如果总开关是空开,零线和地线短接,不会跳闸。因为零线和地线电压几乎相等,它们短接以后电流非常小,达不到空开跳闸的电流。
空气开关和漏电保护器我们统称为低压断路器,是电路系统中必不可少的元器件,在电路中起到接通、分断、承载额定工作电流的的功能,在电路出现过载、短路、欠压的情况下可以进行断开,给设备仪器以及相关人员起到保护作用,我们可以看一下空气开关的外观以及结构。所以在漏电也就是零地短路的情况下空气开关不会跳闸,只有过流、失压、过热空气开关才有反应。
然而漏电保护器却能再短路的时候进行跳闸保护,漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
漏电保护主要是检测火线、零线的电流值,如果有负载接入,火线零线电流值应该相同,如果零线与地线短接,零线中的一部分电流值会被分入大地,所以电流不均衡,漏电保护器工作跳闸,这也是跳闸的原理。
1.在变压器的低压侧输出三相,将中性线入地后引出两线:一线称零线,另一线称地线,这样就有了三相五线制输电。
2.居民常以一火一零一地送入用电箱,这里面可装一个总漏保(我家就是),其余的每个分路火线串接一个空气开关。
3.这一火一零进入漏保上桩头,下桩头零线为总零线,火线经空开输出,进入各分支用电器。
4.这还有一根零线哪里都不能接,它只能接到墙上三线插的上面桩头,直接与电饭锅这一类用电器外壳相接,一旦用电器内不论火线还是零线都不可与外壳相碰入地,否则立即跳闸,为了保护人身安全,设定了超过漏电15mA就动作。
5.这零线不能与地线相碰,一碰就跳,有人怀疑,它们两根线同出自变压器下方引出的,为什么就有区别了?告诉你:
因为一火一零都进了漏保器,在磁感线圈上绕了几圈,(而叫地线的就没有进漏保),从此输出去的火线经用电器做功后必须经过零线循环回到变压器下方,它的功能不允许产生中途有分支入地,否则磁感线圈就产生感生电流推动继电开关吸合跳闸。