6.1正常工作条件 6.1.1周围空气温度 a)上限值,不 超过+40; b)下限值,不低于 c)24h平均值,不超过+35。 注:周围空气温度下限值为一10‟C及以下,周围空气温度上限值超过+40。C的工作条件,由具体产品另行规定。 6.1.2海拔 接触器安装地点的海拔不超过2 000m,但电压1 200V以上的接触器为不超过1 000m。 6.1.3大气条件 空气的相对湿度在最高温度为+40。C时不应超过50%,在较低温度下允许有较高的 相对湿度,例如20。C时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 6.1.4污染等级 接触器的污染等级规定为3级,但也可规定为其他污染等级,这取决于接触器所处的影响绝缘的所 有因素的微观环境,也会影响到接触器电气间隙及爬电距离的选定。 6.2安装条件 6.2.1安装类别(过电压类别) 接触器安装类别指定为I类,但也可规定为其他类别。 6.22安装要求 接触器的安装要求由具体产品标准规定。 7标志、运输和贮存 7.1标志 接触器的标志应字迹清楚,易于识别,并不会因日久而模糊不清。 JB,r7122—.2007 标志的内容包括: a)制造厂厂名或商标; b)产品 名称、型号和出厂年月(或编号); c)产品符合的 标准编号; d)额定工作电压和额定绝缘电压; 使用类别和额定工作电流(或额定功率):f)额定 频率(如50Hz,50Hz/60Hz); g)额定工作制 (如断续周期工作制及其级别); h)安装类别; 短路保护电器的型式和最大额定值;j)额定控制 电源电压和(或)电流种类和频率l k)额定压强及 其允许变化范围; 1)其他有关数据、资料和标志。 应根据上述各项选取有关标志,若不能标明以上全部数据,则为了 能从制造厂获得有关的全部数据 资料。上述a)、b)、c)三项必须标志在接触器上。最好标志在铭牌上,如有可能,铭牌上应同时标志 护接地端子(见GB14048。l—2006中7。1.9.3)。 7.2安装、维修和使用说明书 GB 14048.1—2006中5.3适用。 7.3运输和贮存条件 GB 14048.1—2006中6.2适用。补充下述规定: a)温度下限为-25"C; b)温度上限为+55。 8结构和性能要求 8.1结构要求 8.1.1材料 GB 14048.1—2006中7.1.1适用。 8,1.2载流部件及其连接 GB 14048.1—2006中7.1.2适用。 8.1.3电气间隙和爬电距离 接触器推荐采用以额定冲击耐受电压及安装类别来确定电气间隙,以额定 绝缘电压(或实际工作电 压)、污染等级和绝缘材料组别来确定爬电距离。 对具体产品标准中已规定额定冲击耐受电压值的接触 器,其电气间隙和爬电距离的最小值按GB/T 16935.1~1997中3.1.5及3.2.3的规定。 对具体产品标准中未规定额定冲击耐受电压值的接触 器,其电气间隙和爬电距离值按本标准中附录 A的规定。 有关绝缘材料组别的划分及其相比电痕化指数(CTI)的规定见GB,q"4207。 以上规定不包括真空灭弧室内部。 8.1.4接线端子 JB,r7122—_2007 接线端子做成可以用螺钉来连接导线,也可用弹性连接或其他等效措施与导体连接,以确保持久地 维持必要的接触压力,且不会损坏导线和端子。