第一节规程范围 第二节化学检修设备范围 第三节化学设备检修应遵循的规则 第二章化学补给水处理设备的检修 第一节补给水处理概述 第二节高效过滤器的检修 第三节阴阳离子双室固定床的检修 第四节除二氧化碳器的检修 第五节中间水箱的检修 第六节混合离子交换器的检修 第七节阴、阳树脂清洗罐的检修 第三章转机设备的检修 第一节转机设备检修的要求 第二节IH、CZ 型离心泵的检修 第三节IS 型离心泵的检修 第四节S 型离心泵的检修 第五节罗茨风机的检修 第六节J 型系列计量泵的检修 第七节空压机的检修 第八节长轴液下泵的检修 第四章凝结水处理系统设备的检修 第一节凝结水处理概述 第二节高速混床的检修 第三节阳再生罐的检修 第四节阴再生罐的检修 第五章化学箱槽、管道、阀门的检修 第一节机械加速沉清池的检修 第二节三阀滤池的检修 第三节箱槽的检修 第四节管道的检修 第五节阀门的检修 第六章水处理设备的防腐工艺及塑料焊接工艺 第一节衬胶设备 第二 玻璃钢衬胶设备 第三节塑料的焊接与成型 第七章制氢设备的检修 第一节制氢系统概述 第二节设备规范和技术标准 第三节电解槽的检修 第四节制氢框架的检修: 第一章 1.1.1本规程规定了300MW机组化学所属设备的检修工艺 与质量标准。 1.1.2 本规程适用于化学检修人员对化学所属设备的检修工 1.1.3本规程与有关法规冲突时,应以有关法规为标准。 1.1.4 为加强化学专业设备检修的管理工作,提高设备的健 康水平,结合我厂实际情况,参考兄弟单位的经验,制定了《化 学检修工艺规程》。 1.1.5 检修工作是保证安全生产的重要措施,检修管理工作 要掌握设备的变化规律,坚持“预防为主,计划检修,不可拼设 备,保证检修周期”的原则,确保设备安全经济运行。 1.1.6 检修人员要牢固树立“安全第一,质量第一”的思 想,爱护设备、熟悉设备,及时消除缺陷,严格执行检修工艺标 准,坚持“应修必修,修必修好”的原则,以“三老”“四严” 的工作作风切实搞好检修工作。 1.1.7 加强设备管理,健全检修岗位责任制,做到事事有标 准、件件有考核、人人有专责,杜绝“设备无人管、缺陷无人消 除”的现象。 1.1.8 检修人员要爱护公物,对工具、备品、材料的使用要 本着勤俭的原则,反对积压浪费,提倡修旧利废,节约材料。 1.1.9 要不断加强基础管理工作,认真做好原始检修记录、 设备台帐、图纸、技术资料的积累,验收记录和统计工作管理好 各种技术资料。 1.1.10 要不断提高检修检修人员工艺水平和工作作风,讲究工 艺、讲究文明生产,搞好“五三制”即: 1.三条线:工具、材料、配件摆放一条线; 2.三不乱:不乱订、不乱拆、不乱卸; 3.三不落地:使用工具、量具不落地;拆下零件不落地;油污 脏物不落地; 4.三净:开工、检修、停工场地干净; 5.三严:严格执行安全规程、严格执行现场制度、严格执行配 合协作计划。 第二节 化学检修设备范围 1.2.1 补给水处理系统设备: 序号 设备名称 数量 序号设备名称 数量 10阴离子双室固定床 11混合离子交换器 12树脂捕捉器 13阳树脂清洗罐 14阴树脂清洗罐 15除盐水箱 16除盐水泵 17自用除盐水泵 18中和水池 19中和水泵 20高位酸贮存槽 21高位碱贮存槽 22阳床酸计量箱 23阳床酸喷射器 24混床酸计量箱 25混床酸喷射器 26酸雾吸收器 27阴床碱计量箱 28阴床碱喷射器 29混床碱计量箱 30混床碱喷射器 31罗茨风机 32水处理行车 33手动单轨小车 1.2.2压缩空气系统设备: 序号 设备名称 数量 序号设备名称 数量 无热再生空气干燥、过滤装置 1.2.3凝结水处理系统设备: 10压缩空气储存罐 11酸计量箱 12碱计量箱 13酸喷射器 14热水箱 15废水排放树脂捕捉 1617 酸储存槽 18碱储存槽 19凝结水废水储存池 20废水输送泵 1.2.4化学汽水取样、加药系统设备: 10磷酸盐计量泵 1.2.5制氢系统设备: 1.2.6净化站设备: 序号 设备名称 数量 序号设备名称 数量 10机械加速澄清池 11消防蓄水池 12生水蓄水池 13生活蓄水池 14工业蓄水池 15三阀滤池 16 加药系统设备 1.2.9除上述设备外,还有污废水设备以及各系统所属阀门、 管道等。 