Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
99-7	3	北海道	小売業	総合スーパーに自家発電設備が設置されていた。自家発電設備の運転中に、発電機エンジン部分の噴射ノズルからサービスタンクへの戻り側配管のゴムホースが破裂した。A重油約500リットルが漏洩した。漏油の一部が、溜ぬます、油分離槽を経由し、雨水管に流出した。公設消防機関が吸着マットで拡散防止作業を行った。事業者の手配した処理業者が漏油を回収した。原因については以下のように推定された。漏洩の前に、燃料給油側配管の部品の交換作業を行っていた。作業終了後に、発電機エンジン部分の噴射ノズルからサービスタンクへの戻り側配管の途中にあるバルブが閉じられていた。自家発電設備が運転されると、戻り側配管の圧力が上がり、ゴムホースが破裂した。	119	定常運転中	2
98-1	1998	7	兵庫	排水機場	排水機場に、非常時に使用する自家発電設備が設置されていた。地下タンクから鋼管でサービスタンクに重油を送油し、サービスタンクから自然落下によりタービンエンジンに送油し発電し、排水処理する設備であった。サービスタンクからエンジンに送油する配管途中の接合部から漏洩した。重油540リットルが漏洩した。その内の約250リットルが、ピット内の排水バルブの弁が開放状態であったため、排水バルブから河川に流出した。公設消防機関がオイルフェンスを展張した。事業者が吸着マットで回収した。配管の結合部のバッキンが劣化し、漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	停止中	2
98-2	4	新潟	キノコ栽培業	自家発電設備として、ディーゼル発電機が設置されていた。ディーゼル発電機の燃料フィルター部からA重油が漏洩した。重油約1570リットルが漏洩した。漏油は、防油堤から溢れ、事業所の側溝から調整池に流れ込み、30から40リットルが一般河川に流れ込んだ。自衛消防隊が、漏洩箇所に中和剤を散布し、調整池から漏油を回収した。公設消防機関が一般河川への流入を防止するために調整池の出口にオイルフェンスを展張した。さらに、油吸着マットで漏油を回収した。公設消防機関の覚知は、漏洩発見の80分後であった。燃料フィルターの平パッキン(ゴム製)が取り付け不良であったため、漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定常運転中	2
98-3	10	新潟	キノコ栽培業	一般取扱所の配管の途中に無許可で配管を設置し、ゴミ焼却炉に送油していた。無許可配管をさらに分岐させ、その先にフレキシブル配管をつけた。屋外に設置した移動式の自家発電設備の燃料タンクの給油口に、フレキシブル配管を差し込み、給油していた。発電設備の燃料タンクから、A重油が溢れた。A重油約515リットルが漏洩し、土囊で作られた防油堤より溢れ、敷地内の排水溝を経て調整池に流れ込んだ。1から2リットルが河川に流れ込んだ。自衛消防隊が、防油堤内の重油を手動ポンプ等でドラム缶に回収し、中和剤を散布し、調整池にオイルフェンスを展張した。原因については以下のように推定された。発電設備を停止し、燃料タンクの給油口にフレキシブル配管を差し込み給油作業をしていた。給油作業中に、作業員が他の業務のためにその場を離れた。燃料タンクが満タンとなり、重油が溢れた。	一般加入電話	停止中	2
98-4	7	東京	テレビジョン放送業	複合用途ビル*地下2階に、非常用発電機として、ガスタービン発電設備2機が設置されており、月に2回点検していた。点検のため、ガスタービン発電設備2機を連続して始動したところ、煙道を経て5階外壁面の排気口から白煙が激しく噴出した。噴出した白煙の一部が、ビル24階部分の空調用吸気口から建物内に入った。そのため、ビル上部の飲食店厨房にいた従業員15名の気分が悪くなり、ビル内の診療所で手当を受け、内2名が中等症で救急隊により転院搬送された。原因については以下のように推定された。ガスタービン発電設備1機の起動時の異常振動により、軸受に潤滑油を供給する配管が破損した。潤滑油110リットルが漏洩し、ガスタービン排気室に流入した。排気室内で加熱された潤滑油が気化した。*耐火造25/2	119	点検により始動中	2
98-5	1	北海道	火力発電所	C重油5000キロリットルの受け入れを開始した5分後に、「ベントタンクレベル高」の警報装置が作動した。作業員が現場確認したところ、計量設備室ベントタンクから重油が溢れているのを発見した。重油1000リットルが漏洩し、防油堤内に滞留した。原因については以下のように推定された。油揚桟橋から配管により送油される重油を屋外タンクに貯蔵する前に、再度陸上で空気を取り除くために、空気分離施設があった。空気分離施設が正常に機能しなかったため、ベントタンクに重油が継続して流入し、オーバーフローした。	一般加入電話	記載なし	2
98-6	8	岡山	火力発電所	屋外タンク*から、軽質油サービスタンク**に原油を受け入れ、軽質油噴燃ポンプにより、1号ボイラと2号ボイラに送油する作業をしていた。サービスタンクがオーバーフローし、安全弁(2カ所)、破裂板(1カ所)、エアーフォームチャンバーのダイヤフラム(1カ所)が破損し、原油が飛散した。原油約1.6キロリットルが防油堤内に漏洩し、防油堤外にも飛散した。自衛消防隊が、漏油をバキューム車で回収した。泡消火栓から消火用ホース2線を延長し、放水体制で警戒した。原因については以下のように推定された。サービスタンクは2台の液面計で、監視、制御されていた。2台の液面計が故障したため、サービスタンク内に許容量以上の原油が送油され、タンク内の压力が上昇した。そのため、安全弁、破裂板、エアーフォームチャンバーのダイヤフラムが破損し、原油が漏洩した。*容量21874キロリットル**固定屋根式、容量297キロリットル	一般加入電話	起動中	2
97-1	1997	7	神奈川	火力発電所	ガスタービン発電機を運転中に、中央操作室で「压力低下」の警報が鳴り、燃料遮断弁が自動的に閉止し、燃料供給が停止し、ガスタービンが自動停止した。中央操作室の関係者が現場確認したところ、燃焼器付属燃料配管フラジ部から軽油が噴出し、下部の床面に油溜まりがあるのを発見した。軽油40リットルが漏洩し、周囲約10mに飛散した。自衛消防隊が消火器で冷却し、土囊を積むことにより拡散防止作業を行い、ウェスと吸着マットで漏油を回収した。公設消防機関が警戒筒先1本を配備した。原因については以下のように推定された。燃料配管フラジ部には石綿シートパッキンを使用することになっていたが、ゴムシートパッキン(ニトリルブタジエンゴム)が使用されていた。ガスタービン発電機の運転中に、ゴ	119	定常運転中	2
