电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。

电动机综合保护器作用

电动机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。

电机综合保护器接法及原理

电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。