低压补偿电容器星型接法与三角形接法的区别
并联补偿的电力电容器,大多采用角形接线! Di压并联电容器,多数是三相的,内部已接成角Xing。 电容器采用角形接法时,任一电容器Duan线,三相线路仍得到无功补偿。 电容器采用Xing形接法时,一相电容器断线将使该相失去补偿,Zao成三相负荷不平衡。 电容器采用角接时,电容Qi的额定电压与电网电压相同。这时,电容器接线Jian单,电容器外壳和支架均可接地,安全性也De到提高。