非满流管渠水力计算公式 1.非满流管渠水力计算公式 常用的均匀流基本公式: 式中 Q —— 流量(m3/s); ω —— 过水断面面积(m2) v —— 流速(m/s); R —— 水力半径(m); I —— 水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度)。 n —— 管壁粗糙系数(见表)。 排水管渠粗糙系数表 0.025~0.030 土明渠 包括(带草皮) 0.013~0.014 混凝土管、钢筋混凝土管 水泥砂浆抹面渠道 0.020~0.025 干砌块石渠道 0.013 陶土管、铸铁管 0.017 浆砌块石渠道 0.012~0.014 木槽 0.015 浆砌砖渠道 0.012 石棉水泥管、钢管 粗糙系数 n 管渠类别 粗糙系数 n 管渠类别 v、q、D、h/D、I五个变量,已知三个,求另两个。 简化: 水力计算表,按两个公式制成图表。简单,精度较差,且只适用于一种管材。 借助满流水力计算公式并通过一定的比例变换进行计算。假设一条满流管渠与待计算的非满流管渠具有相同的D和I,满流时, 3.3.2 非满流管渠水力计算方法 1.常采用水力计算图或表进行计算 水力计算图适用于混凝土及钢筋混凝土管道,其粗糙系数 n=0.014。每张图适用于一个指定的管径。图上的纵座标表示坡度 I,即是设计管道的管底坡度,横座标表示流量 Q,图中的曲线分别表示流量、坡度、流速和充满度间的关系。当选定管材与管径后,在流量 Q、坡度 I、流速 v、充满度 h/D四个因素中,只要已知其中任意两个,就可由图查出另外两个。 2.借助于满流水力计算公式并通过一定的比例变换进行计算。 3.4 管道的水力等效简化 管网简化:利用水力等效简化原理 水力等效简化原则: 简化后,等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特性。 2.并联 当并联管道直径相同时