在低压配电柜产品样本中,常见到动力配电柜PC、电动机控制柜MCC这样的说法。
请问,动力柜电柜PC、电动机控制柜MCC具体定义是什么?两者在结构上、功能上有啥重大区别?为什么要这样分类呢?
冷若冰
我们这里有搞成套的。。。。我叫一声:
dgwintai小林电气————))))))))))))))))))))))))))))
尺短寸长
Power Center——动力中心。
Motor Control Center——电动机控制中心.
尺短寸长:
一般来说,变电所处低压开关柜被称为PC柜,在电动机附近(如冷冻站处一些电动机)的就地配电柜就被称为MCC柜。
若说错,楼下指正。
尺短寸长英语很差的。
冷若冰
顶起来,学习一个,尺短连这个都知道,英语很不错啊。。。。
pilifeng
PC是配电柜,MCC是动力柜,PC柜和MCC柜一般结构式不一样的。对比一下断路器的选型有配电型和电动机型,楼主更容易理解。
elegantyuer
根据目前我接触的项目来看,PC与MCC的应用区别:
1、PC主要是用于集中配电,还有75kW及以上的电机都放置在PC段;75kW及以下的电机设置在MCC系统。
2、PC的分段能力比MCC要求要高一些,因为配电级别要比MCC高。
3、PC一般要求设置在独立的配电间,MCC可以根据负荷集中考虑,就地落盘的情况也很多。
楼上说:PC与MCC的外形结构不同,这点不敢苟同。我觉得差别不在这里,因为我们很多时候对MCC和PC的要求是一样的,比如IP等级或者柜体规格,都做成MNS型等等。还有,在好多项目里,负荷比较散,不单独设置MCC,直接设置PC,所有负荷都放在PC段,就地设置操作箱即可。
以上为个人的浅见,忘前辈们来指教。
azbe
谢谢以上各位的指教。
我的意思是,分别提出PC与MCC这两个概念的目的是什么呢?对我们选型有影响吗?比如MNS柜的方案图中,并没有说那个方案是PC柜、那个方案是MCC柜。
elegantyuer
其实,我真没觉得需要区别。过去,大家老是区别开来,经常MCC的进线电源来自两段PC,再进行互投。反正,我看到我们的EPC项目里,所有的设计图纸,设置PC和MCC都是根据需要来设定,MCC的分断能力同样很高。
冷若冰
PC的分段能力比MCC要求要高一些——————这个我就不知道了。。。。
不过低压配电柜的系列是按照分断能力来区别的我有印象。。。
PGL1、GGD1分断能力是15KA,PGL2、GGD2是30KA。。。。。
可能楼主问的,也有这个分断能力的差别在里面,我是猜的。。。。
lhchen
坛子里真是人才济济,一个不太起眼的问题,大家解释得如此清楚,学习了。
冷若冰
坛子里真是人才济济,一个不太起眼的问题,大家解释得如此清楚,学习了。
哈哈哈哈,楼上的,我的解释也就是一种揣测。。。。我也没认真考究过。。。
要是有个低压配套厂家进来说说,可能就有准了。。。。
治学以诚
赞同。高人还有不少,只是不肯象我这样卖傻,呵呵
你还卖傻,冷某人为了你,评了贴,公开信就发了两封,你可以了。。。。
你瞧瞧你怎么对待我的,删我的贴,我提个问题,也爱理不理的。。。。你很过分。。。。
哎,我也懒得和你计较了。。。。你好好灌水。。。。要不你和我的距离那是原来越远了。。。。
这个月的勋章我估计又保住了。。。。哈哈哈哈哈。。。。{:4_124:}{:4_124:}
页:[1]