问一下4平方电线可以带多少千瓦

4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率: 4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;

哪位亲晓得4平方电线多少千瓦

4平方电线一般支持的功率在5kw左右的,一般家用是足够的了,考虑到安全的问题,可以适当的增大线的大小,而且是使用铜线。

35平方的铝线最大负荷几个千瓦

冒问题,35平方铝线可以负荷70A—90A,20个千瓦220V的在80A,380V的话在40A,所以冒问题。

35平方的铝线能带多少千瓦

是三相电吧。应该可以。单相就不行。

我家是2.5平方的铝线,请问最大能负荷用电几千瓦,谢谢!

主要取决与线路长度和横截面积。一般情况下一平方铝芯线过四个电流,线路如果很长那就不行,这个电流数还要小。220V电压一千瓦是4.5个电流,380V一千瓦是2.1个电流。

16平方铝线能带几个3千瓦的电机

16平方铝线能带几个3千瓦的电机可以计算一下就知道了。3千瓦电机的额定电流是6.3A左右,16平方铝线截流量查电工手册是:63A,63A÷6.3A=10台。正好可以带10台,(这是在温度40度时的截流量,如果温度35度时,截流量是69A,30度时是75A,25度时是80A,在冬天可以带12台了。)

十平方铝线最大承载电流是多少千瓦

具体情况具体分析,要看是什么样的线,是电缆还是单根的塑铜线(塑铝线)!单根的要比电缆载流量高!在看线路长短,电源距用电设备,距总变压器的距离!(距离越短载流量越大)在一个是怎么布线等等!大体上一平方铝线是4个电流!10平方也就是40个电流!一般三相电,380伏电动机大体可以按照一千瓦两个电流来计算,那么20千瓦正好40个电流,但是考虑到安全因素,最好不要用到20千瓦,基本上低于18千瓦应该算是比较合理的!(个人认为而已) 铜线每平方可承载电流6A;3KW.铝线每平方可承载电流4A;2KW .电流的单位是安,功率的单位是千瓦。

十平方铝线最大用电量是多少千瓦

考虑到安全用电和长期使用,10平方的铝线可以承载40A电流。 单相阻性负载可以用到8000W. 三相阻性负载可以用到40000W以上。 感性负载的话应当减小负载。 如果是长期不断电使用,根据你的情况理论上来1平方铝线可以用到6A,铜线可以用到10A. 负载越大线路越长,相应的负载电流取值越小。

4平方绝缘铜电线最大负荷多少千瓦

国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。