实验一 流体流动阻力测定 1.在对装置做排气工作时,是否一定要关闭流程尾部的出口阀?为什么? 答:是的。理由是:由离心泵特性曲线可知,流量为零时,轴功率最小,电机负荷最小,起 到保护电机的作用。 2.如何检测管路中的空气已经被排除干净? 答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。关闭出口阀后,打开 U 形管 顶部的阀门,利用空气压强使 U 形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空 气已被排除干净。 3.以水做介质所测得的 ? -Re 关系能否适用于其它流体?如何应用? 答:(1)适用其他种类的牛顿型流体。理由:从???(Re,? / d) 可以看出,阻力系数与流 体具体流动形态无关,只与管径、粗糙度等有关。 (2)那是一组接近平行的曲线,鉴于 Re 本身并不十分准确,建议选取中间段曲线,不宜用 两边端数据。Re 与流速、黏度和管径一次相关,黏度可查表。 4.在不同设备上(包括不同管径),不同水温下测定的 ? -Re 数据能否关联在同一条曲线上? 答:只要 ?/d 相同, ? -Re 的数据点就能关联在一条直线上。 5.如果测压口、孔边缘有毛刺或安装不垂直,对静压的测量有何影响? 答:没有影响.静压是流体内部分子运动造成的.表现的形式是流体的位能.是上液面和下液面 的垂直高度差.只要静压一定.高度差就一定.如果用弹簧压力表测量压力是一样的.所以没有 影响。 实验二 离心泵特性曲线测定 1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门? 答:由离心泵特性曲线可知,流量为零时,轴功率最小,电机负荷最小,起到保护电机的作 用。 2.启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什 么? 答:(1)离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转却不排水;(2)泵不启动可能是电 路问题或泵本身已经损坏,即使电机的三相电接反,仍可启动。 3.为什么用泵的出口阀门调节流量?这种方法有什么优缺点?是否还有其他方法调节流 量? 答:(1)调节出口阀门开度,实际上是改变管路特性曲线,改变泵的工作点,从而起到调节 流量的作用;(2)这种方法的优点时方便、快捷,流量可以连续变化;缺点是当阀门关小时, 会增大流动阻力,多消耗能量,不经济;(3)还可以改变泵的转速、减小叶轮直径或用双泵 并联操作。 4.泵启动后,出口阀如果不开,压力表读