选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用.保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器;保护三相线路(设备)时,选用三极产品;既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品.
直接接触触电的防护:因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30ma
,动作时间在0.1s之内的漏电断路器.对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能后.
如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15ma,动作时间在us之内的漏电断路器.对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6ma,动作时间在us
之内的漏电断路器.
间接接触触电防护:不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器.对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器.