电表配套的有低压电流互感器,在算电量的时候就要乘倍率,100/5的是20倍,75/5的是15倍。
用电表上走的度数乘以倍率就是本月的用电量。
高压计量的话就是计量箱,里面包含电流、电压互感器,电流互感器有50/5,30/5/,20/5等规格,
电压互感器全是10/0.1,那么它的倍率就是50/5*10/0.1=1000倍,或者30/5*10/0.1