Toggle navigation
A、正确
B、错误
查看最佳答案
本题解析:
零线上装开关或熔断器,一旦断路,先就两相电解释,相当于380V电压加在原两相的电器上,两相的电器相当于串联,此时那个电器阻值越高,端电压越高,这时先烧掉端电压高的电器,在烧掉端电压低的电器。所以禁止零线上加装熔断器。

评论列表共有0条评论

暂无评论