变压器常见故障处理 变压器常见故障种类 一、变压器常见故障种类 以故障位置来分: 一. 变压器外部故障 二. 变压器内部故障 以故障现象来分: 一. 变压器保护动作 二. 变压器喷油及油位异常 三. 变压器渗漏油 四. 冷却系统故障 五. 变压器油色谱异常 六. 变压器温度异常或套管故障 七. 变压器铁芯多点接地 八. 变压器运行声音异常等 变压器常见故障及处理 1.轻瓦斯保护动作及处理 正常情况下变压器瓦斯继电器油室内充满变压器油,一旦轻瓦斯 动作,应立即检查和取油样色谱分析,确认是否内部故障情况。 若气体无色无味且不可燃,说明为空气;造成的原因和措施: 1)安装或检修后新注油或滤油将气体带入变压器油箱,静置期间未 反复放气或放气不彻底,变压器一经投运,温度升高,气体膨胀而 逸出,进入瓦斯继电器;为此应严格变压器注油程序并反复放气。 2)油泵密封不良,将气体带入变压器本体,应逐一对油泵检查加以 排除。 若气体含有异味,说明变压器存在内部故障,应立即停止运行检 查和试验,一般表现为: 1)微黄色且不可燃,内部绝缘支架等木质材料烧损; 2)黑色、灰色且可燃,裸金属过热或绝缘闪络使变压器油分解; 3)白色且不易燃烧,可能是绝缘击穿或纸绝缘烧损。