(一)10kV断路器的选择:
当进线和主变高压侧断路器采用真空断路器时,常规真空断路器的额定电流一般为: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A。
额定电流 分断能力
630A: 20、25KA
1250A: 31.5KA
1600A :31.5KA
2500A: 40KA
3150A: 40KA
北京地区一般用户站、工业厂房用电选择开断电流20~25KA即可,电力系统、供电部门、电厂应在31.5KA~40KA之间进行选择。
当前配网变压器最大容量不超过2500kVA,2500kV变压器高压侧电流不超过如下:
1、单台变压器:Ig=1.05*Se/(√3∗Ue)=152A,
2、双台变压器:按1.3倍变压器额定电流,则Ig=1.3*Se/(√3∗Ue)=187,
3、如果10kV母线下只带1路变压器出线回路,则可选断路器630A。如果10kV母除带变压器出线外仍有其它备用或出线,则根据实际需要选用1250A或1600A。
北京地区10kV最大短路电流不超过25kA,因此选断路器开断电流25kA即可。
(二)10kV熔断器的选择:
按照GB13539.1-2002/IEC60269-1:1998熔断器额定电流分为:0.5,1A,2A,4A,6A,8A,10A,12A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A,315A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A。
如果10kV侧开关采用负荷开关,则变压器高压侧保护应采用熔断器+负荷开关模式,按照《工业与民用配电设计手册》中保护35KV及以下电力变压器的高压熔断器,其熔体的额定电流可按下式选择:
Irr=Kigmax
Irr :熔体的额定电流
Igmax :电力变压器最大工作电流,通常为额定电流的1.1倍。
K :系数,不考虑电动机启动时取1.1~1.3,考虑电动机起动时取1.5~2.0,通常取1.5左右。
例:800KVA变压器高压侧额定电流为:46.2A,则Irr =1.1*1.5*46.2=76.23A,取熔断器电流为80A。
(三)高压侧电压互感器熔断