斷路器（，簡稱CB），是用于保护电路免受过电流（過載及短路）损害的电气安全装置；其基本功能是手動啟断（闔上和斷開）迴路、自動切斷故障迴路，以保护设备（迴路中的電器）和防止火灾风险，廣泛使用於工業生產和日常生活中。別名：空氣開關、保險掣、無熔線斷路器（NFB）。

高壓用斷路器，最常見為氣體斷路器和真空斷路器，35kV及以下電力系統中，多採用真空斷路器；35kV以上電力系統則多採用氣體斷路器（SF6斷路器）。

低壓用斷路器，最常見為無熔線斷路器，歐美依电流通过等級又分為塑殼斷路器（MCCB）和微型斷路器（MCB）。較大型容量之低壓斷路器亦使用空氣斷路器（Air Circuit Breaker，縮寫ACB）。

結構 

當用手向上扳起把手，會執行啟動電流（circuit-close），當電路過載或短路時即自動跳脫，將事故原因排除之後，重新下扳再往上扳，否則無法達成再次閉路動作。

與普通電源開關不同點為增設彈簧與裝置。彈簧作用為於啟斷（OPEN）或閉合（CLOSE）之操作過程中，預儲彈簧力量至臨界點後，瞬間彈離而快速接通或跳開接點，故其操作速度不受手操作速度之影響。消弧裝置為消除操作上內部接點所產生之火花之消弧室，任何接點打開負載電流均會產生電弧（即火花）。因電弧本身是極高溫之空氣柱游離所變成的導電體，它是應用安培右手定則，在消弧室之鐵片間構成一強磁場，再利用佛來明右手定則，將電弧之空氣導體快速推彎而拉長電弧，使火花更快速地熄滅。

若負載為電動機，正常啟動會有突起高額電流，因此應選用1.5倍~2倍額定電流之斷路器。

種類

低壓電 
漏電斷路器 (Residual Current Device, RCD) : 安裝在配電箱或容易漏電的設備前，如：熱水器
微型斷路器（Miniature circuit breaker, MCB）：安裝在配電箱，額定電流最大125A，是家用/商用斷路器的主力。
 塑殼斷路器（Molded-case circuit breaker, MCCB）：一種低壓過電流保護之斷路器，額定電流最大1600A。
 空氣斷路器（ACB），又稱框架斷路器，一般安裝在客戶端的掣櫃，用作總開關，連接電力公司的變壓器。

高壓電 
 空氣斷路器（ACB）
 油斷路器（OCB）
 磁吹斷路器（MBB）
 氣體斷路器（GCB）
 真空斷路器（VCB）

油斷路器 
以密封的絕緣油作為開斷故障的滅弧介質的一種開關設備，有多油斷路器和少油斷路器兩種形式；它較早應用於電力系統中，技術已經十分成熟，價格比較便宜，廣泛應用於各個電壓等級的電網中，油斷路器用來切斷和接通電源，並在短路時能迅速可靠地切斷電流的一種高壓開關設備。

磁吹型斷路器 
利用磁場的作用使電弧熄滅的一種斷路器。磁場通常由分斷電流本身產生，電弧被磁場吹入滅弧片狹縫內，並使之拉長、冷卻，直至最終熄滅。磁吹斷路器的觸頭在空氣中閉合和斷開。

真空型斷路器 
「真空斷路器」因其滅弧介質和滅弧後觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名；其具有體積小、重量輕、適用於頻繁操作、滅弧不用檢修的優點，在配電網中應用較為普及。 真空斷路器是3～10kV，50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置，可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用，特別適用於要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所，斷路器可配置在中置櫃、雙層櫃、固定櫃中作為控制和保護高壓電氣設備用。

少油量型斷路器 

少油量型斷路器由於可耐受啟斷次數較少，相對所需維修頻度較高，目前皆已停產。

空氣斷路器 

利用預先貯存的壓縮空氣來當消除電弧介質。壓縮空氣不僅作為消除電弧和絕緣介質，而且還作為傳動的動力。

由於新鮮的壓縮空氣流除了可 以帶走弧隙中熱量，降低弧隙溫度，還能直接帶走弧隙中的游離帶電質點，補充新鮮氣體介質，使去游離大大加強，弧隙介質強度迅速恢復，所以，空氣斷路器斷流容量大，滅弧時間短，而且快速自動重合閘時斷流容量不降低。

