lng罐及附属设施维护保养规程:
1,运行工应熟悉储罐的结构、工作原理,严格按作业指导书进行操作。
2,运行工应熟悉储罐连接管道走向和管道工艺流程,掌握其配套设施的正确使用方法和与储罐的对应关系。
3,每日检查BOG储罐及连接管道的运行情况,发现问题及时处理。
4,每日检查BOG储罐的安全附件,如压力表的运行情况,观察压力表显示是否正常。
5,每日检查阀门及连接法兰的密封性能,保证无泄漏,发现漏气及时处理。
6,规定每年对BOG储罐的压力表及安全阀校验一次,保证其工作正常。
7,规定至少每6年对储罐全面检验一次,保证运行正常。
8,每年对储罐及爬梯平台进行防腐,保证漆面光滑。
9,按规定对LNG储罐的连接管道、阀门、法兰、螺栓等进行防腐,保证管道表面漆无脱落、阀门无卡涩、法兰和螺栓无锈蚀。
LNG储罐技术参数:
序号	项目	参数	单位
1	名称	60m3lng卧式储罐
2	筒体材料	内胆:S30408 外胆:Q-345R
3	设计压力	0.84	MPa
4	设计温度	内胆:-196	外胆:室温
5	公称直径	2800	mm
6	公称容积	60	m3
7	充装系数	0.9
8	工作介质	lng(液化**气)
9	其他要求	**无损检测
Lng储罐预冷目的:检验和测试低温设备和管道的低温性能
1,检验低温材料质量是否合格。
2,检验焊接质量。
3,检验管道冷缩量和管托支撑变化。
4,检验低温阀门的密封性。
5,使储罐达到工作状态,测试储罐真空性能。
LNG低温储罐的操作压力为0.6-1.2MPa,操作温度为-162℃,(分为立式或卧式)其罐体由内外两层构成,为了减少外部热量向罐内的传入,两层间采用抽真空填充珠光砂保冷材料绝热结构,与大气隔离,避免了大气压力或温度变化的影响以及湿空气进入内、外罐间保冷层,有效保证和提高了保冷材料的使用效果。
尊敬的用户朋友!为您提供完善及时的服务是我们至高无上的承诺!也是我们产品永恒的荣誉!