跌落式熔断器送电操作步骤1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。 停电操作时, 间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小, 对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流 较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远, 可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间 相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则 先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风 吹电弧造成短路。 2、配电变压器停送电操作顺序: 在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开 电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺 序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒 动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送 电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保 证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便 于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低 压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流 量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷 拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即 使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。若发生带 负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧, 应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已 全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为 200 千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合 负荷电流。 3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或 终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉 断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。工作人员在对 跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击, 以免损坏熔断器,且分、合必须到位。 合熔断器的过程 触头临近合闸终了时)。拉熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近拉闸终了 时)。快是为了防止电弧造成电器短路和灼伤触头,慢是为了 防止操作冲击力,造成熔断器机械损伤。 4、操作人员 在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验 合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或 站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。