ムシートパッキンが燃料配管の圧力に耐えきれずに破断し、漏洩が発生した。
97-2	10	鳥取	パチンコ店	地下タンク*から重油をギャポンプによりサービスタンクへ送油し、サービスタンクから発電装置へ送油して発電する自家発電施設があった。付近住民から公設消防機関に一般加入電話で、河川に油が流れているという通報があったため、調査出場した。県土木部、市下水環境部職員と合同で排水系統を調査した結果、パチンコ店の屋上に設置された自家発電設備に送油する点検箱内フレキシブル管継手の接合部が漏洩箇所であるとわかった。漏洩した重油は、土中に浸透し、拡散し、河川に流入した。事業者がオイルフェンスを展張した。公設消防機関が吸着マットで漏油を回収した。重油を圧送する際の配管の変形等により、フレキシブル管継手の接合部に隙間が生じ、漏洩が発生したと推定された。*容量20キロリットル	一般加入電話	定常運転中	2
97-3	10	宮城	小売業	スーパーマーケットでは、ギャポンプが2台あり、1台でA重油を地下タンクからサービスタンクを経てボイラ設備に送油し、もう1台で地下タンクから自家発電設備に送油していた。ギャポンプに取り付けられた油圧計2カ所が壊れ、A重油が漏洩した。A重油420リットルが漏洩し、周囲約7mにわたり拡がった。外周の側溝にも漏洩した。事業所が、土藁を積むことにより下流への流出防止作業を行い、柄杓でドラム缶に漏油を回収し、アルコール活性剤で中和処理を行った。公設消防機関が、吸着マットで漏油を回収し、アルコール活性剤で中和処理を行った。漏洩の発見は19時であったが、公設消防機関による覚知は翌日の10時過ぎであった。何者かにより、ギャポンプに取り付けられた油圧計が根本から破壊され、漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定常運転中	2
96-1	1996	12	青森	温泉浴場	温泉ボーリング用発電機の燃料貯蔵用として、無許可で屋外タンク*を設置した。屋外タンクに重油を6キロリットル注油した。その後、付近の住民から温泉浴場に、河口で油臭がするという情報が寄せられた。屋外タンクの設置場所に行ったところ、タンク吐出口と接続された簡易ホースの先端から重油が漏洩していた。無許可の屋外タンクは、固定されておらず、また、防油堤もなかった。重油400リットルが漏洩した。漏洩場所の北側には休耕田があり、休耕田の中にある溜め池に滞油していた。さらに、200m先の河川および河口付近で漏油が見られた。温泉浴場が、オイルフェンスを展張し、吸着マットで回収した。タンクから油を抜き取り、タンクを撤去した。屋外タンクの吐出口と接続された簡易ホースの先端が「開」となった状態で、重油を屋外タンクに注油したことにより漏洩が発生したと推定された。*固定屋根式、直径2.1m、高さ3.1m、容量10キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
96-2	12	福島	火力発電所	No.7燃料油貯蔵タンク*で、ガス検知の警報が出た。現場に行ったところ、燃料油貯蔵タンクのタンクミキサ部からの漏洩を発見した。原油410リットルが漏洩した。自衛消防隊が、土囊を積むことにより漏洩拡散防止作業を行い、タンクミキサに設置された液封装置を作動させることにより漏洩を停止させ、スコップにより漏油を回収した。3点セットを待機させた。公設消防機関は、発災を想定し、警戒区域を設定し、現場で待機した。公設消防機関による覚知は、漏洩発見の40分後であった。原因については以下のように推定された。タンクミキサの施工時に、メカニカルシール部の組み立てに不備があった。使用中に破損し、メカニカルシール部から漏洩が発生した。*屋外タンク、ダブルデッキ浮き屋根式、直径61m、高さ22m、容量5万キロリットル、原油4万キロリットルを貯蔵	ホットライン	定常運転中	2
95-1	1995	7	京都	火力発電所	発電用ガスタービンエンジンの潤滑油冷却器の細管から、潤滑油*約5リットルが床面に漏洩した。漏洩の発生した細管を止栓した。吸着マットで漏油約4リットルを回収したが、外部配管下部等の回収困難箇所に付着していた約1リットルが連日の雨で側溝に流れた。漏洩発生の2日後に、構内排水の水位高警報が出たため、排水ゲートを開放したことにより、構内護岸から排水と共に漏油が海上に流出した。海上で幅10m、長さ30mに拡がった。自衛消防隊が、オイルフェンスを展張し、漏油を回収した。なお、排水処理装置が設けられていたが、構内の排水を直接排水した。公設消防機関による覚知は、漏洩発生の2日後であった。*第4石油類	一般加入電話	試運転中	2
95-2	7	愛知	綿紡績業	建屋内に自家発電設備があり、建屋の屋上にはサービスタンク*があり、屋外には屋外タンクがあった。屋外タンクから移送ポンプでサービスタンクに重油を送油し、サービスタンクから自家発電設備に送油していた。建屋内にはドレンタンクがあり、サービスタンクと接続されていた。サービスタンクの通気管、および、ドレンタンクの通気管から重油が漏洩した。ドレンタンクの通気管は建屋外に伸びており、その下には雨水ますがあった。ドレンタンクの通気管から漏洩した重油は、雨水ます、事業所構内の排水路を経て河川に流れ込んだ。重油約20リットルが河川に流れ込み、300mにわたり拡がった。自衛消防隊は、土囊を積むことにより拡散防止作業を行い、オイルフェンスを展張し、オイルマットで漏油を回収した。公設消防機関による覚知は、漏洩発見の約6時間後であった。原因については以下のように推定された。漏洩が発生したサービスタンクには、フロートスイッチが設置されており、通常はこのフロートスイッチにより移送ポンプの作動と停止が行われる。フロートスイッチが損傷したため、正常に作動せず、漏洩が発生した。*直径1m、高さ1.5m、容量1キロリットル	一般加入電話	定常運転中	2
95-3	11	福島	塩製造業	中央操作室で、ディーゼルエンジン自家発電設備の「燃料油圧力低下」の警報ブザーが鳴動した。現場を確認したところ、ディーゼルエンジンの燃料供給管の戻り配管	一般加入電話	定常運転中	2
のフランジ溶接継手付近から重油約310リットルが漏洩していた。ディーゼルエンジンの基礎部には、地下水排除対策として、地下水受極、集水極が無許可の工事により設置されていた。漏油は、地下水受極、集水極を経由して受槽に溜まり、自動式水中ポンプでくみ上げられ、工場排水路へ放出された。重油約90リットルが河川から海上へ流れ出た。自衛消防隊が、河川にオイルフェンスを展張し、吸着マットで回収作業を実施した。ディーゼルエンジンの燃料供給管の戻り配管のフランジ溶接継手付近が、振動による金属疲労で割れ、そこから重油が漏洩したと推定された。
