煤气 设施停煤气检修时,应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。电 除尘器应设有放散管、蒸汽管、泄爆装置XXXX 密封蝶阀不能作为可靠的隔断装置,只有和水封、插板、眼镜 阀等并用时才是可靠的隔断装置。煤气管道的直管段要安装特制的补 偿器来吸收管道的轴位移量。填料补偿器在使用填料静密封的条件下, 吸收煤气管道的轴向位移。空气呼吸器是一种自给开放式的正压式空 气呼吸器。鼓型补偿器适于较高压力的管道。煤气管理室及煤气房所应挂有煤气工艺流程图,图上标明设备编号。炉子点火时,炉内燃烧 系统应具有一定的负压,点火时必须是先给煤气后点燃火种X。填料 补偿器可以在室内使用,但不适用于较高的压力。赋予企业生产现场 带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命 令的间接决策权和指挥权。插板不是可靠的隔断装置。煤气大量泄漏 引起着火时,应采用关阀降压、通入蒸汽或氮气灭火。对于小于D800 的管道进行单面连续焊接,必须保证根部焊透。