Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
10-6	7	大阪	火力発電所	蒸気タービンのインターセプト弁の駆動装置のコーキング作業が行われていた。作業中に弁グランド部付近で火災が発生した。作業場の養生ができていなかったため、ウェスに付着していたコーキング剤が落下し、弁グランド部の高温部に接触し、発火したと推定された。	119	定常運転中	12
10-7	6	石川	火力発電所	微粉炭を燃料するポイラーに空気予熱器から燃焼用空気を送っていた。14時頃、空気予熱器の上部軸受付近から発煙と発火を確認した。公設消防機関へ通報するとともに、消火器による初期消火活動を行った。公設消防機関が到着後、大型消火器で消火活動を行い、消火した。発煙と発火を確認した後に、発電機を停止させる作業を開始した。空気予熱器の上部軸受付近の保温材が焼損した。空気予熱器の軸受の潤滑油レベルが低下したため、補給を行った際に、補給量が過大であったため、油槽からオーバーフローし、潤滑油が軸を伝わって外部に流れ、発煙、発火したと推定された。	記載無し	定常運転中	1314
10-8	7	愛知	火力発電所	火力発電所構内にある工作所においてグラインダー作業を行っていた。13時頃、可燃性洗浄液*の入ったオイルパン**から出火した。作業員が消火器1本で初期消火活動を行うとともに、公設消防機関に通報した。グラインダー作業により生じた火花が、可燃性洗浄液を着火させたと推定された。*2リットル**寸法30cm×44cm、深さ12cm	記載無し	記載無し	15
09-1	2009	11	和歌山	化学品の製造業(石けん、洗剤等)	工場内のガスタービン発電装置の電気室で煙感知器が発報した。従業員がガスタービン発電設備制御盤内から煙と火炎がでているのを確認した。従業員が炭酸ガス消火器1本で初期消火活動を行った。制御盤内の電圧制御用トランス内部で層間短絡し、配線の被覆に着火したと推定された。	事後聞知	定常運転中	12
09-2	4	長崎	火力発電所	水素発生装置が火災となり、焼損した。水素発生装置本体で生成された水素の純度を上げるための補機ユニットの脱酸素触媒タンク内で着火し、水素発生装置本体に伝ぼし、爆発が起きたと推定された。	事後聞知	定常運転中	12
09-3	8	愛知	火力発電所	14時頃、撤去工事中の5、6号機本館屋上の外装板から火災が発生した。公設消防機関に通報するとともに、初期消火活動を行った。約120m²が延焼した。鉄骨を溶断する際の火花が、外装板の塗装を着火させたと推定された。	記載無し	工事中	16
08-1	2008	11	神奈川	火力発電所	発電設備の建設現場において、軽油配管台座と軽油配管サポートを固定するため、電気溶接機を使用して溶接しているときに、軽油ラインのオートサンプラーのフレキシブル配管の被覆が焼損した。原因は以下のように推定された。アーク溶接機の電流の一部が溶接物件基礎の配筋を伝わり、閉回路を循環したため、回路を構成したフレキシブルチューブが過熱し被覆が焼損した。	119	建設工事中	12
08-2	6	茨城	火力発電所	ポイラーの高さ10m付近の場所でガス溶断作業中に火災が発生した。下方(1階床面)に置いてあった養生ネットおよびエアーホースが焼損した。1階床面に置いてあった養生ネット及びエアーホース等に溶断痕が飛散し、合成樹脂類が出火したと推定された。	事後聞知	改造工事中	12
08-3	7	栃木	塗料製造業	屋外の自家発電設備の始動中、タービンが爆発し、破損した。従業員が二酸化炭素消火器で初期消火作業を行った。原因は以下のように推定された。エンジンが失火したにもかかわらず、異常を検出する条件設定が不十分であり、エンジンへ燃料供給を継続したため、異常燃焼になった。タービンに加速が加わり、爆発し、タービンが破損した。	事後聞知	自家発電施設の始動中	12
08-4	12	神奈川	火力発電所	社員が巡回中、発電タービン設備から焦げくさい臭いと煙を発見し、内線電話で設備機械制御室に連絡中に炎が見えたので粉末消火器3本および屋内消火栓で初期消火活動を実施した。原因は以下のように推定された。再熱蒸気止め弁の保温材は8層構造だが、騒音対策のため、第6層に天然ゴムを材料とした遮音シートが使用されていた。遮音シートが加熱された結果、火災に至った。	一般加入電話	試運転中	12
08-5	11	愛知	火力発電所	一般取扱所の屋外に設置された冷却器海水電解装置を稼働中、装置保護カバーの両側板が轟音とともに吹き飛び、周辺機器（ポンプ、モーター）にあたり破損した。電解槽から水素が漏れ、漏水検知器**の検知部で生じた火花により引火し爆発したと推定された。*海水を電気分解し、塩素を含んだ海水を製造する装置。海水系配管に注入することにより、貝類等の成長を抑制する。**海水の漏水を検知し、警報を発する装置。	事後聞知	定常運転中	12 17 18
08-6	3	兵庫	火力発電所	タービンの定期点検において、低压タービン翼下半部の浸透探傷検査のため洗浄剤を使用していたところ、「どーん」という音とともに炎が吹き上がり、作業員5名が火災による熱傷で負傷した。ホットラインで通報するとともに、従業員がABC粉末消火器及び屋内消火栓を使用し初期消火作業を行った。負傷者の内訳は、重傷2人、中等症1人、軽傷2人であった。負傷者は公設消防隊により搬送された。原因は以下のように推定された。第1石油類の洗浄液と金属製の洗浄液噴霧ノズルを使用していた。換気をしていなかったこともあり、洗浄液により可燃性蒸気が滞留した。可燃性蒸気と空気の可燃性予混合気が着火し、近くにあったもの（ウェス及び着衣）が焼損した。	ホットライン	定期点検による修理中	12
08-7	5	兵庫	火力発電所	発電機の定期点検を終了し、試運転中だった。発災約2時間前に給水ポンプ駆動タービンの蒸気を停止した際は異常は認められなかったが、巡回点検中に給水ポンプ駆動タービン下部から白煙が上昇しているのを目視し、現場で監視したところ異臭と火の粉を確認した。ABC消火器を使用し初期消火作業を行うとともにホットラインにて通報した。ただし、白煙の発見から通報まで30分以上を要した。原因は以下のように推定された。空気配管内に滞留していた油分が油切り部から排出され、飛散した。蒸気配管保温材へ付着し、温度が上昇し火災に至った。	ホットライン	試運転中	12
