气缚现象是指离心泵启动时,如果泵内存有空气,由于空气密度相对于输送液体很低,旋转后产生的离心力小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液体吸入泵内,虽启动离心泵也不能输送液体,此种现象称为离心泵的气缚现象。
气缚现象 离心泵泵腔内存有气体,在启动时泵内气体高速旋转在叶轮中间并不能够造成足够的真空度,所以不能将泵入口液体吸入泵腔,造成泵空转,此种现象称为气缚现象。避免方式为 启动前灌泵,在泵出口见到液体流出为止。
离心泵启动后由于泵内气体产生使泵无法加载负荷,或在加载负荷的过程中跳泵的现象就是泵的气缚。避免方法,泵启动前充分排气,对于低温液体泵要充分预冷后泵体排气启动。