时常看到有人问双控走线和双控面板如何接线,今天就来简单说说。单开双控走线是三根很简单,单开双控面板三个桩头分别是L、L1、L2,二个面板L分别接火线和灯控制线,另外二个接二根回路线。头条号:含山小能过 下面介绍一下双开单控改双开双控,双开单控接线盒内三根线,一根火线二根灯控制线,改下五根线或六根线都行,这里介绍五根线,如下图 上面说到五根线六根线都行,为什么?双开单控是三根线,一根是火线,二根分别是二个灯的控制线,如果走的五根线,那就一根线接火线到另外接线盒,如果是六根线就用二根线分别接二个灯的控制线,就节约来说走五根线的多,所以本图也是五根线。 双开双控面板有六个桩头,分别是L1、L11、L12这是一组L2、L21、L22这是另外一组。如果买的面板如小文图中那样还好分,但不见意大家买因为质量差,质量好点的面板因为不向图中那样每组独立,所以新手就不好分辨那三个桩头是一组。 双开双控面板接线如下,因为双开双控二个接线盒内的电源线,一个是五根,一个是六根,上图是六根线L1L2分别接二个灯控制线。下图是五根线,面板桩头L1L2共分火线。 最后说一下改双控线管怎么走才不绕线,如果不是承重墙和单砖砌的墙,完全可以走墙开横槽,这是最短并且日后能抽线换的,如是上面说的二种墙,那走地也要走直线,如地面条件允许,最好打槽埋起来,这样也不影响泥工施工。 版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除! 关注服务号:全球电气资源,点击收藏转发,传递知识。