95-4	12	兵庫	火力発電所	1号機定期点検による重油系統試運転のため、パージ重油の張り込みの実施した。張り込み完了後の現地点検中に、パージ重油ポンプ出口配管より重油が条状に漏洩しているのを発見した。漏洩箇所の系統切り離しを実施した。自衛消防隊が漏油を回収した。重油約30リットルが漏洩した。パージ重油ポンプ出口配管のリリーフ配管の保温材に雨水等が浸入し、配管が腐食し、漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定期点検により試運転中	2
95-5	4	北海道	排水機場	建屋にディーゼル発電機が設置され、15m離れた屋外タンクから、A重油を配管で送油していた。屋外タンクから出た配管は、地下配管となり、建屋の近くで地上配管となり、建屋内に進入した。建屋に進入する直前の地上配管に亀裂が発生し、重油15キロリットルが漏洩した。排水機場内、付近の遊水池内に漏油が滞留した。さらに河川に流れ込んだ。原因については以下のように推定された。排水機場を建設する際に、約6mの盛り土をした。建築物の基礎部には杭を打ったが、それ以外の空地と通路の部分には杭を打たなかった。そのため、建築物とそれ以外の部分では、地盤沈下に差が生じた。その結果、建屋に進入する直前の地上配管に亀裂が発生した。	一般加入電話	停止中	2
94-1	1994	3	島根	コンデンサ製造業	屋外タンクから自家発電施設へ燃料を送油する配管の途中に逆止弁と電磁弁があった。逆止弁と電磁弁の間にあったフレキシブル配管が破裂した。A重油約800リットルが漏洩し、工場敷地内に幅8m、長さ17mにわたり拡がった。公設消防機関による覚知は、漏洩発見から16日後であった。原因については以下のように推定された。ポンプ停止時に、逆止弁と電磁弁が「閉」になり、逆止弁と電磁弁の間の部分で、燃料が液封状態になった。3日間運転が停止していたが、その間に気温が上昇し、燃料が膨張し、配管内で圧力が上昇した。その結果、逆止弁と電磁弁の間にあったフレキシブル配管が破裂した。	事後聞知	停止中	2
93-1	1993	10	広島	綿紡績業	自家発電設備を自動運転していたところ、ディーゼルエンジン本体の潤滑油パイプが破損した。潤滑油*約200リットルが漏洩し、発電機室のピットに流れ、油分離槽をオーバーフローした潤滑油約5リットルが場内の水路に流れた。事業所の社員が、ディーゼルエンジンを修理し、漏油を回収し、場内水路を清掃した。	一般加入電話	定常運転中	2
ディーゼルエンジン本体の潤滑油パイプが長期間にわたる振動により疲労劣化し、破損したと推定された。
*第4石油類
93-2	8	群馬	小売業	ショッピングセンターに設置された自家発電施設において、エンジンのエアー抜きが破損し、A重油約400リットルが漏洩した。油分離槽で約350リットルを回収したが、約50リットルが河川に流入した。
公設消防機関の覚知は、漏洩発見の約24時間後であった。エアー抜きの可動部が抜けたか、または、可動部に亀裂があったために漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定常運転中	2
93-3	7	北海道	火力発電所	北海道南西沖地震により、港の受け入れピットから発電所の屋外タンクに至る送油管の1カ所で重油が漏洩した。原因については以下のように推定された。昭和51年に設置許可された施設で、送油管は埋設であった。腐食と地震の揺れにより送油管に亀裂が入り漏洩した。	その他	記載なし	2
92-1	1992	12	福島	火力発電所	No.1払い出しタンク受け入れ弁を分解開放中であった。No.1払い出しタンク受け入れ弁からの漏洩を、作業員が発見した。
重油14キロリットルが防油堤内に滞留した。
自衛消防隊が、防油堤排水弁を閉止し、土囊を積むことにより拡散防止作業を行い、漏洩の発生した弁にしゃ閉板を取り付け、仮設ポンプにより漏油を回収した。	ホットライン	記載なし	2
90-1	1990	6	茨城	火力発電所	3号ボイラで重油を燃焼させる予定であったため、ストレージタンク*から3号サービスタンクへ重油を移送中であった。2号サービスタンク**の屋根板と側板の溶接部が割れ、開口部ができた。開口部から重油約20リットルが漏洩し、防油堤内に滞留した。
自衛消防隊の化学消防車1台が出動し、現場に待機した。移送ポンプを停止させ、2号サービスタンクバイパス弁を閉止し、漏油を回収した。
原因については以下のように推定された。2号サービスタンクの受け入れ用バイパス弁は、「閉」となっているはずであったが、「ほぼ全開」になっていた。そのため、2号サービスタンクに重油が流れ込んだ。2号サービスタンクの液面警報が鳴ったが、計器室の運転員は他の警報と間違え、解除した。2号サービスタンクが完全に満杯になり、さらに、内圧の上昇により屋根板と側板の溶接部が割れ、開口部ができ、漏洩が発生した。
なお、2号サービスタンクには以下のような被害が出た。
・屋根板と側板の溶接部において、1カ所が割れ、3カ所が変形した。
・底板部において、1カ所が割れ、1カ所が変形した。
・アンカーボルト6本が浮き上がった。
*容量3000キロリットル
**直径6m、高さ7m、容量200キロリットル	一般加入電話	点検中	2
90-2	8	兵庫	火力発電所	重油は、重油タンク*内の加熱器で加熱され、次に、重油タンク付属ポンプ室内に設置された加熱器で再度加熱され、その後、ボイラに送られる。
漏洩が発生した日は、重油タンク内の加熱器で加熱されただけで適温となる油種が使用されていたため、ポンプ室内の加熱器には蒸気が流されず、重油は加熱されずに通過した。ポンプ室付近に来た係員が、ポンプ室からの重油の漏洩を発見した。
加熱器内の蒸気を流すための細配管から重油が漏洩し、蒸気ドレンの排出系統に入り、重油セパレートタンク、ポンプ室側溝を経て、排水口に180リットルが流入した。	ホットライン	定常運転中	2
パルプを閉止し、漏油を止めた。自衛消防隊が、柄杓、吸着マット等により漏油を回収した。以下のどれかが原因で細配管の内面に減肉穴が発生した推定された。·長期間にわたる使用による経年劣化·ドレン滞留、および、保管中における水分、酸素による腐食·スケールとチューブの電位差による電食*固定屋根式、直径27m、高さ15m、容量8000キロリットル	119	定常運転中	2
89-1	1989	4	兵庫	製鉄業	製鉄所では、コークスを製造する会社から燃料ガスの供給を受け、蒸気タービンを運転し、発電を行っていた。3号発電用蒸気タービンのスラスト軸受*部分が破損した。それにより、潤滑油**約1500リットルが飛散し、高温部に触れ発煙した。自衛消防隊が、粉末消火器を使用した。緊急遮断弁の作動不良により、タービン回転数が急に変化し、回転子とスラスト軸受の結合ポルトが折損し、潤滑油配管等が破損し、漏洩が発生したと推定された。*蒸気タービンロータには、蒸気によって蒸気の通過方向に移動しようとする力が働く。その力をスラストフォースという。このスラストフォースを支えて、タービンロータの軸方向の位置を保持するための軸受である。**第4石油類	119	定常運転中	2
