附录B 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例(旧规范) 材料类别 级别 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等 顶棚材料 B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰 吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装 饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材 墙面材料B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、 难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、 多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装 配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC 塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻 燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等 B2 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、 印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、 胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人 附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例(旧规范) 材料类别 级别 地面材料B1 硬PVC 塑料地板,水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等 B2 半硬质PVC 塑料地板、PVC 卷材地板、木地板氯纶地毯等 装饰织物 B1 经阻燃处理的各类难燃织物等 B2 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等 其他装饰 材料 B1 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料、三聚氰胺、 脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。另见顶棚 材料和墙面材料内中的有关材料 B2 经组燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、 木制品等 A2 级-龙牌石膏板燃烧性能检测 二、遇火稳定性 是指耐火纸面石膏板的物理性能指标,是指耐火纸面石膏板在高温明火下焚烧 时保持不断裂的性能。一般用耐烧时间衡量,时间越长遇火稳定性越好。国标 GB/T9775-2008《纸面石膏板》中明确规定:耐火纸面石膏板的遇火稳定性是要大 于20 分钟。龙牌耐火纸面石膏板的遇火稳定性可达40 分钟以上。 遇火稳定性的测定 三、耐火极限 •在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定 性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。(出自:GB50016-2006 建筑设 计防火规范Code BuildingFire Protection (耐火极限是针对建筑构件(如隔墙、吊顶、楼板、门窗等)而言的,对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去 稳定性或完整性或隔热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小 时(h)来表示,如使用75 龙骨为框架,双面单层12mm厚耐火纸面石膏板,填充 50mm 100kg/m3容重岩棉的龙牌隔墙体系可以达到一个小时的耐火极限。75 骨双面单层12 厚耐火纸面石膏板 50 100容重岩棉检测报告 1.02 小时 BETC-NH-2007-323 建筑构件按其燃烧性能分为三大类:一、不燃烧体(A 级):用不燃材料制成的构件。不燃材料指的是在空气中遇到 火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料。如砖、石、钢材、砼等。 二、难燃烧体(B1 级):用难燃性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用不燃 烧材料做保护层的构件。难燃性材料是指在空气中遇到火烧或高温作用时难起火、 难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料。如经过阻燃处理的木 材、沥青砼、水泥刨花板等。 三、燃烧体(B2 级):用燃烧材料做成的构件。燃烧性材料是指在空气中遇到火 烧或高温作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。如木材。 纸面石膏板为B1 级难燃材料,在国标GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.4 “安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1 的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为 级装修材料使用”•民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火 等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1 的规定。 表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h) 一级二级 三级 四级 防火墙不燃烧体 3.00 不燃烧体 3.00 不燃烧体 3.00 不燃烧体 3.00 承重墙 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.50 不燃烧体 2.00 难燃烧体 0.50 非承重外墙 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 燃烧体 楼梯间的墙 电梯井的墙 住宅单元之间的 住宅分户墙不燃烧体 2.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.50 难燃烧体 0.50 疏散走道两侧的 隔墙 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 难燃烧体 0.25 房间隔墙 不燃烧体 不燃烧体 难燃烧体 难燃烧体 0.75 0.50 0.50 0.25 不燃烧体3.00 不燃烧体 2.50 不燃烧体 2.00 难燃烧体 0.50 不燃烧体2.00 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 难燃烧体 0.50 不燃烧体1.50 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 燃烧体 屋顶承重构件 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 燃烧体 燃烧体 疏散楼梯 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 燃烧体 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.15 燃烧体 除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定; 在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2 的房间隔墙,如执行本表的规定 确有困难时,可采用耐火极限不低于0.3 一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用0.75h 不燃烧体。