主要技术参数 隔离开关大致解说: Isolating switch roughly commentator: Conductivepart 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另 一端较短(零件 1,2),合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条(零件 3),又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时 它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧(零件 4)用以调节动静触头间接触压力, 同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增 大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(零件 它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 2.绝缘部分 Insulationparts 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶(零件 12)上。对型号中带 动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子(零件 Drivepart 有主轴,拐臂,拉杆绝缘子等。 4.底座部分 Basepart 由钢架组成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底 座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明 显的断开点,其分合状态很直观。 5.使用环境 Useenvironment 1.海拔:不超过 1000m; 2.周围空气温度:-30 +40; 3.周围环境相对湿度:日平均不大于 95%; 4.月平均值不大于 90%。地震强度不超过