88-1	1988	2	神奈川	鉄道業	鉄道用電力を供給するためにガスタービン発電機が設置されていた。ガスタービン燃料ポンプの燃料制御警報装置のアラームが作動したので、運転員が現場を調査したところ、ガスタービン燃料ポンプの吐出側の空気抜き配管から燃料が噴出しているのを発見した。灯油4000リットルが漏洩した。3500リットルがピット内に滞留し、500リットルが排水槽を経て運河に流入し、幅15m、長さ17mにわたり拡がった。自衛消防隊が、ピット内に滞留した漏油をドラム缶に回収し、海上に流出した漏油に対して油処理剤を投入した。海上共同防災隊がオイルフェンスを展張し、油処理剤を投入した。公設消防機関による覚知は、漏洩の発見から約2時間後であった。原因については以下のように推定された。ガスタービン燃料ポンプは、屋外タンクから7kg/cm²で送油された灯油を30kg/cm²に加圧するためのタービンポンプである。ガスタービン燃料ポンプの吐出配管の直近の上部に空気抜き配管が取り付けられていた。ポンプ運転中の振動により、空気抜き配管が疲労破壊した。*ゲージ圧	119	定常運転中	2
88-2	8	兵庫	火力発電所	屋外タンク*からポイラに燃焼を送油していたところ、屋外タンクの階段の中段部において、油の付着を確認した。保温材を除去したところ、タンクの側板からの漏洩を発見した。自衛消防隊が、漏洩部を囲むように土囊を積み、重油約200リットルを回収した。ゴムパッキンにより漏洩防止の作業を行った。タンクローリーにより屋外タンク内の重油を抜き取った。また、ポイラで燃焼させて消費した。屋外タンク側板(底板から7.8mの高さ)に、孔食1カ所があった。保温材に侵入した雨水によるものと推定された。*直径14m、高さ15m、容量2000キロリットル、重油を貯蔵	駆付	記載なし	2
88-3	2	千葉	火力発電所	重油移送ポンプの分解点検のため、No.7重油移送ポンプを分解中であった。重油移送ポンプと屋外タンクの配管内の重油が漏洩した。重油3.5キロリットルが漏洩し、ポンプ室周辺の雨水排水口から構内道路側溝に流れ、さらに構内道路下の雨水配水管に流れ込んだ。重油は、構内道路下の雨水配水管の中で固化した。自衛消防隊員21人と社員等94人が、吸着マット、山砂、土囊、中和剤を使い、漏油を回収した。2キロリットルをストレージタンクに回収したが、残りは回収後に産業廃棄物として処理した。No.7重油移送ポンプを分解中に、隣接していたNo.8重油移送ポンプを予定になかったが分解したことにより漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定期点検により停止中	2
87-1	1987	9	愛知	火力発電所	桟橋上の燃料油受け入れ配管*の改造工事を行っていた。燃料油受け入れ配管内を重油に置換するために弁操作を行ったところ、燃料油受け入れ配管から重油約100リットルが海上に漏洩した。自衛消防隊がオイルフェンスを展開し、漏油を回収した。海水成分を含んだ滞留水により、燃料油受け入れ配管が腐食し、孔食ができたことにより漏洩が発生したと推定された。*タンカーから、ローディングアームを経て、燃料貯蔵タンクへ発電用燃料を受け入れるための配管。	一般加入電話	記載なし	2
86-1	1986	3	茨城	火力発電所	1号ユニットの定期点検を行っていた。3月11日に1号サービスタンク受け入れ側重油配管のスチームによる加温を停止した。3月20日に点検工事請負の作業員が、1号サービスタンク受け入れ側重油配管の制御弁を分解点検した。このときは漏洩は起きなかった。3月28日に分解してあった制御弁から重油が漏洩した。重油約15キロリットルが漏洩し、サービスタンク周辺の道路を経て側溝に流入した。重油は側溝内で固化した。自衛消防隊員86人が、協力会社からの応援373人と共に漏油を回収した。原因については以下のように推定された。1号サービスタンク受け入れ側重油配管の制御弁を分解した時に、制御弁のバイパス弁は「微開」となっていた。この際は重油が固化していたので漏洩しなかった。気温の上昇により固化していた重油が溶融し、「微開」のまま放置されていたバイパス弁を抜け、分解されたままだった制御弁から漏洩した。	一般加入電話	定期検査中	2
85-1	1985	12	三重	火力発電所	1号機の排煙脱硫装置がガス系トリップにより停止したので、1号ボイラで使用する燃料を、No.1燃料油タンクの高硫黄重油から、No.4燃料油タンク*の低硫黄重油に切り替えた。操作完了直後にタンクヤード漏油警報が発信したので点検したところ、1号ボイラ燃料戻り配管の伸縮継手部が破損し、低硫黄重油がNo.4燃料油タンク防油堤内に漏洩していた。重油1キロリットルが漏洩し、防油堤内に拡がった。1号機を緊急停止し、発電員が1号ボイラ燃料戻り配管の伸縮継手部の戻り手動弁を閉止し、漏洩を止めた。自衛消防隊が、化学消防車を出動させ現場で待機した。ドラム缶、一斗缶、柄杓、ウエス、スコップ、油吸着剤により漏油を回収した。原因については以下のように推定された。加熱用蒸気配管が部分的に燃料配管から離れていたこと、および、外気温度が低下したことにより、1号ボイラ燃料戻り配管のNo.4燃料油タンク直近部において、低硫黄重油の一部が	一般加入電話	起動中	2
配管内で凝固した。その結果、タンク直近部手前にあった伸缩継手部に圧力が加わり、破損し、漏洩が発生した。*直径12m、高さ11m、容量1024キロリットル
85-2	10	愛知	火力発電所	時系列で示す。
早朝1号発電設備の運転を開始した。発電員が1号ボイラへ燃料を供給する屋外タンク*の送油ポンプの弁を操作し、燃料供給を開始した。燃料は送油ポンプから加圧用パーナポンプを経て、ボイラに供給され、一部が戻し配管を経て返油された。
同日22時半過ぎ直を交代した発電員が、送油ポンプのまわりを巡視中に通常運転中は閉鎖されているはずの弁が開いているのに気付き、閉鎖した。
22時40分運転監視室にあるパーナポンプの流量計の値が低下し、警報が鳴った。
22時47分巡視中の発電員が、戻し配管途中の伸縮継手部から重油が飛散しているのを発見した。
23時15分公設消防機関に通報した。
重油7キロリットルが漏洩した。漏油は、幅10m、長さ30mにわたり拡がったが、外気温が低かったために固化し、構内にとどまった。
燃料の供給を停止し、発電設備を緊急停止した。自衛消防隊21人と協力会社職員12名が、構外流出を防ぐために漏油遮断弁を閉鎖し、構内排水溝を土囊でせき止めた。
