地暖、暖气片、空调可以说是冬天取暖的三大神器。
单从舒适度来讲:地暖>暖气片>空调。
地暖全屋均匀分布,无论走哪都像踩着暖宝宝;
暖气片是离得近烘得头晕,离得远有点冷;
空调是吊顶风口开始热,更加头重脚轻。
今天咱们就主要来聊聊地暖和暖气片。
一、先说地暖中的水暖
地暖大体分两类,水暖和电暖。
水暖主要包含水管、分集水器、混水中心等。
①水管
主要有两种:
PE-RT管,水温不能太高,不宜超过60度;
PE-X管,特别耐热,硬度和管壁平滑度也都比PE-RT好。
PE-X管是好东西,但现在主流还是PE-RT管。
PE-RT水管
水管直径通常是16mm和20mm,目前用20mm比较多,管径大的阻力小,水量大,升温快,保温性能好,但要贵点。
②分集水器
分集水器由分水器和集水器组成,分水器接供水,集水器接回水,每对接口之间用整根水管相连,就是一个回路。
每个回水接口上都有调节阀(也叫调节旋钮),用来单独调节每一路的水流量,一般地暖安装人员调好以后,就基本不用动了。
好点的分集水器大概300多元,调节灵敏度比较高,上面的刻度比较精确;更高端还有六百多元的,比如德国瑞好。
分集水器
③混水中心
由温控器、循环泵、过滤器等组成的一整套设备。主要作用是调节水温,一般设定水温45度,可使室内在20度以上。
点开大图看详细标注
小区集中供暖的热水通常接近60度,温度比较高,“混水”的意思就是把在水路里溜了一圈回来以后有点变凉的水,混到初始热水里,调和成45度,再供进每一条水路。
需要注意:集中供暖才需要混水中心,常规价格2k左右;自采暖用的壁挂炉本身带调温功能。
④温控器
水暖温控器一般装在混水中心处,更准确地说是在集水器的调节阀上,用电磁阀来控制调节阀。
好的温控器可以预判,比如初始房间温度5度,温控器设定房间温度为20度,开阀放热水,房间逐渐升温,升到18度的时候温控器就关阀。如果不预判,实际达到20度时才关阀,那么房间温度会继续往上升。
如果对温度要求特别精确,比如客厅要22度,卧室要20度,可以装两个温控器,分别控制客厅和卧室对应的水管回路。
⑤辅材
保温板、反射膜、铝箔胶带、边条、卡钉、钢丝