工作在A类电气装置中的配电 变压器的保护接 地可与保护该配电变压器的避雷接地装置共用一套接地装置。 另外,如果1kV 以上的线路属大接地短路电流系统,而且当发生接地短路故障时能采用迅速切断措施, 则也可采用共用接地,但共用接地电阻应小于1Ω。 结束语实践表明,公用低压配电系统中,在各种系统的接地无法做到真正分开的情况下,工作接地与保护接地, 保护接地与防雷接地等共用接地更安全,且节省投资、简单 和便于维护。