首先要计算线电流: 三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的12KW负载的工作线电流: I=P/1.732Ucosφ=12000/1.73
全部个回答
首先要计算线电流: 三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的12KW负载的工作线电流: I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A 再根据导线允许载流量表进行导线选择: 根据某电缆厂家的电线允许载流量表,空气敷设2.5平方的铜芯电线允许载流量为33A,选用2.5平方的铜芯电缆即可。
健威wjw505 昨天9:45
展开全部 选用2.5平方的铜芯电缆即可。 首先根据三相电路功率的计算公式P=1.732IUcosφ计算线电流 由公式可推出电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: U为线电压,P为电路功率 ,三相是380V, cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的12KW负载的工作线电流: I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A 因为2.5平方的铜芯电线允许载流量为33A,所以选用2.5
那个啥来着呢 昨天17:38
更多问题