以上保护均反应设备一侧电气量信息, 具有明显的缺点, 就是无法区分本设备末端和相邻设备始端故障, 因为这两个位置的故障, 反映在保护安装处的电压、 电流量没有显著区别。 因此很难迅速切除保护范围内任意点的故障。 为此提出了反应两侧(多侧)电气量信息的保护原理,即差动保护。差动保护己成为变压器、 发动机、 母线等元件设备的主保护, 而应用在输电线路上则以纵联保护的形式出现。 这是因为输电线路较长, 需要将—侧电气量信息通过通信设备和通道传到另一侧去, 两侧的电气量才能进行比较判断, 即线路两侧之间发生的是纵向联系, 所以称为输电线路纵联保护。 纵联保护两端比较的电气量可以是流过两端的电流相量、 电流相位和功率方向等, 比较不同的电气量信息可构成不同原理的纵联保护。 此外, 将一端的电气量或用于被比较的特征传送到对端,可以来用不同的传输通道和性术, 如有采用通过输电线路本身在工频信号上叠加一个高频载波信号的技术, 称为高频保护。 高频保护中比较两侧功率方向的称为方向高频保护, 而比较两侧电流相位的称为相差高频保护。2.继电保护的构成继电保护原理虽然体现了电气设备运行状态的判别依据, 但电气量信息的采集、 判断, 以及继电保护发出断路器跳闸命令等还需要一定的硬件设备才能实现, 即需要继电保护装置。 一般继电保护装置由测量比较、 逻辑判断和执行输出三部分组成, 如图1所示。