目前 35KV 以上电压的 基本上都用预制式电缆附件。 三、电缆附件适用标准 电缆附件的标准主要有三个层次。 电缆附件的标准主要有三个层次。 第一层次: 标准: 第一层次:IEC 标准: IEC62067 《 额 定 电 压 150kV(Um=170kV) 以 上 至 500kV (Um=550kV) 挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统----试验方 法和要求》 ; IEC60840 额定电压 30kV(Um=36kV)以上至 150kV 《 (Um=170kV) 挤出绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求》 ; IEC60859《额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关的电 缆联接装置》 ; IEC60502《额定电压 1kV(Um=1.2kV)以上至 30kV(Um=36kV) 挤出绝缘电力电缆及其附件》 ; IEC60055 《额定电压 18/30kV 及以下纸绝缘金属护套 (带有铜或 铝导体,但不包括压气和充油电缆) 》第 1 部分"电缆及附件试验"中 第七章:附件的型式试验; IEC61442《额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV) 电力电缆附件试验方法》 。 第二层次:国家标准( 标准) 第二层次:国家标准(GB 标准) : GB/Z 18890《额定电压 220kV(Um=250kV)交联聚乙烯绝缘电力 电缆及其附件》 ; GB/T 11017《额定电压 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附 件》 ; GB5589《电缆附件试验方法》 ; GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 ; GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 ; GB11033 额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 《 已下放为 JB/T8144 行业标准: 行业标准: JB 标准(机械行业协会标准) ; JB/T8144《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要 求》原 GB11033; JB6464 《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆直通型绕包式接头》 ; JB6465《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆户内型、户外型瓷套 式终端》 ; JB6466《额定电压 8.7/10kV 及以下电力电缆户内型、户外型瓷 套式终端》 ; JB6468《额定电压 8.7/10kV 及以下电力电缆户内型、户外型绕 包式终端》 ; JB7829《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆户内型、户外型热收 缩式终端》 ; JB7830《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆直通型热收缩式接 头》 ; JB7831《额定电压 8.7/10kV 及以下电力电缆户内型、户外型浇 注式终端》 ; JB7832 额定电压 8.7/10kV 及以下电力电缆直通型浇注式接头》 《 ; JB/T8501.1 额定电压 26/35kV 及以下塑料绝缘电力电缆户内型、 《 户外型预制装配式终端》 ; JB/T8503.2 额定电压 26/35kV 及以下塑料绝缘电力电缆户内型、 《 户外型预制装配式接头》 ; 四、电缆终端电应力控制方法 电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力 控制是对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控制, 也就是采取 适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳状态,从而提高电缆 附件运行的可靠性和使用寿命。 对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最 大的是电缆外屏蔽切断处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电 缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。