Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
潤滑油**471リットルが漏洩した。
原因については以下のように推定された。
ガスタービン発電機内部には水素が封入されているため、
ガスタービン停止後も密封油系統を運転する必要があった。また、軸受潤滑油系統と密封油系統は、配管で連絡されていた。そのため、軸受潤滑油系統のストレートフランジ部を修理する際には、軸受潤滑油系統の系統分離操作の必要があった。その一環として、軸受潤滑油系統のストレートフランジ部の弁を閉止することになっていた。弁閉止後に、軸受潤滑油系統の補助油ポンプおよび非常用油ポンプを運転した場合、発電機側の軸受潤滑油系統の主油タンクへの戻りラインがふさがれるため、同系統の潤滑油のレベルが上昇する可能性があった。そのため、通常の場合、補助油ポンプと、補助油ポンプの停止時に自動起動する非常用油ポンプの電源を切った後に、弁閉止する必要があった。今回の作業では、補助油ポンプを停止した後、弁閉止をしたため、すでに自動起動している非常用油ポンプの運転により、軸受潤滑油系統の油レベルが上昇し、密封油ベント系統ドレン管および密封油装置油分離器のアフレ管から漏洩が発生した。
*流体中の異物を補足する装置。異物を補足するための金網、その外側にある金網を支えるための多孔板、金網と多孔板を納める胴から構成される。金網と多孔板を合わせたものをエレメントという。
**第4石油類
09-18	2	広島	火力発電所	ボイラの残油タンクの弁部より軽油が漏洩した。軽油約300リットルが分離槽および防油堤内に滞留した。
公設消防機関による覚知は、発見から約2時間後であった。ボイラの残油タンクの弁の故障により、漏洩が発生したと推定された。	一般加入電話	定常運転中	2
09-19	10	広島	火力発電所	発電用タービンのメンテナンス中であった。その際、タービンの軸振動計を取り外し、ガムテープにより簡易養生した。試運転のために、タービンが起動したため、取り外した部分からタービン油が漏洩した。
タービン油*約200リットルが漏洩し、タービン設置階およびその下の階に流れた。
タービン試運転の際に、作業班間の連絡がうまくいかなかったことにより漏洩が発生したと推定された。
*第4石油類	一般加入電話	定期修理による試運転中	2
09-20	6	山口	火力発電所	縦型噴燃ポンプの定期点検中に、ポンプ内の原油が漏洩した。
原油22リットルが漏洩し、防油堤内の側溝に流れた。
自衛消防隊が、側構内に滞留した漏油の回収作業を実施した。
原因については以下のように推定された。
縦型噴燃ポンプ上部のモータを取り外して点検した。その後、取り付けたモータの試運転のため、ポンプ位置を下げ、ポンプとモータの取り付け部に隙間を設けた。その際、メカニカルシール部にも隙間ができた。
ポンプ内の原油が、タンクへッド圧力により、クエンチ水*の配管から漏洩が発生したと推定された。
*メカニカルシール内部の湿潤化と異物混入防止のための洗浄水	一般加入電話	定期点検のため停止中	2
09-21	4	高知	火力発電所	発電機の軸受部からタービン油*が漏洩し、周囲に飛散した。
公設消防機関による覚知は、発見の翌日であった。
原因については以下のように推定された。	一般加入電話	定常運転中	2
発電機上部軸受は、給油管、排油管、オイルパンからなる。通常の運転中では、オイルパン下部にある通気管により給油と排油の釣り合いがとれ、オイルパン内には油が溜まらないはずである。通気管内に、経年的に油が詰まり、オイルパン内に油が溜まり、オイルパンと軸の隙間から漏洩したと推定された。*第4石油類
09-22	10	長崎	火力発電所	2系統あるオートストレート同士が均圧管で接続されており、その間に玉形弁（均圧弁）が設置されていた。玉形弁のB系統側の均圧管の下方にできた穴からC重油100リットルが漏洩した。連絡を受けた中央制御室では、直近の電磁弁2カ所を遠隔操作で閉鎖した。中央制御室から出向いた従業員が、他の2カ所の弁を閉鎖した。吸着マット、柄杓によりドラム缶に漏油を回収した。原因については以下のように推定された。漏洩が発生した配管は、さび止め塗装の上に、スチーム管と抱き合わせて保温材が施工されていた。また、弁も保温材で被覆されていた。なお、この被覆は、設置から約30年が経過していた。保温材の隙間から雨水が浸入し、錆が発生した。また、スチーム管との抱き合わせであるため常時約70℃に保たれていた。そのため、腐食が進行し、配管の下方に穿孔が生じた。	119	定常運転中	2
09-23	10	長崎	火力発電所	石炭火力発電所において、1号発電機出力を上げるため、D微粉炭ポイラーを起動した。そのため、微粉炭の着火用に点火用トーチを3時頃に約8分間点火した。この際に、当直のパトロールが4階D5微粉炭パーナ近傍の点火用トーチのフレキシブルチューブから軽油の滴下を発見した。滴下量は毎秒1滴程度であった。点火用トーチが消火すると、漏洩が確認できなくなった。9時頃に、次の当直が引き継ぎ後に現場に行ったところ、漏油がないこと、漏洩箇所のフレキシブルチューブにおける軽油の付着、階下（2階）での約2m×2mの滴下跡を確認した。関係会社に、点火用トーチのフレキシブルチューブの補修、清掃を依頼した。公設消防機関による覚知は、発見から約8時間後であった。軽油約100cm³が漏洩した。	事後聞知	定常運転中	2
09-24	4	沖縄	火力発電所	時系列で示す。10時重油循環前準備のため、重油ポンプを起動した。翌日2時頃パーナまわりへの循環運転を停止し、重油タンクから重油ポンプ重油圧調弁重油タンクへの循環を開始した。4時半頃重油タンクやード排水ポンプが過負荷にて停止した。現場排水ポンプを確認した際に、重油の漏洩を確認した。原因については以下のように推定された。屋外タンク貯蔵所ポンプ室の重油ポンプ入り口部の試運転用ストレートに重油が詰まったことにより異常振動が発生した。そのため、以下の部分が壊れた。·A重油ポンプ出口圧力計取り付け溶接部が折損·B重油ポンプ出口圧力計取り付け溶接部が折損·重油加熱器入り口温度計取り付け溶接部が折損·B重油ポンプウォーミング用配管フランジ溶接部に亀裂重油が噴出し、施設内の排水口へ流入した。	119	起動中	2
09-25	6	沖縄	火力発電所	8号ボイラの自主点検工事に伴い、着火試験に備え、重油系統起動操作を開始した。ボイラ建屋内で、パーナ前重油圧力検出ラインのグリコールボット止栓から、重油が噴出しているのを発見した。装置を停止した。重油約10リットルが漏洩した。原因については以下のように推定された。点検時に、パーナ前重油圧力検出ラインのグリコールボット内のグリコール入れ替えを行った。その際、グリコールボット止栓は経年劣化によりネジ山が少なくなっていたが、シールテープを巻いて締め付けていた。締め付けが不十分であったため、ポンプ起動により重油系統が1.55MPaに加压された際に、止栓が外れ、重油が噴出した。	一般加入電話	試運転中	2
09-26	10	愛知	火力発電所	火力発電所構内に併設された変電設備の碍子取り付け部から絶縁油約1リットルが漏洩した。	記載無し	記載無し	11
