题主确定不是来钓鱼的么?
停电明明是先断断路器,再拉负荷侧刀闸,最后拉电源侧刀闸。送电反之。
原因是,停电操作时,万一没有断开断路器,就直接拉电源侧刀闸,电源侧起弧光,会使上一级保护跳闸,扩大事故范围。而先拉负荷侧刀闸,即使没断断路器,引起弧光,也是在负荷侧起弧光,会先跳本级开关,及时隔离事故。
送电操作时,万一开关误在合位,先合电源侧,再合负荷侧,负荷侧属于带电合刀闸,负荷侧起弧光,只跳本级开关。但如果先合负荷侧,再合电源侧,电源侧是带电合刀闸,弧光在电源侧,会跳上级开关,扩大事故范围。