厂内管线带的静电接地一般要单独设计, 要引起重视以免漏项。 管线接地点大致在三个地方要注意: 1. 接入泵过滤器、 缓和器等设备处是静电量的变化所在, 也是接地方便处; 2. 管线的分岔处一般考虑为接地点;3. 平行的管线直管段一般 80~100m 的间隔处支架上设有管线支座, 也是方便的接地点。 4. 3. 4 当有蒸气伴管时, 与其工艺管...