全国24小时服务热线
手机:罗经理:15950645555 曹经理:13564128100
电话:暂无
联系人:罗经理
地址:江苏省宿迁市宿豫区根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定防排烟属于通风空调分部工程。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
防排烟系统是防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。防排烟系统高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施两种。高层建筑的排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施等两种。
防排烟设计要求:
1、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
(1)防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米;
(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启总面积之和不应小于2平方米;
(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
(4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%;
(5)净空高度小于12m的中庭可开启天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的5%。
2、防烟楼梯间前室或合用前室;利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
3、排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。