所谓负荷是指电器设备(发电机、变压器、电动机等)和线路中通过的电流或功率。所谓满负荷是指负荷达到了电器设备铭牌所规定的数值,一般指电器设备的额定负荷。
在实际工作中,必须要考虑以下三个问题:
a. 所有的设备不可能同时运行;
b. 所有的设备不可能同时满载运行;
c. 性质不同的设备,其运行特征各不相同。
施工现场临时用电计算
P=1.05~1.10(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)
其中:P——供电设备总需要容量(KVA);
P1——电动机额定功率(KW);
P2——电焊机额定功率(KW);
P3——室内照明容量(KW);
P4——室外照明容量(KW);
Cosφ——电动机平均功率因数
(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75);
K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表:
按电流来进行选择(三相四线制线路)
I线=KX*P / [31/2*(U线*cosØ)]
其中:
I线——电流值
KX——同时系数(取0.7~0.8)
P——总功率
U线——电压(380V或220V)
cosØ——功率因素,临时网线取0.85
查表可得, 当I线=301.41