通风工程包括通风系统、空调系统、空调制冷、空调采暖、消防及防排烟系统等。通风排烟系统属于消防工程,通风排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,防止火灾初期烟气蔓延扩散,确保室内人员的安全疏散和安全避难并为消防救援创造有利条件的防烟系统和排烟系统的总称。
消防及防排烟系统构成防排烟系统包括机械加压送风的防烟设施(正压送风机)、机械排烟设施(排烟风机和可开启外窗的自然排烟设施(排烟窗)及相关风管、部件(风口、风阀等)组成的系统,新风系统是指将室外新风送入室内的设施(新风机)及相应的风管、部件(风口、风阀)所组成的系统,两者的区别是:防排烟系统是发生火灾时使用的,平时不使用;新风系统正好相反,平时使用,火灾时关闭。
防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成。
一、防烟系统
1、机械加压送风的防烟设施
(1)加压送风机。一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机。加压送风管道采用不燃材料制作。
(2)加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式即普通的固定叶片式百叶风口;常闭式采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。
2、可开启外窗的自然防烟设施
作为防烟方式之一的可开启外窗的自然防烟设施,通常指位于防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室外墙上的洞口或便于人工开启的普通外窗,可开启外窗的开启面积以及开启的便利性都有相应的要求,虽然不列为专门的消防设施,但其设置与维护管理仍不能忽略。
二、排烟系统
1、机械排烟设施
机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。
(1)排烟风机。排烟风机一般可采用离心风机、排烟专用的混流风机或轴流风机,也有采用风机箱或屋顶式风机。排烟风机与加压送风机的不同在于:排烟风机应保证在