一、电线规格选用计算方法:
1、家装时多数都用单股铜芯线,具体规格需要根据电器的功率计算,1平方毫米的铜线线可以通过5安的电流,电器的工作电流值可以通过查看电器的铭牌获取。
2、照明线路选用1.5平方毫米的单股铜芯线。
3、插座线路选用2.5平方毫米的单股铜芯线。
4、空调线路选用4平方毫米的单股铜芯线。
5、地线应该选用与火线零线相同的规格,或者选择截面略大于火线零线的规格的线路,因为横截面越大,电阻值越小,导电性能越佳,安全保护性能越好。
二、空调用多粗电线?
空调的耗电量一般都是如下的情况:匹个制冷量瓦的关系: 2200~2600W1匹,3200~3600W1.5匹,4500~5100W2匹,7100-7600W3匹,12000-17000W5匹。
老装修师傅说,因为空调是大功率电器,所以一般情况下空调肯定是要单独布线走线的。空调这种大功率电器在启动时产生的电流比较大,很容易对其他电器产生频繁的冲击,这就要求空调的电源线一定要单独走线。
空调是一个家庭的用电大器件,不是指它的功率大,而是它的运作时间长。而且每家选择的空调样式也不一样,有的家庭喜欢用挂机,而有的喜欢用柜式的。所以空调布线时要考虑这一点。
通常2.5平方的线的极限功率是5800W,而一般家庭通常也只会选择3匹挂机那最大可以达到3700W,但是由于电线在使用时要考虑到电流损耗和电阻值等等,所以建议是重新布线换成4平方的线。
而且如果家里使用不的是挂机而是柜体机的话,为了用电安全着想,2.5的线是肯定要抽出重新布线的。再加上开发商使用的电线质量好坏,我们很难保证,为了以后居住的放心,老师傅的建议是最好更换成4平方的电线最好。
4平方的线不仅要比2.5平方要粗,要贵不少,在安装时也比2.5平方的要复杂很多,所以在安装时接头的处理一定要完美,以免得不偿失,出现安全事故。
三、家用型有分体式和中央空调。
分体式一般最大的就是5匹柜机。通常都是3匹,建议4平方。壁挂机2匹以下的2.5平方就够了。
中央空调室内机统一供电一般2.5平方。室外机根据功率大小和电源相数来选择。单项建议6平以上。10匹以上三相建议6平方以上,以下最小4平方。