3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准,其他定义应符合《JB/T7249-1994 制冷设备述语》的 规定。 3.1.1 机房用普通空调机 用一台机房用普通空调机是由一个或多个工厂制造的组件所组成,它包括一个直接膨 胀式蒸发器或冷水盘管,送风装置和空气过滤装置。它可以拥有压缩机、蒸发器或冷水盘 管、冷凝器、加湿器或加热部件,当所供给的直接膨胀装置不止一个组件时,则这些分置 的组件要设计成装在一起使用,本标准所规定的标定要求是以使用相匹配的组件为基础的。 3.1.2 功能 基站用普通空调机,不论是独立的或是与加热或冷却装置组合在一起的,它的功能是 促使空气循环、净化、冷却并控制其温度和减湿程度。 XXX 公司 错误!未找到引用源。 3.1.3 系统的能效比(EER): 是在任意给定的工况下由以(W)计的制冷量除以以(W)计的总输入功率(加热器和 加湿器除外)的比值,以“W/W”表示。 3.1.4 冷却系统的标准能效比 是在标准额定工况下由所得制冷量和输入功率计算求得的比值。 3.1.5 公布的额定性能 是在规定的额定性能工况下的性能特性值,可以根据它来选择机组以满足使用要求, 这些值适用于同一制造厂生产的相同公称尺寸和型号(标志)的所有机组。此处所用的述 语“公布的额定性能”包括标在空调机上或是在制造厂的说明书、广告或在其它文件上公 布的额定性能工况下所有性能特性的额定值。 3.1.6 标准额定性能 是在标准额定性能工况下进行的试验为基础的额定性能值 3.1.7 使用额定性能 是在使用额定性能工况(不同于标准额定性能工况)下进行的试验为基础的额定性能 3.1.8额定性能工况 是一种运行工况,在该工况下,可以得到一级并且只能得到该一级的性能。 3.1.9 标准额定性能工况 是作性能特性比较基准的额定性能工况。 3.1.10 “必须”、“应当”、“推荐”或“被推荐”说明如下: “必须”—如宣布执行本标准,则在规定条款中用到“必须”或“不得”时,这些条 款是强制性的。 “应当”、“推荐”或“被推荐”—“应当”、“推荐”或“被推荐”:是用来指出这些条 款不是强制性的,但作为好的方案是可取的。 3.1.11 热泵 通过转换制冷系统制冷剂流向,从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温 的制冷系统。 3.1.12 制冷量 在规定的制冷能力试验条件下,空调机从封闭空间、