通风竖井的分类与不同用途及其漏风的危害
一、通风竖井的类型与用途
通风竖井是通风系统一部分,它与对应的系统风管相连;
1.排烟竖井:
用于排除火灾时的烟气,用于避免火灾烟气对建筑内人员的危害;
2.正压风井:
用于给防烟楼梯间和电梯前室(或合用前室)送入有一定正压新风,用以阻止火灾烟气进入楼梯间和前室,保持逃生通道视线清晰,视野开阔,便于火灾时人员的逃生。
3.排风竖井:
用于排除余湿、余热、各种有害气体;常通过风管排出换热站、变配电室的余热、水泵的余湿和卫生间的不良气味。
4.新风井:
为空调房间补入定量的新风,保持室内空气品质使空调房间内的人们有 足够的新鲜空气呼吸。
5.补风井:
有的新风井兼做火灾补风井。这样的新风井也可称作火灾补风井。
6.排油烟井:
用于排出厨房内含油烟的气体;为防止油烟中的油碳质挂在井壁上,一
般在井道内设有不锈风管。
二、各种通风竖井漏风的危害
1.排烟竖井漏风的危害:
排烟竖井一旦漏风 ,会使火灾烟气从漏风点逃逸,给逃生的人们造成二 次危害;也可能因为烟气的高温而引燃火灾发生点以外可燃物,造成二次火灾。
排烟竖井漏风也会威胁逃生人群的生命安全。
2.正压风井漏风:
如果发生漏风,被送入防烟楼梯间和前室的正压风从风井的漏风点逸出,就不能保证防烟楼梯间和前室的足够的余压,就有效地阻止烟气进入防烟楼梯间和前室;烟气一旦进入上述部位,就会因为视线被遮挡而影响逃生速度,同样会危及生命安全。
3.排风竖井漏风:
发生漏风后,将要被排出的余热、余湿和各种有害气体不能全部从系统终点排掉,其中一部分从通过漏风点而改变路由,逃逸到排风竖井相邻的房间,使得有害气体、余热、余湿再次侵入房间,造成二次污染。
4.新风井漏风:
新风从漏风点逸出,固然会使空调房间补入的新风不足,使房间的空气 品质得不到保证,房间内空气新鲜度不能改善或改善不足,情况严重时会房间内的人感到呼吸不畅。
5.补风井漏风:
补风量是要经过计算确定的。设计规范规定:补风量要大于或等于排烟 的1/2。一旦补风量不足,在火灾排烟时,会产生局部空间负压,使烟气不能及时排掉。
6.排油烟井漏风:
漏风的危害是:呛人的油烟味必然会影响人们的呼吸,油烟中的油碳质也会毫不留情的挂在漏风点处,高温的烟气同样也会引燃近旁的易燃物而造成火灾。
三、结论:
1.鉴于上述分析,针对风井漏风问题,必须引起工程实施各方的高度重视;施工前应编制合理的对应方案,用以保证风井的严密性。使通风竖井漏风成为一种公害,人人喊打。
2.除了风井外,上述系统风管漏风也会产生同样的危害,也需要对应的处理措施。