一些用户在使用超纯水设备时,发现超纯水设备产水的电阻率偏离了设定值,导致出水水质不能达到使用标准。那么超纯水设备产水电阻率低是怎么回事呢? 电阻率低的常见原因 1、超纯水设备产水电阻率变低可能受原水水质的影响,原水的电导率改变了产水自然受影响。 2、超纯水设备的机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器等被堵塞,并且没有及时进行反冲洗。 3、超纯水设备的反渗透膜元件受损或过期。 4、RO除盐率和产水量上升或下降时,没有及时进行清洗。 5、EDI系统进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,EDI系统就不能制备高纯水了。 6、EDI系统电流控制上出现问题。 7、没有遵照超纯水设备使用说明进行操作和维护。 2、电阻率低应该如何排查 1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。 2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。 3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。 3、电阻率不稳定的原因 超纯水设备中都会采用EDI装置,它将传统电渗析技术和离子交换技术相互结合,在电场力的作用下,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过性作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,使水中离子作定向迁移,从而实现水的深度净化除盐。 电导率是指水中溶解性盐都呈离子状态,具有导电性。溶解盐越多,离子也多,电导率就越大。根据电导率的大小,可以间接表示水中溶解性固体的量,通过电导率能够初步确定水质状况。 从以上两段我们可以看出,解决电导率不稳定应从以下几个方面。 1、水质分析不够明细。由于水质分析不够明细,对水中离子状物质的了解不够清晰,所采用的超纯水设备技术要求达不到产水标准。 2、电场力强度不够。电场力强度不够,导致部分离子的运行状况没有安装产水标准做定向迁移。 3、阴阳离子膜(又称阴阳离子交换树脂)没有定时清洗。阴阳离子膜长期时候后,由于微生物或细小的微粒、胶体等杂质,容易在膜的表面形成污垢,堵塞阴阳离子交换膜的表面,使得水中的阴阳离子不能按照既定的要求做定向迁移,导致产生电导率不问题。