普通住宅水力计算表使用参数设置 户数(个) 每户卫生生洁具的数量 洗脸盆 坐便器 浴缸 洗涤盆 洗衣机 淋浴 净身盆 预留 300 2.5 住宅当量计算表单位名称 工程项目 设计编号 户数 洗脸盆 坐便器 浴缸 洗涤盆 洗衣机 淋浴 净身盆 预留 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 数量 当量 合计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 当量 小计 Ng 0.005.70 0.75 0.5 1.2 0.750.5 户数每户 用水量 时不均 最大小 当量 Qg(L/S) 设计秒流 标准 匀系数 时用水 合计 量取值 人数 Kh Ng Qg(L/S) 3.5300 2.5 0.03 5.70 2.665 0.0165 0.49 0.49 25 1.2 1.01 25 1.01 43.36 使用说明:只允许在黄色表格部分输入参数(否则会破坏表格公式),表格会自动计算"总当量","最大小时用水量","U ","ac","U","设计秒流量","理论管径","流速"。 但是要注意:1)“理论管径”取值符合规范最低要求,您也可以在“手工调整管径”中修改管径并获得相对应的流速;2)“计算流速”根据公式计算得到,与规范给出对照表 中数据不完全相同,一般情况下大于规范对应的流速,即使表格中“计算流速”大于“最大理论流速”,也可视为安全;3)按规范当Ng达到某值(即超规范限定值),Qg取“最大小时用水量 L/S”为“设计秒流量”,即当Qg>40L/S,则以“最大小时用水量”为“设计秒流量”。 公式设计参数:1)管径最大允许流速对照值:DN15~20—V1.0,DN25~40—V1.2,DN50~70—V1.5,DN80以上—V1.8;2)钢管流量与管径对应值:0- 0.16L/S——DN15;0.16-0.30L/S——DN20;0.30-0.60L/S——DN25;0.60-1.1L/S——DN32;1.1-1.5L/S——DN40;1.5-3.0L/S——DN50;3.0-5.0L/S——DN70;5.0- 8.5L/S——DN80;8.5-14L/S——DN100;3)塑料管流量与管径对应值:0-0.20L/S——DN15;0.20-0.30L/S——DN20;0.30-0.60L