一、yjv是什么电缆?
首先为大家介绍yjv的意思是什么,yj表示交联聚乙烯,v表示聚氯,那么yjv就是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,使用范围是供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,使用时电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。而且其具有重量轻、结构简单等优点,因此被广泛的用于城市电网。
二、yjv电缆型号规格
yjv电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1。3+1代表了3根相线+1跟地线,3+2代表了3根相线+2跟地线,4+1代表了4根相线+1跟地线。
根绝标准型号,具体的大小型号包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。如yjv3*185+2*95电缆为3根185平方的相线以及2根95地线组成的电缆,由于电缆的相线和地线之间的组合是有标准规定的,所以,yjv3*185+2*95电缆后面的95平方可以省略不说。
yjv电缆的主要规格从1平方到240平方不等(亦可单独定做),是一种用于传输和分配电能的电缆。最常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
三、yjv电缆的结构
yjv电缆由内而外分类为线芯、导体绝缘层、填充层、屏蔽层、钢带铠装、护套层。
其中,yjv的线芯主要以铜芯为主,铝芯的应用较少;导体绝缘层为聚氯乙烯绝缘;填充层为了充实线芯之间的缝隙,同时起到保护线芯的作用,其材质多为较软的尼龙类材料;一般在15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层;钢带铠装是包在线芯外围的一层钢制保护层,起到防止电缆被挤压变形的作用,铠装yjv电缆多用于地埋;护套层是yjv电缆最外面的一层,材质为聚乙烯,起到绝缘、保护的作用。
四、yjv电缆的铺设方法
1、yjv,yjlv铜(铝)芯交联聚乙烯敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的,