内容简介　本资料为各种型号水泵控制原理图,其中包含生活泵,热水泵一用一备直接启动控制原理图、排污泵一用一备直　立即下载　内容简介　(一)双电源自动投入装置主要考虑在民用建筑中对消防用电设备供电的末端配电装置实现备用电源自动切换,容量等级最大至630A。　(二)空调系统包括风机盘管、送风机、排风机、风柜及加压风机、排烟风机。　(三)水泵系列包括了排水泵、生活泵、消火栓泵、喷淋泵及稳压泵。　2　3　立即下载　建筑功能:办公,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:104085㎡地上层数:22层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:219张地下室用途:车库,设备用房节点大样:线槽,等电位联结,接线箱负荷等级:一级防雷等级:第二类接地方式:TN-S强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,停车场管理系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,智能化集成资料目录　电施-1电气图例　电施-2电讯图例　电施-3电气主要设备材料表及灯具表　电施-4电讯主要设备材料表　电施-5电气主要技术参数表(一)　电施-6电气主要技术参数　立即下载　一.　工程概况1.工程名称:　启东市便民服务中心2.总建筑面积:12800平方米其中:地上建筑面积12800平方米地下建筑面积0平方米3.建筑层数:地上8层,地下0层。4.建筑高度:32.4米。二.　设计范围暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。　3.通风换气次数厕　所10次/小时水泵房　4次/小时电梯机房　15次/小时三.　暖通专业设计概况1.　空调冷热负荷总冷负荷:1730kW　总热负荷:1400kW冷耗指标:0.133kW/m　热耗指标:0.109kW/m222.　冷、热源:2.1冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配3　立即下载　一.　工程概况　1.工程名称:　启东市档案馆　2.总建筑面积:12800平方米其中:地上建筑面积12800平方米地下建筑面积0平方米　3.建筑层数:地上8层,地下0层。　4.建筑高度:32.4米。　二.　设计范围　暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。　三.　暖通专业设计概况　1.空调冷热负荷总冷负荷:1730kW　总热负荷:1400kW冷耗指标:0.133kW/m　热耗指标:0.109kW/m2　2.　冷、热源:　2.1冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温　立即下载　设计说明:有　建筑功能:文化　高度类别:高层建筑　地上层数:10层　地下层数:2层