第三节 化学设备检修应遵循的规则 1.3.1 设备检修必须掌握设备的运行工况及其损坏规律,要做 到以预防为主,实行计划检修。 1.3.2 要坚持实行安全第一,质量第一的原则,切实做到应修 必修,修必修好,使化学设备经常处于良好状态。 1.3.3 围绕生产经济责任制,积极开展技术革新、改进设备、 改进工艺,不断提高检修水平和检修质量。 1.3.4 检修前应组织检修人员学习有关安全、技术方面的要 求,认真查阅检修设备的原始记录,了解设备在运行中的缺陷。 1.3.5 检修前还应备好必要的安全用具,检修所用工具以及备 品、配件、材料等。 1.3.6 设备检修时,遇到下列情况必须办理工作票。 1.水处理设备检修影响正常供水时。 2.在容器内进行检修工作时。 3.汽水取样系统及加药设备检修需联系机、炉、有关高压一次门 操作时。 4.转机设备检修需停电时。 5.设备检修对人身安全有威胁时。 6.在地下管沟内进行检修时。 7.酸碱系统设备检修时。 8.制氢系统设备检修时。 1.3.7 当设备运行消缺处理可不办工作票时,检修人员工作 前,必须与运行值班人员取得联系,征的同意并做好安全措施后 可进行工作。 1.3.8 设备检修结束后,应认真做好设备检修记录,并做到工 完料净场地清。 第二章 化学补给水处理设备的检修 第一节 补给水处理概述 2.1.1 化学补给水的水源为泾河河谷潜层地下水和崆峒水库地 表水联合供水。补给水处理方式为预处理、一级除盐加混床。 2.1.2 补给水处理设备每列的正常出力为98.5t/h,考虑到设备 再生时间及系统自用除盐水量,每列设备出力最大可以达到 120t/h,满足了4300MW机组的补水要求。 2.1.3 化学补给水系统流程。 净化后的生水生水泵生水加热器(351)清水箱清水泵 过滤器阳床除碳器中间水箱中间水泵阴床混床除盐水箱 除盐水泵主厂房--凝结水箱第二节 高效过滤器的检修 2.2.1 设备规范及技术参数: 序号 规范及参数 序号 规范及参数 规格:2500mm 滤料:纤维束10 底部进水装置:挡板式 11 空气擦洗装置:支母管式 12 密度调节装置: 800 胶囊 13 制造厂家:吉林飞特水处理公司 2.2.2 高效过滤器的大小修项目: 1.大修项目: .滤料的检查和处理。 .胶囊及囊固定装置的检修。 .囊充水装置的检修。 .空气擦洗装置的检修。 .底部进水装置的检修。 .所属阀门的检修。 .内壁防腐层的检修。 2.小修项目: .滤料的检查和处理。 .胶囊及囊固定装置的检修。 .所属阀门的检修。 2.2.3 检修工艺标准: .办好工作票,做好各项安全措施,准备好工器具、备品、配件 及材料。 .打开顶部人孔门,检查滤料的脏污程度,以及料坠有无掉落, 上部多孔板有无损坏、变形,并进行处理。 .检查胶囊充水装置是否符合要求并对其进行检修。 .检查胶囊固定装置是否完好,并进行处理。 打开底部人孔,检查底部进水装置是否符合要求并对其进行检 .检查空气擦洗装置是否符合要求并对其进行检修。.检查密度调节装置胶囊是否老化、破损,并予以更换或修复。 其检查胶囊漏水的方法是:在囊排水状态下,顺序关闭每只囊的 支管阀门,若囊排水干管断水,说明最后关闭的胶囊漏水,顺序 打开已关闭的阀门,若囊排水干管仍无水排出,说明只有这一只 囊漏水。 .检查内壁防腐层有无损坏,并予修补。 .检查监视孔有无损坏,如有应予更换。 .修理所属阀门,检修完毕后,做水压试验。 2.2.4 高效过滤器的检修质量标准: 1.