造成液位仪高液 位报警的主要原因是接卸人员没有考虑收油后仍要保留 5%的空容量,才导致液位仪高液位报警。 安装防溢油阀时,设计高度可以根据需要,依据加油 ??? ???侩???????????????侩????????????????????? 站罐容表设定,建议设计高度不超过最大罐容的95%对应 高度已通过机械固定,为了避免安装后的人为改动,可采 ? ?????????????? 用打铅封的形式,将卸油防溢阀上面的两片法兰进行铅 ??? ?????????? ??????к????????????? ??????ㄉн?????侩?? 的高度。由图1、图2可知:卸油防溢阀安装完成后,卸油 封,确保加油站不能更改卸油高度。 1.3 没有进油高液位报警提示记录 目前加油站液位仪接卸油记录主要记录油罐收油前数 量、收油后数量、本次收油量和液位报警记录,未提示收 油后是否会产生高液位报警,这也导致加油站接卸油操作 存在一定盲目性。 4”?丝 ?? ??偔? ?? 3” ??? 2 存在的问题 2.1 接卸人员对液位仪高液位报警不够重视 现场检查有的加油站多次出现液位仪高液位报警,主 要原因是接卸人员思想上不够重视,认为加油站没有出现 过溢油事件,对液位仪高液位报警存在的溢油风险认识不 足,致使高液位报警多次重复发生。 图1 防溢油阀(浮子式)安装示意图 ? ?????????????? 3 2.2 液位仪报警铃声较小,接卸人员现场听不见 现有的液位仪主要安装在营业室或办公室,有的单位 为了满足办公室环境美观的要求,甚至将液位仪安装在营 业台柜子中,柜门关上后,报警铃声较小。少数加油站晚 上人手少,接卸人员现场听不见报警铃声,又没有人员提 示,不能及时发现液位高液位报警的情况。 ?? ?????????? ????????????ㄉ????????????????? ??о????????????????→????????仾?? ?????? 图2 防溢油阀(浮臂式)安装示意图 (下转第2