[导读]摘要:2018年1月3日,土耳其某电厂主变压力释放阀动作,引起机组跳闸。
摘要:2018年1月3日,土耳其某电厂主变压力释放阀动作,引起机组跳闸。事故发生后,技术人员对压力释放阀本体及其控制回路、信号回路,发变组非电量保护装置,故障录波器逐一检查、排除后,通过分析,查明主变压力释放阀动作原因为外部故障冲击电流导致,并对事故暴露出的问题制定了防范措施。
关键词:主变,压力释放阀,机组跳闸,防范
一、引言
变压器是电力系统中的重要组成设备,承担着电能变换、分配和传输功能。当主变油箱内部压力因故障原因急剧增大后,几毫秒内必须经压力释放阀将此巨大压力释放掉,否则将会造成油箱破裂而酿成火灾。此电厂共有两台660WM机组,发电机出口电压为20kV,经主变升压后变为400kV,主变为三台单相变压器,调压方式为有载调压,额定电压和分接范围为(400/√3±12×1.25%)/20kV,额定容量为283000kVA。
二、故障发生现象:
2018年1月3日, #4机发变组保护C屏报“主变压力释放”(91MT)动作,机组启动全停,联跳主变高压侧Q50开关、发电机GCB开关、灭磁开关及高厂变A/B分支进线开关,同时启动快切、关主汽门,就地检查两块油温及绕组温度表指示正常,主变B相本体压力释放阀阀杆弹出,有绝缘油喷溅,汇报值长,拉开#4主变高压侧刀闸及高厂变A/B分支进线开关,对变压器本体压力释放阀进行检查,经检查压力释放阀动作后轻微喷油,复位本体阀杆装置,汇报值长,故障报文如下图:
图一
三、故障原因分析:
1、机组跳机后就地检查发现温度正常,喷油量较少,油箱油位在5格左右,对照温度/油位曲线表在正常范围内,保护屏重瓦斯及差动保护未启动,判定不是变压器内部故障引起机组跳机。
2、主变非电量保护动作前外部线路B相有故障发生,通过机组故障录波器波形检查可以看出故障发生后,主变B相电压由327542V降至28285.1V、主变B相电流由1287.5A升至11457.8A,经57.2ms后,主变B相电压由28285V升至311249.781V、主变B相电流由11457.687A降至955.302A(PT 4000/1,CT 1500/1)。短时间内,主变B相受大电流冲击,变压器绝缘油急剧膨胀,使油箱内部压力瞬间升高,主变B相油温