查了一下25平方铝芯线明敷时允许载流量为110A左右,按220V的设备每千瓦4.5A左右的电流,可以承载25kw左右的功率.
25平方铝线单相电可承受多少瓦25平方铝芯电缆可承受21千瓦(单相)或55千瓦(三相).查下面的电缆安全载流量表,可以查得空气中敷设时单芯25平方铝线的载流量为99A.对应的功率为:1)三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ有:P=1.732x0.38x99x0.85=55kw(功率因数取0.85)2)单相市电时,根据功率公式P=UI 有:P=0.22x99=21KW
单相220v电压:3kw,三相380v电压:13kw(视在功率).
首先算出铝线的电阻:铝的电阻率是0.028 根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆 则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为
查电工手册25平方的铝芯线截流量是83A,计算方法是,用在220V线路时,83*220=18260W≈18.3千瓦;用在三相电路中时是83*380*1.73=54564W≈54.6千瓦.(1.73是3的根号)注:感抗电器除外.