Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
本文

## b）含水率（カビ発生環境）

天日ケーキ（旭東）の含水率は、23%（90℃）から11%（150℃）であり、カビ発生環境条件である40％以上の含水率を大きく下回っている。脱水ケーキの含水率は52%（90℃）から30%（150℃）であり排ガス温度90℃処理の時はカビ発生環境条件の40％以上を上回る。しかし、脱水ケーキの一般細菌除去率は99.6%であることから排ガス温度90℃設定でも保管性は良好であると推測される。

## ① リサイクル製品化プラントの評価

## I ）発芽抑制効果の評価検討（P70 開発実験測定結果）

天日ケーキ原料の発芽抑制の基準として乾燥後物温度を $ 80^{\circ}C $ で処理することを基準に設定した。今回のリサイクル製品化プラントにおいては、対象となる天日ケーキを基準である乾燥後物温度 $ 80^{\circ}C $ で処理すると上限処理能力は $ 300 \, kg/h $ であり、原材料段階で高含水率の脱水ケーキの上限処理能力は $ 50 \, kg/h $ となり脱水ケーキの乾燥には適用できない。調査により $ 80^{\circ}C $ という温度は種子死滅の温度と認識されており、また、温度も $ 50^{\circ}C \sim 80^{\circ}C $ と範囲が広い。脱水ケーキに関して、固液分離プロセスから雑草種子混入の可能性が低いことから、水道事業体の先進事例では含水率 $ 40\% $ 以下の乾燥という基準を取っている。

天日ケーキの乾燥後物温度が $ 80^{\circ}C $ という基準は、種子死滅温度と解釈すると乾燥後物温度を上げるほど種子死滅割合が多くなり発芽抑制できると考えられる。品質に関しては発芽抑制という考えで $ 50^{\circ}C $ から $ 80^{\circ}C $ の乾燥後物温度で乾燥処理を行うことが妥当と考えられるが平成 26 年度においてリサイクル製品を用いた栽培試験を行い、発芽抑制効果の検証を行う予定である。

## Ⅱ）プラント処理能力の評価

プラント処理能力は、品質指標である農業利用性、保管性、発芽抑制効果の優先順位による運用で変化する。農業利用性を重視した場合、農業利用性を評価する指標に温度の影響が少ないことから乾燥処理に関して乾燥後物温度を低温度に設定すれば、プラント処理能力は向上する。(天日ケーキ（旭東）において50℃の乾燥後物温度で排ガス温度設定は90℃～100℃程度となる。この時、処理量は400 kg/h程度となる。)

保管性を重視した場合、天日ケーキ（旭東）は、原料の含水率が低いことから温度設定に関係なく保管性が高い製品が最大処理能力（500 kg/h 程度）で製造可能でありと考えられる。脱水ケーキも処理後の含水率は、排ガス温度が90℃の乾燥処理でカビ発生環境条件以上となるが、一般細菌除去率が99.6%であることから乾燥後物温度は低温度の設定（90℃）で処理200 kg/hが可能である推測される。

発芽抑制効果を重視した場合、乾燥後物温度が80℃以上必要であるため、天日ケーキ（旭東）の乾燥において上限供給量が300 kg/h程度（排ガス温度150℃）となる。脱水ケーキでは、上限供給量が50 kg/h程度となり実質処理不可能である。調査によれば乾燥後物温度80℃は、種子死滅温度とも理解でき、発芽抑制においては乾燥温度50℃という見解もある。

プラント処理能力は、品質指標である種子発芽抑制効果がボトルネックとなるが、本事業が対象とする天日ケーキ（旭東）に関しては、発芽抑制を重視し乾燥後物温度を80℃設定にしても計画プラント能力である0.3t/h（300 kg/h）は処理可能と判断できる。
本文

## Ⅲ）プラントの製品回収率

主として乾燥工程で粉じんがロスされる。開発実験（P73 開発実験測定結果）において製造製品と回収粉じんから天日ケーキ（旭東）、天日ケーキ（三野）および脱水ケーキの製品回収率を算定した。

・天日ケーキ（旭東）：91.9%

・天日ケーキ（三野）：89.5%

・脱水ケーキ：97.2%

脱水ケーキは原料含水率が高く、粉じんがほとんど発生していないことがわかる。一方で天日ケーキは、粉じんが発生するが、天日ケーキ（三野）の方が粉じんが発生しやすいことがわかる。

## Ⅳ）リサイクル製品の製造コストの評価

販売価格設定のため製造コストを算定することが必要となる。製造コストを以下の条件で算定した。袋については、販売する企業が持ち込むため単価に含めていない。また、人件費に関しても除外している。

a）条件

ア）発芽抑制の定義を乾燥後物温度 $ 50^{\circ}C $ 程度になるように乾燥処理する。

→天日ケーキ（旭東）：排ガス温度 $ 90^{\circ} $ C—供給量 400 kg（含水率 30%）

→脱水ケーキ：排ガス温度 $ 120^{\circ}C $ —供給量 100 kg （含水率 60.6%）

イ）木質ペレット 51 kg/円

ウ）電力料金：基本料金1,060円/kWh—使用料金14.2円/kWh

エ）生産量設定：天日ケーキ（旭東）150袋/日、脱水ケーキ40袋/日

## b) 製造コスト計算

## ア）天日ケーキ（旭東）の1袋あたりの製造コスト

排ガス温度 $ 90^{\circ}C $ —供給量 400 kg の実験における木質ペレット使用量は開発実験データから 0.9 kg/袋であった。また、電力使用量は、開発実験データを基に生産量設定に換算すると $ 0.8 ~kW/h $ /袋となった。生産量設定における電力単価を計算すると 34 円/kWh であった。よって、1 袋あたりの製造コストは、0.9 kg/袋 × 51 円/kg + 0.8 kWh /袋 × 34 円/kWh = 73 円 / 袋と推定される。単価は生産量によって変化する。

## イ）脱水ケーキの1袋あたりの製造コスト

排ガス温度 $ 120^{\circ}C $ — 供給量 100 kg の実験における木質ペレット使用量は開発実験データから 3.9 kg/袋であった。また、電力使用量は、開発実験データを基に生産量設定に換算すると $ 3.8 \, kW/h $ /袋となった。生産量設定における電力単価を計算すると 34 円/kWh であった。よって、1 袋あたりの製造コストは、 $ 3.9 \, kg/袋 \times 51 \, 円/kg + 3.8 \, kWh/袋 \times 34 \, 円/kWh = 328 \, 円/袋 $ と推定される。

