中国石化集团第四建设公司 术语解释321765432大小接头2、 内侧密封圈3、 钢铠固定内环4、 钢铠固定外环5、 连接头6、 外侧密封圈7、 压紧螺母4567电缆格兰装配图1、 终端接头格兰结构剖面图中国石化集团第四建设公司 格兰实物图中国石化集团第四建设公司 二、 小组概况课题活动情况表一小组名称仪表一班QC小组小组注册时间2004.2.小组类型现场型本课题活动时间2005.3~2005.5注 册 号DY-05-2活动次数7 次中国石化集团第四建设公司 小组成员组成情况文化程度表二序号姓名年龄职务组内职务是否接受TQC教育1姚文37中技班长组长是2彭湘革37中技仪表工副组长是3田军32大专施工员技术指导是4李永37中技仪表工组员是5薛春梅40中专仪表工数理统计是6于海军34中技仪表工组员是7王旗南33中技仪表工组员是中国石化集团第四建设公司 三、 选题理由专业项目 提出高标准要求必须保证安装后的所有电缆格兰报检一次合格, 电缆绝缘良好, 接线箱密封性良好, 电缆与格兰和接线箱连接牢固。安装后的电缆格兰铠装钢丝与格兰的卡接不牢固、 电缆格兰与接线箱的密封不好, 做好格兰后外观成型不好, 电缆变形。提高现场接线箱格兰安装质量目 前 存 在问 题中国石化集团第四建设公司 四、 现状调查小组成员按照格兰生产厂家的产品介绍, 对接线箱电缆格兰进行了 试安装, 共试装20套, 试装检查结果如表三所示:试装检查表表三试装套数合格套数不合格套数合格率2014670%中国石化集团第四建设公司 图一试装检查 结果示意图70. 0%30. 0%合格率不合格率中国石化集团第四建设公司 之后我们对试装后的电缆格兰, 从以下五个方面进行了质量检查, 见表四现状调查表表四序号检 查 项 目检查点数合格点数不合格点数1电缆的铠装钢丝与格兰卡套连接不牢固201192电缆格兰与接线箱的密封不严201283电缆的绝缘层与格兰连接不好201914电缆格兰安装后外观成型201915其它20191合 计1007030中国石化集团第四建设公司 根据现状调查表对不合格项目频数、 频率进行统计。见统计表五不合格项目频数统计表表五序号项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1电缆的铠装钢丝与格兰卡套连接不牢固191963.363.32电缆格兰与接线箱密封不严82726.790.03电缆的绝缘层与格兰连接不好1283.3393.34电缆格兰安装外观成型1293.3396.65其它1303.33100中国石化集团第四建设公司 电 缆 铠 装钢丝 与 格兰卡套连接不 牢固电 缆 格兰与接线 箱密 封不严电 缆 格兰安装外观其 它电 缆 的 绝 缘层 与 格兰连接不好图二电缆格兰安装不合格项目排列图从排列图可以看出, 电缆的铠装钢丝与格兰卡套的连接不牢固、电缆格兰与接线箱密封不严两项问题占不合格项的90%,是影响电缆格兰安装质量的主要原因。N=30中国石化集团第四建设公司 五、 目 标的确定70. 00%100%0. 00%20. 00%40. 00%60. 00%80. 00%100. 00%120. 00%现状目标值系列1活动目 标: 电缆格兰安装报检一次合格率为100%中国石化集团第四建设公司 六、 原 因 分析活动目 标确定后, 由组长姚文组织小组成员, 对接线箱电缆格兰安装质量进行了分析。