穿越性 故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨 胀,造成气体继电器误动作。 8.1.5 气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。 9.瓦斯保护装置动作的处理 变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立 即采取处理措施。 9.1 瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空 气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。