GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆 NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火 有要求的室内、隧道及管道中,GNH 电缆除耐火外要求高阻燃的场 NH-X隔氧层耐火电缆 WDNH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟 无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH 电缆除低烟无卤耐火 特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。 GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆 FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较 高,对防水有较高要求的地区。 H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。 FYS-X 环保型防 白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的 电力电缆、控制电缆。 电源线 电线的“外形尺寸”如何测量? 电线的质量检测报告中有一项为“外形尺寸”或“外径测量”,如: 2.5 平方毫米的铜线标准数值为小于等于3.9 毫米。请问应如何测 量?和绝缘厚度有什么关系? 你问的问题实际就是测量电线的绝缘厚度.比如2.5 平方毫米的铜 线,它首先要保证它是"2.5 平方毫米"的,也就是线芯直径为1.76m m,小于或大于这个数值,它就不是2.5 平方毫米的了,至于标准数 值为小于等于3.9 毫米,也就是它的绝缘厚度不小于(3.9-1.76)/2 =1.07mm 的厚度. 在测量时应该是用外径千分尺来进行测量,才能 保证测量数值的准确性. 电源线是传输电流的电线。通常电 流传输的方式是点对点传输。 电源线按照用途可以分为AC 流电源线及DC直流电源线,通常AC 电源线是通过电压较高的交流 电的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可 以正式生产。 而DC 线基本是通过电压较低的直流电, 因此在安全上要求并没有AC 线严格,但是安全起见,目前各国还 是要求统一安全认证。 区别使用衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。 衰减与线缆的长度有关系,随着长度的 增加,信号衰减也随之增加。衰减用"db"作单位, 表示源传送端信 号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量 在应用范围内的全部频率上的衰减。 (FEXT),测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT 的量值的影响较小。 近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP 路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于UTP链路,NEXT 是一个 关键的性能指标, 也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的 增加,其测量难度将加大。 NEXT 并不表示在近端点所产生的串扰 值,它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长 度不同而变, 电缆越长,其值变得越小。同时发送端的信号也会衰 减,对其它线对的串扰也相对变小。 实验证明, 只有在40 米内测量得到的NEXT 是较真实的。如果另一端是远于 40 米的信息插座, 那么它会产生一定程度的串扰,但测试仪可能 无法测量到这个串扰值。 因此,最好 在两个端点都进行NEXT 测量。现在的测试仪都配有相应设备,使得 在链路一端就能测量出两端的NEXT 值。