以下为地暖滤网的具体清洗方法:
(1)首先找到地暖滤网的位置。关掉过滤阀水流方向前端的及后端的两个阀门,记住是两个一起关掉,因为回水的压力也有可能很大。
(2)然后用活口扳手将过滤阀丝堵打开,取出过滤网。用清水对过滤网认真清洗,清洗完成后按照原步骤装回原位置,不要图一时省事不安装回去,那可能对地热管道危害更大。
(3)此外,现在有很多进户阀门是电磁钥匙控制的,而过滤阀就安装在进户阀旁边,这个我们就没办法操作了,就需要地热公司的人员用电磁钥匙关死阀门后进行操作,步骤与以上步骤一致。
二、地暖滤网多长时间清洗一次
1、一般来说,地暖滤网每年都需要清洗一次,即使做不到每年都清洗,那也至少两年清洗一次。
2、有些朋友反映,地暖一年不如一年热,主要由供热水质水温、水矿物质微生物发生化学反应产生粘泥附着管道造成管路堵塞等多种原因造成,地热管结垢后会严重影响供暖温度。
3、所以地热管道最好定期清洗,一般1-2年就得彻底清洗一次。定期维护地热,一般室温能提高1℃-3℃。