经营模式|生产加工注册资本|500.00万人民币企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)公司地址|辽宁 丹东 振兴区 仪器仪表产业园12号楼我的勋章|
产品推荐
本页信息为辽宁赛亚斯科技有限公司为您提供的"变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ赛亚斯"产品信息,如您想了解更多关于"变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ赛亚斯"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。

是否进口否产地辽宁
加工定制否品牌赛亚斯
型号BWY-804J(TH)/XMZ-YJ控制类型温度
控制模式机械式温度控制器测量对象/
温度范围/℃测温误差/℃
订货号BWY-804J(TH)/XMZ-YJ货号BWY-804J(TH)/XMZ-YJ

展开

变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ赛亚斯

说明:由于产品不断改进、完善,如有更改以出厂实物为准,本公司恕不另行通知,一切解释权归本公司所有。
变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ概述
变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ是为了测量和控制油浸变压器顶层油面温度,采用复合温升原理而设计的***仪表。通过温度控制器温包内嵌装了Pt100,经安装在仪表壳体内的温度变送器,输出与示值成正比的标准电流信号,供电子温控器、计算机系统使用,对变压器油面温度进行远距离测控,实现无人管理。温控器内装有4组可调控制开关,用于启、停冷却、报警系统。
变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ技术参数
1 选用标准:中华人民共和国机械行业标准JB/T6302—2005;
2 工作条件:环境温度(-40~+55)℃,相对湿度≤95%;
3 测量范围:(0~150)℃、(-20~130)℃、(0~160)℃内任选;
4 准确度:1.5级;
5 输出信号: DC(4~20)mA;
6 开关性能:
6.1 动作误差:±2℃;
6.2 切换差:(6±2)℃;
6.3 额定功率:AC220V / 5A,DC220V/3A;
6.4 各组开关均能在全量程内任意设定;
7 防护等级: IP55
变压器用油面温控器BWY-804J(TH)/XMZ-YJ安装使用说明
注意:仪表在安装使用前请详细阅读本说明书,并在安装过程中严格按照如下程序进行操作
1 旋开仪表后面的4个M6螺丝,将安装支架固定在仪表上,旋紧螺丝;
2 再将仪表固定在变压器本体上(注意:仪表在使用过程中必须垂直安放)安装方式见图2;
3 感温温包安装前,应在变压器本体安装孔内注满变压器油,然后慢慢插入感温温包,并拧紧安装螺丝如图3所示;
供应商信息