但是空氣斷路器也有金屬消耗量大，需要裝設壓縮空氣系統等輔助設備和價格較貴等缺點。通常用於110kV及以上的大容量電力系統中。

目前生產的空氣斷路器多採用常充氣式，即無論在合閘或分閘狀態，消弧室內部都充滿壓縮空氣，保證了接觸頭間必要的絕緣強度。這種型式結構簡單，空氣壓力利用好，氣耗量少。

熱動式 
熱跳脫式一般是運用雙金屬片的原理。內有兩片金屬銅片，當電流超過額定值時，兩片金屬片會因受熱而彎曲，進而跳脫接點而斷路已達到保護的目的。

熱動電磁式 
使用雙金屬片遇熱彎曲的特性，做過載保護，原理同熱動式；另以電磁場吸持的方式做短路保護，如圖當線路短路時，因線路瞬時產生大電流，磁場大可迅速吸引可動鐵心，以觸動跳脫元件，將負載電流切斷，達到短路保護的目的。

完全電磁式
是以電生磁動的方式同時做過載及短路保護。在過載時，電流線圈產生的磁場尚不足以吸持可動鐵片。但卻能夠克服油管內的彈簧及油的阻尼作用，緩慢吸引油管內的可動鐵心，使可動鐵心漸漸往電流線圈的中心移動，造成磁路磁阻減少，磁場逐漸加強，直至有足夠磁力吸引可動鐵片，觸動跳脫元件，啟斷負載電流。至於短路時，因短路電流極大，線圈磁場大。因此不用等油管內的可動鐵心移入中心位置，即具有足夠的磁力直接吸引可動鐵片，觸動跳脫元件，啟斷負載電流。

氣體斷路器 

氣體斷路器是以六氟化硫（SF6）為絕緣介質。由於氣體斷路器比油斷路器體積小，因此成為當代特高壓輸電系統主要使用之斷路器型式。

低電壓熱動電磁斷路器

高壓電斷路器

相關規格 
 額定電壓：如AC 345kV、161kV、69kV

以下四種選用斷路器的數據在每個斷路器上都會標示在其斷路器上，若是有標示不全者，那此斷路器就為不合法規所規定。

 極數：以P表示，如三極為3P或TP（triple pole）
單相：SP, SPN, DP
三相：TP, TPN, FP
 額定電流（Amps trip，以AT表示）:又稱跳脫電流，表示使用中的電流超過額定電流，並持續一段時間後會自動斷開。(持續時間請參考斷路器的特性曲線)
 框架容量（Amps frame，以AF表示）：表示此開關可承受的額定電流，且框架容量(AF)一定大於等於額定電流(AT)。
 啟斷容量（Interrupting capacity，以IC表示）:單位kA，表示當發生故障電流，能夠斷開斷路器的容量。
　　　啟斷容量又細分為額定極限啟斷容量Icu (Rated short-circuit breaking capacity)及額定使用啟斷容量Ics(Rated service short-circuit breaking capacity)
　　　額定極限啟斷容量Icu : 單位kA，表示當發生故障電流，可成功斷開且不損壞斷路器的最大故障電流。
　　　額定使用啟斷容量Ics : 正常故障電流會小於Icu，但希望能在良好的情況下就斷開，確保斷路器不損壞而創造的特性。通常用Icu的百分率表示(例如Ics=50%Icu or Ics/Icu=50% )

相關條目 
 保險絲
 PPTC
 漏電斷路器
 熔斷機制

外部連結 

 How Circuit Breakers Work .
 L. W. Brittian: Electrical Circuit Breakers
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/bregnd.
 coordination between circuit breakers
 Electrical Installation  

電機工程
安全開關
電子工程
自動控制
電子元件

fi:Sulake#Palautettavia sulakkeita