一般110的落水管平顶在一米至一点五米左右(平顶叫吊卡),墙面在一点五至两米左右每段不得少于两个管卡,一般在80公分左右一米左右
落水管管卡用量以不大于两米的间距计算,一般铝合金的接近两米就可以,铜的1.5m左右间距 。 这是在现场听技术人员说的,应该比较准确。
要看大小的。一般110的落水管平顶在一米至一点五米左右(平顶叫吊卡),墙面在一点五至两米左右每段不得少于两个管卡,一般在80公分左右一米左右
PVC排水管立管管径大于等De110是管卡间距不得大于2米,管径为De75是管卡间距不得大于1.5米,管径为De50是管卡间距不得大于1米。
PVC排水管立管管径大于等De110是管卡间距不得大于2米,管径为De75是管卡间距不得大于1.5米,管径为De50是管卡间距不得大于1米。
没有明确规定,但要根据施工技术的要求确定,安装好后对下道工序的操作,不能有阻碍。有30的,也有40.分前后排水
常见于室内、外的pvc落水管安装一般用相同材质的PVC管卡更耐用,原因是PVC材质耐候性强、韧性好、颜色一致等优点,且不像镀锌管卡受环境条件影响而产生腐蚀导致生锈,影响美观和缩短使用寿命!