販売価格設定において328円／袋の設定は実質不可能であるため、開発設置したリサイクル製品化プラントでの脱水ケーキの製品化は現実的でないと判断できる。脱水ケーキの乾燥後物に関して
現状の粒径制御破碎機は 2000 kg/h の処理能力を持つため、木質ペレットバーナ乾燥装置のスケールアップを行うことにより技術の適用は可能と考えられる。

## V ）製品化プロセスの評価

乾燥処理の観点からは破砕により粒径を細かくして乾燥した方が有利であるが、破砕後に乾燥処理を行うと粉じんの発生が多く、製品回収率が低下する。また、排気温度150℃で処理した場合、マルチサイクロン集塵機で粉じんを捕捉できない。原材料の粒径が比較的小さい天日ケーキ (旭東)および脱水ケーキは乾燥工程→破砕工程が妥当である。一方、天日ケーキ（三野）は、原材料の粒径が20 cm角のものもあり、前段で破砕しなければ乾燥処理することができない。天日ケーキ (三野)は破砕工程→乾燥工程が妥当であった。

## V I）プラント自動運転の評価

脱水ケーキは固液分離プロセスが機械的であるため含水率の変化も60%～65%とほぼ均一である。一方、天日ケーキは固液分離プロセスが屋外露天の天日乾燥床であるため、雨などの天候により含水率が大きく変化する。含水率が変化すれば、乾燥処理において木質ペレットバーナ能力の上限により含水率変化に対する供給量が決まる。また、農業利用性、保管性、種子発芽抑制は乾燥後物温度が重要となる。このためリサイクル製品化プラント自動制御においては、測定した含水率と生産したい製品に対する供給量を任意に設定するとともに制御目標である乾燥後物温度を設定すると演算によりプラント構成機器の設定が決定され自動運転する仕組みを採用した。木質ペレットバーナ乾燥装置に関しては、計測値をフィードバックして演算による設定値を一定に制御する仕組みである。自動運転システムの検証試験を行った結果、含水率変化に対して設定乾燥後物温度に実際の乾燥後物温度が10%程度以内（グラフ．2-14）で追従することが確認された。

グラフ．2-14 自動運転ソフトの精度

設定値と測定値の誤差は5%～13%であった。検証実験（P74 検証実験結果）のサンプルが少ない割には大きな誤差は出なかった。今後、本格運用を行いながら制御用PLCのプラグラムなどソフト面をチューニングすることでなるべく誤差を小さなものとしていきたい。
写真．2-4 局所排気状況

技術的課題Ⅳに対応する解決方法である局所排気装置の確認を行った。写真．2-4に破砕機排出口の局所排気状況を示す。発生する粉じんを局所排気装置が抑制していることが確認できた。

## 3 ）ビジネスモデル開発

## （１）現状の把握

発生する 500t／年の天日ケーキは、市内の中間処理業者（園芸土製造）に運搬費 3800 円／t で運搬し、処分費 8500 円／t で処分している。また、発生する 1000 m³／年の脱水ケーキの内、300 m³～600 m³を市民販売により 100 円／m³の秤売りで浄水場内における現地渡しで販売している。市民販売で余った残りの 400 m³～700 m³の脱水ケーキは、天日ケーキと同じ中間処理業者に運搬費 3800 円／t で運搬し、処分費 5500 円／t で処分している。

図.2-23 現状の販売処分モデル

## （2） 方針

安全性および品質面から販売可能で効率的なリサイクル製品が製造できる天日ケーキのリサイクル製品に関して手間がかからず利益率が高い市民販売の利点とリスク吸収を行う処分の2チャンネルを持つ現状モデルにリサイクル製品の利益を挙げる販売チャンネルを付加して3チャンネルで浄水発生土リサイクル事業を行う。
本文

## （3） 技術的課題

① リサイクル製品を販売する新規チャンネルは、浄水場→運搬→小売店である。また、リサイクル製品製造過程で排出される木質ペレット焼却灰の販売チャンネルは、浄水場→運搬→ペレット工場である。さらに、リサイクル製品製造ではペレット工場→運搬→浄水場という木質ペレットの購入チャンネルが発生する。リサイクル製品販売とペレット購入に伴う運搬過程を出来るだけ共有することで低環境負荷が高利益設定の運用が行える。このためビジネスモデル構築における技術的課題は、運搬を共有するビジネスモデルの開発である。

② 方針によりリスク分散を考慮して、リサイクル製品を販売する販売チャンネルを市民販売チャンネルおよび処分チャンネルからなる現状のモデルに付加した場合、技術的課題は、3つのチャンネルを効率的に運用する方法が課題である。

## （４）技術的課題の解決方法

①リサイクル製品の販売モデル

方針に沿った技術的課題（2－3）—（3）—①）を解決するリサイクル製品の販売モデルを構築する。

## Ⅰ）潜在需要と方針の検討

## a）地産地消の需要

リサイクル製品の販売を地産地消により行うために地産地消販売の潜在需要について、市民販売で脱水ケーキを購入した顧客を抽出し、ヒアリング調査を行った結果分析より以下がわかった。

・現状の市民販売では、産業廃棄物対策課との取り決めで浄水場での現地販売しか行えないが、脱水ケーキ市民販売の顧客は高齢者が多いことから、製品として小売店で販売されるのであれば、価格が高くても売れる。(P78～83 脱水ケーキ販売実績調査結果より)

顧客層が農業に従事する高齢者であることから、市内の店舗で展開すれば、購入が容易となり、需要が見込めることが分かった。よって運搬距離を短くできる地産地消チャンネルを構築する。

## b) 販売方針の妥当性

リサイクル製品化プラントの燃料である木質ペレットは、購入の時、旭東浄水場に運搬される。この際にリサイクル製品を販売することで運搬コストを削減できる。また、木質ペレットの焼却灰も同時に販売する。

この運搬を共有する販売と購入の受け渡しについて岡山市産業廃棄物対策課と協議した結果、以下の理由により了解を得た。

・岡山市水道局の浄水発生土は、岡山県のエコ製品認定されているため製品扱いである。

・木質ペレット焼却灰については、有価物販売であれば問題ない。
Ⅱ）リサイクル製品の販売モデルとその運用

a) リサイクル製品の販売モデル

モデル構築方針に沿って以下(図.2-24)のモデルを構築した

図.2-24 リサイクル製品販売ビジネスモデル

方針に沿って地産地消のモデルとするとともに天日ケーキリサイクル製品製造から小売販売までの運搬を共有するため、旭東浄水場まで木質ペレットを運搬して来た運搬車にリサイクル製品およびペレット焼却灰を積載して、リサイクル製品は、岡山市内でR商事が展開する小売店グループに運搬し、ペレット焼却灰は企業Tと共同出資でペレット製造を行うY町の土づくりセンターで堆肥化する。

