电气设备容量计算 用电设备组名称 Kx cosφ tgφ 单独传动的金属加工机床: 小批生产的金属冷加工机床 0.12~0.16 0.5 1.73 大批生产的金属冷加工机床 0.17~0.2 0.5 1.73 小批生产的金属热加工机床 0.2~0.25 0.55~0.6 1.51~1.33 大批生产的金属热加工机床 0.25~0.3 0.65 1.17 锻锤、 压床、 剪床及其它锻工机械 0.25 0.6 1.33 木工机械(木加工车间内) 0.2~0.3 0.5~0.6 1.73~1.33 液压机 0.3 0.6 1.33 生产用通风机 0.75~0.85 0.8~0.85 0.75~0.62 卫生用通风机 0.65~0.7 0.8 0.75 泵、 活塞型压缩机、 电动发电机组 0.75~0.85 0.8 0.75 球磨机、 破碎机、 筛选机、 搅拌机等 0.75~0.86 0.8~0.85 0.75~0.62 电阻炉(带调压器或变压器): 非自动装料 0.6~0.7 0.95~0.98 0.33~0.2 自动装料 0.4~0.6 0.95~0.98 0.33~0.2 干燥箱、 加热器等 0.7~0.9 1 0 工频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.8 0.35 2.67 高频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.8 0.6 1.33 焊接和加热用高频 0.5~0.65 0.7 1.02 熔炼用高频加热设备 0.8~0.85 0.8~0.85 0.75~0.62 表面淬火电炉(带无功补偿装置): 电动发电机 0.65 0.7 1.02 真空管振荡器 0.8 0.85 0.62 中频电炉(中频机组) 0.65~0.75 0.8 0.75 氢气炉(带调压器或变压器) 0.4~0.5 0.85~0.9 0.62~0.48 真空炉(带调压器或变压器) 0.55~0.65 0.85~0.9 0.62~0.48 电弧炼钢炉变压器 0.9 0.85 0.62 电弧炼钢炉的辅助设备 0.15 0.5 1.73 点焊机(非电子行业)、 缝焊机 0.35 0.6 1.33 电子行业点焊机 0.2 0.6 1.33 对焊机 0.35 0.7 1.02 自动弧焊变压器 0.5 0.5 1.73 单头手动弧焊变压器 0.35 0.35 2.68 多头手动弧焊变压器 0.4 0.35 2.68 单头直流弧焊机 0.35 0.6 1.33 多头直流弧焊机 0.7 0.7 1.02 金属、 机修、 装配车间、 锅炉房起重机(ε =25%) 0.1 ~0.15 0.5 1.73 铸造车间用起重机(ε =25%) 0.15~0.3 0.5 1.73 联锁的连续运输机械 0.65 0.75 0.88 非联锁的连续运输机械 0.5~0.6 0.75 0.88 一般工业用硅整流装置 0.5 0.7 1.02 电镀用硅整流装置 0.7 0.8 0.75 电解用硅整流装置 0.7 0.8 0.75 红外线干燥设备 0.85~0.9 1 0 电火花加工装置 0.5 0.6 1.33 超声波装置 0.7 0.7 1.02 X 光设备 0.3 0.55 1.52 电子计算机主机(中频机组) 0.6~0.7 0.8 0.75 电子计算机外部设备 0.4~0.5 0.5 1.73 试验设备(仪表为主) 0.15~0.2 0.7 1.02 试验设备(电热为主) 0.2~0.4 0.8 0.75 磁粉探伤机 0.2 0.4 2.29 铁屑加工机械 0.4 0.75 0.88 木工机械一般木材加工 0.2 0.65 1.17 筛砂机 0.6 0.7 1.02 称量车 0.15 0.5 1.73 阀门 0.18 0.5 1.73 静电除尘器 0.8 0.8 0.75 硒整流器 0.7 0.7 1.02 稳压器 0.6 0.7 1.02 插头设备 0.15~0.25 0.7 1.02 排气台 0.5~0.7 0.9 0.48 老炼台 0.6~0.7 0.7 1.02 陶瓷隧道窑 0.8~0.9 0.95 0.33 拉单晶炉 0.7~0.75 0.9 0.48 赋能腐蚀设备 0.6 0.93 0.4 真空浸渍设备 0.7 0.95 0.33 科研机构的实验室及实习工厂总的电力负荷 0.1~0.2 0.7~0.8 1.02~0.75 大专院校的实验室及实习工厂总的电力负荷 0.1~0.2 0.7~0.8 1.02~0.75 一般医疗插座 0.2 0.8 0.75 给水泵和排水泵 0.8 0.85 0.62 循环水泵、 油泵 0.8 0.8 0.75 剪板机 0.2~0.4 0.5 1.73 振动机 0.6~0.7 0.65~0.75 1.17~1.02 卷扬机 0.55~0.6 0.8 0.75 冷冻机 0.65~0.75 0.8 0.75 窗式空调器 0.7~0.8 0.8 0.75 洗衣房电力 0.65~0.75 0.5 1.73 厨房电力 0.5~0.7 0.8 0.75 实验室电力 0.2~0.4 0.7~0.8 1.02~0.75 医院电力 0.4~0.5 0.8 0.75 洗衣机 0.4 0.5 1.73 绞肉机、 磨碎机 0.7 0.8 0.75 www.fdcew.com