工厂一般多会有自己的办公楼,那么在厂房里面设办公室可以吗?下面岚禾设计为大家介绍,厂房内设办公室可以吗?
问
厂房内设办公室可以吗?
答
办公室不可以,设置在厂房内部。
分析
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014
1:办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口;
2:办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙、和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口;
3:隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
温馨提示
在文章的最后为大家总结,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。