带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。点击了解接地线详情
接地线什么会有保护
临时用电的注意事项有哪些?
临时用电注意事项1、配电箱、开关箱一般要求:1)配电箱和开关箱的箱体采用铁板制作,铁板厚度1.5mm~2.0mm为宜。2)配电箱、开关箱必须安装箱门并配锁,专人负责,定期检修。3)配电箱和开关箱内应配置电器安装板,电器安装板采用铁板或优质绝缘板制作,用以安装所配的开关电器。4)配电箱、开关箱的进出口应为光滑的圆孔,并配置进、出线固定卡,进出口应设在其正常竖直安装位置的下底面。5)配电箱、开关箱尺寸应保证其内部开关器安装接线、维修、操作方便以及符合有关规定的电气安全距离。6)施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,箱体上应焊接用作保护接零(接PE线)的接地螺栓。7)配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构,以适应室外安装使用要求。箱体内的电器必须可靠完好,不准使用碾损,不合格的电器。8)箱体内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝。9)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所并装设端正、牢固,移动配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。10)每台设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。开关箱的位置符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。11)具有三个同路以上的配电箱应设置总闸刀及分路闸刀。每一分路闸刀不应接二台或二台以上电气设备,不应供二个或二个以上作业组使用。2、配电箱、开关箱的电器配置:1)总配电箱内应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器。2)分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。3)开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器必须符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。4)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。5)使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。6)漏电保护器必须按产品使用说明书安装、使用,对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。7)不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用,漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后方可继续使用。8)配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开并切断,并悬挂醒目“停电检修”标志牌。