上述口诀是铝芯绝缘线、明 敷在环境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度 长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然 后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要 比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号 的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算