初装修最容易懵逼的就是水电问题,比如总听人家说“空调插座要单独一路”、“工长说我家总开太小了”,不禁想问……
“一路”是什么意思???
“总开”又是什么意思???
通常半包式装修,在水电改造阶段工长会提供电线、水管等材料,但开关、插座、空气开关、漏电保护器、配电箱通常由业主自行购买。
今天仔细说说这几件“小玩意儿”,因为它们对安全、实用、美观的装修至关重要。
本文有些经验来自知友装修群……群里你说点遇到的坑,他聊点避坑经验,大家集思广益,抱团避坑!
就等你来聊辣!
群入口在下面,戳链接直达!
一、空气开关 & 漏电保护器
他俩都是用来断电(跳闸)的,具体有什么区别?
1、空气开关
简称空开,是当电路中电流大于额定值就跳闸,从而保护电路不被烧毁的开关装置,功能类似过去老房子用的保险丝。
保险丝电闸,时代的眼泪啊。。。
空开按极数(P)分1P 2P 3P 4P四种,家庭常用就是单极1P和二极2P,适用于额定电压220V。
至于3P、4P,因为是适用380V的,家装基本没有。
1P空开只有一个接线头,接一根火线,跳闸只断这根火线;2P空开有两个接线头,接一根火线和一根零线,跳闸后火线和零线一起断。
空开1P 2P 3P 4P
2、漏电保护器
简称漏保,可以理解成“升级版的空开”,比普通空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。(漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电,人碰到很危险,所以一旦发生漏电,要立刻断电保证人身安全。)
模块上通常有个按钮,标着“每月按一次”。它是个测试按钮,按一下就断电了,证明漏保没有坏掉,顺便缓解一下里面弹簧的压力,有助于延长漏保的寿命。(提醒大家漏保真的要每个月都按一次,毕竟安全是最重要的。)
1P+N漏保
2P+N漏保
除了“每月小按钮”,识别漏保的另一个标志是:肯定有接线口旁边标着“N”。所以1P空开升级,就叫做1P+N漏保;2P空开升级,就叫做2P+N漏保。
有时候为了让漏保节省空间,会把零件高度集成,最后做成的1P+N漏保,尺寸和1P空开差不多,虽然小按钮还在,但“每月按一次”的字样已经省略了。
体型小巧的1P+N漏保,“每月小按钮”就是凸起的白色方块
3、空开用在