叶片ps面是迎风面还是背风面:四、叶片解剖测量、取样实验 后缘辅梁(UD):PS 面辅梁与外蒙皮结合完全,只是 在断裂后与壳体产生抽离。SS 面后缘辅梁在 L6m 处折断。 跟着风力发电范围和技巧的赓续成长,风电机组大年夜型 化.

四、叶片解剖测量、取样实验
后缘辅梁(UD):PS 面辅梁与外蒙皮结合完全,只是 在断裂后与壳体产生抽离。SS 面后缘辅梁在 L6m 处折断。
跟着风力发电范围和技巧的赓续成长,风电机组大年夜型 化趋势越来越明显。而叶片长度的增长,在增大年夜风能捕获效 率的同时,也增大年夜了叶片段裂破坏的概率。平日叶片产生断 裂的重要原因包含临盆过程中工艺控制不良,叶片根部局部 区域树脂固化不完全导致的强度、刚度降低,风速超限,风 电机组掉速,电气故障以及雷击等。本文针对某风电场机组 叶片段裂变乱,从风速超限、电气故障、雷击、临盆工艺等 方面进行深刻分析,肯定了叶片段裂掉效原因。
叶片段裂变乱概述
叶根地位:叶根避雷导线于 L2m 处断开并掉踪。
后缘粘接:叶根外部自 L6m 至L15.5m 处后缘开裂, 自SS 面L32m 至叶尖开裂。
粘接处未产生分别,前 缘粘接厚度及宽度无法测量。 腹板粘接:全部腹板粘接面未产生剥离,因叶片折断 导致叶根部位粘接胶与主梁剥离。不雅察叶片内部,腹板未发 生胶层开裂现象。 叶尖部分:铝叶尖全部甩出损掉,叶尖部位 33m 至叶 尖部分碎裂。
某风电场 6# 风电机组于 2020 年2月25 日0时32 分 阁下因叶片段裂停机。