在家庭电路当中如果遇到零线火线都带电的话,常见的有3种原因
第一种原因:供电系统当中三相火线上的电流不平衡,虽说我们家里用的都是单相电,但是变压器供电是三相电,三根火线,一根中性线,如果三根火线上的电流不一致的话,这时就会导致3相火线电流不平衡,这时中性点就会偏移,所以这时零线是带电的
处理方法:用电流表,测一下变压器总闸下方三根火线上的电流,做对应的调整,但是达到绝对平衡是不可能的,只要相差不大就可以,遇到这种情况就要专业的电工来处理了
第二种原因:零线断了,对于这种情况,比如送上电之后,用电器不工作,然后用电笔测量用电器的2个接线柱,如果火线和零线都带电的话,就是零线在某个位置断开了
解决方法:找一下电线接头的位置,是不是零线接头开了,或者电闸的下口检查下是不是,零线没有压紧,找到零线断的位置,接好就可以了
第三种原因:家里的电灯开关控零所导致的,比如当打开电灯以后电灯可以正常亮,把电灯开关关闭之后,用电笔测量电灯的2个接线柱,如果火线零线都带电的话,基本上就是开关控零了
解决方法:我们把电灯回路上的电闸出线,火线和零线对调一下就可以解决了
看过《家庭电路零线火线都带电的原因》的人还看了以下文章