1.5平方铜线可以承载的功率是单相3千瓦,三项9千瓦。
首先我们来看一下电线的载流量表:
从上面电线载流量表中,我们可以看出环境温度40摄氏度,线芯最高工作温度70摄氏度时,布设在空气中的1.5平方电线的载流量是15A,那么我们可以计算它的功率:单相P=UI=220V*15A=3300瓦=3.3千瓦;三相P=UI=1.732*380V*15A=9870瓦=9.87千瓦。
其次我们再按照老一辈传下来的经验口诀来核对:二点五下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘以三点五,双双成组减点五,条件有变加折算,高温九折铜升级,穿管根数二三四,八七六折满载流。通过这个口诀我们可以算出1.5平方铜线的载流量为13.5A,功率为单相P=UI=220V*13.5A=2970瓦=2.97千瓦;三相P=1.732*UI=1.732*380V*13.5A=8885瓦=8.89千瓦。
通过以上的计算我们可以得出1.5平方铜线可以承载的功率是单相约3千瓦,三相约9千瓦。