家中空开总是跳闸的原因分析
第一种情况就是家中的闸安装的是空气开关,而且每次跳闸的时候都是跳的空气开关。那么此时导致跳闸的原因无非就是两点:第一点就是我们家中出现了过载;第二点就是我们家中存在短路的情况。如果是由于过载导致的家中的跳闸,其实这种现象非常明显,也就是我们家的电路在使用一段时间以后才会出现跳闸,而不会合上闸以后就立即跳闸。归纳一下的话,就是随着我们电器的增多导致电流增大,电路中的电流就超过了空气开关的额定脱扣电流,这时就会跳闸。这种情况我们可以使用卡钳表来卡一下跳闸之前的一个电流,然后跟空气开关的额定脱裤电流进行对比,就可以知道结果了。如果家中是由于短路而导致的跳闸,这种情况是不会出现经常性跳闸的。一般来说在短路以后,如果线路没有修复是很难把这个闸合上去的。因为短路一直存在的,只要是存在短路,空气开关就会跳闸,所以我们基本上是可以排除短路这种可能的。
家中漏电保护开关经常跳闸的原因分析
如果我们家中的闸是安装的漏电保护开关,此时同样会存在下面这三种情况:第一种情况就是过载出现的跳闸。第二种情况就是短路出现的跳闸。第三种情况就是漏电出现的跳闸。对于导致漏电开关跳闸的前两个原因,也就是短路和过载,它是跟空气开关的原理是一模一样的。我们大家可以参照上面空气开关的一些分析就可以了,不在这里再给大家重复进行介绍。漏电开关另一个出线经常跳闸的原因就是漏电。我们知道漏电开关有一个漏电额定电流,漏电的额定电流在家庭中基本上都是30毫安的。也就是说我们家的漏电开关下口,如果火线和零线之间的电流差差超过了30毫安,此时就会出现跳闸。导致漏电的原因有很多,有可能是家中电器的绝缘出现的漏电,也有可能是电路中电线的绝缘层不合格出现的漏电。所以我们必须对电器和电线都逐一的进行摇绝缘电阻值,来判定它们是否漏电。
家中经常跳闸的原因总结
通过上面个人对空气开关和漏电保护开关的分别介绍,其实我们就可以大概的找到家中出现经常跳闸的原因。第一个原因就是家中可能出现了过载;第二个原因就是家中可能出现了漏电。当家中出现过载的时候,是可以使用卡钳表测出来这个电流的。此时唯一的解决方法基本上就是减少家中电器的同时使用。一般来说不建议大家更换电线,因为只要是更换电线,就牵扯到开关,还有进户电线线径的问题。当家中出现漏电的时候,我们应该是采取逐一回路来进行判断的方法,找到漏