ICS29 130 20 备案号:20374--2007 32中华人民共和国机械行业标准 JB/T 71 22—-2007 代替JB/'11 71 22—1 993 交流真空接触器基本要求 General requirements alternatingcurrent vacuum contaetor 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 jB,er 7122—-2007 9试验方法14 9.1检验规则 14 9,2验证结构要求 14 9.3验证性能要求 ..15 附录A(规范性附录)接触器的电气间隙和爬电距离 .20 A.1 .20A.2电气间隙和爬电距离的确定 20 A.3电气间隙和爬电距离的最小值 20 附录B(规范性附录)接触器接线端子的标志和识 .2lB.1 .21B.2接触器接线端子的标志和识别 2l 附录C(规范性附录)特殊试验 .23 .23C.2机械寿命试验 23 C.3电寿命试验 24 表1接地螺钉最小尺 表4在具有通常规定的过电压限制的绝缘配合系统中,对安装类别、 由电源系统额定电压确定的相对地电压与额定冲击耐受电压的相应关系 1200V及以下接通与分断能力在不同使用类别的接通和通断条件 ..10 表7验证额定接通与分断能力时分断电流厶和间隔时间之间的关 .10表8根据AC.3额定值确定AC一6a和AC.6b工作电流 11 表10不同使用类别的约定操作性能的接通和分断条件4.12 1200V及以下不同使用类别下验证电寿命的接通和分断条件 12 表12 1200V以上的在不同使用类 别下验证电寿命的接通和分断条件 12 表13耐受过载电流要求 13 14相应于额定工作电流的预期试验电流“,‟.13 表A.1电气间隙和爬电距离的最小 准代替YB/T7122--1993《交流真空接触器基本要求》。 本标准与JB厂r 7122--1993相比,主要变化如下: ——根据国家标准GB 14048.1—2006、GB 14048.4__2003、GB[r 14808--2001,相应对有关 条款 作了修改、删除及补充; ——在8.2.1动作(操作)条件中增加了用于煤矿井下的要求。动作下限值定为75%玑; ——在8.2.2.1接线端子的温升中根据GB 14048.4—2003和GB/T 14808—2001要求,对1 200V及以 200V以上分别作了规定;——在8.2.3中将冲击耐受电压和工频耐压都作为产品的介电性能。工频耐压的施加时间和程序试 验后的数值分别按GB 14048.1—2006和GB/T 11022--1999的规定进行: ——在8.2.3.1额定冲击耐受电压中表4采用了GB 14048.1—2006的表H.1。提高了产品的耐受 击电压的能力(在JB7122--1993中采用GB 14048.1—2006的表H.2); ——在8.2.4.1接通和分断能力中按1 200V及以下和1 200V以上分为表6和表9分别规定。试 次数根据有关国家标准作了修改,1200V及以下都规定为50次,1 200V以上按接通和分 不同的使用类别作了不同的规定;——在8.2.5.1短路条件下性能(额定限制短路电流)分别按GB 14048.4--2003和GB/T 14808-- 2001 规定了1 200V及以下和1 200V以上的要求; ——在9.2.2中对绝缘材料制成的零部件的抗非常热和着火危险试验增加了对非载流部件的要求; ——取消定期试验; ——取消包装条款; ——增加附录C,将机械寿命和电寿命试验从型式试验中去掉,改为特殊试验,试验方法放在附录 C中规定。 本标准与GB 14048.4—2003和GBfr 14808--2001主要差异是为满足用户的使用要求,增加如下规 ——动作电压范围增加(75%~110%)阢这一档;——极限分断能力作了规定,试验作为特殊试验; —-8.1.5中表1规定接地螺钉最小尺寸。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国低压电器标 准化技术委员会(SAC/TCl89)归口。 本标准负责起草单位:上海电器科学研究所(集团洧限公司。 本标准参加起草单位:德力西集团有限公司、正泰股份有限公司、华通机电集团有限公司。 本标准主要起草人:孙筑。 本标准参与起草人:孙衍津、王景凯、冯新民。 本标准的所代替标准的历次版本发布情况: ——_JB厂r 7122一1993。 dB/T71 22_2007 交流真空接触器基本要求 1范围 本标准规定了一般用途的真空接触器(以下简称接触器)的基本规则和要求,其中包括:术语和定 义、特性、正常工作和安装条件、验证特性和性能要求的试验方法与规则、标志、运输和贮存等。 本标准适用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压6kV及以下的接触器。接触器可用以接通和 磁起动器。注1:对接触器的派生品种除特殊要求外,仍应符合本标准规定。 注2:对额定工作电压为10kV的接触器,可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文 件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 156—2003标准电压(IEC 60038:1983,NEQ) GB 311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合(neqIEC 60071.1: 1993) GB/T 762__2002标准电流等级(exlv疋C 60059:1999) GB/ T2900.18—1992电工术语低压电器(eqvIEC60050-441:1984) GB/T 4207--2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 (IEC 60112:1979,IDT) GB/T 11022--1999高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求(eqv IEC 60694:1996) GB 14048.1—2006低压开关设备和控制设备第1部分:总则(1EC 60947.1:2001,MOD) GB 14048.4—2003低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器(c 60947-4—1: 2000,IDT) GB 14048.卜2001低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件机电式控 制电路电器(eqv IEC 60947.5.1:1997) GB,rr 14808--2001交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器(eqv IEC 60470:1999) GB/T 16927.1一1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求(eqv IEC 60060-1: 1989) GBfr 16935.1—1997低压系统内设备的绝缘配合