如果有测电流的卡表,可以先不接漏电保护器,把火线、零线放在一起卡一下,发生潮湿或绝缘不够而漏电,卡表就会有电流显示,然后就可按常规办法寻找故啞点了。确定是漏电造成的跳闸,那就把所有电器负载全部关掉,然后逐个接通,找到故障点排除就行了。
零线地线接错
如果零线和地线接错,电器正常工作时,流过漏电保护器的只有火线电流,就会导致电感线圈有漏电电流感应,从而立即跳闸,跳闸后也无法合闸,这时只要将零线和地线重新调换一下就可以了。