空调标注制冷剂注入量105kg是什么意思,然后低压压力表上0到1格是的量是1000g对

你好:
——1、“空调标注制冷剂注入量1.05kg” ,就是该空调器需要注入的制冷剂重量,这是该空调器正常工作需要的雪种量。
——2、低压压力表测量的是吸气压力,与空调器制冷剂的总重量没有换算关系:1 P空调器与 5 P空调器,低压压力表相同的压力变化(如你说的 “0到1格” ),两者的雪种重量相差是非常大的。
——3、再从该空调器制冷剂的注入量来看,总量为 1.05 KG ,压力表 “0到1格是的量是1000g”显然是对不上号的:两者(克数)基本相同,难道空调器运行时,吸气压力只有 “0到1格” 吗?(空调器正常工作时,吸气压力在 0.3 ~ 0.6 MP之间,都是正常的。)

空调制冷剂注入量1·20kg

要看具体的机器匹数大小,机器大小不一样,灌注量不一样。

空调制冷剂注入量是980克。加够了,额定制冷电流是制冷52A。实际测电流是32左右。

如果内外机连接管有加长的,应适当补加一些冷媒。
内外机连接管没有加长,应重点检查节流部件工作状态和过滤器是否存在脏堵。
必要时候可以更换过滤器,用高压气体正反双向吹洗管路。

格力空调雪种注入过量会怎样

雪种过量可能会引起:
1、高湿度运转时,易出现结露异常现象。甚至可能出现往复压缩机在外壳上结露,旋转式压缩机在气、液分离器上结露等。 2、压缩机负荷加重,在超负荷情况下,过一会压缩机会停止运行。耗电量增加。
判断空调加雪种是否加满的方法:
应该加到机型标注的制冷剂加注量,每台空调的外壳都有标注:比如1P制冷剂加注量:R22 0.782kg(具体看机型)
也可以看压力,一般0.45Mpa,也就是4.5个大气压大小,可以通过压力表观察。
可能通过观察进气管与排气管温差,有点凉就行,不能结霜有轻微结露即可。

我的空调请问雪种加注量是085㎏即是多少个压力