有6个接线柱的三相异步电机,通常是用于把电机的3个绕组即6个断头,通过接线柱上上的端子连接成两种接法,也就是星形将接法和三角形接法。
看一下实物电机接线柱的接线
下图我是在网络上随便找的一个电机接线盒接线柱的接线图,我进行了标注:
这就是电机内接线盒的图片,可以看到通常就是U1,V1,W1, U2, V2, W2,这样的6个接线柱,图的左边圆圈①处,我用紫色线框框出来的W2,U2,V2这个3个接线柱是被铜片连接起来了,由此就组成了星形连接。
图片的右侧圆圈②处,W2和U1被一个铜片连接,U2和V1被一个铜片连接,V2和W1被一个铜片连接,这样三个绕组的首尾想连接起来,由此构成了三角型连接。
从这个图片上还能得到的信息是3KW以下功率的三相异步电机是建议将绕组连接成星形接法,而3KW以上功率的三相异步电机电机是建议接成三角形接法的。
进一步看一下绕组的接法
我画了一个不太形象的绕组接线图,如下:
电机内部的绕组中,U1和U2是三相绕组中第一个绕组线圈的2个抽头;V1和V2是三相绕组中第二个绕组线圈的2个抽头;W1和W2是三相绕组中第三个绕组线圈的2个抽头。这样3个绕组线圈就出来6个抽头的接线柱。
图中星形接法的时候就是让3根绕组的一端短接起来,而三角形接法的时候就是让3根绕组抽头的首尾两端依次相接,去组成一个环形,更形象的就是三角型,我画成矩形了,呵呵,其实只要是首尾相接,组成环形就好。
图中的L1,L2,L3就是给电机供电的三相电进线。