功率70KW,电压380VAC时,如果使用的设备是电动机,功率因数一般为0.85,这样电流为125A,电机距离控制柜小于100米,电机三相电缆要50平方,距离大于100米,电机三相电缆要70平方,而进线电缆要稍大电机一些,零线和地线可以稍细一些,而总功率最大是70KW,那么电机的功率就小于70KW,其它设备一般功率因数可以认为是1,这样总电流就要小于125A,进线选择70平方是可以的,无论远近都能满足要求,总空开选择200A是可以的。