## b) リサイクル製品販売の苦情処理

リサイクル製品の袋には、販売元が企業 T であることを明記し、苦情・要望などは企業 T のコールセンターが受け付ける。
②浄水発生土処理計画システムおよびプログラム開発

## Ⅰ）リサイクル事業ビジネスモデル

現状に天日ケーキリサイクル販売チャンネルを付加して図.2-25のモデルを構築する。

図.2-25 浄水発生土リサイクル事業ビジネスモデル

3つのチャンネルへの配分および販売価格を上手く計画することでビジネスモデルを効率的に運用可能である。

## Ⅱ）浄水発生土処理計画システムおよびプログラム開発

## a）販売チャンネルの販売実績分析および考察

市民販売実績（以下グラフ.2-15）は、変動が大きく、販売サイドで予測できない販売である。コスト面を考察すると浄水場での現地販売で袋等も市民が持参で来るため、手間がかからず販売価格は安価であるにもかかわらず利益率は良い。

一方で、産業廃棄物処分は、受け皿が大きく、計画的に大量の処分が可能である。しかし、コスト面では、運搬費（3800円／t）および処分費（7500円／t）がかかり利益はない。

グラフ.2-15 市民販売実績の推移
リサイクル製品の販売について考察すると地産地消で販売を展開するため、市場が小さく売れない時と売れる時の生産調整が必要と推測される。一方で企業を通しての販売であり、生産調整は小さいと考えられる。このため販売量変動はあるが小さいと考えられる。コスト面では、販売価格は市民販売と比較して高価に設定できるが、製品化プラントによる手間、電力量、燃料代がかかるため、利益率は少ない。もしくは、企業Tとの交渉により利益が上がらないケースも想定される。

## b) 浄水発生土処理計画手順の開発

市民販売は、実績から変動が大きく、利益率が高く、リサイクル製品販売は、変動は小さく、利益率が低いと推測される。この特性を用いて、技術的課題（2－3）—（3）—①〉の解決方法として最小分散法による処分も含めた処理計画手順を図.2-26に示す。

図. 2-25 および 2-26 において企業 Tへのリサイクル製品販売を CH1、市民販売を CH2、企業 Nへの処分を CH3 とする。S1 ステップで CH1、CH2 の処理実績を取得し、S2 ステップで当月の生成量 T0（CH1 + CH2 + CH3）を取得する。S3 ステップで過去 1 年の処理実績の最大値から CH1 および CH2 の上限設定量 M1 および M2 を設定する。CH1 および CH2 への割り当て総和 T1 は、当月生成量 T0 > T1 の時、T1 = M1 + M2 であり、T0 < T1 の時、T0 となる。

S 5 ステップでCH3への割当量D3

図. 2-26 処理計画手順

はT0−T1となる。S6ステップでCH1の配分比をA、CH2の配分比を1−Aとし、配分比Aの設定可能範囲を1−M2/T1以上M1/T1以下で算出する。S7ステップで配分比Aに対して、CH1およびCH2の処理実績から次式で分散を演算する。

$$ Var(XY)=A^{2}Var(X)+B^{2}Var(Y)+2ABCov(XY) $$

ここで、 $ \text{Var}(X) $ は、過去のチャンネル CH1 における処理実績量の分散、 $ \text{Var}(Y) $ は、過去のチャンネル CH2 における処理実績量の分散、 $ \text{Cov}(XY) $ は、過去のチャンネル CH1 における処理実績量およびチャンネル CH2 における処理実績量の共分散である。
S 8 ステップでは分配比Aの設定可能範囲において、V ar（XY）が最も小さくなるときの分配比Aを設定する。そして分配比Aに基づいて、チャンネルCH1の割当量およびチャンネルCH2の割当量を設定する。

このようにＶａｒ（ＸＹ）を設定することによって、チャンネルＣＨ１およびチャンネルＣＨ２の処理実績量の変動を小さくすることができる。チャンネルＣＨ１およびチャンネルＣＨ２の処理実績量の変動が小さくなることによって、割当量と処理実績量の差が小さくなる。これにより、ＣＨ１の準備工程に投入される費用、およびＣＨ２の準備工程に投入される費用を削減する。

## （５）解決方法の評価

①リサイクル製品販売モデルの検証

企業Tと協議し、リサイクル製品の試験販売を以下の条件で設定し、実施した。

## Ⅰ）試験販売条件

a) 企業 Tへの卸価格は、製造コスト算定は 73 円／袋（袋代除く）であるが、交渉の結果、67 円／袋（袋代除く）で設定した。

b) 小売店 S での販売価格は、企業 T と小売店 S が協議して設定価格を 298 円／袋とした。

c) 岡山市水道局が脱水ケーキの袋販売を行っているデザイン袋は、熱処理を行っていない脱水ケーキを取り扱っているため差別化を図り設定価格が相違しても需要者から苦情が来ないようにデザインを変更して試験販売を行う。(P86 写真.3－5 参照)

## Ⅱ）試験販売結果

試験販売（写真．2－5 および 2－6）の結果、設定価格 298 円／袋で販売が可能であった。このことから正規販売においては製造コスト 73 円以上で設定する。しかし、岡山市内での 1 店舗あたりの販売数量は少なく、少数店舗では生産調整が必要なことが判明した。また、市内店舗による試験販売より郊外における販売の方が需要が推測される。R 商事の小売店 S は岡山県内に 10 店舗あるためであることから、今後、企業 T と協議して郊外での販売に関して試験を継続していく。

写真．2−5 販売試験 $ ^{①} $

写真．2−6 販売試験 $ ^{②} $
## 本文

## 4 ）灯油バーナ乾燥装置による基礎実験と実験結果

木質ペレットバーナ乾燥装置の制御システム開発、性能設計、システム熱効率設定など技術的課題の把握のため以下の基礎実験を行い、実験結果を分析した。

## （1） 実験目的

① 天日ケーキ投入量の変化およびドラム回転数変化による乾燥後物温度の影響の相関性を調べ、制御因子を決定すること。ドラム回転数に関しては、回転数が速ければ滞留時間が短くなり、回転数が遅ければ滞留時間が長くなることから滞留時間の指標と考える。

