一步一步教你如何看图纸 施工图纸是建造房屋的依据, 是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么 样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配 合,不出差错。 为此必须学会识图方法, 才能收到事半功倍的效果。 以下是一些基本的识图方法: 一、理清顺序 循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次,一般是按 如下顺序进行: ①首先仔细阅读设计说明:了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标 准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; ②接着要看平面图:了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸,各种房间的 安排和交通布置,以及门窗位置,对建筑物形成一个平面概念,为看立面图、剖 面图打好基础; ③看立面图:以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门窗、外装饰的要 求等; ④看剖面图:以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况; ⑤最后看结构图: 以了解平面图、 立面图、 剖面图等建筑图与结构图之间的关系, 加深对整个工程的理解; ⑥另外,详细阅读所指的大样图或节点图:必须根据平面图、立面图、剖面图等 中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。 只有循序渐进,才能理解设计意图,看懂设计图纸,也就是说一般应做到“先看 说明后看图;顺序最好为平、立、剖;查对节点和大样;建筑结构对照读”,这 样才能收到事半功倍的效果。 二、记住尺寸 建筑工程虽然各式各样, 但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和 效果。俗话说:“没有规矩,不成方圆”,图上如果没有长、宽、高、直径等具 体尺寸,施工人员就没法按图施工。 但是图纸上的尺寸很多,作为具体的和操作人员来说,不需要,也不可能将图上 所有的尺寸都记住。 但是, 对建筑物的一些主要尺寸, 主要构配件的规格、 型号、 位置、数量等,则是必须牢牢记住的。这样可以加深对设计图纸的理解,有利于 施工操作,减少或避免施工错误。 一般来说,作为要牢记以下一些尺寸:开间进深要记牢,长宽尺寸莫忘掉;纵横 轴线心中记,层高总高很重要;结构尺寸要记住,构件型号别错了;基础尺寸是 关键,结构强度不能少;梁柱断面记牢靠,门窗洞口要留好。 三、弄清关系 看图时必须弄清每张图纸之间的相互关系。 因为一张图纸无法详细表达一项工程 各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸,从不同的方面表达某一个 部位的做法和要求, 这些不同部位的做法和要求, 就是一个完整的建筑物的全貌。 所以在一份施工图纸的各张图纸之间,都有着密切的联系。 在看图时,必须以平面图中的轴线编号、位置为基准,做到:“手中有图纸,心 中有轴线,千头又万绪,处处不离线”。这就是的基本基础以及标准。 图纸之间的主要关系, 一般来说主要是: 轴线是基准, 编号要相吻; 标高要交圈, 高低要相等; 剖面看位置, 详图详索引; 如用标准图, 引出线标明; 要求和做法, 快把说明拿;土建和安装,对清洞、沟、槽;材料和标准,有关图中查;建筑和 结构,前后要对照。 所以弄清各张图纸之间的关系,是看图的重要环节,是发现问题、减少或避免差 错的基本措施。 四、抓住关键 在看施工图时,作为必须抓住每张图纸中的关键,只有掌握住关键,才能抓住要 害,少出差错。一般应抓住以下几个方面: ①平面图中的关键:在施工中常出现的一些差错有一定的共性。如“门是里开外 开,轴线是正中偏中,朝向是东南西北,墙厚是一砖几砖”。门在平面图中有开 启方向,而窗则没有开启方向,必须查大样图才能确定。轴线在墙上是正中还是 偏中,哪一层是正中,哪一层是偏中,必须弄清,才不会造成轴线错误;以免错 把所有的轴线都当成中线。 房屋的朝向必须弄清楚,图上有指北针的以指北针为 准,无指北针的以总平面图和总说明上的朝向为准。一般建筑物的平面图中,应 符合上北下南、左西右东的规律。对在每一轴线、每一部位的墙厚也要仔细查对 清楚,如哪道墙是一砖,哪道墙是半砖厚,绝对不能弄错。 ②在立面图中, 必须掌握门窗洞口的标高尺寸,以便在立皮数杆和预留窗台时不 致发生错误。 ③在剖面图中,主要应掌握楼层标高、屋顶标高。有的还要通过剖面图掌握室内 洞口、内门标高、楼地面做法、屋面保温和防水做法等。 ④在结构图中,主要应掌握基础、墙、梁、柱、板、屋盖系统的设计要求、具体 尺寸、位置、相互间的衔接关系以及所用的材料等。 五、了解特点 工业建筑要满足各种不同的生产工艺要求,在设计与施工中就各有不同的特点。 如酸处理车间,对墙面、地面等有耐酸要求,就要采取不同的处理方法;精密仪 表车间,对门窗、墙壁有不同的防尘、恒温、恒湿要求。