摘要:三相三线有功电能表主要用于工业计量,电能表在发电、输电、和供电方面有着重要的作用,为了更好的完成这一环节的工作,对于电能计量人员的素质和工作技能要求极高。因此当今对于这些人员的培训尤为重要。三相三线有功电能表有时会出现接错线的情况,那么对于测量出来的数据的真实性有很大的影响。本文对于电能表的接线错误出现的一些情况和判断做出系统化的研究,并且提出了调整的方法,使电能表能够达到正确的计量目的。
关键词:电能表,接线检查,电量计算
引言
电能计量是电力营销一项重要的技术工作,单相电能表和三相四线电能表接线相对简单,出错的几率较小,因此着重分析三相三相电能表的接线检查及对常见的错误接线进行分析并计算追补电量。
1. 三相三相电能表的接线原理
三相三相电能表因为满足,不论负载是否对称,都可以用其中两相电量准确计量三相电能,向量图见图1。
图1 三相三相电能表的向量图
总功率,在三相电压对称及三相负荷对称时,,,,因此
2电能表接线的检查方法
2.1 带电检查的适用情况
1)新安装的电能表和互感器;
2)更换后的电能表和互感器;
3)电能表和互感器在运行中发现异常情况;
4)对用户的电能表进行用电检查时。
2.2电能表接线检查方法
1)电压回路的判断方法
首先确定 PT及二次回路的运行状态是否正确 ,用万用表或电压表测量电能表的三个电压端子的电压,正常情况下三相电压值应接近100 伏,如测定的各相电压值相差较大,说明电压回路存在断线或极性接反的情况。相关人员应该及时的把线路连接正确。其次是确定相序的正确性,可以用相序表进行测量,相序表连接之后,同向是连接正确,异向应该检查电路是否有连接错误,发现错误后应及时将相序调整为正确顺序。
2)检查电压接地点及判明接线方式
将电压表的一端接地,另一端依次触及电能表电压端子,如果两个电压端子对地电压为100伏,余下一端对地电压为0,则说明两台单相电压互感器接线为V,v形连接,电压为0 的是接地相。如果各电压端子对地电压约为相电压57.7伏,则说明三相电压互感器为Y,yn形连接,二次中性点接地。如果电压端子对地无电压或很小,说明电压二次回路没有接地。
3)电流回路的判断方法
一是用导线将其一端接地,而另外一端接在三相三