② 乾燥実験装置の乾燥機に含水した天日ケーキが投入されると水分の温度上昇と蒸発に熱量が消費されるため排ガス温度が降下する。乾燥後物温度を乾燥機出口排ガス温度で制御するために乾燥機出口排ガス温度と乾燥後物温度の相関性を調べ、制御因子を決定すること。

③ 乾燥後物温度と乾燥後物含水率の相関性を調べ、乾燥による含水調整効果を確認すること。

④ 乾燥後物温度と投入熱量の関係を発見し、制御因子を決定すること。また、含水率が高い三野浄水場の天日ケーキに対して乾燥後物の土壌殺菌および含水調整を達成可能な木質ペレットバーナ能力を算定すること。

⑤ 灯油バーナ乾燥機の熱効率から木質ペレットバーナ乾燥装置の熱効率を算定する。

## （２）基礎的実験の条件

① 投入天日乾燥ケーキの含水率 38.6～45.2%（三野浄水場の天日ケーキ）

Ⅰ）天日ケーキ投入量 170 kg/h、340 kg/h (抽出された仮説制御因子)

Ⅱ）乾燥機ドラム回転数 2rpm、4rpm（抽出された仮説制御因子）

Ⅲ）投入粒径 20mm 未満の天日ケーキ（手でほぐしたもの）

② 天日ケーキ乾燥後物の温度 80℃、推定滞留時間 15 分(2rpm)（土壌殺菌条件）→乾燥排気出口温度（抽出された仮説被制御因子）

## （３）基礎的実験の装置

図. 2-27 基礎的な乾燥実験装置
①灯油バーナ乾燥装置（バーナ部）

写真．2−7 灯油バーナ乾燥装置（バーナ部）

② 灯油バーナ乾燥装置（乾燥機）

写真．2－8 灯油バーナ乾燥装置（乾燥機）
本文

(4) 基礎的実験の結果

【条件】
絶乾状態の試料の比熱	0.2	kcal/kg·℃	理論空気量	11.52	Nm3/kg
初期試料温度(〒室温)	30	℃	理論排ガス量(乾き)	11.08	Nm3/kg
理論排ガス量(湿り)	12.53	Nm3/kg
表1.【実測データ】
run No.	ドラム回転数	処理量	乾燥機出口排ガス温度	乾燥後物温度	乾燥前試料含水率	乾燥後物含水率	灯油消費量	乾燥機出口O2濃度	乾燥機出口CO2濃度	乾燥後試料形状	形状目視
rpm	kg/h	℃	℃	wt%	wt%	kg/h	vol%	vol%
run 1	2	180	100	120	42.0	4.7	※1	18.1	2.0	20mm未満
run 2	2	180	80	85	42.0	7.7	7.02	18.7	1.6	20mm未満
run 3	2	180	120	195	42.0	1.5	13.77	18.3	1.9	20mm未満
run 4	2	360	120	100	42.0	10.1	12.96	18.0	2.1	20mm未満
run 5	3	180	80	80	38.6	9.2	6.15	18.2	1.9	20mm未満
run 6	1	180	80	-	-	-	-	-	-	排出されず
run 7※2	4	360	120	90	45.2	12.0	15.27	18.1	2.0	20mm未満粒径は小
run 8※2	3	360	120	100	45.2	8.6	14.40	18.0	2.1	20mm未満粒径は小
※1灯油消費量未測定のためrun2とrun3の平均値とした。※2run6でドラム回転数1rpm設定は不可能であることが判明し、ドラム回転数設定を計画と変更した。
本文

## 5 ）リサイクル製品化プラント開発実験と実験結果

## （1） 実験目的

①制御演算式の算定

②リサイクル製品評価（農業利用、保管性）

③リサイクルプラント評価（発芽抑制、製品回収、処理能力、製造コスト、作業環境）

## （2） 実験装置

建設した以下のリサイクル製品化プラントで実施した。

図. 2-28 実験装置（リサイクル製品化プラント）

## ① 実験方法

## Ⅰ）制御演算式の算定

天日ケーキ（旭東）、天日ケーキ（三野）および脱水ケーキに対して、供給量を200kg/h、400kg/hで、排気温度を90℃、120℃、150℃で変化させたときの乾燥後物温度と含水率を測定する。

## Ⅱ）農業利用評価および保管性評価

農業利用分析試験（pH、腐植、全窒素、粒径分布）および保管性分析試験（一般細菌）のサンプルを抽出して試験委託する。

Ⅲ）リサイクルプラント評価（発芽抑制、製品回収、処理能力、製造コスト、作業環境）

生産量（生産袋数）およびサイクロン集塵機での集塵量、電力量を計測する。
写真.2—9 実験作業

写真.2−10 組み換え作業
## 本文

（３）制御システム開発実験および発芽抑制指標の設定および測定結果

管理No	工程	Run No	次子ストNo	原料条件	定量供給機間波数測定值	乾機機条件	破碎条件	評価測定項目
前予ストNo	含水率%	粒径mm	キヤタビラHZ	前カツターHz	原料供給量kg/h	ドラム回転数rpm	ハ-リ排気温度℃	排気温度℃	クリプランスmm	回転数rpm	熱処理後物温波レーザー放射温度計測定
乾燥脱水(三野)	Run 1-1	Run A-1～6	60.6	10	17	30	100	2	200	90	43.8
Run 1-2	Run B-1～6	37	50	200	250	120	50.5
300	150	59.6
200	90	37.0
250	120	46.7
300	150	53.7
乾燥天日(旭束)	Run 2-1	Run C-1～6	30	10～30	25	30	200	2	280	120	44.7
Run 2-2	Run D-1～7	35	50	400	337	146	61.3
200	90	89.1
280	120	37.6
337	146	54.0
200	90	75.4
乾燥天日(三野)	Run 3-1	Run E-1～6	45.2	10～30	25	30	200	250	120	48.6
Run 3-2	Run F-1～6	35	50	400	300	150	65.2
200	90	93.0
250	120	47.4
200	90	55.1
300	150	75.6
7	破碎脱水(三野)	Run A-1	100	200	90	500
8	Run A-2	100	200	90	500
9	Run A-3	100	280	120	300
10	Run A-4	100	280	120	300
11	Run A-5	100	300	150	300
12	Run A-6	100	300	150	300
13	Run B-1	200	200	90	300
14	Run B-2	200	200	90	300
15	Run B-3	200	280	120	300
16	Run B-4	200	280	120	300
17	Run B-5	200	300	150	300
18	Run B-6	200	300	150	300
19	破碎天日(旭束)	Run C-1	200	200	90	300
20	Run C-2	200	200	90	300
21	Run C-3	200	250	120	300
22	Run C-4	200	250	120	300
23	Run C-5	200	337	146	300
24	Run C-6	200	337	146	300
25	Run D-1	400	200	90	300
26	Run D-2	400	200	90	300
27	Run D-3	400	250	120	300
28	Run D-4	400	250	120	300
29	Run D-5	400	337	146	300
30	Run D-6	400	337	146	300
31	破碎天日(三野)	Run E-1	200	200	90	300
32	Run E-2	200	200	90	300
33	Run E-3	200	250	120	300
34	Run E-4	200	250	120	300
35	Run E-5	200	300	150	300
36	Run E-6	200	300	150	300
37	Run F-1	400	200	90	300
38	Run F-2	400	200	90	300
39	Run F-3	400	250	120	300
40	Run F-4	400	250	120	300
41	Run F-5	400	300	150	300
42	Run F-6	400	300	150	300

