一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
三、开启常用及备用电源,按起动按钮。
四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。
七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。
八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。
九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。
十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。
十一、开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示,开关断路器下端口、电压是否正常。
十二、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,测量发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声,如果常用电源没电而蜂鸣器不响说明发电信号有问题。
十三、当开关带消防功能时,用DC24V电压,测量消防端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口,此时通电双电源开关需自动分断,并调节至在双分位。
十四、当需要采用人工方式转换开关时,先按控制器上的双分键,调节双电源至双分位置;然后用专用手柄来转换开关,根据指示档位进行转动。不可用力过猛或转错方向。
十五、当双电源自动转换开关调试完成时,先关掉电源或停止按钮,确保电源关断,再断开电源连接线。
特别提醒:切忌不可带电接触电源连接线及插拔航空插头。
双电源供电配电图
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人