一、电线电缆用途(类别)标识
A表示安装线,B表示布电线,C表示船用电缆,H表示电焊机用电缆,K表示控制电缆,N表示农用电缆,U表示矿用电缆,Y表示移动电缆,JK表示架空绝缘电缆。
二、导体材料标识
L表示铝芯导体,T表示铜芯导体
三、绝缘层材料标识
V表示聚氯乙烯绝缘,X表示橡胶绝缘,Y表示聚乙烯绝缘,YJ交联聚乙烯绝缘,Z表示油浸纸绝缘。
四、护套保护材料标识
V表示聚氯乙烯护套哦,Y表示聚乙烯护套,L表示铝护套,Q表示铅护套,H表示橡胶护套,F表示氯丁橡胶护套。
五、特性标识
D表示不滴流电缆,F表示分相电缆,CY表示充油电缆,P表示贫油干绝缘电缆,P表示屏蔽电缆,Z表示直流电缆,B表示扁平型电缆,R表示柔性软电缆,C表示重型电缆,Q表示轻型电缆,G表示高压电缆,S表示双绞型电缆。
六、铠装控制层标识
0表示无,2表示双钢带,3表示细钢丝,4表示粗钢丝。
七、防火特性标识
代号前加ZR表示阻燃电缆,ZA\ZB\ZC表示阻燃等级;代号前加NH表示耐火电缆,代号前加DH表示防火电缆,WD表示低烟无卤型电缆。
所以我们日常工作见到如型号标注为“ZR RV”的电缆就知道这是阻燃聚氯乙烯软电缆,“YJLV”说明这是铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。