电力系统中包括众多的高压电气设备,有的高压电气设备故障甚至会威胁到整个系统的安全发电,电力生产实践证明,对高压电气设备顶起开展试验,是防患于未然,保障电力系统安全,经济运行重要措施之一,高压电气设备试验尤为重要。按照作用和要求不同, 高压电气设备试验分为绝缘试验和特性试验。绝缘试验:高压电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的,一种是外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用。上述各种原因造成两种缺陷:集中性缺陷和分布性缺陷。绝缘内部的缺陷存在,降低了高压电气设备的绝缘水平,分为两种试验:非破坏性试验。特性试验:通常把绝缘以外的试验称为特性试验,主要是对高压电气设备的电气机械方面的某些特性进行测试,如变压器变比试验,极性试验、线圈直流电阻、断路器的导电贿赂电阻分合闸时间和速度试验。