◆破碎→乾燥実験

管理No	工程	Run No	次テストNo	原料条件	定量供給機周波数設定	乾燥機条件	破碎条件	評価測定項目
前予ストNo	合水平5	粒径mm	千ヤタビラHZ	前力ツターHz	原料供給量kg/h	ドラム回粒数rpm	ハ-1棟気温度℃	排気温度℃	クリアランスmm	回粒数rpm	熱処理後物温度-サー放射温度計測定
破碎天日(旭東)	Run 7-1	Run G-1～6	Run H-1～6	30	10～30	5	300
43	乾燥天日(旭東)	Run G-1	Run H-1～6	900
44	Run G-2	25	30	200	2	200	90	47.26666667
45	Run G-3	250	120	59.6
46	Run G-4	300	150	69.5
47	Run G-5	35	50	400	200	90	44.43333333
48	Run G-6	250	120	49.03333333
49	Run H-1	380	150	53.8
50	Run H-2	25	30	200	200	90	46.2
51	Run H-3	250	120	58.66666667
52	Run H-4	35	50	400	300	150	68.73333333
53	Run H-5	200	90	40.93333333
54	Run H-6	250	120	51.96666667

管理No	工程	Run No	次テストNo	原料条件	定量供給機周波数段定	乾燥機条件	破碎条件	評価測定項目
熱処理後物温度
レーザー放射
温度計測定
前テストNo	含水率
5	粒径
mm	キヤタビラ
HZ	前カツター
Hz	原料供給量
kg/h	ドラム回転数
rpm	パーナ様気温
度℃	排気温
度℃	クリアランス
mm	回転数
rpm
破壓
天日
(三野)	Run 8-1	Run 1-1～6	45.2	10～200	5	900
55	乾燥
天日
(三野)	Run 1-1	1～8	25	30	200	2	200	90	○
56	Run 1-2	250	120	○
57	Run 1-3	350	150	○
58	Run 1-4	35	50	400	200	90	43.4
59	Run 1-5	250	120	51.56666667
60	Run 1-6	350	150	80.6
◆乾燥→破碎実験

## 本文

（５）リサイクル製品の保管性評価のための指標測定結果

管理No	工程	Run No	交交ス无No	原料条件	定量供检概周波数测定值	配准模条件	破碎条件	料值项目	比较基准试验
前予无No	含水率%	粒径mm	千分夕亿Hz	前力夕一	原料供检量kg/h	千分日配数rpm	千分核氢温度℃	排氢温度℃	分压数rpm	回数数rpm	含水率制定	一般细面试验	一般细面试验	含水率测定
乾燥脱水(三碎)	Run 1-1	Run A-1～6	60.6	10	17	30	100	2	200	90
Run 1-2	Run B-1～6	37	50	200	250	120
乾燥天日(泡束)	Run 2-1	Run C-1～6	30	10～30	25	30	200	200	120
Run 2-2	Run D-1～7	35	50	400	200	90
乾燥天日(三碎)	Run 3-1	Run E-1～6	45.2	10～30	25	30	200	200	120
Run 3-2	Run F-1～6	35	50	400	200	90
7	Run A-1	100	200	90	300	51.6	2700	840000	60.6
8	Run A-2	100	200	90	900
9	Run A-3	100	200	120	300	38.5
10	Run A-4	100	200	120	300
11	Run A-5	100	200	120	300	29.7	4200
12	Run A-6	100	300	150	900
13	Run B-1	200	200	90	300	51.9	7600
14	Run B-2	200	200	90	300
15	Run B-3	200	200	120	300	46.1
16	Run B-4	200	200	120	300
17	Run B-5	200	200	120	300	42.1	1500
18	Run B-6	200	300	150	900
19	Run C-1	200	200	90	300	24.4	3200	18000	30
20	Run C-2	200	200	90	900
21	Run C-3	200	200	120	300	16.3
22	Run C-4	200	250	120	900
23	Run C-5	200	337	146	300	11.8	2000
24	Run C-6	200	337	146	900
25	Run D-1	400	200	90	300	23.4	2400
26	Run D-2	400	200	90	900
27	Run D-3	400	250	120	300	15
28	Run D-4	400	250	120	900
29	Run D-5	400	337	146	300	10.8	2400
30	Run D-6	400	337	146	900
31	Run E-1	200	200	90	300	18.6	420000	45.2
32	Run E-2	200	200	90	900
33	Run E-3	200	250	120	300
34	Run E-4	200	250	120	900
35	Run E-5	200	300	150	300
36	Run E-6	200	300	150	900
37	Run F-1	400	200	90	300	22.1	150000
38	Run F-2	400	200	90	300
39	Run F-3	400	250	120	300
40	Run F-4	400	250	120	300
41	Run F-5	400	300	150	300
42	Run F-6	400	300	150	900

