一、不同结构型式换热器特点二、管壳式换热器设计参数确定三、管壳式换热器材料选取四、管壳式换热器结构设计五、管壳式换热器强度计算一、不同结构型式换热器特点二、管壳式换热器设计参数确定三、管壳式换热器材料选取四、管壳式换热器结构设计五、管壳式换热器强度计算主要内容 ●固定管板式换热器固定管板式换热器的型式见下图:固定管板式换热器的主要特点:结构简单、紧凑、没有壳程密封的问题,而且往往是管板兼作法兰。其适用于:a)管、壳程温差较大,但压力不高的场合(因为温差大,要加膨胀节,而膨胀节耐压能力差,GB16749《压力容器波形膨胀节》中规定设计压力不大于6.4 MPa );b)管、壳程温差不大,而压力较高的场合;c)壳程无法机械清洗,故要求壳程介质干净;或虽会结垢,但通过化学清而能去除的场合;d)布管多,锻件少,一次性投资低;但不可更换管束,整台设备往往由换热管损坏而更换,故设备运行周期短。