在TN-C系统中,中性线同时也是保护PE线,所以TN-C系统下的中性线PEN在任何情况下不得断开。 在TT、TN-S和IT系统中,当低压配电网的线路发生故障时则要求断路器同时断开所有线路,其中包括中性线。 我们看下图: 若某低压配电网是单电源供电的,将三条相线切断后,中性线有可能会带危险电压。其原因是: 1)低压配电网内发生单相接地故障;2)若中压侧保护接地和低压侧系统接地共用接地装置,当中压侧发生接地故障时,其故障电流在低压配电所内接地极电阻Rb上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压;3)低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进人电气装置
查看详情
浏览数:50
在日常的生活和工作中,面板开关,空气开关,漏电保护开关,我们经常见到和使用到,相信都非常的熟悉,但是当我们出差在外,住宿宾馆,酒店的时候,我们发现酒店或者宾馆房间进门口墙上都会有一个开关:插卡取电开关!只有把住宿卡插进开关,房间才会通电使用!那么对于插卡取电开关,你了解多少? 插卡取电开关主要是应用于酒店、宾馆。解决在空房状态下,切断房间的电源。从而达到用电安全和节能。 插卡取电开关使用说明: 门卡插入专卡取电开关中,即可使用客房内的照明、电视、空调等设备,当客人离开客房时取出房门卡(客人外出客房一定要拔卡出来,因为
查看详情
浏览数:31