四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。 2、耐火等级不应低于二级。 3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。 五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。 干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性,因此应针对干粉灭火器存在的质量问题,采取科学有效的管理和维护措施,完善干粉灭火器管理制度,不断提高干粉灭火器的安全性和可靠性。