电力交流4群:458622441
避雷器的接地线与接地装置的连接点与被保护设备的接地点应尽量靠近。进线段保护用的排气式避雷器,正常接线时接地电阻应不大于10Ω,简化接线时一段不大于5Ω。所谓简化接线是指35KV小容量变电站采用500-600m进线段,或采用150-200m进线段时保护接线方式。
变电站母线保护阀型避雷器和进线保护阀型避雷器的接地线与变电站的地线网直接相连,其接地电阻值随变电站的地线网而定。