◆破碎→乾燥实驗

管理No	工程	Run No	次子ストNo	原料条件	定量供稳機用波数稳定	乾燥稳条件	硫稳条件	比砼基準试验
前テストNo	含水率	粒径mm	千分ヒララ	HZ	前カッター	原料供砼量	ドラム回転数	mm	ハーナ無害運営	排量温度℃	クリアランス	回転数	含水率测定	一般鋼圧試験	一般鋼圧試験
砼天日(処)	Run 7-1	Run G-1～6	30	10～30	5	300
Run H-1～6
43	数燥天日(処)	Run G-1	25	30	200	2	200	90	19.5	4000	30
44	Run G-2	250	120	15.2	2600
45	Run G-3	300	150	10.2	3400
46	Run G-4	200	90	23.3
47	Run G-5	35	50	400	250	120	16.7
48	Run G-6	360	150	13.5
49	Run H-1	200	90	20.9
50	Run H-2	25	30	200	250	120	18.6
51	Run H-3	300	150	15.2
52	Run H-4	35	50	400	200	90
53	Run H-5	250	120
54	Run H-6	380	150

管理No	工程	Run No	次子卜No	原料条件	定量供轮圈回波数测定	配度板条件	成件条件	比较基本试验
含水率	粒径	千分比	HZ	的力	麻轮根轮量	下方回板温度	厂一排温度	排氢温度	刀厂	回板	含水率测定	一般轴固试验	一般轴固试验
横轴天日(三野)	Run 8-1	Run 1-1~6	45.2	10~200	5	900
55	配度	Run 1-1	1~8	25	30	200	2	200	90	0
56	配度	Run 1-2	250	120	0
57	配度	Run 1-3	350	150	0
58	配度	Run 1-4	200	90	21.7	180000	45.2
59	配度	Run 1-5	250	120	16
60	配度	Run 1-6	350	150	9.9	300000
## 本文

（6）プラント処理能力および製品化効率測定

◆乾燥→破碎実験

管理No	工程	Run No	次子ストNo	原料条件	定量供給機周波数测定值	乾康煥条件	破碎条件	测定项目
前子ストNo	含水率%	粒径mm	午午分日号	午午分日号	前力分日号	原料供給量kg/h	ドラム回転数rpm	ベーナ排気温度℃	排気温度℃	クリアランスmm	回転数rpm	型造製品kg	回収粉じkg
乾康脱水(三野)	Run 1-1	Run A-1～6	60.6	10	17	30	100	2	200	90
Run 1-2	Run B-1～6	37	50	200	250	120
Run 2-1	Run C-1～6	30	10～30	25	30	200	260	120
Run 2-2	Run D-1～7	35	50	400	337	146
乾康天日(三野)	Run 3-1	Run E-1～6	45.2	10～30	25	30	200	200	90
Run 3-2	Run F-1～6	35	50	400	250	120
Run A-1	100	200	120
7	破針脱水(三野)	Run A-1	100	200	90
8	Run A-2	100	280	120
9	Run A-3	100	280	120
10	Run A-4	100	280	120
11	Run A-5	100	300	150
12	Run A-6	100	300	150
13	Run B-1	200	200	90
14	Run B-2	200	200	90
15	Run B-3	200	280	120
16	Run B-4	200	280	120
17	Run B-5	200	300	150
18	Run B-6	200	300	150
19	破針天日(凍束)	Run C-1	200	200	90
20	Run C-2	200	200	90
21	Run C-3	200	250	120
22	Run C-4	200	250	120
23	Run C-5	200	337	146
24	Run C-6	200	337	146
25	Run D-1	400	200	90
26	Run D-2	400	200	90
27	Run D-3	400	250	120
28	Run D-4	400	250	120
29	Run D-5	400	337	146
30	Run D-6	400	337	146
31	破針天日(三野)	Run E-1	200	200	90
32	Run E-2	200	200	90
33	Run E-3	200	250	120
34	Run E-4	200	250	120
35	Run E-5	200	300	150
36	Run E-6	200	300	150
37	Run F-1	400	200	90
38	Run F-2	400	200	90
39	Run F-3	400	250	120
40	Run F-4	400	250	120
41	Run F-5	400	300	150
42	Run F-6	400	300	150

◆破碎→乾燥実験

管理No	工程	Run No	次子ストNo	原料条件	定量供給機間波数設定	乾濃機条件	破碎条件	测定項目
前子ストNo	含水率%	粒径mm	キヤタビラHZ	前カッター	原料供給量kg/h	ドラム回転数rpm	パーナ排気温度℃	排気温度℃	クリアランスmm	回転数rpm	駆道製品kg	回収粉にんkg
破碎天日(起束)	Run 7-1	Run G-1～8	Run H-1～6	30	10～30	5	300
43	乾濃天日(起束)	Run G-1	Run H-1～6	Run 7-1	1～8	25	30	200	2	200	90	900
44	Run G-2	250	120
45	Run G-3	300	150
46	Run G-4	200	90
47	Run G-5	250	120
48	Run G-6	380	150
49	Run H-1	200	90
50	Run H-2	250	120
51	Run H-3	300	150
52	Run H-4	200	90
53	Run H-5	250	120
54	Run H-6	380	150

管理No	工程	Run No	次子ストNo	原料条件	定量供給機間波数設定	乾燥機条件	破碎条件	判定項目
前テストNo	含水率%	粒径mm	キヤタビラHZ	前カクター	原料供給量kg/h	ドラム回転数rpm	ベナ排気温度℃	排気温度℃	クリアランスmm	回転数rpm	製造製品kg13.5kg/袋	回收粉亿kg
破碎天日(三野)	Run 8-1	Run 1-1～6	45.2	10～200	5	900
55	乾燥	Run 1-1
56	大日(三野)	Run 1-2
57	大日(三野)	Run 1-3
58	大日(三野)	Run 1-4
59	大日(三野)	Run 1-5
60	大日(三野)	Run 1-6

生産量	折れ
5,090kg	325kg
本文

## 6 ）自動運転制御の検証実験

## （1） 実験目的

① 自動運転制御（制御演算式およびシステム）の検証。

## （2） 実験装置

建設したリサイクル製品化プラント。

## （3） 実験方法

乾燥機への供給量設定 200 kg/h、400 kg/h、測定含水率設定および乾燥後物温度設定 40℃、60℃で実験装置であるリサイクル製品化プラントを運転し、乾燥後物温度を測定する。

## （4） 実験結果

No	工程	Run No	乾燥機条件	破碎条件	評価項目
含水率%	粒径mm	原料供給量kg/h	ドラム回転数rpm	乾燥後物温度℃	クリアランスmm	回転数rpm	熱处理後物温度レーザー放射温度計測定	破碎後物粒径(写真)	乾燥後物含水率	誤差
1	旭東天日	Run 1	32.1	20～30	200	2rpm	40	900rpm	44	○	21.7	10.0%
2	Run 2	60	68	○	10.8	13.3%
3	Run 3	400	40	42	○	26	5.0%
4	Run 4	60	56	○	11.9	-6.7%
本文