08-1	2008	9	沖縄	火力発電所	離島に内燃力発電所が設置されていた。土曜日の17時頃に、発電員が構内移動中に異臭を感じたため調査したところ、燃料補給配管からの漏洩を発見した。重油1キロリットルが漏洩した。通報せずに、仮補修で運転を継続した。2日後(月曜日)に、本社に連絡した。本社から停止させ、ルートを変更し運転を再開させた。県に報告した。公設消防機関への通報は、漏洩発見から2日後(月曜日)の16時であった。漏洩発見から1ヶ月後に修繕が完了した。腐食により漏洩が発生したと推定された。屋外配管であったので防食テープが巻かれており、配管の状況がよくわからなかった。	事後聞知	定常運転中	2
08-2	3	山口	火力発電所	3号機ボイラ起動のため、操作室から各パーナを軽油で点火し、その後、重油に切り替えた。運転員が現場を確認したところ、ボイラ4段目パーナのガスケット部分から軽油が漏洩していることを発見した。バーナの運転を停止し、漏油を布等で回収した。軽油27リットルが漏洩し、ボイラの1階、2階、3階のフロアに拡大した。原因については以下のように推定された。バーナガンおよび本体のガスケットのあたり面が経年劣化により変形し、片あたり状態になった。ガスケット部から漏れが起き、バーナ内の軽油が漏洩した。	一般加入電話	起動中	2
08-3	7	山口	火力発電所	屋外20号タンクから建物内へ繋がるタービン油移送配管のフレキシブルホースが破断し、タービン油*約200リットルが漏洩した。屋外タンクの周囲約15m²に拡大し、地中にも浸透した。自衛消防隊が、オイルパンを設置した。排水弁を閉止した。フレキシブルホースを取り外し、塞ぎ、フランジを取り付けた。漏油が浸透した土砂を除去した。原因については以下のように推定された。発電ユニットの定期点検に伴うタービン油の移送作業を前回行ったのは、前年の11月末であった。移送配管内に液封された状態であったタービン油が太陽熱により暖められて膨張し、配管内の压力がフレキシブルホースの許容圧力を超過し、破断した。メーカーの計算によると、移送配管がタービン油で完全に充満している場合、温度が14℃上昇すると、フレキシブルホースの耐圧試験圧力を超過した。*第4石油類	一般加入電話	記載なし	2
08-4	6	兵庫	火力発電所	定期点検中、発電機の密封油フロートラップ作業のため、フロートラップのマンホールを開放していた。別の作業のため、タービン軸受油ポンプを起動したところ、開放していたマンホールから軸受油（潤滑油）*が漏洩した。建物内に潤滑油400リットルが漏洩した。作業員が漏洩を確認し、ポンプを停止し、出口弁を閉止し、拡散防止処置を実施した。公設消防機関への通報が遅れた。覚知は、漏洩発見から約50分後であった。原因については以下のように推定された。出口弁は閉止されているべきであったが、閉止されていなかった。そのため、タービン軸受油ポンプを起動した際に、軸受油がフロートラップ出口ラインから逆流し、開放されていたマンホールから漏洩した。*第4石油類	一般加入電話	定期点検により停止中	2
08-5	1	愛知	火力発電所	16号機の4号発電設備は、補修のために停止していた。配管に仮のストレートをつけて、オイルフラッシング*作業をしていた。主タービン補助油ポンプを停止し、仮のストレートの交換作業をしていたところ、中央制御室が、主タービン補助油ポンプを作動させたため、蓋の外されたストレートから潤滑油**が流出した。3階フロアに約100リットルが流出し、3階開口部から2階と1階にも流入した。公設消防機関の覚知は、中央制御室からの拶带電話による119通報であった。原因については以下のように推定された。ストレート交換作業をしていたグループから中央制御室に、主タービン補助油ポンプの停止依頼のタブレットが提出されていた。ストレート交換作業中に、別のグループから中央制御室に、主タービン補助油ポンプの起動依頼があった。起動依頼のタブレットはなかったが、主タービン補助油ポンプが起動された。*管系および容器において、据え付け時などに除去できなかった残存異物を流体（純水、油など）の流れや振動などにより除去すること。**第4石油類	119(携带)	補修のため停止中	212
08-6	3	愛知	火力発電所	16号機の2号発電設備において、定期点検に伴い試運転をしていた。仮設置していたタービン駆動給水ポンプの軸受油圧压力計取出配管が破断し、潤滑油*が漏洩した。潤滑油約50リットルが、タービン建屋1階床面に拡がった。自衛消防隊が、設備を運転停止し、漏油を回収した。仮設置していたタービン駆動給水ポンプの軸受油圧压力計取出配管が、ポンプ振動により疲労破壊し、破断したと推定された。*第4石油類	119	定期点検による試運転中	2
08-7	6	愛知	火力発電所	3号発電設備は定期点検により停止中であった。発電用ポイラへ水を供給する給水ポンプの軸受に潤滑油*を供給する配管の途中に、安全弁が取り付けられていた。安全弁から聞こえる異音の確認のために、正常な安全弁と付け替え、潤滑油供給ポンプを起動して、異音の変化を確認する作業の準備をしていた。配管への正常な安全弁の取り付けが完了する前に、潤滑油供給ポンプが起動した。安全弁の取り外し部から潤滑油約50リットルが漏洩し、フロア25m²に拡がった。ポンプを停止すると漏洩は停止した。	119	定期点検による停止中	213
08-8	10	神奈川	火力発電所	構内パトロールが、所内変圧器の絶縁油タンクのマンホール部分のパッキンから絶縁油*が漏洩しているのを発見した。
漏洩速度は20sに1滴程度で、漏洩量は0.1リットルであった。
漏洩発見時、変圧器は運転停止していた。
変圧器への電源を停止し、自衛消防隊が漏油を拭き取り、漏洩箇所にアルミテープとビニールテープを巻き、大型高所化学車と泡原液搬送車を警戒配備した。
変圧器は39年前に製造されたもので、絶縁油タンクのマンホール部分のパッキンが経年劣化していたと推定された。
*第3石油類	一般加入電話	記載なし	2
08-9	6	神奈川	火力発電所	油張り、エアー抜きの作業を開始したところ、サービスタンク*からボイラへ送油する保温配管から重油が漏洩した。
重油10リットルが、直近の防油堤内に滞留した。
発見後、直近の弁を閉止した。自衛消防隊が漏洩箇所に20リットルの金属製容器を設置した。漏油を拭き取った。原因については以下のように推定された。
配管が腐食し漏洩が発生した。配管は保温材で覆われていたため、腐食の状況を目視できなかった。
*ボイラ等で燃焼させる燃料油を、数時間分貯蔵しておくためのタンク。	一般加入電話	起動中	2
08-10	12	東京	火力発電所	島内に電力を供給するため、内燃力発電所が設置されていた。発電機の上部にある燃料噴射ポンプのデフレクターが脱落し、重油約100リットルが漏洩した。
公設消防機関の覚知は、漏洩発見の1時間後であった。原因については以下のように推定された。
発電機の分解点検の際に、デフレクターのボルトの締め付けが不十分だった。試運転を開始した後、内燃機関の振動によりデフレクターのボルトが緩み、脱落した。	一般加入電話	試運転中	2
