十五、为什么根据工作电流选取变频器,更能使其安全工作? 答:选择变频器时,通常以电动机容量和电动机的工作状态为依据,由于变频器输岀回路是逆变电路,其 输岀电流的过载能力很差,因此,当电动机的额定电压选定后,选择变频器容量主要是核算变频器的输岀 电流,输岀电流满足了要求,变频器就可以安全工作了。 十六、是否每台变频器都必须加装电磁选件? 答:是的。 十七、为什么要把变频器与其他控制部分分区安装? 答:抑制变频器工作时的电磁干扰。 .变频调速的基本原理答:交流电动机的同步转速 续地改变异步电动机的供电频率fl,就可以平滑地改变电动机的同步转速和相应的电动机转速,从 而实现异步电动机的无级调速,这就是变频调速的基本原理 .试述变频调速系统的优点。答:变频调速的优点主要有: 通过调节电压和频率的关系方便的实现恒转矩或者恒功率调速。3.比较电压型变频器和电流型变频器的特点。 比较项目 电压源 电流源 直流回路滤波环节(无功功率 缓冲环 电容器电抗器 输岀电压波形 矩形波 决定于负载,对异步电机负载近似为正弦波 输岀电流波形 决定于负载的功率因数,由交 波分量矩形波 输出阻抗 回馈制动须在电源则侧设置反并联逆变 方便,主电路不需要附加设备调速动态响应 较慢 适用范围多电机拖动,不可逆拖动,稳 频稳压 电源 单电机拖动,频繁加、减速情况下运行,可 逆拖动 )变频器的保护电路是通过检测主电路的电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生过载或过电压等异常时,为了防 止变频器的逆变器和负载损坏,保护电路可使变频器中的逆变电路停 止工作或抑制逆变器的输岀电压、电流值。 (2)变频器控制电路中的保护电路可分为变频器保护、负载保护和其它保护: 变频器保护有:瞬时过电流保护;过载保护;再生过电压保护;瞬时停电保护;接地过电流保护;冷 却风机异常等。 异步电动机保护:过载保护;超频(超速)保护。 其它保护:防止失速过电流;防止失速过电压 PWM脉宽调制技术,是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输岀端得到一系列脉幅值相等而宽度不等的脉冲,用这些 脉冲来代替正弦波或所需要的波形 变频器常用的控制方式有哪些?答:控制方式有 协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等;通用型变频器基本上都采用 )为变频器供电的电源容量与变频器容量之比为10 及以上,电源容量为600kVA 及以上, 且变频器安装位置离大容量电源在 10m以内; 三相电源电压的不平衡度大于3% 在同一供电电源系统上有晶闸管整流负载、非线性负载、电弧炉负载和接有通过开关切换调整功率因数的补偿电容器装置; 需改善变频器输入侧的功率因数,功率因数可提高到0.75〜0.85。 变频器的频率给定方式有哪几种?答:(1)面板给定方式:通过变频器面板上的键盘或电位器进行频率给定。 (2)外部给定方 式:从变频器的输入端子输入频率给定信号来调节变频器输出频率的大小。