采用TN-C-S系统是三相四线和五线共有系统,一部分是地线和零线合二为一,一部分是地线和零线分开,你说是四线那么就是地线和零线是同一条线,理论上来说这个时候接地和接零其实是一样的,不过因为地线和零线是同一条线,地线就是零线,所以实际上安全会有一定问题,所以现在国家要求一般不要用这样的系统。
保护接零其实就是刚才说的那样,所以最好不要使用,而是应该设备外壳直接接地。
进户零线一般来说不需要重复接地,如果是地线就最好进行重复接地。
设备接零不太安全,因为变压器中性线接地不好的话,设备外壳将带电,如果三相电流不平衡的话,零线也将有很大的电流流过。最好是单用一根有一定截面的导线做地线,接在接地网上,接地电阻不大于4欧,所有设备外壳都接在这根地线上,不必另外接零。
五、三相四线制供电原理