保护运行规定 1.变压器投入运行前各种保护应按规定投入运行。 2.运行中的变压器差动保护与重瓦斯保护不允许同 时退出。其中之一退出时,允许变压器短时运行。 3.变压器差动保护的运行 (1)未进行向量检查的差动保护,在对主变充电时 应投入跳闸。 (2)若变压器配有两套及以上差动保护,必要时只 允许退出一套。 (3)遇下列情况之一时,差动保护应退出: 1) 发现差动回路差电压或差电流不合格时; 2) 装置发异常信号或装置故障时; 3) 差动保护任何一侧CT回路有工作时; 4) CT断线时; 5) 变压器开关进行旁代倒闸操作, 可能引起差 动保护出现差流时。 6) 其它影响保护装置安全运行的情况发生时。 4.变压器瓦斯保护的运行 重瓦斯保护正常投跳闸,遇下列情况之一时改投 信号: 1)进行注油和滤油时。 2)在变压器油循环回路上进行操作或更换设备 ,有可能造成保护误动时。 3)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。 4)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外, 在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。 5)开、闭气体继电器连接管上的阀门时。 6)在气体保护及其二次回路上工作时。 7)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气 时。 8) 其它影响保护装置安全运行的情况发生时。 变压器注油、滤油、充氮(抽真空)、更换硅 胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运 行后,方可将重瓦斯保护投入跳闸。 5.变压器后备保护的运行 (1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流 保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不 接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序 过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙 零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过 电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时, 可先将该变压器中性点刀闸合上,再按有关规定 断开已接地变压器中性点接地刀闸。 (2)发电厂或变电站母线上有两台及以上变压器同 时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止 工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电 压保护)。 (3)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压 器后备保护,应解除联跳回路的压板或联线。 变压器事故处理 ? 1、常见故障类型 ? 2、不正常工作状态 ? 3、变压器的保护配置 ? 4、变压器异常及事故处理 ? 5、主变故障案例 变压器冷却系统全停时的处理 《电力变压器运行规程》规定: 强油循环风冷变压器发生冷却器全停故障时, 在额定容量的负荷下,允许运行时间为20分钟。若 运行时间达20分钟时,变压器的上层油温未达75℃ 时,允许继续运行至油温升到75℃,但时间最长不 得超过1小时。 1.投入备用变压器或备用电源。 2.冷却器全停时间接近规定(20min)时,若无备用变 压器或备用变压器不能带全部负荷时,如果上层油 温未达75℃ ,可暂时解除冷却器全停跳闸回路的压 板,继续处理问题,并严密注视上层油温变化。冷 却器全停跳闸回路中,有温度闭锁(75℃)接点的, 不能解除其跳闸压板。 3.若变压器上层油温上升超过75℃时,或虽未超过 75℃ ,但全停时间已达lh未能处理好,应转移负荷 后,将故障变压器停止运行。 a 绕 变压器紧停规定 可 可 ? 1.变压器内部音响很大,不均匀,有爆裂声; 使 ? 2.正常负荷和冷却条件下,变压器油温异常升高; ? 3.油枕、呼吸器、安全气道喷油; ? 4.严重漏油,油位计和气体继电器内看不到油面; ? 5.油色变化过甚,油内出现碳质等; ? 6.套管有严重的破损和放电现象; ? 7.变压器着火。 a.变压器绕组短路; b.变压器出气孔堵塞 对于上述故障,一般情况下,变压器 保护会动作,如因故未动作,应立即投入 备用变压器或备用电源,将故障变压器停 止运行。 变压器瓦斯保护动作处理 ? 变压器内部发生故障,一般是由较轻微逐 步发展为严重故障。大部分是先报出轻瓦 斯保护动作信号,然后发展到重瓦斯动作 跳闸。 ? 轻瓦斯动作报出信号,不一定都是变压器 内部故障,有可能由其他原因引起。