机房设备发热量计算机房热量计算 一、机房得热量及冷负荷 机房得热量在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时 刻的得热量和得湿量。如果得热量为负值时称为耗热量。根据性质不同,得热量又分为显 热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。 机房显热量来源(1)透过外窗进人室内的太阳辐射热量。 (2)通过围护结构传人室内的热量。 (3)设备散热量。 (4)人体散热量。 (5)照明散热量。 (6)新风散热量。 2.机房潜热量来源 (1)工作人员人体散热量。 (2)渗透空气及新风换气散热量。 机房冷负荷在某一时刻为保持房间具有稳定的温度、湿度,需要向房间空气中供应的冷量称为冷 负荷。相反,为补偿房间失热量而需向房间供应的热量称为热负荷。为维持室内相对湿度 所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。 冷负荷与得热量在数量上有时相等,有时则不等。