图三
图四
图五
2、线路对地电流
如图一中所示,火线L3对地线PE间是有电流,这个电流会因所加在两端的电阻的大小成反比关系,即电阻越大电流越小。与火线与地线之间的电容大小成正比关系,即电容值越大电流值越大。这里要说明一点,我们平时见到的线路,都会有线路电容存在的,所以火线对地一直是有电流存在的,只不过这个电流是很小很小的,我们感知不到。
这时零线对地线之间,按理论是不存在电流,是因为供电系统中在变压器处零线与地线是相接在一起的,经过各级配电节点始终是独立并且可靠连接的。但是如果在某个配电节点处断路了,那么零线对地也是会有一定的电流,这个电流值相对较小。
这里要也要说明一下,在用电设备终端,地线未做重复接地时,零线对大地也是有容性电流存在的,这个电流很小很小因为线路电容很小很小。