广安市10kv灌胶电缆中间接头防爆盒安装图
泊松比为0.2进行瞬态仿真,采用实体单元模拟防爆盒壳体,在防爆盒内壁中间取一定长度环面作为受力面,受力环面部分采用六面体网格划分,其余部分采用四面体网格划分。仿真结果分析3.参数影响性分析3.1.受力环面长度的影响,保持径向冲击压力峰值250MPa、峰值持续0.5ms不变的情况下,将受力环面长度从40mm增加到140mm。随着受力环面长度的增加,防爆盒响应参数极值变化曲线呈现相对一致性,表现为似线性增长。其中大位移从0.0258m增长到0.0591m,增长曲线接线性,大应力从3958MPa增加到6330MPa,大应变从0.37增加到0.59两者增长曲线较接线性;大速度从113m/s增加到216m/。 这种电缆线路自身故障的原因包括以下几种,(1)施工缺陷,制作电缆接头时,导体压接不紧密引起的接触电阻过大,运行中接头导体连接处温度过高,从而引发绝缘热击穿,导致电缆接头,发生电缆火灾,(2)运行过载,电缆线芯传输电流过载及周围环境散热条件差引起的电缆热击穿或接头,产生的电弧会引燃电缆和接头绝缘层。