3.接受罩 接受由生产过程(如热过程、机械运动过程等)本身产生或诱导 的有害气流的排风罩。如砂轮机的吸尘罩、高温热源上部的伞形罩等。按其形式 可分: (1)高悬罩 悬挂高度(罩口至热源上沿的距离)H>1.5 为热源水平投影面积)或H>1m 的接受罩。 悬挂高度H或H1m 的接受罩。 利用吹风口吹出的射流和吸风口前汇流的联合作用捕集有害物的罩子。 5.气幕隔离罩 利用气幕使有害物与空气隔离的排风罩。如用于金属熔化 炉的气幕隔离罩,就是利用设置在炉子周围的环形喷口喷出的环形射流包围热烟 气,使其直接进入屋顶的排风罩。 利用补风装置将室外空气直接送到排风口处的排风罩,如补风型排气柜等。 排风罩的设计原则 1.排风罩的类型、结构形式应根据有害物源的性质和特点确定,做到罩内 负压或罩面风速均匀,其排风量(单位时间从排风罩排出的空气量)应按防止有害 物逸至作业环境的原则通过计算确定,亦可采用实测数据、经验数据,或通过模 型实验确定。 2.排风罩应能将有害物源放散的有害物予以捕 集,不使其放散到作业环境中,使工作区有害物浓度达到国家卫生标准,以较小 的能耗捕集有害物。 3.对可以密闭的有害物源,应首先采用密闭的措施,尽可能将其密闭起来, 用最小的排风量达到最好的控制效果。 4.当不能将有害物源全部密闭时,可设置外部排风罩,外部罩的罩口应尽 可能接近有害物源。 5.当排风罩不能设置在有害物源附近或罩口至有害物源距离较大时,可以 设置吹吸罩。吹吸罩对于有害物源上挂有遮挡气流的工件或隔断气流的物体时应 慎用。 6.排风罩的罩口宜顺着气流的运动方向,以利有害气流直接进入罩内。但 排气线路不允许通过工人的呼吸带。 7.外部罩、接受罩、吹吸罩应布置在避免存在干扰气流之处。排风罩的设 置应做到方便工人操作和设备维修。 8.排风罩必须坚固耐用。 排风罩的材质 1.制作排风罩的材料应根据有害气体的温度、腐蚀性、磨琢性等以及工艺 条件选择。 2.对设备振动小、温度不高的场合,可用2mm 薄钢板制作罩体;对于振 动大、物料冲击大或温度较高的场合,可用3~8mm 的钢板制作。对于设置在高 温炉旁的排风罩,一般采用锅炉钢板制作。对于捕集磨琢性粉尘的罩子,应采取 耐磨措施。 3.在有酸碱作用或其他有腐蚀性的场合,罩体应采用耐腐蚀材料制作,或 在所用材料上作耐腐蚀处理。 4.排风罩的材料要有足够的强度,以避免在拆装或受到振动、腐蚀、温度 剧烈变化时变形或损坏。 排风罩的结构 1.密闭罩应尽可能做成装配结构,罩上的观察窗、操作孔和检修门应开关 灵活并且具有气密性,其位置应躲开气流正压较高的部位。罩体如必须连接在振 动或往复运动的设备机体上,应采用强度好的柔性连接。密闭罩的吸风口应避免 正对物料飞溅区,其位置应保持罩内产生均匀的负压。吸风口的平均风速以基本 上不抽走有用物料为准。 2.外部罩的罩口尺寸,应按吸入气流的流场特性来确定,其罩口与罩子连 接管面积之比不应超过16:1,罩子的扩张角度宜小于60,不允许大于90。 当罩口的平面尺寸较大而又缺少容纳适宜扩张角所需的垂直高度时,可以将它分 成几个独立的小罩子;对中等大小的罩子,可在罩口内设置挡板或条缝口、气流 分布板等。为提高捕集率和控制效果,外部罩可加法兰边。 3.低悬罩罩口尺寸应比热源尺寸每边扩大150~200mm;高悬罩罩口应将计 算所得的罩口处热射流直径增加0.8H(H 为悬挂高度)作为罩口直径。 4.吹吸罩罩口尺寸的确定应用其设计计算方法一起考虑,采用某种计算方 法时,必须同时采用该方法的尺寸要求。 排风罩的加工工艺 1.排风罩的罩型应规则、无裂缝、无毛刺。罩壁应平整、光滑,不得有凹 凸不平的现象。 2.采用1mm 以下薄钢板制作的排风罩,宜用咬口、插条连接或铆接。用1~ 2mm 薄钢板制作的排风罩,宜采用电焊或气焊连接。用2mm 以上薄钢板制作的排 风罩,宜采用电焊。所有焊缝均采用连续焊缝焊接。焊接头应符合《手工电弧焊 焊接接头基本形式与尺寸》(GB 985—80)的规定,所有接缝不得漏风。 第十三章:干燥 通过本章的学习,应熟练掌握表示湿空气性质的参数,正确应用空气的H–I 图确定空气的状态点及其性质参数;熟练应用物料衡算及热量衡算解决干燥过程 中的计算问题;了解干燥过程的平衡关系和速率特征及干燥时间的计算;了解干 燥器的类型及强化干燥操作的基本方法。 二、本章思考题 1、工业上常用的去湿方法有哪几种? 态参数? 11、当湿空气的总压变化时,湿空气 相同的条件下,提高压力对干燥操作是否有利?为什么? 12、作为干燥介质的湿空气为什么要先经预热后再送入干燥器? 13、采用一定湿度的热空气干燥湿物料,被除去的水分是结合水还是非结合 水?为什么? 14、干燥过程分哪几种阶段?它们有什么特征? 15、什么叫临界含水量和平衡含水量? 16、干燥时间包括几个部分?怎样计算? 17、干燥哪一类物料用部分废气循环?废气的作用是什么? 18、影响干燥操作的主要因素是什么?调节、控制时应注意哪些问题? 三、例题 例题13-1:已知湿空气的总压为101.3kN/m 试用I-H图求解: (a)水蒸汽分压p; (b)湿度H; (f)如将含500kg/h干空气的湿空气预热至117 在I-H图上定出湿空气的状态点A点。 (a)水蒸汽分压p 过预热器气所获得的热量为 每小时含500kg 干空气的湿空气通过预热所获得的热量为 例题 13-2:在一连续干燥器中干燥盐类结晶,每小时处理湿物料为 1000kg,经 干燥后物料的含水量由 40%减至 5%(均为湿基),以热空气为干燥介质,初始 湿度H 为0.009kg水•kg -1 绝干气,离开干燥器时湿度H 为0.039kg水•kg -1 (kg原空气•h -1 (3)干燥产品量qm,G2 (kg•h -1 mG1=1000kg/h, mG1(1-w 12286009 mwmL mG2(1-w 63105 mGCmG2