,--. 年第 / 期0总第 // 卷 第 121 期3 456/ 78 ,--. 9#5:;< 456121!=5<6//> 房材与应用 材学论坛 !"#$%&"’( )*%+! 挤塑板与苯板的对比 周玉冰 1 赵斯坚 2 尉红侠 3 (1. 沈阳市浑南新区规划和国土资源局, 辽宁 沈阳 110179; 2. 沈阳客运集团, 辽宁 3. 沈阳市浑南新区规划设计研究院, 辽宁 沈阳 110179) 摘要: 保温材料是建筑材料中非常重要的组成部分, 目前建筑市场较为常用的墙体保温材料有挤塑板 和苯板, 对比两种保温材料, 比较两者各方面特性。 关键词: 挤塑板 苯板 + 沈阳 110015; 吸水率 导热系数 尺寸稳定性 经济性 T U 55 1. 2 中图分类号: 文献标识码: B 文章编号: 1007-2918(2005)03-0037-01 随着建筑行业的迅速发展, 保温材料已经成为建 筑材料中非常重要的部分, 目前建筑市场较为常用的 墙体保温材料分别是挤塑板和苯板。 挤塑板和苯板在 建筑保温工程中均得到了广泛的应用。 以下对两种保 温材料作以对比, 以便使读者对两者的各方面特性加 以细致的比较和详尽的了解。 1 材料简介 挤塑板是以聚苯乙烯树脂加上其他的原辅料与 聚合物, 通过加热混合同时注入催化剂, 然后挤塑压 出成型而制造的硬质泡沫塑料板。 学名是挤塑式聚苯 乙烯板 (简称 X PS), X PS 具有较好的闭孔蜂窝结构, 这种结构使得其具有极低的吸水性、低热导系数、 高 抗压性和抗老化性。 适用于混凝土、 砌块、 粘土砖等墙 体的保温。 苯板学名为聚苯乙烯泡沫板 (简称 E PS), 是以可 发性聚苯乙烯为原料, 物理发泡制成的板材。E PS 具 有质轻、 隔热、 防震、 隔音、 吸水率低等特点, 适用于制 冷业及各种管道的保温工程。另外, 阻燃型的 E PS 内 填于三维空间焊接钢丝网架即形成钢丝网架聚苯乙 烯夹心板(简称 G SJ), 广泛用于阳台拦板、 屋面保温、 顶棚保温及框架, 框架剪力墙结构外用护墙内、 外保 温、 非承重内隔墙、 砖混结构(包括承重混凝土空心小 型砌块)外墙的内外保温。 2 材料的物理性能 2. 1 吸水率 吸水率是保温材料极重要的技术指标, 因为吸水 率高会造成绝热性能变差, 换言之, 绝热材料随着吸 水率上升其保温绝热性能则开始下降, 因水份会加速 传热速度, 更严重的是吸水率高通常会造成绝热材料 发生老化分解现象, 因为水分子在绝热材料内热胀冷 缩蒸发、 冻结、 解冻会造成结构慢速分解老化, 随着时 间累积其保温层将丧失作用, 进一步造成保温结构层 的破坏。 X PS 的吸水率≤ 1 % v/ v, E PS 的吸水率≤ 6 % v/ v。硬质聚氨酯泡沫塑料 PU 和珍珠岩的吸水率较 X PS 和 E PS 都高。 2. 2 导热系数 导热系数越低, 保温性能越好。X PS 的导热系数 在 不 同 温 度 下 略 有 不 同 , 分 别 为 ≤0. 028 W / m? K (10! )和≤0. 030 W / m? K (25! ), 而 E PS 的导热系数 为≤0. 041W / m? K。 硬质聚氨酯泡沫塑料 PU 和珍珠岩 的导热系数较 X PS 和 E PS 都高。 2. 3 尺寸稳定性 X PS 的尺寸稳定性≤1. 5% , E PS 的尺寸稳定性≤ 2. 0% 。 2. 4 其他物理性能技术指标(见表) X PS 项目名称 单位 技术指标 压缩强度 kPa ≥250 透湿系数 N G / m? s ? Pa ≤3. 0 E PS 项目名称 表面密度 氧指数 拉伸强度 单位 kg/ m3 % M Pa 技术指标 ≥18 ≥30 ≥0. 1 墙体保温施工 数年前,墙体保温多数采用了两页墙体内夹苯 板, 此项施工工艺较外挂保温板来看, 不利于墙体的 整体性, 不利于质量的过程控制, 而且施工进度较慢。 近年来,墙体外挂保温板比较广泛地代替了内夹苯 板, 外挂的保温板材料一般为 E PS 或是 X PS 。 从施工工艺角度来看, X PS 和 E PS 的差别不是 很大, 一般要求均为: 外墙抹灰平整, 然后涂抹胶泥, 铺粘保温板, 按间距锚固塑料膨胀螺栓, 再涂抹胶泥 将网格布粘牢, 最后根据面层粘砖或是刷涂料来决定 成活儿面层。只是 X PS 由于自身密度较大, 可塑性比 E PS 相对较差, 因此对墙面抹灰的要求更高一些。但 是如果外墙采用外墙砖作为面层,那么采用 X PS 则 更能负担外墙砖的重量, 使外墙砖的粘贴更加牢固而 不易脱落。 (下转第 48 页) 3 !" 多、 外满中空的现象, 使得铝合金门窗安装完成后, 隔 声、 保温性能均达不到设计值。