08-11	8	東京	火力発電所	施設職員が、施設の点検中に、3号発電機の1階コンクリート床面に油だまり（約0.5リットル）を発見した。
自衛消防隊が、ボイラのパーナを緊急停止し、警戒筒先配備（2口）をした。拡大防止のために土囊を積み、漏油を回収した。
公設消防機関が、警戒筒先配備（3口）をし、可搬式送風機でボイラを冷却した。
調査したところ、漏洩箇所は3号ボイラA段A2パーナ入り口の遮断弁*であった。
原油20リットルが漏洩した。
内蔵されている板ばねが破断し、シール性能が劣化し漏洩したと推定された。
*燃料の供給を緊急に停止する弁。	一般加入電話	定常運転中	2
08-12	1	東京	火力発電所	島内に電力を供給するため、内燃力発電所が設置されていた。発電機室内のアキュムレーター*部分から、重油250リットルが漏洩した。
振動による金属疲労で、アキュムレーター取り付け部5cmが折損し、漏洩が発生したと推定された。
*流体の压力エネルギーの蓄積、脈動除去、サージング防止などの役割を果たすための容器	一般加入電話	定常運転中	2
08-13	10	千葉	火力発電所	2号ユニットの停止中に、現場計器箱内での漏洩が発見された。現場計器箱内にある、No.6ジャッキング油ポンプ吐出圧力正常点検用スイッチ内部の、ブルドン管側部から漏洩していた。	ホットライン	停止中	2
潤滑油*12リットルが計器箱内に漏洩し、計器箱の下部3m×5mの範囲に拡がった。
管内の脈動による疲労破壊により漏洩が発生したと推定された。
*第4石油類
08-14	6	千葉	火力発電所	6号ガスタービン用燃料ガス圧縮機潤滑油流量調整弁作動油配管ユニオン部から潤滑油*80リットルが漏洩し、防油堤内に滞留した。
自衛消防隊が、ユニオン部を増し締めすることにより、漏洩を停止させた。漏油を回収した。公設消防機関が、漏油の回収作業中に警戒筒先配備を行った。
配管施工時に締め付けが不足し、経年的な使用に伴い、ユニオン接続部のねじ部に緩みが発生したと推定された。
*第4石油類	ホットライン	停止中	2
08-15	6	茨城	火力発電所	発電所本館タービン3号主油タンクの上部ハッチ部からタービン油*が漏洩した。タービン油約1600リットルが、防油堤内に流入し、一部が堤外に流出した。
自衛消防隊が、土囊で拡大防止作業を行い、ドラム缶で防油堤内の漏油を回収した。
原因については以下のように推定された。
開放点検で使用した断熱保温材(ロックウール)が施工不良により、配管系統に浸入した。
そのため、油配管系統の循環中において、主油タンクへの戻り配管に設置された油こし網が目詰まりを起こした。
その結果、通過できなくなった油が溢れだした。
*第4石油類	119	起動中	2
08-16	5	茨城	火力発電所	操作員1名が、他の設備の巡視に向かう途中で油臭を感じた。点検したところ、1号ボイラー設備点火バーナ用軽油配管から滴下状態で漏洩しているのを発見した。
軽油3リットルが配管下部に漏洩した。
点火用軽油ポンプを緊急停止し、自衛消防隊が吸着マットで拡散防止作業を行った。
原因については以下のように推定された。
漏洩が発生した軽油配管の上部には、1号ボイラー設備用空気タクト外装板があった。
降雨時には、外装板に海水を含んだ雨滴があたり、その下の軽油配管に滴下した。雨滴がある場所において、配管外面から腐食し、肉厚が薄くなり、ピンホールが発生した。	119	定常運転中	2
08-17	6	茨城	火力発電所	2号ボイラーの運転中に、操作員1名が通常の巡視を行っていた。2号ボイラー再生式空気予熱器高温軸受潤滑油ポンプまわりのオイルパンに、潤滑油*が滞留していた。また、フロア下部ダクトへも漏洩していた。
ポンプを停止し、吸着マットで漏油を回収した。
潤滑油約22リットルが漏洩した。
原因については以下のように推定された。2号ボイラー再生式空気予熱器高温軸受潤滑油ポンプの出口圧力検出配管が経年により腐食し、ピンホールが生じた。潤滑油が、ピンホールからオイルパンに漏洩した。オイルパンが腐食しており、腐食部からフロア下部ダクトに漏洩した。
*第4石油類	119	定常運転中	2
08-18	11	茨城	火力発電所	現場パトロール中に、3号ボイラー東側付近で油臭を感じ、周辺を調査した。Dコーナー地上部に油の漏洩跡を発見した。また、2階Dコーナー付近の副生油B配管からの漏洩を発見した。
地上部に土囊を積み、配管下部にオイルパンを設置した。	119	定常運転中	2
副生油*約1.3リットルが漏洩し、燃焼排ガスダクト上および地上部に拡がった。
原因については以下のように推定された。
漏洩が発生した配管は、29年前に軽油配管として敷設され、17年前に副生油B配管に転用されたが、5年前から使用されていなかった。漏洩が発見された日には、副生油Bの燃焼のため、配管の耐圧試験を実施した。
ボイラ東側は、海に面していたため潮風の影響を受けやすかった。また、燃焼排ガスダクトの伸縮継手部分から、少量の燃焼ガスが漏れたことがあり、漏洩が発生した配管は燃焼ガスの漏洩箇所の上部であった。
潮風と燃焼ガス中の亜硫酸ガスの影響により、配管に外面腐食が発生し、ピンホールができた。
*第2石油類
08-19	2	北海道	火力発電所	道内での電力供給の低下および停止に備えた非常用発電設備があり、その年間稼働日数は10から20日程度であった。電力供給の低下により2号タービンを稼働していたが、2号タービンが不調であったため、切り替えて、1号タービンを稼働させた。事務室で運転管理に従事していた関係者が、事務室の窓から、タービン室より白煙が噴出するのを発見した。社内連絡をし、緊急停止させた。白煙が沈静化した後、タービン室内を確認した。
発電施設建物内外に霧状に飛散した軽油を、作業員3人が吸着マットで回収した。
軽油4リットルが漏洩した。
ドレン配管の塗装が、熱により剥離した。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見から約1時間後であった。
原因については以下のように推定された。1号タービンは、設置から30年が経過しており、また、稼働前の点検が十分でなかった。
稼働中に、経年劣化および振動により、ドレン制御弁の計装配管が破損、離脱した。
そのため、通常閉まっているドレン制御弁が開放された。油配管であるドレン配管に、高温、高压の空気が流入し、屋外の通気口および室内のエア抜き弁から、配管内にあった軽油が霧状に飛散した。	事後
間知	定常運転
中	2
08-20	12	愛知	火力発電所	軽油の受け入れ終了後に、受け入れ配管の空気抜き作業のために、軽油充填ポンプを間欠運転した。その後、発電所員が受け入れ流量計を確認に行ったところ、停止中の軽油充填ポンプのメカニカルシール部から、軽油が飛散するように漏洩しているのを発見した。
軽油180リットルが、防油堤内に漏洩した。
軽油充填ポンプの出入り口弁を閉止すると、軽油の漏洩は止まった。防油堤内の漏油をオイルキャッチャー等により回収し、その後、乾燥砂を散布した。
