7、谁有桥架水平90度弯头做法图解?
桥架抄弯头制作方法如下:
1、以90度桥架弯头为例,45度的依次类推:
2、桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm;
3、选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;
4、选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°),简单算法是以100高桥架为例,等腰三角形底边长度为76.5mm,即100:76.5,依次比例类推150、200高桥架改弯时等腰三角形底边长度,此比例也适合于水平45°弯头的改制;
5、将此等腰三角形使用工具切掉后,弯曲桥架即可得两45°弯形成的90°桥架弯头。
6、至于限定桥架长度的改制弯头,只要利用初中所学的简单的数学知识进行计算,任意长度距离都可以控制。
依此类推,各种角度、长度的弯头都可以制作了。
8、电缆桥架弯头做法图解
一、单个弯头的制作方法:
二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方版法
制作方法及步骤:
本图的角权α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b值不同,为层间距值。
1、制作第一层弯头:
第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。
2、制作第二层弯头:
(1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则e=d+btg1/2α
式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值
(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;
(3)计算两个弯头间距c值:
c=2btg1/2α
式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距
(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;
(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α
3、制作第三层弯头:
制作方法同第二层弯头f=e+btg1/2α,g=2btg1/2α+c注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。
(8)桥架90度弯头的做法图解扩展资料:
多层“之”形弯头的作法:
与多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边。
9、桥架垂直90度弯头做法
一、做法如下:
1、桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在-400mm。
2、选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧。
3、选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。
二、一种电缆桥架水平90度弯头制作方法,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段桥架对接,最后进行焊接固定。
(9)桥架90度弯头的做法图解扩展资料:
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
4、其它安装
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

与桥架90度弯头的做法图解相关的资料