一、中间环节地暖打压步骤
1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍.
2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性.
3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格.
4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护.
二、结尾验收地暖打压步骤
1、气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性.
2、当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格.
3、压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档.