原因については以下のように推定された。
軽油充填ポンプを分解点検したところ、メカニカルシールを押さえているポルト4本の内1本に緩みが認められた。メカニカルシール部の締め付け力が不均一だったため、フローティングシートとシールリングの間に隙間ができ、漏洩が発生した。	一般
加入
電話	停止中	2
08-21	10	岡山	火力発電所	No.7屋外タンク*は、2号機と3号機の発電機用燃料として使用されていた。No.6タンク用送油ポンプとNo.7用送油ポンプを切り替えて送油していた。No.6屋外タンクからNo.7屋外タンクに燃料を切り替えるため、No.6タンク用送油ポンプを10時頃に起動し、16分後に停	119	定常運転
中	2
止した。巡回パトロール中の発電課員が、約1時間後に、No.6とNo.7タンク用送油ポンプヤード内において、No.7タンク用送油ポンプ2次側の出口配管まわりで重油49リットルが漏洩しているのを発見した。
自衛消防隊が、送油ポンプを停止し、送油配管のパルプ等を閉止し、構内の排水弁を閉止した。
原因については以下のように推定された。
送油配管の保温外装板が雨水で腐食し、腐食部分から海水を含んだ雨水が内部に浸入した。送油配管が腐食し、穴が開き、漏洩が発生した。
*浮き屋根式、容量3万6千キロリットル、重油を貯蔵
08-22	3	新潟	火力発電所	パトロール中の当直員が、屋外タンク*の払い出し系統リリーフ弁出口配管からの漏洩を発見した。
自衛消防隊が、燃料タンク払い出し系統リリーフ元弁を閉鎖し、油吸着マットで漏洩拡大防止措置をとった。油吸着マット、スコップ等により、漏油と土砂を回収した。
なお、燃料タンク払い出し系統リリーフ元弁を閉鎖しようとしたが、動きが固く、閉鎖に時間がかかった。
原油約370リットルが漏洩し、周囲の敷地に拡がった。
原因については以下のように推定された。
配管上部の板金が腐食し、保温材が雨水を吸収し、配管表面が腐食し、漏洩が発生した。漏洩が発生した配管は高所にあったため、目視点検から漏れていた。そのため、腐食が漏洩発生前に発見されなかった。
*浮き屋根式、直径48m、高さ18m、容量2万8千キロリットル、原油を貯蔵	一般加入電話	記載なし	2
08-23	10	新潟	火力発電所	ページング工事事前調査のため、作業員がタンクやード内を徒歩で移送していたところ、屋外タンク*のポトムヒータの加熱蒸気ドレントラップ周辺で漏洩を発見した。
ポトムヒータ系統の全バルブを閉鎖し、油吸着マットで漏洩拡大防止措置をとった。
油吸着マット、スコップ等により、漏油と土砂を回収した。
重油約20リットルが漏洩し、周辺の敷地に拡がった。
タンク内のポトムヒータ配管にピンホールができ、重油が配管内に流入し、ドレントラップから漏洩したと推定された。
*固定屋根式、直径48m、高さ18m、容量2万8千キロリットル、重油を貯蔵	一般加入電話	記載なし	2
08-24	12	神奈川	火力発電所	軽油サンプリングシステムが完成したため、タンカーから軽油をタンクへ送油していた。
軽油サンプリングシステム装置のベントタンクのエアベントから軽油が噴出した。
噴出した軽油は、軽油計量エリアに流入した。さらに、施設内の雨水放流槽から雨水放流口を経て、海上へ流入した。軽油1.5キロリットルが漏洩した。
原因については以下のように推定された。
軽油受け入れ系統に設置してある計量装置の空気分離器ドレン弁は、常時「閉」となっているはずであった。しかし、タンカーから軽油をタンクに送油する際には、「開」になっていた。そのため、軽油受け入れと同時に、ドレン弁からベントタンクのエアベントを経由して、系統外に軽油が漏洩した。	119	記載なし	2
08-25	11	東京	火力発電所	島内に電力を供給するため、内燃力発電所が設置されていた。巡視中の作業員が、屋外タンクに付属する燃料移送ポンプ室内の重油配管の壁貫通部分から、重油がにじみ出ているのを発見した。	一般加入電話	定常運転中	2
公設消防機関の覚知は、漏洩発見から11日後であった。原因については以下のように推定された。漏洩が発生した配管は、設置から33年が経過していた。防食措置として鑄止め塗装が施されていた。しかし、壁貫通部分の処理として、布状のものにより埋め戻されていた。そのため、貫通部分には水分が含浸された。貫通部分で腐食が進行し、漏洩が発生した。
08-26	11	東京	火力発電所	島内に電力を供給するため、内燃力発電所が設置されていた。漏洩事故があったため施設内の配管を点検したところ、屋外タンクに接続する配管の屋外部分から重油がにじんでいるのを発見した。公設消防機関の覚知は、漏洩発見から6日後であった。原因については以下のように推定された。漏洩が発生した配管は、設置から33年が経過していた。防食措置として鑄止め塗装が施されて、配管の外側には保温材が被覆されていた。ステンレス製の配管架台と鋼製の配管が直接接触するように製鋼されていた。異種金属が接触していたため、腐食が進行し、漏洩が発生した。	一般加入電話	定常運転中	2
08-27	3	茨城	火力発電所	1号発電ユニットは電力需給調整のため停止し、待機状態になっていた。燃料配管系統はユニット停止後も温度を60℃以上に維持するために、2日に1回の頻度で約1時間程度、1号燃料油サービスタンク*の1B低压燃料油ポンプ**を起動し循環運転を実施していた。ポンプを起動した後に点検したところ、ポンプ下部ブロ-配管からの漏洩を発見した。ポンプを停止し、ポンプ出入り口弁を閉止した。自衛消防隊がポンプ内の油の抜き取りを実施した。C重油約10リットルが、ポンプ下部に漏洩した。原因については以下のように推定された。保温板金材の隙間から雨水が浸入し、保温材を浸潤させ、配管下部で局部外面減肉が発生した。ポンプが起動し、内圧が上昇したため、薄肉となった箇所が内圧に耐えられない状態になり、ピンホールができた。*固定屋根式、容量300キロリットル**圧力約3.2MPa	119	停止中	2
08-28	4	沖縄	火力発電所	火力発電所の燃料貯蔵施設に、タンカーから発電用燃料を送油する準備をしていた。準備作業中に20から30リットルのC重油が船外に飛散した。重油のほとんどは発電所構内の桟橋に付着した。一部が、タンカーと桟橋の間の海面に飛散した。重油受入の際には、タンカー周囲にオイルフェンスを展張することになっていた。オイルフェンス内で吸着マットにより回収した。タンカーの油槽内部を確認するための点検口の蓋が閉められていなかったために、空気圧により点検口の隙間から漏洩したと推定された。	記載なし	記載なし	14
07-1	2007	3	北海道	火力発電所	屋外タンク*の直近のリリーフ配管の下部にあるステンレス製フレキシブル配管が破断し、軽油約10キロリットルが防油堤内に漏洩した。公設消防機関による覚知は、漏洩発見の約1時間後であった。リリーフ配管の下部にあるフレキシブル配管に水が溜まり、凍結し、配管が損傷したと推定された。*固定屋根式、容量9500キロリットル	一般加入電話	停止作業中	2
