在漏电保护器输入端之前的部分,也就是变电站出来的三相一零的主线,零线本来就要接地线,家庭供电中地线是单独接地,并与用户家中金属外壳的电器相连,防止漏电事故的发生。漏电保护器工作的保护范围只是负载,对于输入端之前不起作用(也没法起作用),对负载有过流、漏电时起到保护的功能,负载电路中火线碰到地线,则会立即跳闸,如果零线碰到地线,则多数情况下也会立即跳闸,具体跳还是不跳,就要看负载的电器是否有在使用,因为这时候火线电流会经过电器内部与零线产生回路,而此刻零线中的部分电流再流向地线,也就符合漏电保护器动作机制之漏电。
如果家里的所有负载电器均没有开机工作,火线、零线均正常连接漏电保护器,同时发生零线接地的情况,这时候,零线从主线经过漏电保护器过来接地了,相当于是一条主线重复接地线了,只是经过漏电保护器而已,这时候保护接地就变成了工作接地,所以有电流进入大地,保护器也会跳闸。在标准的供电系统中,主线的零线每隔1公里就需要重复一次接地,超过50米的用户端供电,零线还需要重复接地,保护器之前的接地是工作接地,回路时地线带有一定电流。