联系人:王经理电话:18626833766邮件:2132294697@qq.com手机:18626833766点击图片查看原图
产品:浏览次数:3105ZBW-12/0.4-200KVA箱式变电站保护功能
品牌:宝创
型号:ZBW-12/0.4-200KVA
品牌:宝创
产地:温州
单价:66000.00元/台
最小起订量:1 台
供货总量:999 台
发货期限:自买家付款之日起7 天内发货
有效期至:长期有效
详细信息
ZBW-12/0.4-200KVA箱式变电站保护功能
欧变有多种高压接线方式,常用的高压接线方案有:终端、双电源、环网等接线方式。在高压回路中,通常采用负荷开关与限流熔断器组合的保护方式,负荷开关通常采用真空或SF6开关,额定电流为630A,动、热稳定电流分别为50kA和20kA。变压器通常采用常规的、性价比高的油浸式或干式变压器,如S11系列等。低压接线方案非常繁多,出线保护多采用空气开关或刀熔开关,回路最多可达20路;具有无功补偿和多路计量功能;目前根据市场的需求;亦有安装低压电源自动转换开关的产品,可确保重要用户的供电可靠性。
2欧式箱变的应用要点
(1)应有降温措施。欧变的变压器一般放在箱体内,夏季在太阳光的照射下变压器室温度很高,散热困难。因此GB/T17467标准做了规定:变压器在外壳内部的温升超过同一变压器在外壳外部测得温升的差值,不应大于外壳级别规定的数值,如10K、20K或30K,否则必须采取降温措施。防日照辐射的措施主要有:在变压器的四周壁添加隔热材料;采取双层夹板结构;顶盖采用空气垫或隔热材料的气楼结构。强迫通风措施。DL/T537标准规定:当自然通风不能满足要求时,应采用强迫通风冷却。当强迫通风冷却时,一般应在变压器隔室内装设不少于2台容量相当的风机。强迫通风措施大致有两种:一种以变压器上部空气温度作为风扇动作整定值;另一种是以变压器内上层油温不超过65?C作为动作整定值。
(2)应有防凝露措施。欧变不是全密封结构,箱体内部比较容易发生凝露。因此欧变的高、低压室应装设适当的驱潮装置(如温度凝路控制器等),以防止因凝露而影响电器元件的绝缘性能和对金属材料的锈蚀。 信息请登陆:输配电设备网
2欧式箱变综合自动化的功能
通过