电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、 环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。 一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地) 新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的 20℃条件下, 每千米长度的绝 缘电阻的最低值 (按电缆的实际长度、 电缆绝缘的实际温度, 折算到对应的数值) 。 如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 20℃条件下, 每千米长度的绝缘电阻 最低值为: 额定电压 1kV,即电压电力电缆,一般不小于 40MΩ; 额定电压 6kV,一般不小于 60MΩ。 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电 阻最低值为: 额定电压 6kV, 导体截面 16~35mm2, 一般不小于 1000MΩ; 导体截面 50~95mm2, 一般不小于 750MΩ;导体截面 120~240mm2,一般不小于 500MΩ。 额定电压 10kV,导体截面 16~35mm2,一般不小于 2000MΩ;导体截面 50~ 95mm2,一般不小于 1500MΩ;导体截面 120~240mm2,一般不小于 1000MΩ。 橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压 6kV,一般不小于 50MΩ; 额定电压 1kV,一般不小于 2MΩ。 二、运行中电缆的绝缘电阻 运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与 历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度) ,不低于原来数值的 1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于 2~2.5。否则,需 要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。 从现场电缆试验情况看,许多单位看重电缆的耐压试验以及耐压试验前后绝 缘电阻的变化。GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》也 没有对电缆绝缘电阻的数值做出明确的要求。DL/T 596—1996《电力设备预防性 试验规程》电缆绝缘电阻一栏,简单到只有“自行规定”4 个字。 三、不同长度电缆、温度下测得的绝缘电阻的换算 1. 温度换算 为了便于比较,通常都把电缆绝缘电阻值换算到同一温度(一般为 20℃)。 20℃时的电缆绝缘电阻=t℃时的电缆绝缘电阻×温度换算系数 0℃时系数为 0.48;5℃时系数为 0.57;10℃时系数为 0.70;15℃时系数为 0.85;20℃时系数为 1.0;25℃时系数为 1.13;30℃时系数为 1.41;35℃ 时系数为 1.66;40℃时系数为 1.92。 长度换算 知道了电缆的实际长度和它的绝缘电阻值,可以经过换算得到其每千米长 度的绝缘电阻值。 每千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值 例如,电缆线路长度为 5km,测得的绝缘电阻为 0.5 MΩ ,则有 该电缆每千米长度的绝缘电阻值=0.5×5=2.5MΩ 需要提请注意的是,电缆制造厂给出的 20℃条件下,电缆每千米长度的绝 缘电阻的最低值不是用兆欧表测得的。它是采用比较法,与标准电阻比较 得到的。假如,制造厂电缆试样长 10m,20℃时通过比较法得到的绝缘电阻 值为 20000 MΩ ,则厂家给出 20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻 =20000×0.01=200(MΩ )。由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足 1 千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘电阻值,实际并不进行换算,只要它与 厂家所给的 1 千米长度的绝缘电阻值相比,没有显著差别,就认为电缆的 绝缘电阻是合格的