三只电流表经电流互感器测三相线电流的接线 画出接线原理图 三只电流互感器的 K1 分别接三只电流表的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的 K2 端连接,并接地或接零。 根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线: 1.电流表的选择: (1)电流表的量程应按计算电流(或按正常的最大负荷电流)的 1.5 倍左右选取。 负荷电流应经常指示在电流 表满刻度值的 1/3 – 3/4 范围内为宜; (2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号。 2.电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为 5A)。电 流互感器与电流表的变比应相同,极性不能反接,K2 端应接地或接零;一次电流按负荷电流的 1.5 倍选, 精度等级为一级(为接线方便,尽可能选用母线式(穿芯式)例如:LMZ – 0.5) 。 2 3.二次线的选择:选用截面不小于 2.5mm 的绝缘铜导线,中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固。 (一次线按照一次电流或者负荷电流选择) 4.电流互感器可选用 LMZ 型穿芯式电流互感器 例:某一计算电流为 510A 的线路,试为其选择电流表、电流互感器、二次线。 解:①选电流表:510×1.5=765(A)可选用量程为 750A 的电流表(例如采用 59L23—750A 的方形电流表)。 ②选电流互感器 可选用 750/5 的电流互感器(例 LMZ0.5-750/5 的电流互感器) ③选二次线可选用 BV-2.5 的绝缘铜线。 电流知识 1.星形接法电路中线电流等于相电流。 2.三角形接法电流中线电流等于 倍相电流。 3.根据设备功率 P 大小计算额定电流; 三相电动机 1KW≈2A 单相 220V 用电 1KW≈4.5A 单相 380V 用电 1KW≈2.5A 电流互感器使用