我们进入酒店的刹那就会觉得非常清凉舒适,特别是那种星级酒店,这是因为现在所有酒店基本上都装有中央空调系统,合理的设计方案不仅带给您高贵典雅的品质,更能送给您舒适的健康享受,我们为您提供顶级的酒店宾馆中央空调解决方案。一、酒店宾馆中央空调解决方案系统设计:
1、冷源系统
根据酒店的空调面积,设计选型时考虑酒店的运行规律, 可考虑同时使用系数而配置制冷主机。如面积大于3000平方,一般选用水冷离心式冷水机组或者水冷螺杆式冷水机组同时带热回收功能,夏季为酒店免费提供生活热水。机组冷水进、出水温度为12℃——7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃——37℃。主机的冷量调节范围尽可能无级调节,一般主机配置为一大一小或者一大两小配置,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现较低能耗的调节。
如面积小于3000平方,一般采用风冷热泵模块机组,夏季提供冷源并带热回收功能,夏季为酒店免费提供生活热水,冬季由风冷热泵模块机组提供热源。
2、热源系统
空调系统在冬季供热一般选用天然气高效锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求,如没有天然气的区域可选用生物质锅炉、能源塔水源热泵螺杆机组或风冷热泵机组。
3、热回收系统
由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20——24 ℃,进、出水温度为20℃——55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。
4、空调水系统设计
空调水系统可设计为变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分,从分、集水缸接管分别为裙楼、客房、主楼等,各主支路回水管均设有静态平衡阀。其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失。
5、防、排烟通风系统设计:
酒店设计时严格依据《高层民用建筑设计防火规范》的要求设置。
所有不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室均设有机械加压送风系统,加压送风机采用高效混流风机或消防专用风机。
地下汽车库设有机排风兼械排烟系统。排烟(风)量均按6次.h-1换气