通
立即下载
本资料为开关、插安装工程质量技术交底 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、 盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。 3、 盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、 线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、 墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、 为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应己完成。
立即下载
常用空气开关图例
立即下载