08-8	12	徳島	火力発電所	通常運転中に、中央制御室のモニターで主蒸気の温度が急に下がったのを確認した。ほぼ同時に、巡回中の所員が重油の漏れを発見し中央制御室に電話連絡した。監視モニターを見ると重油が配管から噴出していたため、直ちに燃料の供給を停止し、現場の確認に向かった。ボイラ下部の排ガス再循環ダクト上部から炎が出ていたので、粉末消火器で初期消火作業を実施した。初期消火作業のために、10型と50型を計67本を使用した。また、公設消防機関へ119番通報を行った。漏れた重油が拡がらないよう土囊積みを実施した。到着した消防隊が屋内消火栓を使用し、注水した。原因は以下のように推定された。燃料配管に外面腐食による減肉が進行し、内圧により破孔が生じた。流出したC重油が保温材内部に浸透して高温により発火した。公設消防機関への通報が遅れた。また、後着した公設消防機関の現場への誘導に問題があった。	119	定常運転中	121920
07-1	2007	7	北海道	パルプ製造業	自家発電設備（第2タービン）を監視しながら稼働させていたところ、点検口から炎があがった。従業員3人で消火器5本を使用し初期消火作業を行った。その後、点検口から内部を確認したところ、保温材の焦げのみで運転に支障がなかったため運転を継続した。工場長が出張中であったため、翌日に消防機関へ通報（報告）が行われた。原因は以下のように推定された。軸受け油切り部分からミスト状の油が滲み保温材に付着した。保温材が排気熱により加温され、付着した油の温度が上昇し、発火した。発火した第2タービンは予備機であったため、12年前に自主点検して以来ほとんど稼働していなかった。稼働させる前の点検では、潤滑油装置の配管機器は見落とされていた。	事後聞知	定常運転中	12
07-2	9	東京	下水道処理施設維持管理業	耐火造地上3階建て、地下3階建てのポンプ棟内の2階非常用発電室内（一般取扱所）に設置されているガスタービン発電機のエンクロージャ*、ガスタービンエンジン1基、減速装置、排気ファン、排気ダクトを焼損した。焼損した配管から灯油約1,200リットルがガスタービン下の防油堤内に漏洩した。さらに、排気ダクトを伝わり地下1階の床面に漏洩した。従業員が10型粉末消火器3本で初期消火活動を実施したが、炎が拡大してきたので、待避し、ハロン消火設備を起動させた。しかし、エンクロージャ内の火災には、ハロン消火設備が有効でなかった。燃料遮断の制御弁の遠隔操作ができなかったことが漏洩につながった。油圧装置に接続する配管接続部に緩みが生じ、漏洩したオイルが高温の排気コレクタに飛散して着火し、漏洩したオイルに延焼拡大したと推定された。*ガスタービンおよび減速装置を囲っている箱	119	試運転中	12
07-3	12	東京	航空運送業	耐火造(11/1)の1階南側に設置されている自家発電機室に自家発電機2基、隣接するポイラー室にポイラー2基が設置されている。ポイラー排気管及び屋上に設けてある排気用煙突(自家発電機、ポイラー兼用)の最上部に設置してある雨覆いが点検中に爆発した。ポイラー2基、煙突の雨覆いが破損した。	その他	試運転中	12
07-4	5	三重	火力発電所	定常運転中に、自動火災報知器が作動したため制御員が確認したところ、1次ガスダクト伸縮継ぎ手部分から出火しているのを発見した。状況を責任者に報告すると同時に、粉末消火器7本を使って初期消火活動を行った。責任者は、報告と現場監視カメラの状況から運転は継続不可と判断し、緊急停止した。1次ガスダクトの断熱材を焼損した。また、直上の配管、ケーブルに延焼した。伸縮継ぎ手部分の劣化により1次ガスの漏洩が発生し、配管が加熱されて出火したと推定された。	ホットライン	定常運転中	12 21 22
07-5	6	大阪	火力発電所	空気予熱器の空気ダクト部から加熱空気が漏れているのを発見したので、加熱空気漏れ箇所に仮処置として当て板を実施した。処置箇所の確認を行った際異臭があったので周辺を点検したところ、ダクト上部の消火水配管の保温材(アスファルトフェルト)からの発煙を発見した。事業所所員2名により初期消火活動(ABC消火器5本使用)を実施した。消火水配管の保温材を焼損した。漏洩した加熱空気が、消火水配管を加熱したことにより出火したと推定された。	事後間知	定常運転中	12
06-1	2006	12	北海道	日用紙製品製造業	監視室にいた従業員は、建屋内の自家用ディーゼル発電機の燃料供給圧力低下を知らせるアラームにより現場に向かった。そこで、重油噴出を目撃、バルブ操作をしようとしたが高温のため、手指に火傷を受け断念した。内線電話にて状況を上司に報告した。報告を受けた上司は別棟より駆けつけ、状況を確認中に、ダクト部より火炎が上がった。発電機を緊急停止し、消火器(ABC20型)1本により初期消火活動を行った。他の従業員も到着し、消火器、屋内消火栓を使用した。軽傷を負った従業員1名が公設消防隊により搬送された。原因は以下のように推定された。発電機の燃料供給配管の脈動制御用に取り付けられているアキュムレータ上部に取り付けられたエア抜きバルブのねじこみオスプラグ基部が破断し、直径6mmの開口部ができ、内部圧力により重油が噴出した。重油が2m程度上方に位置する排気ダクトにかかり、断熱材を浸潤し、ダクト配管表面に触れたため出火した。	119	定常運転中	12
06-2	6	宮城	伸線業	発電機のエンジン部分に接続されているゴム製ダクトが燃えた。従業員がバルブを閉鎖し、燃料供給を停止させた。発電設備1基が焼損した。	119	定常運転中	12
06-3	6	宮城	乳製品製造業	パッケージ型ディーセル発電装置の底部に取り付けられているプローバイパイプから重油が漏れているのを発見した。吸着マットで油処理をした後、パッケージ型ディーセル発電装置の底部に取り付けられているプローバイパイプから重油が漏れているのを発見した。吸着マットで油処理をした後、パッケージ型ディーセル発電装置の底部に取り付けられているプローバイパイプから重油が漏れているのを発見した。吸着マットで油処理をした後、パッケージ型ディーセル
ケージの扉を開け覗いたら、エンジン部から霧状に油が噴出していた。扉を閉め、緊急停止作業に取りかかったところ、エンジン部の左側より火が噴き出し、同時期に警報音が鳴り発電装置が停止した。従業員が粉末消火器で初期消火活動を行い、燃料供給パルプを閉鎖した。燃料を供給するパルプから漏れ出した霧状の油が、排気管の熱により着火したと推定された。
06-4	7	福島	火力発電所	停止中に、タービン建屋で火災が発生した。当直員が消火器により初期消火した後、屋内消火栓により放水した。原因については以下のように推定された。タービン建屋2階のインターセプト弁*油筒下部のプロ-配管の亀裂により潤滑油が漏洩、滴下した。1階の配管の保温材に潤滑油が付着し温度が上昇し、発火した。*速度制御あるいは負荷制御を行うための弁	ホットライン	停止中	12
