公司消防器材配置标准行政安全中心 安全管理部2016 年4月 月 目 录 一、公司现阶段配置消防器材种类消防器材消防器材应急灯、安全出口应急灯、安全出口/ 疏散指示标志ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、七氟丙烷灭火系统干粉灭火器、二氧化碳灭火器、七氟丙烷灭火系统其他应急物资其他应急物资防爆桶、灭火毯防爆桶、灭火毯室内消火栓室内消火栓 1 、应急照明灯二、应急照明灯具配置标准A、安装于封闭楼梯间,避难走道,配电房,水泵房,厂房内的生产场所及疏散走道的墙壁上和安全出口正上方;B、不得安装在移动的物体上,安装位置不被物体遮挡;C、安装高度在2-2.5m范围内,间距不大于20m,袋形走道不应大于10m,一般与疏散指示/安全出口灯配合安装。 2 、安全出口/ 疏散指示标志A、安装于疏散走道和主要疏散路径、转角处;B、不得安装在移动的物体上,安装位置不被物体遮挡;C、安装在距地面高度1m以下的墙面或地面上,间距不大于20m,袋形走道不应大于10m;D、方向有 正向、左向、右向和 双向四种,正向安装于出口上方,带方向的按就近出口原则选用,离两边出口一样的中间位置选择双向指示。 三、各区域灭火器配置标准(一)、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 规定:1、在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。2、在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。3、灭火器的类型选择根据规范4.2条款规定进行。4、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。5、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。6、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。7、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 8、灭火器的最大保护距离火灾场所的灭火器最大保护距离(m) )③、D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。④、E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。①、A类火灾查收的灭火器最大保护距离(m)②、B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)危险等级需要查表确定灭火器配置场所危险等级 火灾场所灭火器的最低配置标准(m 2 )③、D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。④、 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。①、A类火灾场所灭火器的最低配置基准②、B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准9、灭火器的最低配置基准 10、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。11、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。12、灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。13、每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。14、火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 15、灭火器配置设置计算:计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U式中Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);S——计算单元的保护面积(mQ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);S——计算单元的保护面积(m 2 2 );U——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m);U——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m 2 2 /A或m 2 2 /B)K——修正系数。/B)K——修正系数。 实 例• 某电子厂房,一层为电子产品及元器件的库房,二、三层均为生产车间,每层均为大空间厂房,长某电子厂房,一层为电子产品及元器件的库房,二、三层均为生产车间,每层均为大空间厂房,长80m ,宽36,一层设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,二、三层只有室内消火栓:,一层设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,二、三层只有室内消火栓:1、确定危险等级,查表可知,一、二、和三层电子库房及厂房均为中危险等级。2、确定火灾种类:一、二、三层电子库房及厂房均为A类固体物质火灾。3、确定计算单元,以每一层为计算单元,共有三个计算单元。4、保护面积:各层都为2880平方米。5、灭火级别Q=K*S/U一层设有消火栓和自动灭火喷淋系统,故一层的系数K=0.5;二层和三层设有室内消火栓,K=0.9;因一、二、三层均为“中危险场所A类火灾”故各层灭火器配置基准认值为U1=U2=U3=75平方米/A,每层的灭火级别为Q1=0.5*2880/75=19.2AQ2=Q3=0.9*2880/75=34..56A 6、确定各单元的灭火器设置点(N表示)各层均按“中危险等级、A类火灾、手提式灭火器”考虑,经查表可知,每点最大保护距离为20m,再根据长80m,宽36m得出N1=N2=N3=80/20*36/20=4*1.8=7.2 ,约等于8 (取趋向大的数值)。7、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示)一层:Qe1=Q1/N1=19.2A/8=2.4A二层/三层=34.56A/8=4.32A8、计算每个灭火器设置点灭火器的类型、规格和数量规格:ABC及E类4Kg干粉灭火器;数量:由Qe值除以每具灭火器最小配置灭火级别(2A)一层设置灭火器个数为:2.4A/2A=1.2 取整数为两具二、三层为:4.32A/2A=2.16取三具所以,各层配置情况如下:一层为8个设置点,每设置点为2具4Kg干粉灭火器;二、三层均为8个设置点,每设置点为3具4Kg干粉灭火器。 (二)、公司各类场所配置灭火器标准1、普通的生产、办公场所,包材、塑胶料、化学品仓库,部分配电房,宿舍、食堂、垃圾房等区域:、普通的生产、办公场所,包材、塑胶料、化学品仓库,部分配电房,宿舍、食堂、垃圾房等区域:手提式abc 干粉灭火器(4kg/ 具)2 、包材、塑胶料、化学品仓、垃圾房等区域:推车式abc 干粉灭火器(35kg/ 具)3、电芯生产车间,信息中心机房,工程测试室,实验室,精密仪器和贵重资料等场所:、电芯生产车间,信息中心机房,工程测试室,实验室,精密仪器和贵重资料等场所:手提式二氧化碳灭火器(600v 以下电压,3kg 或5kg/ 具)4 、电芯成品、半成品仓库,活化室,老化房,生产电芯车间重要岗位:推车式二氧化碳灭火器(600v 以下电压,24kg/ 具)5 、配电房,活化室、电动汽车电池测试车间等高风险、密闭场所:七 氟丙烷自动灭火系统:6 、化学品仓库、危险废弃物仓库等高危、无人场所:悬挂式干粉自动灭火器(6kg/ 具) 四、室内消火栓配置标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 规定:室内消火栓由厂房建设或装修时统一设计、安装,不允许任何单位、个人擅自改动。以下场所必须配置:1、建筑占地面积大于300m 2 的厂房和仓库。2、高层公共建筑(超过24m)和建筑高度大于21m的住宅建筑。3、建筑高度大于15m或体积大于10000m 3的办公建筑、单、多层民用建筑。 五、防爆桶、灭火毯配置标准配置防爆桶的区域须同时配置灭火毯、消防沙、消防手套、消防铲。防爆桶内盛装消防沙1/4左右,不宜过多。公司以下区域须配置防爆桶、灭火毯及消防沙:1、电芯生产车间;2、电芯成品、半成品仓库;3、活化室、老化室;4、涉及电芯样品组装、测试等场所;5、公司实验室。 六、其他应急物资配置标准公司应急物资配置按《应急物资管理规定》执行。