滤料脏污严重时,可用2%NaOH溶液浸泡处理。 2.囊充水装置完好,囊充水分配器分布合理,无杂物堵塞现象。 3.胶囊紧固板牢靠,水平偏差2mm,各法兰连接处无泄露、断裂 现象。 4.底部进水装置无腐蚀、断裂、布水均匀。 5.空气擦洗装置完好,水平偏差2mm,垂直偏差3mm,各孔 眼畅通,无堵塞。 6.胶囊完好,无老化、漏水现象。一般情况下,胶囊3~5 7.内壁防腐层完整无脱落,对脱落部位应用过氯乙烯漆进行补涂。8.监视孔应完整,透明。 9.所属阀门严密无泄漏,开关灵活。 10.所属表计完整,指示准确。 11.水压试验压力0.75Mpa,时间半小时,各处无泄漏。 12.做囊充水、囊排水试验,检查囊排水应无排不尽现象。 2.2.5 高效过滤器的验收: 1.大小修后的高效过滤器应执行三级验收。 2.填写化学设备检修工艺卡。 3.填写设备大小修验收单,现场办理验收手续。 4.高效过滤器大修间隔时间24 个月,小修间隔时间24 个月,大小 修间隔12 个月。 第三节 阴阳离子双室固定床的检修 2.3.1 设备规范及技术参数: 序号 规范 阳离子双室固定床 阴离子双室固定床 直径2500mm 2500mm 工作压力0.6MPa 0.6Mpa 试验压力0.8Mpa 0.8MPa 工作温度50 50 出力120T/H 120T/H 交换树脂型号H强:0017 H弱:D113 2017H弱:D301 树脂层高H强=1200 mm H弱=1300 mm H强=800mm H弱=1500 mm 型式逆流再生固定床 逆流再生固定床 10 进出口装置 11内壁防腐 12制造厂家 西安电力机械厂 2.3.2 阴阳离子双室固定床的大小修项目: 1.大修项目: .检查各室树脂层高度以及树脂层脏污程度。 .各层双头滤水帽的检查及更换。 .内壁防腐层的检查及修补。 .离子交换树脂的清洗及处理。 .所属阀门的检修。 .各监视孔的检修。 2.小修项目: 检查各室树脂层高度以及树脂层脏污程度。.离子交换树脂的清洗及处理。 .所属阀门的检修。 2.3.3 阴阳离子双室固定床的检修工艺标准: 1.办好工作票,做好各项安全措施,准备好工器具、备品、配件及 材料。 2.检查各室树脂层高度是否符合要求,并予以调整补充。 3.将床内上下室树脂分别送入阴、阳树脂清洗罐内,并做好记录, 以放出错。 4.检查离子交换树脂有无破损污染,对污染树脂进行复苏处理。 5.通知化学试验室取样化验树脂交换容量。 6.确认床内树脂已全部送完,床内存水已排完的情况下,依次打开 上部、下部、底部人孔门。 7.检查进、出水装置有无腐蚀、断裂现象,并予以处理。 8.检查床体内壁防腐层有无开裂、脱落,并进行修补及电火花检 9.检查各层双头滤水帽是否完好,并予以更换处理。10.检查中、下部隔板有无变形,防腐层有无损坏,并予处理。 11.检查监视孔是否完好,并予更换或擦拭。 12.检查取样装置是否完好,并进行修理。 13.检查所属阀门及阀门反馈信号装置是否完好,并予修理或更 14.检修完毕后,作水压试验。2.3.4 阴阳离子双室固定床的检修质量标准: 1.树脂层高度符合要求。 2.对以污染交换容量下降的树脂进行复苏处理。 3.各防腐层应完好,无裂纹、鼓泡现象,电火花检查合格。 4.各层双头滤水帽应结实可靠,无裂缝断齿和过度冲刷等缺陷,水 帽的缝隙大小要保证树脂不泄露,其间隙一般为0.3~0.4mm之间,水帽头的丝扣应完整无损丝扣配合完好,各水帽安装应一样 高,最少偏差5mm。 5.所属阀门、表记完好,动作灵活,指示准确。 6.各监视孔应完好,透明。 7.水压试验压力0.8Mpa,时间15 分钟,各处无泄露。注意在作水 压试验应确认床内完全充满水后进行,以放损坏滤水帽,并且充 水速度应慢。 2.3.5 阴阳离子双室固定床的验收 大小修后的阴阳离子双室固定床应执行三级验收。