供水设备的水泵功率、扬程、管径、流量怎么计算\ue004有公式吗\ue00a 2011-9-17 00:42 提问者\ue006匿名 | 浏览次数\ue0061827 次 我来帮他解答 2011-9-21 13:04 满意回答 这个肯定有计算公式\ue004 流量根据用户的每户的用水点情况\ue004根据用水当量统计\ue004 扬程根据最不利用水点高度加上局部损失、延程损失及富裕水头可得 根据流量扬程\ue004根据你想选择的水泵\ue004可选择合适的型号\ue004就可以知道水泵功率 管径根据经济流速可得\ue006计算公式\ue006 管径\ue006DN\ue009[4Q\ue005\ue002V×3.14×3600\ue003]0.5×1000\ue004 式中\ue006Q\ue006为水泵流量 m3\ue005h\ue004 V\ue006水流速度 m\ue005s\ue004 DN\ue006管道公称直径 mm 追问 水的流速怎么知道\ue00a 回答 水的流速一般按照经济流速计算\ue006 管径\ue002mm\ue003 进水管流速\ue002m/s\ue003 1.5\ue00b2.0 出水管流速\ue002m/s\ue003 2.0\ue00b3.0 追问 流量 30 吨/小时的话\ue004管径是多大\ue00a麻烦按上面写的公式详细计算一下。谢谢了 回答 根据经验可以知道流量30吨/小时的话\ue004 管径在DN\ue008250\ue004 所以进水管流速 \ue002m/s\ue003 出水管流速\ue002m/s\ue003 可选择进水流速\ue0061.2m/s\ue007出水流速\ue0062.0m/s。 计算进水管径\ue006 DN\ue009[4Q\ue005 \ue002V×3.14×3600\ue003 ]0.5×1000=94mm\ue004 最小选选 DN100 同样出水管径最小选 DN80 DN\ue008250 250≤DN≤1000 1000≤DN≤1600DN≥1600 1.0\ue00b1.2 1.2\ue00b1.6 1.5\ue00b2.0 1.5\ue00b2.0 2.0\ue00b2.5 2.0\ue00b2.5 1.0\ue00b1.2 1.5\ue00b2.0