三相380伏三根加热管的接线图有两种接法:
第一种:这个和电机的接法一样的,三根管六个接线柱,先把三根管的一端串在一起,也就是2端,然后三根火线各接一根电热管,也就是1端,就OK了。
第二种:是电热管分别为W,U,V,1为首,2为尾,按图上的接法接好,然后把三根火线分别接在1上,就OK了。
扩展资料:
380伏的加热棒两个接线柱接线方法:
380伏的加热棒两个接线柱要通过开关后各接一条火线。接线时,一定要先把电线做出线鼻(圆套),再加平垫,弹簧垫,然后拧紧螺丝,最后套上防热石棉套,并固定完毕。
380v电加热管接线方法:
加热管大多采取的是星型接法,多根一组接法是把三组加热管的一端并起来接零。
380V的这种加热棒接线方法:
在加热榛上直接接两根火线就可以了。如果加热棒的数量正好是3的倍数,就把它们平均分配给三相电,让三相电源的负荷尽量均衡。
比如:这根加热棒接A,B两相,下一根就接B,C两相,再下一根就接A,C两相。以此类推。这样三相电源的负荷就较平衡。
380v加热棒星型接法电流计算公式:
星型连接后由于有中性线的存在,所以电流计算很简单。
每相电压是380/√3=220V
IR=2X10000/220=91A
IS=IT =45.5A