整个回路主要有两点:1)防跳功能是在跳闸时才启动的,通过TBJ来启动,如果TBJ跳闸保持没有启动,则也不能启动防跳2)TBJV一旦启动后,通过自身的保持回路自保持,这样虽然开关跳开后TBJ会返回,但防跳回路仍然会起作用,直到合闸接点分开,TBJV才会返回。 现场验证防跳功能试验也很简单,开关在合位,一直合着手合把手的同时加故障电流。如果保护动作把开关跳开后,开关没有合闸,说明防跳回路起作用。如果发生跳跃,则说明防跳没起作用,重点应检查TBJ回路,看是否跳闸保持没有启动。(注意:一旦发生跳跃,应马上松开合闸把手,防止开关发生故障) 5.2 同VD4等某些自身带有防跳功能开关的配合 因为开关跳跃是非常严重的故障,所以有些开关本身带有防跳回路。为了防止产生寄生回路,按规定只能保留一套防跳,常规一般是保留保护本身的。也有用户非要保留开关的防跳,就会要求我们取消保护的防跳功能。如果在现场要取掉保护的防跳,虽然最好的办法是把防跳继电器TBJV直接从板子上焊掉,不过在现场这样做未免太麻烦了。只要把防跳继电器TBJV的常闭接点用连线焊接短接即可,这样即使防跳继电器启动,其常闭接点打开后也不会切断合闸回路。(现场焊接最好用剪断的二极管或电阻的管脚,既方便获取,其导电性也好。) 因为国内操作回路都是电流型的,所以大部分开关自带的防跳回路同保护装置一样也是电流型的。但某些国外厂家的开关(比如ABB、西门子、施耐得等)的防跳是电压型的,特别是ABB的VD4型真空断路器,因为技术性能很好,国内很多厂家开关都是配的该型号断路器,同时好多厂家自己生产的断路器也是该型号的仿造产品。因为VD4的产量较大,它的防跳比较有代表性。我们以该型号为例,具体讲解现场应注意事项。(VD4跳合闸回路示意图如下) (图例说明:0N=合闸线圈;OFF=跳闸线圈;KO=防跳继电器。V2、V3为考虑交直流两用而设置的整流桥;X14、X30接控制回路负端;X4为合闸输入;X31为跳闸输入。) 当我们在现场碰到下列情况时,就应该怀疑开关是否带有防跳回路了:装置一上电开关在跳位时,保护装置位置指示灯显示正常;开关合上后,跳位合位两个灯都亮(跳位灯亮度可能会比合位灯稍弱一些);如果此时把开关分开,再合闸,开关始终合不上,装置控制电源掉电后再上电,又可以合闸了。产生上述现象的原因是因为操作回路TWJ负端设计时一般直接和合闸线圈输出