为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求)施工现场用电要求
采用三级配电系统;
采用TN-S接地保护系统;
采用二级漏电保护系统;
实行一机一闸一箱一漏制。
1、配电箱和开关箱的配置使用规范
配电箱
一级总箱
配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。
二级配电箱
具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。
三级末端开关移动箱
必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。
开关箱配置使用规范
配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。
动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。
三级动力箱
开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。
配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。
电箱内线路安装
配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。
电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线通过接线端子板连接。
箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。
电箱内线路安装
箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检查