上图漏电断路器是集过载保护、短路保护、漏电保护于一体的,如果问题描述的漏电开关(漏电断路器)是这样的漏电断路器、又是漏电保护复位按钮没有突出的话;那么就应该是优质漏电断路器的过载保护功能动作跳闸、又或者是劣质漏电断路器的误动作跳闸了。因为漏电保护是瞬间跳闸的,所以排除是漏电保护跳闸。
为了证实是漏电断路器的正常过载保护跳闸、还是由于漏电断路器的参数名不符实误动作跳闸,可以在家庭正常用电的情况下、找一个钳形电流表钳测该漏电开关出线端的负载电流,如果钳测得负载电流略大于该漏电断路器(漏电开关)设定的脱扣电流值,那么就是由于漏电断路器脱扣电流值过小不能满足负载电流需要而过载保护动作跳闸了。
钳测到是由于该漏电断路器的脱扣电流值不能满足其负载电流需要之后、千万不能盲目更换大于原来脱扣电流值的漏电断路器来解决问题,而是应该加大该配电线路的导线、才能更换匹配更换后的导线安全载流量脱扣电流值的漏电断路器(除非之前设计安装不合理),不然的话就会留下安全隐患或引发电气火災。
如果是钳测该漏电断路器(漏电开关)出线端的负载电流小于该漏电断路器标称脱扣电流值的话;那么就是该漏电断路器(漏电开关)的质量低劣、它的参数名不符实误动作跳闸、如果是上述情的话;只需要购买一个与原来同等参数、质量可靠的产品来更换就能够解决问题了。