人工费?元材料费?元设计费?元质检费?元

已有3条回答

我要吃冰激凌
回答数:6950| 被采纳数:2

强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。

暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。

电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

卫生间插座应为防溅型。

电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。

照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。

煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。

电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

显示全部
你如初夏
回答数:57663| 被采纳数:9

最好的方法是用专门的尼龙钢丝来帮助穿线。

先把专门的尼龙钢丝从其中的一个接线盒穿到另一个接线盒,

再把一根铁丝通过尼龙钢丝带回,然后再把所需用的导线通过铁丝穿过来即可。

1,首先在走管时记得不尽量不要走90度弯,

弯度一定要大于90度而不能在同一地方出现两个弯,

2,每个房间在走管时记得预做一个中间接线合,在走管时每一处都先穿一条细钢丝,

3,最后将电线与钢线可靠连接后用钢线带电线即可。

希望我的回答对您有所帮助。

显示全部
小卓卓爱
回答数:29105| 被采纳数:8

您好,很乐意为您解决这个问题,

(1)电极材料由两种金属活动性不同的金属或由金属与其他导电的材料(非金属或某些氧化物等)组成。

(2)两电极必须浸泡在电解质溶液中。

(3)