○宮林政府委員　宮林でございます。
　それでは、お手元に「動力炉・核燃料開発事業団　高速増殖原型炉もんじゅの二次系ナトリウム漏えいについて」という十四日付の資料が届いていると思いますので、それに基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。
　一ページからでございませんで、まず、どこから漏れたかというところから御説明させていただきたいと思いますので、七ページをごらんいただきたいと存じます。
　これが全体の「もんじゅ」の冷却系の体系でございまして、まず一次系ナトリウムというもので原子炉の炉心の冷却をいたします。その熱を中間熱交換器というものを経まして二次系のナトリウムに伝達をいたします。この二次系のナトリウムが出てまいりますところ、格納容器からちょうど出ましたところで今回ナトリウムの漏えいがあったということでございます。
　なお、この二次系ナトリウムの熱は、次に水に伝えられまして過熱蒸気になり、この過熱蒸気でもってタービンが回され発電機に至る、そして発電をする、こういうふうな形になっております。
　それで、Ｃループという表現が後に出てまいりますので、次の八ページをごらんいただきたいと思います。
　この原子炉の場合は三つの冷却系統がございます。それをＡ、Ｂ、Ｃと分けておりまして、図面において下側に見えますＣループ、これを言っております。このＣループの黒くなっている方のラインが、これが出てくるラインでございまして、この出てくるラインのちょうど格納容器を出たぐらいのところ、このあたりで漏えいが起こった、こういうふうに考えられているわけでございます。
　それから、その結果として出ております現象が、次のページをごらんいただきたいと思います。
　次のページがちょうどＣループの俯瞰図というものでございますけれども、その左側の上の方、漏えい想定箇所と言われる部分から漏れたのではないか、こういうふうに考えられております。
　ここの場所には約一立米ぐらいの山といいますか、そういうものが存在をしているということでございまして、昨日タスクフォースのメンバーの先生方が行かれまして、この中に生のナトリウムが存在するかどうかということをチェックをしました結果、やはり生のナトリウムが存在する可能性が非常に大きい、といいますのは、そこにステンレスの棒を突っ込みまして空気に触れさせたわけでございます。そうしましたら、それが酸化する、こういう反応が生じたということがわかっておりますので、そういうふうに考えております。
　それから、その塊以外にも、この部分の上部の部分につきましては、支柱のようなところにそのナトリウムの化合物が付着している、こういうふうなところ、あるいはこの近辺の上にあります空気のダクト、これは非常に薄い金属でつくられているわけでございますが、それが溶けている、穴があいている、こういう状況がわかっております。
　それから、この部屋全体につきましては、ナトリウムの化合物の粉末といいますか、こういうものが薄い雪化粧をしたような感じで存在する、こういうふうに私ども報告を受けております。
　それで、その次のページが、漏えいをしたと思われる場所の詳細図でございます。
　それで、より詳細な図面が次の十一ページでございまして、現在可能性の高い部分としては、この中にもございます出口ナトリウム温度計、こういう部分が左側のところにあると思いますが、この近辺が一番疑わしいのではないかというふうなことが、とりあえず私どもの運転管理専門官の方から見たときはそういう印象を持ったという報告は受けております。しかしながら、これにつきましては今後ちゃんとした究明調査をいたした上で明確になるもの、このように考えているところでございます。
　それでは、まず全体的な概要を御理解いただきました上で、第一ページの方に戻らせていただきます。
　この高速増殖原型炉「もんじゅ」は、定格電気出力が二十八万キロワットでございまして、昨年から動かし始めているわけでございますが、ことしの八月には電気出力を取り出すというふうなことをやっております。ただし、これにつきましては、実際には動かしたりとめたり、あるいは出力を上げたり下げたりというふうなことをしながら、いろいろな試験をやってきているということでございます。
　それで、今回につきましては十二月六日に原子炉を起動いたしまして、四〇％出力試験というものの一つといたしまして急速に原子炉をとめる、こういう試験をしようといたしまして、そのために四五％まで出力を上げようというふうなことをしておったわけでございます。
