钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时,利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地连接在一起,安装简单、方便、可靠。
执行标准
卫生指标符合:GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。
产品标准:《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管》CJ/T189-2007
工程标准:《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS 181:2005
管件标准: 电熔管件技术标准GB/T13663.2-2005
性能特点
抗蠕变性能好,持久机械强度高,将网状钢丝网骨架与塑料复合后,钢丝网骨架可有效地约束塑料的蠕变,是塑料本身的持久性强度也大大地提高。
耐温性能好,试验结果表明钢丝网骨架聚丙烯复合管耐温性能是普通聚丙烯(pe)给水管的两倍。
刚性、耐冲击性好、尺寸稳定性好,又有适度柔性,刚柔相济
热膨胀系数小,埋地安装时一般可不用热补偿装置,管材采用蜿蜒状铺设即可起到吸收(或释放)的作用。
钢、塑两种材料复合紧密,稳定可靠,不会脱层
良好的抗腐蚀性和耐磨性
产品结构性能调整方便灵活。可以通过改变钢丝直径、网间距、塑料层厚度、塑料和种类来调整产品的结构与性能,以满足不同的耐压、耐温、防腐要求。
管材采用电热管件连接,品种多样,安装十分快捷可靠。可以通过改变塑料复合管的连接采用电热熔连接和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管插到电热熔管件中,对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热,管材、管件熔体互相熔融在一起,冷却成型后,管材与管件紧密连接一体。
钢丝网骨架聚乙烯复合管焊接方法
(1)试装
对管材、管件进行选配。将电熔接头用手推入管材端口试测间隙大小。根据实际情况用工具或更换管件进行调整,直至正常配合。
(2)划标记。用记号笔在被连接的两根管材上划记号。测量管件的承插深度,在承插深度+10mm的长度处划上醒目的记号。