地线对火线电压应该是220V,地线对零线的电压应该为零伏。 你家的地线有电,地线对火线有110伏电压,用电笔量地线有电,把空开断开,在没有电的情况下用电笔量地线还是有电。说明你家(或邻居家)的火线在空开上端漏电,并与接地线连接了,解决方法:将空开换成漏电开关,在断电的情况下查开关箱和电表箱看是否有绝缘损坏的现象,地线有电说明接地线连接不好或与接地极连接不...[详细]回答者:jackobin3人觉得有用
sys19818888
回答数:254
|
被采纳:35