有关状态继电器的应用,参考项目十STL指令的内容。
⑸内部定时器
定时器在PLC中相当于一个时间继电器,它有一个设定值寄存器(一个字)、一个当前值寄存器(字)以及无数个触点(位)。对于每一个定时器,这三个量使用同一个名称,但使用场合不一样,其所指的也不一样。通常在一个可编程控制器中有几十个至数百个定时器,可用于定时操作。其详细介绍参照项目七。
= 6 \*	GB2⑹内部计数器
计数器是PLC重要内部部件,它是在执行扫描操作时对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。当计数达到设定值时,计数器触点动作。计数器的动合、动断触点可以无限使用。其详细介绍参照项目八
= 7 \*	GB2⑺数据寄存器(D)
可编程控制器用于模拟量控制、位置控制、数据I/O时,需要许多数据寄存器存储参数及工作数据。这类寄存器的数量随着机型不同而不同。
每个数据寄存器都是16位,其中最高位为符号位,可以用两个数据寄存器合并起来存放32位数据(最高位为符号位)。
a.通用数据寄存器D0~D199只要不写入数据,则数据将不会变化,直到再次写入。这类寄存器内的数据,一旦PLC状态由运行(RUN)转成(STOP)时全部数据均清零。
b.停电保持数据寄存器D200~D7999除非改写,否则数据不会变化。即使PLC状态变化或断电,数据仍可以保持。
c.特殊数据寄存器D8000~D8255这类数据寄存器用于监视PLC内各种元件的运行方式用,其内容在电源接通(ON)时,写入初始化值(全部清零,然后由系统ROM安排写入初始值)。
d.文件寄存器D1000~D7999文件寄存器实际上是一类专用数据寄存器,用于存储大量的数据,例如采集数据、统计计算器数据、多组控制参数等。其数量由CPU的监视软件决定。在PLC运行中,用BMOV指令可以将文件寄存器中的数据读到通用数据寄存器中,但不能用指令将数据写入文件寄存器。
= 8 \*	GB2⑻内部指针(P、I)
内部指针是PLC在执行程序时用来改变执行流向的元件。它有分支指令专用指针P和中断用指针I两类。
a.分支指令专用指针P0~P63分支指令用指针在应用时,要与相应的应用指令CJ、CALL、FEND、SRET及END配合使用,P63为结束跳转使用。
b.中断用指针I中断用指针是应用指令IRET中断返回、EI开中断、DI关中断配合使用的指令。