农 电 专 递农 电 专 递农村电工2015年第 23 卷第 3 期及 及NONGCUN DIANGONG安 全 警 示安全生产主持:师帅(262200)国网山东诸城市供电公司李志全隋东阳刘玉民(116011)国网辽宁大连供电公司李源舟1涌流保护的选型客户分界开关的涌流保护是由其内置的涌流控制器提供的。 随着涌流控制器的发展,近年来,第四代控制器已得到广泛应用,其可靠性、稳定性、速动性、抗干扰能力、密封性等指标已达到标准保护装置水平,温度耐受能力达到-40—85 ℃,测量精度达到 3%,反应时间小于 20 ms,延时精度小于 40 ms,试验、定值整定和运行维护方便。其不方便之处在于过流不可调整,定值固定为 5 A, 即以内置电流互感器额定二次电流为过流定值, 导致过流定值和内置电流互感器变流比选择不够灵活。