双变换式UPS逆变与旁路输出的同步和切 换问题 双变换式uP逆变与旁路输出韵 摘要文中阐述和分析了通信嗣在线式UPS 在逆变器输出状态和旁 路供电状态T 的同步问 题.以及UPS在逆变器输出状态和旁路供电状态之间的切换方式,通 过比较在逆变器输出状态和 的频率.相位和电压幅值是否同步可以分鄹选择不同断切换或者间断切换的方 式来实现两个状态之间的切换由于UPS 通常要求不同断供电所以 应该让逆变和旁路输出状态 在通信,金融,交通等诸多领域,uPS发挥 障.然而,在一些特定的情况下,uPS可能需要将 不间断运行,有必要对UPS供电的状态和切换方法 1UPS的工作方式与特点 UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组 成部分的电源设备.UPS主要用于为计算机,通UPS根据工作方式可以分为在线式,互动式 在线式UPS正常工作时,先通过整流器将输 供电.工频型在线式UPS具有输出电压精确,输 互动式UPS的逆变器可以双向运行,正常工 池通过逆变器向负载供电.互动式UPS具有成本 后备式UPS正常工作时输入的交流电直接向 由于后备式UPS正常工作时电池与充电器连接且 UPS具有成本低,电路简单等优点,但同时也有 现在使用的中大功率UPS绝大多数都是在线 离.相对与互动式和后备式UPS而言,在线式UPS UPS不具备的诸多优点.而通常情况下,互动式和 在线式UPS的逆变输出是市电通过整流器变 供电.UPS在工作的时候,会随时监控逆变输出和 值.UPS判断逆变输出和旁路输出是否同步时,比 较的是二者的频率和相位.在UPS允许的范围内, 以实现与市电的同步.而UPS逆变器的输出电压 为UPS的设定值,可以通过设置UPS 相关参数来调 整,而不是跟随市电电压而变化.UPS在逆变器输 在线式UPS在正常情况下都是由逆变器输出 故障等,UPS会将负载从逆变器输出切换到旁路供 UPS在逆变输出和旁路输出之间的切换分为 定的范围内(此范围一般由UPS的相关参数来设 定或内部设定),则UPs能够实现不问断切换.不 不间断切换的要求时,UPS将在逆变输出和旁路输 UPS在从旁路输出切换到逆变输出时,一般两 为在线式UPS从旁路输出切换到逆变输出 定值,逆变器正常输出,UPS完成旁路输出到逆变 为在线式UPS从逆变输出切换到旁路输 UPS应用 此时间内靠UPS内部元器件的放电来维持负载的 总第115期【u1 大,超过了允许的范围,则UPS在逆变器输出和旁 环流而造成的对UPS或负载的伤害. 显示在线式UPS从逆变输出间断切换到旁 的电压差大于20%.根据该UPS的设置,此时逆变 路市电均不向负载供电,但由于UPS内部存在电容 是缓慢下降.此时的电压是靠UPS内部的储能元 本文阐述了在线式UPS在逆变器输出状态和 实现.由于UPS是不间断供电,使用时应尽量保证