一、项目PC概况
项目类型:商业+住宅
建筑面积:75138.27m²
构件类型以及分布
二、PC验收以及相关资料
施工单位过程主要资料
(一)共性资料
1. 图纸会审、设计交底、现场服务记录、PC图审合格证(原设计单位认可手续)、PC吊装专项方案(经过专家论证)、PC灌浆专项方案、相关技术交底等;质量员、套筒灌浆操作人员培训记录、合格证书。
2. 预制构件首件安装验收记录(五方盖章)(标明轴线)。
3. 材料综合台帐建立:灌浆料、外墙接缝(PE棒、密封胶)等材料进场质保资料(备案证、合格证、型检报告、现场取样复试报告等)收集、报审,综合台帐由土建质量员和土建监理工程师签字确认。
4. 灌浆料原材检测:按每5T(国标50T)一检验批送检(有效期三个月),检测指标:30min流动度、泌水率、3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h膨胀率差值;根据设计灌浆料一般为高强灌浆料;浆锚搭接灌浆料(检测指标:泌水率、流动率、竖向膨胀率、抗压强度、氯离子含量),每200T为一检验批;剪力墙底部坐浆料指封堵、分仓专用材料。
5. 套筒灌浆接头检验:灌浆施工前,每种规格3个接头进行工艺检测;灌浆前,每种规格按500个(国标1000个)灌浆接头为一批进行抗拉强度检验(标养28天后检测)。
6. pc构件实体检测报告 (混凝土回弹、楼板厚度、钢筋保护层等 )。
(二)单体组卷资料
第一步:材料进场验收
PC预制构件进场验收、报审(检查要点:标识、外观质量、尺寸 偏差、预埋件数量、位置),建立综合台帐。
第二步:PC吊装施工
1. 构件吊装记录
2. 构件连接节点隐蔽验收;后浇砼混凝土部位隐蔽验收
3. 装配式构件安装和连接检验批
4. 钢筋套筒灌浆连接施工检验记录
5. 构件安装施工验收记录
第三步:灌浆施工
1. 灌浆记录(要点:影像记录、灌浆量、试块留置情况、灌浆位置、施工温度、灌浆时间、采用何种设备 进行灌浆等),要求有操作专职检验人员旁站监督 。
2. 根据规范要求每层灌浆、座浆试块标准养护留置各不少于3组,同养留置1组,建立试块留置出库台帐,恒温箱养护(灌浆料采用40*40*160试块;座浆料采用70.7*70.7*7