乙炔气瓶M179515是利用丙酮将乙炔溶解在丙酮溶剂中贮存的装置。 　　乙炔气瓶的颜色为白色,更有警示危险的作用。 　　乙炔气瓶是高压钢瓶,材质为碳钢。 　　乙炔为易燃易爆物质,因此乙炔气瓶从本质上防爆应注意: 　　1、乙炔气瓶应根据有关规定补足丙酮,同时不能过量; 　　2、根据丙酮量确定乙炔充装量,严格控制充装速度,严禁过量充装; 　　3、使用经检验合格的乙炔气瓶。 　　使用过程中应注意: 　　1、乙炔瓶放置地点不得靠近热源和电器设备,与明火距离不小于10m; 　　2、直立使用; 　　3、严禁放置在通风不良或放射性射线源场所; 　　4、严禁敲击、碰撞,瓶体引弧或放置在绝缘体上; 　　5、严禁暴晒,严禁用40摄氏度以上热源加热瓶体; 　　6、乙炔瓶和氧气瓶放置在同一小车上,用非可燃材料隔离; 　　7、配置专用减压器和回火防止器;严禁手持点燃的焊割工具开闭乙炔气瓶; 　　8、乙炔瓶使用过程中发现泄露,及时处理; 　　9、留有0.05MPa的余压。 　　乙炔气瓶与氧气瓶的安全距离为5米,且都不可曝晒。 　　乙炔泄漏处理方法:喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。