预留铠丝长度方法不正确铠装钢丝与格兰卡套连接不牢固人员工具方法经验不足施工人员缺乏培训铠丝长度不一致格兰部件压偏普通工具不适用安装工序不当中国石化集团第四建设公司 格兰与接线箱连接密封不严人员工具方法密封胶圈用错对密封胶圈的作用认识不够无法拧紧格兰部件产生应力普通工具不适用安装方法不正确密封胶圈规格多、 标识不清材料中国石化集团第四建设公司 七、 要因 确认要因确认表表六序号原因项目确认过程结论1施工人员缺乏培训直接影响格兰的安装质量要因2安装工序不当通过技术人员的讲解既可掌握次因3预留铠丝长度方法不正确导致铠丝长度不一致, 对格兰安装质量造成直接影响要因4对密封胶圈的作用 认识不够通过对格兰的构的剖析了 解到它的作用次因5密封胶圈规格多、 标识不清用错密封圈直接影响密封质量要因6普通工具不适用导致切割面不光滑、 丝扣拧不紧要因7安装方法不正确通过技术人员 讲解即可改正过来次因中国石化集团第四建设公司 从要因确认表可以看出以下四条为主要因素:1、 施工人员缺乏培训2、 预留铠丝长度方法不正确3、 密封胶圈规格多、 标识不清4、 普通工具不适用中国石化集团第四建设公司 八、 制定对策对 策 表表七序号要 因对 策目 标措施地点时间负责人1施 工 人员 缺 乏培训预 留 铠丝 长 度方 法 不正确强化培训熟 练 掌 握格 兰 施 工工艺由仪表施工员负责组织人员技能培训现场3. 8~3. 12田军2改变预留铠丝长度方法一致使 电 缆 预留 铠 丝 长度一致按照固定环的尺寸进行反复试验, 最后确定铠丝的长度为8±1 mm。现场3. 14~3. 20于海军3密 封 胶圈 规 格多 、识不清标安 装 前 将各 种 规 格型 号 的 胶圈 标 识 清楚密封标识清楚由专人负责, 列出电缆型号与密封胶圈的配套使用对照表, 并悬挂标识牌现场3. 12~3. 17彭湘革李永4普 通 工具 不 适用采购合适的工具使 工 具 能够 满 足 现场 施 工 环境要求1 、 采用 性能 合适的斜口 钳用于剪切铠装钢丝。2. 采购专用扳手用于紧固电缆格兰现场3. 20姚文中国石化集团第四建设公司 九、 对策实施实施一: 针对施工人员缺乏培训的实际问题, 我们专门派技术人员到生产厂家接受培训, 掌握正确的安装方法,然后再由他们对施工人员进行培训, 并将从厂家拷贝到的视频资料, 与实物对照, 详细讲解每一个安装工序和步骤, 让施工人员掌握整个格兰安装的工序和施工方法。效果: 通过有针对性的人员培训, 施工人员对于格兰的安装施工有了 比较全面的了 解, 避免了 由于施工工序错误, 导致格兰卡套压偏报废等现象。中国石化集团第四建设公司 实施二:卡套连接不牢固的主要原因是铠装钢丝在切割时切割面不整齐, 导致铠装钢丝的预留长度不合适, 使钢铠与格兰的卡接不牢固, 且成形不好。活动过程中小组成员发现, 电缆铠装钢丝与格兰为此, 我们由于海军负责, 对不同规格电缆格兰的钢铠固定环进行测量, 并按照固定环的尺寸进行反复试验,最后确定铠丝的长度为8±1mm, 这样既保证了 预留长度的一致, 也使铠丝与格兰连接紧密, 同时还实现了 固定环与铠丝连接后的屏蔽作用。效果: 电缆铠装钢丝与电缆格兰卡套之间的卡接完全符合质量要求。 图三是切割后的铠丝实物图。中国石化集团第四建设公司 图三切割后的铠丝实物图中国石化集团第四建设公司 实施三: 由于电缆格兰密封胶圈的规格很多, 并且有的尺寸相差只有1mm, 很容易用错, 为此指定专人负责, 编制电缆型号与密封胶圈配套使用对照表作为安装依据。 