一、不同结构型式换热器特点 ●U形管式换热器U 形管式换热器的型式见下图:它是在换热器中是唯一适用于高温、高压和高温差的换热器,特点如下:a)以U形换热管尾端的自由浮动解决温差应力,可用于高温差;b)只有一块管板,加之法兰的数量也少,故结构简单而且泄漏点少;c)可以进行抽芯清洗(管程走清洁流体),便于清洗换热管外壁;d)由于弯管Rmim的限制,分程间距宽,故比固定管板换热器排管略少。e)管程流速太高时,将会对U形弯管段产生严重的冲蚀,影响寿命。f)换热管泄漏时,除外圈U形管外,不能更换,只能堵管。它是在换热器中是唯一适用于高温、高压和高温差的换热器,特点如下:a)以U形换热管尾端的自由浮动解决温差应力,可用于高温差;b)只有一块管板,加之法兰的数量也少,故结构简单而且泄漏点少;c)可以进行抽芯清洗(管程走清洁流体),便于清洗换热管外壁;d)由于弯管Rmim的限制,分程间距宽,故比固定管板换热器排管略少。e)管程流速太高时,将会对U形弯管段产生严重的冲蚀,影响寿命。f)换热管泄漏时,除外圈U形管外,不能更换,只能堵管。