通信工程设计2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 1机房站址选择原则 通信机房分为外租机房、利旧原有机房和新建机房,在传输长度允许的条件下,应首先考虑外租机房、利旧原有机房。 无现有机房可利用的,根据信息产业部发布的《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005的规定,局站的设置地点应符合以下要求: 局站址的占地面积要满足业务发展的需要,应节约用地,不占或少占农田。 局、站址应有安全环境,不应选择在易燃、易爆的建筑物和堆积场附近。 局站址宜选在地形平坦、地质良好的地段,应避开断层、土坡边缘、古河道 和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段,在不利地段 应采取可靠措施。 通信工程设计 2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 1机房站址选择原则 局站址应选在地势较高,不易受洪水淹灌的地区。如无法避开时,可选在基 地高程高于要求的计算洪水水位0.5m以上的地方。 局站址应有安静的环境,不宜选择在城市广场、闹市地区、影剧院、汽车站、 火车站等发生较大震动和较强噪声的工企业附近,必要时还应采取隔音、消声 措施,降低噪声干扰。 局站址应有较好的卫生环境,不宜选择在生产过程中散发有害气体、较多烟 雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。 局站址选择时应考虑邻近的高压电站、高压输电线铁塔、交流电气化铁道、 广播电视、雷达、无线电发射台及磁悬浮列车输变电系统等干扰源的影响。安 全距离执行相关规范标准。 站址选择时应满足通信安全保密、国防、人防、消防等要求。 局站址选择时应有可靠的电力供应。 通信工程设计 2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 2机房工艺要求 (1)机房面积与结构设计 机房面积可根据现有装机容量及将来业务扩展时可预见的新装设备的装机要 求确定,以保证既不浪费面积,又能满足通信建设长远规划要求。为了提高建筑 面积的有效利用率,在结构上应采用矩形平面,净高在3.2~3.3m,不应采用圆形、 三角形等不利于设备布置的机房平面。 机房建筑面积应按远期通信设备容量的需求考虑,近期不装机部分,在未装 机期间建设单位可合理安排,临时分隔利用,但应确保今后设备扩容时拆除这些 临时分隔不影响正常生产,并保证不起灰。 (2)机房顶棚和墙面 机房顶层屋面材料应有足够的耐久性和隔热性能,房顶上面应做防水处理, 严防渗漏。屋顶应能做吊挂,灯具安装要牢固。房间内不得使用木隔墙,各房间 的墙和顶棚的抹灰、涂料、油漆及其他装饰材料应保证不脱落、不起皱、不掉灰, 不得使用塑料壁纸等装饰材料,严禁装饰木墙裙。 通信工程设计 2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 2机房工艺要求 (3)机房地面 机房地面应采用坚固耐久、耐磨、非燃或阻燃材料,应严防不均匀下沉和产 生裂缝。地表面光洁、不起灰、易于清洁、地面平整,房间最远两点高度的偏差 应小于0.2,且最大不得超过30mm。地面材质建议采用水磨石或深灰色地面, 需要安装活动地板的机房地面,应做压光水泥面层或刷一层油漆以防起灰。 无论是平房地面还是楼层地面,应考虑地面承重所能承担设备的荷载。 通信工程设计 2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 2机房工艺要求 机房外门采用防盗门并向外开起,并应有良好的密封性,条件许可应加装门禁系统,以便统一管理和安全防范。内门应采用耐久、不变形的材料,外形应平 整光洁,减少积尘。单扇门净宽一般不小于1 m,双扇门净宽一般不小于1.5 门洞高不宜小于2.2m。机房的外窗应有良好防尘、防水、隔热、抗风性能,对常年需要空调无人值 守的机房,原则上不得留有窗户或只留采光窗,采光窗的规格视外墙整体美观需 要,分别采用600300mm长方型或直径900 mm的园型窗。 通信楼机房因特殊原因需保留的窗户,应改为无开启式双层或单层玻璃窗。 单层玻璃窗可选用8~10mm喷沙钢化玻璃,双层玻璃窗,内层可用喷沙钢化玻璃, 重要机房及周边防火安全条件差的机房,需用防火喷沙钢化玻璃。对三楼以下机 房,应在窗上加防盗网,兼顾防盗、防火、防水、防尘要求。 通信工程设计 2.1设备安装工程设计 2.1.1通信机房设计 2机房工艺要求 (5)荷重 根据信息产业部发布的《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005的规定, 同一楼层内,应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值,作 为该层机房楼面活荷载的标准值,但楼面活荷载大于该标准值的机房,其楼面活 荷载应按实际大小取值。 电信建筑楼面等效均布活荷载值的计算依据有两个,一个是目前已有的有代 表性的通信设备的重量和排列方式,一个是建筑结构的不同梁板布置和按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定。机房楼面均布活荷载的标准值,可按下表采用。 通信工程设计 电信专用房屋楼面均布活荷载值标准值(kN/m 房间名称1.9m 2.5m 3.0m 1.9m 2.5m 3.0m 有UPS开间 16 15 13 11 无UPS开间(单机>10kN) 13 11 无UPS开间(单机