S7-200 与维纶通触摸屏无线连接 一、 无线模块 POP2032 畅捷电子 POP2032 无线通信模块, 是一种无线数据传输产品,它具有体积小、 功耗低、 通讯距离远、 抗干扰能力强、 稳定可靠等优点; 可实现点对点、 一点对多点、 多点对多点的设备间数据的透明传输; 数据接口有: TTL、 RS232、 RS485, 使用简单方便, 适用于物联网、 智能电网、 医院智能管理、 智能家居、 智能物流仓储等各个行业领域。 1. 视距可靠传输距离 300 到 1600 米, 采用抗干扰性强的 GFSK的调制解调方式; 2. 载频 433 MHz, 可订制 315/470/868/915MHz 等其他载频的数传模块, ISM 频段无需申请; 3. 提供 8 个信道, 如果用户需要, 可定制扩展更多信道; 4. 接口方式: TTL/RS232/RS485, 由用户选择, 在订货的时候需要指明; 5. 数据格式: 7E1/7O1/7N1/8N1/8E1/8O1 中任何一种( 默认8N1); 6. 支持多种速率 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps(默认 9600 bps), 同样的环 境下不同的速率通信距离不一样, 速率越低通信距离越远; 7. 收发一体, 半双工模式, 数据收发转换自动完成, 转换时间短, 平常处于接收状态, 只 要往模块发送数据, 立刻转入发送状态发送数据, 数据发送完成自动转入接收状态; 8. 可用于点对点, 点对多点, 多点对点等多种通信组合方式; 9. 数据透明传输, 支持超长数据包连续发送; 二、 S7-200 编程 1.S7-200 224XP 编程 网络 1 在第一个循环周期内初始化 Modbus 从站协议 Mode: 模式选择, 启 动/停止MODBUS, 1=启动; 0=停止 Address: 从站地址, MODBUS 从站地址, 取值 1~247 Baud: 波特率, 可选 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,57600, 115200 Parity: 奇偶校验, 0=无校验; 1=奇校验; 2=偶校验 Delay: 延时, 附加字符间延时, 缺省值为 0 MaxIQ: 最大 I/Q 位, 参与通信的最大 I/O 点数, S7-200 的 I/O映像区