【判断题】
A.
正确
B.
错误
参考答案:
D
复制
纠错
举一反三
【多选题】距离保护有()闭锁。
A.
电流断线
B.
电压断线
C.
振荡
D.
低压
【判断题】距离保护安装处至故障点的距离越远,距离保护的动作时限越短。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】距离保护的保护范围:()。
A.
I段保护线路全长的80%-85%
B.
II段保护余下的15%-20%,并延伸到下一级
C.
III段保护本线全长及做相邻线路的后备保护
【简答题】高频闭锁距离保护
【单选题】距离保护适应于()。
A.
单电源辐射网
B.
各种类型电网
C.
单电源环状电网
【简答题】距离保护有何缺点?
【单选题】距离保护采用三段式,分为相间距离保护和()。
A.
零序电流保护
B.
低电压保护
C.
电流保护
D.
接地距离保护
【填空题】为防止距离保护误动,距离保护应装设()和()闭锁装置。
【单选题】距离保护一段()。
A.
延时动作
B.
受运行方式影响
C.
保护范围不受运行方式的影响
【单选题】距离保护是指利用()。
A.
电压元件元件来反应短路故障的保护装置
B.
阻抗元件元件来反应短路故障的保护装置
C.
电流元件元件来反应短路故障的保护装置
【简答题】什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
【单选题】距离保护的动作时间与保护安装处至短路点之间的距离称为距离保护的()。
A.
阻抗特性
B.
动作特性
C.
时限特性
D.
继电特性
【判断题】故障点至距离保护安装处的距离越远,距离保护的动作时限越短。
A.
正确
B.
错误
【多选题】应按距离保护的()倍校验距离保护整定值的正确性。
A.
【简答题】什么是距离保护特点?距离保护有哪些部件组成?
【单选题】高频闭锁距离保护中的距离保护用作______。
A.
主保护
B.
后备保护
C.
辅助保护
【单选题】距离保护I段( )
A.
能够保护线路全长
B.
能够实现全线速动
C.
比电流保护I段保护范围稳定
D.
比电流保护I段动作速度快
【判断题】线路保护中距离保护Ⅰ段与距离保护Ⅱ段应建模在同一个PDIS实例中。
A.
正确
B.
错误
【多选题】距离保护按作用分为()。
A.
起动元件
B.
测量元件
C.
电压断线闭锁装置
D.
振荡闭锁装置
【简答题】在距离保护中助增电流影响距离保护的第()段的()。
【单选题】距离保护的正序助增系数越大,距离保护的配合越
A.
容易
B.
B . 困难
【单选题】某线路配置三段式距离保护,当该线路距离保护中接地距离保护均动作,相间距离保护均动作,可判断故障类型为()。
A.
A相短路
B.
B相短路
C.
C相短路
D.
三相短路
【单选题】距离保护的核心元件是()
A.
电流继电器
B.
功率方向继电器
C.
电压继电器
D.
阻抗继电器
【判断题】距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁。( )
A.
正确
B.
错误
【简答题】距离保护的核心元件是(__)
【多选题】距离保护的说法正确的是()。
A.
可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单;
B.
可允许很大的接地过渡电阻;
C.
保护动作速度快,动作特性好;
D.
受系统运行方式变化的影响较大。
【判断题】距离保护安装处至故障点的距离越远,距离保护动作时限越短。
A.
正确
B.
错误
【单选题】某线路配置三段式距离保护,当该线路距离保护中A、C相接地距离保护动作,AC相相间距离保护动作,可判断故障类型为()。
A.
A相短路
B.
C相短路
C.
AC相短路
D.
AC相接地短路
【多选题】接地距离保护有()特点。
A.
可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单;
B.
可允许很大的接地过渡电阻;
C.
保护动作速度快,动作特性好;
D.
受系统运行方式变化的影响小。
【单选题】距离保护的正序助增系数越大,距离保护的配合越
A.
容易
B.
困难
【简答题】什么叫距离保护?
【多选题】距离保护动作时()。
A.
电流增大;
B.
阻抗增大;
C.
电压产生动作力矩;
D.
电流产生动作力矩。
【简答题】过渡电阻对长线距离保护影响大还是对短线距离保护影响大?
