看一下接线的总的线路图,需要电流互感器共3组,6根线,电压线要3根,零线1根就可以了。
把三个互感器穿到三根火线ABC相上,注意这里方向要顺着电流来的方向,对应的互感器从P1到P2穿过去。
S1和S2是接互感器的信号线的,要用1.5mm的多芯的铜线才行,把3个互感器的s1和s2端子引出来,如图所示。
现在接电压线,分别从ABCN相电源上并联四根电压取样的线,也是要用1.5毫米的多芯铜线才行。
取出电表,电表接线盖子上有接线图的图,拍下来照着做,然后打开接线盖子。
注意这里不要弄错了,一定要仔细做,做完检查。