一、电线穿线管一般有
PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀锌薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、电气设计施工图中常用线路敷设方式
SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷设CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱内WC暗敷设在墙内CC暗敷设在顶棚内ACC暗敷设在不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示
SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金属线槽M钢索CP金属软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示
DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿天棚顶敷设CC暗敷在天棚顶内SCE吊顶内敷设F地板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架,梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示
CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱或跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电线管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注
AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷设在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地面下敷设