农村电工2015年第23 NONGCUNDIANGONG 安全生产主持:师 涌流保护的选型客户分界开关的涌流保护是由其内置的涌流控制 器提供的。 随着涌流控制器的发展,近年来,第四代控 制器已得到广泛应用,其可靠性、稳定性、速动性、抗干 扰能力、密封性等指标已达到准保护装置水平,温度 耐受能力达到-40—85 ,测量精度达到 3%,反应时 间小于 20 ms,延时精度小于 40 ms,试验、定值整定和 运行维护方便。其不方便之处在于过流不可调整,定值 固定为 导致过流定值和内置电流互感器变流比选择不够灵活。