漏油をスコップ等でドラム缶とビニール袋に回収した。
原因については以下のように推定された。パーナポンプから戻る燃料は、戻し配管の弁操作によりタンク側と送油ポンプ吸い込み側の2系統に戻すことが可能である。
通常の運転中では、送油ポンプ吸い込み側を閉鎖し、タンク側のみへ戻っていた。しかし、漏洩発生日には、タンク側が閉鎖され、送油ポンプ吸い込み側へ戻っていた。
この状態でも、燃料は返油されるため運転に支障はなかった。
巡視中の発電員が、通常運転中は閉鎖されているはずの送油ポンプ吸い込み側の弁が開いているのに気付き、閉鎖した。そのため、戻し配管が「全閉」の状態になり、配管内の圧力が上昇し、配管途中の伸縮継手部が破損し、漏洩が発生した。
*容量7500キロリットル	一般加入電話	定常運転中	2
85-3	2	福島	火力発電所	川に油膜が浮いているのを発見したために点検を行ったところ、川底から油が出ているのを発見した。川底には、港から火力発電所へC重油を送るためのパイプラインがあった。
C重油1250リットルが漏洩した。
自衛消防隊は、漏洩箇所付近で警戒を行った。漏油の拡散防止のために、川の河口にオイルフェンスを展張し、漏洩箇所付近と湾内において油吸着材等を使用した。また、土壌により仮の防止堤を設置した。送油ラインの緊急遮断弁を閉止し、油抜きを行った。重油を含んだ土砂を撤去した。
漏洩箇所付近を調査のため掘削したところ、硬質ポリエチレン製の外装管に亀裂が生じており、内側の送油管にピンホールがあった。	事後聞知	記載なし	2
84-1	1984	7	愛知	火力発電所	時系列で示す。
22時42分2号機の起動のため、低粘度低压ポンプBを起動し、パーナまわりウォーミングを開始した。
23時10分巡視点検により異常がないことを確認した。
翌日4時24分低粘度高圧ポンプAを起動した。
5時14分可燃性ガス検知機警報が作動した。現場を点	一般加入電話	運転中	2
検したところ、2号重油原油燃料压力制御取り出し弁*の
落接部よりの燃料油**の漏洩を確認した。压力制御取り
出し弁を閉止し、漏洩を止めた。
5時30分 公設消防機関に通報した。
7時 漏油80リットルの回収を開始した。
8時 漏油の回収を終了した。
2号重油原油燃料压力制御取り出し弁の落接部は、振動に
より疲労破壊に至ったと推定された。
*発電用燃料をデータクから導き、低压重原油ポンプに
より1次加压し、さらに高压重原油ポンプにより2次加
压しポイラに供給していた。压力制御取り出し弁は、高
压重原油ポンプの入り口母管压力を一定(28kg/cm²)に制
御するためのものであった。
**原油と重油の混合油、第1石油類
84-2	10	鹿児島	電気炉
工業	島内の事業所では、水力と内燃力による自家発電設備を
持っていた。渦水のため、3ヶ月ぶりに内燃力発電を開始
した。運転中は、構外のタンク*から構内のタンク**に
送油管で3から4時間おきにC重油を移送していた。15
時から16時に第1回の移送を手動で行い、その後巡視を
行って送油管に異常がないことを確認して自動運転に切
り替えた。翌朝に港の漁船溜まりに油膜が発生したこと
から、送油管からの漏洩を発見した。
送油を停止し、オイルフェンスを展張し、吸着マットで
回収した。
原因については以下のように推定された。送油管に腐食
によるピンホールがあった。移送中であったため、管内
の压力によりC重油約50リットルが漏洩した。漏油は、
構内の排水溝から港に流れた。
*2000キロリットルと1200キロリットル
**20キロリットル	一般
加入
電話	運転中	2
84-3	11	大分	火力発
電所	重油主タンク*から重油タンク**に送油し、重油タンク
からポイラに燃料を送油していた。送油は自動運転で行
われていた。重油タンク付近をパトロール中の所員が、
重油タンク底部から漏洩しているのを発見した。
C重油約300リットルがタンク基礎内部および周辺に漏
洩した。
中央制御室に連絡し、自動運転を停止した。運転系統か
ら切り離し、重油タンク内の残油を抜き取った。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見の70分後であった。
タンク底板外側張り出し部の雨水浸入防止措置が不十分
であったことにより、雨水が浸入し、タンク底板裏面が
腐食し、漏洩が発生したと推定された。
*容量3万キロリットル
**容量300キロリットル	一般
加入
電話	記載なし	2
84-4	2	岡山	火力発
電所	重油タンク*に、A系とB系の2系列の重油ストレート
が付属していた。B系を清掃するために、A系に重油の
流れを変更した。B系を分解整備した後、入り口弁を「開」、
出口弁を「閉」とし、重油タンクのヘッド圧で漏洩検査
を実施した。異常のないことを確認し、弁をそのままにし、
A系を使用していた。
2日後、1,2号中央制御室のアラームが鳴動したため、当
直係員1人が油分離槽へ駆け付けて重油の漏洩を発見し、
中央制御室に連絡した。その後、係員は油分離槽から北
27mの位置にあるB系ストレートから重油が噴出してい
るのを発見した。駆け付けてきた他の係員2人とB系ス
トレーナの入り口弁を閉め、漏洩を止めた。	一般
加入
電話	定常運転
中	2
重油約2000リットルが漏洩し、地上部分では幅5.7m、長さ21mにわたり拡がり、排水溝内に長さ60mにわたり拡がり、油分離槽2槽に流入した。B系ストレーナの上蓋を取り付ける際に、ボルトの片締めをしたため、液面圧によりシートパッキンが移動し、開口部から漏洩したと推定された。*屋外タンク、容量5400キロリットル
83-1	1983	8	山口	火力発電所	1,2号機再運転のため、2号機サービスタンク(No.2A)*に重油の受け入れを開始した。その15分後に油臭がしたので、全施設の点検を実施したところ、重油がNo.2Aタンク大気弁通気管より防油堤内にオーバーフローしていくのを発見した。タンク受け入れ弁を「閉」にした。C重油30キロリットルが漏洩し、一部が防油堤水抜き口から構内排水溝に流れた。液面計の作動不良により、受け入れが止まらずにオーバーフローしたと推定された。*容量132キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
83-2	11	愛知	火力発電所	30B燃料油受け入れ配管の1B空気抜き管フランジ部から漏油が発生しているのを、巡視中の当直員が発見した。空気抜き本弁2カ所を閉止し、漏洩を止めた。原油3キロリットルが漏洩し、空気抜き管下部周辺に幅8m、長さ18mにわたり拡がった。自衛消防隊が、漏油を回収した。原因については以下のように推定された。1B空気抜き管の点検により、保温材の一部を取り外した。この時、外気温が低下していたために空気抜き管内の油が固化し、締め切り状態になった。この状態で蒸気加熱が行われたことにより、締め切り状態になった部分の压力が上昇した。また、パッキン取り替え時の施工に問題があったため、パッキンが外部に押し出され、破断し、漏洩が発生した。	一般加入電話	記載なし	2
