雨水收集池,就是将雨水进行收集后,对收集的雨水进行净化处理后达到使用标准的系统,目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。
访问量:
近几年根据环保要求,各地工厂企业都开始建设雨水收集池搭建雨水收集系统,从而进行水资源的高效利用以达到对人类可用淡水资源开源节流的作用,那么它的原理什么呢,为什么它能起这么大的作用么,建造过
程有没有设计标准以供参照呢?
雨水收集池的原理
雨水收集池,就是将雨水进行收集后,对收集的雨水进行净化处理后达到使用标准的系统,目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。
1:弃流过滤系统:
来至屋面、路面雨水掺杂着大量泥沙和污物,需要将它们与雨水分离开来的装置就叫弃流过滤装置。雨水初期含有污物较多,这部分雨水不适合我们收集存储,需要将这部分雨水直接排除,我们就需要弃流装置,下
雨中期尽管污物相对较少,当时我们还需要对较大的杂物进行隔离,分离杂物沉淀泥沙的装置我们叫截污提篮装置。
2:储水系统:
蓄水收集后需要将它们存储起来,由于传统的水泥池、玻璃钢池等都存在着这样,那样的泄漏维护不便问题,新型PP储水模块池,就有抗压能力强,施工方便,储水能力强,抗老化等特点深收市场的欢迎,也是目
前雨水收集中储水池应用的最多的工艺。
3:净化系统:
根据对回收的雨水使用目的不同,我们需要对收集存储的雨水进行消毒、过滤泥沙等净化处理,达到城市普通用水的水质要求,通常我们会采用紫外线消毒器、地埋式一体机等净化过滤。
雨水收集池的设计规范
1.根据雨水资源的潜力。
雨水资源潜力可分为理论潜力和可实现潜力等。建设用地内雨水资源理论潜力应为该用地上的降雨总量,是雨水资源量的最大值。建设用地内雨水资源可实现潜力是指通过现有的入渗和收集回用等方式和技术,可从
雨水资源中开发利用的最大量。雨水利用规模应与雨水资源的潜力相匹配。
2.根据当地利用雨水的能力。
因城市用水量远远大于城市地面上的降雨量,所以建设用地内耗用雨水的能力大于雨水资源潜力。也就是说,建设用地内可资源化的雨水都能够通过入渗和回用丽被消耗掉。这样,在确定雨水利用工程的整体规模过
程中就不再认为雨水消耗能力具有制约作用。
3.根据雨水自然循环特征。
雨水在自然界循环过程中,