# 7）重金属等の含有量および溶出試験結果（岡山県エコ製品認定基準：土壤環境分析試験）

（1）含有量試験結果

報告番号	23-13

分析試驗報告書

御依頼事業所 ___ 岡山市水道局 ___ 御中

採取場所 ___ 旭東浄水場 ___ 採取者 ___ 貴局担当 ___

試 料 名 ___ 天日乾燥ケーキ リサイクル製品

御依頼年月日 平成25年10月23日 採取年月日 平成25年10月28日

上記供試品についての分析試験結果は下記のとおりであることを報告いたします。

項目	単位	含有量試験測定值	定量下限值	計量の方法
かぶぶ及びその化合物(Cd)	mg/kg	ND	5	規格 55.3ICP発光分光分析法
六価クロム化合物(Cr6+)	mg/kg	ND	5	規格 65.2.1吸光光度法
シアン化合物(CN)	mg/kg	ND	1	規格 38.3吸光光度法
水銀及びその化合物(Hg)	mg/kg	ND	0.1	S46年環境庁告示第59号 付表1 還元気化-原子吸光法
セレン及びその化合物(Se)	mg/kg	ND	5	規格 67.2水素化合物発生原子吸光法
鉛及びその化合物(Pb)	mg/kg	ND	5	規格 54.3ICP発光分光分析法
砒素及びその化合物(As)	mg/kg	5	5	規格 61.2水素化物発生原子吸光法
ふつ素及びその化合物(F)	mg/kg	390	10	規格 34.1ララクシーアリザリンコンブレキソン法
ほう素及びその化合物(B)	mg/kg	ND	10	規格 47.3ICP発光分光分析法
以下余白
（2）溶出試験結果

分析試驗報告書

御依頼事業所	岡山市水道局 御中
採 取 場 所	旭東浄水場 採 取 者 貴局担当
試 料 名	天日乾燥ケーキ リサイクル製品
御依頼年月日	平成25年10月23日 採取年月日 平成25年10月28日

上記供試品についての分析試験結果は下記のとおりであることを報告いたします。

項目	単位	溶出量試験測定值	定量下限值	計量の方法
かぶぶ及びその化合物(Cd)	mg/L	ND	0.001	規格55.4ICP質量分析法
六価クロム化合物(Cr6+)	mg/L	ND	0.02	規格65.2.5ICP質量分析法
シアン化合物(CN)	mg/L	ND	0.1	規格38.1.2及び規格38.3吸光光度法
水銀及びその化合物(Hg)	mg/L	ND	0.0005	S46年環境庁告示第59号付表1還元氢化-原子吸光法
アルキル水銀化合物	mg/L	ND	0.0005	S46年環境庁告示第59号付表2ECD-ガスクロマトグラフ法
セレン及びその化合物(Se)	mg/L	ND	0.002	規格67.4ICP質量分析法
鉛及びその化合物(Pb)	mg/L	ND	0.005	規格54.4ICP質量分析法
砒素及びその化合物(As)	mg/L	ND	0.005	規格61.4ICP質量分析法
ふつ素及びその化合物(F)	mg/L	ND	0.08	規格34.1ラシクン-アリザリンコンプレキソン法
ほう素及びその化合物(B)	mg/L	ND	0.05	規格47.4ICP質量分析法
シマジン	mg/L	ND	0.0003	S46年環境庁告示第59号付表5第1溶媒抽出がメロマトグラ質量分析法
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.002	S46年環境庁告示第59号付表5第1溶媒抽出がメロマトグラ質量分析法
チウラム	mg/L	ND	0.0006	S46年環境庁告示第59号付表4溶媒抽出高速液体かマトグラ法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	ND	0.0005	S46年環境庁告示第59号付表3ECD-ガスクロマトグラフ法
有機りん化合物	mg/L	ND	0.1	S49年環境庁告示第64号付表1FPD-ガスクロマトグラフ法
備考	1.業務名:旭東浄水場発生ケーキ分析業務2.計量の方法:平成15年環境省告示第18号3.測定値は検液中での値。4.規格:JIS K0102(2008)5.ND:定量下限値未満
濃度計量証明事業 岡山県登錄第6-14号音圧レベル計量証明事業 岡山県登錄第7-5号振動加速度レベル計量証明事業 岡山県登錄第8-3号株式会社 エクスラシ・テクニカル・センターテ704-8194 岡山市東区金岡東町3丁目3番1号TEL(086)943-7253FAX(086)943-9105
分析試驗報告書

御依頼事業所 ___ 岡山市水道局 ___ 御中

採取場所 ___ 旭東浄水場 ___ 採取者 ___ 貴局担当 ___

試 料 名 ___ 天日乾燥ケーキ リサイクル製品

御依頼年月日 平成25年10月23日 採取年月日 平成25年10月28日

上記供試品についての分析試験結果は下記のとおりであることを報告いたします。

項目	単位	溶出量試験測定值	定量下限值	計量の方法
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.002	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.004	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.002	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.0005	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0005	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.002	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
ベンゼン	mg/L	ND	0.001	JIS K01255.2(1995)ヘッドヌーヌ.ガヌマトヨラ質量分析法
以下余白

備考	1.業務名:旭東浄水場発生ケーキ分析業務2.計量の方法:平成15年環境省告示第18号3.測定値は検液中での値。4.ND:定量下限値未満
濃度計量証明事業 岡山県登録第6-14号音圧レベル計量証明事業 岡山県登録第7-5号振動加速度レベル計量証明事業 岡山県登録第8-3号株式会社 エクスラン・テクニカル・センター〒704-8194 岡山市東区金岡東町3丁目3番1号TEL (086) 943-7253FAX (086) 943-9105
本文

8）脱水ケーキ販売実績調査結果

脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	企業A	日時	H25.9.5	番号
住所	岡山市南区	1
連絡先	大口
企業概要(個人)	園芸用パンジー、ビオラなどのポットを作成し、花市場に出荷するとともに、プランター植栽にして観葉植物とともにグリーンレンタルを行っている企業である。
使用種類	パンジー、ビオラのポット苗の育成土
使用に関する工夫点(独自の配合など)	脱水ケーキ+真砂土+腐葉土+パーライト+他2種類を混合し、ポット苗育成土を製造している。観葉植物の植え替え用に混合土を使用している。
使用法(写真)	【添付写真】・ポット苗の育成は良好・播種に関しては専用の育成土を使用している。

