电气设备外接地连接件与接地线相适应,外接 1 地线最小截面积为 4mm2,并应符合表 表 2 2 的规定。有一项不符为失爆。 保护导线的最小截面积 表 表 2 2 导线每相截面积 S mm 2 对应保护线(连接件)最小截面积 S P S≤16 S 16<S≤35 16 S>35 0.5S ( ( 五) ) 插接装置的失爆现象 1、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销,如反接即为失爆。 2、插头拔脱后,插座内不允许有裸露带电部分;插座入口处须设置便于开启的防护盖,否则为失爆。 3、电源电压低于 1140V,插接装置缺少防止突然拔脱的联动装置。电源电压高于 1140V,插接装置上没有电气联锁装置。 3、隔爆型灯具应能超前切断电源,否则为失爆。灯具不应仅用一个螺钉安装;用吊环安装时,吊环可作为灯具...