A6V10954420_zh--_f　智能基础设施集团　2020-10-29　无线温控器,带24　小时定时开关和液晶屏LCD　显示　RDJ100RF/SET　支持编程,可用于供热系统　2位或　PID　控制,用于打开/关闭供热系统　工作模式:自动,舒适,节能和防冻保护　24小时定时开关　维护间隔提示　大液晶屏　最小和最大温度设定限值　RDJ100RF,发射器,电池供电　RCR100/433,接收器,市电供电　2　西门子　数据表　A6V10954420_zh--_f　智能基础设施集团　2020-10-29　使用　该温控器包括　1　个RDJ100RF(发射器)和1个RCR100/433(接收器),用于供热系统室温控制。　典型应用包括:　家庭　住宅建筑　学校　商业区　控制下列设备部件:　电热阀或区域阀　两用壁挂炉　燃油或燃气燃烧器　泵　功能　温度控制　RDJ100RF/SET　包含　2　位和　PID智能学习温度控制算法,该算法由参数　P01　(控制状态)配置。　根据温度设定值与实际室内温度之间的差异,在转换偏差范围内,2位控制算法打开和关闭供　热系统。　PID智能学习控制算法定期打开和关闭供热系统。控制信号　(PWM)　的周期时间　(T)　与脉冲长度　(P)　取决于设定值以及内置传感器测量的室温。　通常情况下,相对于　2　位控制而言,PID　控制更舒适和节能。　3　西门子　数据表　A6V10954420_zh--_f　智能基础设施集团　2020-10-29　控制状态(P01)　控制状态的出厂设置为　"PID　慢速"。对大部分供热系统而言,PID　慢速是理想的选择。只有在该控制状态无法提供理想结果时,才会选择最优控制。　2位,　1　K　2位控制器有　1　[K]　的开关迟滞　用于速度慢的小容量系统　用于需延长运行时间或频繁转换导致问题的应用　用于震荡导致的复杂的控制回路　典型应用:　干式地板供热系统:　热泵　电加热接触器　2位,　0.5　K　2位控制器有　0.5　[K]　的开关迟滞　用于一般的控制情况。比1[K]　的开关迟滞更舒适。　也可用于复杂的控制情况。　PID　慢速　PID　控制状态用于慢热系统,该系统需要较长的最小开启时间以及每小时内有限的转换循环。　典型应用:　潮湿地板加热系统,燃油锅炉　也可用于其他类型的加热应用。(可选设置)　最小转换开/关时间　>　4　分钟　最小