【简答题】距离保护的闭锁装置有()。
【判断题】故障点至距离保护安装处的距离越远,距离保护的动作时限越短。
A.
正确
B.
错误
【简答题】距离保护的测量阻抗
【单选题】距离保护属于()。
A.
过量型保护
B.
欠量型保护
【多选题】距离保护的说法正确的是()。
【判断题】距离保护安装处到故障点的距离越远,距离保护的动作时限越短。
A.
正确
B.
错误
【简答题】微机距离保护由()和()组成。
【多选题】距离保护有()闭锁。
A.
电流断线
B.
电压断线
C.
振荡
D.
低电压
【简答题】在距离保护中汲出电流影响距离保护的( )段的( )。
【判断题】距离保护安装处至故障点的距离越远,距离保护的动作时限越短。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】距离保护是指利用()。
A.
电压元件元件来反应短路故障的保护装置
B.
阻抗元件元件来反应短路故障的保护装置
C.
电流元件元件来反应短路故障的保护装置
【简答题】在距离保护中,为了防止保护误动,距离保护都设有什么闭锁?
【简答题】为防止系统振荡引起距离保护误动,对距离保护()段加()回路。
【单选题】高频闭锁距离保护中的距离保护用作______。
A.
主保护
B.
后备保护
C.
辅助保护
【单选题】距离保护也称为()。
A.
电压保护
B.
电流保护
C.
电流闭锁电压速断保护
D.
阻抗保护
参考解析:
刷刷题为你提供由于外汲电流(排除助增情况)的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。的答案解析
知识点:
欢迎编辑补充
刷刷题 shuashuati.com 为你提供【由于外汲电流(排除助增情况)的存在,使距离保护的测】题目的知识点
最新题目
【单选题】1. 设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在(____)。
【单选题】2. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____),排风口不应朝向居民住宅或行人。
【单选题】4. 《变电验收管理规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修,进行补气、检漏
【单选题】6. 进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%), SF6气体密度小于()μL/L。
【单选题】8. SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为( ),联系检修人员处理。
【单选题】11. 在SF6断路器开关室( )应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好
【单选题】12. 当组合电器SF6气体压力异常发报警信号时,应尽快联系( )处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作。
【单选题】13. 断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格
【单选题】14. 《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展( ),确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。
【单选题】19. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】21. 充气设备现场安装应先进行(____)处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例。
【单选题】22. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m,且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
【单选题】25. GIS采用三相机械联动隔离开关,相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相,C相靠近过道,便于观察,此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(____)。
【单选题】29. 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规定室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具
【单选题】30. GIS设备分解检查时,设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场,对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。
【单选题】31. 回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用,这些气体可交由专业工厂或由( )处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要。
【单选题】48. 若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等,对设备状态进行综合诊断。
【单选题】50. SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况,可间隔( )年检测1次。
【单选题】51. 室内GIS开展运行维护工作时应满足室内空气中的含氧量应大于( )%,或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L (或6g/m3)。
【单选题】57. 进行SF6气体密度继电器触点动作值误差和切换值误差校验时,应平稳缓慢地升压或降压,直到触点发生()为止。同时在标准器上读取触点切换瞬间的压力值。
【单选题】66. 相对压力型密度继电器,当环境温度为20℃时,指针须指在零位分度线宽度范围内,零位分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的( )。
【单选题】78. 《带电设备红外诊断应用规范》要求,对于高压开关设备用螺栓的或与其等效的连结,裸铜、裸铜合金、裸铝合金在SF6气体中的温度和温升(周围空气温度不超过40℃)的最大值分别是( )。
【单选题】93. 湿度带电检测比较常用的为阻容法仪器,阻容法测量机理是利用电容器间绝缘材料因吸收水蒸气,改变其( ),最终导致( )变化的原理而实现测量湿度的目的。
【单选题】98. 六氟化硫气体湿度带电检测原理:在六氟化硫电气设备( )运行情况下,采用SF6气体湿度检测仪从取样口取样进行气体湿度检测,并以检测结果作为指导设备运行的依据。
【单选题】100. 《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》中SF6气体绝缘电力变压器SF6气体湿度试验对箱体和开关的标准是( )。
题目纠错 0
发布