科技创新导报2017 NO.17Science and Technology Innovation Herald工 程 技 术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 105三相三线有功电能计量装置所计电量大,其接线正确与否倍受电力贸易双方的重视,该文通过测量接入电能表的电压、电流及其相互间的相位、相序及接地点,进而画出六角图即可方便地判断误接线情况。该文主要讨论三相三线电能表错接线情况:假设三相电路对称,电流线和电压线没有相互接错,电压、电流回路没有断路和短路,三相电流没有接入电能表。这样,三相三线电能表的电压端钮共有6种可能的接法,其中,正相序有3种接法:a - b - c , b - c - a , c - a - b ;逆相序有3种接法:a - c - b , c - b - a , b - a - c 。电流端钮有8种可能的接法: a , c ; c , a ; a ,-c ;- a ,- c ;- a , c ;- c ,a ; c ,- a ;- c ,- a 。所以6组线电压和8组电流可组成48种接线方式其中1种是正确的,其余47种都是错误,会引起计量失准。