三、关键知识 点及依据 (一)仓库和厂房分类 根据《建筑设计防火规范》的规定,情景描述中的各仓 库和厂房的分类见表 1-2-1。 仓库和厂房分类表 1-2-1 (二)仓库的耐火等级和防火构造 根据《建筑设计防火规范》的规定,丙类仓库的耐火等 级不应低于三级,仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分 隔,其防火墙的耐火极限不应低于 4.00h;一、二级耐火等 级仓库的上人平屋顶,其屋顶板的耐火极限分别不应低于 1.50h 和 1.00h。本建筑的耐火等级不应低于二级 (三)仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大 允许建筑面积 该毛皮制品仓库的最大允许占地面积不应大于 4800 ㎡, 地上部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1200 第 2 页 共 14 页 ㎡,地下室每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 300 ㎡;仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面 积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本上述规定增加 1.0 倍。 3.3.2 仓库的耐火等级、层数和面积除本规范另有规定 者外,应符合表 3.3.2 的规定。 注:1 仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔; (四)防火间距 根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库与 甲醇合成厂房(甲类厂房)、玻璃制品仓库(高层仓库)、润 滑油仓库(丙类仓库)和水泥刨花板仓库(丁类仓库)之间 的防火间距分别不应小于 12m、13m、10m 及 12m。 注:1 单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表 减少 2m;1 两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,2 总占地 面积小于等于本规范第 3.3.2 条 12○且○ 座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限; 3 除乙类第 6 项物品(常温下与空气接触能缓慢氧化, 积热不散引起自燃的物品)外的 1 与民用建筑之间的防火间距不宜小于 25m,○2 与重要 公共建筑之间的防火乙类仓库,○ 3 与铁路、道路等的防火间距不宜小于表 3.5.1 中甲类 仓库与铁路、间距不宜小于 30m,○ 第 3 页 共 14 页 道路等的防火间距。 (五)消防车道 该毛皮制品仓库的占地面积大于 1500 ㎡,根据《建筑 设计防火规范》的规定,其应设置环形消防车道;确有困难 时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽 度和净空高度均不应小于 4m。供消防车停留的空地,其坡度 不宜大于 3%。消防车道与仓库之间不应设置妨碍消防车作业 的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽 头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小 于 12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。 消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防 车的压力。消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行 与停靠的要求。 (六)丙类仓库内办公室、休息室布置 根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库内 设置的办公室、休息室,应 (七)安全疏散 根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库的 安全出口不应少于 2 个且应分散布置;每个防火分区、一个 防火分区的每个楼层,其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的 水平距离不应小于 5m;每个防火分区通向疏散走道、楼梯或 室外的出口不宜少于 2 个,通向疏散走道或楼梯的门应为乙 第 4 页 共 14 页 级防火门;地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火 墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区 的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少 有 1 个直通室外的安全出口;疏散用门应为向疏散方向开启 的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门;仓库内垂 直运输物品的 上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。四、注意事项 (一)丙类仓库的耐火等级不应低于三级,其防火墙的 耐火极限不应低于 4.00h。(二)仓库中的防火分区之间必须 采用防火墙分隔。 (三)一、二级耐火等级仓库的上人平屋顶,其屋面板 的耐火极限分别不应低于 1.50h 和 1.00h。 (四)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身 重量 1/4 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (五)安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外 楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 (六)高层仓库应设置封闭楼梯间。