10 操作中断时,电焊钳应有固定存放位置,不得随意乱放。 11 工作中要经常检查电缆线,若发现有损坏,应及时修复。 12 电焊工作业完毕必须切断电源,并检查现场无遗留火种。 13 涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业时,应办理相应的作业许可证 并遵守相关规定。 电焊机安全管理要求 电焊机设备应有完整的防护外壳,一、二次电源线均应采用防水橡皮护套铜芯软电缆。一次线长度不得大于 5m,接线柱处应有保护罩;二次线必 须使用焊接电缆线,其长度为20~30m;接地线不宜大于30m,严禁用其 他金属线代替,或利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭 安健环现场管理标准——动火作业 接起来形成焊接回路。 电焊设备使用带保险的电源刀闸,并应装在密闭箱匣内,焊机摆放不准阻塞同道,焊机、电源箱前不允许摆放物品。 现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设足够的消防器材。 多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别有接地极处引接,不得串联。 电焊机使用前应组织检查验收,多台焊机应进行编号管理,挂检验合格牌方可使用。 安健环现场管理标准——动火作业 气焊、气割作业的安全要求 气焊、气割操作工必须持有特种作业操作证到安健环部备案,接受三级岗前教育培训和每班工前教育后,方可上岗。 不允许将气焊的氧气胶管、乙炔气胶管与电焊把线、回路线混合捆绑,以免因电焊把线、回路线过热损毁氧气胶管、乙炔气胶管。 安健环现场管理标准——动火作业 禁止用氧气对局部焊接部位进行通风换气,不准用氧气代替压缩空气吹扫工作服和吹扫乙炔管道内的堵塞物,不得用氧气作为气动工具气源。 各种气瓶应竖直稳固存放,立放气瓶应有防倒措施,且不得剧烈震动及受阳光暴晒;运输气瓶需用专用台架或手推车,装卸、使用气瓶时严禁摔、 抛和碰撞,氧气瓶、乙炔瓶必须分开运输;开启气瓶时必须使用专用扳手。 涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业时,应办理相应的作业许可证并遵守相关规定。 焊炬、割炬、气瓶安全管理要求 气焊、气割的作业场所一般应具有良好的自然通风和充足的照明、物料摆放整齐并留有必要的通道。 作业场所及氧气瓶、乙炔气瓶储存仓库周围10m范围内严禁烟火并严禁堆 放可燃物。作业场所的氧气瓶与乙炔气瓶距明火的距离不得小于10m,两 瓶之间的距离不得小于5m。 严禁使用不装减压器或减