表6 1列出了运行时出现异常现象的症状、原因及解决对策。 污泥性状异常及其分析 异常现象症状 分析及诊断 解决对策 曝气池有臭味 曝气池供氧不足 DO值低 出水氨氮有时较高 增加供氧 使曝气池DO浓度高于2mg 污泥发黑曝气池DO过低 有机物厌氧分解释放出H2S 其与Fe作用生成FeS 增加供氧或加大回流污泥量 污泥变白 丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖 污泥膨胀 调整进水营养比例 追加N、P 进水PH值过低 曝气池PH 丝状霉菌大量生成提高进水PH值 沉淀池有大块黑色污泥上浮 沉淀池局部积泥厌氧 产生CH4、CO2 气泡附于泥粒使之上浮 出水氨氮往往提高 防止沉淀池有死角 排泥后在死角区用压缩空气冲或清洗 初期出水特别清澈流量大时污泥成层外溢 SV30 90 SVI 200ml 污泥中丝状菌占优势污泥膨胀 投加液氯、次氯酸钠、提高PH值等化学法杀丝状菌 投加颗粒炭、粘土、消化污泥等活性污泥“重量剂” 提高DO 间隙进水 丝状菌未过量生长MLSS值过高 增加排泥 二沉池表面积累一层解絮污泥 微型动物死亡 污泥解絮 出水水质恶化 COD、BOD上升 OUR远低于8mgO2 gVSS 进水中有毒物浓度过高或PH值异常停止进水 有可能引进生活污水使污泥复壮或引进新污泥菌种二沉池有细小污泥不断外漂 污泥缺乏营养 使之瘦小 OUR 8mgO2gVSS N不合适池温超过40 翼轮转速过高使絮粒破碎 投加营养物质或引进高BOD的废水 停开一条曝气池二沉池上清液混浊 出水水质差 OUR 20mgO2 gVSS 污泥负荷过高有机物氧化不完全 减少进水流量 减少排泥 曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面 浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长 或进水中洗涤剂含量过高 清除浮渣 避免浮渣继续留在系统内循环 增加排泥 污泥未成熟 絮粒瘦小 出水混浊 水质差 游动性小型鞭毛虫多 水质成分及浓度变化过大 废水中营养不平衡或不足 废水中含毒物或PH值不适 使废水的成分、浓度和营养均衡化 并适当补充所缺营养 污泥过滤困难 污泥解絮 污泥脱水后泥饼松 有机物腐败 及时处置污泥 凝聚剂加量不足 增加剂量 曝气池泡沫过多 进水中洗涤剂过多滴加消泡剂 机油、煤油等 水冲或在曝气池表面覆盖丝网控制泡沫外逸 曝气池泡沫不易破碎、发粘 进水负荷过高 有机物分解不全 起泡微生物 降低负荷将起泡微生物产生的浮渣引流到池外排除 投加化学药剂抑制起泡微生物的繁殖 曝气池泡沫茶色或灰色污泥老化 泥龄过长 解絮污泥附于泡沫上 增加排泥 6水质测定中异常现象及解决对策在日常运行管理中 应定时对进出水的水质及活性污泥的性状测定 当发现异常现象时及时调整 使之早日恢复正常运行。列举了水质测定中所发现的部分异常现象及其解决对策。 水质测定结果异常现象及其分析 异常现象症状 分析及诊断 解决对策 出水PH值下降 厌氧处理中负荷过高 有机酸积累 降低负荷 好氧处理中负荷过低 氨氮硝化 增加负荷 出水悬浮物升高 二沉池池表有一层浮泥 污泥中毒 污泥膨胀 污泥复壮 排泥不足 MLSS过高 污泥膨胀 调整进水营养比例 追加N、P 发生反硝化或腐败增加排泥量 出水混浊 负荷过低 污泥凝聚性差 污泥解絮 增加营养 污泥中毒 停止进水 污泥复壮 出水混浊 后继快滤池过滤介质受污染 活性炭饱和负荷过高 增加反冲 有机物分解不完全 降低负荷 出水色度上升 污泥解絮 进水色度高 改善污泥性状 SV30上升 污泥膨胀 或排泥不足 污泥膨胀 调整进水营养比例 追加N、P MLSS下降 回流泵堵或翼轮堵塞 污泥膨胀或中毒 污泥大量流失 按实际情况而采取相应对策 污泥灰分高 大于50 沉砂池、初沉池运行不佳 进水中泥砂过多 或盐分过高 改善沉砂池、初沉池运行工况 曝气池DO低 进水过浓 负荷过高 进水中无机性还原物质过多 减少负荷 出水BOD或COD升高 污泥中毒 污泥复壮 进水过浓 提高MLSS 进水中无机还原物过高 S2O32 、H2S等 增加曝气强度 COD测定受CL 干扰 排除干扰 各工艺单元的运营管理粗格栅及提升泵站 粗格栅 在运行开始和结束要对格栅的运行功能进行检测 并保持其控制部件的整洁和正常运行。降雨量较大时可能会产生大量的栅渣 在这种情况下要特别注意对格栅的运行状况进行监测。 为了避免影响厂内环境卫生状况 应将清出的栅渣收集在密封的容器内并定期进行处理 避免将栅渣临时存放在设备上。操作工具要有条理的存放在格栅周围。 提升泵站 泵组的运行操作应考虑以下几项原则 保持水泵在高水位运行 以降低泵的扬程 降低能耗。 控制水泵的开停次数不要过于频繁 以防止损坏电机及提高水泵使用寿命。 每台水泵的轮值使用时间应保持基本一致。 在对进水泵房的集水井进行清理时 只有在用有害气体检测仪进行检查且充分换气之后 方能按照有关安全规定进入集水井进行工作。 要防止大粒径沙砾及较粗材质的污物进入粗格栅和进水泵组成的进水构筑物 为此 每天都要通过肉眼观察对设备运行能力进行检查。 细格栅在运行开始和结束要对格栅的运行功能进行检测 并保持其控制部件的整洁和正常运行。降雨量较大时可能会产生大量的栅渣 在这种情况下要特别注意对格栅的运行状况进行监测。 为了避免影响厂内环境卫生状况 应将清出的栅渣收集在密封的容器内并定期进行处理 避免将栅渣临时存放在设备上。操作工具要有条理的存放在格栅周围。 的生成量进行检测必要时及时予以清除。沉砂池壁、分离器壁上的污垢也应定期清洗。若有较多的油及油脂生成 则应在进水管处采取必要的降低油份的措施。 应对厌氧池应进行非常仔细的保养和整洁。对污泥及其絮凝和沉淀特性的变化要特别注意可通过显微镜来进行观察 若污泥如颜色或结构上有非常明显的变化 要及时通知领导。 氧化沟 应对氧化沟应进行非常仔细的保养和整洁。污水中的溶解氧量要进行连续的测量 并定期监控活性污泥的MLSS、MLVSS和SVI。MLSS浓度必须符合运行领导所制定的标准 并根据此标准排除多余的污泥。 对污泥及其絮凝和沉淀特性的变化要特别注意 可通过显微镜来进行观察 若污泥如颜色或结构上有非常明显的变化 要及时通知领导。硝化过程中应定期监测污水pH值。 对整个充氧系统应给予特别的重视 以时刻保证其良好的运行性能。