墙面垂直度每层≤5mm且不大于千分之,
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2003)规定:砖砌体:清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。
外墙一般抹灰层的垂直度误差只能在±4mm之间,而且必须阴阳角方正,偏差也是±4mm以内。而整个外墙的垂直度,在每15米以内是只能有±5mm以内的垂直度偏差。
相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93,
关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。
其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此在工程施工过程中必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制并详细记录。
对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器,手段,人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的,精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测,分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。
GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范
拓展资料
1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93,
2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了