UPS 在逆变器输 出和旁路供电之间切换的时候,需要两者的电压相 同,如果此时两者的电压相差在一定的范围内,逆 变器会自动调整输出电压使逆变器输出的电压与 旁路输出的电压一致并实现切换,切换完成后再调 整输出电压回到设定值. 逆变和旁路输出的切换在线式UPS 在正常情况下都是由逆变器输出 向负载供电.但在某些特殊情况下,逆变器可能会 处于异常的工作状态时,例如过载,过温,元器件 故障等,UPS会将负载从逆变器输出切换到旁路供 电状态. UPS 在逆变输出和旁路输出之间的切换分为 不间断切换和间断切换.当逆变输出和旁路输出 的交流电的频率,相位都相同,且电压幅值相差在 定的范围内(此范围一般由UPS的相关参数来设 定或内部设定),则UPs 能够实现不问断切换.不 间断切换时,负载端不会掉电.当逆变输出不满足 不间断切换的要求时,UPS 将在逆变输出和旁路输 出之间实现间断切换.间断切换时,负载端会有短 暂的掉电(掉电时间一般为毫秒级).如果切换时 逆变器输出和旁路市电输出满足不问断切换的条 件(频率和相位相同,电压差在一定范围内),则逆 变器输出和旁路输出之间的切换是不间断切换. 此时,逆变器输出和旁路输出在一段时间内会产生 重叠,逆变器和旁路交流电会同时导通向负载供 电.两路交流电重叠是有条件的,条件是两路交流 电的频率,相位和电压幅值在重叠的过程中必须 保持一致,即两路交流电同步.如果两路交流电不 同步,则任意一个参数的差别都会造成瞬间的电位 差,该电位差将形成两路交流电之间的环流.如果 电位差较大,则环流也会较大,将可能会引起逆变 器过载,甚至造成元器件损坏.所以,如果逆变器 的输出电压与旁路市电的输出电压不相同,则逆变 器会根据旁路市电电压的大小调整输出电压使它 的输出电压与旁路电压相同,然后逆变器输出和旁 路市电输出同时导通向负载供电,此时也不会形成 环流,在两路交流电同时输出一段时间后,完成切 换过程,切换完成后逆变器将调整输出电压回到正 常的输出电压值. UPS 在从旁路输出切换到逆变输出时,一般两 路输出将会在一定时间内重叠,并且都会选择在过 零点时完成切换,所以切换是不问断的.而从逆变 输出切换到旁路输出时,一般逆变器会立即关闭, 由于静态开关的开启或关闭需要一个响应时间(此 响应时间一般为微秒级),而且此时的切换点也不 定是在零点,所以输出电压可能会在很短(几微应用实践 秒到几毫秒)的时间内有一个电压波动. 为在线式UPS从旁路输出切换到逆变输出 的波形图.可以从图中看到,由于旁路市电的电压 比逆变器设定的电压稍高,所以在切换前逆变器升 高了输出电压,使输出电压与旁路电压相同或者略 高于旁路电压,这样可以防止市电向逆变器反灌电 流而对逆变器产生损坏.此时旁路输出和逆变输 出均已开启,并同时向负载供电.一段时间后,旁 路输出关闭,逆变器调整输出电压下降至UPS 定值,逆变器正常输出,UPS完成旁路输出到逆变 输出的切换. 为在线式UPS从逆变输出切换到旁路输 出的波形图.