家里总闸跳闸的情况很多,这种现象多半是漏电、短路或超负荷造成的。下面我们一起探讨和分析一下跳闸都有哪些具体原因造成。
我们必须从三个方面去分析总闸跳闸的原因,例如:电控盒里面的保护开关(漏电保护开关及断路器),线路故障,家用电器故障等。
1、检查总闸电控盒里的漏电保护开关及断路器家里的总闸总是跳闸,通常来说总闸是漏电保护开关,分闸是断路器;先检查总闸,检查总闸最直截了当的方法就是更换一个新的漏电保护开关,然后观察总闸是否还有跳闸现象,更换新的漏电保护开关如果还是跳闸那就说明不是漏电保护开关的问题。
2、检查家里用电电器把家里所有电器的插头全拔掉,然后把总闸合上去,此时如果总闸还是跳闸那直接跳到第3点,排除电器故障的原因,如果不跳说明问题出在家用电器上面,我们将电器一个一个通电,每通电一个观察总闸漏电保护开关的状况,当通上某个电器立马跳闸说明问题就出在这个家用电器上面,把发现问题的电器除外其他电器全通上电看是否还有其他电器故障问题。
3、排查线路故障在检查了保护开关和家用电器之后,如果还是没发现问题之所在,那就只能是线路方面的故障了。
每次都是总闸跳闸,而总闸又是漏电保护开关,最后可能的就是线路存在漏电现象,然每个电路的漏保电流小于30ma,而所有电路的漏电电流加起来必然会超过总漏电保护器的漏保脱口电流,所以才会造成总开关跳闸;检查各线路的绝缘状况可以采使用摇表去逐一排查。对绝缘破损的线路进行有效的绝缘处理。这个步骤虽然特别麻烦但势在必行。
注:如果不是相关专业人事建议最好是找专业电工来帮忙处理;通过上面这个方法我们就可以解决线路中存在的故障了,然而家里总闸跳闸的问题也就彻底解决了。