JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。