高效过滤器DOP测试方法可概述为:以0.3ttm的DOP(邻苯二甲酸二辛酯)粒子为尘源,根据试件前后采样空气浓度(DOP粒子浓度)计算效率。由于DOP含有苯环,人们怀疑它是致癌物质,目前在生物、医药等领域避免采用此法,现在常以DOS(葵二酸二辛酯)及PAO (聚a烯烃)等代替作为尘源,但试验方法仍称为DOP法。
尘源发生器分为热发生器与冷发生器两种,热发生器将DOP液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大或过小的液滴后留下0.3tan左右的单分散相气溶胶,雾状进入风道。这是最常用的发生器,但其设备庞大,使用前需要余热,在现场测试时存在诸多不便。
冷发生器是指利用压缩空气在液体中鼓泡,经过laskin喷管后产生多分散相DOP气溶胶,但该方法对采样分析仪器有较高要求,实际操作也存在不便。检测仪也有两种,一种是气溶胶光度计,它可以通过与参比物质产生的信号进行对比,可以直接测量气体中颗粒物质的质量浓度,故用途最为广泛。另一种是粒子计数器,通常不在高效过滤器的检漏中使用,同时两种仪器的测试结果难以定量对比。