用摇表测接地电阻的方法及参数一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按 显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式 和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指 针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式 接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电 线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地 电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的 资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25—3 型表是兆欧表,是不能用来测接地 电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因 为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1 00 0000 欧),型号普遍都 是为ZC25 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下, 这种接地电阻仪型号一般为ZC29 开头,上面一般有四个端子:C C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2 是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1 端接20 线,拉直后将探针插入地下;C1端接40 米线,拉直后要和接地极以 及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120 转/分,打好1x 几,大转盘的一格就是几, 转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x 0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是 为0.22 收藏此信息打印该信息 添加:佚名 来源:未知 用摇表测接地电阻的方法及参数 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪.