空调水泵扬程估算 压力损失Kpa 备注 蒸发器30~80 1.1 离心式冷水机组 冷凝器50~80 蒸发器40~100 1.2 吸收式制冷机组 冷凝器50~140 蒸发器40~90 1.3 螺杆式冷水机组 冷凝器60~90 1.4 风冷热泵冷热水机组 蒸发器30~100 1.5 冷热水盘管(AHU) 20~50 流速:0.8~1.5 1.6 热交换器 20~50 1.7 风机盘管 10~30 1.8 自动控制阀 30~50 1 1.9 冷却塔 20~80 2 主机房设备管线:50KPa 3 管道:0.2KPa/m 水泵扬程:H=1.1~1.2(hf+hd+hsb);对冷却塔还要 加水池到喷嘴的高差30KPa及冷却塔喷嘴压力50KPa 4 所以:空调水循环泵扬程:H= (60+30+80+45+30+50)=324KPa(空调水管总长 5 单位换算:0.1MPa=100KPa≈10m扬程 注:H=(60(沿程)+30(局部)+80(蒸发器)+45(AHU)+30(电 磁阀)+50(机房总阻力) 序号 设备名称