香山 220 50 57 65 罗洞 220 50 54 64 1 广东电网短路电流特性研究 增城 220 50 53 59 深圳 220 50 — 51 广东电网短路电流分布与发展的特点 北郊 220 50 — 50 2007年以来,广东电网陆续出现多个500 kV站点的500 kV母线和220 kV母线短路电流超过其广东电网短路电流分布与发展有以下特点: 开关的遮断电流。1) 500 kV母线和220 kV母线短路电流超标2009年夏季,若保持500 kV主第5期 杨振纲,等:广东电网短路电流超标问题及对策 91 的站点均集中在主网内环负荷中心地区的500 kV5) 500 kV自耦变压器的使用是220 kV母线枢纽变电站,如北郊站、鹏城站、增城站、广南站三相短路电流小于单相的主要原因,220 kV变电站等,而位于环外地区的站点短路电流水平较低。 均可靠接地是重要影响因素。广东电网500 kV主变2) 一般情况下,500 kV母线三相短路电流大压器均使用自耦变压器,运行中的自耦变压器为防于单相短路电流;部分站点受到附近的直流换流变止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,压器的影响,其单相短路电流大于三相值。 其中性点均直接接地,当自耦变压器并联较多时,3) 一般情况下,220 kV母线单相短路电流大将造成零序阻抗小于正序阻抗,单相短路电流大于于三相短路电流。 三相短路电流;另外220 kV变电站主变压器为一般4) 一般情况下,主变压器台数不小于3台的变压器,每个站均有一台主变压器直接接地,也为500 kV变电站,若其下送片220 kV电网无电源,单相短路电流提供了多条并联通道。 则220 kV母线短路电流已接近500 kV母线短路电6) 500 kV变电站下送容量大,自耦变压器并流;若其下送片220 kV电网有电源,则220 kV母联支路过多,其下送220 kV片网存在较多地方电源线短路电流很可能超过500 kV母线短路电流。 支撑是220 kV母线短路电流超过500 kV母线的直接原因。