6.2 办理工作票,召开班前会 1、按照《电气工作票技术规范(线路部分)》 执行。 2、工作负责人向全体工作人员讲解工作存在 的风险,交待安全措施,填写班前会记录表并 签字确认。 6.3 调度许可工作核对设备名称 工作人员携带工具及材料到达工作现场; 获得调度许可工作后,工作负责人按工作票核 对线路名称、杆塔编号及线路色标。 6.4 宣读工作票。 1、工作负责人召集全体人员列队,宣读工 2、工作负责人向全体工作人员讲解工作存在的风险,现场交待安全措施,技术措施及有 关注意事项;并了解工作人员的精神状况,均 无问题后,方可开始作业。 6.5 登塔,挂接地线 1、各项准备工作完成后,作业人员携带传 递绳及传递滑车登塔、到达作业位置挂好传递 绳后,地面电工传上绝缘手套及接地线。 2、按要求挂好接地线。 误登其他带电线路 人员坠落 手部扭伤必须两人共同核对线 路名称 传递绳的安全系数为 2.5 0.5T。挂接地线时应戴绝缘 手套 挂接地线时应先接接 地端,后接地线端; 铁塔构件表面涂油漆 的,应先把油漆刮去 后再安装接地端。 作业步骤 存在的主要风险 主要技术及质量控制 6.6传递、安装工具 1、地面电工将地线后备保护绳传到塔上; 2、塔上电工将地线后备保护绳一端在地线 支架合适的位置安装好,另一端在地线上合适 的位置安装好; 3、地面电工利用传递绳将专用丝杆传到塔 上,塔上电工将丝杆装好; 6.7 提升地线 塔上电工将丝杆收紧,并检查各部件连接、 受力情况,确保其正常良好。 6.8 拆除旧线夹 1、塔上电工把线夹的螺栓松开、取出地线 线夹压舌,放入工具袋; 2、均匀收紧丝杆,使被更换线夹松弛,再 次检查卡具各部件受力情况,取下被更换线夹; 3、塔上电工将被更换下的线夹绑在传递绳 上,地面电工将旧线夹传至地面。 6.9 安装新线夹 地面电工将良好的线夹传至塔上,塔上电 工将新线夹安装好,并装好压舌、紧固U 承力工具连接不到位 人员砸伤各挂点、连接点绑扎 必须牢固,选择挂点 要正确,防止工具、 材料出现磨伤、折断 各挂点、连接点承力必须满足荷载要求。 工作随时检查各受力 部位的情况,发现异 常应及时调整。 线夹螺栓要紧固到 位,铝包带可露出线 夹口,但不得朝过 10mm,调整放电间隙 应与线路设计要求相 作业步骤存在的主要风险 主要技术及质量控制 6.10恢复地线荷载 检查各金具连接无问题后,松开丝杆。 6.11 质量检查 塔上人员按照《架空电力线路施工及验收 规范》的要求,对金具组装情况进行检查。 6.12 拆除工具 检查各金具连接无问题后,拆除丝杆及地 后备保护绳,与地面电工配合,将其传至地面。 6.13 检查杆塔上有无遗留物 塔上人员认真进行检查杆塔上有无遗留物。 6.14 拆除接地线 经检查,上述各流程工作均按要求完成后, 拆除接地线。拆除接地线必须使用绝缘手套, 拆接地线时应先拆导线端,后拆接地端;接地 线拆除后,任何人员不得再登杆塔。 6.15 人员下杆塔 1、下杆塔时应踩稳抓牢,防止脚打滑坠落。 2、待人员下杆塔后,工作负责人全面检查 各工作面;拆除安全围栏及安全警示牌。 6.16 填写检修记录 填写检修记录。 6.17 终结工作票 承力工具连接不到位 身体碰伤安装后的线夹中点与 挂点的连线应垂直地 面,不能出现明显歪 斜,如调整线夹,必 行相应的调整。