三相电表带互感器的最多电流规格一般为1.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么三相电表互感器接线怎么接呢?首先我们来看看三相四线电表接互感器的接线方法。
三相四线电表接线图
三相四线电表要连接三个互感器,接线图如下:
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出
C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出
N黑线一般代表零线,直接接入10号口。
三相三线电表接线图
三相三相电表一般要连接连个互感器,接线图如下:
A电流线经过互感器S1接入1号口,3号口经过S2输出,电压线接入2号口。
B电压线接入5号口,电流线直接接负载
C电流线经过互感器S1接入7号口,9号口经过S2输出,电压线接入8号口。