7.1 接线:按控制器外壳上的接线图布好线。 7.2 参数设置:按当地的实际线路状况及补偿电容设置参数。 7.3 调试-手动:可给控制器只提供工作电源(A 相),在‘手动’位置进行电容 组的投入与切除。验证控制器的输出及外部接线是否正确,验证外部器件(复合 开关、接触器等)是否完好。 7.4 调试-自动:电压型自动控制,只提供电压不提供电流,控制器将根据电压 的高低投切电容改善线路的电压质量。无功功率自动控制,必须提供电压、电流, 控制器才能根据线路的无功功率投切电容降低线路上的无功损耗,进而提高功率 因数。 安装说明混合型控制器安装板开孔尺寸(mm):162102 共补型控制器安装板开孔尺寸(mm):162102 或114114 外型尺寸见下图: 产品目录型号 XyJKFG--nZ XyJKFG--nZ XyJKFG--nJ XyJKFG--xGyF-Z XyJKFG--xGyF-J 控制物理量 触点容量12V、20mA 220V、5A 12V、20mA 220V、5A 控制元件 复合开关等12V 低压控制元件,接 触器等220V 控制元件 复合开关等12V 低压控制元件,接触器等 220V 控制元件 输出路数 xyJK-:2~12 或2~18; xyJK-:2~10 采样路数 Uab、Ib Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic、 补偿类型 共补型(三相均衡补偿) 混合补偿型(三相共补-单相分补) 主要特征 数字显示,运行,投切状态指示 数字显示,运行,投切状态指示 外型尺寸 (长*宽*深)170110135/120 120120(mm) (长*宽*深)170110135(mm) 开孔尺寸 162mm102mm/114mm114mm 162mm102mm 注:JK-18Z 控制的物理量为Q(无功功率),控制输出只能接复合开关、不能接 接触器 注意事项 说明书内共补象控制器字符说明U-线电压;I-相电流;q- 总无功功率; P-总有功功率;F-力率 说明书内混合型控制器字符说明:UA/Ub/Uc---A 相电压IA/Ib/Ic---A 相电流qA/qb/qc---A 相无功功率P---总的有功功率;PF---力率 参数设置参考本控制器是以无工功率的高低进行电容的投切,功率因数(利率)只是作为 参考量。 实(Qa、Qb、Qc)>Q投(投入门限) 容1.2]>Q切(切除门限)1.2:防止投切振荡冗余参数 (2)无功切除条件(所述条件必须同时满足) 共补型控制器投切参数设置参考:投入门限:最大电容容量+1~5 切除门限:1~5 混合型控制器投切参数设置参考: 投入门限:单相电容(包括共补型电容)容量的最大值+1~5 切除门限:1~5 原文已完。下文为附加论文,如不需要,下载后可以编辑删除,谢谢! 轰燃对建筑室内火灾灭火救援的影响 要】:在室内轰燃研究理论基础上,简要介绍了轰燃的定义和轰燃判据,并结合建筑火灾实际情况,分析了因轰燃引起的室内 火灾中灭火救援难点问题,根据轰燃的特点,提出了应对此类火灾的 灭火救援对策,为消防部队处置室内轰燃火灾提供参考。 【关键词】:消防; 建筑火灾; 轰燃是室内火灾发展过程中的一种特殊燃烧现象。室内发生火灾后,若具备合适的燃料和通风条件,就可能发生轰燃。轰燃一旦发生, 室内所有可燃物会在极短时间内同时全面着火,室内整个空间都充满 火焰,可燃物燃烧速率和室内温度急剧上升,并且室内会产生大量有 毒烟气,氧气浓度也随之急剧下降。这些都会使室内人员受到严重威 胁,也给消防灭火救援带来极大困难。国内外发生的很多建筑火灾事 故中,轰燃就是造成严重人员伤亡和财产损失的元凶,如新疆克拉玛 依友谊馆火灾、洛阳东都商厦火灾、吉林中百商厦火灾、英国布拉德 福市足球场火灾和皇家十字地铁车站火灾。因此,结合轰燃的特点和 危害性,分析轰燃对建筑火灾中灭火救援工作造成的难点问题,有针 对性的加强对室内火灾的控制,对于提高消防部队灭火救援工作效率 具有重要意义。 二、轰燃及相关研究 (一)轰燃定义 NFPA 921 中轰燃定义为:室内火灾发展的一个过渡阶段,热辐 射作用下的所有可燃物在轰燃时几乎同时着火,火焰迅速在室内所有 物体传播蔓延,室内形成一片火海。轰燃的发生是火灾失控发展的危 险信号,产生的高温烟气会对建筑结构安全产生严重影响,强大的破 坏力往往造成恶性死伤事故和巨大财产损失,极易造成群死群伤事故 与巨额财产损失,也是火灾即将向临近区域蔓延的重要标志。 