电气主接线几种方式 1线路变压器组接线: 线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特 点是设备少、投资省、操作简便、宜于扩建,但灵活性和可靠性 2桥形接线: 桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少、也 是投资较省的一种接线方式。 根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接 线。由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线。若为了在 检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这 就成了长期开环运行的四边形接线。 3多角形接线: 多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接, 且每一台断路器两侧都有隔离开 关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性 和可靠性较好。正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由 于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。其最主要的 缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行, 此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环 运行的时间愈长,这一缺点就愈大。环中的断路器数量越多,开环检修的机会就 越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变 压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较 多。 4单母线分段接线: 单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资 省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。 5双母线接线: 双母线接线就是将工作线、 电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到 两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线 联络断路器并列运行。 与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断, 当一组母线故障时, 只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复 供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一 组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配 电装置的复杂, 在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作, 且不宜实现自动化; 尤其当母线故障时, 须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂 和变电站是不允许的。 6双母线带旁路接线: 双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。其特点是具有双 母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但旁路的 倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资 费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增 设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则采用母联兼旁路或旁路兼母联的 接线方式。 7双母线分段带旁路接线: 双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上, 在母线上增设分段断 路器,它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般 采用此种接线的原则为: 1) 当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器; 2) 当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。 8 3/2(4/3)断路器接线: 3/2(4/3)断路器接线就是在每3(4)个断路器中间送出2(3)回回路,一般只用 于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。它的主要优点是: 1) 运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电; 2) 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修, 各回路仍按原接线方式霆,不需切换; 3) 运行可靠,每一回路由两台断路器供电,母线发生故障时,任何回路都不停 电。 2/3(4/3)断路器接线的缺点是使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资 费用大,保护接线复杂。