防雷均压环是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。
那么,到底什么是均压环?在建筑防雷设计时,有什么要求?
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
(a)均压环采用不小于Φ8mm的镀锌圆钢,或不小于24mm×4mm的镀锌扁钢。
(b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。
(c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。
(d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D。
(注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。)