初中物理中零线与地线的连接方式初中物理中零线与地线的连接方式 大家知道,我国民用电网采用的 三眼插座中,一根相线(俗称火 线),一根零线和一根地线地线就 是三眼插座中中间的那根线,是为了 安全,防止触电而设置的.按照我国 电网接地的标准,地线应该可靠地接 入大地深处的潮湿土壤里,利用潮湿 的土壤来达到可靠接地的目的.现在 所造的新楼房,每幢大楼的电网进线 处都有一接地桩头,每户居民家中的 接地线均应接到该桩头上,以保证可 靠接地. 许多人认为接地线可有可无,没 有接地线家电也照样工作,所以许多 家庭将接地线胡乱接;要么干脆空着 不接,要么将接地线接在自来水管 上,利用自来水管达到接"地"的目 的.更有甚者,将地线和零线直接短 路.正是由于种种不规范的接地,造 成用电器在极不安全的状态下工作. 我们假设,在装修的家中的三眼插座 接地未真正与大地相连,反而与零线 之间存在漏电甚至短路,在这种情况 下,只要零线存在瞬间开路(比如零 线的保险接触不良),家中所有电器 的供电将通过相线与有线电视的信号 接地线来提供,巨大的电流将瞬间烧 毁电视机.在所有的家用电器中,电 视机是唯一通过有线电视信号线与大 地相连的,因此,电网的接地不规范 将直接导致采用三眼插座电视机的烧 毁.而其他家用电器,即使使用三眼 插座,并且三眼插座中的接地不规 范,但由于没有其他路径与大地相 连,所以也不会造成大的破坏. 我们知道,如果让用户将三眼插 头中的接地头弃之不用,改用两眼插 座(或做个"假三眼"),可有效地 杜绝烧机现象,但问题是厂家不能要 求用户这么做,因为如果用户家中电 网漏电,一旦发生触电事故而又是厂 家要求用户改用两眼插头的,这个责 任厂家承担不起.这里有一个区别: 如果产品出厂就是两眼插头的,发生 触电事故后,只要证明用户家中电网 有问题,厂家不必承担什么责任,但 如果产品出厂时是三眼插头的,那么 如果是厂家要用户改用两眼的,发生 触电事故后厂家就得承担一定的责 据权威部门统计,我国的民用电网有85%是安装不规范的!这就是我国 的国情,是我们必须面对的,除非退出这个市场.