需要用到的主要配件 25A定时开关,20A自动水位控制器,25A交流接触器,壁挂式电源柜,户外网络线4芯30米左右(看实际情况),即可.
由于水塔安放在4楼,水泵在1楼前面的屋子里,布线方面只能走明线,所以强烈建议使用户外型网络线,耐热,防水,防鼠咬.因为本工程只用于控制上水,所以只要连接水位控制器左侧的三根线,
中间部分通过网络线进行延长,再将三个感应器分别下沉到水塔的特定位置,并用扎带进行固定. 红色为上水位,蓝色为下水位,黑色为底,这样就给夜间留出蓝色与黑色之间的部分,足够使用. 朋友们可以根据情况,调高蓝色的点位.
为什么用定时开关,主要的作用是控制抽水的时间,避免晚间开启造成自扰和扰民, 连接方法是电源输入为左进,右出连接到水位控制器的电源输入,
交流接触器主要的作用是保护水泵,它的连接比较特殊,1L1/3L2为电源输入端,线路可一同连接到水位控制的输入端,A1/A2则连接到水位控制输出,要注意正负极,
这样主控制部分就连接完成了,在交流接触器2T1/4T2为电源输出端,连接水泵的电源线.
在配电箱的绝缘板上用手电钻打几孔,固定好交流接触器/水位控制器//接触器安装卡轨导轨,导轨采购时长度应在200~250mm,长了可以剪断,短了就不好办了,
比对配电箱的安装孔位后,用电锤打好墙洞,置入膨胀螺丝,固定好配电箱,把所有的配件,安装到配电箱中(建议采购时尺寸要比250*300*150mm大,一定要记得加绝缘板),将连接好的网络线,通过线卡固定后,通到配电箱中,与水位控制器进行对接, 整理好线路,并设置定时开关电源的时间段为8点到18点.调试正常后,为了安全,请锁好机柜. 15:13 周四 18/3/15 8:02 周五 18/3/16