本文按照如下进行讲解:
1.选购空调时哪些是你需要了解的?
1.1 空调的工作原理是什么?
1.2 空调的压缩机是否需要重点关注?
1.3 空调冷媒(制冷剂)有哪几种?
2. 选购空调时哪些是你需要重点关注的?
2.1 节流装置:毛细管 OR 电子膨胀阀?
2.2 定频 OR 变频?什么是全直流变频?
2.3 如何看空调的能效比?
2.4 空调的能效等级如何选择?
2.5 空调的匹数如何选择?
3. 空调安装时哪些是你需要重点关注的?如何进行后期清洗?
3.1 空调安装时有哪些注意事项?
3.2 空调如何进行定期清洗?
4. 各大品牌空调有何特点以及如何挑选?
4.1 空调各大品牌各有什么特点?
4.2 壁挂机有哪些推荐?
4.3 立式柜机如何选择?
下面开始正文介绍,如果只想看空调推荐,请直接拉到第4部分,在这里也对推荐的空调进行了详细的介绍,而不是简单的罗列。

1.选购空调时哪些是你需要了解的?

1.1 空调的工作原理是什么?

在介绍空调之前,大家还是要简单了解一下空调的制冷和制热的原理,这样后面的东西理解起来才更加透彻,我尽量用最简洁最容易理解的方式来展现出来。
首先我们先来看一下空调的制冷原理,我特意制作了一个原理图(纯PPT制作),如下,左侧为室内机部分,右侧为室外机部分。图中将空调的四大件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置都画了出来,简单来说,空调的制冷过程就是一个能量转移的过程,把室内的热量搬运到室外,而期间的搬运工就是我们常说的冷媒。大家对照着图,看下面的四个过程,因为是一个闭环,我们从压缩机先说起:
低温低压的冷媒气体经过压缩机,变成高温高压的气体;
高温高压的冷媒气体进入室外机的冷凝器,冷凝成液体,并结合风机将热风吹向室外;
高压的液体经过节流装置,常见的主要为毛细管和电子膨胀阀,他们主要目的是节流降压,出来的状态变为了低压低温的液体;
低温低压的液体又经过室内的蒸发器,吸收热量,又变为了低温低压的气体。同时向室内吹入冷风,实现制冷效果。
上面是整个空调的制冷过程,而制热原理也基本一致,只不过是反过来,具体怎么实现制冷制热的切换呢,那就不得不提一下四通阀,就是下图这个装置,原理也是比较简单。
为了方便大家更直观的认识,我们拿我拆的这款美的智弧1P挂机来做为示意:
外机拆解:
进一步拆解(下面列了外机核心部件):
内机拆解:
进一步拆解(下面列了内机核心部件):

1.2 空调的压缩机是否需要重点关注?

压缩机是空调的最核心部件,所以压缩机对一台空调来说很重要。那可能就有朋友问,哪些压缩机的品牌性能好,能不能根据压缩机的品牌来挑选空调,首先先说结论,基本不太可能,下面来简单解释下:
1) 很多品牌都有自己的压缩机品牌,比如说格力空调压缩机主要是旗下品牌凌达压缩机;美的空调主要是自产的美芝压缩机,但也有很多品牌没有自己的压缩机品牌,比如,海尔就没有自己的压缩机品牌,有三菱的,有海立的,还有巴西恩布拉科。
2) 以上的压缩机品牌又不绝对,有时产能的问题,有可能同一个型号的空调压缩机都是不同的品牌,所以很难直接把空调和压缩机一一对应上。
3) 上面提到的主流压缩机品牌都还不错,所以没必要过多纠结压缩机的品牌。

1.3 空调冷媒(制冷剂)有哪几种?

前面我们在将空调的工作原理时,提到冷媒是热量转移的搬运工,整个空调的工作原理都是依靠冷媒的形态变化来释放或者吸收热量。那具体有哪几种冷媒,我们常说的含氟和无氟空调又分别是哪种冷媒。这里就给大家介绍下。
常见的空调冷媒有四种,分别为R22,R410A,R32,R290,下面分别给大家介绍下:
空调以前的制冷剂是R22,也就是我们经常说的氟利昂,它最大的缺点就是会破坏臭氧层,也正是因为这个原因,当前逐步被淘汰,只有一些以前的定频空调中才会有。
因为R22的不环保,所以需要寻找R22的替代者,这样便出现了R410A和R32。
R410A是由R32/R125各50%的混合物,在环保性能方面,优势在于不破坏臭氧层,但却容易造成温室效应,因此从环保角度来讲,也不是一个最佳的选择;从安全性能方面,R410A是不可燃的,因此安全性较高;
新冷媒R32,在环保性能方面,优势比较明显,不破坏臭氧层,温室效应较小。从环保方面,R32是一个不错的选择,但它也有一个明显缺点,那就是安全性能方面,具有低可燃性,并且在浓度达到一个数值时,R32是有可能爆炸的。这也是为什么经常听说很多空调安装师傅比较抵触R32,主要还是因为如果操作不当,有爆炸风险。
当前的变频空调里,R32已经逐渐多了起来。
这里也要提一下R290,在环保性能方面,很友好,不破坏臭氧层,而且基本无温室效应。但最大的问题就是可燃性和爆炸性,这也是后面重点攻克的一点。
总结一下:
R22由于不环保,已经逐步强制淘汰;
R410A作为过渡冷媒,不破坏臭氧层,却造成温室效应;
R32环保特性较好,但具有可燃性,已逐步成为冷媒的主力军。

2. 选购空调时哪些是你需要重点关注的?

上个章节主要讲一些最基本的原理,理解了这些才能更加透彻的理解下面要讲的知识点。本章节主要讲哪些是我们选购空调时需要重点关注,这一章节建议大家还是认真看一下。

2.1 节流装置:毛细管 OR 电子膨胀阀?

