1装修较高的公共或民用建筑,按建筑装饰要求可明装,并方便布置:
1)散热器一般应用与室内维修。但托儿所和幼儿园的散热器建议暗装或加防护罩。
2)在垂直单管或双管热水供暖系统中,同一房间的两组散热器可串联连接;储藏室、洗手间和厨房及走道的散热器,可同邻室串联连接,两串联散热器之间的串联管直径,应与散热器接口直径相同。
3)散热器尽可能装在外墙窗台下,如外墙窗台下无法安装散热器时,可靠内墙安装。当房间有两个或两个以上有窗外墙时,宣优先布置在采暖负荷较大的窗台下。
4)为防止冻裂散热器,双层外门的外室、门斗内,均不应设散热器;在楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不应装设调节阀。新浪乐居论坛
5)楼梯间的散热器,就尽量布置在底层或按一定比例分配在下部各层。
2. 接管方式:
散热器的接管方式有多种,常用的接管方式有:
(1—排气阀 ; 2—盖子 ; 3—进水口 ; 4—出水口 ;*--建议应用)