83-3	5	秋田	火力発電所	5月26日正午に日本海中部地震が発生した。屋外タンク*において、浮き屋根、付属施設に以下のような損傷が生じた。・ルーフデッキの一部損傷・ウェザーシールド一部損傷・デッキ溶接部の一部に亀裂が生じ、ポンツーン内に少量の漏油・液面計損傷地震でスロッシングが発生し、浮き屋根が動いたことによると推定された。*直径48m、高さ19m、容量3万キロリットル、重油を貯蔵	記載なし	記載なし	2
83-4	5	秋田	火力発電所	5月26日正午に日本海中部地震が発生した。浮き屋根、付属施設に以下のような損傷が生じた。・ハロン消火設備配管亀裂およびヘッドの一部変形・デッキ溶接部の一部に亀裂が生じ、ポンツーン内に少量の漏油・液面計損傷地震でスロッシングが発生し、浮き屋根が動いたことによると推定された。*直径50m、高さ20m、容量3万5千キロリットル、重油を貯蔵	記載なし	記載なし	2
83-5	6	大分	火力発電所	重油貯蔵タンク*から重油輸送ポンプにより重油サービスタンク**に送油し、重油タンクからポイラに燃料を送油していた。送油は自動運転で行われていた。	事後聞知	定期修理中	2
重油サービスタンク付近にいた補修課員が、タンク上部からの漏洩を発見した。中央制御室に連絡し、重油輸送ポンプを手動停止した。サービスタンク上部の無弁通気管からC重油500リットルがオーバーフローし、タンク側板を流れ、防油堤内に流れた。自衛消防隊が、油の汲み取り、吸着マット等により漏油を回収した。重油サービスタンクのフロート式液面計からの電気信号により、重油輸送ポンプを運転または停止させることにより、重油貯蔵タンクから自動的に送油していた。重油輸送ポンプ自動停止用のスイッチの作動不良のため、重油輸送ポンプが自動停止不能となり、連続送油され、サービスタンクの通気管からオーバーフローしたと推定された。*容量3万キロリットル**容量300キロリットル	事後
周期知	定期修理
中	2
83-6	3	福島	火力発電所	屋外タンクからC重油を送油するための移送配管があった。送油は停止していたが、ポンプと屋外タンクの間において、蒸気による加温は行われていた。防油堤内の漏油検知装置が作動したため、漏洩を発見した。C重油約1000リットルが、防油堤内に漏洩した。タンク側出口弁を閉止し、漏洩箇所の保温材をはがし、亀裂部分にウェス等を詰めて漏洩を止めた。自衛消防隊6人、関連会社等の社員17人が、移送配管内の重油の抜き取り、防油堤内の漏油の汲み取りを行った。原因については以下のように推定された。ポンプと屋外タンクの間で配管内の压力が上昇した。しかし、圧力を逃がすためのリリーフ弁が目詰まりしていたために作動しなかった。内圧がさらに上昇したため、以下の箇所が破損した。·固定サポートと配管の溶接部·固定基礎コンクリート·固定アンカーボルト·スライドサポートガイド·エキスパンションジョイント	一般
加入
電話	記載なし	2
82-1	1982	9	東京	銀行	建物地下3階機械室には、屋内タンクと非常用発電機が設置されていた。屋内タンクから発電設備に燃料を送油する配管が、機械室内のスラブに埋設されていた。燃料配管から重油20リットルが漏洩し、スラブ内に浸透した。応急措置として、漏洩箇所に速硬化性強力接着剤をつめた。埋設された配管に対する防食措置が不十分であったために腐食し、複数箇所でピンホールができ、漏洩が発生したと推定された。	その他
(相談)	定常運転
中	2
82-2	11	愛知	火力発電所	桟橋燃料油ラインで重油4000キロリットルを受け入れた。その後、60℃を目標に燃料受け入れ配管を加温していたところ、配管伸縮継手部より漏洩しているのを発見した。重油75リットルが漏洩し、伸縮継手の下部1m²に拡がった。配管の加温を停止した後、ラインの分離を行った。固化した漏油を回収した。伸縮継手ベローズが腐食したことにより漏洩が発生したと推定された。	一般
加入
電話	休止中	2
81-1	1981	5	福島	火力発電所	港から火力発電所に重油を移送していた。保安係員の定時保安点検中に、発電所構内南側の地上1.2mの高さにある送油配管の保温被覆の外装鉄板の継ぎ目から雨だれ	一般
加入
電話	記載中	2
状に重油が漏洩しているのを発見した。
緊急措置として、漏油の拡散を防ぐために土囊を積み、緊急遮断弁を閉鎖し、加温電源を遮断して重油を固化させた。
重油10リットルが漏洩した。
保温材に侵入した雨水により移送配管が腐食し、穴が開いたことにより漏洩が発生したと指定された。
81-2	5	新潟	火力発電所	発電課職員が定時巡回点検中に、屋外タンク*の20B受け入れ配管のタンク直近止弁前のフレキシブル管から漏洩しているのを発見した。
重油約0.5リットルが漏洩した。
溶接施工の欠陥により漏洩が発生したと推定された。
*容量3万キロリットル	一般加入電話	記載中	2
81-3	8	北海道	火力発電所	発電所近くの川が決壊し、発電所構内での水位は最高で3.8mになった。屋外タンク*が上部1.2mを残して水に浸かったため、浮力でタンクが浮上し、タンクに設置された配管の側に横転した。
タンクの下側になった弁の無いオーバーフロー管から軽油24キロリットルが漏洩した。
社員が、中和剤、吸着マット、ポンプによる汲み取りなどで、漏油を回収した。
*容量60キロリットル、軽油30キロリットルが貯蔵されていた。	その他	記載中	2
81-4	6	北海道	火力発電所	屋外タンク*に付属する重油供給配管の道路横断部のカルパート点検口の蓋を、パトロール員が保安点検のために開けたところ、重油の漏洩を発見した。
重油約9キロリットルが漏洩し、配水管を経て、終末油分離槽へ流れた。
事業所が、パキューム車3台等により漏油を回収した。
重油供給配管の腐食により、3箇所にピンホールが生じ、漏洩が発生したと推定された。
*容量1万キロリットル	一般加入電話	記載中	2
80-1	1980	3	岡山	火力発電所	公害対策のために発電用ボイラの燃料として、硫黄含有量が中位の重油と、硫黄含有量が低位の重油を切り替えて使用していた。漏洩発生日に、硫黄含有量が中位の重油から、硫黄含有量が低位の重油に切り替えた。その後、重油加熱器のフランジ部が破損し、重油が噴出した。
C重油500リットルが漏洩した。
自衛消防隊員約50人が、構外への漏洩を防ぐために構内排水路を閉鎖し、構内に滞留した漏油を柄戸でドラム缶に回収した。
