你好: 起首,控制回路断线只是个报警信号,一般的只有在控制回路电源停掉之后才有,不会造成什么严重后果。 也就是说,单个开关的控制电源是可以断开的,由于一个高压柜的二次电源构成一般是这样:操纵(合闸)电源、控制电源、交换加热照明电源和微机保护装置电源;当产生控制回路断线时,一般是控制回路的电源断了,可微机保护装置另有电。 然而,备自投就不一样了,控制电源断线的话,不能储能,浮不能举行备自投,所以要设上。 处理: 1.查抄是否信号误报警。 2.查抄控制回路电源是否消散 3.检查是否是电路断路大概是接线虚接、脱焊。