清洗地暖滤网,可以对阀门口的过滤网进行拆洗,特别是发现出水管不热而进水管热时,就应该考虑清洗过滤网。
4、但是地暖的滤网也只是起到最基本的过滤作用,并不能有效滤掉全部杂质,集中供暖系统外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物等杂质进入各户,存积在地热管内,还是会使地暖管内壁结垢产生阻塞、栓塞。因此当清洗了滤网也不能解决地暖不热的问题,那就需要考虑清洗地暖内壁了。
三、地暖滤网自己怎么清洗
1、首先要准备的工具是活动扳手或者是开口扳手一把,大小要与过滤器相匹配,准备一个接水的盆,以防止拆过滤器丝堵时水溅到地面上或者是柜子上。
2、准备好工具以后,就可以开始操作了。先把准备好的盆或者是桶放在分集水器前的过滤器下方,然后关闭过滤器前供水管道上的阀门以及过滤器后供水管道上的阀门(也可以是分集水器的回路控制阀门),接着使用扳手逆时针拧过滤器的丝堵,开始时轻轻拧开几丝,只要过滤器内有水流出即可,然后用盆或者桶接水,直到过滤器内没有水流出来为止。最后就可以拆下过滤器的丝堵,取出过滤器内的滤网。
3、取出滤网以后,先把滤网内的杂物清理干净,然后再把滤网拿到自来水水龙头下冲洗干净,检查滤网的孔,保证滤网的孔没有任何一个堵塞位置。当发现滤网的孔有很多都被堵塞而且清理不掉时,就需要更换滤网了。
4、滤网清理完成后,再把滤网安装回过滤器内,再把丝堵用手拧上,然后再使用扳手把丝堵沿着顺时针的方向拧紧就可以了,打开原先关闭的阀门,检查丝堵不漏水就代表过滤器的清洗全部完成了。