1.垂直荷载的计算
式中 G—导线或避雷线的垂直荷载,N;
g—导线或避雷线的垂直比载(g1或g3),N/m·mm2;
S—导线或避雷线截面,mm2;
—垂直档距,m;
Gj—绝缘子串总重量,N。
无论是安装情况或断线情况,一般需有工作人员在杆塔上作业,因此在计算安装情况及断线情况荷载时,应考虑工作人员在杆塔上作业的附加荷载。此外,还应考虑提升导线时冲击系数1.1-1.2。
2.水平荷载
(1)杆塔风压荷载。当风向与线路方向垂直时,杆塔风压荷载按下式计算
式中Pp—风向与线路方向垂直时的杆或塔身风压,N;
v—设计风速,m/s;
C—风载体形系数,对环形截面电杆取0.6,矩形截面杆取1.4,角钢铁塔取1.4(1+η),圆钢铁塔取1.2(1+η);
F—风压方向杆、塔身侧面构件的投影面积m2;
η—空间桁架背面的风压荷载降低系数。
同理,导线、避雷线风压荷载的计算风速也按其悬挂平均高度进行修正。
(2)导线、避雷线的风压荷载为:
式中 P—导线或避雷线的风压荷载,N,
θ—线路转角(°);
g—导线或避雷线的风压比载,N/m·mm2;
—水平档距(断线时,断线相计算水平档距取
/2),m;
—绝缘子串风压(工程计算中常忽略),N。
3.杆塔荷载及倒拔校验
(1)杆塔荷载校验 荷载校验可用下列三种方法。
1) 铁塔荷载图校验
计算出杆塔实际承受的荷载与所选杆塔的设计荷载图相比较,不超出杆塔允许荷载即为合格。在计算实际荷载时有时可不全部计算,而只计算起控制作用的水平风荷载和垂直荷载。
铁塔荷载图如图1所示。
2) 钢筋混泥土杆塔最大弯矩校验
有的钢筋混泥土电杆给出允许最大弯矩。可计算出杆塔实际承受最大弯矩,不超过允许值并略有裕度即校验合格。
3)水平档距、垂直档距校验
有的杆塔给出杆塔使用导线截面、气象条件和设计杆塔时所用的设计水平档距及垂直档距。这时,如果所设计线路与杆塔使用条件相符,只要实际水平档距、垂直档距相应小于设计水平档距、设计垂直档距,即校验合格。
水平档距可根据定位以后的平断面图中量出或算出。
从平断面图上量出的垂直档距是最大垂直弧垂时的垂直档距,而不一定是校验条件的垂