通俗的讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供直流电源);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。

六、延伸,一般高压柜屏顶小母线布置

(1)10KVⅠ段合闸电源小母线:+1HM,—1HM
(2)10KVⅡ段合闸电源小母线:+2HM,—2HM
(3)10KVⅠ段控制电源小母线:+1KM,—1KM
(4)10KVⅡ段控制电源小母线:+2KM ,—2KM
(5)10KVⅠ段电压小母线:1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMN
(6)10KVⅡ段电压小母线:2YMa、2YMb、2YMc、2YML、2YMN
(7)柜内照明小母线:L,N