16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A

全部个回答

麻辣de火锅 昨天15:38
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。
帅哥啦阿妹 昨天18:35
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝内线其安全载流量为其截面容的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。
静静的娇儿 昨天6:57

更多问题

16平方电线可以带32千瓦。 【平方】 读音:píng fāng 释义:①指数是2的乘方; ②指平方米
16平方线约可载90安电流,推算单相用电器约合20KW,三想用电器约合45KW。根据具体条件确定具体数值,不同工况差异较大
没有90平方的铝线,最接近的是95平方的铝线。。