5.0.2 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面 积确定。 直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2 规定,且不宜小于2.4m 7.1.2同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 喷水强度 矩形或平行四边形布置的长边边长 一只喷头的最大保护面积 4.44.5 20.0 2.2 3.64.0 12.5 1.8 3.43.6 11.5 1.7 123.0 3.6 9.0 1.5 喷水强度大于8L/min.m 80的喷头。 货架内置喷头的间距均不应小于2m ,并不应大于 3m 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于 75mm ,不应大于 150mm 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、不应大于 100mm 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距 离不应大于 550mm 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在 梁底面的下方增设喷头。 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 净空高度不超过8m 的场所中,间距不超过 只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1 的规定。 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于 0.3m ;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定: 7.1.5喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离 喷头类型最小垂直距离 标准喷头 0.45 其他喷头 0.90 附录 设置场所火灾危险等级举例火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等 中危险级 高层