前几天卖出去几个开关(漏电断路器),过了几个月用户投诉我说我的开关有问题,据用户反映情况如下:“用户家里安装了9个漏电断路器,家里没有用电器(断路器下面没有任何负载)的情况下1天时间电表走了0.17度电,照这个数值计算一个月要用5.1度电,如果1度电1元钱,那么一个月要多花5.1元,一年要60元以上。”当时我就晕了,开关还耗电呢?以前没这概念啊,后来查找相关标准,根本没有找到有关于开关能耗的标准,后来自己做了个试验发现开关确实是耗电的,只不过不一样的厂家耗电量大小不一样,后来我将我试验的结果配合网上有关部门发表的文件才使用户撤消了投诉。 依据GB/T14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》的附录G中指出功耗不是断路器的基本性能,也同时说明了断路器存在一定的功耗。其中触头、过载保护器、电子脱扣器等部件都有一定的功耗,标准中在功耗的大小上并未做详细的要求规定,根据2013年10月29日中国质量新闻网发布的《浙江省首次公布漏电断路器产品质量比对实测结果》可看出漏电短路器的功耗在1.7-3瓦之间。5.1元,一年要60元以上。”当时我就晕了,开关还耗电呢?以前没这概念啊,后来查找相关标准,根本没有找到有关于开关能耗的标准,后来自己做了个试验发现开关确实是耗电的,只不过不一样的厂家耗电量大小不一样,后来我将我试验的结果配合网上有关部门发表的文件才使用户撤消了投诉。 在进行说明之前,先解释一下什么是漏电断路器,如图所示,红色框内的开关为漏电断路器。其实就是我们自己家里面电表下面的开关,这个大家应该都见过,平时长时间出门没人的时候要断开。