
检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同,仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。
其他等方法参照1.2条进行检测。所不同的是遇有色带、门洞口时,应通过其进行检测。参照示范图1-9,图1-10,图1-11,图1-12进行检测。
1.4水平度或坡度检测
视检测面所需要使用检测尺的长度,来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测。
检测时,将检测尺上的水平气泡朝上,位于被检测面处,并找出坡度的最低端后,再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中,边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后,在塞尺刻度上所反映出的塞入深度,就是该检测面的水平度或坡度。
参照示范图1-13,图1-14,图1-15,图1-16检测。还可利用检测尺对规格尺寸不大的台面,或长度尺寸不大的管道水平度、坡度进行检测。
1.5仪表指针偏差校正方法
垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差,应将检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.1米水平直方木或铝型材,竖直安装在墙面上,由线坠调正垂直,将检测尺放在标准水平物体上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝,使气泡居中。
2.小线盒、钢板尺及楔形塞尺使用方法
钢直尺是最简单的长度量具,它的长度有150,300,500和1000 mm四种规格。图2-2是常用的150 mm钢直尺。
2.1小线盒与钢板尺配合使用检测墙面板接缝直线度
从小线盒内拉出5m长的线,不足5m拉通线。三人配合检测,两人拉线,一人用钢板尺量测接缝与小线最大偏差值。
参照示范图2-3,图2-4进行检测。
2.2小线盒与钢板尺配合使用检测地面板块分格缝接缝直线度
其检测方法同2.1条,并参照示范图2-5,图2-6进行检测。
2.3用钢板尺检测接缝宽度
用钢板尺检测分格缝较大缝隙时,注意钢板尺上面的刻度为1mm的精度;其下面的刻度为0.5mm的精度。可参照示范图2-7进行检测。
2.4用楔形塞尺(游标塞尺)检测缝隙宽度
用楔形塞尺检测较小接缝缝隙时,可直接将楔形塞尺插入缝隙内。当塞尺紧贴缝隙后,再推动游码至饰面或表面,并锁定游码,取出塞尺读数。
参照示范图2-9进行检测。
2.5 用0.1~0.5mm薄片塞尺与钢板尺配合检查接缝高低差
先将钢板尺竖起位于面板或面砖接缝较高一侧,并使其紧密与面板或面砖结合。然后再视缝隙大小,选择不同规格的薄片塞尺,并将其缓缓插入缝隙即可。
那么,在0.1~0.5mm薄片塞尺范围内,所选择的塞尺上标注的规格,就是接缝高低差的实测值。注意,当接缝高低差大于0.5mm时,用楔形塞尺进行检测。参照示范图2-11进行检测。
3.方尺(直角尺)使用方法
方尺也称之为直角尺,不仅适用于土建装饰装修饰面工程的阴阳角方正度检测,还适用于土建工程的模板90°的阴阳角方正度、箍筋与主筋的方直度、钢结构主板与缀板的方直度、钢柱与钢牛腿的方直度、安装工程的管道支架与管道及墙面或地面的方正度、避雷带支架与避雷带及女儿墙或屋脊、檐口的方直度等检测。
检测时,将方尺打开,用两手持方尺紧贴被检阳角两个面、看其刻度指针所处状态,当处于“0”时,说明方正度为90°,即读数为“0”;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度大于90°;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度小于90°,偏离几个格,就是误差几毫米。
(该尺左右各设有7mm的刻度,对于普通抹灰工程而言,允许偏差为4mm,若超过6mm,即超过1.5倍时,不仅是不合格,而且还须返修)。
严格地讲,对一个阳角或阴角的检测应该是取上、中、下三点的平均值,才具有代表性。参照示范图3-2,图3-3,图3-4,图3-5,图3-6,图3-7进行检测。
4.磁力线坠使用方法
磁力线坠适用于上下水、消防水、采暖、煤气等竖向金属管道安装工程的垂直度检测。
还适用于高度在3~5m的钢管柱或钢柱安装工程的垂直度检测。现以竖向管道安装工程为例,叙述其垂直度检测方法。
