查看:2118|回复:13

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
第一次修风管机漏水,昨天去把排水管疏通疏通排水正常并且在排水管中间加了一个三通,出风口用了一根6的水管当了。解决了出风口喷水的问题,但是现在主机下方天花板滴水这个束手无策!有经验的师傅指点指点谢谢。
你根本没有找到问题所在,瞎改东西。
洗洗更健康
排水先解决
你根本没有找到问题所在,瞎改东西。
没修过 只能硬着头皮搞
洗洗更健康
风管机怎么洗? 出风口很远
风管机怎么洗? 出风口很远
拆轮子,
今天也碰到海尔天花3P机一夜未关到处滴水,前人在浮球开关上短接的电线还在,接水盘里面太脏了。
今天也碰到海尔天花3P机一夜未关到处滴水,前人在浮球开关上短接的电线还在,接水盘里面太脏了。 ...
那这台海尔太山寨了。
程序设计者幼儿园未毕业。
別家的程序都有时间段内自检水位开关的指令。(在预定的时间内检测到水位常通、常开超时限的,报警关机!)
海尔的会没?设计者不知到原理?

, Processed in 0.068652 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered byDiscuz!X3.4