角型阀的流 向一般为底进侧出,此时其稳定性较好;在高 压差场合,为了延长阀芯使用寿命而改用侧进 底出的流向,但容易发生振荡。角型控制阀流 路简单,阻力较小,不易堵塞,适用于高压差、 高黏度、含有悬浮物和颗粒物质流体的控制。 角型控制阀(4)隔膜控制阀。隔膜控制阀采用耐腐蚀衬里的阀 体和耐腐蚀隔膜代替阀芯阀座组件,由隔膜位移起控 制作用,如图所示。隔膜控制阀结构简单,流路阻力 小,流量系数较同口径的其他阀大。由于介质用隔膜 与外界隔离,故无填料,介质也不会泄漏,所以隔膜 控制阀无泄漏量。隔膜控制阀耐腐蚀性强,适用于强 酸、强碱、强腐蚀性介质的控制,也适用于高黏度及 悬浮颗粒状介质的控制。 隔膜控制阀(5)三通控制阀。三通控制阀共有三个出入口与工艺管道 相连接。其流通方式有合流型和分流型两种,前者是将两 种介质混合成一路,后者是将一种介质分为两路,分别如 图(a)、(b)所示。三通控制阀可以用来代替两个直通 阀,适用于配比控制与旁路控制。 分流 合流 (6)蝶阀。蝶阀又名翻板阀,如图所示。蝶阀具有结构 简单、重量轻、价格便宜、流阻极小的优点,但泄漏量大, 适用于大口径、大流量、低压差的场合,也可以用于含少量 纤维或悬浮颗粒状介质的控制。 (7)球阀。球阀的阀芯与阀体都呈球形体,转动阀芯使 之处于不同的相对位置时,就具有不同的流通面积,以达到 流量控制的目的,如图所示。 球阀三、阀门定位器 三、阀门定位器 气动阀门定位器是一种辅助装置,阀门定位器接受控制器来 的信号作为输入信号,并以其输出信号去控制控制阀,同 时将控制阀的阀杆位移信号反馈到阀门定位器的输入端而 构成一个闭环随动系统。 阀门定位器的功能: (1)定位功能。用了阀门定位器后,只要控制器的输 出信号稍有变化,经过喷嘴-挡板系统及放大器的作用, 就可使通往控制阀膜头的气压大有变动,以克服阀杆的 摩擦和消除控制阀不平衡力的影响,从而保证阀门位置 按控制器发出的信号正确定位。 添加阀门定位器后,能使控制阀适用于下列情况 要求阀位做精确调整的场合; 在大口径、高压差等不平衡力较大的场合,可减少 不平衡力对阀杆位移的影响; 为防止泄漏而需要将填料压得很紧,致使干摩擦较 大的场合(如高压、高温或低温等); 在输送黏性流体及悬浮物的场合(用来正确定位) (2)改善阀的动态特性。定位器改变了阀的一阶滞 后特性,减小时间常数,使之成为比例特性。一般说 来,如气压传送管线超过60 m时,应采用阀门定位器 (3)改变阀的流量特性。通过改变定位器反馈凸轮 的形状(有些生产阀门定位器的厂家,可提供三种 曲线的凸轮片),可以改变控制阀的原有流量特性。 (4)改变气压作用范围,满足分程控制要求。分程控制是用 一个控制器控制两个以上的控制阀,使它们分别在信号的 某一个区段内完成全行程移动。通过阀门定位器上有关部 件的调整,可使阀门满行程变化的信号由一般的20~100 kPa,调整到这区间的任意范围。例如,使两个控制阀分别 在(4~12 mA DC)及(12~20 mA DC)的信号范围内完成 全行程移动。 (5)用于阀门的反向动作。阀门定位器有正、反作用之分, 改变挡板和喷嘴的位置即可实现正、反作用的改变。