导读:自然通风和自然排烟方式考点不多,但要记忆的数字比较多,且很容易机械加压送风系统和机械排烟系统的数字混淆,为便于大家学习,233网校把这两个知识点的核心考点汇总成2张表格,速阅读并收藏!
一、自然通风方式

类型
设置形式
设置要求
楼梯间
前室
H≤50m公工
H≤100m住宅
前室自然通风
楼梯间自然通风
应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
防烟楼梯间前室、消防电梯前室(每个)可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0㎡,共用、合用前室不应小于3.0㎡。
前室自然通风(良)
楼梯间可不设
前室设置要求:
①当采用全敞开的凹廊、阳台作为前室;
②设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2㎡,合用前室两个外窗面积分别不应小于3.0㎡。
前室机械加压
楼梯间自然通风
送风口设置在前室顶部或正对前室入口的墙面(未设置在此部位,楼梯间上机械加压)
应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口; 当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
避难层
自然或机械
自然通风
采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的有效面积不应小于2.0㎡。
设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.3 - 1.5 m的手动开启装置。

二、自然排烟方式

类型内容
设置位置
(1)排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:
①当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。
②宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度不宜大于3.0m。
③设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
④自然排烟窗应设置手动开启装置(设置在高位不便于开启时,安装高度1.3-15m)
⑤当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限。
⑥防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。
公共建筑空间净高大于等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。
(2)排烟窗有效面积
①当窗开启角大于70°;按窗的面积计算;悬窗应按水平投影面积计算,侧推窗应按垂直投影面积计算。
②百叶窗有效开口面积(防雨0.6/普通0.8)
(3)当公共建筑中的营业厅、展览厅、观众厅、多功能厅及体育馆、客运站、航站楼以及类似建筑中高度超过9m的中庭等公共场所采用自然排烟方式时,应采取下列措施之一:
①有火灾自动报警系统的应设置自动排烟窗。
②常开排烟口。工业建筑自然排烟窗设置尚应符合下列规定:
(4)厂房和仓库的外窗设置
①外墙:沿建筑两条长边均匀布置。
②屋顶:屋面斜度≤12°,每200㎡设置。
屋面斜度>12°,每400㎡设置。
(5)除洁净厂房外,设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡丙类厂房等工业建筑(衣鞋玩木料),可增设可溶性采光带。
①未设置自动喷水灭火系统以及采用钢结构屋顶或预应力钢筋混泥土屋面板的建筑不应小于楼地面面积的10%。
②其他建筑不应小于楼地面面积的5%。

经典题型演练
【2018年技术实务26】根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)下 列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( )。
A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B.建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均釆用自然通风方式防烟
C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间距为3层
D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗
参考答案:D
参考解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 -2017 3. 1.3,建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用 自然通风系统,AB选项正确;根据3. 2.1,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0 ㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。
【2015年技术实务10】下列关于自然排烟的说法,错误的是( )。
A.建筑面积为800㎡的地下车库可采用自然排烟方式
B.采用自然排烟的场所可不划分防烟分区
C.防烟楼梯间及其前室不应釆取自然排烟方式
D.建筑面积小于50㎡的公共建筑,宜优先考虑釆用自然排烟方式
参考答案:C
参考解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 -2014 8.2.1条文说明, 敞开式汽车库以及建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库、修车库,其汽车进出口可直接排烟,且不大于一个防烟分区,故可不设排烟系统,但汽车库、修车库内最不利点至汽车坡道 口不应大于30m,A选项正确;釆用自然排烟的场所可不划分防烟分区,划分防烟分区的目的是为了方便机械排烟,B选项正确;根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版)8.5.1可知防烟楼梯间及其前室可釆用自燃排烟方式排烟,C选项错误;对于满足自然排烟条件的建筑,首先应考虑釆取自然排烟方式。