有短路问题。将家中的各电器全部拔掉,用万用表电阻档量入户线两端是否连通,有连通说明短路在墙里或灯,没连通说明是用电器。如有连通,将各灯卸下测量是否还连通(电子镇流器可能会发生短路),检查完后还连通,说明短路点在墙中,如果不能分段检查,可用打孔方式断开线去检查,修好后电路后好补修墙面。如果不是墙内和灯短路,单插用电器,给电,那个跳闸就是那个坏了。关灯是断开电路,不会引起短路式跳闸。对于多刀双掷开关,如果引入线即有为线又有零线,接法又乱,能出现你说的问题,关灯即会引起短路,但安装完成试接电时会被发现,不会产生正常使用后又出问题的现象。当有漏水等问题时会引起短路。再查下看。