介质类别3类 4类 5类 3类 4类 5类 1 39.1 53.3 60.0 40.1 54.7 60.0 4 29.3 43.3 50.6 30.7 45.1 51.8 8 24.3 38.2 45.6 25.9 40.2 47.1 10 22.7 36.6 44.0 24.3 38.6 45.5 16 19.3 33.1 40.6 21 35.3 42.3 20 31.4 39.0 33.7 40.7 25 37.4 39.1 31.25 35.7 37.6 62.5 30.6 32.7 100 27.1 29.3 以上两个指标是TSB67测试的主要内容,但某些型号的测试仪还可以给出直流电阻、特性阻抗、衰减串扰比等指标。 3.直流电阻 直流环路电阻会消耗一部分信号,并将其转变成热量。它是指一对导线电阻的和,11801规格的双绞线的直流电阻不得大于19.2欧姆。每对间的差异不能太大(小于 0.1欧姆),否则表示接触不良,必须检查连接点。 4.特性阻抗 与环路直流电阻不同,特性阻抗包括电阻及频率为1~100MHz的电感阻抗及电容阻抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气性能有关。各种电缆有不同的特性阻抗,而双绞线电缆则有100欧姆、120欧姆及150欧姆几种。 5.衰减串扰比(ACR) 在某些频率范围,串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数。ACR有时也以信噪比(SNR :Signal-Noice ratio)表示,它由最差的衰减量与NEXT量值的差值计算。ACR值较大,表示抗干扰的能力更强。一般系统要求至少大于10分贝。 6.电缆特性 通信信道的品质是由它的电缆特性描述的。SNR是在考虑到干扰信号的情况下,对数据信号强度的一个度量。如果SNR过低,将导致数据信号在被接收时,接收器不能分辨数据信号和噪音信号,最终引起数据错误。因此,为了将数据错误限制在一定范围内,必须定义一个最小的可接收的SNR [11] 。 主要品牌 1.安普 安普(AMP)这一品牌是中国最常见的,也是最常用的一个,几乎每一个网线经营店铺都有卖,它的最大特点就是质量好、价格便宜。因为受欢迎,所以它的假货也是最多的,有的到了几乎可以以假乱真了,很难区分真假。 安普的六类双绞线系统是由Quantum UTP线缆、Quantum模块化信息插座系统、Quantum模块化配线架系统和Quant