火线和地线之间的电压是多少?
我打开电箱,发现三组线,一组是火线,电笔测试没问题。还有2组不能确认哪组是零线和地线,因为接在接线柱的什么颜色都有。
我用万能表把这2组线分别和火线测试了一下。一组220伏,一组180伏左右。
这到底哪是零线哪是地线呢?
上网看了很多资料有些说火线和地线有电压是220V,有些又说没电压的。有人给个确定的权威点的答案吗?
最佳答案
本回答由提问者推荐
快乐时光3级
相(火)线与零线之间是220伏,通常零线与地线之间不存在电压(或有几伏)。不同相线之间是380伏的。
追问:
我测试了除了火线的另外2组线,电压是30V左右。
追答:
零线与地线之间不存在电压,有时是有电压的。因电线是有电阻的,有电流时在零线测量点与接地点间产生电压差。
追问:
这么说,零线和地线之间有30V左右是正常的?那么火线和一组不知道的线之间的180V,我判断是地线,因为我火线和另外一组是220V,我这判断对吗?
追答:
当电流大或电线不够粗的,这30伏是有可能的。
追问:
现在最重要的是判断x现在和火线测得180伏的这条是否就是地线?
追问:
如果把火线和地线接入电器中,电器能正常运作吗?(不要零线)排查这条是否地线?
火线与地线间的电压是220V。最重要的一个判断零线与地线的是:零线有经过电表和开关,地线是不经过任何开关和仪表,所有的地线都是直接接地一起的。
追问:
家里埋的都是暗线,无法判断是否经过电表。还有其他办法辨别吗?现在测出是180V,比火线和零线的电压都低?这正常吗?
追答:
你打开的是接线盒吧,配电箱里是有开关的。零线由于是在变压器端接地的,三相不平衡时,由于零线电流较大,所以零线经常是有一定电压。初步判断与火线180V的是零线,你家要是的装漏保的话,可以验证一下,把这根零线与家里水管之类与地导通的碰一下,漏保跳闸则确定是零线。
追问:
现在可以判断的就是零线和火线都确认了。就是一组和火线测得180V这条不知是零线还是地线。水管都是蓝色的胶管测不了啊。我现在要找出的就是地线。我有一个重要的电器一定要接电线。
追答:
你就三根线是吗?可以判断180V这根是零线,因为你“一个重要的电器