先从磁力盒中将线坠拉一定长度,然后再将磁力盒吸附在操作者手能探得着的高度处,再用钢卷尺量定1m高。当线坠稳定后,用钢板尺在线坠上端测定其垂直度偏差值。
检测时应在每根受检管道的正、侧两个方向各检测一处垂直度。参照示范图4-3,图4-4,图4-5进行检测。
5.响鼓锤使用方法
响鼓锤分为两种,一种是锤头重25g的,称之为大响鼓锤;另一种是锤头重10g的,称之为小响鼓锤。
其各自的用途和使用方法都不相同,不能随意乱用。
5.1大响鼓锤使用方法
5.1.1大响鼓锤的锤尖作用,是用来检测大块石材面板,或大块陶瓷面砖的空鼓面积或程度的。
使用的方法是将锤尖置于其面板或面砖的角部,左右来回退着向面板或面砖的中部轻轻滑动,边滑动边听其声音,并通过滑动过程所发出的声音来判定空鼓的面积或程度。参照示范图5-2,图5-3进行检测。
注意:①千万不能用锤头或锤尖敲击面板或面砖。②对空鼓面积做标注时,由于带色笔难以清除,最好用白色粉笔画出。
5.1.2.大响鼓锤的锤头作用,是用来检测较厚的水泥砂浆找坡层及找平层,或厚度在40mm左右混凝土面层的空鼓面积或程度的。
使用的方法是将锤头置于距其表面20~30mm的高度,轻轻反复敲击,并通过轻击过程所发出的声音,来判定空鼓的面积或程度。参照示范图5-4进行检测。
5.2小响鼓锤使用方法
小响鼓锤的锤头作用,是用来检测厚度在20mm以下的水泥砂浆找坡层、找平层、面层的空鼓面积或程度的。
使用的方法是将锤头置于距其表面20~30mm的高度,轻轻反复敲击,并通过轻击过程所发出的声音,来判定空鼓的面积或程度。
小响鼓锤的锤尖作用,是用来检测小块陶瓷面砖的空鼓面积或程度的。
使用的方法是将锤尖置于其面砖的角部,左右来回退着向面砖的中部轻轻滑动,边滑动边听其声音,即通过滑动过程所发出的声音,来判定空鼓的面积或程度。参照示范图5-5进行检测。
伸缩响鼓锤也是常用的一种检测工具,伸缩响鼓锤的作用,是用来检查地(墙)砖、乳胶漆墙面与较高墙面的空鼓情况。
其使用方法是将响鼓锤拉伸至最长,并轻轻敲打瓷砖及墙体表面。即通过轻轻敲打过程所发出的声音,来判定空鼓的面积或程度。参照示范图5-7,图5-8进行检测。
6.对角检测尺使用方法
6.1 对角检测尺的功能,主要是用来检测门窗、洞口等构件或实体的对角线差,并通过对角线差来判定其方正程度的。
对角检测尺为三节伸缩结构,中节尺设有三档刻度线。检测时,视其被检构件斜线长度,将大节尺推键锁定在中节尺上某档刻度线 “0”位,再将对角检测尺两端尖角顶紧被测对角顶点,紧固小节尺。
检测另一对角线时,松开大节尺推键,使其两端尖角顶住被测对角顶点后紧固推键,同时读出对角线差值。参照示范图6-2,图6-3,图6-4进行检测。
6.2 对角检测尺与检测镜配合使用方法
对角检测尺上部的小节尺顶端备有M6螺栓,可装检测镜进行高处的背面、冒头等质量状态。参照示范图6-5,图6-6,图6-7进行检测。
6.3单独使用检测镜的检测方法
单独使用检测镜进行观感质量检测时,可用以检测管道背后、门的上下冒头、弯曲面等肉眼不易直接看到的部分质量。
方法与上大同小异,不再赘述。可参照示范图6-9,图6-10进行检测。
6.4对角线尺还能与楔形塞尺及响鼓锤头组合使用,其检测方法同上,不再赘述。
7.用钢卷尺检测柱子截面尺寸的方法
对受检柱子检测时,每根柱子应检测两个面的截面尺寸,最好将尺的端头让出100mm后再量测,以免勾住一端出现人为偏差。可参照示范图7-1进行检测。
8.用百格网检测砂浆饱满度方法
百格网共分为100个格,是用来套比或检测砌体所用砖的大面规格尺寸为:115×240mm的饱满程度的。
不仅仅是适用于被淘汰的粘土砖。也适用于免烧砖、空心砖等同规格的砖。
检测时,要求在砌筑过程中,对每个操作者跟踪随机抽取三块砖,并将三块砖翻面朝上,用百格网分别套比或检测其饱满程度,且取其三块砖的平均值。
注意:①一般砌体砂浆饱满度不小于80%。保温墙体不小于90%。超出此范围应返工处理;
②检测时,应对翻上来的三块砖进行检测,不得检查砌体上的三块砖面。可参照示范图8-2进行检测。
9.焊接检测尺使用方法
主要特点:此尺能一尺多用。可作一般钢尺使用;可测量型钢、板衬及管道错口;坡口角度;间隙尺寸;
对接焊缝X型坡口角度;垂直焊缝高度(对接、角接);角焊缝高度;焊缝宽度;坡口错位;焊缝咬肉深度等用途。
使用说明:主尺正面边缘用于对接校直和测量长度尺寸(图一),高度标尺一端用于测量母材间的错位及焊缝高度(图二、图三、图四),另一端用于测量角焊缝厚度(图五)
测角尺15°锐角面上的刻度用于测量间隙(图六),测角尺与主尺配合可分别测量焊缝宽度及坡口角度(图七、图八、图九、图十),活动尺游标尺两端可作60°、75°、90°、和30°角度样板使用(图十一),游标尺测量焊缝咬肉深度(图十二)。