07-2	12	茨城	火力発電所	協力会社社員が点検パトロール中に、燃料タンク*付近で油臭を感じたため、周囲を点検したところ、防油堤外の配管帯の下部の地面にC重油が漏洩しているのを発見した。その後、連絡配管下部の保温板金の隙間から漏洩しているのを発見した。連絡配管は常時使用する配管でなく、蒸気加熱を停止していた。そのため、連絡配管内で重油が固化し、移送の準備として、前日からスチームによる加温を行っていた。自衛消防隊が漏油を回収した。C重油約600リットルが漏洩した。原因については以下のように推定された。連絡配管の保温材の隙間から雨水が浸入したため配管外面で減肉が進行し、ピンホールができた。加熱により重油が流動化し、ピンホールから漏洩した。*浮き屋根式、容量50キロリットル	一般加入電話	起動操作中	2
07-3	3	神奈川	火力発電所	重油タンク*の受入弁リリーフ配管から、重油30cm³が防油堤内に漏洩した。配管の漏洩箇所をドライアイスで冷却し、漏洩を止めた。その後、タンク内の重油を隣接タンクに移し、リリーフ配管を取り替えた。受入弁リリーフ配管が腐食し、漏洩が発生したと推定された。なお、腐食部分が断熱材で覆われていたため、発見が遅れた。*浮き屋根式、容量7万キロリットル	ホットライン	定常運転中	2
07-4	9	新潟	火力発電所	点検請負業者が日常点検のため、屋外タンク*のタンクヤードに入ったところ、ルーフドレインパイプから原油が漏洩しているのを発見した。原油1800リットルが、排水ピット、周囲の敷地に漏洩した。緊急処置として、ルーフドレインパイプを閉鎖した。事業者が依頼したパキューム車により漏油を回収し、土壌に浸透した原油を土囊袋に回収した。公設消防機関による覚知は、発見から約3時間後であった。原因については以下のように推定された。原油タンク内において、ルーフドレインの配管系統に腐食が生じ、貫通穴ができた。貫通穴から原油が浸入し、雨水と共に排水ピットに流れ込んだ。*浮き屋根式、直径48m、高さ18m、容量2万8千キロリットル、原油を貯蔵	一般加入電話	記載なし	2
07-5	10	愛知	火力発電所	4号機定期補修のため、屋外タンク*付属配管内の原油を重油に置換した。その後、重油のエアパージ操作を開始したところ、ポンプ入りロブロー配管から、重油約5リットルが防油堤内に漏洩した。ポンプ入りロ配管の縁切り操作をし、ポンプまわりのトレース**を停止した。自衛消防隊が、吸着マットで重油を回収し、土囊で拡散防止を行った。原因については以下のように推定された。4号機低粘度低压重原油ポンプ入りロブロー配管において、防食テープの隙間から雨水が浸入し、外面から腐食が発生した。配管外面からの減肉が、管内部に2カ所貫通し、重油の漏洩が発生した。*浮き屋根式、容量25000キロリットル、原油を貯蔵**重油の輸送のための配管、計器につながる配管などで、重油が固まるのを防止するために配管に熱源を沿わせて加温する方式。熱源として、蒸気、電気、温水を使用する。	119	定期補修中	215
07-6	1	愛知	火力発電所	屋外タンク*のサクシヨンヒータ**の運転を停止した。ただし、加温蒸気の供給を停止したが、原油側はウォーミングポンプで循環運転していた。停止から12時間後に、点検者がドレン配管からの原油の漏洩を発見した。原油300リットルが、防油堤内における側溝の190mの範囲に漏洩した。プローチを閉止して漏洩を停止した。その後、稼働していたウォーミングポンプを停止し、タンク出口弁を閉止した。自衛消防隊が、吸着マットで漏油を回収した。公設消防機関による覚知は、発見から約1時間後であった。原因については以下のように推定された。サクシヨンヒータ内で、加温蒸気から発生したドレン等により腐食が発生し、局部的に減肉が進行した。加温蒸気の供給が停止し、蒸気側の圧力が燃料油側の圧力よりも低くなったため、蒸気側に原油が流入した。ドレントラップの先のプロー配管から漏洩した。*浮き屋根式、容量25000キロリットル、原油を貯蔵**タンク内の重油をポンプで輸送するために、必要な温度まで加熱する装置。ポトムヒータと併用される。	119	記載なし	216
07-7	9	滋賀	シャフト部品鍛造と熱処理	発電設備は8月始めに完成検査を受け、その後試験運転をしていた。休日で工場が無人であった日に、屋外タンクから発電設備に燃料を供給する配管のストレートが破損して漏洩が発生し、油分離装置の容量を超え、工場の側溝から、付近の河川にA重油が流入した。A重油約7200リットルが漏洩し、河川に流入したことにより、川魚等に影響した。自衛消防隊が、バルブを閉鎖し、吸着マットで拡散防止作業を行い、漏油を回収した。	一般加入電話	停止中	2
07-8	10	和歌山	火力発電所	発電所4号機の長期計画停止に伴い、燃料系統を原油からLPP油への置換作業*を行っていた。4号系統にLPP油を送油するため、タンク払い出し管ウォーミング弁を、「閉」から「微開」にした。ウォーミングヒータ付近から空気の漏洩音を聴取したため、タンク払い出し管ウォーミング弁を閉止した。空気抜き配管付近から、外装板を伝って、LPP油**が滴下しているのを発見した。自衛消防隊が、消火ホース、ABC消火器を配備し、吸着マット、オイルパンにより漏油を回収した。LPP油約1リットルが漏洩し、保温材内面にしみ込んだ。ウォーミングヒータ空気抜き配管の保温材への雨水浸入により、配管の外面腐食、減肉が起き、漏洩が発生した。*高流動点重油（HPP油）を低流動点重油（LPP油、Low Pour Point Oil）に置き換えることをLPP油置換という。HPP油は常温で固まり流動性がなくなるので、使用を停止する場合、配管の閉塞防止などのためにLPP油に置換する。**第3石油類	ホットライン	計画停止中	2
07-9	4	和歌山	火力発電所	異油種を同時に受け入れる作業を行った。受入完了後における巡回点検中に、重原油タンク受入配管の閉止板フランジ部からの原油15リットルの漏洩を発見した。自衛消防隊が、漏油を回収し、油付着箇所の清掃作業を実施した。自衛消防隊の消防車と公設消防機関の消防車が警戒した。原因については以下のように推定された。異油種を同時に受け入れる非定常作業において、異油種の混合を防止するため、通常「開」となっている中間弁を閉止した。受入完了後に中間弁を開放するのを忘れたため、原油が配管内に密閉された状態になった。トレー	ホットライン	停止中	2
スにより密閉された配管内の原油が加熱された。配管内の圧力が上昇し、閉止板フランジ部から漏洩した。
07-10	3	岡山	火力発電所	屋外タンク*から2基の噴燃ポンプで、1号発電機と2号発電機のバーナに原油を送油する施設があった。職員が点検パトロール中に1号A軽質油噴燃ポンプまわりで原油が漏洩しているのを発見した。なお、漏洩発見の1週間前にポンプのウォーミング運転を約20分間実施したが、異常は見つからなかった。1号A軽質油噴燃ポンプの電源ロック、入り口弁の閉鎖を行った。さらに、排水の仕切り弁3カ所を閉鎖し、漏洩停止措置を実施した。原油がポンプ地下基礎内へ約300リットル漏洩し、ダイク内のコンクリート上へ約200リットル漏洩した。ポンプまわりの配管の腐食により漏洩が発生したと推定された。*固定屋根式、軽質原油を貯蔵、容量297キロリットル	119	記載なし	2
