关于供暖面积实际测量及面积计算说明 经电厂领导安排对 65053 部队二次网供热情况进行两次实际测量其结果如下: 1.2012 年 2 月 29 日星期三 一次网 流量 供水温度 二次网 流量 供水温度 142 立方米/小时 70 C° 179 立方米/小时 45 C° 室外环境温度为零下 3C°-2C° 流速 回水温度 流速 回水温度 3 米/秒 54 C° 1.6 米/秒 41 C° 2. 2012 年 3 月 15 日星期四 一次网 流量 供水温度 二次网 流量 供水温度 100 立方米/小时 60 C° 128 立方米/小时 40 C° 室外环境温度为 0C°-6C° 流速 回水温度 流速 回水温度 0.89 米/秒 46 C° 2.9 米/秒 36 C° 以上两次测量的数据根据热负荷的计算公式如下: 1.计算 2012 年 2 月 29 日的热负荷系数 采暖室内温度选择 18 C°; 采暖起始室外温度选择零下 2.5 C° 采暖期设计室外计算温度选择零下 11 C° 采暖室内温度-采暖起始室外温度 18-(-2.5) 热负荷系数=-----------------------------------------------=-------------=0.71 采暖室内温度-采暖期设计室外计算温度 18-(-11) 2. 计算 2012 年 3 月 15 日的热负荷系数 采暖室内温度选择 18 C°; 采暖起始室外温度选择 3 C° 采暖期设计室外计算温度选择零下 11 C° 采暖室内温度-采暖起始室外温度 18-(3) 热负荷系数=-----------------------------------------------=-------------=0.51 采暖室内温度-采暖期设计室外计算温度 18-(-11) 3.计算 2012 年 2 月 29 日的热负荷 一次网流量×水比热×一次网供回温差 142×4.1868×(70-54) 热负荷=---------------------------------------------=---------------------------=9.51GJ/H 1000 1000 实际供热面积热负荷=热负荷/0.71=9.51/0.71=13.39 GJ/H 4.计算 2012 年 3 月 15 日的热负荷 一次网流量×水比热×一次网供回温差 100×4.1868×(60-44) 热负荷=---------------------------------------------=---------------------------=6.7GJ/H 1000 1000 实际供热面积热负荷=热负荷/0.51=5.86/0.51=13.13 GJ/H 5.将实际供热面积热负荷转换成瓦 两次测量取平均数 则 (13.39+13.13)/2=13.26 GJ/H(吉焦/每小时) 13.26/3600×1000×1000000=3683333 瓦 6.根据实际供热面积的瓦数换算出面积 因该建筑共建面积比例偏大和层高较高故选取热指标为 70W/M2 则 3683333/70=52619 平方米 结论该供暖小区的供热面积约 50000 平方米与该单位提供的面积相 吻合