定子定子是水轮发电机的固定部件之一。它主要由机座、铁芯、绕组以及引出线 等其它部件组成。 定子铁芯。定子铁芯是水轮发电机磁路的主要通道。由于定子铁芯中存在交变磁通,才在定子绕组上感应出交变电流。因此,把定子铁芯称为磁电交换 元件,并在铁芯齿槽中固定定子绕组。 定子绕组。定子绕组的作用是,当交变磁场切割绕组时,便在绕组中产生交变电动势和交变电流,从而完成水能机械能电能的最终转换。 转子转子是水轮发电机的旋转部件,位于定子里面,与定子之间保持一定的空气 间隙。转子通过主轴与下面的水轮机连接。它的作用是产生磁场并通过与定子相 互作用,将水轮机产生的机械能转换为电能,由定子绕组输出。它由主轴、转子 支架、磁轭和磁极等部分组成。磁极是显露的(凸极结构)、首尾两磁极与转子引 线相连接,转子引线接至集电环,运行时由励磁装置向集电环供给直流电。 主轴。主轴的主要作用是起到连接发电机与水轮机,将水轮机的旋转机械能传递给发电机转子,另外主轴还承受由于推力负荷引起的拉应力,以及承受单边 磁拉力和转动部分的机械不平衡力。 转子支架。大、中型水轮发电机的转子支架式连接主轴和磁轭的中间部件,并起到固定磁轭和传递转矩的作用 磁轭。磁轭也叫轮环。它的作用是产生转动惯量和固定磁极,同时也是磁路的一部分。 磁极。当直流励磁电流通入磁极线圈后就产生发电机磁场,因此磁极是产生磁场的部件。 机架机架是水轮发电机不可缺少的重要部件之一。按照机架所安放的位置不同, 一般分为装在发电机定子上部的上机架和装在定子下部的下机架;按照机架的承 载情况,可分为负荷机架和非负荷机架;按照机架的支臂结构型式可分为辐射型、 推力轴承水轮发电机组的推力轴承是一种承受整个水轮发电机组转动部分的重量以 及水轮发电机的轴向水推力的滑动轴承,按液体润滑理论,在镜板和推力瓦之间由 于镜板的旋转运动,会建立起厚度为0.1mm左右的油膜,形成良好的润滑条件, 同时经推力轴承将这些力传递给水轮发电机的荷重机架。它是水轮发电机组最重 要的组成部件之一,其工作性能的好坏,将直接关系到机组的安全和稳定运行。 导轴承水轮发电机导轴承的作用是承受机组转动部分的径向机械不平衡力和电磁 不平衡力,维持机组主轴在轴承间隙范围内稳定运行。发电机导轴承根据安装位 置是在转子上方还是下方可分为上导轴承和下导轴承,有的发电机具有两个导轴 承,有的发电机仅具有上导轴承或下导轴承之一。 通风冷却系统水轮发电机的冷却,直接关系到机组的经济技术指标、安全运行以及使用年 限等问题。目前,国内外大、中型水轮发电机多采用全空冷方式冷却。