兄弟啊,遇到我你幸运了。YH5WZ-51/134是电站型的,用在电站的线路侧和母线侧的。YH5WR-51/134是电容型的,和电容器并联使用的。它们的最大区别就是通流量的巨大差异,电站型的一般要求通流量达到150A到600A。电容型的通常要到2000A。这就决定了电容型避雷器必须要用比较高梯度和比较大直径的氧化锌阀片。所以这两种避雷器是完全不同的。无论外形还是高度,价格,差距都非常大。电容型避雷器一般价格为电站型的4倍左右。