06-5	12	千葉	火力発電所	定期点検中、ボイラ水圧試験のためボイラ電動給水ポンプ(3CBFP)を起動したところ、「3CBFPモ-ター故障」警報が発生し、3CBFPがトリップした。現場ではモ-ター-ケ-プル端子箱より火災を確認した。従業員が、ABC10型消火器4本使用し、初期消火活動を行った。火災によりケ-プルが損傷した。火災発生当時、当直長(連絡責任者)は試運転の総括管理をしており、ホットラインに接続されている場所にはいなかったため、一般加入電話にて連絡することとなり、通報が遅れた。S相ケ-プル端子接続部が過熱により絶縁破壊・地絡が発生し、火災になったと推定された。	一般加入電話	試運転中	12
06-6	5	大阪	火力発電所	タービン定期点検の事業者検査試運転中の現場点検において、主蒸気管サポート部から白煙が発生しているのを発見した。消防機関に通報するとともに消火器に消火作業を実施し、タービン停止操作を実施した。タービン装置の主蒸気配管の一部を焼損した。原因は以下のように推定された。配管サポート部と配管保温材の外装版の隙間を埋めるため、塗布を行っていたシ-ル材の一部に施工不良があった。それにより配管サポート部と保温材の隙間にシ-ル材が入り込んだ。温度上昇により火災になった。	119	試運転中	12
06-7	11	兵庫	火力発電所	発災施設は、再加熱炉装置と呼ばれるアフターバーナ*で、一般取扱所に指定されている。アフターバーナには、A、B、Cの3つのバーナーがある。各バーナは、メインバーナ(重油と蒸気をミスト状に噴射)、パイロットバーナ(メインバーナの失火防止)、ウルトラビジョン(メインバーナの確認)からなる。アフターバーナを稼働させながら、Cメインバーナを交換する作業中に火災が起きた。作業員が粉末消火器で初期消火活動を行った。再加熱炉装置、LPガス配管部が焼損した。作業員は出火後すぐに粉末消火器で初期消火活動を行ったが、火災という認識はなかった。工場の管理者は、火災が鎮圧状態であったため、石災法に定め	ホットライン	修理中	12
る異常現象に該当するか遼巡し通報が遅れた。
原因は以下のように推定された。Cメインバーナ交換作業時、Cパイロットバーナーを消火せずに交換作業を実施中、アフターバーナ内の気流の加減で、Cパイロットバーナが失火しプロパンガスが供給され続け、Cパイロットバーナ差込口部から漏洩している所にCメインバーナ先端部に付着・赤熱した重油の未燃物が落下してプロパンガスに引火して火災になった。パイロットバーナは本来消火することになっていたが、運転の都合で点火していた。メインバーナは、目詰まり防止のため14日毎に交換していた。
*発電用蒸気タービンの高温の排ガスを脱硫後に再加熱し、排出基準に合った排ガスを高所の煙突から排出できるようにするもの
05-1	2005	7	青森	洋紙製造業	カットタイヤをボイラの燃料として使用する発電設備が設置されていた。カットタイヤを搬送するための高さ50mの垂直型コンベヤから出火した。タイヤチップに延焼した。
従業員が消火器、消防ポンプ車を使用して初期消火活動を行ったが、消火できなかった。公設消防隊が消火活動を行った。	119	定常運転中	12
05-2	12	千葉	火力発電所	蒸気タービン・発電機コンパートメントから発煙しているのを社員が確認し、中央操作室に連絡した。中央操作室から、発電設備を非常停止し、遠隔操作でハロン消火設備を起動した。
アキュームレーターの潤滑油が漏れ、この潤滑油が近傍にある高温の主蒸気止め弁にかかり発火したと推定された。
*動力の変動が大きい際に、圧力や蒸発量の変動を小さくするために設置する。	ホットライン	定常運転中	12
05-3	1	神奈川	娯楽業（飲食店、映画館、遊技場、浴場）	常用と非常用を兼ねた自家発電設備として、灯油を燃料とするディーゼルエンジン発電機が設置されていた。
ディーゼルエンジン発電機の自動運転中に、火災報知設備と排気温度異常警報により、従業員が異常を覚知した。現場を確認し、発電機を停止した後、消防機関に通報を行った。
パッケージ内の開閉できない部分において火災が発生したので、公設消防隊が外装鉄板をエンジンカッターを使用して切断し、施設内の散水栓を使って消火作業を行った。従業員は来店者の避難誘導を行った。排気管の消音装置周辺の断熱材、発電装置本体の外装鉄板が焼損した。原因については以下のように推定された。発電装置の燃料噴射が不調になったため、未燃の燃料が発生し、排気管の消音装置内で燃焼した。パッケージ内が高温となり、周囲の外装鉄板の塗料が出火した。	119	定常運転中	12
05-4	12	愛知	塗料製造業	自家発電設備のコージェネレーションエンジンの下部からのオイル漏れの修理を行っていた。オイルパン内に設けられている仕切り板の穴あけのために、プラズマ溶断を開始した。その直後に爆発した。	事後聞知	改造工事中	12
火災の翌月に公設消防機関が別件で出向した際に、覚知した。
オイルパン下部に設置されているサブタンク内に残留していた可燃性蒸気に着火し、爆発したと推定された。
05-5	10	愛知	火力発電所	発電用ボイラについていたガラス製のぞき窓が外れた。これが、付近にあった点検用浸透液スプレー缶の入ったビニール袋に接触した。ビニール袋、スプレー缶が燃えた。
ガラス製のぞき窓のシール部分の性能が低下し、ボイラーの熱により、ガラス製のぞき窓が外れ、飛び出したと推定された。	事後聞知	定常運転中	12
05-6	12	愛知	火力発電所	発電用ボイラに設置されている再生式空気予熱器の上部軸受け部分で火災が発生した。
再生式空気予熱器の上部軸受用ギアーオイルがオーバーフローし、着火したと推定された。	一般加入
電話	定常運転中	12
05-7	2	大阪	火力発電所	タービン発電機室において、ボイラ配管の酸化防止用に水加ヒドラジンをタンクに補給するため、従業員が水加ヒドラジン*の入った20リットル容器にサクションパイプを差し込み、ポンプを起動していた。ポンプグランド部から水加ヒドラジンが漏れたため、付近に置いてあったウェスで拭き取り、ウェスをそのまま収納庫に収納した。その後、ウェスが発火した。従業員がABC消火器で初期消火活動を行った。水加ヒドラジンを含んだウェスが、自然発熱し、発火したと推定された。
*濃度が60%のもの。	119	定常運転中	12
05-8	5	兵庫	高炉銑製造業	蒸気タービンを使用する自家発電施設で火災が発生した。
以下に時系列で示す。
14:15 製鉄所の動力センターの屋外に設置された1号ボイラの火災により、電気ケーブルダクト部で火災が発生した。
14:18 頃1号ボイラ、5号ボイラを停止させた。
