110伏是哪来的电压呢,中国都是220v的,要么是零线没接,要么是火线没有接。你那个应该是三角插座吧,你那个三角插座的接线接错了,你这个110v的电压应该是相线与地线的电压,你这个插座的地线与零线接错了,你只要把这两条线对调一下就行了

全部个回答

110伏是哪来的电压呢,中国都是220v的,要么是零线没接,要么是火线没有接。
yangjiefox 昨天21:42
你那个应该是三角插座吧,你那个三角插座的接线接错了,你这个110v的电压应该是相线与地线的电压,你这个插座的地线与零线接错了,你只要把这两条线对调一下就行了。
catebutslim 昨天6:41
有可能零线忘记接了,又正好碰到墙壁上
羋修羋修 昨天18:36

更多问题

110伏是哪来的电压呢,中国都是220v的,要么是零线没接,要么是火线没有接。你那个应该是三角插座吧,你那个三角插座的接线接错了,你这个110v的电压应该是相线与地线的电压,你这个插座的地线与零线接错了,你只要把这两条线对调一下就行了
应该是火线断了AC110V是感应电压要是带上负责就应该是0电压了。还有一种可能性你在国外或者供电局供电变压器损坏
线路的接头或插座接线处接触不良或断路。要检修,排除故障
上变压器,美湖公牛,西门子施耐德变压器干嘛要用美国的电压呢?有可以变压的插头
可能是零线短了。总闸刀或空气开关接线烧了,检查重接。
拔了风扇电源插头,看看其它家用电器工作是否正常,。如其它电器也不正常那就专是供电线路问题,若属正常则说明是风扇电机问题,很可能是绝缘损坏或内部线圈烧坏,或局部短路,应该找人修理了
拔了风扇电源插头,看看其它家用电器工作是否正常,。如其它电器也不正常那就专是供电线路问题,若属正常则说明是风扇电机问题,很可能是绝缘损坏或内部线圈烧坏,或局部短路,应该找人修理了
答:线接接错可能同灯开关串接使插座150v。用万用量出220v接插座L,N,地。
可以,但是电流变小,功率也变小,不会太热。不能,380V是三相电,220V只有二相电。好像变频器可以吧220转380可以用功率降低了不能
欧美国家标准是110v的。
火线与零线之间的电压是220V。