　その際に、十二月八日の午後七時四十七分、先ほど申し上げましたＣループのナトリウム温度が高いという警報が出ます。それから次に火災報知機が鳴ります。これは火災報知機と申し上げましても、中身は煙探知機でございます。さらに、ナトリウムがこのＣループから漏れた、こういうふうな警報が出まして、それで配管室の入り口、年ほど管がありましたところを配管室と言っているわけでございますが、そこから現場を当直員が確認をしております。その結果、わずかな白煙らしきものが認められた。このため、原子炉の出力を降下させるとともに再度確認したところ、白煙の増加が認められたので、九時二十分に原子炉を手動で緊急停止をした。その後は低温停止状態に移行した。こういうふうなことを私どもは動力炉・核燃料開発事業団から報告を受けております。
　なお、このあたりの経緯につきましては、今後タスクフォースにおいて詳細に検討し、チェックをし、最終的に確定することになると思います。
　それから、現場の調査につきましては、翌九日、まず簡単な立ち入りをして、ナトリウムが漏えいしたものであるということを確認をいたしております。このナトリウムが漏えいいたしますと、今回の場合は、霧状に部屋の中にそのナトリウムの化合物の粉が飛び散った状況になっておりまして、当初は中に入れる状況にないという状況でございました。それから午後四時、状況の視認と現場雰囲気の調査を行っております。このときにはビデオを撮っているということでございます。
　また、十一日の未明三時ごろに、福井県及び敦賀市がこの配管室に立入調査を行っております。また、私どもの現地運転管理専門官も十一時に立入調査を行った、こういうふうなことになっております。その結果といたしまして、先ほど申し上げたような状況が現出している。細かいことはこれに書いてございますが、先ほど申し上げたような状況になっているということでございます。
　なお、昨日はタスクフォースのメンバーが現地に赴きまして、先ほど申し上げましたように現状を把握するとともに、塊の中にナトリウムがあるかどうか、こういうふうな調査も行われております。
　なお、これ以外にも生のナトリウムが残っている場所といたしましては、これは保温材でこの管はカバーされているわけでございますが、その保温材の間に入っている可能性があるということでございまして、保温材の撤去については十分注意する必要があるということをタスクフォースのメンバーから御指摘をいただいております。
　現在の状況でございますが、Ｃループの一次冷却系、それから二次冷却系とも、ナトリウムをすべて取り出し終わっております。
　それから、昨日の七時ごろに、この床面の堆積物、約一立米の堆積物を撤去するための予備調査といったようなことをやっておりまして、本日、その作業に着手しておるはずでございますが、まだその最終結果については報告を受けておりません。それで、一両日中にはこの堆積物は撤去するというふうな段取りにいたしております。
　引き続きまして、床面の清掃、先ほど申し上げましたようにナトリウム化合物、苛性ソーダでございますとか、酸化ナトリウムあるいは炭酸ナトリウムといったようなものが中心だと思いますけれども、そういうものが床面にございます。そして、かつまたナトリウム化合物、特に苛性ソーダとか酸化ナトリウムといいますのは非常に水分を吸いやすい、そういう性格を持っておりますので、べたべたとした状況になってくるわけでございます。そういうふうな状況でございますので、これを清掃いたしませんと足場が非常に憩うございます。したがいまして、この清掃に約一カ月程度かかるのではないかという現在の予測でございます。その清掃を終わりました後でここに足場を築きまして、その上で十分注意をしてまず保温材の撤去をする。それから、保温材の撤去をした後で実際の漏えい箇所を検査をしていくということになると思います。
　なお、現在、漏えいをしたと思われる場所につきましては、現場をできる限り保存できるような、そういう措置をとるようにという指示をいたしております。なお、公衆及び従業員への影響はございません。
　それから、次の三ページ以降につきましては、先ほどから大臣が御説明をさせていただきました様子を詳細に書いてございますので、また、私が今申し上げたところを書いてございますのでごらんをいただければと思います。
　なお、五ページ、六ページにつきましては、それぞれタスクフォースあるいは原子力安全委員会の決定文書を添付しております。
　以上でございます。