为什么不给我家开通天然气?
近日,荆州市天然气公司收到多起类似诉求问题:在申请开通天然气时,因家中装修是开放式厨房无法达到通气条件,被下达整改通知书。许多居民用户无法理解这一要求,认为开放式厨房并不影响天然气使用,不存在安全隐患,在此,小编要跟大家解释一下,为什么开放式厨房不符合开通和使用天然气的标准。国家有强制标准,燃气公司要依规执行
1、国家强制标准《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009)第8.2.2条规定:“居民住宅燃气具不应设置在卧室,燃气具应安装在自然通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内”。第2.0.12条对非居住房间的定义为:“住宅中除卧室、起居室(厅)的其他房间。”
2、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定4.2.1:“ 设置燃气具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。”
3、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第10.4.2条“燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间(厅)或利用与卧室连接的走廊作厨房时,厨房应设门与卧室隔开”。第10.4.5条“家用燃气热水器的设置应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内”。
国家住建部燃气标准化技术委员会在对上述条款的解释中明确表示:如果燃气具设置在与属于起居室的客厅在空间上连成一体的厨房内,则不符合上述条文的规定。厨房应设门与卧室、起居室隔开,防止燃气泄漏危害人身安全。