变压器系瓦斯或差动保护动作掉闸在未查明原因和消除故障之前不得送电。由于过负荷、外部短路、保护二次回路故障、后备保护动作(如低压过流保护等)、人员误碰使变压器掉闸则变压器可不必检查立即送电。、内桥接线使用场所?答:适用于线路较长变压器不需要经常切换的场所。、电流互感器接线有几种?答:)完全星形接线)不完全星形)差接线)零序电流接线)三角形接线。、中性点不接地系统单相金属性接地时电压是如何变化的?答:当发生单相金属性接地接地相电压变为零其他两相电压升高倍为线电压中性点电压升高为相电压。、消弧线圈的补偿方式有几种?电网一般采用哪一种?答:有三种全补偿、过补偿、欠补偿。电网一般采用过补偿方式。、KV系统何种情况下采用消弧线圈?答:KV系统中当接地点电容电流超过A时应采用消弧线圈KV系统以下当接地点电容电流超过A时应采用消弧线圈。、自耦变压器的中性点为什么必须接地?答:运行中自耦变压器的中性点必须接地因为当系统中发生单相接地故障时如果自耦变压器的中性点不接地就会出现中性点位移使非接地相的电压升高甚至达到或超过线电压并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象所以中性点必须接地。接地后的中性点电压就是地电位发生单相接地故障后中压侧也不会过电压了。、变电站为何装设避雷针、避雷器?答:装设避雷针是为了防止雷电直击电气设备。装设避雷器是为了防止感应雷过电压和沿输电线侵入变电站的雷电冲击波及内部过电压。、发生不对称短路时何处零序电压、负序电压最高?答:短路点最高。、变压器中性点接地数目多少对零序电流大小有何影响?答:中性点接地数目越多零序电流最大。、对断路器控制电路有何要求?答:跳合闸线圈通电完成操作后应立即断电。、能够指示断路器的位置。、既能手动跳合闸又能实现自动跳合闸。、应具有防止断路器跳跃的闭锁装置。、能够监视电源及跳合闸回路的完整性。、主变瓦斯保护、差动保护、过流保护的范围如何?答:瓦斯保护的范围为变压器油箱内部各类故障。如主变绕组多相短路、油面降低、大电流接地系统绕组的一点接地。差动保护范围为主动各侧差动用CT安装处之间的主变绕组和引出线的多相短路中性点直接接地电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组的匝间短路。过流保护除了可以做主变瓦斯和差动的后备保护外其保护范围包括被保护变压器低压母线上发生的相间短路故障以及也可作为低压母线馈线上的后备保护。、LFP、A保护的运行注意事项?答:)检