氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定 -----河北海伟集团海伟石化 为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和 使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 1、氧气瓶禁止卧放使用。因为卧放使用,一旦氧气瓶阀门 意外脱落跑气,氧气瓶由于跑气的巨大反作用力,将向前冲 或在地面打转,若附近有人,将可能危害人身安全。氧气瓶 垂直立放使用,跑气时就会避免出现类似情况。 2、 《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50 条乙炔瓶使用规定" 同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,放置时不得小于安全距离;与 明火距离一般不小于 10 米"。 3、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定"氧气瓶、 、 乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气 瓶的使用安全距离不得小于 8m,防止不正确使用引起爆炸; 未使用时距离不得小于 5m。 4、同一工作地点只允许摆放两个氧气瓶,一个使用,一个 备用! 5、按规定,氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留 0.1Mpa 余压,以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气 体。因此氧气瓶和乙炔气瓶空瓶也不能混放。 6、储存气瓶仓库周围 10m 距离内不准堆置可燃物,不准进 行焊接等明火作业,也不准吸烟。 7、储存气瓶应设有架子,气瓶垂直立放,空的气瓶可以平 放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制得型板,堆叠高度 不许超过 1.5m。 8、储存气瓶的仓库不允许有取暖设备。 9、放置在露天的氧气瓶和乙炔气瓶应用帐篷或轻便的板棚 遮护,以免受到阳光曝晒。 10、氧气瓶保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳 可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打, 以防爆炸。 11、 乙炔气瓶在使用、 运输、 贮存时, 环境温度不得超过 40℃。 12、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器, 工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,操作者 应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 13、乙炔气瓶使用压力不超过 0.05Mpa,输气流量不应超过 1.5-2.0 米 /时瓶。 14、乙炔气瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用, 对已卧放的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢 静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击, 碰撞等粗暴行为。 15、乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施 防止暴晒,与明火的距离要大于 10 米(高空作业时是与垂 直地面处的平行距离) 。 3 16、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的 铜合金器具含铜量须得高于 70%。 17、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧 气瓶应保持安全距离。 18、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全 要求:当环境温度