标签:排水图纸建筑给排水
文章来源水电工论坛
如有侵权联系删除
建筑给排水平面图里,我们经常会看到WL、YL、NL、TL、FL...这些字符,字符后面有个数字编号,比如:WL - 1。
WL - 1,W表示污水,L表示L立管,1代表的是立管编号!WL - 1的意思是:编号为1的污水立管,既然有编号1立管,那就肯定还会有二号、三号、四号......等其他污水立管!
建筑给排水平面图
排水平面图里,WL指污水立管(通常指卫生间与厨房排水立管),NL指空调冷凝水立管,YL指雨水立管,TL指通气立管,FL指废水立管。
不同使用类型的管道,标注肯定不会相同!在给排水平面图中,看到的只不过是立管的位置。排水管道的管道大小、各种配件的安装高度都没有标注清楚,我们就需要根据平面图的立管编号来找到相对应的立管系统图!
给排水平面图
根据图一中的立管编号:WL - 10,找到与该立管相对应的立管系统图:WL - 1,4,7,10
为什么平面图中标的是:WL - 10,系统图却标的是:WL - 1,4,7,10?因为在这栋楼的立管设计中,存在同样做法的立管!
WL - 10
图中白色横条的楼层分割线,粉红色是管道,DN100与DN50指的是管道大小,立管100,支管50。图中个横T符号,旁边有一个1000的标注,这个则是检查口的高度。横T的标注是检查口,系统图在哪个楼层标注这个图里,哪层就需要安装检查口!
我们知道了检查口安装高度与管道大小,但是图纸中这个三通口的高度,以及三通口后的管道做法都没有!那又该怎么办呢?
WL - 10 管道系统图
根据WL - 10立管编号,找到相对应的支管系统图!倒三角H代表高度,250则是这个三通口具体高度,三通口的高度有时候会标注在立管系统图中,看图时,需要注意!
知道三通口高度,接下来就要看看三通口方向了!
WL - 10
WL - 10是厨房立管,注意看一下厨房大样图支管走向或者厨房洗菜盘位置。如果图纸没有具体大样图,则需要根据洗菜盘的方向确定三通口的方向(三通口指向洗菜盘)!
大样图
图纸设计可能存在着一定差异,对于卫生间的给排水的支管设计,通常会有单独的大样图!大样图内标注着给排水的走向,位置,高度等!
根据管道编号,从