燃气管道连接方式应符合设计文件的规定,一般有焊接、螺纹连接两种方式。当设计无规定时,管径小于或等于DN50的燃气管道宜采用螺纹连接;管径大于DN50或使用压力超过10Kpa的燃气管道宜采用焊接连接;铜管应采用硬钎焊连接;中压阀门一般采用法兰连接。
1、焊接
在主管上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应下于100mm;当小于100mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支架边缘之间的距离不应小于50mm。
2、螺纹连接
管道与设备、阀门螺纹连接时应同心,不得管接头强力对口;管道螺纹接头采用聚四氟乙烯做密封材料;
3、法兰连接
法兰连接应与管道同轴,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口。