14:27 ボイラー停止により蒸気量が低下したため、6号発電機を解列し、6号タービントリップの操作をしたが停止しなかった。
16:111号ボイラの火災が鎮火した。
17:40頃6号タービン発電機の緊急停止作業中にタービン発電機から出火した。
公設消防隊が消火活動を行ったが、電気設備について把握しているものが付近にいなかったため、電気の遮断に時間を要し、消火活動を迅速に行うことができなかった。
翌01:28鎖火した。
動力センターの建物、屋外に設置されたタービン発電機、変压器、電気設備が焼損した。
原因については以下のように推定された。1号ボイラの火災により、電気ケーブルダクトが焼損し、1号ボイラの緊急停止を行った。ボイラ停止により蒸気量が低下したため、6号発電機を緊急停止させようとしたが、6号発電機と母線の遮断器が「開」にならなかったため、母線から電力供給された発電機	その他	緊急操作中	12
がモータリング*を起こした。タービン翼が、タービン内部に接触し、破損した。タービン軸に過大振動が発生し、軸受が破損し、軸受部から潤滑油がミスト化して噴出した。噴出した潤滑油が着火した。*タービン発電機が系統に並列して運転しているときに、タービンへの流入蒸気がなくなったまま運転された場合、発電機が系統から電力の供給を受け、タービンを逆に駆動する現象。タービンは温度が急激に上昇し安全限度を超える。
05-9	6	兵庫	タービン製造業	ガスタービン複合サイクル発電プラントの実証をするための設備で火災が発生した。8時ガスタービン複合サイクル発電プラント実証設備において、ガスタービン負荷運転を開始した。14時頃排気ダクト上部から火が出ているのを発見した。消火器2本で初期消火活動を行った。原因については以下のように推定された。排気ダクトの外装板が、排気ダクトからでいる高温の配管と接触した。外装板に使われていたシール材(シリコンコーク)が加熱され、発火した。	一般加入電話	試運転中	12
05-10	9	兵庫	タービン製造業	ガスタービン複合サイクル発電プラントの実証をするための設備で火災が発生した。発災の4日前の6時ガスタービン複合サイクル発電プラント実証設備において、ガスタービンを起動した。また、アンモニア希釈空気ファンを起動し、連続運転を実施した。発災日の7時頃アンモニア希釈空気ファンの警報ブザーが鳴ったため、ブレーカーを遮断した。その後、ポンプ室に行ったところ、白煙が充満していたため、部屋を開放して排煙を行った。アンモニア希釈空気ファン軸受部から炎が上がっているのが見えたため、消火器で初期消火活動を行った。7:22頃一般加入電話で消防署に通報した。原因については以下のように推定された。連続運転時に、軸受部が損傷し、軸と軸受け油切り部が接触した。それにより、潤滑油が発火した。	事後聞知	試運転中	12
04-1	2004	4	群馬	有機化学工業製品製造業	自家発電施設の発電機で燃焼不良となり、修理を行った。その後、通常運転を行ったところ、火災となった。ABC10型1本を使用し、初期消火活動を行った。潤滑油が漏洩し、排気管に付着し、着火したと推定された。	事後聞知	定常運転中	12
04-2	8	愛知	火力発電所	発電を開始するために、ポイラに点火し、タービンを起動させた。界磁開閉器を「入」にした後、故障を知らせるアラームが鳴った。現場に駆けつけたところ、励磁制御変压器から煙が出ていた。炭酸ガス消火器で初期消火活動を行った。その後、一般加入電話で消防本部に連絡した。励磁制御変压器の製造時の欠陥により絶縁劣化し、コイル間で短絡し、火災になったと推定された。	事後聞知	始動中	12
04-3	4	三重	火力発電所	ポイラの定期修理中、ポイラ内の作業用足場上において、ガス溶断器用の酸素ホース、アセチレンホース、養生シートが焼損した。水バケツで初期消火作業を行った。	ホットライン	定期修理中	12
養生シートに落ちた溶断ノロがグラインダ用のエアーホースと接触し、エアホースに穴が開きエアーが噴出し、溶接ノロが発火し、養生シート（カーボンクロス）を焼損したと推定された。
04-4	1	兵庫	火力発電所	ボイラの設置工事に伴い、蒸気配管サポートを作業をしていた。そのために、タービン室の外壁面の鉄骨に、アーク溶接でサポートを取り付けていた。現場での養生のために、カーボンクロスの下に防災シートを敷いていた。昼休憩のために作業員が現場を離れたところ、他の作業に従事していた社員が、溶接現場から煙が上がっているのを発見した。自衛消防隊員が消火器で消火作業を行った。アーク溶接の火花が、養生用のカーボンクロス上に落下し、カーボンクロスを溶融し、防災シートに触れたことにより、防災シートに着火したと推定された。	ホットライン	建設工事中	12
04-5	7	山口	百貨店	常用電源を供給するため、キュービクル式の自家発電機が7基設置されていた。定常運転中に、そのうちの1基から出火した。防災センターの職員が10型粉末消火器4本、大型消火器で初期消火活動を行った。公設消防隊が放水を行って消火した。3階建ての建物の屋上駐車場の一角に、自家発電機が設置されていた。駐車場への進入口と駐車場からの出口に、高さ制限のゲートがあったため、消防車が進入できなかった。また、ゲートから火災現場までが長距離であったため、火災現場までのホース延長に時間がかかった。キュービクル1基が全焼し、隣接する2基の外部塗装がはげた。燃料噴射管のパイプが破損し、重油が噴き出し、高温の排気部分に触れて、出火したと推定された。	119	定常運転中	12
04-6	8	北海道	火力発電所	11時頃に、タービン、発電機の分解を行うために、発電機冷却用の水素ガスを放出配管を通じて、タービン建屋屋上より放出する操作入った。タービン建屋屋上への立ち入り制限等の準備をした後、中央操作室の運転員は水素ガスの緊急放出弁を全開にした。緊急放出弁を全開にするとほぼ同時に、「ドーン」という音が中央操作室で聞こえた。屋外にいた社員より「水素ガス放出口付近発火模様」という電話連絡を受け、中央操作室の運転員は水素ガス放出停止の操作をした。5分後に、タービン建屋屋上の出入り口のドアから見たところ、火は見えたがくすぶっている状態であった。水素ガス放出管と近傍の配管の表面が焼損した。水素ガス放出管出口から約2m下方にあった金属製の屋根材*が約1m²焼失した。屋根材の継ぎ目に使われていたシール材**が焼損した。焼失した屋根材の直下にあった梁、配管の保温カバー等も焼損した。原因については以下のように推定された。水素ガス放出管の放出口の向きが下向きであった。放出された水素が着火し、水素火炎が形成された。水素火炎が、放出口の下方にあった屋根材等を焼損させた。公設消防機関への連絡は、発災から約1時間後であった。*アルミ製、厚さ2mm**2成分系変性シリコン	記載無し	定期点検にによる停止中	23
