1、参数设置不合理。
解决方法:重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长。
2、起动时满负载起动。
解决方法:起动时应尽量减轻负载。
3、电机缺相。
解决方法:检查电机和外围电路。
4、 软起动器内主元件可控硅短路。
解决方法:检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅。
5、滤波板击穿短路。
解决方法:更换滤波板即可。
6、软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。
解决方法:打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可。
7、软起动器控制板故障。
解决方法:和厂家联系更换控制板
扩展资料:
启动方式
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动, 软起动器在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
斜坡升压
这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
斜坡恒流
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
参考资料来源:百度百科-电机软启动器