这就要求安装过程的 完善,例如安装中应熟悉所用发泡剂的发泡速度, 能 均匀地填满钢副框与铝合金边框间的缝隙。 达到初始 的设计要求。 6 铝合金门窗边框与钢副框的连接 随着门窗市场的不断规范,门窗技术的整合进 步, 一些细节工艺也将使门窗各种性能 (抗风压变形 性能、 水密性能、 气密性能、 保温性能、 隔声性能、 采光 性能、 通风性能等)要求更加完善。从发展的眼光看, 新材料、 新工艺、 新技术的应用将给铝合金门窗发展 带来全新的概念。 作者简介: 赵丽萍, 女, 汉, 工民建专业; 联系地址: 110013/ 沈河 联系电话: 13940173512; 区西顺城路 170-1 号; E -m ai l : zl p_cl @ 163. com 。 收稿日期: 2005-04-12 目前铝合金门窗边框与钢副框的连接采用的是 自攻钉连接, 而在实际施工现场情况经常有在钢副框 上开孔过大而导致自攻钉失效的现象。 所以应采用自 攻自钻钉连接钢副框和铝合金边框才能真正有效地 保障连接不会失效, 才能真正保证连接强度的要求。 (上接第 11 页)制墙体产生温度裂缝的方法。 首先在房 屋的四角及转角处设置构造柱。 另外, 考虑到洞口上、 下角应力集中易产生裂缝, 故在顶层两端纵横向第一 二洞口外侧增设顶层构造柱。构造柱的上、 下两端分 别锚固于圈梁内, 断面不小于 240m m !240m m 。 6. 5 在混凝土屋面板与墙体圈梁设置滑动层。滑动 层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片。 对较长的纵墙 可只在两端的 2￣3 个开间内设置, 对横墙可只在其两 端各 1/ 4 墙长范围内设置。 6. 6 控制现浇屋面板裂缝措施:在温度收缩应力较 大的区域内, 钢筋间距宜取 150m m ￣200m m , 并在板 的未配筋表面布置温度收缩钢筋。 温度收缩钢筋可利 用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网, 并 与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中 锚固。板的上、 下表面沿纵横两个方向的配筋率均不 宜小于 0. 1% 。 (上接第 37 页) 就两者的弱点来看, 一些局部造型和细部接缝处 的处理目前尚不能够较好地满足使用功能要求, 例 如, 很多住宅开发项目由于飘窗细部的保温问题处理 不利而出现结露现象,不仅影响了住户的使用要求, 同时给工程的维修也增加了一定难度, 而且也很难找 到更有效可行的解决办法。因此, 很多预先设计了飘 窗的工程项目, 考虑到上述问题都取消了飘窗。 所以, 保温板的细部处理工艺还是有待加强和提高的。 4 经济性 E PS 与 X PS 相比, 前者较为经济, 与 X PS 相比, 每平方米大约节省 6"15 元(高档名牌挤塑板除外)。 但 就使用年限来看, E PS 可能会比 X PS 易老化。 总体来说, 虽然 E PS 和 X PS 都是各具优缺点, 但 7 温度裂缝的治理 7. 1 对温度裂缝不要忙于处理,要与其不再发生新 的变化时再采取合理措施治理。 7. 2 细小裂缝不影响使用时可不处理。当裂缝造成 墙面渗水, 可采用嵌密封胶水泥浆处理。 7. 3 对于裂缝较多且贯通墙厚, 影响使用和美观时, 可在裂缝墙体两侧加钢筋网片固定后, 用水泥砂浆抹 面处理。 综上所述, 温度裂缝作为工程通病之一, 应引起 我们的高度重视。 从设计到施工, 重视温度应力, 采取 必要的措施, 解决因此而产生的质量缺陷。 作者简介 : 李铁(1968-), 男, 佳木斯公路客运总站, 工民建专业; 154002/ 黑龙江省佳木斯市中山街 458 号;联系电 联系地址: 话: 0454-8682633。 2005-03-30 收稿日期: 只要设计合理, 科学施工, 严格按照施工工艺要求操 作, 尽量减少质量通病的发生, E PS 和 X PS 还是可以 较好地满足墙体保温的各方面需要的。 相信随着时代 的进步, 建筑业的需求也会不断更新并增加, 希望建 筑业同行门继续努力, 在不久的将来能够研发出更好 的保温材料来, 从而更好地满足建筑产品的使用功能 需求。 作者简介: 周玉冰 (1976-), 男, 2000 年毕业于沈阳大学工民建 专业,助理工程师,现从事规划审批管理工作;联系地址: 110179/沈阳市浑南新区世纪路 3 号, 浑南新区管理委员会; 联 系电话: 13840325211, 024-23781695。 2005-02-28 收稿日期: !"