一般情况下,壁挂炉是否需要清洗保养可以根据以下情况来判断:
① 壁挂炉运行声音变大,伴有异常噪音;
② 供热出现问题,加热速度较之前变慢;
③ 生活热水温度异常,忽冷忽热、出水速度慢,水流量变小;
④ 能源消耗增加,燃气费用上升;
此外,壁挂炉也有一定的清洗保养周期。但由于不同用户选择的壁挂炉产品型号不同,使用环境如水质、燃气气质等也各有差异,因此壁挂炉的清洗保养周期也不尽相同,一般而言:
① 无论是否使用,每年都应对壁挂炉进行一次安全检查;
② 每使用满1个采暖季,需对壁挂炉的燃烧及排烟相关零部件进行一次保养;
③ 每使用满2年,需对壁挂炉生活热水相关零部件进行清理;
④ 每使用满3年,对壁挂炉采暖相关零部件及整个采暖系统进行一次清洗保养;
日常检查需要注意哪些方面
1、检查采暖系统压力变化的情况,查看操作板上“压力表”指示值是否在正常范围内(1bar~1.5bar)。
2、检查各气管、水管与管接头处是否牢固、密封可靠。
3、检查壁挂炉是否漏气、漏水、供气管道是否正常完好,有无老化、裂纹,注意定期更换橡胶管。
4、使用过程中,检验火焰是否正常,给排气管是否脱落、损坏或堵塞。
5、检测电源线是否有松脱、裸露或漏电,定期检查漏电保护开关是否正常。
6、在采暖时,还需经常检查壁挂炉的工作情况,如燃烧工况、采暖水压变化、温度变化和噪音等。
壁挂炉清洗保养要点
01
外机清理
为避免机体表面灰尘落入设备内部,对壁挂炉进行清洗保养时,机身清理必不可少。待确保天然气管道、金属软管本身及各接头的密封性能良好,以及采暖、热水管路各接头,散热器或地暖各接口不漏气之后,使用干净的抹布擦拭机身即可。
02
燃烧排烟零部件的维护清洗
1)燃烧器和喷嘴清洁
燃烧器上方的风机及主热交换器的杂质脱离后,会沉积在锅炉底部,当沉积在燃烧器表面时,会局部堵塞燃烧器火孔,形成积碳,降低燃烧效率。
▶ 可用软毛刷清理燃烧器表面积碳,也可将燃烧器放置于水龙头下冲洗干净,将燃烧器放置几分钟,流净积水后重新装回锅炉。
2)点火电极清理
清理点火电极时需观察表面绝缘有无破损,并调整放电间隙至3mm~3.5mm,但不可随意调整点火电极角度与间隙。
▶ 对点火电极清理时,可用砂纸打磨点火电极表面,以清理积碳。
3)烟道清理
壁挂炉使用一定期限后,空气、烟气中的杂质、昆虫小动物藏匿等也可能会堵塞烟道,影响排烟,因此还需定期对烟道进行清洗。
▶ 松开烟道连接卡箍,直接取下烟道,用水冲将烟道冲洗干净后,并竖直放立几分钟以排干积水,再进行安装。
03
换热器清理
在使用过程中,因为空气中杂质、燃气中杂质或燃烧不充分等原因,燃烧产物会混合壁挂炉烟气中的水分形成固体杂质,特别是低温(地暖)供暖系统会形成更多固体杂质,还有来自于主热交换器上方,风机散落的杂质等会附着于换热器表面,随着使用时间的增加逐渐累积,会影响排烟及换热效率。
▶ 对此,可以定期使用铜刷清除主换热器外表面的积碳和杂质,以改善换热器的透气性和换热效率。
04
风机及文丘里管清理
壁挂炉风机在工作时,需要不断排除废气,并从室外引入空气。然而随着空气污染的加剧,空气中的固体颗粒在风机引入空气时会附着于风机外壳和风机内部扇叶表面,不断累积加厚的情况下,其会增大风机负荷,导致风压不足,引起故障,还会出现叶轮运转不平衡,轴承磨损,噪音过大等问题。此外,灰尘、燃烧产生的杂质会堵塞文丘里管测压孔,影响风压开关所测得的压差,或使壁挂炉无法正常工作。
▶ 针对该问题,可用毛刷清理风机轴部灰尘,但切忌使用润滑剂润滑风机轴部,否则会损伤风机轴承。
05
水泵清理
壁挂炉内部热水经过加热后,很容易产生水垢,从而附着在管道内壁,导致系统换热效果变差,进而引发水流不畅、壁挂炉水泵被堵塞等故障。
▶ 对此,可用尖针清理泵叶导流槽内可能存在的大颗粒杂质;用软毛刷沾水清理水泵叶轮上沉积的水垢;用软毛刷清理水泵壳体内部沉积的水垢。
06
供暖管路及末端清洗
如供暖水使用的是表层/地下水,建议每两年清洗一次管路系统,如果使用的是软化水,可两到三年清洗一次管路系统。
▶ 清理管路系统及散热器末端时,应使用清洗剂配专用清洗液反复循环清洗,以清除附着在管壁的杂质,最后再用清水冲洗干净。
总结