氧气乙炔焊焊接操作规定 1. 1 焊接人员须持证上岗。 1. 2 焊接前, 要检查周围和被焊物件, 防止有易燃易爆物品。 严禁在易燃易爆产品的工房内进行焊接作业。 必须焊接时, 应停止生产, 搬出危险品, 并落实防火措施后方可进行; 焊后清理现场, 检查火源, 防止着火。 1. 3 氧气瓶以及所有焊接设备严禁染有油脂(包括气瓶、 气管、 焊炬等) 以免遇氧气引起爆炸等事故。 1. 4 使用氧气瓶和乙炔瓶时, 要固定可靠, 防止倾倒; 乙炔瓶严禁卧放。 1. 5 装有氧气的气瓶不准与乙炔或其它可燃气体的气瓶储存于同一仓库。 1. 6 乙炔瓶和氧气瓶不得靠近热源或电气设备, 防止爆晒, 严禁使用没有减压器的氧气瓶和乙炔瓶, 禁止装有气体的气瓶与电源相接触。 1. 7 乙炔瓶严禁敲击、 碰撞, 瓶体引弧或放置在绝缘体上(必须放置在地面) 要定期检查、 保养、 用后清洗。 1. 8 乙炔瓶必须设专用的减压器、 回火防止器, 开启时操作者应站在阀口的侧后方, 动作要轻细, 开启后板手仍应套在瓶阀的方芯上, 一旦遇有险情, 便于紧急关闭。 1. 9 在焊接时须佩戴焊工防护眼镜, 焊接场所通风良好。 1. 10 焊炬点火前先排出氧气、 乙炔连接管里内的混合气体。 1. 11 点火时不得对着人和物体。 1. 12 操作时必须先开乙炔, 点火后再开氧气。 每次焊接完毕后, 必须先关闭焊炬氧气,后关闭焊炬乙炔。 1. 13 瓶内气体严禁用尽, 必须不低于规定要求(乙炔 0. 03Mpa、 氧气 0. 2Mpa) , 用过的瓶上应写明“空瓶” 。 1. 14 检查气焊设备的阀门、 减压器等各接口有无松动、 泄漏、 严禁明火试漏, 使用过程中发现泄露, 应立即停止工作, 关闭相关阀门, 同时熄灭漏点 5 米以内的明火,立刻进行检修或更换。 1. 15 氧气、 乙炔(液化气) 管不可混用, 应定期检查, 不合格的需更换; 仪表定期校检。 1. 16 焊接时, 严禁以任何方式焊补盛装过易燃、 易爆等化学物质的容器以及任何带压的物体。 1. 17 回火时应首先迅速关闭氧气, 再关闭乙炔。 熄火后检查设备是否完好。 重新使用时, 将焊炬内残余气体排放 5~10 秒, 以清除枪内烟灰, 防止再次点火发生回火。 1. 18 使用中, 氧气软管着火时不得拆弯胶管断气, 应迅速关闭氧气阀门, 停止供气。乙炔软管着火时, 应先关熄炬火, 可弯抓前面一段胶管的办法将火熄灭。 1. 19 每次焊接完毕后或中途有事离开, 必须关闭氧气瓶和乙炔瓶上的阀门, 整理好气体管路并确认没有泄露, 才能离开现场。