现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接应符合设计及规范要求。引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲都线段实际长度的0.l倍。引下线也可以暗装,但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。