消防水泵在消防给水系统中的作用相当于人的心脏,是所有水系统的动力所在,故消防水泵相关知识一定要认真掌握,做到灵活运用。
一、消防水泵流量、扬程有关要求
1、 流量扬程性能曲线应是无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应超过设计压力的140%, 且不宜小于设计额定压力的 120%;
2、当出口流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的 65%。
二、消防水泵的串联与并联
1、消防水泵串联在流量不变的情况下可以增加扬程,应按照水流方向,先启动前面的消防水泵,后启动后面的消防水泵;适合于单台消防水泵不能满足最不利点喷头的水压要求的情况。
2、消防水泵并联,在扬程不变的情况下,可以增加流量;应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
三、消防水泵阀门设置
1、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
2、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
3、消防水泵吸(出)水管水平段,变径连接时,应采用偏心异径管管顶平接;
4、过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径大于等于3mm;
5、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防水泵,当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开;
6、消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
7、消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
再次提醒大家,如果大伙儿对图示思维备考方法还有不理解之处,请观看菠萝老师的公开课回放哦!!!回放方式一:在腾讯课堂官网或手机APP中搜索《“图示思维方法”备考2019年注册消防工程师免费公开课》;回放方式二:复制下面链接后在浏览器中打开。
欢迎想了解永锋课题的亲们加qq群或者微信公众号了解详情,谢谢!
qq群二维码(701044165)
微信公众号