span style='mso-ignore:vglayout;;bbbbbbb:1;left:0px;margin-left: 119px;margin-top:95px;bbbbb:26px;height:2px'157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
答:在三相四线电路中 相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
158. 变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
159. 变压器各主要参数是什么?
答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。
160. 什么叫短路电流的热效应?
答: 在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
161. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?
答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
162. 二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
163. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?
答: ( 1 )三相电阻减压起动。
( 2 )电抗器减压起动。
( 3 )自耦变压器减压起动。
( 4 )星三角减压起动。
( 5 )延边三角形减压起动。
164. 变压器并列运行应满足什么条件?
答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
165. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
答: ( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100v 的电压表和满度电流为 5a 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
166. 什么是开关设备?
答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
167. 什么是控制设备?
答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
168. 什么是过电流?
答:超过额定电流的任何电。
169. 电流是如何形成的?
答:导体中的自由在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。
170. 电能质量的指标有哪几项?
答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。
171. 高压电器必须满足条件是?
答:a.绝缘安全可靠;b.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;c.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;d.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;e.户外的应承受一定的自然灾害。
172. 高压电器必须满足工作场所是?
答:a.额定电压;b.最高工作电压;c.额定电流;d.额定短路开断电流;e短时耐受电流及峰值耐受电流。
173. 高压断路器的基本要求?
答:a工作可靠;;b.具有足够的断路能力c.具有尽可能短的切断时间;d.结构简单、价格低廉。
174. 隔离开关的用途?
答:a.将电气设备与带电的电网隔离;b.改变运行方式;c.接同和断开小电流电路。
175. 什么是母线?
答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。
176. 母线的分类?
答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。
177. 母线的材质?
答:铜母线、铝母线和钢母线。
178. 母线着色的意义?
答:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。
179.熔断器的主要技术参数?
答:a.额定电压;b.额定电流;c.分断能力;d.融化特性;e.过电压。
180.低压配电设备主要产品有哪些?
答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?
答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。
182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。
183. 使用电流互感器注意事项?
答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。
184. 使用电压互感器注意事项?
答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。
185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
答:a.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
b.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
c.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
d.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
e.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
186. 什么是电流保护,动作原理如何?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
187 电控设备和配电设备产品的主要区别?
答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
188 国产电控设备产品的外部设计多采用?
答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。
189 国产配电设备产品的外部设计多采用?
答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。
190 送电电路?
答: 架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。
191 配电电路?
答: 从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。
192. 电力线路按架设方式可分为?
答: 架空电力线路和电缆线路。
193 什么是继电保护装置?
答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
194 常用的继电器有哪几种?
答: 电流继电器、电压继电器、信号继电器、、、差动继电器和瓦斯继电器等。
195 变压器的保护装置有几种?
答: 过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。
196. 对继电保护的要求是什么?
答: 为了能正确无误又迅速切除故障 ,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
197 中小型变配电所的继电保护有哪些?
答: a过电流保护;b电流速断保护;c限时电流速断保护; d低电压保护。
198 变配电所监控系统分类?
答: 人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。
199. 微型机自动监控的优点?
答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。
200 何谓过电压?
答: 把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
201 根据作用和要求不同电气实验的分类?
答: 可分为绝缘实验和特性实验。
202 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?
答: 电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。
203 触电的类型?
答: 直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。
204. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作许可制度 、 工作监护制 、 工作间断和工作转移制度 和 工作终结和送电制度 。
205. 直流系统在变电所中起作什么作用?
答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
206. 变电站(所)常用直流电源有哪些?
答: 蓄电池、硅流和电容储能。
207. 什么是相序?
答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
208. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?
答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。
209. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
答: ①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
210 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?
答: 交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:
(1)额定功率( p ):是电动机轴上的输出功率。
(2)额定电压:指绕组上所加线电压。
(3)额定电流:定子绕组线电流。
(4)额定转数( r/min ):额定负载下的转数。
(5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度 。
(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。
(7)绕组的接法:δ或y联结,与额定电压相对应。
211 发现有人触电时怎么办?
答: 首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。
触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救