03-1	2003	2	千葉県	火力発電所	ガスタービンの軸受部から潤滑油が漏洩し火災になった。
ガスタービンを緊急停止し、自衛消防隊が消火器を使って、初期消火活動を行った。
原因については以下のように推定された。ガスタービンの軸受部の温度を測定するために、熱電対が設置されていた。その熱電対は電線管の中を通っていた。軸受部内の潤滑油がある部分と、電線管の内部の間にはパッキンがあったが、パッキンが正常に機能せず、電線管内に潤滑油が流れ込んだ。電線管内から外部に漏洩した潤滑油が、ガスタービン外装板上に滴下した。外装板上の高温の部分で加熱された潤滑油が発火した。	119	定常運転中	12
03-2	11	東京	下水道処理施設維持管理業	非常用発電機機の試運転を行ったところ、排気ダクトの外周部のロックウール断熱材から出火した。関係者が、エンジンを停止し、燃料弁を閉鎖し、消火器による初期消火活動を行った。原因については以下のように推定された。発電機の試運転時に、燃料遮断弁から、燃料油（灯油）が漏れ、ガスタービンエンクロージャ内の床面に溜まった。さらに、排気ダクト外周部のロックウール断熱材に浸透した。ガスタービンエンクロージャ内の床面に溜まった燃料油は回収されたが、排気ダクト外周部のロックウール断熱材に浸透した燃料油は回収された。再び、発電機の試運転を実施したところ、ダクトが高温となり、ロックウール断熱材に浸透した燃料油が発火した。	その他	試運転中	12
03-3	2	神奈川	火力発電所	巡視中の作業員が、脱気器*周囲の外観点検をしていた。脱気器加熱用蒸気入口弁付近で、コールタールのような臭気と白煙が立ち上るのを確認し、中央操作室に連絡した。当直員が現場を確認し、消火器による初期消火活動を行った。蒸気配管の被覆時に施工する防水材が、高温の加熱用蒸気入口弁に接触し、加熱され、発火したと推定された。
*ボイラの給水系の腐食防止のために、水を加熱し、水中から、酸素、二酸化炭素などの気体を除去する機器。	ホットライン	定常運転中	12
03-4	6	神奈川	火力発電所	作業員が階段を上がっていく際に、足下のグレーチングの隙間から、白煙と炎が上がるのを見て、中央操作室に連絡した。他の作業員と共に、消火器で、初期消火活動を実施した。
配管の被覆時に施工する防水材が、配管内の熱により加熱され、発火したと推定された。	ホットライン	試運転中	12
03-5	11	愛知	火力発電所	発電設備の定期点検の最終確認として、主タービンを定格運転し、各部の状態を監視していた。常駐請負会社の社員が、主タービンの第2軸受下部の保温材付近から白煙が上がっているのを発見した。社内通報した後、状態を監視中に、その保温材から火炎が上がった。
監視員が、ABC20型消火器1本を使用し、初期消火活動を行った。定格運転中の発電設備を緊急停止した。当直責任者が、公設消防機関に通報した。	一般加入	試運転中	12
軸受に注入したグリースが、施工不良により、保温材に付着し、主タービンから伝わった熱により、加熱され、発火したと推定された。
03-6	8	広島	RDFを燃料とする発電所	RDFを燃焼させる炉の付近で火災になった。自衛消防隊が、消火器、粉末消火設備を使って初期消火活動を行った。炉を停止させた。2次燃焼室に付属する助燃パーナ2基に設置してある送風機の蛇腹、配電盤、電気ケーブルが焼損した。ガス化溶融炉の温度が低下するまで、調査ができなかった。	事後聞知	試験運転中	12
03-7	4	福岡	RDFを燃料とする発電所	不燃物排出砂循環装置系統が設置されており、以下のようになっていた。・流動層燃焼ポイラでRDFを燃焼させ、不燃物を砂と共に、炉底部不燃物排出管から取り出す。・不燃物排出スクリューコンベヤで取り出す。・不燃物排出スクリューコンベヤからガラスクロス製の伸縮継手を介し、不燃物コンベヤに送る。・振動篩器に送り、振動篩器で砂と不燃物を分離する。・砂は循環させて使用し、不燃物は不燃物バンカに送る。不燃物排出スクリューコンベヤと不燃物コンベヤを結ぶガラスクロス製の伸縮継手が損傷し、高温の砂が通常の経路から溢れ出した。そのため、不燃物コンベヤが焼損した。現場作業員が付近の消火器を使用し、初期消火活動を行ったが、消火出来なかった。現場に到着した公設消防機関が、放水を行った。原因については、以下のように推定された。炉内の耐火壁の一部が脱落し、炉底部不燃物排出管を閉塞させ、炉底部不燃物排出管内に空隙ができた。そのため、流動層内の高温の気体、高温の砂が、ガラスクロス製の伸縮継手に流れた。	119	定常運転中	12
03-8	1	鹿児島	ボルトナット製造業	旋盤加工機でボルト、ナットを製造する工場で、ディーゼル発電機を稼働させていた。ディーゼル発電機が破損し、ディーゼル発電機を設置した発電設備棟が火災になった。発電設備棟、ディーゼル発電機2基、受電盤が焼損した。公設消防隊が、化学消防車で泡消火を行った。原因については、以下のように推定された。稼働中のディーゼル発電機のクランクに潤滑油が供給されなかったため、内部で焼き付いた。ピストンロッドがエンジン壁を突き破って飛び出し、燃料の噴射ポンプを損傷させた。漏れた燃料が、高温の部分に接触し、着火した。	119	定常運転中	12
02-1	2002	12	兵庫	高炉銑製造業	製鉄所内で全停電となり、発電設備の緊急停止作業を行っていたところ、圧縮空気供給設備のアフタークーラーで爆発が起きた。アフタークーラーが破損し、飛散物が半径15mの範囲内に飛散し、周囲40m²が焼損した。作業員が消火器で初期消火活動を行った。	事後聞知	緊急停止中	12
02-2	5	広島	総合スーパー	自家発電機（ディーゼル発電機）を運転中に、潤滑油が漏洩し、火災になった。漏れた潤滑油が、排気管の高温の部分に触れ、着火したと推定された。	一般加入	定常運転中	12
02-3	7	愛知	医薬品製造業	事業所内の発電室に、自家発電機（ディーゼル発電機）が設置されていた。ディーゼルエンジンの地下のピット内で、ためます異常の警報が発報したため、従業員が発電室に行ったところ、ディーゼルエンジンの排気管付近で炎を発見した。エンジンを非常停止させた後、自衛消防隊員が大型消火器で初期消火活動を行った。潤滑油タンクと遠心フィルタをつなぐ配管に亀裂が生じ、潤滑油が霧状に漏洩し、ディーゼルエンジンの排気管の高温部分に触れ、着火したと推定された。また、亀裂の原因は、長期間の使用と、振動による金属疲労と推定された。	事後聞知	定常運転中	12
