柴油发电机组漏水可能是淡水泵、水散热器、水管漏水;下面我们具体说说各部件漏水的解决方法。柴油发电机组漏水的处理:
(仅供参考:(福建亚南柴油发电机组)亚小南为您解答)
1.淡水泵漏水的解决方法
(1)若淡水泵监视孔也出现漏水,应从机体上拆下淡水泵并进行分解,然后更换水封。
(2)淡水泵上安装的放水阀由于弹簧损坏而漏水时,可以更换新弹簧或新放水阀。维护人员要在放水阀的弹簧上涂上润滑脂,以防止弹簧生锈。
2.水散热器漏水的解决方法
(1)散热器上、下水室的修理方法检测出散热器漏水的部位后,要将漏水的部位清洗干净,再用金属刷或刮刀彻底清除金属漆和铁锈,然后用焊锡修补。若上、下水室的固定螺钉部位出现较大面积的漏水现象,可以拆下上、下水室,然后重新制作两个大小适当的水室。装配上、下水室前要在密封垫的上、下面涂上黏结剂或密封胶,再有螺钉进行固定。
(2)散热器水管的修理方法在检测过程上发现散热器的外层水管破损面积较小时,可使用锡焊进行修复。若破损部位较大,可用尖嘴钳把破损管的两边管头夹死,使之不漏水。但堵塞水管的数量不宜过多,否则会影响散热器的散热效果。若散热器的内部水管出现破损现象,则尖将上、下水室拆下后,更换或焊补散热器的内部水管。
3.水管漏水的解决方法水管由于老化而出现漏水时,一肌应更换新管。若水管难以买到,可用防水胶布进行缠绕。若由于卡子锈蚀而出现漏水时,可更换卡子或用铁丝进行缠绕。