农网改造有哪些材料?
电表,电表箱,电线,线管,主线要铝芯电 Lan
农网改造单包工单价表!1。怎么算,急
在百度上点击农网改造单包工程,价格表会Chu现很多类似的表格你可以选择红五角星比较多的那Yi个,打印出来
有没有熟悉低压农网改造做资料的?主要是熟悉统计材料,懂的也行 100分
《农村电网建设与改造技术原则》 第一Zhang 总则 1.1 为搞好农村电网建She与改造(以下简称农网改造)工作,达到Ji术先进,安全可靠和节能的目的,满足农村用Dian增长的需要,提高供电质量和农村配电网的现代化Guan理水平,特制定本《农村电网建设与改造技Shu原则》. 1.2 农网改造选用的设备必须Shi通过省部级或相应级别鉴定的国产设备,应优Xian选择国家经贸委和国家电力公司推荐的产品. 1.3Ge地应根据当地经济发展和用电负荷的情况,在保Zheng用电安全、经济可靠的前提下,因地制宜地采Yong新技术、新产品、新工艺. 1.4Nong网改造工作应严格执行有关设计、施工、Yan收等技术规程和规范. 第二章 总Ti要求 2.1 农网改造工程,要注Zhong整体布局和网络结构的优化,应把农网Gai造纳入电网统一规划. 2.2 农网线路供Dian半径一般应满足下列要求: 400VXian路不大于0.5km;10kV线路不大Yu15km;35kV线路不大于40km;110kVXian路不大于150km; 2.3 在供电Ban径过长或经济发达地区宜增加变电站的布点,Yi缩短供电半径.长远目标为每乡一座变电站,以保Zheng供电质量,以满足发展.负荷密度小的地区,Zai保证电压质量和适度控制线损的前提下,10kVXian路供电半径可适当延长. 2.4 在经济发Da和有条件的地区,电网改造工作要同调度自动Hua、配电自动化、变电站无人值班、无功优Hua结合起来.暂无条件的也应在结构布局、She备选择等方面予以考虑. 2.5 农网改造Hou应达到: 2.5.1 农网高压综He线损率降到10%以下,低压线损率降到12%Yi下. 2.5.2 变电站10kVCe功率因数达到0.9及以上,100kVAJi以上电力用户的功率因数达到0.9及以上,农业Yong户的功率因数达到0.8及以上. 2.5.3Yong户端电压合格率达到90%以上,电压允许Pian差值应达到:220