前面讲空调原理的时候,讲到了节流装置的主要作用,就是将冷凝器中出来的高压高温的液体来进行节流降压,节流即可以调节冷媒的流量;降压即可以将压力降至蒸发压力。
节流装置又分为毛细管、热力膨胀阀和电子膨胀阀,其中讨论最多的还是毛细管和电子膨胀阀,下面这两个就是,左侧是毛细管,右侧是电子膨胀阀。我下面简单介绍对比下,大家就知道两者有什么区别了。
毛细管:毛细管其实就是孔径很小(0.7-2.5mm)的铜管,其节流降压的原理就是高温高压的制冷剂流经毛细管时,突然孔径变小,因为阻力作用,制冷剂的压力和温度下降,达到节流降压效果。由于孔径是固定的,所以制冷剂流量无法调节;[1]
电子膨胀阀:电子膨胀阀的原理稍微复杂一些,简单来说就是有一个步进电机可以调节阀口的通流面积,从而调节制冷剂流量。[1]
因为电子膨胀阀的制冷剂流量可以调节,也就是可以适应不同的频率,制冷效果更加理想;而毛细管只能适应固定工况,主要用于定频空调。当然毛细管最大的优势就是价格便宜,所以有的商家就通过将电子膨胀阀换成毛细管来降本,但制冷的效果也会收到较大影响。
选购建议:电子膨胀阀>毛细管

2.2 定频 OR 变频?什么是全直流变频?

2.2.1 定频 OR 变频?
其实针对这个问题,大家也没过多纠结的,一般都会选择变频,主要下面几个原因:
1、 变频空调现在价格十分平民化,已经占据市场的绝大部分市场;
2、 变频空调会带来更舒适的体验,温度波动更小。
比如下面有专人对定频和变频空调进行了测试,两台空调测试条件完全一致,来进行定频和变频空调的出风口温度变化,很明显,定频的最高温度和最低温度差较大,为9.52℃,而变频空调的温差在4.42℃。显然温差越小,表征波动越小,人也会越感觉舒服。
作者:郭有智
来源:中关村在线
地址:https://jd.zol.com.cn/603/6037701_all.html
那有人问,变频的不也更加省电吗,为什么不提省电这个原因。其实,变频空调在耗电量上,不一定就比定频空调省电,也是看测试工况的,如果是短时间对比的话,定频反而更省电,因为刚开始工作时,变频空调会以很大的功率来工作,尽快的降低室内温度,所以前期耗电量是比较大的,如果长时间工作的话,综合来看变频更加省电一些,所以这个并不是绝对的。
2.2.2 什么是全直流变频?
我们在一些空调产品页上经常看到全直流变频的字眼,什么是全直流变频,和普通变频有什么区别。
我们先来看一下变频空调一共有几种分类:
交流变频:压缩机和室内外风扇电机都是交流的,目前基本都已停产。
直流变频:压缩机是直流变频,室内外的风扇电机均为交流电机
全直流变频:压缩机、室外风扇电机、室内风扇电机都是采用直流变频电机
也就是说,当前市面上的变频空调,要不就是直流变频,要不就是全直流变频。其实直流变频这个叫法也不是完全准确,因为直流不存在变频的说法,而是通过改变电压来调节转速的。全直流变频相对于直流变频优势明显,一般在一级能效的空调中会使用。但全直流变频空调也需要得到很好的控制才能将优势发挥出来。
选购建议:变频>定频;全直流变频>直流变频

2.3 如何看空调的能效比?

我们经常听到能效比这个词,很多朋友大致能猜到它是什么意思,但具体是什么含义可能不是特别确定,这里我们先来介绍下这个概念,大家还是需要了解下,因为后面在讲到空调匹数选择时也会涉及到空调的能效比。
能效比,即能源转换效率,又分制冷能效比(EER)和制热能效比(COP),我们常看的主要还是制冷能效比。能效比,换句话说更容易理解,也就是单位耗电量下的制冷量。能效比越高,也就表示相同的制冷量下,更加省电。
除了制冷能效比(EER)和制热能效比(COP),其实我们在产品页上一般看到的都是APF:
APF,全年能源消耗率,也就是空调制冷制热量和耗电量的比值。所以APF是综合考虑了制冷和制热,是比较全面衡量空调耗电量的参数。

2.4 空调的能效等级如何选择?

聊完了能效比,我们再来聊一下能效等级。
我们买空调时,除了制冷或者制热效果好不好以外,还有比较关心的是不是省电。每个空调都会标注一下自己的等效等级,尤其近期还标注的是新一级等级,那到底怎么个新法,我们来一起看一下。
早在1989年就出来了第一版空调标准,而最新一版标准是在2020年7月1号正式实施。相比于上一版国标,进行了很多变化,例如定频变频合并,能效等级由以前的三级变为了五级,并且要求更加严格。
下面是新旧两版标准的对比:
新版的国标,能效等级更加严格,对各大厂商也是一大挑战。
那我们作为消费者,到底要不要关注能效能级,这里的答案是肯定的,能效等级很重要,
原因如下:
能效等级越高,综合耗电量越小,更加省电;
要想达到更高的能效等级,空调的很多核心零部件都需要优化和升级,因此也表征着更优的性能和质量。
因为新国标刚开始实施,很多还都是以老版国标来划分能效等级的。大家在选购时,如何识别新国标呢,在这里简单给大家说一下,如果是新国标机型,产品页上基本都会强调新国标,如果没有提到新国标,那基本可以认为是老国标了。这是比较简单的推断,当然如果想确认,可以看能效等级标识,最下方会写“依据国家标准:GB21455-2019”,看到2019,就是2019年制定的新国标了。