02-4	8	三重	火力発電所	LNGを燃料とするガスタービンと、ガスタービンの排気ガスにより蒸気を発生させる蒸気タービンが設置されていた。ガスタービンの軸受付近から潤滑油が漏洩し、火災になった。軸受付近の計器類、ケーブル、スイッチ、漏れた潤滑油約420リットルが焼損した。二酸化炭素消火設備が作動した。現場に到着した公設消防機関は、筒先警戒を行った。原因については以下のように推定された。製造時の不具合によりガスタービンの動輿の一部が折損した。折損により異常振動が起き、軸受付近での潤滑油の漏洩につながった。漏洩した潤滑油が、軸受付近の高温の部分に触れ、着火した。	119	定常運転中	12
02-5	8	和歌山	火力発電所	本館（タービン建屋）の外壁の修繕工事が行われており、外壁鋼板の塗装工事用の足場の組み立てをしていた。鋼管足場材を外壁につなぐために、屋外から本館内に向けて、外壁鋼板にボルトを差し込み、本館内の間柱に壁つなぎ用ナットをアーク溶接していた。本館5階の文書保存庫の自動火災報知設備が発報した。従業員が文書保存庫で火災を確認し、粉末消火器2本で初期消火活動を行った。段ボール製文書保存箱が焼損した。公設消防機関への通報が遅れた上に、公設消防機関が現場に到着した際には、火災現場が保存されていなかった。計画では、壁つなぎ用ナットをアーク溶接する際には、溶接火花が屋内に飛び散らないように養生作業が行われることになっていた。養生作業が不十分であったために、溶接火花が本館内の文書保存庫に入り、段ボール製文書保存箱を着火させたと推定された。	一般加入	定常運転中	12
02-6	9	和歌山	火力発電所	以下に時系列で示す。11時35分本館（タービン建屋）3階の主タービンにおいて発煙が見つかった。11時38分公設消防機関に通報すると共に、自衛消防隊が出動した。12時2分タービン蒸気加減弁の保温材の一部で発火していたため、消火器（ハロン1301）で初期消火活動を行った。その後、状況を監視した。14時7分現場に到着した公設消防機関が、燻っていた保温材を除去した。その後、鎮火とした。公設消防機関が火力発電所の入口に到着した際に、	119	定常運転中	12
社員による現場への誘導がなかったため、火災現場に到着するのが遅れた。
タービン蒸気加減弁の保温材2m²が焼損した。
原因については以下のように推定された。前回の定期点検作業において、駆動装置サーボ弁取り付け時に、ボルトの締め付けが不足していた。また、運転中に油圧が変動した。そのため、一部で0リングが損傷し、蒸気加減弁駆動装置作動油が漏洩した。弁ボディと保温材の高温部に付着したため、発煙、発火した。
4	東京	大学	地上7階、地下2階、耐火造の大学の建物の地下2階に、非常用の自家発電設備として、ディーゼルエンジンが設置されていた。
出火前日の23時01分頃に出火した大学の付近一帯で停電が発生し、大学内も停電した。そのため、大学の自家発電設備が自動的に起動した。23時55分頃に停電は復旧したが、大学の電気主任技術者が不在であり、当直の警備員には自家用発電設備を停止することができなかった。電気主任技術者と電気担当者が翌朝6時30分頃に出勤してくるまで、自家用発電設備は約7時間30分にわたり連続運転していた。出勤した電気主任技術者が発電機室に入ると、ディーゼルエンジンが高速回転中であったため、発電設備の制御盤の「停止ボタン」で停止しようとしたが、停止しなかった。次に、ディーゼルエンジン本体について、燃料供給を停止する緊急停止レバーを操作して、ディーゼルエンジンを停止した。ただし、この緊急停止から数分後に燃料供給が自動で復旧した。
ディーゼルエンジンが停止したので、隣室の電気室に行き、停電の復旧の操作を行っていたところ、ディーゼルエンジンが再起動した。一緒にいた電気担当者が再度エンジンを停止しようとして、近づいたところ、ディーゼルエンジン本体からエンジンオイルが吹き出し、煙が出ていた。電気担当者にエンジンオイルがかかり、前腕に熱傷を負った。その後、電気担当者は発電機室を離れた。その間に、ディーゼルエンジンは大破した。
隣の部屋で停電の復旧を待っていた大学職員が煙を確認したと同時に、通報を依頼され、119番通報を行った。
発電機室65m²の内、54m²が焼損した。ディーゼルエンジンのヘッド部分とピストン部分は大破し、周囲に飛散してた。発電機室の壁のグラスファイバー製の吸音材が焼損し、エンジンの一部があたって破損した。消音器および排気筒が焼損し、飛散物によりヘこんでいた。
原因については以下のように推定された。自家用発電設備の制御盤へ電源が供給されていないため、電気主任技術者が発電設備の制御盤の「停止ボタン」で停止しようとしても停止しなかった。ディーゼルエンジン本体について、燃料供給を停止す	119	停止操作中	2425
る緊急停止レバーを操作して、ディーゼルエンジンを停止したことにより、発電機側遮断器が遮断されなかった。その状態で、停電の復旧操作中に、受電側遮断器を投入したため、商用電源の電流が発電機側まで回り込んだ。ディーゼルエンジンがモータリング*を起こし、過運転し、焼き付き、破損した。自家用発電機のエンジン冷却水ポンプが、防災関係の電源遮断により停電停止であったため、冷却水ポンプが起動しなかった。ディーゼルエンジンが過熱し、焼き付き、破損した。
*発電機が原動機を回転させること
01-1	2001	10	茨城	コンビナートに設置された火力発電設備	発電用の蒸気タービンに蒸気を供給するポイラの火炉には、16カ所にバーナ*が設置されていた。そのうちの1カ所のバーナに燃焼用の空気を供給するためのダクトの一部が溶融し、開口ができた。開口から火炎が噴出した。
ダクトの一部、周辺のダンバー、周辺の保温材、周辺のケーブル、周辺の計装設備などが焼損した。原因については以下のように推定された。バーナに燃料を供給する配管が経年劣化により破損した。燃料の一部が雾化せずに、空気を供給するためのダクトの中に入り、炭状になり、赤熱しながら燃焼した。熱によりステンレス製のダクトが溶融した。
*蒸気の噴出する力によって重油を霧化させ、燃焼させるバーナ	119	定常運転中	12
01-2	6	神奈川	コンビナートに設置された火力発電設備	ガスタービン発電設備の排ガスは、廃熱ボイラを通ってから、脱硫装置で脱硫された後に、電気集塵機で処理され、煙突から放出されていた。脱硫装置として、吸収塔が設置されていた。廃熱ボイラを通った排ガスは、水と水酸化ナトリウムで冷却されてから、吸収塔に流入した。吸収塔の内部に、ポリプロピレン製の充填物を充填した充填層があり、排ガスが充填層を通過する際に、水酸化ナトリウム水溶液と接触することにより、硫黄化合物が吸収、除去された。吸収塔の上部には、排ガスに含まれるミストを除去するためのポリプロピレン製のミストエリミネータ、散水設備が設置されていた。
