气体密度继电器校验报告名称 SF6 密度继电器 型号 QJ3-80-TH 出厂编号 2009.08.21119.6 生产厂家 大连世有电力科 技有限公司 安装位置 1.外观检查序号 检查内容 检查结果 备注 密度继电器各部件应装配牢固,无松动现象,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。 合格 防震油应清澈透明无杂质,无渗漏现象。合格 密度继电器上的各标志齐全,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤,分度盘应平整光洁。 合格 在环境温度为20时,密度继电器在标准大气压下的指示值为0 合格 2.示值试验 序号 标准值 (MPa) 测量值 (MPa) 轻敲后值 (MPa) 示值误差 轻敲位移误差(%) 示值允许 误差(%) 轻敲允许 误差(%) 2.002.01 4.003.99 4.00 0.25 0.25 1.0 0.5 8.008.02 3.触点电阻序号 测量点 测量值 闭锁触点0.25 合格 报警触点0.28 合格 4.绝缘试验 (使用500V摇表进行测量) 序号 测量点 测量值 闭锁触点对地>50 合格 报警触点对地>50 合格 闭锁触点对报警触点>50 合格 试验结论:合格 试验仪器:CYJD-3A型SF6 气体密度继电器校验仪、数字万用表、绝缘摇表 环境温度 20 环境湿度 35% 试验人员: 日期:2015 名称SF6 密度继电器 型号 QJ3-80-TH 出厂编号 2009.08.21119.7 生产厂家 大连世有电力科 技有限公司 安装位置 1.外观检查