07-11	7	山口	火力発電所	構内巡回中の関連会社社員が、屋外タンク*の防油堤内の側溝に油膜が浮いているのを発見し、中央制御室に連絡した。当直員が、屋外タンク直近の排水枡に原油が漏洩しているのを確認した。当直員、関連会社従業員により、ルーフドレイン管排水弁を閉止した。さらに、排水枡に漏洩し、固化していた原油20リットルを回収し、吸着マットで拭き取った。シングルデッキ屋根板上のドレン入り口、屋根板上の油水の拭き取りを実施した。ルーフドレン入り口に端板を取り付けるため、10人の作業員が屋根板上にあがったところ、屋根板塗装劣化部から原油がにじみ出した。塗装劣化部をふさぎ、原油を移送した後、内部点検を行ったところ、屋根板に腐食開孔を確認した。腐食開孔部からにじみ出した原油が屋根板上に溜まり、降雨によりルーフドレン管から排水枡に漏洩したと推定された。*浮き屋根式、直径35m、高さ12m、容量1万キロリットル、デュリ原油を貯蔵	119	記載なし	2
07-12	6	山口	合成繊維製造業	屋外タンク*から発電用ボイラーに送油中であった。防油堤内を点検中に、屋外タンク加熱用の蒸気配管のドレンピット内に重油が漏洩し、さらに屋外タンク周囲の地面にも漏洩しているのを発見した。重油の払い出しを停止した。屋外タンクの元弁等を閉鎖し、加熱用蒸気のドレンピット内に漏洩した重油50リットルをバキューム車で回収した。屋外タンク周囲数カ所に素堀り穴を開け、屋外タンク本体からの漏洩の有無を確認したところ、本体からの漏洩は発見された。燃料払い出し配管**は設置以来、更新されていなかった。経年劣化により溶接部が減肉し、ピンホールが発生し、重油加熱用の蒸気配管内に重油が漏洩し、蒸気ドレン配管からドレンピット内に漏洩したと推定された。*固定屋根式、容量950キロリットル、C重油を貯蔵**C重油と加熱用蒸気の2重管式のフレキシブル管、1960年設置	一般加入電話	記載なし	2
07-13	12	沖縄	火力発電所	離島に内燃力発電所が設置されていた。職員が、屋内配管から床に重油が漏洩しているのを発見した。漏洩箇所は、屋外から発電室の壁を貫通する部分であった。漏洩箇所の前後の弁を閉止し、漏洩を停止させた。発見から1ヶ月後に配管を取り替えた。	その他(口頭)	定常運転中	2
重油の漏洩量は1リットル未満であった。
公設消防機関による覚知は、発見から3時間半後であった。
壁の貫通部であったために雨の影響を受ける位置にあったこと、設置から34年が経過していたこと、屋内であったために防食テープが巻かれていなかったことにより燃料タンク払い出し配管が腐食し漏洩が発生したと推定された。
07-14	10	沖縄	火力発電所	離島に内燃力発電所が設置されていた。点検中に重油臭に気がつき、配管ピットを開けたところ、漏洩した重油が滞留していた。翌日、関係機関に報告した後に、バルブ操作により重油の漏洩を止めた。さらに1週間後、漏洩の発生した配管を取り替えた。
重油600リットルが漏洩し、配管ピット内に滞留していた。
公設消防機関による覚知は、発見から21時間後であった。ピット内の配管は日常点検の対象になっていなかったこと、ピットに溜まった雨水により配管が濡れていたこと、配管は設置から28年が経過していたこと、防食テープが水濡れにより劣化していたことにより、ピット内の配管が腐食し、漏洩が発生したと推定された。
発見のかなり以前から漏洩していたと推定された。	その他(口頭)	定常運転中	2
07-15	7	沖縄	火力発電所	離島に内燃力発電所が設置されていた。パトロール中に、燃料タンク払い出し配管の支持アングルに重油の滲みを発見した。会社に連絡を取った後に、漏洩停止のための措置をとった。翌日、漏洩の発生した箇所を調べたところ、漏洩は停止していた。1ヶ月半後に、配管を取り替えた。
公設消防機関による覚知は、発見から1週間後であった。発電所は海岸から約1km離れていたが、海岸に面しており、風により塩分が飛来しやすい場所であった。飛来する塩分と水分により漏洩が発生したと推定された。
なお、漏洩の発生した箇所は、アングルと配管が接している箇所であった。また、防錆塗料が厚く塗られていた。そのため、腐食を発見しにくい場所であった。	その他(口頭)	定常運転中	2
07-16	12	茨城	JAXA	地下タンクから非常用発電機のサービスタンクへ送油する配管の途中にフレキシブル管継手部分があった。継手部分からA重油約120リットルが漏洩した。
漏洩したA重油は、配管ピット内および付近の土壤中に浸透した。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見から4日後であった。原因については以下のように推定された。
送油配管は、埋設配管であったが、途中に点検枡が設けられていた。点検枡中に、雨水、湧水等が溜まり、フレキシブル管継手部分が水に浸かっていた。長期間水に浸かっていたために、フレキシブル管継手部分のポルトが腐食した。	一般加入電話	停止中	2
07-17	5	神奈川	上水道業	水道施設に自家発電施設が設置されていた。職員が定期巡回中に、発電機室のポンプ付近に多量のA重油の漏洩を発見した。
A重油2400リットルが漏洩し、そのうち2000リットルが地下ピットに流入した。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見から4日後であった。原因については以下のように推定された。
非常用発電機用燃料として、地下タンクからサービスタンクにA重油を移送するポンプの吐出側に設けられたストレート部のOリングが経年劣化した。そのため、配管内およびサービスタンク内からA重油が逆流した。これにより、サービスタンク内の油量が下限まで減少し、ポ	一般加入電話	定常運転中	2
ンプが自動的に起動し、地下タンクからA重油が送油された。
この地下タンクから送油されたA重油が、Oリングの劣化箇所から漏洩した。
07-18	6	山口	火力発電所	タンカーから屋外タンクへの軽油の受け入れが完了し、移送配管内の残油をタンカーのポンプで、屋外タンクへエアー押し込み中であった。ミストレシーバーのベントから軽油が溢れ、漏洩時対策設備内に軽油20リットルが滞留した。
監視中の作業員が警報装置の作動を確認し、漏洩を発見し、中央制御室に連絡した。自衛消防隊が漏油を回収した。原因については以下のように推定された。
通常よりも送油能力の大きいタンカーのポンプで、配管内の残油をエアー押ししたため、エアー圧力が通常と同じでも空気量が多かった。エアーセパレータ*からミストレシーバーに軽油が流入し、上限レベルを超え、ベントから漏洩した。
*軽油と空気を分離する装置	一般加入電話	記載なし	2
07-19	3	長崎	火力発電所	島内に電力を供給するために、内燃力発電所が設置されていた。移送取扱所付近の住民から、重油臭を感じるという連絡があった。職員が現場へ行ったところ、受け入れ口から約303mの所の配管とフランジ溶接部から重油が漏洩していた。漏洩発見の約1ヶ月前に、重油30キロリットルを送油していた。
