一是离班 组近, 二是继电器动作频繁也易出故障。 然后去现场, 开盖儿检查电磁阀是否带电, 如无电则往上查接线箱和电缆, 如有电, 则通、 断接线, 听电磁阀有无动作声音, 如无声,量线圈电阻,坏则更换;线圈好,则可能是阀芯被卡。 查找故障要一步一步按顺序来,一般先不去现场, 因为你不知道有没有电,是否是中控室里的原因, 去了现场查出是中控室的毛病,你再来回跑,折腾。 我厂电磁阀也很多: 1 先判断两线是否有电 2 可用螺丝刀靠近电磁阀上面,一定是上面。是否有磁力,如有请拆开阀体,检 查阀心有无小异物,内弹簧是否卡住,清除加油 OK 电磁阀得电后,可以用螺丝刀的金属部分试一下是否有吸力, 如果有吸力,还是不正常,可能是阀芯卡了,如果没有吸力,可能是中间继电器 有问题。 量电磁阀线圈电阻,一般不超过 150 欧,否则电磁阀线圈烧坏。量电压可判断是 否PLC 柜子的中间继电器之类的问题。 如都正常则有可能阀塞卡住了。 你可以改变输出信号后 观察现场电磁阀是否动作听声音即可或者现场的气路改变 如果电磁阀不动作你可以用万用表测一下电磁阀线圈的电, 如果电压送出就说明电磁阀的问题,可能是阀芯卡了,或者线圈断了, 如果没有电压那就是继电器的问题或者回路的问题或者电源 保险的问题 .