使用した感想および要望	効果&感想運搬を委託しているので費用がかかる。(1車あたり5000円)コストを抑制可能な運搬方式を開拓してほしい。
要望粒径が荒いので小さくしてほしい。
要請品質2)-(1)-(5)	パンジーやビオラの育成過程で不具合が発生したことはなく、特に問題はないと考えている。
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	安価であると思う。
本文

脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	企業B	日時	H25.9.5	番号
住所	岡山市南区	2
連絡先	大口
企業概要(個人)	ゼネコンや民間の植栽(屋上緑化含む)を工事として請負っている。
使用種類	主として請負工事に使用。
使用に関する工夫点(独自の配合など)	脱水ケーキ+バーク堆肥+パーライト
使用法(写真)	なし。
使用した感想および要望	効果&感想屋上緑化工事においては、軽量であることから非常に有利と考えている。保水性が低いので保水性がある材料と混合して使用する必要がある。
要望使用する対象が請負工事であるため、一度に数百ト単位で購入したい。
要請品質2)-(1)-(5)	品質に関しては、工事での使用事例は多いが、問題はない。
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	大変安価だと思う。
本文

脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	個人A	日時	H25.9.6	番号
住所	岡山市中区	3
連絡先	中口
企業概要(個人)	親戚の畑を借りて野菜とブドウを作っている。出荷はしていない。野菜の種類は、トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、ピーマンなど
使用種類	野菜およびブドウの栽培に使用。
使用に関する工夫点(独自の配合など)	・脱水ケーキナマッシュルーム菌床(牛窓:ミツクラ) +化成肥料+堆肥・ポット苗を植える時、底に水はけのよい脱水ケーキを入れている。・底に入れる脱水ケーキにはEM肥料の万田酵素を添加している。・牛糞や鶏糞は私用しない方が出来がいい。
使用法(写真)	【添付写真】・連作してもブドウおよび野菜の育成状況は、良好。

使用した感想および要望	効果&感想3年以上の連作をするためには、土づくりが重要であり、脱水ケーキは効果的である。
要望現地販売なので運搬するのが、便利が悪い。小口宅配システムを構築すれば、需要はあると思う。脱水ケーキ単体ではなく、堆肥やマッシュルーム菌床を混合して野菜用の育成土として売ればいいと思う。
要請品質2)-(1)-(5)	品質は、問題はない。
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	高いとは感じない。
本文

脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	個人B	日時	H25.9.10	番号
住所	岡山市南区	4
連絡先	中口
企業概要(個人)	自家菜園の畑で野菜やサツマイモの栽培をしている。
使用種類	田から畑へ変更する客土、栽培土
使用に関する工夫点(独自の配合など)	栽培土:脱水ケーキ+田の土+肥料+建設副産物
使用法(写真)	【添付写真】・ネギやサツマイモが良好に育成されている。

使用した感想および要望	・肥料混合など土づくりをして使用する分には問題はない。しかし、脱水ケーキだけでタマネギとニンニクを栽培した時は、育成が悪かった。
・運搬が困難なので近くで販売してほしい。・混合土にしてほしい。
要請品質2)-(1)-(5)	特になし。
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	ホームセンタと比較して安価である。
本文

脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	個人C	日時	H25.9.10	番号
住所	岡山市中区	5
連絡先	小口
企業概要(個人)	小規模園芸として花を栽培している。園芸が趣味
使用種類	花の栽培土、駐車場敷均し土
使用に関する工夫点(独自の配合など)	脱水ケーキ+もみ殻+腐葉土
使用法(写真)	【添付写真】·花壇での植物の栽培や花の栽培が良好に行える。
使用した感想および要望	·脱水ケーキを使用して土づくりをするようになって失敗が減った。·現地販売では、袋を用意する必要があるので意外とコストがかかる。·園芸用土も使うが、園芸が好きな人は土づくりをしている。
·運搬が大変なので新しいサービスを考えてほしい。·コープのような宅配サービスを考えてほしい。
要請品質2)-(1)-(5)	粒状の製品を開発してほしい。(駐車場敷均し用)
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	非常に安価である。
脱水ケーキ有効利用事例調査票（様式）

企業名(個人)	個人D	日時	H25.9.11	番号
住所	岡山市中区	6
連絡先	中口
企業概要(個人)	「土づくり」を行い、自家用(親戚、近所用)の野菜栽培や園芸を行っている。
使用種類	野菜栽培、園芸
使用に関する工夫点(独自の配合など)	脱水ケーキ+ぬか、もみ殻、落ち葉+鶏糞+生ごみ→6か月寝かせる。(脱水ケーキ単独で使用すると栽培はできない。)
使用法(写真)	【添付写真】·良好な野菜栽培が行えている。
使用した感想および要望	非常に良質な野菜が栽培できると感じる。
現状の激安単価での販売形態を継続してほしい。継続的に購入するには広報宣伝がうまくないといけない。たとえば、定期的なダイレクト郵便などを送付してもらえば、近所に声はかける。
要請品質2)-(1)-(5)	問題はない。
販売価格の妥当性2)-(3)-(3)	安価だと思う。
本文

### 3. 実証施設の設置場所等

旭東浄水場内に建屋を建設し、建屋内に天日ケーキリサイクル製品化プラントを設置した。以下に設置場所付近の状況、製品化プラントを設置する建屋の状況、製品化プラント設置の状況を示す。

## 1 ）設置場所付近の状況

図. 3-1 旭東浄水場附近見取り図および浄水場内配置図

旭東浄水場の西側は旭川であり、製品化プラント設置場所は東面において住宅と接している。浄水場内への設置であることから建屋排水、プラント冷却水に関して水質汚濁防止法が適用される。

## 2 ）建屋の状況

写真. 3-1 プラント建屋
## 本文

木質ペレットバーナおよび破砕機が岡山市環境保全条例の騒音・振動の特定施設、木質ペレットバーナが岡山市火災予防条例の届出施設であることから建屋の壁は不燃材料で防音性が高い仕様とした。

## 3 ）製品化プラント設置の状況

① 木質ペレットバーナ

写真．3-2 木質ペレットバーナー

②天日ケーキリサイクル製品化プラント

写真. 3-3 天日ケーキリサイクル製品化プラント
## 本文

## 4 ）リサイクル製品

①リサイクル製品（おかやま産土）

写真.3-4 リサイクル製品（市民販売用）

写真.3-5 リサイクル製品（地産地消用）