动阀门输入开关量控制,给定输出,电机会一直转,当遇到限位时,阀门输出应该停止。如果设备没有自停功能,要在程序中加入限位连锁,一般来说限位都是过扭矩保护,防止电机堵转发热而烧毁。限位可以是机械臂触点开关,或者是接近开关,反正是两线制,也有的没有限位,但有模拟量输入限位反馈,这种的成本高一些,也要加连锁。一般来说电动门的限位开关经常叫作行程开关,电动执行器的则叫限位开关。电动门限位开关的作用是在阀门等全开/全关时时,自动切断交流接触器电源,使电动门停掉,如果行程开关失效,即行程开关不能断开,力矩开关动作,切断控制回路,从而保护电机及阀门。电动执行器的限位开关的作用也是保护阀门或挡板全开/全关时切断电机的220VAC电源,从而保护电机及阀门或挡板,一般来说是保护电机,如全开发出20mA信号,全开到一定程度,由于限位开关动作,可能反馈19.5mA,电机就停止转动
本文标题:怎样现场调节电动阀门限位本文地址:http://www.hqfmjt.com/tech/2861.html