家用空开用1P还是2P空开好
(家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?)
答:根据《住宅设计规范》
GB50096-1999中6.5.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1.应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3.每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4.除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5.每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6.设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7.每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
看过《家用空开用1P还是2P空开好》的人还看了以下文章