水电水利　第3卷第　12　期版本　1.02019　年12　月　文章类型:论文　刊号(ISSN)　:2529-7821　Copyright　c　This　word　is　licensed　under　a　Commons　Attibution-Non　Commercial　4.0　International　License.　138　Hydropower　and　Water　Resources　某电厂调速器事故配压阀误动作原因分析与处理　李志清　新疆伊犁河流域开发建设管理局　DOI:10.32629/hwr.v3i12.2574　[摘要]　某水电站的发电机组调速器利用事故停机系统,为主配压阀控制系统在发生故障提供紧急停机的功能。　然而在调速系统在调试的过程　中,其事故配压阀误动作,根据其事故的原由作出分析,将电气和液压系统作为切入点,最终找到误动作的原因,因为调速器的油管内压不稳定以　及位移传感器反馈不到位,引起事故配压阀的油管内压下降。最终对事故配压阀误动原因提出了一些的处理方案,确保水电站的稳定运行。　[关键词]　电厂;调速器;事故配压阀;误动作　前言　某市一水电站的水轮发电机组调速器出现事故配压阀误动作现象,严　重影响到水电站的正常运行,技术人员采取紧急行动,分析事故原因。　对调　速器液压系统管路进行进行优化,并对位移传感器进行了更换,经过验证,　其运行状态良好。　1　某电厂工程背景　该水电站以水力发电为主。　水电站的电机组总容量为320KW,电机组　包括了四组水轮发电机组,每一台的容量为80MW。　PID微机控制为该水电　站使用的电液调速器。在工作状态下,额定油压强为4.0兆帕。为了保证　安全性,水电站电机组采用的关闭方式为两段关闭方式,该水电站同时　安装了事故配压阀以及分段关闭阀,事故配压阀采用杭州三和电控设备　有限公司生产的产品。　在水电厂技术人员对2号机组调试时,甩100%负荷　后准备重新增至额定负荷进行调速器事故低油压试验,当机组增到满负　荷时,事故配压阀出现误动,导致机组导叶迅速关闭。　对此从事故配压阀　电气和液压两,方面进行试验分析,经过仔细分析研究,最终找到了简单　可行的解决方案。　2　某水电站事故配压阀的工作原理　在大中型水电站,经常使用事故配压阀来确保水轮发电机组在快速运　行过程中的稳定状态　[1]　。水轮发电机组的停机原理是当机组的转速太快,