SCADA 系统安全操作规程 3、 1 控制中心系统组成 滁州天然气管道 SCADA 系统(调控中心) 系采用以计算机为核心的监控和数据采集(SCADA) 系统。 该系统可以在控制室进行监控、 调度、 管理的任务, 通过对 RTU 进行数据采集及控制、 对管道系统工艺过程的压力、 温度、 流量、 密度、 设备运行状态等信息进行监控和管理。 操作人员在调度控制中心通过计算机系统完成监视、 操作和管理。 在通常情况下, 无须人工干预。 系统在调度控制中心的统一指挥下完成各自的工作。 本系统有操作员站 2 套(其中一套用于投影仪), 工程师站 1套; 服务器 3 套, 实时、 历史、 web 服务器各 1 套; RTU 柜 7 个;还有路由器, 交换机, UPS 等通讯设备。 使用 wonderware 的内核软件, 经北京 hollysys 组态开发而成。 3. 2 控制中心操作规程 3. 2. 1 开机程序 3. 2. 1. 1 确保配电房提供UPS的开关已打开, 打开UPS, 按” test” 直到UPS发出两次. 嘟嘟. 声开始自检, 等自检完成。 3. 2. 1. 2 依次打开仪表间配电箱 P1 里面的总开关和其它空气开关。 3. 2. 1. 3 依次打开 RTU 柜里面的空气开关, 光纤收发器、 路由器、交换机等电源由通讯柜里面的插线板提供。 3. 2. 1. 4 依次打开实时服务器、 历史服务器、 web 服务器并分别以administrator 用户名, 输入密码登录, 并打开相应的软件等待运行正常。 3. 2. 1. 5 打开工程师站、 操作员站电脑, 登陆后打开桌面上的 InTouch 软件即察看画面流程。 3. 2. 2 关机程序 3. 2. 2. 1 关闭操作员站、 工程师站计算机。 3. 2. 2. 2 关闭实时服务器, 历史服务器, web 服务器。 3. 2. 2. 3 依次关闭 RTU 柜里面的空气开关。 3. 2. 2. 4 关闭光纤收发器, 路由器, 交换机电源。 3. 2. 2. 5 依次关闭配电箱 P1 里面的其他空气开关, 总开关最后关闭。 3. 2. 2. 6 切断 UPS 电源。 按 Test 旁边的 Off 按钮直到 UPS不再运行。 3. 3 其它说明 3. 3. 1 仪表间 UPS 电源输入来自电气 380VAC, 输出给仪表间电源配电箱 P1。 3. 3. 2 检测各服务器准备就绪才可为服务器柜上电。 3. 3. 3 检测 RTU 柜内供电系统接线无误, 且接地正确, 才可为 RTU 柜上电。 3. 3. 4 控制中心配电箱 P2 电源来自电气 220 交流电源。其中: 1) 地插座: 来自总开关分配 220V 电源, 控制室操作台下右侧电源插座。 2) 普通插座: 自总开关分配来自电气 220V 交流电源。 3) 应急灯电源: 自总开关分配来自电气 220V 交流电源, 为应急灯供电。 3、 4 柯桥高中压调压计量站 1、 上电规程 (在 UPS 正常工作时) a) 打开自控稳压电源 b) 打开自控 UPS 电源, 待 On line 灯亮 c) 依次打开光纤接入盒、 协议转换器、 ISDN NT1 PLUS、 路由器电源, 等待数分钟, 待所有设备状态灯正常; d) 依次打开控制柜内所有的空气开关, 等待数分钟待 RTU 状态灯正常; e) 依次打开 PC 显示器电源、 PC 主机电源, 等进入天月 系统登录界面; f) 输入操作员代码和密码。 2、 下电规程: a) 关闭天月 系统, 输入操作员密码和代码; b) 关闭 PC 主机及显示器; c) 关闭 RTU; d) 关闭路由器、 ISDN NT