细菌学指标经加氯消毒后可达到饮水卫生标 水在水窖内存留时间长达五六个月,水温低于地表12左右,窖内水温变化在 4左右,稳定的水温为稳定的水质提供了条件。水源 收集、过滤过程中,大肠菌群会偏多,水窖水必须经常消毒。 水窖供水是以一个独户为一个供水系统,一般贮水区到用水点 10—20 米,每户4-8 人不等。 一、水窖的取水方式 取用水源分别为雨水,间隙泉水,山溪沟水.其给水流程根据各 地水源条件采用以下几种方式: 1、水源为间隙泉水 2、水源为山溪沟水 3、水源为雨水: 取水设施 水窖 户内水缸 取水工程措施根据水源情况分别采用不同的取水构筑物。1、以雨水为水源采用自然坡面和屋面收集雨水时。集雨面积按 下式计算: P——保证率为90%时的年降水量(mm)k1——面积利用系数(人工集流面取1.05-1.1,自然坡 面取1.1-1.2) ——年集雨效率(可查村镇供水技术规范)参照下表:不同类型集流面在不同降雨地区的集雨效率 集流面材料 年降雨量(mm) 250~500 500~1000 1000~1800 水泥瓦屋顶 65%~80% 70%~85% 80%~90% 烧瓦屋顶 40%~55% 45%~60% 50%~65% 水泥土 40%~55% 45%~60% 50%~65% 混凝土 75%~85% 75%~90% 80%~90% 裸露塑料膜 85%~92% 85%~92% 85%~92% 自然坡面 8%~15% 15%~30% 30%~50% 2、山溪沟水,间隙泉水采用沟渠或管引方式输水。 二、水窖沉沙池与粗滤池 简易坑塘沉沙2、粗滤池 粗滤池主要是除去水中较粗粒径沙粒和动植物的残骸。采用滤速 v=0.2L/s,可满足本地区较大降雨时滤水量要求。 三、贮水池及水处理措施 集雨设施 粗滤池 水窖 户内水缸(一)、贮水池 1、贮水池设计纵坡1%,断面面积5.57m 水池长度按式计算:L=W/5.57(m)(L——水窖长度,W—贮水量) 2、水池池壁采用C20 砼浇筑,挡水墙(封堵墙)为M7.5 石沙浆抹面,池内壁(迎水面)进行5层防水处理。 3、为使水窖运行期功能完善,水窖设进水管、溢流管、通风管, 输水管,进入孔设施。 4、进水管:进水管进口中心点与滤池集水沟底高差大于0.5m, 采用 25塑料管可满足0.2L/s 输水量要求。 (二)、引水与消毒卫生措施 1、引水管:引水管取水口设置于池内底版以上 20-40cm 用PE15-20塑料管。 2、饮用水消毒根据本地区近年对已建水窖水质检验分析结果(贮 水池内中上层水质较为优良),采用户内水缸每日投药一次消毒。水 缸容积为0.15-0.5m 0.8L投放。 四、工程设计 巧家县药山镇发拉村张加文农户一家,有人口5 人,牲畜3 由于该农户居住四周附近无长流水源,解决该农户人畜饮水困难采用集雨水窖型式。采用人工集雨,屋顶为烧瓦屋顶。 1、设计用水规模 可根据下表确定用水规模 雨水集蓄供水工程居民平均日生活用水定额 分区 半干旱地 半湿润、湿润地区生活用水定额 20~30 30~50 雨水集蓄供水工程平均日饲养牲畜用水定额 牲畜种类 大牲畜 牲畜用水定额30~50 5~10 15~20 0.5~1.0 根据以上饮水标准,确定每人每天用水40 升,牲畜每头每天 用水20 2、确定集雨面积巧家县多年平均降雨量1110.5mm,保证率为90%时的年降雨量为 953mm.所需集流面面积F 16065 95305 941000 P——保证率为90%时的年降水量(mm)取953mmk1——面积利用系数(人工集流面取1.05-1.1,自然坡 面取1.1-1.2)取1.05 ——年集雨效率,取0.65上述计算面积为投影面积,应换算为斜面面积。以10 度的屋顶 坡度来算,所需屋顶面积为: F`=160/cos10 而农户住房集雨面积一般大于170m 。在面积不足时,可采用临时塑料膜集雨。因此来水量有保证。 3、确定水窖容积 水窖有效容积V 2505 9425 K2——容积系数,半干旱地区取0.8-1,湿润、半湿润地区可取0.25-0.4;此处取0.25 ——蒸发、渗漏损失系数,封闭式构筑物取0.05,开 敞式构筑物取0.1-0.2。此处取0.05 水窖底部应保留20cm 的水深,水窖顶部应预留30cm 的水池超高。 因而考虑5m 设计水窖型式为圆型水窖,直径3.8m,高2.8m,水窖结构详见 “集雨水窖结构图”(在此略)。 工程量为:土方开挖75m ,C20混凝土1.98 钢筋164kg,M7.5浆砌毛条石29.44 ,DN25钢管20m。