浮顶的一侧尚应用 10mm2的铜绞线每隔 3m 跨接一次。 做法请参见图 7 及图 8。 图 7 浮顶与储罐本体跨接 图 8 防风雨密封与储罐侧壁的跨接 4. 2. 4 轻质油品其电阻率一般在 1011Ω·m 以上属静电非导体。 带电体上电荷的消散需要一个相当长的时间(称为免散时间), 因此当罐壁使用防 7 腐涂料时, 只要涂料的电阻率小于被储介质的电阻率就不会妨碍电荷的逸散。 推荐值按《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-92 的规程。 4. 2. 5 人体带电所造成的危害已屡见不鲜。 上罐前采用人体触摸接地的方式进行人体放电是必须的。上罐入口端的接地体可另设金属棒, 横装在入口处, 挡住人员登罐, 必须推开金属棒完成放电后才可上罐,其安装较为麻烦。 另一种方式是可利用一段扶梯(约 1m 长), 不涂防腐涂料, 供人体放电用。 金属棒的安装示意见图 9。 图 9 用接地棒消除静电 4. 3 管道系统 4. 3. 1~4. 3. 2 厂内管线进入工艺装置或建筑物按防雷设计要求均有接地, 已满足静电接地要求。