检查循环水流量是否减少或 中断,并进行下列操作: 如循环水中断,应迅速减负荷至真空恢复正常为止,并根据真空下降程度,随时准备 不破坏真空故障停机。恢复供水时,应避免循环水出口温度急剧下降。检查低压缸排大气安 全阀是否动作。 启动备用主抽气器运行。 如真空逐渐下降,循环水温升增大,应增加循环水流量,使真空恢复正常。 若属于汽轮机进汽流量增加,凝汽器水室空气未排净造成端差大引起,应立即排净空 气,使真空恢复正常。 凝汽器循环水进水滤网堵塞,应设法停止半侧循环水运行,进行反冲洗或清理。 检查内置管束进水滤网,必要时进行反冲洗或清理。 (4)检查轴封供汽参数是否有变化引起真空下降。 如轴封压力调节自动失灵,立即切为手动,提高轴封供汽压力,使真空恢复正常。 若由于高压除氧器压力波动,造成轴封压力降低,应立即恢复除氧器压力,必要时将 轴封供汽切为厂用汽供汽,使真空恢复正常。 检查轴封供汽联箱蒸汽温度,如温度下降应查明原因,属于高压除氧器水位过高引起 轴封带水,必须立即将轴封供汽切为厂用汽供汽,再次切换为除氧器供汽前,要充分暖管疏 若属于下段采暖抽汽压力高于轴封供汽联箱蒸汽压力引起轴封温度低造成,可适当提高轴封供汽联箱蒸汽压力或降低下段采暖抽汽压力。 (5)检查凝汽器水位是否过高, 引起真空下降。 若由于凝结水主调门自动失灵,使凝汽器水位过高淹没抽汽口,造成凝汽器真空下降, 立即将其切为手动,使凝汽器水位恢复正常或暂时使用凝结水主调门旁路门调节凝汽器水位。 注意高压除氧器水位监视。 若属于补水过多,高压除氧器、凝汽器水位均较高,立即排水,使凝汽器水位恢复正 常,注意监视除氧器压力、水位变化。 凝结水泵工作失常时,应立即启动备用泵,在凝结水泵工作正常以前,应降低负荷, 维持凝汽器正常水位,使真空恢复正常。 宜城天气预报www.leihe.gov.cn iyd 在未补水的情况下,若高压除氧器水位正常、凝汽器水位过高引起真空下降,应设法 排水维持凝汽器水位正常,同时通知化学化验一级凝结水水质,判断凝汽器管束是否泄漏, 做相应处理。 (6)检查主抽气器工作情况是否失常引起真空下降。 主抽气器工作蒸汽压力过高、过低时,设法恢复正常压力,检查主抽气器工作蒸汽压 力调节是否正常。若因高压除氧器压力波动引起,设法使其压力稳定,必要时将抽气器工作 主抽气器工作蒸汽温度过高、过低时,设法恢复。