消防泵自动巡检控制柜,又称消防智能数字巡检装置。该装置可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,确实做到“养兵千日用兵一时”的目的。在消防巡检系统中,巡检设备可以在存在火灾隐患的初期,就把火灾扼杀在萌芽期,最大程度的保证现代建筑物的消防安全。 和人民的生命以及财产安全。那么,消防巡检柜怎么接线呢? 从消防主机多线柜拉到泵或巡检控制柜,泵或巡检控制柜里面可以接线的,就四个接线点,二个启动,二个点灯,根据表示可以轻松地完成其中的接线,个别巡检柜多加二个停止接点,就可以完成消防巡检控制线的接线安装了。巡检柜接线时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件连接是否紧固。消防巡检柜接线安装时注意保持水平位置,与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在巡检柜的部件上。 二、消防巡检柜接线注意事项 应注意消防控制柜上面一排为电线常闭触点,下面是常开触电,一般主回路都在常开触点上,在常开触点进线上引一根电源线窜入控制电路接到接触器线圈,控制主回路,以上是消防控制柜接线图的几个关键点。消防泵控制柜接线时可根据图纸先把负荷侧电线接上,再接电源接线。