对于非原厂SBP,转维修旁路时,一定注意零线的 接法,错误的接法将导致转换中因断了负载端的零线,引起部分负载因过压而 损坏。对于从未用过的维修旁路在操作时应格外小心,除注意接线正确外,还 应检查接线的质量及开关的质量。 以上都有反面案例。 在安装自制SBP 时,当对应相序接错时,合旁路开关时相当于短路,UPS 大部分情况都会损坏,负载100%断电; 有时自制的SBP 中,UPS 的零线成为回路中零线的唯一通路,当工程师进行维 修时,有时会将整个连线拆除,一旦断了零线,负载必烧无疑,因为没有绝对 平衡的三相负载; 某客户UPS 需要扩容,负载不能停机,于是将负载转向从未用过并且最初 安装时未做转旁路实验的维修旁路后,断UPS 输出开关时,维修旁路开关冒了 烟,总开关也跳了,后查原因发现开关的接线太松,承受不了大电流才导致负 载宕机的事故发生。 对于按装了原厂SBP 的UPS 系统在系统切换时,就没有这些麻烦。对于 安装了自制SBP 且接线正确、做过切换实验、线路近期无改动时,也可安照简 单的步骤切换。以上两种情况以外的情况,切换时一定小心,才可实现外部旁 路的真正作用。