民用建筑由于使用功能 不同,也有不同的特点。如对影剧院,由于对声学有特殊要求,故在顶棚、墙面 有不同的处理方法和技术要求。 因此在熟悉每一份施工图纸时,必须了解该项工 程的特点和要求,包括以下几方面: ①地基基础的处理方案和要求达到的技术标准; ②对特殊部位的处理要求; ③对材料的质量标准或对特殊材料的技术要求; ④需注意或容易出问题的部位; ⑤新工艺、新结构、新材料等的特殊施工工艺; ⑥设计中提出的一些技术指标和特殊要求; ⑦在结构上的关键部位; ⑧室内外装修的要求和材料。 只有了解一个工程项目的特点,才能更好地、全面地理解设计图纸,保证工程的 特殊需要。 六、图表对照一份完整的施工图纸 除了包括各种图纸外, 还包括各种表格, 这些表格具体归纳了各分项工程的做法、 尺寸、 规格、 型号, 是施工图纸的组成部分。 在施工图纸中常见的表有以下一些。 ①室内、外做法表 主要说明室内外各部分的具体做法,如室外勒脚怎样做,某 房间的地面怎样做等。 ②门、窗表表明一幢建筑全部所需的门、窗型号,高宽尺寸(或洞口尺寸),以 及各种型号门、窗的需用数量。 ③构件表根据工程所需的梁、 柱、 板的编号、 名称, 列出各类构件的规格、 尺寸、 型号、需要数量。 ④钢筋表 在各种钢筋混凝土梁、柱、板、基础等结构中,所需钢筋的品种、直 径、规格、尺寸、形状、根数和重量。 在看施工图时, 最好先将自己看图时理解到的各种数据,与有关表中的数据进行 核对,如完全一致,证明图纸及理解均无错误,如发现型号不对、规格不符、数 量不等时,应再次认真核对,进一步加深理解,提高对设计图纸的认识,同时也 能及时发现图、表中的错误。 七、一丝不苟看图纸 必须认真、仔细、一丝不苟。对施工图中的每个数据、尺寸,每个图例、符号, 每条文字说明,都不能随意放过。对图纸中表述不清或尺寸短缺的部分,绝不能 凭自己的想象、估计、猜测来施工,否则就会差之毫厘,失之千里。 另外,一份比较复杂的设计图纸,常常是由若干专业设计人员共同完成的,由于 种种原因,在尺寸上可能出现某些矛盾。如总尺寸与细部尺寸不符;大样、小样 尺寸两样;建筑图上的墙、梁位置与结构图错位;总标高或楼层标高与细部或结 构图中的标注不符等。还可能由于设计人员的疏忽,出现某些漏标、漏注部位。 因此施工人员在看图时必须一丝不苟,才能发现此类问题,然后与设计人员共同 解决,避免错误的发生。 八、三个结合 在学习土建施工图时,必须注意结合学习其他专业图纸,才能全面地、正确地了 解工程的全貌。 尤其是对大型工程, 有总平面布置图, 有土方平衡图, 有水、 暖、 电、卫生设备安装图,有设备基础施工图,有室内外的管道、管沟、电缆图等。 这些各个专业的图纸, 组成了一个工程项目完整的总体。这些专业图纸之间必须 互相呼应,相辅相成。因此,在看土建图时要注意做到三个结合。 ①建筑与结构结合 即在看建筑图时,必须与结构图互相对照着看图。 ②室内与室外结合 在看单位工程施工图时,必须相应地看总平面图,了解本工 程在建筑区域内的具体位置、方向、环境以及绝对高程;同时要了解室外各种管 线布置情况, 以及对本工程在施工中的影响,了解现场的防洪排水问题应如何处 理等。 ③土建与安装结合 在看土建图时,必须结合看本工程的安装图,一定要做到: 预留洞、预留槽,弄清位置和大小,施工当中要留好;预埋件、预埋管,规格数 量核对好,及时安上别忘掉。就是要求在看土建图时,一定要注意各种管、沟的 进口、位置、大小、标高与安装图是否交圈;设备预留洞口要多大,留在什么部 位,哪些地方要预埋铁件或预埋管等。 九、掌握技巧 看图纸和从事其他操作一样,除了熟练以外,还有技巧问题,看图的技巧因人而 异,各不相同,现介绍几点。 ①随看随记 看图时, 应随手记下主要部位的做法和尺寸, 记下需要解决的问题, 并逐张看,逐张记,逐个解决疑难问题,以加深印象。 ②先粗后细 先将全部图纸粗看一遍,大体形成一个整体概念,然后再逐张细看 2~3 遍。细看时,主要是了解详细的做法,逐个解决粗看中提出的一些疑问, 从而加深理解,加深记忆。 ③反复对照,找出规律对图纸大体看过一遍后,再将有关图纸摆在一起,反复对 照.找出内在的规律和联系,从而巩固对图纸的理解。 ④图上标注,加强记忆 为了看图方便,加深记忆,可把某些图纸上的尺寸、说 明、型号等标注到常用图纸上,如标注到平面图上等。这样可以加深记忆,有利 于发现问题。 十、形成整体概念 通过以上几个步骤的学习, 对拟建工程就可以形成一个整体概念,对建筑物的特 点、形状、尺寸、布置和要求已十分清楚。有了这个整体概念,在施工中就胸有 成竹,可减少或避免错误。 因此,在学习图纸时,绝不能只看单张不看整体,就忙于开工。只有对建筑物形 成了一个整体概念,才可以加深对工程的记忆和理解。 附 钢筋平法图集常用符号解释 ? ? ? ? ? ? ? ? la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 ln:梁的净跨度。 llE:钢筋的搭接长度。 hc:支座的净宽度。 λ v: 为约束边缘构件的配筋特征值, 计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超 过 360N/mm2,应按 360N/mm2 计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于 100mm, ? ? ? ? ? 