新的报警规范,对水泵、风机都规定“启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘.并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器接线圈,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。
二、起停继电器设置在消防报警联动控制柜中,泵控制柜引出7根线。1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器触点,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。在消防报警联动控制柜不需另设继电器控制 泵控制柜中继电器接线圈 得电失电。这也是很复杂的接线,毫无意义。
三:目前是联动编程,在控制柜内设置联动模块,二总线进泵控制柜,24伏电源线进泵控制柜就可以了,在报警控制器,设置编程按钮,随便设一个按钮,定义是停泵,在泵房通过模块操作,就可以停泵了。信号线在二总线直接返回。无论多少台设置,泵房到消防控制室,只有四线搞定。二总线+24伏。