同时还根据格兰的不同型号, 分区存放格兰和密封胶圈, 并挂牌标识, 防止用错。效果: 保证了密封胶圈的正确使用, 杜绝了密封胶圈因规格错误而影响密封质量。中国石化集团第四建设公司 实施四:1、 总结出工具不适用从而导致格兰安装不合格的原因, 经过几次的优选, 选择了一种小型的钢锯进行比较大的电缆铠装钢丝的切割, 对于小直径的电缆选用性能较好的斜口钳和小型钢锯进行剪切, 剪开电缆的第一层端口,将铠丝沿端口边沿掐断后, 再退后8mm , 制作第二层端口, 这样不仅保证了铠丝的预留长度, 也使切割面整齐、平滑。 图四为电缆铠丝制作示意图中国石化集团第四建设公司 图四电缆铠丝制作示意图带内绝缘层电缆 第一层端口预留的铠丝第二层端口电缆8±1mm中国石化集团第四建设公司 效果: 采用以上适用的工具施工后, 由于铠装钢丝的切割整齐, 解决了电缆铠装钢丝与格兰卡套之间卡接不牢固的问题,成品外观良好, 没有发现松脱现象;2、 试验安装时我们发现格兰与接线箱连接后, 由于电缆格兰之间的间隔太小, 普通的扳手无法锁紧, 为此, 我们专门订购了一套适用的专用扳手, 解决了因施工空间狭小带来的不便。效果: 格兰与接线箱的密封全部合格。 采用专用的扳手紧固后, 格兰没有松动现象。 见效果图五中国石化集团第四建设公司 图五 --1图五 --2中国石化集团第四建设公司 图五 --3图五 --4中国石化集团第四建设公司 效果一: 对策实施后, 2005年5月我们完成了1万多套格兰的安装。 对电缆格兰安装后的外观、 电缆铠装钢丝与格兰卡套连接、 电缆格兰与接线箱的密封都进行了自检。 同时邀请项目质检站和外方专业人员进行了检查, 没有发现电缆铠装钢丝与格兰卡套连接不牢固、 电缆格兰与接线箱密封不严等问题, 而且安装后的格兰成型美观, 电缆无扭曲现象。 自检情况见表八十、 效果检查中国石化集团第四建设公司 实施后自检情况表表八序号检 查 项 目检查点数合格点数不合格点数1电缆的铠装钢丝与格兰卡套连接不牢固电缆格兰与接线箱的密封不严电缆的绝缘层与格兰连接不好151502151503151504电缆格兰安装后外观成型151505其它15150合计75750中国石化集团第四建设公司 效果二: 我们在自检合格的基础上, 向监理申请报检, 报检一次合格率达到100%。 格兰安装外观质量不仅符合质量要求, 而且通过电缆的绝缘层试验,证明安装后的内在质量也是100%符合要求, 电缆的绝缘和接地良好。效果三: 对实施前后效果进行比较, 由图可以看出通过开展QC小组活动, 我们实现了报检一次合格率100%的目标。中国石化集团第四建设公司 图六实施前后效果对比图70%100%100%0%20%40%60%80%100%120%实施前目标值实施后中国石化集团第四建设公司 我们开展的QC活动在南海乙烯LOP施工中, 取得了一定的效果, 为在今后的施工中, 推广应用此项成果, 并不断改进和提高, 特制定以下巩固措施: 量化电缆格兰安装中的各项技术指标, 对重点、 难点归纳总结, 编写到电缆安装施工工艺中去, 在其它装置的施工中予以推广应用。QC小组活动是一项群众性的质量改进活动, 为我们解决施工过程中和质量管理工作中存在的问题, 提供了很好的方法。 为了不断掌握新技术、 适应市场需求的新形势,在今后的施工过程中, 我们将继续开展QC小组活动, 不断提高职工的质量意识和技术素质, 实现质量改进目标。十一、 巩固措施及今后打算中国石化集团第四建设公司