零序电流保护有什么特点零序电流保护的最大特点是: 只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不 会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。什 么是零序电流保护装置零序电流保护装置:在中性点直接接 地的电网(又称大接地电流系统)中,发生线路单相接地故 障时,将出现较大的零序电流。利用零序电流来构成接地短 路的保护装置称为零序电流保护装置。常采用三段式。零序 段:瞬时零序电流速断,保护本线路全长70%~80%零序 段:带时限零序电流速断,保护本线路全长及下一段线路 一部分。零序段:零序过流保护,保护本线路全长及下一 段线路的后备保护。