原因
1)该跳闸开关选择的整定值过小,潜水泵的工作电流超过其整定值,该开关跳闸。
2)潜水泵电缆或者电机的绝缘受到损坏。
3)电机进水。
解决办法:
1)计算或者参看水泵铭牌得知正常工作电流,依此数据调换开关。
2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求