185电缆的铜鼻子是多大型号?

185电缆要使用185型号的铜鼻子。 铜鼻子规格有(单位平方毫米):1.25、2,、2.5、5.5、8、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800等 大导体截面的铜鼻子,考虑到压接的可靠性,接口都是管状的,执行标准是GB/T14315-2008。标准中不以电流为规格,而是按照导体的标称截面为规格,主要是铜鼻子与电线电缆的导体截面相匹配,便于导体插入压接。

3*185电缆一米有多少铜?

3*185高压铜电缆一米约12.8斤左右,电工手册中的6/8.7kv3*185高压铜电缆参考质量为6426kg/km=12.8斤/米。电缆的型号及耐压等级不同重量略有差别,在5-10%左右浮动。
1米铜导线的体积=3*1.85*100=555立方厘米,
铜质量=555*8.930=4956.15(克)=4.956公斤/米

4芯185平方电缆外径是多少?

185平方的电缆直径是31.8mm(单芯)。查VV32YJV32铜芯塑料绝缘电力电缆直径表有,185平方的电缆,单芯直径是31.8mm;双芯直径是47.1mm;三芯直径是57.7mm;四芯直径是63mm;五芯直径是67.5mm。185平方,电压等级为0.6/1kV的普通电力电缆,外径通常在53mm~58mm之间。非铠装YJV的直径较小,非铠装VV的直径次之;铠装YJV的直径较大,铠装VV的直径最大