过流保护原理是当电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性地切断故障线路。
对于电路过流保护一般控制方法关断式或者限流式,过流电路一般是用熔断丝限流保护或者采取采样电阻获取电路信号。保险丝限流保护广泛应用于开关电源、电源模块等电路当中,保险丝有自恢复和不可恢复的,PPTC就属于不可恢复的一种,保险丝的工作原理是电流发生异常时候,当功率升高到一定的强度时候,电流导致温度过热保险丝熔断,输入电路断开。
采样电阻获取限流信号保护,如上图是LM317限流保护电路,2P的连接器接负载,其中R是采样电阻,一旦电流过大,电容MC1充电,充电大于达到三极管9013的导通电压,LM317的输出电压降至它的基准电压之下,也可就是1.25V左右,从而保护负载。