1、保护作用不同
空气开关,主要作用就是防止电路承载过重,因此只起着保险丝的作用。空气开关通常只对大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的短路和承载过重的电流。
漏电开关,其主要作用是避免人体触电及漏电,在电路承载过重上并没有很大的作用。漏电保护器,只对小电路产生保护作用,主要检测线路设备、保护人体及设备的安全。
2、动作检测的方式不同
空气开关,简单来说就是由于电路过重而导致的跳闸,其主要作用是保护用电安全。
漏电开关,主要用来检测剩余电流,也就是保护回路电流中内相线的代数和。所以,剩余电流的装置,只需躲开漏电值,并且灵敏的切断漏电保护器,防止接触到漏电电流的电击。
3、跳闸原因不同
空气开关,主要是经过火线与零线,两线之间的电流过大,从而导致的跳闸。
漏电开关是因为人体接触火线之后,会跟地面形成一个回路,从而导致装置自动感触,从而达到跳闸目的。