变频器爆炸原因:首先分析下是什么爆炸,变频器内部能爆炸的部件也就两种:模块(IGBT)及电容。这两种爆炸造成原因,大多是外部或内部有短路,造成瞬时或长时间过电压过电流致使模块或电容超负荷,发热鼓包爆炸少数是因为器件本身质量问题或是自然老化,电力性能衰退。既然你换了一台新的变频器后,还是爆,那么八成是外界存在短路或负载比较大(肯定超过额定负载功率),建议你检查电机到变频器的接线和电机定子绕组。变频器炸,我想如果你把变频器一些保护行参数设置到位,一般情况下变频器即使输出侧有短路、缺相、过载、突然过电流等式都会自动跳停并报警的!所以,建议你在投用变频器时,很有必要设定此类参数。