(A/O)处理技术　(1)工艺参数　水力停留时间:好氧段不小于　5h,缺氧段　2h;好氧段污泥负荷小于　0.18　kgBOD5/(kgMLSS·d);污　泥浓度　3000~4000mg/L,泥龄不少于　30　天;缺氧段温度　20~30℃,pH　值6.5~7.5,DO2~4mg/L;污泥回流比　50%~100%;硝化液回流比　200%~400%。　(2)污染物削减和排放　进口　COD　低于　3500　mg/L,氨氮浓度低于　245mg/L　时,经过　A/O　法处理,COD　去除率　90~95%,　氨氮去除率　85%,挥发酚、氰去除率大于　99%。　(3)二次污染及防治措施　生化处理过程中产生的污泥经脱水后再进行处置。　处理出水经消毒后用于抑尘。　废水处理过程中产生少量的低浓度氨、　硫化氢等恶臭气体,　通过设置与办公生活区合理的距离减少　44　对人群的影响。　(4)技术经济适用性　工艺流程简单、　装置少、　不需要外加碳源,　运行维护费用较低,　适用于煤制甲醇企业废水生化处理。　4.4.2.2　缺氧-厌氧-好氧(A2　/O)处理技术　(1)可行工艺参数　厌氧/缺氧/好氧水力停留时间分别为　12~24h、12~24h、20~36h;水解段温度　35~38℃,pH　6.5~7.2;　好氧段温度　20~30℃,　pH　6.5~8.5,　DO2~4mg/L;　;　缺氧段温度　15~35℃,　pH　7.0~8.5,　DO　低于　0.5mg/L。　;　污泥回流比　50%~100%;硝化液回流比　200%~400%。投加活性炭时浓度控制在　200　mg/L　以下。　(2)污染物削减和排放　当进水　COD　低于　2000mg/L、氨氮低于　150mg/L　时,酚、氰去除率大于　99.8%,氨氮去除率大于　95%,COD　去除率大于　90%。　(3)二次污染及防治措施　生化处理过程中产生的污泥经脱水后再进行处置。　处理出水用于煤场洒水抑尘。　废水处理过程中产生少量的低浓度氨、　硫化氢等恶臭气体,　通过设置与办公生活区合理的距离减少　对人群的影响。　(4)技术经济适用性　该技术处理效率高,耐冲击负荷能力强,适用于煤制甲醇废水生化处理。　4.4.2.3　序批式活性污泥(SBR)法(1)可行工艺参数　停留时间　20~50h,BOD5　有机负荷率通常为　0.13~0.3　kg·BOD5/m3　·d