発災の約7週間前に、定期修理のために脱硫装置の運転を停止した。
発災の4日前から運転を再開したが、脱硫機能が低下し、改善しなかった。発災した日の時系列を以下に示す。
15時47分点検のため、運転を停止し、冷却操作を開始した。
脱硫装置内の温度が急に上昇し、緊急冷却のために、散水設備が自動起動した。散水を継続すると、吸収塔の底部から水酸化ナトリウム水溶液が溢れる可能性があったので、手動で散水量を絞った。
18時25分頃脱硫装置の下流の煙突から黒煙が上昇した。散水を全開にしたが、火災になった。
18時40分運転員が、自衛消防隊、共同防災組織に連絡した。
18時41分119番通報した。	119	停止作業中	12
自衛消防隊、共同防災組織、公設消防隊が放水を行った。19時37分鎮火した。
脱硫装置と周辺の機器が焼損した。
原因については以下のように推定された。排ガスの冷却が不十分であったために、排ガスが高温のまま吸収塔に流入した。吸収塔内の充填物が溶融し、落下した。排ガスが高温のまま吸収塔を通過したために、ミストエリミネータが着火した。
01-3	9	神奈川	火力発電所	19時頃に、構内道路を照らす水銀灯のプラグコンセント部分から出火した。
自衛消防隊は、消火器で初期消火活動を実施し、コンセントへの電源供給を停止した。現場に到着した公設消防隊は、消火活動を実施しなかった。
水銀灯のプラグコンセント一式が焼損した。
原因については以下のように推定された。発災日は、台風により、長時間暴風雨にさらされた。コンセント接触部分がゆるみ、この部分が塩害により絶縁劣化し、出火した。	ホットライン	休止中	12
01-4	8	兵庫	有機化学工業製品製造業	自家発電用設備として、重油を燃料とするポイラ設備、蒸気タービン発電機が設置されていた。発電した電気を化学プラントへ送電する途中にある遮断器から出火した。
自衛消防隊が粉末消火器で初期消火活動を行った。公設消防機関への通報が遅れた。
遮断器の一部が焼損した。
施設内で発生する微量の硫化水素による腐食が原因であると推定された。	119	定常運転中	12
01-5	8	東京	大規模総合病院	地上11階、地下2階、耐火造の病院には、2基のガスエンジンを使ったコーヅエネレーション方式の発電設備が設置されていた。発電設備から病院施設内に電気を供給するとともに、ガスエンジンから発生する窓熱を利用して、病院施設ならびに地域の契約した需要家に対し冷温水による冷暖房を供給していた。
地下2階に設置された冷温水ポンプの起動直後に、地下2階の中央監視室内の警報パネルの内「過電流遮断」および「漏電遮断警報」のランプが点灯したことにより、勤務中の監視員は変電室に異常が発生したことを知った。同じ頃に、1階の防災センターでも地下2階の自動火災報知設備の作動を確認した。中央監視室から監視員が現場に向かったところ、変電室内に白煙が漂っていたのを発見し、監視室から119番通報した。
白煙を発見したときには、炎が認められなかったため、初期消火活動は行われなかった。
公設消防機関が電気室全体を見分したところ、焼損したのはバスダクト*のみで、室内に設置された配電盤や監視盤等の計器類に焼損は見られなかった。バスダクトは低压屋内幹線用として設置され、電気室の天井から吊り下げられた状態で敷設されていた。
原因については以下のように推定された。バスダクト付近の上階で発生した水漏れ事故により、コンク	119	冷水循環ポンプの起動直後	26
リートからバスダクト上に水が滴下した。バスダクト上部側の接続ボルトのナット部から、バスダクト内部に水が浸入した。そのため、絶縁が破壊され、地絡した。
*金属製のダクトの中に、適当な間隔で絶縁物によって支持された裸電線を収めた構造のもの。
00-1	2000	12	宮崎	総合スーパー	2階の屋上に塔屋があり、塔屋の屋上に発電室があり、発電室には2基の発電設備があった。燃料のA重油を、地下タンク貯蔵所からポンプアップして供給していた。夏期は2基を同時に稼働するが、それ以外の時期では1基を交互に稼働していた。
保安室で監視していた保安員がモニターで異常を見つけ、見回ったところ、発電室が燃えているのを発見した。
発見が早かったため、塔屋の屋上という活動困難な場所であったにもかかわらず、公設消防機関が消火器2本で消火した。
発電設備1基が全損となった。
原因については以下のように推定された。発電機については以下のように推定された。発電機については以下のように推定された。
*エンジンの排気ガスの持つエネルギーを、タービンによって動力として回収し、遠心式または軸流式圧縮機を駆動することによって、吸入空気量を増大させるシステム	119	定常運転中	12
00-2	1	岡山	化学薬品の製造業	イオン交換膜法により食塩を電気分解し、水酸化ナトリウム、塩素、水素を製造する化学工場に、自家発電用設備として、ディーゼル発電機が11基設置されていた。発電した電力は、電気室を経由して、自社の電解設備と他社に供給していた。電解設備には、No.1からNo.4の整流*装置が設置されていた。電気室制御盤からNo.3整流装置へ向かう電力ケーブルが出火した。その結果、出火箇所周辺の電気ケーブル26本、木製のケーブルサポートが焼損した。さらに、電力ケーブルが短絡し、母線の遮断器が作動し、ディーゼルエンジンが停止し、全停電となった。No.3整流装置へ向かう電力ケーブルの地絡が、出火の原因であると推定された。
*交流を直流に変換すること	119	定常運転中	12
00-3	11	滋賀	舶用内燃機関製造業	他用途の発電用エンジン（燃料：重油）の試験運転中に火災になり、発電用エンジンのシリンダ部分を焼損した。
原因については以下のように推定された。発電用エンジンの燃料送油管の結合部ボルト締め不良により、加压された状態で送油された燃料がミスト状に吹き出した。排気マニホールドの高温部に燃料が触れ、着火した。	事後聞知	試験運転中	12
00-4	4	滋賀	舶用内燃機関製造業	ガスタービン発電装置の出荷前の起動試験を実施していた。発電装置のキュービクルの内部で爆発が起き、キュービクルのドアの取手および金具が破損し、	事後聞知	試験運転中	12
すべてのドアが開いた。開いたドア付近に居合わせた従業員1名にドアがあたり、重傷を負った。原因については以下のように推定された。ガスタービン発電装置の潤滑油の戻りラインのプラグの締めが十分でなかったため、漏洩した潤滑油がガスタービンに吸い込まれ、排気ダクトに送られた。ガス状態またはミスト状態になった潤滑油が着火した。
