哪位亲晓得4平方电线多少千瓦

4平方电线一般支持的功率在5kw左右的,一般家用是足够的了,考虑到安全的问题,可以适当的增大线的大小,而且是使用铜线。

三相四线32平方电线能够带多少千瓦

30kw应该是没有问题的。

想知道一平方电线能承受多少千瓦

三相电动机额定电流数值约等于两倍电机功率数.如电机20千瓦其额定电流数值约 等于2x20=40安.再对照上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值 单相电路另算220伏.1千瓦约4安多点.也和功率因数有关

十平方铝线最大用电量是多少千瓦

考虑到安全用电和长期使用,10平方的铝线可以承载40A电流。 单相阻性负载可以用到8000W. 三相阻性负载可以用到40000W以上。 感性负载的话应当减小负载。 如果是长期不断电使用,根据你的情况理论上来1平方铝线可以用到6A,铜线可以用到10A. 负载越大线路越长,相应的负载电流取值越小。

大用电量的家用电器,可以同时使用吗

导线明敷设时允许的载流量如下: 1mm2是20A,1.5mm2是25A,2.5mm2是34A,4mm2是45A,6mm2是58A,10mm2是80A, 允许载流量就是允许通过的额定电流,这只是短距离时,环境温度在25度时的一个参考数。在考虑导线导电能力的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大。 除空调外,电饭锅、电磁炉、微波炉,冰箱用电量都不大,正常安装的住宅墙内电线的负载力都是够的,可以放心使用。 一般情况下,1KW负荷可以按5A左右估算。

六平方的铝线,多少W的用电量为好,多大安数的开关

可供12个KW,可用32A漏电开关,正泰32A漏电开关市场价20多元钱。