1.广州外墙保温你要做什么材料的比较好呢?2.新型轻质复合墙板设备都有什么样的呢?3.外墙保温板生产设备都有哪些呢到底?4.led灯带色温是什么呀这个色温是说的什?5.朋友们,铝塑板怎么贴在墙上啊?6.我想问一下全彩led显示屏报价多少钱?7.新型隔墙板生产设备都有哪些呢你知道呀?8.复合墙板设备是用什么设备做出来的呢?9.led灯带怎么换到底好不好换呀怎么换呢?10.杉木床板一直有气味怎么解决大神们?
10秒估算装修报价装修前先估价心里有底
城市:
>
面积:
输入房子面积m²
手机:
输入手机号码获取报价
微信加好友 获取详细报价
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
稍后会有装修顾问为你解读报价
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
重新计算
您的装修预算约?元
人工费?元材料费?元设计费?元质检费?元
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房
实测为准
报价短信已发送到您的手机,注意查收!
装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
装修怕上当?问问靠谱的人
装修顾问-馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
加好友
广告
装修估价(半包):0 万元

电流互感器P1侧向上--电源线的A、B、C三相线分别由三个电流互感器上侧穿过接入空气开关上端--将零线接入零线排、将接地线接入地线排--由零线排引线进入电能表N端;

有接地排引线接入电能表接地端--将三个电流互感器的S1、S2引线分别接入电能表1,3、4,6、7,9端;将三个互感器S2侧连线在一起接入接地排;

由空气开关上端分别引线接入电能表2、5、8端(以上都要对应着接)--买两个3P的漏电开关(额定电流要根据负载自己确定,我不知你用什么帮不到你)--有空气开关下端引线分别接入两个3P漏电开关上端--一个漏电开关接3相负载,注意要讲3相负载的接地线接入接地排;

另一个漏电开关由下端一线分别接入4孔插座的L1、L2、L3,再由接地排引线接入4孔插座的接地端。

显示全部
瞬间永恒_0388
回答数:73327| 被采纳数:14

1) 变频器应该安装在控制柜内部。

2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。

3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。

4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。

5) 在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。

希望我的回答可以帮到您,望采纳。

显示全部
回忆过去_9053
回答数:4277| 被采纳数:3