消防通道门要求规范,在当今社会火灾频发,防火工作严峻。消防工作非常重要。消防通道门要求规范是怎么样的,来带大家了解一下消防通道门要求规范。
消防通道门规范,高层住宅(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计要求:低层,多层,中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不就应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m。
1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防通道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
2高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
3供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
4消防车道的宽度不应小于4m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
5尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15x15m。大型消防车的回车场不宜小于18x18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
6穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高高度均不应小于4m。
7消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
8一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。 消防登高面消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、以消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。 设置消防登高面是为了消防登高作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。
高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:
1塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度;
2单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;
3消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;
4消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m,且进深不应大于4m;
5消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙;
6登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木;
7登高面范围内宜有建筑的安全出口。
8高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15x18m。
9消防登高场地应符合下列规定:
消防登高场地距住宅外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘水平距离不应大于10m;设有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%;利用市政道路作为消防登高场地,其绿化、架空管线、电车网线等设施不得影响消防车的停靠、操作。
10高层住宅的消防车道,消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池
等影响消防车荷载的地下设施,在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建筑的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量。