植智坤.市政工程项目管理中的问题分析与对策[J].建材与装饰,2016(8):168-169. [2]钟建敏.浅析市政工程施工项目管理问题及对策[J].低碳世界,2016(21):124-125. [3]王文华.市政工程项目管理的现状及解决措施[J].建材与装饰,2016(27):179-180. [4]蒋燕良.市政工程项目管理初探[J].门窗,2016(8):185. [5]李琳.对市政工程造价管理的探讨[J]中国市政工程,2010(5):72-73. [6] 王 蕾 . 工 程 项 目 管 理 存 在 的 问 题 分 析 [J] 科 技 资讯,2010(6):21-23. (上接第 138 页) 3 注意事项 循环水水质的调整是基于实际情况和生产成本综合考虑的,不要为了将循环水控制指标降低至合格水平而随意增大加药量或者调整排污门的开度,要结合生产成本进行综合判断处理。尤其在夏季时,本身循环水的浓缩倍率就要比冬季高,此时不要为了将钙加碱控制合格而将浓缩倍率调整至相当低的水平,浓缩倍率高的时候虽然钙加碱容易超标,但浓缩倍率低同样会造成补水量的大幅度增加,不利于公司节能降耗,造成水源的浪费。循环水阻垢剂的成本也较高,加药量要求总磷范围为 3—5mg/L 时,将总磷含量控制在下限即可达到防止凝结器管路结垢的目的,同时也节省加药量,降低生产成本。 4 结 束语 循环冷却水稳定处理选择加阻垢剂和加硫酸系统,利用阻垢剂和硫酸来限制、清除循环水中 CaCO 3 的析出。为了防止冷却水系统及凝汽器内细菌、藻类等微生物繁殖和生物污泥的生成,采取对冷却水定期加杀菌剂的措施。实际运行根据系统藻类的繁殖情况调整加药频率、加药时间,并在夏季藻类繁殖能力高峰时加强杀菌处理。加阻垢剂设计采用自动连续投加方式,保证循环水总磷含量维持在一个稳定的水平。 参考文献 [1]赵俊仁.杨志刚.电厂循环水系统水处理方式调整及其效果分析[J].天津:工业水处理.2006.08 [2]张宏.火力发电厂循环水处理药剂的开发与现场应用[J].天津:工业水处理.2004.12