(布局在墙上不动的线) V 就是 PVC——聚氯乙烯塑料 L 就是铝芯的代码 R 就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV —— 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR —— 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2 为例: BV 的内芯线是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线或由 7 根0.68mm 的多芯铜丝组成 BLV 的内芯是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线 BVR 的内芯是 19 根直径 0.41mm 的多芯铜丝 RV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 (它比 BVR 更软,比如 2.5mm2 的电线内芯是由 49 根0.25mm 直径的铜丝组成) RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,(它比 RV 多了一层塑料护套) 另外:我们家庭中最常用的“护套线” BVVB —— 铜芯聚氯乙烯绝缘加上白色聚氯乙烯扁型外层护套 (就是 2 根BV 线,再加一层白色的塑料护套) 二. 不同温度下的导线截面积所能承受的最大电流表格 截面积 (大约值) 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 8 mm2 14 mm2 22 mm2 30 mm2 38 mm2 50 mm2 60 mm2 70 mm2 80 mm2 100 mm2 60 ℃ 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145 165 195 铜线温度 75 ℃ 85 ℃ 电流(A) 20 25 25 30 35 40 50 55 65 70 85 95 100 110 115 125 130 145 150 165 175 190 200 215 230 250 导线截面积一般按如下公式计算: 90 ℃ 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 铜线: S = (I * L) / (54.4 * U) 铝线: S = (I * L ) / (34 * U) 式中: I —— 导线中通过的最大电流(A) L —— 导线的长度(M) U —— 充许的电压降(V) S —— 导
30人浏览
. 导线线径与电流规格 一个平方 mm 可以承受 6-8A 的电流。我们在计算线路线径时,一般是按照功率除以 0.9, 再乘以 2 来选择线径,取大不取小.如40 匹的空调,40/0.9*2=89.取90 平方毫米的线径. 空调的启动电流:室外机启动时刻,电流是工作电流的 5-7 倍,如果配电线路质量不好 或者离配电室较远,会引起电压下降。你家电表和线没问题,但是上面的现象是你家到配电 室线路有问题,应该加粗这一段线路的面积。如果这样有困难,那么在压缩机电机上并联一 只电容也能稍微改善一些,电容的大小你要找电气工程师计算一下。间歇运行省电!启动电 流是运行电流 3--5 倍(小电机)时间极短。 如只是近距离使用,有个公式:十下五,百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半; 穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半。这讲的是不同截面导线近似电流密度. 交流电的话,10 平方毫米以下的铜线每平方毫米 5A,11-99 平方毫米的铜线没平方毫米 4A,100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A,铝线则在上面的数值后除以 2,即一半。 直流电的话,统一按照:铜线每平方毫米 5A,铝线没平方毫米 2.5A 计算。 板前明线布线: 手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不 得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行 密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的 连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越, 但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直 90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于 1mm。并做到 同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线 一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。 11、如果线路简单可
48人浏览
.. 导线截面积和电流的关系 一. 导线型号规格 B 系列归类属于布电线,所以开头用 B,电压:300/500V。(布局在墙上不动的线) V 就是 PVC——聚氯乙烯塑料 L 就是铝芯的代码 R 就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV —— 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR —— 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2 为例: BV 的内芯线是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线或由 7 根0.68mm 的多芯铜丝组成 BLV 的内芯是 1 根直径 1.78mm 单芯铜线 BVR 的内芯是 19 根直径 0.41mm 的多芯铜丝 RV —— 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 (它比 BVR 更软,比如 2.5mm2 的电线内芯是由 49 根0.25mm 直径的铜丝组成) RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,(它比 RV 多了一层塑料护套) 另外:我们家庭中最常用的“护套线” BVVB —— 铜芯聚氯乙烯绝缘加上白色聚氯乙烯扁型外层护套 (就是 2 根BV 线,再加一层白色的塑料护套) ;. .. 二. 不同温度下的导线截面积所能承受的最大电流表格 截面积 (大约值) 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 8 mm2 14 mm2 22 mm2 30 mm2 38 mm2 50 mm2 60 mm2 70 mm2 80 mm2 100 mm2 60 ℃ 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145 165 195 铜线温度 75 ℃ 85 ℃ 电流(A) 20 25 25 30 35 40 50 55 65 70 85 95 100 110 115 125 130 145 150 165 175 190 200 215 230 250 导线截面积一般按如下公式计算: 90 ℃ 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 铜线: S = (I * L) / (54.4 * U) 铝线: S = (I * L ) / (34 * U) 式中: I —— 导线中通过的最大电流(A) L —— 导线的长度(M) U —— 充许的电压降
530人浏览
导线线径与电流规格 一个平方 mm 可以承受 6-8A 的电流。我们在计算线路线径时,一般是按照功率除以 0.9, 再乘以 2 来选择线径,取大不取小.如40 匹的空调,40/0.9*2=89.