原因については以下のように推定された。漏洩の発生する前日に、硫黄含有量が低位の重油の系統の加熱用蒸気管が閉鎖され、蒸気が通らなくなっていた。そのため、配管内で重油が固化し、管路が閉塞されていた。燃料を切り替えて、硫黄含有量が低位の重油の送油用ギャーポンプが作動したが、配管が閉塞されていたため配管内の圧力が上がり、重油加熱器のフランジ用パッキンが破損した。	一般加入電話	記載中	2
80-2	10	新潟	火力発電所	発電用ボイラの燃料であるC重油を、移送配管*を使用して、埠頭から火力発電所構内の屋外タンク**4基に受け入れていた。また、移送配管の一部を使用して隣接製油所からC重油を受け入れていた。
隣接製油所からC重油の受け入れを開始した後、受け入れ場所から約1km離れた位置に接続されていた伸縮継手のベローズに亀裂が入り、C重油約1.8リットルが漏洩した。	一般加入電話	記載なし	2
隣接製油所からの重油の受け入れを中止し、配管内の重油をタンクローリーに移し替えた。伸縮継手のベローズには製造時の欠陥があり、圧力に耐えられずに亀裂が入ったと推定された*延長3.44 km、外径318.5 mm**容量2万キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
79-1	5	愛知	火力発電所	5号発電機運転中に、No.2軸受力バーステッキ振動測定用穴の盲プラグ部から油の滲みがあった。シールテープの取り替え修理をするために、プラグを外したところ油が噴出し、タービン保温材に飛散した。潤滑油*40リットルが漏洩した。タービン保温材から発煙したが、カバーに内蔵されている部分から発煙していたので、状況を確認できなかった。タービン周囲に消火器60本を配置した。屋内消火栓を使用して、タービンを冷却するために注水した。*第3石油類	一般加入電話	運転中	2
79-2	11	三重	火力発電所	石油会社から、火力発電所の屋外タンクへ燃料油*を配管により移送していた。時系列で示す。9時10分 石油会社から受け入れを開始した。10時40分 石油会社側でポンプにトラブルが発生したので、送油を中断した。10時50分 トラブルが復旧したので、受け入れを再開した。その直後に、燃料油の移送配管の受け入れ用ライン流量測定装置に付属するエアセパレータの安全弁から燃料油が噴出した。燃料油約60リットルが漏洩し、流量計エリア内排水溝に流れた。送油再開時に、受け入れバルブが閉鎖されていたために、系内の圧力が上昇し、エアセパレータの安全弁が作動し燃料油が噴出したと推定された。*混合油(原油55% ナフサ45%)、第1石油類	ホットライン	記載なし	2
79-3	11	愛知	火力発電所	スロップタンク内の高流動点原油を原油貯蔵タンクへ回収するためにトレースを開始したところ、No.5原油貯蔵タンク入り口のフレキシブル配管が破損し、高流動点原油0.3キロリットルが漏洩した。スロップタンク油払い出しポンプ出口弁が閉止されていたために、配管内の圧力が上昇し、フレキシブル配管が破損したと推定された。	一般加入電話	記載なし	2
79-4	5	愛知	火力発電所	作業員が重油ストレージタンクやード内のパトロールを実施中に、防油堤内の排水溝に、ペースト状の重油が浮游しているのを発見した。調べたところ、重油屋外タンク*のスチームトラップ**の排出口から重油が漏洩しているのを確認した。重油600リットルが漏洩し、防油堤内排水溝に流入し約200mにわたり拡がった。スチーム配管のバルブを閉止し、漏洩を止めた。自衛消防隊員と作業員30人が、漏油をスコップ、バケツ等でビニール袋に入れ、回収した。スチーム配管の外面腐食により漏洩が発生したと推定された。*直立凹筒型コーンルーフ、容量9600キロリットル、9360リットルを貯蔵していた**蒸気使用設備に発生した復水を自動的に排除する装置	119	記載なし	2
79-5	4	福井	火力発電所	低硫黄重油タンクの南側トップアングル部分から下部に向かって扇状に漏油し、タンク保温板を伝わり、オイルピットに流れているのを立ち入り検査中の消防職員が発生した。	その他	記載なし	2
見した。
C重油6000リットルが漏洩した。
他のタンク*との送油管のバルブが微開放していたため、
他のタンク中の重油が液面差により逆流し、オーバーフ
ローしたと推定された。
*容量5万キロリットル
79-6	10	千葉	火力発電所	防油堤内に4基の貯蔵タンクがあった。No.1貯蔵タンクへの低硫黄重油の受け入れが完了した後、No.3重油貯蔵タンクに高硫黄重油に受け入れ中であった。
発電所の従業員が防油堤内をパトロール中に、No.1貯蔵タンク受け入れ弁付近から漏洩しているのを発見した。
漏洩箇所の上流の弁を閉止して漏洩を止めた。
C重油約5キロリットルが漏洩し、重油貯蔵タンク周囲約300㎡にわたり浸潤した。
消防局において事業所から口頭で報告が行われたことにより覚知した。
弁の結合不良により、漏洩が発生したと推定された。	その他	記載なし	2
78-1	1978	5	福岡	火力発電所	時系列で示す。
15日8時30分 タンカーから屋外タンク*への重油2000キロリットルの受け入れを開始した。
11時頃 受け入れが終了した。タンク内のオイルレベルは16.4mであった。この際に点検を行ったが、異常は発見された。
14時45分頃 定期パトロール中の従業員が、屋外タンクの側板より重油が漏洩しているのを発見した。漏洩箇所は、高さ12.2mの位置であった。
15時 公設消防機関に通報した。
その後、自衛消防隊が立ち入り禁止区域を設定し、消火器等を現場付近に配置した。漏洩拡大防止のために、漏洩箇所の下部に受け皿を設置した。
さらに、タンク内のオイルレベルを漏洩箇所以下にするために、3号ボイラで重油を消費した。
16日0時7分 タンカーへの移送を開始した。
1時頃 タンク内のオイルレベルを漏洩箇所以下にした。
漏洩量は40リットルであった。
その後、タンク内の残油をタンクローリー4台でサービスタンクに移す作業を行った。
17日15時 タンク内の重油をすべて除去した。
21日 保温材のウレタンフォームを除去したところ、側板に3mm径の穴が1カ所みつかった。
側板の腐食により、穴ができたと推定された。
*内径19.4m、高さ17.9m、容量4740キロリットル、側板には保温材の被覆がある	一般加入電話	記載なし	2
78-2	9	岡山	火力発電所	屋外タンクF0-200Aから重油移送ポンプNo.1によりサービスタンクF0-AにC重油を送油していた。
サービスタンクF0-Aの西側約30mにある配管部フレキシブルチューブから重油が噴出するのを、下請け業者の社員が発見し、連絡した。動力課の係員が現場に行き、漏洩を確認した。
フレキシブルチューブの2カ所に亀裂が生じ、C重油2キロリットルが周囲約600m²にわたり飛散した。
