9.1、耐高温:适用最高温度150℃,适合汽机、锅炉车间热蒸汽管道。 9.2、耐低温:适用最低温度-60℃,适合处在天气恶劣的外围管道。 9.3、耐酸碱性:适合化学车间各类酸碱管道。 9.4、防水性:适合化学车间各类储水管道,容易漏水的管道。 9.5、适合车间各种精细的管道,如:化学、排污车间加药管等。 9.6、平均使用寿命:户外8年以上,户内10-15年。 9.7、厚度(按美国压敏胶带协会PSTC-33项测试): 0.3 mm 。 9.8、抗拉强度(按PSTC-31项测试): 不低于300 N/ 100mm。 9.9、延展率(按PSTC-31项测试): 不低于拉长至175%。 9.10、粘贴特性:(按PSTC-1项测试)1分钟贴牢表面,贴力达 120 N/100mm, 72小时后贴力达 157 N/100mm。 9.11、标准颜色:《GB7231-2003》和《ANSI AB1-2007》所有规定的标准色。除黑色外,其他底色和文字箭头都可以反光。 9.12、光泽度:最低达40 Gardner单位。 9.13、《GB7231-2003》反光效果: 表6 观测角 入射角 《GB7231-2003》各颜色最小逆差反射系数cd•1x-1•m-2 淡灰B03 中黄Y07 大红R03 艳绿G03 淡蓝PB06 紫色P02 棕色YR05 黑色 0.2º -4º30º 3018 2515 1510 128 106 73.5 63 52 1º -4º30º 83.5 73.2 52.5 4.52.3 42 3.51.5 31.2 21.1 设置工业管道色环目的不是为了美观,而是为了安全生产的要求,使得管道内的介质对健康环境危害有一个最醒目最直观的了解,以便能正确做好安全防护和应急处理及应急救援,根据管道介质的健康环境危害属性,选择《GB7231-2003》管道识别色色卡(表6) 表8 序号 健康危害 识别色 颜色编号 1 对人体无伤害无污染的,如水等。 艳绿 G03 2 高温,对人体有烫伤危险的,如蒸汽等。 大红 R03 3 空气(非指定某种气体,这里指常态空气、压缩空气等) 淡灰 B03 4 气体(指定某种物质气体,如氮气,氩气等,但不含氧气) 中黄 Y07 5 危险化学品等(指GB13690所列的危险化学品) 紫色 P02 6 可以燃烧的液体,如汽油等。 棕色 YR05 7 指