方案 楼板厚度不足处理方案建筑工程集团有限公司 工程花园一期项目部 二零一 楼板厚度不足处理方案 一、工程简况 项目概况。 本次实体检测楼板厚度存局部位置检测结果不合格,具体情况如下表: 工程名称项目一期2#至8#楼 监督注册号 监督抽检发现,部分楼板厚度不满足设计要求: 1、2#楼六层(2-10~2-14/2-A~2-B)轴板厚检测值129、151、135、129、131(mm),不满足设计要求140mm。 2、2#楼十六层(2-10~2-14/2-A~2-B)轴板厚检测值132、131、133、109、147(mm),不满足设计要求140mm。 3、2#楼十九层(2-10~2-14/2-A~2-B)轴板厚检测值125、124、129、122、134(mm),不满足设计要求140mm。 4、2#楼十九层(2-4~2-8/2-A~2-B)轴板厚检测值108、102、103、112、121(mm),不满足设计要求120mm。 5、3#楼六层(3-4~3-8/3-A~3-B)轴板厚检测值108、104、129、106、129(mm),不满足设计要求120mm。 6、3#楼七层(3-6~3-10/3-G~3-P)轴板厚检测值119、136、114、143、137(mm),不满足设计要求140mm。 7、3#楼十九层(3-4~3-8/3-A~3-B)轴板厚检测值99、100、128、110、113(mm),不满足设计要求130mm。 8、4#楼三层(17~21/B~C)轴板厚检测值98、107、110、108、93(mm),不满足设计要求110mm。 9、4#楼四层(8~11/J~M)轴板厚检测值99、113、131、113、101(mm),不满足设计要求110mm。 10、4#楼五层(3~6/A~C)轴板厚检测值97、118、97、101、119(mm),不满足设计要求110mm。 11、4#楼十层(3~6/A~C)轴板厚检测值102、116、97、103、121(mm),不满足设计要求110mm。 12、5#楼四层(2-8~2-11/2-A~2-E)轴板厚检测值112、130、125、136、120(mm),不满足设计要求130mm。 13、5#楼五层(1-1右/1-A~1-C)轴板厚检测值112、128、128、129、115(mm),不满足设计要求130mm。 14