相对来说,西门子和施耐德的要可靠些。还有一般我很少用热继了,都用的是电机保护断路器,带电流整定的。其中,西门子,默勒,施耐德的都是很可靠的。 热继太便宜的,许多整定值不准,这主要是国产的太多,出厂时检测这关有许多小厂都不做,还不如十年前的可靠了。当然国产正规的厂有的还是可以的。 我做那么多年变工频切换的供水工程,除头两年(94年,95年)烧过电机,以后在没烧过,变频器出的故障都是风扇损坏。换了后就好了。所以,元件的选型很重要的,变频器那么贵,元件也不要太省钱(小钱就不能省),对用户好,自己也省心。 对于变切工频前面的几个贴子说的很明了,没那么复杂。