第二十五条 【监督检查 1】县级以上地方气象主管机 构对本行政区域内的防雷装臵检测活动进行监督检查,可以 采取下列措施: (一)要求被检查的单位或者个人提供有关文件和资 料,进行查询或者复制; (二)就有关事项询问被检查的单位或者个人,要求作 出说明; (三)进入有关防雷装臵检测现场进行监督检查。 气象主管机构进行监督检查时,有关单位和个人应当予 以配合。 第二十六条 【监督检查 2】气象主管机构根据需要, 可以委托专业技术机构对防雷装臵检测单位的防雷装臵检 测活动实施监督。 专业技术机构应当严格按照法律法规和标准的要求出 具监督结论,并对所出具的结论负责。发现防雷装臵检测单 位存在违法违规行为的,应当及时向气象主管机构报告。 第二十七条 【监督检查 3】已取得防雷装臵检测资质 的单位达不到防雷装臵检测资质条件的,有关气象主管机构 责令限期整改,整改后仍达不到资质条件的,予以降低等级 或注销。 第二十八条 【信用管理】省、自治区、直辖市气象主 管机构应当对本行政区域内从事防雷装臵检测的单位建立 信用管理制度,将防雷装臵检测活动和监督管理等信息纳入 信用档案,并公布信用等级。信用管理信息应当作为资质延续、升级的依据。 第二十九条 【质量与信用不符】防雷装臵检测单位有 下列情形之一的,县级以上气象主管机构视情节轻重,责令 限期整改: (一)防雷装臵检测标准适用错误的; (二)防雷装臵检测方法不正确的; (三)防雷装臵检测内容不全面、达不到相关技术要求 或不足以支持防雷装臵检测结论的; (四)所提出的防雷装臵改进措施建议不充分、不合理 或不可行的; (五)防雷装臵检测结论不明确或错误的; (六)信用评价等级较低的。 第三十条 【行业监管】防雷行业组织对防雷装臵检测 活动实行行业自律管理,并接受省、自治区、直辖市气象主 管机构的业务指导和行业监管。 防雷行业组织应当定期对从事防雷检测活动的单位服务 质量进行评价,对评价结果予以公示。 第三十一条 【信息公开】国务院气象主管机构应当定 期公布全国防雷装臵检测单位情况。省、自治区、直辖市气 象主管机构应当对防雷装臵检测单位的监督管理、信用评价 等相关信息及时予以公布。 第三十二条 【违法行为】国家工作人员在防雷装臵检 10 测资质的认定和管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第六章 罚则 第三十三条 【违法申请资质 1】申请单位隐瞒有关情 况、提供虚假材料申请资质认定的,有关气象主管机构不予 受理或者不予行政许可,并给予警告。申请单位在一年内不 得再次申请资质认定。 第三十四条 【违法申请资质 2】被许可单位以欺骗、 贿赂等不正当手段取得资质的,有关气象主管机构按照权限 给予警告,撤销其资质证书;被许可单位在三年内不得再次 申请资质认定;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第三十五条 【从业行为违法】有下列行为之一的, 由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告;有 违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担 赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让防雷装臵 检测资质证书的; (二)向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或 者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的; (三)未取得资质证书或者资质证书已失效,开展防雷 装臵检测的; (四)超出资质等级承接防雷装臵检测的; 11 (五)防雷装臵检测单位承接防雷装臵检测项目后转包 或者违法分包的; (六)其他违法行为。 第七章 附则 第三十六条 【实施细则备案】各省、自治区、直辖市 气象主管机构可以根据本办法制定实施细则,并报国务院气 象主管机构备案。 第三十七条 【实施日期】本办法自 XX 施行。本办法发布之日前已取得防雷装臵检测资质的单位,可在原资质证书有效期内按原资质证书规定的等级从业,资 质证书有效期满后,按本办法核定资质。 12 附表1 防雷装置检测专业设备表 仪器设备名称配置台数 主要性能要求 接地电阻测试仪10 测试电流:1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 10 环路电阻测试仪 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA11 防雷元件测试仪 测试器件:MOV,具备大容量锂电池12 绝缘电阻测试仪 0-1000MΩ13 电磁屏蔽测试设备 屏蔽发生器、屏蔽接收器14 频谱分析仪 6.2GHz 频率范围 ,-160 dBm +20dBm 动态范围 15 表面阻抗测试仪 -1010 16静电电位测试仪 测量范围:20kv17 剩磁测试仪 静态磁场强度测量,量程:0-200mT18 高斯计 量程:0-100mT19 红外线测温仪 -60~86020 数字万用表 21高性能数字万用表 22智能对讲终端 10 含GPS定位、对讲、语音通话、轨迹定位、图像采集、传输等功能 23 GPS GPS定位 24 防爆对讲机 防爆对讲25 标准电阻 10-3 ~10 欧姆,功率1/2w,线绕型26 钢卷尺 分辨率:0.01m27 游标卡尺 量程:0-150mm13 附表2 防雷装置检测资质