由于绝缘材料吸收电流及电容电流的影响,测量电力变压器需要一定充电的时间,一般需要一分钟后读数果被测变压器容量大绝缘电阻之,每测量一个绝缘电阻值后采用接地线对被测绝缘充分放电后才能拆线,接线,进行下一步测量图 1 一台 250MVA/500KV 单相自耦变压器 铁心与夹件之间绝缘电阻不合格表 1 电力变压器过程工序绝缘电阻数值经验数据电力变压器绝缘电阻测量及要求王刚 (济南西门子变压器有限公司摘 要:介绍绝缘电阻测量方法及注意事项,以及在变压器生产过程绝缘电阻数值的要求关键词:变压器 绝缘电阻 电阻测量Abstract:in this article, insulation resistance test measures and notices of introduction,as well as requireproduction process insulation resistance value.Key Words:transformer,insulating resistance,resistance test.