保压记录单1 工程名称 施工单位 起始时间 终了时间 试验结论: 产业城厨房燃气管道工程 中燃宏远工程建设有限公司 2015年11月25日14时05分 2016年11月26日14时05分 启动编号 工程地点 起始压力 末点终了 压力 HBTM-2015XJ-12-0002 设计起点到调压箱 0.46MPa 0.46MPa 系统严密性试验压力0.46MPa,稳压24小时后,压力无下降,合格。 施工单位 (章) 监理单位 (章) 项目公司 (章) 质检员: 技术负责人: 年 月 日 总/专业监理工程师: 现场代表: 年 月 日 年 月 日 保压记录单2 工程名称 施工单位 起始时间 终了时间 试验结论: 产业城厨房燃气管道工程 中燃宏远工程建设有限公司 2016年11月25日14时50分 2016年11月26日14时50分 启动编号 工程地点 起始压力 末点终了 压力 HBTM-2015XJ-12-0002 调压箱到出地阀门 0.102MPa 0.100MPa 系统严密性试验压力0.100MPa,稳压24小时后,压力无下降,合格。 施工单位 (章) 监理单位 (章) 项目公司 (章) 质检员: 技术负责人: 年 月 日 总/专业监理工程师: 现场代表: 年 月 日 年 月 日 保压记录单3 工程名称 施工单位 起始时间 终了时间 试验结论: 产业城厨房燃气管道工程 中燃宏远工程建设有限公司 2016年11月25日14时20分 2016年11月26日14时20分 启动编号 工程地点 起始压力 末点终了 压力 HBTM-2015XJ-12-0002 出地阀门到表前阀 0.102MPa 0.100MPa 系统严密性试验压力0.100MPa,稳压24小时后,压力无下降,合格。 施工单位 (章) 监理单位 (章) 项目公司 (章) 质检员: 技术负责人: 年 月 日 总/专业监理工程师: 现场代表: 年 月 日 年 月 日 保压记录单4 工程名称 施工单位 起始时间 终了时间 试验结论: 产业城厨房燃气管道工程 中燃宏远工程建设有限公司 2016年11月25日14时50分 2016年11月26日15时20分 启动编号 工程地点 起始压力 末点终了 压力 HBTM-2015XJ-12-0002 出地阀门到表前阀 0.005MPa 0.005MPa 系统严密性试验压力0.005MPa,稳压0.5小时后,压力无下降,合格。 施工单位 (章) 监理单位 (章) 项目公司 (章) 质检员: 技术负责人: 年 月 日 总/专业监理工程师: 现场代表: 年 月 日 年 月 日