电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
单芯的300平米的铝线可以承受740A(25摄氏度),根据不同的环境有区别。
铜芯电缆的载流量要看安装环境,不能粗略估算。
1、穿管敷设在绝缘墙内或直接敷设在绝缘墙内:安全载流量为367A。
2、电缆敷设在墙壁上或楼顶、天花板上:安全载流量为530A。
3、电缆埋设在地中或电缆敷设在导管内:安全载流量为407A。
导线载流量的计算口诀
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25,35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。