范围适用于陕京管道各站ROTORK 系列IQ 型电动执行器的调整操作。 操作步骤2.1. 将设定器对准执行器指示窗且不超过0.75 米的范围内,并将执行器选择在 就地位置,按 键两次,执行器显示将改变,显示保护口令功能。 rotork红外线设定器 执行器的设定功能可以用口令进行保护 2.2. 必须输入正确的口令,才可以设定和调整执行器的功能。生产厂家设定的 (默认值)为[Id]。如果执行器已预先设定了一个现场口令,这个口令必须 要显示出来。用--键可从00-FF翻转口令(十六进制)。显示正确的口令后按确认键。 键,此时将出现两个“设定”条,并始终显示在每个功能的屏幕上。默认口令,设定方式 更改口令,按键,显示将变为[PC]。用--键可翻转口令,直至显示希望的口令。 口令改为[IE] 注:新口令将在下次进入设定方式时有效。 在进入所需要的方式后,按 键将显示程序分支符号 键进入初级设定功能。 2.3. LC——设定关阀限位 [LC] 功能的显示 关阀限位 手动将阀门转至全关,可向开阀方向旋转手轮最多一圈。 检查关阀限位,可将手轮向打开方向旋转一圈,此时黄色指示灯应点亮,关阀指示灯应熄灭。将手轮向关阀方向旋转一圈,此时关阀指示灯应点亮,黄色指示灯 应熄灭。 2.4. LO——设定开阀限位 [LO] 功能的显示 开阀限位 手动将阀门转至全开位置,可向关阀方向旋转手轮最多一圈。 此时应出现全开符号。如果按上述设定过程进行设定,阀位显示将指示执行器在全开位置。将红色旋钮转至选择远程控制位置,可退出设定程序,然后再选择所 需要的控制方式:就地、停止或远程。在正确的设定完成后,才可安全地进行电 动操作。 附:相关知识全开由红灯指示灯和开启符号表示 全关由绿色指示灯和关闭符号表示 行程中间由黄色指示灯和百分比开度值表示 按标准,红灯表示阀门打开,黄灯表示在中间,绿灯表示阀门关闭。开阀和关阀 指示灯的颜色可根据需要进行翻转。 分享知识成就自我!