旁站监理方案 1 旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织 专业监理工程师编制并监督执行。 1.2、现场监理人员在总监的指导下,负责具体实施。 2 旁站范围及内容 旁站监理是指在施工过程中,监理人员对建筑工程的关键部位、关键 工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。 2.1、土方回填 ⑴ 旁站部位: ① 基坑基槽回填 ② 场内道路范围内的管沟、坑池回填 ⑵ 旁站工序: 上述范围内每步回填及碾压后的密实度检测全过程。 密实度实验必须 由有资质的实验室独立完成。在实验前 24 小时,承包商必须书面通 知监理。 2.2、灌注桩砼浇注 旁站部位及工序: 每根桩浇注砼的全过程。 旁站人员应做好如下工作: ⑴ 记录砼搅拌车进场时间和离场时间。 ⑵ 记录每根桩的灌注开始时间和完成时间。 ⑶ 检查并记录砼的摊落度数据。试块留设情况。 ⑷ 检查导管是否接头是否漏气、漏水。接头处的橡胶密封圈是否老 化。导管是否撞瘪,变形,管内是否有异物。不符合要求的导管不得 使用。 ⑸ 检查料斗容积是否满足初惯量的要求。 ⑹ 检查球塞是否满足要求。 ⑺ 检查搅拌车和其他工具、人员是否能满足连续施工的要求。 ⑻ 随时监测砼灌注和导管提升情况。保证导管在砼中合适的埋深, 作到勤提勤拆。 ⑼ 观察有无异常,如出现异常,马上报告。 2.3、土钉墙 ⑴ 旁站部位及工序: ① 土钉安装及注浆全过程。包括:插钢筋、注浆、设垫板。 ② 土钉基本抗拔力实验和验收抗拔力实验全过程。 2.4、基础结构及防水砼 ⑴ 旁站部位:全部基础结构砼和防水砼。 ⑵ 旁站人员应检查并记录如下工作: ① 砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。对大体 积砼如果分层浇注, 要记录两层之间的时间间隔并确认在下层浇注时 上层是否已超过初凝时间。 梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位 是否会形成冷缝。 ② 检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ③ 不同强度等级和不同抗渗等级的砼有无错浇现象。 ④ 砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。 ⑤ 下次浇注前施工缝是否已按要求处理。 ⑥ 抽查砼摊落度情况,记录试块流设情况。 ⑦ 有无其他异常,如出现,立即报告。 2.5、卷材防水层细部构造处理 ⑴ 旁站部位:屋面、卫生间、有防水要求的工作间、地下室等部位 卷材防水细部。如:转角、收口、与雨落管管口相接处、与管道相接 处、予留洞口处等。 ⑵ 现场应做的工作并作好记录: ① 检查基层是否符合要求。 ② 施工人员是否持证上岗。 ③ 工程材料是否与监理批准的材料一致。 ④ 铺贴方法、顺序、搭节长度、与墙体连接等方面是否符合相关要 求。 2.6、主体砼浇注 ⑴ 砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。梁板砼 浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。 ⑵ 检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ⑶ 不同强度等级的砼有无错浇现象。 ⑷ 砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。 ⑸ 下次浇注前施工缝是否已按要求处理。 ⑹ 抽查砼摊落度情况,记录试块留设情况。 ⑺ 有无其他异常,如出现,立即报告。 2.7、给排水工程旁站监理的内容有:防水套管安装、穿墙、穿板管 道与套管的捻口。室外管网回填土;设备(水泵)安装、基础浇筑; 阀门及给水系统水压强度和严密性试验;排水系统闭水、灌水、通水 和通球试验;水箱的满水试验;管道冲洗、消毒;阀门和喷头试验; 单机调试和系统调试;消防管道还必须同时由专业单位验收合格。 2.8、电气工程方面旁站监理的内容有:变压器吊装和较重的高低开 关柜的吊装;变压器、高低压开关柜的耐压试验和调试;电梯主机的 基础砼浇灌。电梯系统调试和验收;动力配电系统、照明系统的耐压 试验和验收;火灾报警系统的调试、联动调试和验收;智能系统的调 试及综合布线系统测试和验收;通电试验;防雷电阻的摇测等。 2.9、通风空调工程方面旁站监理的内容有:冷冻、冷却水管试压; 消防与排烟,正压通风联合测试;主机房、水泵、水塔单独及联合测 试。 3 旁站程序 说明: 3.1、承包商必须根据本监理方案的要求,在需旁站监理的部位施 工前 24 小时书面向监理报告。如果不报,擅自施工,监理将发停工 令,停止施工,责令整改。 3. 2、收到承包商的报告后,监理工程师应立即检查确认是否已具 备施工条件。检查内容为: ⑴ 上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。 ⑵ 施工方案是否已经监理批准。 ⑶ 施工设备、人员、材料等是否到位。 ⑷ 安全设施是否符合相关要求。 ⑸ 是否有影响施工的其他因素。 在以上条件均满足后,监理工程师应书面回复承包商,同意施工,并 明确旁站人员姓名和到场时间。 3.3、旁站人员在现场需检查的内容: 详见旁站人员职责 3.4、现场问题的处理方法: ⑴ 旁站人员发现承包商有违反设施工规范和施工方案的,有权责令 承包商现场整改。并作好现场记录。 ⑵ 发现其施工活动已经或着可能危及工程质量的或有重大安全隐患 的,应及时报告监理工程师和总监理工程师。由总工程师下达局部暂 停施工指令或采取其他应急措施。 承包商在接到通知后应立即停止施 工,并妥善保护现场。如有重大安全隐患,必须尽快疏散全部施工人 员。 ⑶ 承包商质检人员必须在场跟班,如无故不到,旁站人员可按本条 第(2)款处理办法处理。 ⑷ 如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑,应暂停使用并进行必 要的检验和检查,承包商应给予积极配合。 4 旁站人员职责 4.1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施 工机械、建筑材料准备情况。 4.2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案和工 程建设强制性标准情况。 4.3、核查进场建筑材料、建筑购配件、设备和商品砼的质量检验报 告等。 并可在施工现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第 三方进行复验。 4.4、作好旁站监理记录和监理日记。保存旁站监理原始资料。 5 旁站监理工作纪律 5.1、旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的 工序实施旁站。不得无故不到,也不得擅自改变旁站内容。旁站期间 不得从事与工作无关的活动。 5.2、对来自于承包商的任何违规行为必须及时予以制止,必要时要 根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。 不得徇私舞弊,包庇纵容,更不得为不正当利益与承包商串通弄虚作 假。 5.3、必须如实、准确的填写旁站监理记录。