重油移送ポンプNo.1を停止し、工場内のメインの道路の雨水排水口から構外に流出するのを防ぐために土囊を積み、海岸の排水口付近にオイルフェンスを展張し、漏油を回収した。	119	記載なし	2
78-3	7	新潟	火力発電所	構内パトロール中の発電課の職員が、屋外タンクの基礎リング部分から少量の重油が湧水*のように噴き出しているのを発見した。重油1150リットルが漏洩した。自衛消防隊員20人が、消火器、油処理剤を現場に設置し、汲み取りにより漏油を回収した。漏洩の発生したタンクの油面低下のために以下の作業を行った。·1号から4号の発電炉で燃焼させた。·No.1タンク**に落差により移送させた。落差による移送が止まったら、置換油ポンプ、仮設ポンプ等を使い移送した。タンクの底板が内部腐食し、底板から漏洩した重油がタンクの基礎部分に浸透し、リング脇から噴き出したと推定された。*直径10mm、高さ6～7mmの半円状**容量2万キロリットル	その他(駆付)	記載なし	2
77-1	1977	11	新潟	火力発電所	発電用の燃料を貯蔵する屋外タンク*に接続した戻り配管のフレキシブル管が破損し、重油が防油堤内に漏洩した。重油約1300キロリットルが漏洩した。*コーンルーフ円筒型、容量3万キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
77-2	11	千葉	火力発電所	1号ボイラの起動のために軽油ポンプを、以下の時間だけ稼働させ、ボイラへ軽油を供給した。14日に30分15日に1時間16日に約10時間軽油タンクからの配管にピンホールが生じ、軽油2.2キロリットルが漏洩した。その内の200リットルが排水溝から海上に流出した。油吸着剤と汲み取りにより、漏油を排水溝から回収した。海上にオイルフェンスを展張し、油中和剤を散布して処理した。公設消防機関から事業所への問い合わせにより覚知した。	その他	記載なし	2
76-1	1976	8	兵庫	火力発電所	重油を貯蔵する屋外タンクには、スチームヒータとタンクミキサが設置されていた。タンクミキサからの漏油があったためにメカニカルシールの取り替え作業を行っていたところ、シール部から重油1キロリットルが漏洩した。自衛消防隊が警戒態勢をとった。漏油と油が浸透した砂を、ビニール袋と吸着剤で回収した。メカニカルシールの取り替え作業に、タンク液遮断装置の作動が不完全であったために漏洩したと推定された。	一般加入電話	記載なし	2
76-2	5	神奈川	火力発電所	定期巡回中の燃料課員が、No.8タンク*の底板と基礎台の隙間からの漏洩を発見した。毎分10リットル程度の割合で漏洩し、約40cmの幅で緩やかに基礎斜面を伝わって防油堤内の地面に流れていた。重油約200リットルが漏洩した。作業員10人が、拡散防止のために鉄製の回収槽を設置した。No.8タンクの貯蔵量を減らすために、No.5タンクに移送した。また、発電用ボイラ全機に送油し、消費した。腐食により、底板にピンホールが2カ所できたことにより漏洩が発生したと推定された。*容量3万キロリットル、重油21400キロリットルを貯蔵していた	その他(駆付)	運転中	2
76-3	11	北海道	火力発電所	重油を貯蔵する屋外タンク*の「油面低下」の警報が出たために調査したところ、送油ポンプピット内に重油約3キロリットルが滞留しているのを発見した。外部への漏出防止のために、送油ポンプピットの排水ポンプを停止した。その後、バキューム車で漏油を回収した。原因については以下のように推定された。タンクからの往き管、タンクへの戻り管、蒸気管の3本を一括して保温していた。設置から15年経過していたため、戻り管が腐食しピンホールができた。ピンホールから漏洩し、保温用外装鉄板の中を伝わって約17m離れたピットに流れた。*容量100キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
75-1	1975	12	新潟	火力発電所	エンジン起動時に使用する燃料油*を貯蔵する屋外タンク**に接続された配管のバルブが破損し、燃料が噴出した。燃料油14キロリットルが漏洩した。防油堤は破損しなかったが、防油堤で止まらずに敷地外に流れ、さらに海上に流出した。海上にオイルフェンスを展張した。乳化剤と吸着剤の撒布、わらの投下などの手段により漏油の回収を図った。バルブの破損の原因として、以下のことが推定された。・技術的な欠陥があった・液封状態で加熱したために、配管内で油が膨張し、配管の圧力が上昇した*混合油(A重油40%、B重油60%)、第3石油類**容量100キロリットル	一般加入電話	記載なし	2
72-1	1972	6	和歌山	火力発電所	3号発電機の試運転中に、大音響と共に発電機軸が折損した。タービンと発電機を結ぶ直径1mのシャフトがねじ切れ、取り付けられていた重さ2tonのギアが100m飛んだ。発電機用の水素ガス、潤滑油などに引火した。現場には約20人の職員がいたが、中央制御室のスイッチを切って発電を止め、非常口から脱出した。	記載なし	試運転中	21
70-1	1970	10	長崎	造船業	組み立て工場のヒーターボックス*内で、回転振動計測中の発電用蒸気タービンの回転軸が破壊した。重さ50tonの金属製の回転軸は縦に4分割され飛散し、ヒーターボックスを破壊し、組み立て工場のスレート葺き屋根の半分を吹き飛ばした。飛散した鋼材の下敷きになるなどして、現場にいた3人と現場から800m離れた民家の1人が死亡し、61人が重軽傷を負った。*高温高压の蒸気を送り、タービンの高速回転性能をテストする装置	記載なし	タービンの試運転中	21

間がそれだけ延びることになる。

また、漏洩の原因は「経年劣化」であったといわれることがある。施設を設置した年はわかっているのであるから、交換されていない部品は設置されてから何年経過したかはわかる。年数が経過した部品に異常が生じる前に対応をとることは、「保守、保安」に含まれていると思われる。

### 3. その他の漏洩

発電用の蒸気ボイラがあれば、高温、高压の蒸気が流れる配管がある。何らかの原因によりその配管に穴があけば、蒸気が漏洩する。人間がその場にいなければ、ただの配管の損傷ですむが、人間がいて、高温、高压の蒸気にさらされれば、死傷者が発生することがある。表4に事例を示す。米国の火力発電所で複数の死者が発生したことがある。海外の事例であるが、重大な事例であるので表4に含めた。

水道水、工業用水、地下水、河川水などがボイラで使用される。その中には、懸濁固形物、溶解固形物、ガス成分など様々な物質が存在する。そのまま使用すると、ボイラ本体だけでなく付属機器等においても、スケール、腐食などの障害の原因になる。そのため、純水処理装置により水中の不純物を除去する。純水処理装置のひとつにイオン交換樹脂を使用する装置がある。イオン交換樹脂は、再生のために塩