如果是配电总开关(即第一级保护)当然是选用2P(双极)空气开关(断路器)来保护。如果是第二级保护(即各个用电单元:如大厅、厨房、卫生间、各个房间等的配电线路始端)应该采用2P(双极)的、或1P+N(单极+N双线分合的)漏电断路器来保护。第三级保护(即各个用电单元的照明、插座、空调等回路)应该采用1P(单极)+N(双线分合的)或1P(单极)断路器来保护,有条件的话也可以采用2P(双极)断路器来保护。分开关即各个回路的开关:
第一回路是照明开关,我们选择的是空气开关。我们家里所有的照明用电量加起来不会超过1000W,那么计算电流就是I=P/U=1000W/220V=4.5A,看计算结果应该选择10A,而现在基本上习惯选择16A空气开关,即C16的1P空开;
第二回路是普通插座,我们选择的漏电保护器。普通插座的用电量估算为3000W,那么计算电流就是I=P/U=3000W/220V=14A,所以我们选择16安漏电保护器,即C16的2P漏保;
第三回路是卧室空调,每个空调选择一个漏电保护器,用电负荷也是按照3000W来估算,计算电流就是14A,所以选择16A漏电保护器,即C16的2P漏保;
第四回路是厅空调插座,我们选择的是漏电保护器。客厅空调的用电量估算为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第五回路是卫生间插座,我们选择的是漏电保护器。卫生间插座的用电量估算也为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第六回路是厨房插座,我们选择的是漏电保护器。厨房插座的用电量估算为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第七回路是电热水器插座,我们选择的是漏电保护器。电热水器的用电量估算为3500W,那么计算电流就是I=P/U=3500W/220V=16A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保。
问题所问的选空气开关多少A?低压配电如果是安装在配电柜(箱)内选用的空气开关(断路器或漏电断路器)都是用来保护供配电设施与线路安全的,如果安装在受电设备的控制柜(箱)内或设备前端才是保护受电