空气开关是发生短路事故或故障时才动跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
1、漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA.
2、火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。
3、电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。