35kV 母线试验记录 工程名称: 风电一期工程 用 途: 35kV 配电柜母线 安装地点: 35kV 配电柜 试验日期: 2009 年 10 月 29 日 试验温度 8℃ 湿度: 48% 一: 母线耐压试验 施压部位 A 相 B 相 C 相 短接接地部位 B、 C 相 A、 C 相 A、 B 相 耐前绝缘 耐后绝缘 施加电压 施压时间 结 果 施压时间内, 无击穿、 无闪络、 无放电、 无冒烟等异常, 通过 连同瓷瓶、 电流互感器、 真空断路器一同进行 二: 使用仪器 MODEL3121 型兆欧表 编号: 1370050 TSB-100/10 型试验变压器。 三: 判断依据 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-2006)及厂家技术要求 四: 结 论 符合电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-2006)及厂家技术要求,合格。 试验负责人: 试验人员: