中央空调由于其舒适性就很高,所以越来越多的中央空调走进了我们的家庭。可是在普通家庭中安装中央空调,大多数的情况下都会出现中央空调的管道需要穿梁。那么安装空调管道的时候就需要在梁上进行洗孔。于是有人问这样一个问题:安装中央空调可以在梁上打孔吗?如果要开孔怎么办? 一、中央空调具体的安装方式是什么 1、中央空调的主机。 也就是室外机的安装。中央空调的主机一般是安装在室外,室外有单独安装主机的地方。中央空调的室外主机跟我们普通的空调的室外主机的安装方式基本上是一致的。 2、中央空调的管路。 中央空调,根据制冷方式的不同分为制冷剂系统和水系统,也就是我们平常所见到的铜管和镀锌钢管的中央空调。但是无论是哪种装空调都需要布置管道。其中有制冷的管道,还有就是冷凝水排水的管道,这些管道都需要沿顶板下方的位置进行布置,一直串联到每一个分体机,也就是风机盘管上。 3、中央空调的末端。 也就是对我们室内吹冷风和吹热风的机器,俗称的风机盘管。这个位置的机器直接就是吊顶的安装或者是挂在梁上进行安装的,最后通过吊顶把以上所有的设备进行隐藏,我们所能看到的就是出风的百叶口。 二、楼房顶板的具体形式是如何的 1、我们要知道所有楼房的顶板都是属于结构楼板。这类结构楼板是要承受一定的荷载的,会在结构楼板的里面或者是下面或者下面都有相应的梁,也就是我们所称的 上返梁或者是下返梁 ,来保证结构的安全。在我们家中抬头看的话,都有很多梁的存在。 2、我们要知道房间内梁存在的位置有哪些。第一个位置就是我们所有 墙体的上方 ,基本上都是有梁的存在的,这道梁就是承载墙所传递的荷载的。第二个位置就是我们家中所有 门口的上方 也几乎都是有梁存在的。比如我们一进门门厅的垭口上面就有梁。 三、安装中央空调能否在梁上开洞 1、根据设计规范以及建筑工程施工质量规范的要求,都是严禁后期在梁上面进行开洞的。 因此现在有的建筑物都是预留洞,即提前进行预留,禁止后期开洞。这是因为我们后期开洞的过程中有可能破坏了梁里面的钢筋,从而影响整个房屋的受力结构,导致结构不安全。 2、可能很多的朋友认为在梁上洗一个很小的洞没有影响,其实还是有影响。例如DN40的洞,或者是DN50的洞,不会破坏量的整体结构,大家可以这样想想,很多的家都这么在梁上开洞,那么最终出现的结果就是我们整个楼房的量体严重受到破坏。 四、不在梁上开洞如何安装中央空调 我们要确认我们家里的具体的装修方式。也就是说我们家里到底是吊顶还是不吊顶,这样来提前确认好。就可以方便我们后期安装中央空调,针对不同的情况处理方式也是不一样的。 1、如果家里不吊顶。 那么可在安装中央空调的时候,让中央空调的管路直接沿着梁下皮进行安装,然后走墙角进行敷设,最后通过颜色来进行掩盖就可以了。 2、家里要吊顶。 此时安装装空调就需要考虑安装空间,可以考虑好管路所占的空间,建议就是在梁的下方预留70mm左右的空间来走管道。这样在吊顶以后就可以把所有的管道井藏在吊顶之内,完成最后的装修。也可以使用仪器探明主筋、箍筋位置,在梁长三分之一处,打孔径80以下的孔。 【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。