本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。 简介 一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管,可以解决套管与墙壁之间的漏水,但不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管--就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管--就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管--就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏 [1] 。 密封要求 1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见防水套管图集;柔性防水套管(A型)安装图。2、柔性防水套管填料材料:沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。3、密封膏:聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。5、当柔性防水套管采用卷制成型时,周长允许偏差为:D2 ≤600,D2>600±0.0035D2。6、穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。7、柔性防水套管套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。8、柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇筑于内墙 [2] 。 分类 根据与标准图集可以分为:国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产,对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下,选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求,严格来说,这些是不合格的产品,当然,一定程度内的放宽标准不至于影响使用,但过分的放宽标准则会影响到使用性能。根据图集可以分为:S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形