怎样选择电线型号? 2010 年 01 月 14 日 下午 05: 37 估算口诀 仅供参考 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 三十五乘三点五, 双双成组减点五。 条件有变加折算, 高温九折铜升级。 穿管根数二三四, 八七六折满载流。 说明: (1) 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线) 的载流量(安全电流) 不是直接指出, 而是"截面乘上一定的倍数"来表示, 通过心算而得。 由表 5 3 可以看出: 倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九, 往上减一顺号走"说的是 2. 5mm’ 及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流量约为截面数的 9 倍。如 2. 5mm’ 导线, 载流量为 2. 5×9=22. 5(A) 。从 4mm’ 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l, 即 4×8、 6×7、 10×6、 16×5、 25×4。 "三十五乘三点五, 双双成组减点五", 说的是 35mm"的导线载流量为截面数的 3. 5倍, 即 35×3. 5=122. 5(A) 。 从 50mm’ 及以上的导线, 其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减 0. 5。 即 50、 70mm’ 导线的载流量为截面数的 3 倍; 95、 120mm"导线载流量是其截面积数的 2. 5 倍, 依次类推。 "条件有变加折算, 高温九折铜升级"。 上述口诀是铝芯绝缘线、 明敷在环境温度25℃的条件下而定的。 若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出, 然后再打九折即可; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线, 它的载流量要比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。 如 16mm’ 铜线的载流量, 可按 25mm2 铝线计算。 ______