有关漏电断路器不能把电源接在负载端的原因,把电源接在负载端,而把负载接在电源端,答案是否定的,这里解释了相关原因。

漏电断路器电源不能接在负载端

漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。
是否可以把电源接在负载端,而把负载接在电源端?
不行。
原因:
现阶段,触电保护领域使用最广泛的是电子式漏电断路器,电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。
如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。