把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。

35平方的房子怎么装修成70平方

除非你够高,要不不现实###呵呵,这个问题有 点难度,

35平方电缆能用多大的功率

一个平方带2个千瓦,你买的是不是纯国标的电缆

425平方的电缆 能承受多大的功率

25平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:132(安)

120平方铝电缆能用多大功率

120平方铝线载流量在350安以内较为安全

三相电我用35平方电缆线要用多大的电表

w是瓦。1000瓦=1千瓦=1kw。你是22个房间一共是5千瓦,还是一个房间5千瓦?1千瓦单相220伏电压来说是4.5安培电流。房间,办公楼有啥设备请列个清单看看。这样的使用环境是要装互感器跟电表配套使用的。

4平方电缆能带多大功率

得先看有多远的距离。十米以内能带5KW
4平方的铜导线安全电流是(架空30A安)穿管21.6A安
计算方式;10平方以下的导线、每平方安全电流是5A(铝线)铜线升级算、4平方的铜导线可按照6平方铝线计算,以上是温度在25摄氏度一下的计算方式,穿管打0.8系数、温度打0.9系数
即;6X5=30A
穿管系数;30X0.8=24A
温度系数;24X0.9=21.6
根据安全电流估算法;4平方铜导线、安全载流量是(21.6A)
断路器选用;32A-40A
根据;P=UXi
220VX21.6=4752W
380V;
4752WX3=14256W
3千5百瓦左右

三相五线35平方电缆用多大的开关多大的电表

35平方电缆 用125A空开 电表要加互感器,2.5-10A电表,配75/5A 互感器

35平方铜芯电缆负荷

都是使用什么电压的,380还是220?空调220V35台约350A90千瓦热水器应该是380V的,约180A建议把空调分3部分,也就是平均到每一相,11,11,13,这样的话就可以了。按照每相13台算,也就是130A左右,130加180等310A,按照350A来计算。建议用240*3+2*120的电缆 (铜芯)

35平方米的房间要装多大功率的空调比较合适呢

还3P?冻鸡?买台1。25P和1。5P的吧,价格差不多。区别的话看就知道咯。

35平方米高3.5米的主人房用多大功率的空调最好

2.5匹到3匹(6000W-7200W制冷量),具体还要看你的房间的环境,是否西晒,是否住顶层。

三相四芯的铜电缆线1.25平方,2.5平方,4平方,6平方各能承受多大的电流及功率公式是怎么算的

铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)
穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!
如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其
http://www.17house.com/sp/zhihu/68/1365998511065164.htm 35平方电缆能用多大的功率