有关电表如何读数的方法,电表度数怎么看,单相电表有四位整数和五位整数,三相电表般有六位整数位,而没有小数位,这二种类型电表度数的查看方法总结。
电表如何读数
电表读数:
有关电表怎么看度数的问题,很多没有接触过电表的家庭用户,或者刚接触这块的新手电工,都不是很了解。
电度表是从左至右安顺序读到小数点前一位数为止,小数点后面的数忽略不计。
下面的数字乘以上面的倍数,如:1000下面是1,100下面是5,10下面是6,1下面是7,则电表读数就是1567,一般小数不计。
例子中,1上面的倍数是1000,所以这个1就是1000,同理,5就是500,6就是60,7就是7。如:显示数为012345,则电量为1234度,小数0.5不记。
实际抄表时,用不到看上面的倍数,从左到右读下来就是了,小数是不计的。
如果有功率倍数的表则小数点前面的数字就要乘上倍率数,如果倍率数较大则小数点后面的数也要乘上倍率数。电表如何读数的方法
比如:电表读数是00236.8,而电表的倍率数是40,读数乘上倍率数实际用电是9472度,如果小数点后面的0.8不乘倍率数则少读32度,供电部门是不会答应的。
电表度数怎么看?
现在的电表很多位的,有些单相电表有四位整数和五位整数的,它上面标有1000 100 10 1 (0.1 ) 和10000 1000 100 10 1 (0.1) ,最后的那个是小数,不要去管它。
还有就是三相电表了,就是现在地动力电表:它一般有六位整数位的,它没有小数位.
在读电表的时候按排位从左到右读就行了,用电量就是看的电表止数减去上个月的电表止数。
不同型号和容量的电度表其计度器窗口位数不同,是否接互感器也不同,故最后一个数字走到多少是一度电也不同。在具体计算时可参见如下其中与最后一个数字实际电量有关的部分:
首先抄读电度表,方法是:表上黑窗口中的数字表示整数,红窗口中的数字表示小数,中间用点隔开。抄读时先看黑窗口中整数,再看红窗口中的小数。(要注意不同型号.容量的电度表其计度器窗口位数不同。)
再计算电量:电量数=(本次抄见数-上次抄见数)*倍率
而电度表倍率一般分两部分:一是由电度表本身结构决定的倍率,也称电度表本身倍率,它等于电度表的齿轮比(电度表计度器末位字轮转一周所需铝盘