过电流定值范围 2.5—10 为级差可选,选客户分界开关涌流保护的 10kV 客户分界开关内置电流互感器选型 压器总容量 /kVA 315—1 000 250—2500 150—4000 000—5000 000—8000 额定电流/A 选择流组合 选择流 18.2—57.7 72.2—144.3 181.9—230.9 230.9—288.7 288.7—461.9 100/5 200/5 300/5 400/5 600/5 100-200-300/5 300-400-600/5 2014年12 月31 日,国网江西上栗县供电公司青年志愿者们来到“海萍希望书屋”援建点—— —福田边塘 小学,开展“新年点亮微心愿”活动,对特困家庭儿童展开心愿征集,并帮助他们实现愿望。 保护配合28 农村电工2015年第23 最接近5.7 的计算值;过流动作延时 0.3 300ms,查阅涌流控制器过流延时设置,有此延 时级差可供选择。分界开关涌流保护最后整定值为:电 流速断8 s;电流5.5A,流作延时0.3 护的上下级配合关系:电流速断上级 600A;电流速断延时均为 s;流上级650 A,下级220 A;流延时上级 0.6 s,下级0.3 域电网设备故障时两处护的电流速断在时间上不配合是正常情况,可靠上级线路重合闸补救,其他护定 值均达到上下级完美配合条件。 2014-12-13 收稿 NONGCUNDIANGONG 安全生产主持:师 减少绝缘穿刺线夹烧坏故障为更好地降低压电网线损, 提高供电可靠性和 电网安全水平, 现在农村低压电网建设都使用了绝缘 架空导线。 为方便网线头搭,确保网全绝缘化, 在绝缘架空线路建设中一般采用绝缘穿刺线夹进行导 但是通几年全绝缘化电网运行情况来看,因绝缘穿刺线夹使用不当造成故障较多,其优势 变为了安全隐患,如引起主干线烧断、导线搭头线烧断 等故障, 对供企业经济效益和优质服务声誉带来很 多负面影响。 造绝缘穿刺线夹故障原因主要是施工人员责 任心不强,施工不注意细节留下全隐患,如高低压 网混用绝缘穿刺线夹、旧穿刺线夹再次使用、不用专用 力矩扳手等。