港华紫荆壁挂炉常见故障-点火失败故障
故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
故障原因:
a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。
c) 比例阀点火电流调节不合理。
d) 分段阀小火气流量调节不合理。
e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
f) 比例阀橡胶鼓膜不良。
g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。
h) 燃气压力过高或过低。
i) 双速风机的高低速线接返。
j) 点火针的有关参数不正确。
解决方法:
a) 更换点火针。
b) 更换主控器。
c)调节合理的比例阀点火电流。
d)调节合理的分段阀小火燃气流量。
e)清除燃气阀阀门的异物。
f)更换燃气阀。
g)更换电磁阀。
h)调节燃气压力使之为额定压力。
i)正确接好双速风机的高低速线。
j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
港华紫荆壁挂炉常见故障- 意外熄火故障
故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
故障原因:
a) 火焰感应针积碳。
b) 火焰感应针连接线接触不良。
c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
d) 外面的倒风太大。
e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。
f) 控制器故障。
g) 火焰感应针不接触火焰。
h) 烟道没有安装好。
i) 把进排气管装入了公共烟道。
j) 接地线脱落或断路。
解决方法:
a) 清理火焰感应针的积碳。
b) 火焰感应针连接线接插良好。
c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
d) 改变吸、排气的位置或方向。
e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。
f) 更换控制器。
g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。
h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。
i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
g) 清洗过滤器。
港华紫荆壁挂炉常见故障- 噪音过大
故障现象:
a) 点火时,港华紫荆壁挂炉内有轰鸣声。
b) 点火延迟时引发噪音过大。
c) 燃烧中发出的噪音过大。
d) 采暖时烧水的噪音过大。
e) 水泵的噪音过大。
f) 运行时机器振动。
故障原因:
a) 初期点火时燃气量过多所引起的。
b) 点火针间距过大或过小造成点火针打火不规则;或脉冲点火器自身不良引起的故障。
c) 由于烟道的长度及弯曲数不符合规定(2曲3m);及排气筒因气密性破坏,废气被吸收而出现噪音;燃气气压太高;比例阀最大电流调得过大。
d) 当采暖水在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音。这种噪音过大是由于水质不好或主热交换器翅片焊接不好所致。
e) 管道内有空气。
f) 排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适。
g) 排烟管接入公共烟道。
h) 燃气压力过高。
i) 风机不平衡产生振动。
解决方法:
a) 气压太高调节燃气压力;燃气阀为比例阀则调小比例。阀点火电流,燃气阀为分段阀则调节小火调节器,使小火气流量减少。
b) 调整点火针距离或更换脉冲器。
c) 烟筒安装不合理纠正安装;烟筒漏气加锡纸密封或更换烟筒。
d) 改善水质或更换热交换器。
e) 排尽系统内的空气。
f) 把烟管从公共烟道移至室外。
g) 调低燃气压力或关小燃气。
h) 调节风机的软联接点使之平衡。
港华紫荆壁挂炉常见故障-生活热水恒温时间过长或不能恒温。
故障现象:
a) 水忽冷忽热,不能恒定。
b) 水温过高。
c) 水温要三分钟以上才能恒温。
故障原因:
a) 由于水流量不能稳定或燃气压力不稳定,导致水温波动。
b) 由于水流量太小导致水温过高。
c) 由于水质原因导致水流量传感器转动不均匀或水流量太小以及进水温度探头接触不良造成的。
解决办法:
a) 增加水流稳压器和燃气稳压器。
b) 在自来水进水口增装一个管道泵,设法加大水流量。
c) 清洗水流量传感器或使进水温度探头与铜管壁接触良好