有两种检查方法。
一是目测。如果发现补偿电容有鼓胀现象,该电容已经失效,需要更换同等容量,同等电压等级的补偿电容。
二是测量电流法。用钳形万用表的交流电流档分别去测量补偿电容的三相电流。如果三相电流相差甚远,或者大大低于额定电流(补偿电容本体上有标注),也说明电容器坏了。如前所述,更换即可。
正规不敢说,但容量不一应该是没问题的,有很多电容柜都是这样,因为投入的电容容量太大了容易导致数据不好看超前了,所以就改小点的,而且投入切除是由控制器控制的,没发现有什么不妥的地方。