表面式减温器是一种利用给水或炉水来冷却蒸汽的管式热交换器。 冷却水在管内流动, 蒸汽在管子之间流动, 并冲刷管子外壁放出热量, 从而得到冷却如图 1。 减温器用调节冷却水量的方法来改变冷却水的吸热量, 达到调节蒸汽温度的目的。 但是, 多年运行实践过程中, 暴露出它具有很多缺点; 图一 1: 构造复杂, 受热面大, 调温惯性 (延迟性) 大。 2: 减温器内部焊接口数目繁多,持续运行造成减温器内部经常泄露, 导致停炉处理,影响了机组经济效益。 3: 维修困难: 由于内部结构复杂, 漏点有时又过于隐蔽, 很难维修, 致使劳动强度加强, 处理时间长。 4: 冷却水泄露, 由于冷却水水质不合格, 掺进蒸汽力严重影响了蒸汽品质。 经分析研究决定, 于 2007 年 7 月对减温器进行改造, 将原表面式减温器结构改为喷水式减温器结构, (如图二) 将内部冷却管撤掉并封闭, 在蒸汽入口管上加入喷嘴(如图三) 喷入水质合格的冷却水。 喷水式减温器将水直接喷入蒸汽中使蒸汽降温, 与表面式减温器相比具有结构简单、 调节灵敏、 调温能力大等优点。 图二 图三 结论: 实践证明, 改造后的减温器调节灵敏, 操作简单, 从没有泄漏现象发生, 保障了锅炉运行的稳定性, 减少了因泄露而维修所带来的经济损失。 参考文献:1 : 周菊华.锅炉设备【J】 中国电力出版社