12KW就是12千瓦,电缆最好6平方的,如果是4平方有点细了点,恐怕不行,三项电要5根线,其中3根是火线,一根是零线,这4根都要一样粗的,还有就是一个地线,这个细点无所谓,引进来以后,其实一根火线接一个设备,不要全接一根上,各有各的回路(零线),价格方面是因当地而异,估计得上千元,6平方的线比较贵.
380V电热水器额定功率12KW用21.45安培的空气开关,4平方毫米的三相四芯线.根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85) I=P÷(√
12KW380V是三相动力电机,额定电流24安,起动时瞬间电流50安以上,长时间运行用10平方毫米铜芯线.