漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种:
第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;
第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;
第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;
第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下
第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。
解决方法:更换或维修用电设备。
第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。
故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。
故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:有人触电。
解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。
第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了。如图2所示。
故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将照明回路中的N线误接到PE线上了。
解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。
第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错了。如图3所示。
故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸。
故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了。
解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。
第6种:施工安装时接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了