2.1 JP 柜技术参数 JP 柜技术参数见技术规范专用部分的标准技术参数表。 2.2 通用要求 JP柜体应采用不锈钢亚光处理(型号为:201),不锈钢板标称厚度不得小于1.5mm。 柜体采用对开门,共4 门,采用不锈钢铰链,大尺寸柜体内加装加强筋。 JP柜应分为总进线开关室、计量室、配电室、无功补偿室,并相对独立。在计量室预 留自动化电网所需设备的位置,计量室封闭,不装计量TA,预留计量TA 空间位置,不装电压表、 电流表,不留观察窗。 总进线刀开关进线侧装浪涌保护器,浪涌保护器前装空气开关,负荷侧装氧化锌避雷器,避雷器独立接地。配电室在综合保护器出线侧装接线排。 JP柜相序按面对柜体正面从左到右排序为A、B、C、N。 JP柜用新型防雨锁,锁加防撬功能(海友MS-172-1 型),计量室单独设锁。柜内装检 修照明灯,在配电出线室正门装行程开关来控制灯的闭合。 箱体通风设计:上下左右通风,具有防止小动物进入设计。进出电缆采用紧缩套工艺,用PG 系列电缆螺旋接头,由制造厂家根据变压器容量合理配置。 JP柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子应有一紧固螺 钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于 10mm。接地连接点应标以清晰可见 的接地符号; JP柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。JP 柜正门内侧应有用铝合金板制作的清晰明显的 主接线示意图。 10. 铭牌的要求 铭牌应为铝合金或不锈钢材质且应用中文蚀刻,柜体正反两面制作铝合金警示牌,均用铆钉固定。 给出下列数据:额定电压、额定频率、无功补偿容量、额定容量、防护等级。