在变压器发生短路故障时,通过的短路电流可以表示为:
式(1)中,(n)为短路类型角标;为比例系数,取值的大小与变压器短路类型相关;为所求短路类型正序电流绝对值。
不同类型短路正序电流绝对值表达式:
式(2)中,E为电压器故障前相电压;X1为等值正序阻抗;为附加阻抗。
忽略系统阻抗对短路电流的作用,三相短路电流表达式为:
其中,为三相短路电流;U为变压器加入系统额定电压;Zt为变压器短路阻抗;IN为变压器额定电流;UN为变压器短路电压变分数。
以现在最为常用的220kv三变压器为例,高压对中、低压短路阻抗一般在10%~30%之间,而中压对低压产生的短路阻抗一般