冬季天气寒冷,温度低,空气干燥,这些自然因素有利于电气设备的正常运行。但是,伴随着冬季而来的大风、大雪,会给设备巡检带来很多不安全的因素。其中,季节转换期间的多变天气对电气设备的安全运行构成很大威胁。
为了保证电气设备能够在冬季安全运行,应该做到以下几点:

1. 加强充油设备巡检

变压器、电容器、开关等充油设备,在气温发生剧烈变化时,油的体积也会发生很大改变。在气温骤降时,可能会造成充油设备油位低于运行要求,造成变压器瓦斯保护误动作或设备故障,引起事故。
同样,气温的变化,使充油设备的密封胶垫发生热胀冷缩,可能会发生渗漏油,应视情况安排检修处理。
因此,要经常检查变压器的分节开关、压力阀及高、低压套管处是否有渗油情况,要及时紧固、充油处理。
加强对充油设备的油位检查,及时发现问题,并及早处理,保证变压器的安全运行,避免发展造成事故。

2.加强对室外配电设备的检查

室外配电设备、容易积聚水汽并在气温降低时结露,造成电气元件绝缘水平降低,引起设备的崩烧,加强现场直接作业环节的管理,尤其是现场临时用电的检查是必要的。
严冬季节,临时用电箱内外的温差较大,容易形成结露,极易发生短路、崩烧事故。因此,必须严格执行临时用电管理制度,要求施工用电单位使用合格的动力箱。
冬季、生产装置排出了蒸汽较多,有可能会串入附近的开关控制箱,降低电气元件的绝缘性能。应检查开关控制箱门是否关严,紧固螺栓是否齐全、已紧固,必要时与生产准备部协商解决排汽方式。

3. 抓好变电所管理

气温逐渐降低,老鼠等小动物开始向屋内转移。提前做好变电所防小动物进入工作,检查修理防鼠门,封堵变电所电缆出入口,出入变电所要随手关门,投放粘鼠板,防止因小动物原因造成设备崩烧事故。
冬季下雪后应及时检查变电所是否漏水,若有漏水情况要及时进行处理,以防雨水滴落到配电磁盘上,发生开关崩烧事故。

4.电机送电前必须遥测绝缘