二级不宜大于 150mm。 bf:剪力墙厚度。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw 和 450mm 三者的最大值, 有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向 截面高度;加 300mm。 ? ? ln:梁跨度值。 lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? la:受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。 Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱 YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱 GAZ-构造边缘暗柱 GYZ-构造边缘翼墙柱 GJZ-构造边缘转角柱 AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 (2)墙身 Q-剪力墙 (3)墙梁 LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋) LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G) LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G) LL(JC)连梁(对角暗撑配筋) LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋) LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋) AL-暗梁 BKL-边框梁 (4)墙洞 JD-矩形洞口 YD-圆形洞口 3、梁 KL-楼层框架梁 WKL-屋面框架梁 KZL-框支梁 L-非框架梁 XL-悬挑梁 JZL-井字梁 4、梁板式筏形基础 JZL-基础主梁 JCL-基础次梁 LPB-梁板筏基础平板 5、平板式筏形基础 ZXB-柱下板带 KZB-跨中板带 BPB-平板筏基础平板 6、筏形基础相关构造类型 SZD-上柱墩 XZD-下柱墩 WZJ-外包式柱脚 MZJ-埋入式柱脚 JK-基坑 HJD-后浇带 7、楼板 LB-楼面板 WB-屋面板 YXB-延伸悬挑板 XB-纯悬挑板 8、板带 ZSB-柱上板带 KZB-跨中板带 9、楼板相关构造类型 JQD-纵筋加强带 HJD-后浇带 ZMx-柱帽 SJB-局部升降板 JY-板加腋 BD-板开洞 FB-板翻边 TY-板挑檐 Crs-角部加强筋 Cis-悬挑阴角加强筋 Ces-悬挑阳角放射筋 Rh-抗冲切箍筋 Rb-抗冲切弯起筋 10、独立基础 DJj-普通独立基础阶形 DJp-普通独立基础坡形 BJj-杯口独立基础阶形 BJp-杯口独立基础坡形 11、条形基础梁 JL-基础梁 JQL-基础圈梁 12、条形基础底板 TJBp-条形基础底板坡形 TJBj-条形基础底板阶形 13、独立承台 CTj-独立承台阶形 CTp-独立承台坡形 14、承台梁 CTL-承台梁 15、基础连梁 JLL-基础连梁 16、地下框架梁 DKL-地下框架梁 17、基础相关构造类型 CJQ-窗井墙 JLL-基础连系梁 HJD-后浇带 SZD-上柱墩 XZD-下柱墩 JK-基坑(沟) 专业图纸代号大全 代号 SC PC CT WS CC F CE YJV SYV PE PEN 3 项线(火线) BV MEB LEB PVC DGL VXG GXG KRG 表示 钢管 PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 桥架 WC 沿墙暗敷设 沿墙明敷设 沿顶板暗敷设 暗敷在地板内 沿顶板明敷 电缆 电视线 接地(黄绿相兼) 接零(蓝色) A 项(黄)B 项(绿)C 项(红)KV(电压)千伏 散线 总等电位 局部等电位线路敷设方式代号 用阻燃塑料管敷设 用电工钢管敷设 用塑制线槽敷设 用金属线槽敷设 用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM ZM QM PL LA ZA QA PA DA PNA 沿屋架或屋架下弦敷设 沿柱敷设 沿墙敷设 沿天棚敷设 暗设在梁内 暗设在柱内 暗设在墙内 暗设在屋面内或顶棚内 暗设在地面或地板内 暗设在不能进入的吊顶内 线路暗敷部位代号 照明灯具安装方式代号 D L G B R BR 吸顶式 链吊式 管吊式 壁装式 嵌入式 墙壁内安装 a 表示回路编号 b 表示导线型号 c 表示导线根数 d 表示导线截面 a——b(c×d)e ——f e 表示敷设方式及穿管管径 f 表示敷设部位 表示 2 根导线 表示 3 根导线 表示 n 根导线 照明灯具标注方法 a b c 灯数 型号或编号 每盏照明灯具的灯泡个数 配电线路的标注方法 d e f L 灯泡容量,W 灯泡安装高度,m 安装方式 光源种类,白炽灯或荧光灯