ICS 9 1.140.610 P 46 国 中华人民共和国国家标准 GB/T 37261-2018 城镇供热管道用球型补偿器 Ball joint compensator for district heating system 2018- 12-28 发布 2019-11-01 实施 国家市场监督管理总局啦告 中国国家标准化管理委员会保叩 GB/T 37261-2018 目次 前言 …………………………………………………………………………………………… ... ill 1 范围 - 2 规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………… 1 3 术语和定义 2 4 分类和标记 ………………………………………………………………………………………. 2 5 一般要求 ………………………………………………………………………………·…… 3 6 检验要求 · 7 检验方法 ………………………………………………………………………………………………… 7 8 检验规则 - 9 干燥与涂装………………………………………………………… .……………………·… 10 10 标识、包装、运输和贮存 ……………………………………………………………………………… 10 附录 A (规范性附录) 转动力矩的检验方法…………………………………………………………… u I GB/ T 37261-2018 表4尺寸偏差检验使用的量具及其准确度 枪阶项目 测茧单位 准确度 量具 mm ±1. 0 mm 俐直尺、钢卷尺 盯1日1 ±0 .02 mm 游标卡尺 mn> 。. 01 mm 千分尺 尺寸测量 盯1口1 U =0 .003 mm I? = 2 螺纹士革规 mm +0 .05 mm 塞尺 mm +0 .0 5 mm 焊缝检验尺 (。) + zo 垂直皮、角度偏差 角度尺 7.5 强度和密封性 7.5. 1 强度和密封性检验介质应采用洁净水,水的氯离子的含量不应大于 25 mg/L。 7.5.2 检验应采用 2 个经过校正,且量程相同的压力表,压力表的准确度不应低于 1. 5 级,量程应为检 验压力的 1. 5 倍~2 倍。 7.5.3 检验时的环境温度不应低于 5 ℃。 7.5.4 强度检验压力应为 1. 5 倍设计压力,且不应小于 0. 6 MPa。 密封性检验压力应为 1.1 倍设计 压力。 7.5.5 强度和密封性检验应在图 A. l 检验台上进行。 检验设备应能满足补偿器强度检验压力和密封 方面的要求。 7.5.6 强度检验时,应先将压力缓慢升至强度检验压力,稳压 1 0 min, 检查补偿器, 不应有目视可见的 变形、开裂等缺陷。 然后将检验压力降至密封性检验压力,稳压 30 min,检查压力表,不应有压力降;检 查补偿器,任何部位不应有渗漏,球体镀锚层完整。 7.6 转动性能和转动力矩 转动性能和转动力姬的检验方法按附录A 的规定执行。 7.7 折曲角 7. 7. 1 检验可在图 A. l 检验设备上进行。 7.7.2 使球体与壳体的轴心线重合后, 将球体相对于壳体分别向相反的方向转动到极限位置,用角度 尺进行检测,角度尺的准确度应符合表4 的规定。 7.8 设计转动循环次数 7.8.1 设计转动循环次数检验应在图 A. l 检验设备上进行。 7.8.2 检验温度为常温,检验过程中应保持设计压力。 7.8.3 球体按最大折曲角相对壳体做一次完整的往复运动为一个循环。 7.8.4 检验转动循环次数应为设计转动循环次数的 1.25 倍。 7.8.5 检验时将壳体固定,在最大折曲角度范围内做往复折曲循环运动。 折曲循环的速度不应大于 4 次/min。 达到检验循环次数后,继续保压 30 min 以上。 7.8.6 保压完成后,将试验压力降为常压,目测球体、阀体,应元开裂、渗漏等缺陷。 8 GB/ T 3726 1-201 8 8 检验规则 8.1 检验类别 补偿器的检验分为出厂检验和型式检验。 检验项目应按表 5 的规定执行。 表5