当我们在家里自己安装排水管伸缩节时,应该如何安装呢?下面给大家简单介绍一下排水管伸缩节安装有哪些步骤。
1、安装准备: 做好施工前准备工作。包括材料、机具、工作条件等。管材、管件、接口材料、防腐材料其材质、规格应根据设计选用,质量符合要求,有出厂合格证。施工所用机具必须性能完好,技术资料齐备。认真熟悉图纸,领会设计意图,并进行技术、质量、安全预案设计。 根据施工方案决定的施工方法和技术人员交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计方和施工技术管理人员及其他有关人员研究解决。
2、简单安装步骤综述 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压(水)→管道冲洗→管道防腐和保温→调试
3、检查型号 伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
4、调整合适长度 伸缩器应调整到合适长度mm(最大安装长度与最小安装长度中间),安装时应松开压盘螺栓,然后对角将螺栓拧紧,切勿压偏,使起到止漏作用。 对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。
5、严禁用伸缩器变形 严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、安装完善 管系安装完毕后,应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
7、简单测试 水压试验时,应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。 伸缩器如架空使用,两端需安装相应的固定支架,它本身不承受轴向拉力,必要时可加防拉脱装置。