末端试水装置包含了试水阀、压力表、检修阀、排水管等;试水阀只有阀门。
简单说就是一个有压力显示一个没有。末端试水装置是2阀1表,试水阀就是1个阀门。消防末端试水装置是为了检验消防报警和消防控制系统是否工作正常, 打开试水阀后,管网里的水流开始流动引起报警阀的压力开关、消防水配管里的水流指示器等产生电子信号; 信号产生后会反馈给消防控制器,产生报警信号,当控制器处于自动状态时,会及时启动消防水泵,并根据水流指示器的信号根据逻辑打开相应的水流开关,水泵送水流向指定的配水管,出水灭火; 一般来说,配水管出水后,允许系统有反应延迟,一般是2分钟,因此当试水阀打开后,2分钟内必须报警,并进行相关动作。压力表以及试水接头组成。规范上的原话,可以看出多出了压力表和试水接头。
燧人消防