设备名称功能 设定范围 出厂值 实际设定 说明 代码 名称 O0 起始电压 30-80% 30% 电压模式有效 O1 上升时间 0-100S 10S 所有模式均有效 O2 停车时间 0-60S 2S O3 起动延时 0-240S 0S 俩线方式有效 O4 限制电流 150-500% 250% 重载、限流模式有效 O5 瞬停设定 0-1 O6联锁延时 0-240S 0S O7 联锁控制 0-6 O8起动模式 0-2 O9控制方式 0-5 0A缺相控制 0-1 OB显示方式 0-1000A 0C保护级别 1-5 0D不平衡度 0-50% 0E轻载控制 0-2 0F轻载率 50-100% 50% 10 电流信号选择 0-3 JJR5000智能型电机软启动器设置参数0为自由停车 1:瞬停有见代码7联锁控制 0:延时 1-6见表 0:限流 1:电压 2:重载 0:键盘 PC4:键盘+PC5:外控+PC 0:按百分比显示1-1000:按实际电流 显示 见表5.2 0:关闭 K=Is/Id*% Id:三相电流平均 Is:三相电流差的最大值0:关闭 1:报警 3:停机 Kv=Iv/Ie*% Iv:三相电流平均值 Ie: 额定电流值 代码5.3.14 11 负载调节率 50-100% 50% 12 故障继电器 0-1 13从站地址 0-245 14可重启动 0-1 15通讯方式 0-1 16通讯速率 300-19200 96 17 奇偶校验 0-2 18总线模式 0-1 19总线故障 0-1 1A0-2 1B编程保护 0-1 1C恒压电压 25-80% 30% 重载模式有效 1D 恒压时间 0-60S 重载模式有效Ps实际电机功率/Pr软启动器功率 K=Ps/Pr% 0:常开 0:为广播方式0:不可以 1:可以 0:Modbus 1:Profbus 96:代表9600 0:PPO1:PPO 0:仅报警 1:停机 RET编程 0:用于复位 1:锁定 0:无保护 1:有保护
电机软启动器 软启动器 软启动器工作原理 软启动器接线图 西门子软启动器 90kw软启动器 软启动器品牌 软启动器 变频器
文档格式:
.xls
文档页数:
2页
文档大小:
13.5K
文档热度:文档分类:系统标签: