\ue50a2014-12-22　09:19　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a编辑:电工学习网　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a查看:　\ue50b\ue50a29136　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a评论:　0　\ue50b　在工程计算中,大接地电流系统或三相四线制系统发生单相短路时,单相短路电流可用下式进行计算:　式中,　U　av　为短路点的平均额定电压;　Z　P-0　为　单相短路回路相线与大地或中线的阻抗　,可按下式计算:　R　T　、　X　T　为变压器的相等效电阻和电抗;　R　P-0　、　X　P-0　为相线与大地或中线回路的电阻和电抗。　在无限大容量系统中或远离发电机处短路时,单相短路电流较三相短路电流小。