HES 无显示 室内机和室外机电源 OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源 OFF 室外机号码设定不正确(设定了 48 或 49) E4 室内机号码设定不正确(设定了 48 或 49)室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、 室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32 电源反相或缺 T 相(初级)、室外机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺 S 相或 R 相(初级 52C 的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E34 52C 的次级缺 T 相、室外机电路板不良。 E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、 室外机电路板不良。 E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机 电路板不良。 E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 面板有显示的还有以下几个: E57 制冷剂不足 E28 控制面板上 SW13—6 设置错误 处理方法:将 SW13—6 设置为 OFF E9、E40 室外机异常 海尔 KFR-71QW/A 故障代码(KFR-120QW/A) 运行灯闪 1 下 室内环温坏 2 室内管温坏 3 室外环温坏 4 室外管温坏 海尔 KFR-60LW/BPF 故障代码 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 管路压力保护 E7 室外低电压保护 E8 面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障 E0 室内室外 通讯故障 LED 灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪 7 灭 风机故障: 闪 8 灭 模块故障: 灭 闪 1 无负载: 灭 闪 2 压缩机过热: 灭 闪 4 总电流过流: 灭 闪 5 室外环温传感器坏: 灭 闪 6 室外管温传感器坏: 灭 闪 7 ROM 坏: 灭 闪 8 电源过压保护: 灭 闪 10 制冷过载: 灭 闪 12 E2ROM 错: 灭 闪 14 海尔 KTR-280QW/BP 变频中央空调室外故障代码 显示内容 故障原因 04 Ab AA AE A0 A1 A2 A6 A7 BB BD BE B4 18 22 95 96 89 IC E1 E5 E6 变频信号回路,TRS 电路故障 压力传感器(Pd,pS)误配线故障 高压压力传感器(Pd)电路故障 变频压缩机低频运转时排气温度 TD1 保护 变频压缩机排气温度传感器 TD1 电路故障 变频压缩机排气温度传感器 TD2 电路故障 吸气温度传感器 TS 保护动作 变频压缩机排气温度传感器 TD1 保护动作 吸气温度传感器 TS 保护动作 变频压缩机排气温度传感器 TD2 保护动作 Mg.ws1 触点粘接,控制电路故障 制冷系统低压保护 制冷系统低压传感器 PS 电路故障 室外管温传感器 TE 电路故障 制冷系统高压传感器 Pd 电路故障 室内外通迅电路故障 室内外地址错误 室内外机组过载保护 接口电路板故障 定频压缩机高压电路故障 变频侧 IOL 电路故障 定频侧 IOL,OL 电路,电源相序错 海尔 KTR-280QW/BP 变频中央空调 INV 室外 显示内容 故障原因 21 变频侧高压开关电路故障 17 14 1F 1d 电流互感器电路故障 变频侧过电流保护电路故障 电流检测电路故障 压缩机系统电路故障 海尔 KTR-280QW/BP 变频中央空调室内故障代码 显示内容 故障原因 0C 室内温度传感器异常 0B 排水泵浮子开关异常 B5 外部输入显示 B6 外部连锁显示 B9 室内压力传感器异常 9A 室内机误配线 11 电动机(相位配制)电路异常 12 室内主控板回路异常 93 室内管温 TC1 传感器异常 94 室内管温 TC2 传感器异常 95 室内外通迅故障 97 集中控制通迅故障 98 集中控制地址设定错 9F 制冷剂不足 海尔 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW 维修代码 E0 排系统故障 E1 室内感温器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 室外环温传感器故障 室外盘管传感器故障 过流保护 管路压力保护 面板与主板通迅故障 主板与室外通讯故障 缺相相序故障 海尔商用空调(KTR 系列): 室内机组 1. 室温传感器(TA) 电路 “OC” 2. 室内热交换传感器 (TC1)电路 “93” 3. 室内热交换传感器 (TC2)电路 “94” 4.室内压力传感器电路 “b9” 5.电机电路(相位控制)“11” 6.排水泵,浮子开关 系统电路 “0b” 7.制冷剂循环量不足判断“9F” 8.室内外通信电路 “95” 9.集中控制通信电路 “97” 10.集中控制地址设定 “98” 11.外部输入显示 “b5” 12.外部连锁显示 “b6” 13.室内机组误配线 误连接 “9A” 14.室内基板电路 “12” 15.系统冷媒不足判断 “Ed I/F 控制基板 1.变频串行信号回路,TRS 电路 “04” 2. 室外热交传感器(TE) 电路 “18” 3. 变频压机排气温度传感器 (TD1)电路 “A0” 4. 定频压机排气温度传感器 (TD2)电路 “A1” 5. 吸气温度传感器(TS) 电路 “A2” 6. 高压压力传感器(Pd) 电路 “AA” 7. 低压压力传感器(Ps) 电路 “b4” 8.接口基板电路 “1C” 9.高压保护动作 (Pd)传感器 “22” 10.变频压机排气温度 (TD1)保护动作 “A6” 11.定频压机排气温度 (TD2)保护动作 “bb” 12.吸气温度(Ts) 保护动作 “A7” 13.低频时变频压机排气温度 (TD1)保护动作 “AE” 14.低压压力保护动作 “bE” 15.定频压机用高压 开关电路 “E1” 16.变频 IOL 电路 “E5” 17.定频机 IOL.OL 电路,室外 机三相电相序异常 “E6” 18.压力传感器(Pd,Ps) 误配线 “Ab” 19.室内外通信电路 “95” 20.室内外地址矛盾 “96” 21.MgSW1 触点粘连控制 显示 “bd” 22.连接室内机组容量过载 “89 海尔 KFRD-71LW/F(单相电源) E1: 室温传感器故障 E2: 室内盘管温度传感器 E3: 外环温传感器 E4: 外管温传感器 E5: 电流过大 E6: 压力保护 E7: 低电压保护 E8: E9: (室内)面板。