如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、 电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触 不良等问题,需要一一排查解决。 检查电机是否漏电,没 有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组 接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。 匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起三相电流不平衡。 相间短路会引起漏电开关跳闸。电动机运行中跳闸,往往不 是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动, 应进行以下处理: (1)立即启动备用设备投入运行,无备用 设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成 的损失及影响。 (2)测量电动机及其回路绝缘电阻。 (3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断 路器、熔断器、热继电器是否正常。 (4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。 (5)检查电源是否正常。 (6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。 (7)是否有人误动保护或事故按钮。