在日常生活中我们经常看到家用电器有的用两根线,有的用三根线,家用电器用两根线的,其中一根是火线,另一根是零线。家用电器用三根线的,除了火线和零线外还有一根黄绿双色接地线。说到零线和地线能不能接在一块使用,这就要对我们现阶段接地的方式有所了解了。
零线和地线能不能接在一起的判断
我以自己所在单位的供电线路为例子,我所在单位有三相电气设备,也有单相电气设备,因此所供电的线路中要有380V的动力线,也要有220V的照明线。这就要求从10KV变压器引出的供电线路方式是四根线才行,其中三根线是从三相变压器次级的三根绕组中引出来的,我们称这三根线是火线,它们之间是380V的电压。
我们看到在实际应用中,不论是380V的三相电气设备,还是220V的单相电气设备,都有一根黄绿双色线。特别是220V单相电气设备中,它的工作线路是用一根火线和一根蓝颜色的零线所形成的220V电压进行供电,另外还有一根黄绿双色线,我们叫它接地保护线。在一般用电单位都是采用三相四线制进行供电的,在供电线路中所使用的工作零线和地线,其实都是从10KV供电变压器次级星形绕组公共点引出的一根线,我们在三相四线制供电系统中这根线既可以作为工作零线,又可以作为保护接地线,我们给它起个名字叫PEN线。