我国电力行业还没有针对输电断面这一问题进行严格意义上的规定。针对这一方面进行了定义:在某种基态潮流之下,其电力系统中所呈现出来的有功潮流方向如果完全一致,并且不同电气之间的距离基本相近的输电线路也就被称之为输电断面。输电断面安全性保护的任务是从全局的观点出发,使各个后备保护与安全自动装置的动作协调配合起来,维持输电断面的完整性和输电能力,避免连锁过载跳闸的发生。换言之,当某元件运行异常出现过载时,如果保护切除该元件不会引起断面内其他支路过载,则允许保护切除;当判断出该支路跳闸后会引起断面内新的支路过载,则需要采取紧急控制措施消除过载,避免连锁过载跳闸的发生。