燃气泄漏探测器安装注意事项:
1、安装位置与燃气灶、燃气热水器等泄漏源的水平距离在1~2m之间
2、壁挂式安装,**气、人工煤气;安装高度距离天花板不过30CM
3、壁挂式安装,液化石油气;安装高度距离地面不过30CM
4、不应安装在空气流通强的位置,如窗口,排烟风口等。
智能报警器主要功能
1. 无线遥控布防.撤防.紧急报警!
2. 可设六组接警电话,报警自动抢线拨号,循环拔打接警电话
4. 可与配套接警系统联网使用
5. 主机内置80分贝,也可外接120分贝,可选择有声、无声报警
6. 交直流两用,可充电池作备用电源,自动切换
7. 可红外单*撤防
8. 可远程操作布防、撤防
9. 可现场
10. 电话线防剪断报警功能,现场报警威慑与阻吓
燃气泄露探测器安装说明
1、报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:
(1) **气、城市煤气、一氧化碳、烟雾比空气轻,若检测**气、城市煤气、一氧化碳、烟雾这几种气体,建议安装在距天花板约0.3米处。
(2) 液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处,若检测液化气、一氧化碳、烟雾,由于一氧化碳是剧毒气体,且少量一点就会使人中毒以至,故建议安装在距地面1.4-1.7米处.
2、禁止安装位置:
A、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。B、灰尘或悬浮颗粒较多的环境中,会造成烟雾报警器误报。
3、禁止安装时间:
A、房屋未粉刷装修完的。 B、装修完房屋,全面通风不足5天的。
C、在房屋内打造木家具,或购置新木家具,其全面通风不足3天的。
D、使用或喷雾的灭虫剂(蚊虫、蟑螂等)、空气清洁剂、胶水、发胶、胶水等,全面通风不足4小小时的。