重油0.5リットルが漏洩し、土にしみ込んだ。
自衛消防隊が、漏洩部分の下にオイルパンを置き、配管内部の重油2700リットルを抜き取った。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見の翌日であった。
配管が腐食し、漏洩が発生したと推定された。	事後聞知	記載なし	2
07-20	7	千葉	火力発電所	ガスタービン発電設備内において、潤滑油可変ギアポンプ出口のフィルター差圧計入口フレキシブルホースが損傷し、潤滑油が噴出した。
潤滑油約260リットルが漏洩し、潤滑油系配管保温材に付着した。漏油を回収し、保温材を交換した。
公設消防機関による覚知は、漏洩発見の翌日であった。	一般加入電話	定常運転中	2
07-21	3	神奈川	火力発電所	運転停止になっている施設の一部を除却する予定になっていた。配管内の重油を抜き取る作業を行っていたところ、ストレートの閉止フランジから重油が漏洩した。近くにいた作業員が漏洩を発見した。
直近の配管弁を閉止して漏洩を止め、ローリーで漏油を回収した。
直近のサービスタンクの防油堤内に、重油約400リットルが漏洩した。
公設消防機関への通報が遅れた。
原因については以下のように推定された。
約1ヶ月前に、除却予定配管の内部を確認するために、ストレートの閉止フランジを開放した。その際に、今後使用する予定のない配管であったため、閉止フランジボルトを間引き状態にし、完全に閉止しなかった。重油を抜き取る作業の際に、ストレートの部分まで重油が流入し、漏洩が発生した。	ホットライン	改造工事中	2
07-22	6	新潟	火力発電所	発電機の定期点検後の試運転を行っていたところ、潤滑油冷却器*より冷却器下部への漏油が確認された。冷却器プレートの締め付けボルトの増し締めを行い、冷却水**ポンプを作動させ、試運転を開始した。その後、No.2浄水槽で油膜を発見したため、試運転を中止した。	一般加入電話	定期点検後の試運転	2
調査を行ったところ、No.2浄水槽と冷却水排水口***で漏油が確認されたため、回収作業を実施した。海上へのオイルフェンスの展張を行った。潤滑油****50リットルが漏洩した。連絡を受けた海上保安署が、ヘリコプターで海上を監視した。原因については以下のように推定された。冷却水海水入りロストレーナを点検のために取り外した際に、無理に力を加えたため潤滑油冷却器の冷却プレート14枚が変形した。変形のため、ガスケットによるシールが十分に機能せずに、潤滑油が冷却用海水側に漏洩した。潤滑油冷却器から漏洩しているにもかかわらず、冷却プレートの圧着不良と思い込み、ボルトの増し締めのみで十分な確認を行わなかった。海水ポンプを始動させ、潤滑油が冷却用海水と共に浄水槽に流出し、さらに冷却水排水口に流出した。*プレート式熱交換器**海水***海と繋がっていた****第4石油類
07-23	5	愛知	火力発電所	窒素封入作業時に、配管内の空気を排出するために空気弁を開けてあった。配管内に残存していたA重油が空気弁から噴出した。作業員が一時的に空気弁から離れていたため、漏洩が始まっても空気弁を閉止できなかった。A重油100リットルが漏洩し、80m²に広がった。自衛消防隊が拡散防止のために土囊を積み、漏油の回収作業を実施した。	一般加入電話	停止中	217
07-24	6	三重	小売業	大型スーパーに自家発電設備が設置されていた。定常運転を行っていたところ、夜9時頃に発電設備漏油・漏水警報機が感知し、自動停止した。重油14リットルが、発電機パッケージ内に漏洩した。公設消防機関の覚知は、漏洩の翌日の午後であった。原因については以下のように推定された。漏洩の6日前に定期保守点検を実施した。燃料フィルタを交換する際に、適正な工具が使用されなかったため、燃料フィルタが凹んだ。そのため、運転中に、凹み部分から漏洩した。	一般加入電話	定常運転中	2
07-25	9	大阪	火力発電所	2号発電機運転中に、7号軸受と振動計の接合部からタービン油*が漏洩した。漏洩速度は1秒あたり2～3滴であり、漏洩量は約200cm³であった。2号発電機を停止し、防災シートで漏洩箇所を養生し、漏油を拭き取った。軸受と振動計の接合部の劣化により、漏洩が発生したと推定された。*第4石油類	一般加入電話	定常運転中	2
07-26	4	大阪	火力発電所	油清浄器の溢水器から、潤滑油*470リットルが汚水ピッドに漏洩した。公設消防機関による覚知は、漏洩発見から3日後であった。原因については以下のように推定された。主タービンに使用する潤滑油の中に混入した水分を比重差を利用して沈殿させ、溢水器で水だけを外に排出する装置があった。比重の小さい新油を先張りした後に、比重の大きい既存油を追い張りした。そのため、装置の状態が通常時と異なった。既存油が溢水器からすべての封水を追い出し、次に油が流出した。*第4石油類	事後聞知	定期修理による停止中	2
07-27	1	大阪	火力発電所	ポイラ施設の付属配管が損傷し、軽油600リットルが漏洩した。漏油は、配管トレンチ内に流入した。自衛消防隊が、配管の漏洩部にバンド巻きすることにより漏洩を停止させ、漏油を回収した。原因については以下のように推定された。定期事業者検査作業に伴い、軽油系統隔離のための弁閉止操作を実施した。操作票が誤っていたため、戻りラインが確保されたかった。そのため、配管内の圧力が上昇し、外面腐食により劣化していた部分にピンホールができ、漏洩が発生した。	119	定常運転中	2
07-28	10	兵庫	高炉による製鉄業	製鉄所に自家用発電所が設置されていた。8号タービンの軸受潤滑油装置用冷却器より、潤滑油*約89リットルが漏洩した。漏油は、排出口から製鉄所北側の運河に流入した。海中への漏洩であったが、中和剤を散布するほどのレベルではなかったという理由で、散布は行われなかった。公設消防機関へは異常現象の通報が行われなかった。公設消防機関による覚知は、発見から2時間半後であった。原因については以下のように推定された。潤滑油を冷却する装置において、海水により、潤滑油の冷却管1本に穴が開いた。その部分から潤滑油が漏洩した。冷却水の排水は、油水分離槽を通すことになっていなかった。*第4石油類	事後聞知	定常運転中	2
07-29	7	和歌山	火力発電所	排煙脱硫装置変圧器ラジエター部分から、絶縁油*が漏洩した。絶縁油約2リットルが約2m×3mの範囲に拡がった。自衛消防隊が、変圧器本体からドラム缶へ移送した。オイルパンを設置し拡散防止措置をとった。補修材で漏洩停止の措置をとった。吸着マットで漏油を回収した。事業所は、消火器を配備したが、消防車を配置しなかった。排煙脱硫装置変圧器ラジエター部分に腐食によりピンホールができ、漏洩が発生したと推定された。*第3石油類	ホットライン	停止中	2
