最新回答

一定·是·有线路老化虚接的地方,请电工师傅用摇表找出问题点就可以准确解决
请电工检查一下接线口螺丝是否松动。
有可能是开关的质量有问题。
找接头处,重新用胶布缠一下就可以刻
分开断路,检查是哪一路线有问题,在处理。
开关接触不良
个人觉得某个地方漏电。
其实很多楼房里面不仅仅安装空气开关,还有漏电保护器,一旦漏电也会跳开。
再就是空气开关或漏电保护器的安倍数太小,也会导致自动断开。
希望我的回答能帮上你。
。
3天前

厨房空气开关在晚上12点钟自动跳闸,第二天推总闸后,厨房空气开关还是跳,就换了一个新的空气开关,

找专业电工维修一下吧,你自己维修没质量还不安全,规范用电可减免灾难发生。

照明空气开关跳闸的原因是什么

短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路的情况,比如灯线露和灯的外壳有接触的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况,一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议还是检查灯具,比如镇流器损坏等。

家里卧室的分闸空气开关总是跳闸是什麽原因啊,

你把室内的电器全部关掉?如果没变化,空开是不会跳闸的(除非坏掉),看看电表读数变化怎样,合上这个空开电流不过载,更换空开

木炭燃烧能去除甲醛吗家里刚装修完听说用一盆碳火放在卧室一个晚上然后白天开窗通风,如此反复除

稍微有一点用处,但是效果不大,建议你采取其他措施:1、改善室内通风设备,购买室内空气净化器,但价格挺贵。2、种植盆栽,芦荟,仙人掌等绿色植物,这个方便。3、采用芳香物质或放置水果、蔬菜等,只能覆盖甲醛气味,不能清除。4、活性炭,吸收甲醛,有效果,但是吸附到一定程度会饱和。5、环康纳米活矿石,时效长,吸附甲醛等有害物质,效果好,不易造成二次污染。6、草本喷雾迪亚琳分解,直接和污染源接触。###木炭具有很强的吸附性,是很好的去除甲醛的材料,但我总感觉用碳火这种方法不可取,一是刚装修完的房子用火熏,容易造成室内污染,这种方法不建议采用,其实在室内多放一些木炭就可以,时间长了就能把异味吸干净,###其实和防毒是一个道理,木炭有吸附性,可以去除一定数量的甲醛,燃烧会产生其他污染,做好开窗通风

木炭燃烧能去除甲醛吗家里刚装修完听说用一盆碳火放在卧室一个晚上然后白天开窗通风,如此反复除甲

确实是有效果的,木炭只能吸附甲醛,和海绵的原理一样,时间久了会饱和,就失效了,如果要继续使用,就要烤一下。也像你说的一样。

插座式空气开关总跳闸是怎么回事

最有可能是你家空气开关太小了,只能管一个36W电灯。但最有可能就是开关坏了

家庭空气开关跳闸如何解决

蚂蚁装饰为您解答:电线一定有破皮的地方,把空开下面的火零对调,如果有效果再把插座的左右线对调。

插座空气开关跳闸该怎么解决

插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。

浴霸着火了,空气开关没跳闸

应该是保险丝的问题吧,一般短路的话保险丝不是都会熔断的吗,然后就会跳闸啊,还是保险丝问题吧,这问题还是让专业的电工来看看吧,电那玩意整不明白,还挺吓人,个人建议不能乱碰 应该是保险丝的问题吧,一般短路的话保险丝不是都会熔断的吗,然后就会跳闸啊,还是保险丝问题吧,这问题还是让专业的电工来看看吧,电那玩意整不明白,还挺吓人,个人建议不能乱碰

照明空气开关合闸漏电保护器跳闸没地方短路

典型的漏电故障火零对调是不可取的必须查明故障原因,开关失灵在排除开关本身的问题应该是开关到灯的连线漏电并短路造成开关失灵,由于对墙体或保护线的漏电造成跳闸。在楼主倒线的时候破坏了短路点所以暂时恢复了但故障点依然存在。不跳闸表示没有对墙体漏电,灯闪说明接线虚或灯的线路有短路故障。建议恢复原接线-然后从照明回路的分支处排查。根据经验应该是接线处虚打火造成绝缘损坏的可能较大,导线质量问题和负载过大造成的情况较少。回答于 2016/06/23 09:11###很明显漏电保护器坏了,我有相同的经历,换一个就好了。回答于 2016/06/23 08:38###线路还是有漏电的地方,大于30毫安###建议您处理检查线路对地绝缘,还是有接地 漏电保护器跳闸故障的确是不好查找,也有可能故障出现在线管内(穿线时电源线绝缘损伤)、那就只能将负载电源线路从中间接点断开、分段

