家庭空气开关用多大的选择空气开关多少A多少P
对于家庭来说,一般进户的开关选择2P的,个个负荷,用1P就可以。至于说额定电流选多大。应该同时满足两个条件,一个是满足家里面的总用电负荷,另外一个。开关的额定电流不能超过家庭导线最高允许工作电流。否则容易将电线烧坏。一般说,家里面的总进线开关选32安培的就够了。
我来说说:家庭电路空气开关的选用的前提是预算下家庭用电器的功率是多少?一般要比算出来的大1.2倍来选择开关,现在家庭条件都好了,可能用电器也比较多了,一般功率就在20KW左右,40A左右电流,这个呢也不完全是同时使用。
开关选用:进户主开关必须带漏电,双P漏电63A,下属控制开关选用单P,家用空调开关选用单P25 A,照明选用10A,插座选用16A,厨房的稍大一点25A,
线径选用:按照铜线选,进户线6㎡,空调选用4㎡,插座选用2.5㎡,照明一般都是1.5㎡不过自己家里的话就用2.5㎡,厨房选用6㎡,重点卫生间浴霸4㎡这个好多电工都疏忽了。
最后有一点就是,如果进户线是铝线,就选用10㎡做进户线。
一般进户配电箱由房产建筑设计电工已经安装好,大部分配30安空气开关3-5组,开关上端接入来电,下端出就进户。如果是辐射状安装,可把空调,照明,其他用电分别接入空气开关。除了空调,家用电表选30安足矣,空调窗式大概1500-1800瓦,(单相,不加热1千瓦左右),客厅立式一般2800-3000瓦样子。如果家安装中央空调,建议用三相电。