静态旁路是UPS自动切换的,保证在逆变器故障时UPS输出不中断,这个切换时间只有几毫秒,有一个可控硅构成的开关组执行。维修旁路是手动切换的,维修旁路供电时可以对整流器、逆变器、静态旁路进行检修。
您问静态旁路的必要性,我想应该是安全性考虑。逆变器输出中断,只有通过快速的静态开关组才能实现供电不中断。另外UPS的负荷都比较重要,所以(民用的UPS我不清楚)逆变器其实是实时调整的,保证逆变输出和静态旁路波形同步,尤其是故障恢复后从静态旁路切回逆变器供电时,同步就很重要了。
检修旁路真的就是极端情况下用的了,纯为了UPS检修。
UPS还有一个直流供电模式是在整流器故障后直流电源通过二极管自动实现对逆变器供电,这个与问题无关就不必说了。
非UPS专业技术人员,只是工业用户,所以理解可能有差错,鉴别着看吧。