6、潜水排污泵防止入口堵塞。 13)污水泵安装前检查工作:
1、检查污水泵携带的说明书、合格证、铭牌是否与泵一致。
2、检查有无运输过程中的零部件损坏,紧固件松动,有则先处理。
3、检查污水泵电缆有无破损、折断等现象。如有损坏需及时更换潜水电缆,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。
4、检查隔离油室,是否充满机械油,若油未充满则应加满。
5、污水泵运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,zui少不得少于50兆欧。
14)保证水泵设备无故障的基本措施有哪些?
1、及时对机泵清扫,加油,紧固,防腐,做好日常。
2、严格执行岗位操作规程,正确使用水泵。
3、对损坏零件及时发现、及时修复或者更换。
4、提供操作保养技能,加强责任心。
5、提合理化建议,改进水泵设计上的不足。
15)水泵的日常维护
1、每天检查电源线有无破损,绝对禁止漏电的潜水泵下水作业。
2、每天检查水泵体有无受损,保证电机在工作时不漏电。
3、作业结束后,应及时清理附在水泵上的杂物,将水泵冲洗干净。
4、为保证潜水泵正常运行,必须按照说明书要求进行。
5、水泵在使用前,须用兆欧表检查电机绝缘电阻,其值zui低不能少于50MΩ。
16)污水泵主要技术要求有:
1、污水泵的额定功率应不大于泵轴功率的1.3倍。
2、污水泵在规定流量下允许扬程在-6%~+10%范围内变化。
3、在额定电压下,电机zui大转矩的保证值:对单相电机应不低于1.8倍额定转矩,对三相电机应不低于2倍额定转矩。
4、在额定电压下,电机堵转电流的保证值:对单相电阻启动电动机应不超过10倍额定电流,对其他电动机应不超过7倍额定电流。 5、污水泵完全潜入介质中应能再规定扬程范围倍连续运行。在额定功率时,电机定子绕组的温升限值(电阻法)应为:对E级绝缘为75千欧;对B级绝缘为80千欧;对F级绝缘为100千欧。
6、电机定子绕组对机壳的绝缘电阻,冷态时不低于50兆欧,热态时不低于1兆欧。
7、额定功率在7.5千瓦及以下的泵应采用直接起动,额定功率在7.5千瓦以上的泵应采用间接起动,当欠压15%时,泵能带负荷起动。
8、污水泵应有过热或过电流保护装置。
9、污水泵的频率为50赫兹,单相电源电