本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。 1.手动负载转换 在逆变器输出和旁路电源之间的手动负载转换可以从控制面板上启动。利用逆变器输出和旁路静态开关进行转换,可以做到负载供电不中断。 2.自动负载转换 如果一个过载或短路持续时间超过了逆变器的输出能力,或者由于有一个将会影响输出电压的故障存在,则在逆变器输出和旁路电源之间的自动负载转换将会自动启动。由过载引起的转换,在负载返回到逆变器电源额定容量以内时,将会自动将负载反向转换回逆变器。 3.反馈保护 静态旁路应配备检测和控制电路,与外部的机械开关设备一起使用,以便在旁路静态转换开关的固态器件有短路时,利用机械开关切断旁路电源线。这个要求的目的是防止当正常电源断开时,在配电系统上电击的危险。此外,当UPS工作于蓄电池方式时,这个外部机械开关可以防止UPS电源反馈到旁路配电电路。 4.内部维修旁路 为了使UPS全部关断电源进行维护,需要有可以提供从旁路电源到关键负载的另一个通道,这就是维修旁路。如果维修旁路开关在逆变器关断之前闭合,维修旁路联锁电路应起动静态旁路电路以防止在逆变器和旁路电路之间的交叉馈电。 5.负载母线同步器(LBS) 每个UPS模块都应配置负载母线同步器(LBS)以保证两个独立的UPS系统(或并联系统)保持同步,甚至当UPS系统工作于不同的工作方式(旁路、逆变器、蓄电池)时。LBS应与静态转换系统一起使用,以获得支持单电源输入负载的双母线系统。 6.蓄电池断路器(BCB) 每个UPS模块都应有适当容量的断路器,用以隔离UPS设备和蓄电池。蓄电池断路器应安装在离UPS设备和蓄电池尽可能近的地方。