1.0.1　为保障城镇供水安全、卫生和社会公众利益,提高二次供水工程的建设质量和管理水平,制定本规程。　1.0.2　本规程适用于城镇新建、扩建和改建的民用与工业建筑生活饮用水二次供水工程的设计、施工、安装调试、验收、设施维护与安全运行管理。　1.0.3　二次供水工程的建设和管理除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。　2　术语2.0.1　二次供水　secondary　water　supply　当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。　2.0.2　二次供水设施　secondary　water　supply　installation　为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。　2.0.3　叠压供水　additive　pressure　water　supply　利用城镇供水管网压力直接增压的二次供水方式。　2.0.4　引入管　service　pipe,　inlet　pipe　由城镇供水管网引入二次供水设施的管段。　3　基本规定　3.0.1　当民用与工业建筑生活饮用水用户对水压、水量要求超过供水管网的供水能力时,必须建设二次供水设施。　3.0.2　二次供水应遵循安全、卫生、节能、环保的原则。　3.0.3　二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。　3.0.4　新建二次供水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。　3.0.5　二次供水工程的设计、施工应由具有相应资质的单位承担。　3.0.6　二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。　3.0.7　二次供水设施应设有防污染措施。　3.0.8　二次供水设施应具备下列安全防范措施:　1　二次供水设施应独立设置,并应有建筑围护结构,围护结构的出入口应设置入侵报警系统。　2　二次供水泵房应设置入侵报警系统;　3　二次供水储水装置应有反恐的技防、物防安全防范措施;　4　二次供水设备宜设置远程监控系统,宜与城市公共供水调度系统相连接。　3.0.9　二次供水设施的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB　50981的有关规定。　3.0.10　二次供水设备应有铭牌标识和产品质量相关资