三相五线制的工作零线,保护零线不少于相线截面的1/2(使用电缆的除外),按手保护零线与控制线区配。工作零线与保护零线应分开,不得两者合为一条线,零线不得串联,电焊机、行灯变压器保护零线中间不得有接头,不准利用螺栓等　当导体使用。零线与设备及端子板连接需牢固,不得虚接,要满环　3600。无正式压接线鼻子时,一定要缠绕紧实线端,并加垫　13　压满。压点要设在明处,端子板的每个螺丝只允许一个设备的保护零线。　采用接零保护的单相220V电气设备,应设有单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼保护零线。　凡高度在20米以上的井架、高大架子、机具等应采　取防雷措施,大模板施工中模板就位后,要及时用导线与建筑物接地线连接。其接地电阻应小于10Ω。在郊区或平原中,附近无高大建筑　物虽高度不在于20米,但仍需设避雷保护。　.　塔吊一般应设两组接地装置;接地电阻不大于4Ω。现场配电箱终端做重复接地。　9、防暑降温措施　由于建筑行业的流动性大,作业范围广,露天作业的特点,施工过程无季节性,因此一年四季均要施工,所以环境气候会影响工人的健康,在施工过程中必须加强对工人的思想教育,学会自身保护。特别在炎热的夏季施工必须注意防暑,采取措施尽可能避免在烈日之下连续施工。　随时掌握天气预报,不得己的情况下连续施工,要做到挡阳光直射的措施,比如在烈日下浇筑砼,可以竖杆搭棚临时盖雨布遮阳。同时安排好后勤供应饮水,必要时设一名医务人员,搞好妨范工作。　10、防雨措施　根据各工程所在地的气候条件,施工过程中有可能连续降雨　14　造成雨水淹没,施工现场,特别在基础施工过程中对防洪措施尤其重要。　主要措施:　1、随时掌握天气预报,搞好随时疏散工人、材料及设备的防范　措施。　2、施工过程中要做好工地排水工作,保证排水沟的通畅。　3、保证进出车道路面的平坦及铺垫维护,保证车辆正常进出。　4、开挖基础时应做好防雨准备,要确保潜水泵的完好性。　5、现场中、小型机械设备必须按规定加防雨罩或雨棚,应着重　做好水泥等原材料的防漏、防淹工作。　11、控制噪声措施　1)现场施工工具要经常检查维修,保持正常运转,采取有效措施尽量降低噪声强度在《建筑施工场界限值》规定的噪声限值等以内。　2)中午和夜间加班使用噪声源机具施工,要遵守当地政府的规定,提前向环保部门办理申报手续。砼浇筑一般应争取在晚上　22.00　时之前完成。　12