每一台污水提升器中均会选用一台或二台潜水排污泵,在水泵的技术参数铭牌上均会对这台水泵的技术参数进行标识,其中有一个比较重要的指标就是电机的绝缘等级。市面上的污水提升器所用电机的绝缘等级大多数都为:B级或F级,只有个别厂家的污水提升器配备的电机的绝缘等级达到H级。
那么什么是电机的绝缘等级呢?绝缘等级的意义是什么呢?绝缘高在实际使用过程中又什么效果呢?下面我们就这些问题做个普及:
一、	什么是电机的绝缘等级
绝缘等级是指电机绕组采用的绝缘材料的耐热等级。电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度)。电机运行时,绕组最热点的温度不得超过下面表中的规定,否则会引起绝缘材料加速老化,缩短电机或变压器的寿命;如果温度超过允许值很多,绝缘会损坏,导致电机或变压器烧毁
等级
最高允许温度℃
绕组温升限值K
性能参考温度℃
A
允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能
电机温升说明:电机某一部分的温升为该部分温度冷却介质温度之差,单位为K。电机温升包括定、转子绕组温升,定、转子铁心温升;集电环温升及轴承允许温度(前面已作说明)。
B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为:
B级时≤120℃(环温40℃+温升80)