在380V 220V三相四线制变压器中性点直接接地系统中 必须把电气设备在正常情况不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来 在对地绝缘系统中必须将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来。 由同一台变压器供电的系统中只允许采用同一种接地故障保护方式 而且应构成一个保护网。 必须保持导电的连续性不得有任何脱节现象。 电气设备的接地或接零支线应单独与接地或接零干线相连接接地或接零支线之间不准串连。 PE线必须有足够的机械强度和防松脱措施有足够的导电能力和热稳定性。 采取保护接地要有一个符合最大允许接地电阻值要求的接地体并要定期检测其接地电阻值。 各种电器元件及线路接触良好连接可靠 无严重发热、烧损现象 内插座界限正确并配有漏电保护器 插座安装必须符合下列要求单相两孔插座 面对插座右极接相线 左极接零线 单相两孔插座必须上下安装时 零线在下方 相线在下方 单相三孔插座 面对插座上孔接PE线 右极接相线 左极接工作零线 四孔插座只准用于380v电源 上孔接PE线。 交、直流或不同电压的插座