07-30	7	岡山	火力発電所	定期点検のため発電用タービンを停止し、制御油系統点検のために、主油タンクのタービン油を別の貯油タンクへ移送する準備操作中であった。主油タンクの付属設備である油清浄機の油面レベルが上昇し、上蓋を押し上げてオーバーフローした。発見者は制御室に連絡し、油清浄機の循環ポンプを起動して、タービン油*を主油タンクに移送した。これにより、油面が低下し、漏洩は停止した。タービン油300リットルが漏洩し、配管ピットおよび地下ピットに流れた。自衛消防隊が、油吸着マットで拡散防止措置をとった。また、屋内泡消火栓からホースを延長し、警戒態勢をとった。原因については以下のように推定された。主油タンクからフロート弁を経由して油清浄機に流入する。フロート弁が機能しなかったため、油面が上昇しても弁が閉止しなかった。また、油清浄機の油面が上昇し、異常警報が発報したが、作業者は直ちに現場確認しなかった。*第4石油類	119	定期点検のため停止中	2
07-31	5	長崎	火力発電所	配管のドレン弁から重油が漏れ、ドレン弁に接続されている廃油タンクからオーバーフローした。重油1800リットルが漏洩し、重油ポンプヤードに滞留した。原因については以下のように推定された。ドレン弁の閉止状態を確認せずに作業が進められた。廃油タンクの高位警報が作動しなかった。	119	定常運転中	2
07-32	5	記載なし	記載なし	ディーゼル発電機関室内の、燃料ユニット内重油一次ストレートのドレンを抜くため、スパナーで閉止プラグを開放した。C重油が噴出したため、軍手を着用した手でウェスを用い、噴出する油を両手で覆った。C重油の温度が約100℃であったため、1名が負傷した。	記載なし	記載なし	18
07-33	6	沖縄	火力発電所	発電所構内において、蒸気を送る配管の工事中に、重油を送る配管が損傷した。損傷箇所より、ドラム缶で2～3缶に相当する量の重油が飛散した。一部が風により海上に飛散した。重油ポンプを停止したところ、配管からの漏洩が止まった。海上にオイルフェンスを展張し、オイル吸着マットで海上の漏油を回収した。防災船および作業船で付近の海域を巡視し、漏油の拡大を調べた。	記載なし	記載なし	19
06-1	2006	3	千葉	自衛隊	地下タンク*から非常用発電設備へ燃料を供給した際に、埋設配管から燃料が漏洩した。燃料である軽油約1250リットルが地面に浸透した。公設消防機関による覚知は、漏洩の発見から約10時間後であった。埋設配管の腐食により、漏洩が発生したと推定された。*容量4700リットル	一般加入電話	記載なし	2
06-2	2	北海道	火力発電所	ボイラのバーナの清掃作業を実施し、組み立てた。その後、タービンを起動するために、軽油によりボイラのバーナに点火した。約7分後、作業員が漏洩を発見した。緊急処置として、装置を緊急停止した。自衛消防隊が漏洩した軽油を拭き取った。バーナの燃料噴射装置パッキン部から漏洩したと推定された。	一般加入電話	試運転中	2
06-3	6	北海道	天然ガス井の掘削	遠方にある屋外タンクから、燃料移送ポンプを介して燃料供給ホースで、発電機に燃料である軽油を送る自家発電施設があった。発電機の試運転を行ったところ問題がなかったため、6日後から本格運転を開始した。運転開始後、従業員が巡回していたところ、燃料移送ポンプの吐出側圧力が通常よりも低かった。配管に沿って巡回を続けたところ、発電機の燃料供給ホースが外れ、軽油が漏洩しているのを発見した。仕切り弁を閉止し、発電機を停止させ、漏油の回収を行った。軽油約400リットルが漏洩した。原因については以下のように推定された。発電機の仕様で定められた値を超える圧力で燃料を供給していた。発電機の燃料供給ホースの止め金具が外れて、燃料が漏洩した。	一般加入電話	定常運転中	2
06-4	7	北海道	火力発電所	自家発電施設として、1日あたり重油2800リットルを消費する発電機3台を有しており、発電した電気を顧客に供給していた。遠隔で燃料消費量を確認したところ、通常の2倍以上の使用が認められたので、社員が現場に向かった。現場に着いた社員が、施設内に重油が滞留しており、また、発電機1台のオーバーフローバルブが破損し重油が吹き出	駆け付け	定常運転中	2
ているのを確認し、会社に連絡した。
漏油の処理を行ってから公設消防機関に通報した。公設消防機関の覚知は、漏洩の発見から7時間後であった。現地に向かった公設消防機関に対して、会社は建物外への漏洩はないと報告した。3週間後に、市役所職員より、河川から油臭がするという連絡があった。調査したところ、自家発電施設から河川へ漏洩していたことが判明した。
市役所から連絡を受けてから12時間後に、公設消防機関に、建物外への漏洩を通報した。
重油約2000リットルが漏洩し、雨水管を通り、河川へ流入した。
通常の点検時に、オーバーフローバルブを増し締めしたことにより破損し、漏洩したと推定された。
06-5	9	北海道	火力発電所	島内に、1日あたりA重油6キロリットルを消費するディーゼル発電機を有するIPP発電所*があった。早朝に、住民から町役場の職員に、油臭がするという通報があり、現地を確認した。発電所側溝から河川に重油が流入しているのが確認されたため、管理会社および監視センターに報告した。管理会社職員が発電機室を確認したところ、燃料小出し槽**の上部から重油が漏洩し、防油堤に溜まっていた。
管理会社職員は、発電機を停止し、メインタンク***と燃料小出し槽のバルブの閉止を行い、油吸着マットで漏油を回収した。
漏洩した重油の内、2240リットルが通気管を通じて建物外に流出した。そのうち、940リットルが排水枡から側溝を経て河川に流出した。さらに一部が海上に流出した。原因については以下のように推定された。
燃料小出し槽に設置してあるタンクフロートに連動しているリミットスイッチが作動しなかったため、移送ポンプへの送油停止信号がでなかった。そのため、燃料小出し槽から重油がオーバーフローした。
*Independent Power Producerの略で、発電設備を建設、運営し、電力会社に電気の卸売りをする企業である。独立系発電事業者ともいう。この他に、PPS(Power Produce and Suppliers)または特定規模電気事業者と呼ばれる企業もある。PPSは自らの供給域内にある電力会社以外で、顧客に対して、電力の小売りを行う企業である。
**縦1.2m、横0.85m、高さ1.2m***屋外タンク	一般加入電話	定常運転中	2
06-6	12	福島	火力発電所	1号主油タンクへ潤滑油*を移送作業中に、潤滑油約30リットルが防油堤内に漏洩した。
自衛消防隊が、漏洩停止後に、ウェスで漏油を除去した。原因については以下のように推定された。
通常使用しない系統により移送作業を行った。操作手順書に記載漏れがあり、閉止すべき弁が閉止されていなかった。そのため、漏洩が発生した。
*第4石油類	一般加入電話	記載なし	2
06-7	4	茨城	火力発電所	2号ボイラーの定期検査において、インタロック*の試験を実施した。その際、ボイラー炉内に、燃料である重油が2100リットル漏洩した。
自衛消防隊がウェス等により回収した。
重油の漏洩により、炉底の耐火材に被害が出た。
公設消防機関による覚知は、漏洩の発見から7時間半後であった。
バーナのボール弁前の手動弁の締め込み不足により漏洩	一般加入電話	定期検査による試運転中	2