组内容描述组别 代码 中文名称 设定内容 出厂设定 启动数据 9901 语言选择 9902应用宏选择 6=PID 7=PFC 15=SPFC 9905电动机额定电压 按电动机铭牌标称值 9906 电动机额定电流 9908 电动机额定转速 运行数据 128 供显示参考 130 供显示参考 1002 6=DI6 1003转动方向选择 给定选择1102 7=EXT2 110619 继电器输出 1401 31=PFC 31 1402 31=PFC 31 1403 系统控制1601 运行允许 2=DI2 1604故障复位 7=START/STOP 限幅与保护2007 最小频率 25Hz 25Hz 2008 最大频率 50Hz 50Hz 加减速时间 2201 加减速曲线选择 220210S 10S 2203 10S 10S 电机控制 2601 磁通优化 40012.5 2.5 4002 积分时间 3.0S 3.0S 4010 给定值选择 19 4011 压力设定 100%=1.6MPA 现场需要 4016 1=AI1 4022睡眠选择 4023睡眠频率 30Hz 4024 睡眠延时 60S 60S 4025 睡眠唤醒偏差 4% 4% 8115 30S 8116 20S 8117 辅泵数量 8118自动切换间隔 12h 12h 8119 自动切换范围 80% 80% 8120 内部锁定 4=DI4 8123PFC 1=PFC 8127电机数量 组内容描述组别 代码 中文名称 设定内容 出厂设定 启动数据 9901 语言选择 9902应用宏选择 6=PID 7=PFC 15=SPFC 9905电动机额定电压 按电动机铭牌标称值 9906 电动机额定电流 9908 电动机额定转速 运行数据 128 供显示参考 130 供显示参考 1002 6=DI6 1003转动方向选择 给定选择1102 7=EXT2 110619 继电器输出 1401 31=PFC 31 1402 31=PFC 31 1403 系统控制1601 运行允许 2=DI2 1604故障复位 7=START/STOP 限幅与保护2007 最小频率 25Hz 25Hz 2008 最大频率 50Hz 50Hz ACS510变频器参数设置表 KPK-2 99组0=英文 1=中文 01组PID调节器1的给定值 PID调节器1的反馈值 启动,停止指令输 10组外控(EXT2)命令 1=FORWARD 外控2给定选择19=PID输出 14组 继电器输出1 继电器输出2 继电器输出3 4=FAULT(故障) 16组20组22组0=未选择 加速时间1 减速时间1 26组0=禁止 2=平方形PID控制 40组PID增益 19=内部 ACT1输入选择 7=内部 30Hz(根据恒压值可调) PFC控制 81组 辅泵起动1延时 5S-30S可调 辅泵停止1延时 5S-30S可调 要将变频器置于远程状态(LOC/REM)=REM ACS510变频器参数设置表(温控) 99组0=英文 1=中文 01组PID调节器1的给定值 PID调节器1的反馈值 启动,停止指令输 10组外控(EXT2)命令 1=FORWARD 外控2给定选择19=PID输出 14组 继电器输出1 继电器输出2 继电器输出3 4=FAULT(故障) 16组20组 加减速时间 2201 加减速曲线选择 220210S 10S 2203 10S 10S 电机控制 2601 磁通优化 40012.5 2.5 4002 积分时间 3.0S 3.0S 4010 给定值选择 19 4011 压力设定 100%=1.6MPA 现场需要 4016 1=AI1 4022睡眠选择 4023睡眠频率 30Hz 4024 睡眠延时 60S 60S 4025 睡眠唤醒偏差 4% 4% 8115 30S 8116 20S 8117 辅泵数量 8118自动切换间隔 12h 12h 8119 自动切换范围 80% 80% 8120 内部锁定 4=DI4 8123PFC 2=SPFC 8127电机数量 22组0=未选择 加速时间1 减速时间1 26组0=禁止 2=平方形PID控制 40组PID增益 19=内部 ACT1输入选择 7=内部 30Hz(根据恒压值可调) PFC控制 81组 辅泵起动1延时 5S-30S可调 辅泵停止1延时 5S-30S可调 PID旁路 要将变频器置于远程状态(LOC/REM)=REM