活线工艺实用性很强,今天我们请来了多年的老电工让他来给我们说说如何在布线时做活线工艺。 1、先布管后穿线 活线工艺在施工时必须把所有线管都预埋固定好,然后再穿线进去,而不是一边走管一遍穿线,只有这样才能保证所有线路都能灵活抽动。 2、锁扣入盒 线管的边缘比较锋利,锁扣更加圆滑,锁扣入盒可以保护电线在扯动时表皮不被磨损。 3、使用PVC阻燃管 要保证管内
查看详情
家装效果图 资料名称: 家装电工实用技巧 1、一般用于插座的为单芯线 2.5平方电线, 3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线 6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 2、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线 1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。 3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太使用。 4、音响线越粗越好,建议选用 2*1.5 2或2*1.2 规格5.电视分配器分得越多,电视信号
立即下载
浏览数:705
电路工程是装修过程中极为重要的一步,电路施工的好坏关系着后续用电的方便性和安全性。以下从电线选材和施工工艺两个方面为大家介绍装修过程中的电路工程。 一、电线种类及选择 要了解家装用线标准,需要先了解家装电线的规格和型号。 1、电线的种类 (1)家装电线规格 家装电线根据铜芯的截面大小主要可以分为1.5mm²、2.5mm²和4 mm²3种常用的规格,另外还有6 mm²和10 mm²的电线,主要用作进户主干线,在家装施工中几乎用不到。 1.5 mm²线:主要用于灯具照明和开关线。 2.5 mm
查看详情
浏览数:943
教程 01 电气安装 楼板、剪力墙上的预留预埋 工作流程:定位放线→接线盒选用及安装→电气配管、固定→调整及板面清理 1. 定位放线 1)项目部对水电图纸进行优化,结合建施图对水电施工图中线管走向、电箱、开关、插座位置进行尺寸定位,将优化后的图纸交由劳务队施工并对劳务队进行技术交底。 开关位置定位图 强弱电箱位置定位图 2) 根据项目部提供的经优化后的施工图及技术交底进行接线盒及梁下管口的定位并在模
查看详情
浏览数:2800
教程 01 电气安装电气安装 楼板、剪力墙上的预留预埋 工作流程:定位放线→接线盒选用及安装→电气配管、固定→调整及板面清理 1. 定位放线 1)项目部对水电图纸进行优化,结合建施图对水电施工图中线管走向、电箱、开关、插座位置进行尺寸定位,将优化后的图纸交由劳务队施工并对劳务队进行技术交底。 开关位置定位图 强弱电箱位置定位图 2) 根据项目部提供的经优化后的施工
查看详情
浏览数:859
1 电气安装中质量通病问题对住宅工程质量的影响 1.1 电气安装施工质量对建筑结构的影响某住宅为了固定顶棚上的一个吊灯,需要在楼板缝中从上向下安放一块木砖,但因施工顺序或木砖尺寸不合适,致使安放木砖处两块空心板被砸坏露筋,破坏了空心板的主筋结构,对整个主体结构产生很大的危害;再如,某住宅楼配电箱预留在楼梯梁下的承重墙上,承重墙局部承压能力不够,无法承担上面几层楼梯的重量,形成了严重的隐患。 1.2 剔槽埋管直接影响墙体承载力和强度剔槽埋管是电气预埋不到位而常见的补救措施,在建筑工地上屡见不鲜,但是如果操作不当也会直接影响墙体的质量,在施工中曾见240m
查看详情
浏览数:548
一、电气安装 楼板、剪力墙上的预留预埋 工作流程:定位放线→接线盒选用及安装→电气配管、固定→调整及板面清理 1 .定位放线 1)项目部对水电图纸进行优化,结合建施图对水电施工图中线管走向、电箱、开关、插座位置进行尺寸定位,将优化后的图纸交由劳务队施工并对劳务队进行技术交底。 开关位置定位图 强弱电箱位置定位图 2) 根据项目部提供的经优化后的施工图及技术交底进行接线盒及梁下管口的定位并在模板上作标记,接线盒处用箭头的形式反映出线管的走向。 模板铺设完成后开关、插座等线盒位置定位 2. 接线盒
查看详情
浏览数:929