放置位置 1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。 室内使用 1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的 [1] )。2、一人接好枪头和水带奔向起火点。3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。 室外使用 1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。2、将消防水带进行连接。3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。4、接连水带口及出水枪头。5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。 种类 1.室内消防栓室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型消防栓为其中一种。2.室外消火栓 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。3. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。4.地下消防栓地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓。5.地上消防栓 地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地