家里照明和总的空气开关自动跳闸,跳闸后能恢复, 用半小时左右 又跳闸 反复如此

一定·是·有线路老化虚接的地方,请电工师傅用摇表找出问题点就可以准确解决
请电工检查一下接线口螺丝是否松动。
有可能是开关的质量有问题。
找接头处,重新用胶布缠一下就可以刻
分开断路,检查是哪一路线有问题,在处理。
开关接触不良
个人觉得某个地方漏电。
其实很多楼房里面不仅仅安装空气开关,还有漏电保护器,一旦漏电也会跳开。
再就是空气开关或漏电保护器的安倍数太小,也会导致自动断开。
希望我的回答能帮上你。

家里的插座跳闸了 当时推不上去 过几分钟又好了‘一会又跳闸 如此反复 照明正常请问什么原因啊

用电量太大,有点超负荷。

浴室浴霸上取暖的打开一分钟左右就自动熄了再过好久又自动开,如此反复有谁知道怎么回事

正常的。 这是过热保护起的作用,当你在开启浴霸一定的时间后,箱体到达一定的温度(一般60—90度左右),换气会自动打开。 其目的是为了给箱体降温

格力空调制热时大约半小时左右,空气开关就跳闸,插头和空气开关发热,这是怎么回事制冷时没这样的现象

你要有钳形万用表,就先测下电流,这样才能判断问题。。。

浴霸怎么烧半小时就跳闸

是总闸的保险丝烧了,换一个就可以了,注意安全啊!

房屋楼下总空气开关和或房屋内照明支路空气开关每隔几个小时至一天时间跳闸

会不会是电线破掉了,即在装修时在线管位置打了孔,没发现,造成的..二个会不会电线老化承受不了电流使用功率..造成总空气开关跳闸?再说才八年不可能就老化...有可能是电源线达不到使用的功率.造成的????这个最好拿个万能表去进行检测...有没有破皮都能知道的..

前锋热水器在打燃火之后老是熄火,然后自动打火,然后又熄火,又燃,如此反复,水温时高时低,熄火的时

热水器换热面温度很高, 水流过时会有水垢产生, 时间长了, 就会有不少水垢附着在换热器内表面, 日积月累, 造成热水管路堵塞, 就会造成热水出水量变小(貌似水压小的现象), 出热水时间变长或不好打火等问题. 同时, 热水出水口处装有温度传感器, 这个地方是热水器水路里最窄的地方, 容易积聚水垢, 造成温度感测滞后, 导致出水忽冷忽热, 严重的会导致热水过热, 引起过热保护熄火。 建议马上清洗除垢, 可以网购一套 燃气热水器免拆除垢器, 用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部和热水管路内部, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题.很多人都用过了, 真实有效.

美的35空调制冷正常,制热时运行几分钟,一会儿又停几分钟,如此反复循环,烦请行家指点

几种可能: 1、室外环境温度过高,超过24度; 在这种“高”环境温度下空调开制热模式运行,容易出现排气压力或者排气温度保护。 2、室外环境温度较高,室内达到或者接近设定温度 这种情况下,空调每运行一段时间制热,其室内机盘管温度达到一个警戒值,就会停止运行,几分钟后又会开启制热。 3、室内风机风挡不对或者风机电机存在异常。

我家空开总跳闸详细内容:没有大功率用电器不是老房子跳闸后能推上,一个小时左右又跳闸

可能是同时用电的家电太多了。 即使功率不大,同一个时间段突然间用电量增加,可能会导致跳闸。 我家以前厨房那边的电闸,插了一个冰箱,一个冰柜,一个节能灯泡,一个电热器(烧洗澡水的),还有一个普通的小水壶,就是接满水放上去 按下开关就会自己烧水的水壶, 结果一烧水就跳闸, 后来把水壶放在客厅(客厅电闸和厨房不是同一个)烧水,就不会再跳闸了

照明线路跳闸 新房子,上周潮湿天开始跳闸只跳照明线路的空气开关,总闸没事,有时一二个小时跳

这种故障一般是由于照明线路上电线接头绝缘不良造成的,因为火线、零线的接头相距太近且绝缘未做好,遇到潮湿天气或者漏水,水渗透进接头造成火线零线之间漏电或者火线直接对地短路,接头会发热,最后会导致空开跳闸,你用的空开是名牌,一般不应该有问题,跳闸是它应该做的,说明它尽到了责任,原来用16A的照明已经足够了,你注意观察,在不开灯的情况下,如果跳闸后赶快摸一下空开是否发热?如果发热,那就是我判断的故障了,如果不发热且跳闸时空开有火光,那就是线路有软短路的地方,即时不时会短路,这种故障点很难查找,检查办法:断开空开,断开所有的灯,用万用表电阻档检查照明回路电阻是否为无穷大?如果电阻很小,说明有短路点!最好问一下当初帮你家装修的电工,哪些地方有接头?请问你家当初装修时电线是否穿管了?是穿金
http://www.17house.com/sp/zhihu/24/1397313986064748.htm 家里照明和总的空气开关自动跳闸,跳闸后能恢复, 用半小时左右 又跳闸 反复如此