针对 具体情况进行处理。 变压器常见故障及处理 呼吸器的硅胶受潮 呼吸器的硅胶一般为变色硅胶,其作用是吸附进入到 变压器油枕中的潮气,正常情况下为浅兰色,若变为 粉红色即为失效,靠正常的呼吸一般一年就需更换一 次硅胶;硅胶变色过快的原因和措施: 1)硅胶筒密封不严,如胶垫老化、螺丝松动、玻璃罩 有裂纹;需更换胶垫、校紧螺丝和更换玻璃罩。 2)硅胶筒下部的的油封无油或油位低,油封内进水, 使空气未经过油过滤而直接进入呼吸器。加入适量的变 压器油即可。 3)天气阴雨湿度大或硅胶筒内进水也能加快硅胶变色。 同样,若硅胶变色过缓,说明呼吸不正常,需对管路进 行检查处理。 变压器常见故障及处理 有载分接开关异常情况及处理 分接变换操作中发生下列异常情况时应做如下处理, 并及时汇报安排检修。 1)操作中发生连动时,应在指示盘上出现第二个分 接位置时立即切断操作电源,如有手摇机构,则手 摇操作到适当分接位置。 2)远方电气控制操作时,计数器及分接位置指示正 常,而电压表和电流表又无相应变化,应立即切断操 作电源,终止操作。 3)分接开关发生拒动;电压表和电流表变化异常; 电动机构或传动机机械故障;分接位置指示不一致; 内部切换异常;过压力的保护装置动作;看不见油位 或大量喷、漏油及危及分接开关和变压器安全运行的 其他异常情况时,应禁止或终止操作。 变压器常见故障及处理 有载调压变压器可按各个单位批准的现场运行规程的规定过载运行,但是过 载1.2倍以上时,禁止分接开关操作。 (4)运行中分接开关的气体继电器或压力继电器应有校验合格有效的测试报 告。若使用气体继电器,运行中多次分接变换后动作发信,应及时放气。若 分接变换不频繁而发信频繁,应作好记录,及时汇报并暂停分接变换,查明 原因。若气体继电器动作跳闸,必查明原因。在未查明原因消除故障前,不 得将变压器及其分接开关投入运行。 变压器常见故障及处理 (5)有载调压开关内漏 内漏位置 变压器常见故障及处理 a.当变压器油色谱数据异常时, 高压试验正常,应先考虑打开有 载调压开关内部,检查是否内漏. b.有载调压开关油枕油位异常升 高或降低时。 损坏的轴封