1 暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D(D管子直径)。埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。 2 具体做法是: a穿梁底板线管采用带耳直接头或直接头钉铁钉固定,在需要引下的梁内位置钉好带耳直接头 ,把管头插入直接头中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后按照固定的钉子并将管路引下。b对于从顶板中间向下引的管路,在需要引下的位置预埋一块100×100×50mm的泡沫板,泡沫板要紧贴模板固定,把管头插入泡沫板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后,挖开泡沫板将线管引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位
查看详情
浏览数:1157
建筑工程中常用的四种电气导管:PVC管(硬化聚氯乙烯管)、KBG管(扣压式薄壁钢管)、JDG管(紧定式薄壁钢管)、SC管(焊接钢管),其材质、工艺及适用范围各有何特点?预埋施工是如何进行的?下面就基于工程实例,总结解读这四种常用的线管及其预埋工艺。 PVC管KBG管JDG管SC管 四种常用线管的对比总结 ➤ 工艺特点 ➤规格型号 ➤材质要求 PVC管 •管材里
查看详情
内容简介 铜芯绝缘电线穿硬PVC线管敷设时的选用
立即下载
浏览数:1324
精品方案 [河南]某医院高层病房楼管内穿线安装施工方案 本工程为[河南]某医院高层病房楼管内穿线安装施工方案,共13页,为鲁班奖工程。 项目方针:优化方案、精细管理。 质量目标:确保中州杯,争创鲁班奖。 工艺流程: 选择导线→ 穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线包扎→线路 检查绝缘摇测 质量标准 1 保证项目 (1) 导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。 (2) 照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。 2 基本项目 (1) 管内穿线:盒 、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,
查看详情