以天津某供电公司为例 2006 至2013 年间共发生 35kV 电缆故障 82 起,外力破坏造成的故障 34 起,占总数的41.5%,是造成电缆故障的首要因素 [4] 。 2) 电缆附件安装质量造成电缆故障 电缆线路大量的投运,造成了一些工程工期紧、任务重,而电缆附件安装施工人员没有明显增加,所以在一些工程中电缆附件安装人员过度疲劳;或者没有电缆附件安装资质的人员参与了附件安装,其安装的熟练程度不达标,在安装过程中忽视重要的技术细节;安装过程中对于施工的监督不力。这就造成了一些电缆附件安装工艺不良,电缆中间或者终端接头在运行三年之内便发生故障的情况。 3)绝缘老化造成电缆故障 电缆绝缘层中一些微观缺陷会在 XLPE 电缆生产环节中伴随电缆制造一同产生,微观缺陷的数量会因为电缆敷设,附件安装等环节不可避免的外力作用有所增加。天津地区的地下水位较高,电缆在敷设的过程中,水分会通过外护层破损处进入电缆,电缆线芯进水的情况经常发生,目前去潮手段无法 100%去除线芯中的水分,XLPE 绝缘层内部的水分子会在工频电场的作用下汇集在微观缺陷处, 水树枝便由此产生。电场作用下水树枝会沿着电场的方生长分叉逐渐发展为水树区, 其中一部分水树逐步成为电树,电缆绝缘本体因电树枝最终击穿。