你设备在镇江是吧?自来水的电导率大概在300左右,正常出水在6以内,如果是新膜刚装上去3都是有可以达到的。15us/cm有点高,这样你混床的再生频率会增加。1.你把电导率探头从管道上拧下来,用稀盐酸洗洗,冲洗干净后再装上去,看是否下降(排除仪器检测的问题);2.如果还没有变,那么脱盐率却是只有95%,用也还是可以继续用的,可以清洗下确认是不是污染造成的,如果清洗后电导率仍不下降看了就需要更换膜了,膜的选型也是有讲究的,同样是美国海德能品牌,不同系列的膜出水的电导率是不同的。