目前对轰燃还没有统一的定义,比较常用的三种:(1)室内火 灾由局部火向大火的转变,转变完成后,室内所有可燃物表面都开始 燃烧;(2)室内燃烧由燃料控制向通风控制的转变;(3)在室内顶 棚下方积聚的未燃气体或蒸气突然着火而造成火焰迅速扩展。 (二)轰燃判据及预测 室内火灾是一种受限空间内的燃烧,是建筑火灾的主要形式,将 发生轰燃的条件量化为可以测量或计算的物理量是一件极为困难的 事情。现在应用最多的三个轰燃判据为:(1)室内接近顶棚热烟气 温度超过600;(2)室内地板平面辐射热通量超过20 kW/m2;(3) 通风口有火焰喷出。以上判据都源于火灾实验观察结果,虽然具有一 定局限性,但可以作为判定轰燃的参考标准。 对轰燃的预测方法,不同的研究者提出了不同的温度和热通量判 据。V.Barauskas、McCaffrey、Quintiere、Harkleroad、Thomas 等分 别提出了基于热释放速率预测轰燃的经验公式。此外,武警学院陈爱 平教授将内衬材料的热惯性因素引入考虑,基于McCaffrey 的方法提 出了轰燃综合预测法;B.Hagglund 等建议采用临界轰燃燃烧速率预测 轰燃;J.G. Quintiere 等提出采用临界轰燃燃料面积预测轰燃; S.R.Bishop 根据经典热爆炸和非线性热动力学理论温度微分方程特 征值预测轰燃等。这些预测方法的实用性和精确性还有待改进。 三、轰燃对室内火灾灭火救援的影响 (一)轰燃时间预测困难,影响灭火救援决策 消防部队在轰燃前到达现场,如果未及时预测和侦察到轰燃,急 剧升高的温度和喷出火焰会对消防队员造成伤害。消防官兵到火场 后,没有人能够准确预测是否会发生轰燃和什么时候发生轰燃。有些 火灾,消防员内攻进入室内的瞬间就可能被卷入火海中,而有些火灾, 在灭火救援进行过程中突然轰燃,也有的至灭火战斗结束也不发生轰 燃。如何在火场快速判断轰燃发生的可能性及时间,仍是一线消防指 挥员的一个难题。而目前对轰燃的预测研究多限于学术理论方面,并 没有便于在灭火救援现场操作的轰燃预测仪器或技术手段。指挥员只 能依靠个人积累的灭火经验,对轰燃的感官印象及火情侦查情况进行 初略判断,容易导致现场决策低效率、低质量,甚至做出错误的决策, 造成不必要的人员伤亡和财产损失。 (二)火场温度高,灭火进攻困难 室内发生轰燃后,火势突然猛涨,进入全面燃烧阶段,产生的高 温能达到1000左右。有关研究表明,对于没有任何保护的皮肤, 只要暴露在137-160的环境中就会造成严重伤害。扑救建筑火灾最 有效的灭火措施是内攻,而轰燃产生如此的高温会对消防员产生强烈 的烘烤,加上可能从门窗喷出的火焰和高温烟气,消防队员很难近距 离灭火,内攻更加危险、艰难。如灭火中水枪掩护不充分,个人防护 不周全,还会危及消防员人身安全。同时由于轰燃中可燃物不完全燃 烧会产生大量有毒浓烟和气体,降低了火场能见度,更加难以发现较 隐蔽的火势威胁,影响了灭火效率。 (三)室内充满烟气,搜索救援难度大 轰燃发生前,大量积聚的浓烟和高温会迫使消防员将身子放低, 弯腰或匍匐前进,在搜索被困人员时行动不便,效率低下。此外,室 内积聚的浓烟具有较强的减光性,室内能见度很低,对侦查和搜救非 常不利,受困人员也无法自行安全疏散,消防员也有误入危险区域和 迷路的危险。轰燃后转为全面燃烧,燃烧更为猛烈,无法深入开展室 内救援,而由于燃烧速率急剧增长,因燃料不充分燃烧会产生大量有 毒气体如:CO、H2S、HCL、SO2 等,导致被困人员中毒、窒息, 消防灭火救援时间更加紧迫,人员疏散更加困难。 (四)建筑受高温烘烤,结构有倒塌危险 室内轰燃发生后,释热速率急剧增大,温度急剧升高,达到500 -600的高温,最高可达1000左右,建筑构件的强度在高温、强烈 热辐射作用下会下降。混凝土在高于300温度作用下抗压强度线性 下降,超过600时抗拉强度基本丧失,在900左右时抗压强度下 降到常温时的10%;钢结构虽不燃烧,但在火灾高温中强度会迅速下 降,500左右时全负荷钢结构就会失去静态平衡稳定性,600其强 度下降2/3,进而结构发生变形引发倒塌。因此轰燃扑救过程中,建 筑结构很容易发生局部倒塌甚至整体坍塌,使室内人员受到威胁,影 响消防救援工作。 (五)火焰易窜出蔓延,控制火势难度大 室内具备轰燃条件时,可能在着火3-10 min 后就会发生轰燃,消 防队赶赴火场后可能已经发生轰燃,火灾发展至猛烈燃烧阶段,第一 出动力量如对火灾形势估计不足,到达火场后往往控制不住逐渐增长 蔓延的火势。此外,轰燃后伴随着喷出火焰和飞火,能冲出着火房间, 造成火势蔓延。而且轰燃产生的强烈辐射热也对临近可燃物形成威 胁,强辐射热也是火势向上层和四周扩散蔓延的主要原因。 四、预防和控制轰燃的灭火救援对策 (一)全面侦查火情,注意轰燃征兆 在处置建筑室内火灾时,应全面侦查火情,快速掌握起火房间位 置、火势大小、人员被困情况、室内可燃物数量与类别、建筑结构特 点、周围毗邻建筑情况等,尤其对于通风不好且室内可燃物数量较多 时,应提高警惕,密切监视,谨防轰燃突发造成恶性事故。为延缓或 避免可能发生的轰燃,到场后应确保室内自动喷水灭火系统动作,尽 量为后续灭火与人员疏散救援争取时间。同时应派安全员密切注意轰 燃发生征兆,轰燃的警报信号主要是高温辐射、“闪燃”和“白烟”。有 条件进入室内侦查时,如发现室内烟气温度较低,则轰燃可能性不大, 应及时出开花水冷却;如消防员进入后,明显受到高温烘烤,热烟气 层不断变厚,表明有轰燃危险,应及时撤离至外围控制火势。同时, 消防员进入室内时,还应密切关注是否有浓烟从门窗翻滚、溢出,或 则浓烟中夹杂有较小火焰和闪燃现象,如果出现这些征兆,则说明此 房间具有轰燃的危险。 (二)准确迅速,疏散抢救人员 轰燃具有一定突发危险性,消防部队到达火场后,人员抢救时间 非常有限,在迅速掌握火情和人员被困情况后,积极做好冷却防护同 时,立即组织精干人员成立搜救小分队,展开人员疏散和救援。进入 室内救援前,应根据人员被困位置和数量,确定好各小组任务,定好 一次作业时间、紧急情况联络方式和撤离路线。每个搜救人员都应穿 好灭火服,必要时穿防火服,佩戴空气呼吸器,在水枪跟进掩护中小 心进入。搜索时2 人一小组,协同搜寻,尽量靠墙前进,弯腰或则匍匐行进,能见度太低时要利用导向绳保护,防止在浓烟中迷路, 并密切注意火情变化,随时做好紧急撤离准备。在搜救中注意检查门 窗附近有无昏迷人员,当室内烟气温度过高时,不能进入火场内部太 远,严格按照作业时间行动,按时返回。如果赶到火场轰燃已经发生, 不要盲目进入室内,应先设法进行通风散热,控制火势,适当破拆开 辟救人通道,待火势稍减再内攻灭火救援。 (三)喷雾冷却稀释,适时通风散热 轰燃前和轰燃后都要出枪射水,如能直接对火源射水,可有效降 低火源热释放速率,降低火焰区温度,能延迟或抑制轰燃发生。但区 别于普通建筑火灾,轰燃火灾处置中水枪的射流形式、射水部位都有 特殊要求。对于轰燃火灾,室内烟气层很厚,可燃气体浓度大,如果 仅用直流水冷却灭火,可以对火焰区起到降温作用,对未燃材料起到 润湿和减缓热分解作用,但对热烟气层效果不明显,所以射水直击火 源的同时还需要开花水或喷雾水对热烟气层实施稀释、冷却。向热烟 气层喷水雾一方面可以降低烟气温度,减小热烟气的热辐射,另一方 面水雾滴吸热汽化后可以稀释可燃气浓度。现在大多室内顶部有易燃 装修材料,还要注意向屋顶和墙壁射水冷却。 扑救轰燃火灾时,还要注意适时通风和排烟,李晋等研究发现在 增大房间送风量,轰燃时间提前,稳定送风量并加大排烟量时,轰燃 不发生。杜兰萍等研究表明,燃料一定时,排烟量与送风量之比大于 某定值就不会发生轰燃。送风可通入新鲜空气,排烟可减少热烟气浓 度,有利于室内散热,所以在轰燃前采取合理通风排烟措施,比如打 开门窗、启动机械排烟装置等都有利于灭火救援。但对于通风的时机 和通风量的大小,指挥员一定要正确把握,对于已经充满浓烟的高温 密闭的房间,谨防因开门通风引起回燃。 (四)小队突击,内攻灭火 通常对建筑火灾最有效的灭火措施就是内攻,直击火点,消灭火 势。轰燃火灾由于高温、强辐射、室内热烟气浓、建筑有倒塌风险等 特点,应该谨慎选择内攻时机,把突发险情的危害降到最低。在仔细 侦查火情,掌握火势发展态势后,确保无轰燃发生危险征兆,比如: 观察门窗有无浓烟翻滚或闪燃,着火房间门把手是否很热,室内烟气 是否有明显的烘烤灼热感等。同时还应确保建筑没有倒塌危险,内攻 进入时以精干小组为单位,做好安全防护和掩护,交叉掩护前进,注 意避开吊顶、高热区等危险,遇有紧急情况,立即撤离。内攻应量力 而行,火势太过猛烈时,不能勉强内攻,应先控制住火势,增援力量