一、架空线路与电缆线路的区别
1、架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
2、电力电缆线路主要由电力电缆、终端头和中间接头等三部分组成。
3、架空线路造价低、机动性强,便于检修。
架空线路妨碍交通和建设,易受空气中杂物的污染;而且,架空线路可能碰撞或过分接近树木及其他高大设施或物件,导致电击、短路等事故。
电缆线路的特点是造价高,不便分支,施工和维修难度大。
与架空线路相比,电缆线路就不妨碍市容和交通外,更重要的是供电可靠,不受外界影响,不易发生因雷击、风害、冰雪等自然灾害造成的故障。
电缆线路应用范围很多,特别是在有腐蚀性气体或蒸气,或易燃、易爆的场所应用最为广泛。
二、架空线路与电缆线路的有什么区别
从经济上考虑,高架比埋地里要便宜,从安全上考虑埋地相对安全。有一些电缆是埋地的,有一些高架在空中。
配电线路是指从发电厂3根高压火线经过多次降压配到终端变压器,并从终端变压器分出零线及火线配到用户家里,电压已经变为220v。
1、架空线路:
架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。
架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。
架空线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装。
2、电缆线路:
电缆线路是由通信电缆及其附属设备构成的电信号传输系统。
通信电缆是由多根相互绝缘的芯线或导体按一定方式绞合而成的线束,其外包有密封的护套,有的还包覆外护层。
电缆线路可用于传送电报、电话、图象、数据和电视节目等。
三、架空线路基础知识,电缆线路与架空线路的区别
1、架空线路和电力电缆各有何优缺点?
答:配电线路是电力系统的重要组成部分,按结构可分为两大类:架空线路和电缆线路。架空线路将导线架设在杆塔上,并暴露于空气中,电缆线路是将电缆敷设于地下或水底。
架空线路基础知识,电缆线路与架空线路有什么区别?架空线路的优点是什么?
架空线路的优点是结构简单,架设方便,投资少;传输电容量大,电压高;散热条件好;维护方便。缺点是网络复杂和集中时,不易架设;在城市人口稠密区既架设不安全,也不美观;工作条件差,易受环境条件,如冰、风、雨、雪、温度、化学腐蚀、雷电等的影响。
电缆线路与架空线路相比,具有以下优点:
(1)不易受周围环境和污染的影响,送电可靠性高。(2)线间绝缘距离小,占地少,无干扰电波。(3)地下敷设时,不占地面与空间,既安全可靠,又不易暴露目标。
缺点是:
(1)成本高,一次性投资费用比较大。(2)电缆线路不易变动与分支。(3)电缆故障测寻与维修较难,需要具有较高专业技术水平的人员来操作。
2.架空线路由哪些部分组成?其作用如何?
答:架空配电线路主要由基础、导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、拉线等组成。它们的作用分别是:
电杆基础——防止电杆因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒等。
导线——传导电流。
杆塔——安装横担、绝缘子和架设导线,使导线与导线之间、导线和杆塔之间、导线和大地之间保持规定的距离。
横担——使导线保持一定的电气距离,且承受档距内线段的荷重。横担和金具的组合使线路处于平稳状态。
绝缘子——使导线间、导线与地或杆塔间的绝缘,以及固定导线,承受导线的垂直和水平荷载等作用。
金具——连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用。
拉线——平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒。
四、架空线路相比电力电缆的主要缺点
成本高,一次性建设投资大,电缆线路的投资约为同电压等级架空线路的10倍; 2) 线路分支困难; 3) 故障点较难发现,不便及时处理事故; 4) 电缆接头施工工艺复杂。