监理单位见证检验 20%。 检验方法:测试检验。 6.3.8 传输设备下列可靠性应符合设要求: 1 主控、交叉、时钟、电源等核心板件热备功能。 2 2M 支路板及 FE 以太网支路板热备功能。 3 设备接口卡热插拔功能。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证检验。 检验方法:试验检验。 6.4 传输系统检验 主控项目 6.4.1 传输系统光通道的接收光功率 P:不应超过系统的过载光功率,并应符合下式要 求: P, -> PR+从+M} +M, 式中 P,—接收端在 R 点实测系统接收光功率(dBm); Pa—在 R 点测得的接收器的接收灵敏度(dBm); 机—光缆富裕度(dB); M,—设备富裕度(dB); 从—光通道代价(dB)。 检验数量:施工单位全部检查。