燃气管道安装方法:
水平平行铺设时,净距不宜小于150mm;竖向平行铺设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉铺设时 净距不宜小于50mm;管道不能藏于墙内;燃气管道不可以像电缆一样装置在墙体内,必须装在墙外,这样便于问题检测和修理。且挨近的墙面不能是木质等易燃材料墙面。管线宜短不宜长;为了降低事故的发生,燃气管线宜短不宜长,尽量不要穿越卧室、客厅,如果必须穿越,务必要做好防护措施,例如在管线外再套一个管套。
燃气用气计量表须通风放置
厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。在装修中业主不得私自更换用气计量表,也不得擅自挪动它的位置。如需要维修服务,要找当地的供气单位,维修要在停气时进行。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。