00-5	7	新潟	百貨店	百貨店に自家発電施設として設置されていたディーゼル発電機の内の1台が火災になった。時系列で示す。17時27分発電機室の火災感知器(熱式)の発報が、防災センターで表示された。17時28分防災センター員が発電機室外部から黒煙を確認した。発電機室内に入り、発電機から炎が上がっているのを確認した。17時34分防災センター員がもう1人発電機室に到着した。粉末消火器3本で初期消火活動を行った。翌朝公設消防機関が覚知した。ディーゼル発電機1台の配線、ラジエータ等が焼損した。設置申請時の火災時のマニュアルでは、二酸化炭素消火設備を使用することになっていたが、火災当日には使用しなかった。原因については以下のように推定された。オイルフィルタが振動により緩み、エンジンオイルが漏洩した。エンジンオイルが、高温の排気筒に触れ、着火した。	事故聞知	定常運転中	12
00-6	3	千葉	製鉄業	以下のような排熱回収発電設備があった。・焼結工程で発生する350℃前後の温風を熱交換器に送る。・熱媒体の蒸気を発生させ、タービンを回転させ発電させる。・蒸気は復水器で冷却され、熱交換器に循環される。定期修理のため、作業員2名が酸素アセチレントチを使って、復水器内部の復水器細管(薄肉チタン製)のガス溶断作業を始めた。始めてからすぐに、切断した復水器細管数本が赤熱状態になり、急速に赤熱部が拡大し、発火した。作業員は、即座に待避し、酸素とアセチレントのバルブを閉鎖し、初期消火活動を行った。連絡を受けた自衛消防隊は、119番通報し、共同防災隊と冷却放水を行った。現場に到着した公設消防隊は放水を行った。復水器という一種のタンク内で、チタン製の細管全体が燃えていたため、燃焼している細管に直接放水出来なかった。その結果、発災から鎮圧まで約1時間半を要した。	119	定期修理中	12
99-1	1999	10	山形	コンビナートに設置された発電所	母線に接続された遮断器が作動した。運転員が現場に向かったところ、多量の煙が見えた。炎は確認出来なかった。メタルクラッドが焼損した。	事後聞知	停止中	12
99-2	5	宮城	プラスチック製品製造業	プラスチック製品を製造する工場には、自家発電施設として、ディーゼル発電機3台(燃料:A重油)があり、常時稼働していた。発電棟内に3台のディーゼル発電機が設置されていた。深夜にディーゼル発電機の1台から出火した。自衛消防隊が、粉末消火器により初期消火活動を行うと共にディーゼルエンジンの非常停止の操作をした。当直の守衛が119番通報を行った。到着した公設消防機関が、粉末消火器とポンプ車で消火活動を行った。発電棟が全焼した。ディーゼルエンジンに燃料を供給する配管が折損し、燃料が漏洩、飛散し、高温の部分に付着し、着火したと推定された。	119	定常運転中	12
99-3	6	宮城	プラスチック製品製造業	プラスチック製品を製造する工場には、自家発電施設として、発電棟内に、ディーゼル発電機4機(燃料:A重油)が設置されていた。午後5時ごろにディーゼル発電機から出火した。自衛消防隊が粉末消火器で初期消火活動を行った。公設消防機関が粉末消火器で消火活動を行った。発電機に付属するセンサ類、パッキン類が焼損した。燃料主管と燃料圧力調整弁を結ぶ燃料戻り管のクランプ部に広が開き、噴出した燃料が、過給器の高温の部分に付着し、着火したと推定された。	119	定常運転中	12
99-4	7	広島	舶用内燃機関製造業	タービンエンジンの試運転中に、エンジン内の回転軸の部品が破損し、周囲に飛散した。飛散した部品が、周辺の潤滑油配管、制御機器を破損させた。試運転を行っていた建屋の内壁、外壁、屋根が破損した。タービンエンジン周辺の床面約1000m²にタービン油約4000リットルが飛散した。飛散した破片が、試運転を監視していた作業員2名に当たった。1名は死亡した。1名は重傷を負い、事故から3日後に死亡した。公設消防機関への通報が遅れた。試運転を行っていた建屋は一般取扱所であったが、危険物取扱所を無許可で変更し、保安監督者が不在のまま、タービンエンジンの試運転を行っていた。	119	試運転中	12
98-1	1998	7	鹿児島	製紙パルプ製造業	発電装置の修理のために、出力ダウンしていたところ、タービンケーショング*内で火災が発生した。タービンケーショング内、タービン側盤の計器類、天井クレーンが焼損した。原因については以下のように推定された。タービン油配管が破断し、タービン油がタービンケーショング内に飛散した。タービン油は、高温の保温材に付着し、着火した。*タービンロータや翼列を収納する耐圧構造の容器	119	シャットダウン中	12
98-2	12	熊本	百貨店	百貨店の建物の屋上に、自家発電施設として、4基のディーゼル発電機が設置されていた。営業中に、火災が発生し、発電機1機が全損となった。自家用発電機操作盤の配線から出火したと推定された。なお、重油配管等については異常が見つからなかった。	119	定常運転中	12
98-3	11	福島	プラスチック製品製造業	常用の自家発電設備として、3基のディーゼル発電機(燃料:A重油)が、発電棟内に設置されていた。ディーゼル発電機より出火した。自衛消防隊が、粉末消火器4本で初期消火活動を行った。シリンダー上部が焼損した。原因については以下のように推定された。ディーゼル発電機の稼働中に、燃料を供給する高压管が破損した。噴霧となったA重油が高温の排気筒に触れて着火した。	119	定常運転中	12
97-1	1997	11	神奈川	火力発電所	発電設備の定期整備を終え、試運転中であった。ボイラからタービンへ蒸気を送るための主蒸気配管の保温材から出火した。自衛消防隊が、粉末消火器12本を使用して初期消火活動を行った。ボイラ、タービン、発電機を手動で停止した。主蒸気配管の保温材が焼損した。加減弁*を制御する油圧配管のフランジ継手から、作動油(第4石油類)が漏れ、下方にあった主蒸気配管の保温材に浸透し、発火したと推定された。*タービンに送り込む蒸気の量を調節する弁	119	試運転中	12
97-2	3	東京	火力発電所	定期点検が終了し、朝から試運転を行っていた。作業員が19時頃に中圧蒸気タービン軸受下部から煙が出ているのを発見し、中央操作室に連絡した。作業員が消火器13本を使用して、初期消火活動を行った。中圧蒸気タービン軸受部配管の断熱材が焼損した。発災の20日前に、蒸気タービン軸受けの潤滑油(第4石油類)の濾過を行う際に、隣接する別の配管バルブを開放したため、潤滑油が、取り外されていた振動計の取り付け部から漏洩し、周囲に飛散した。潤滑油の拭き取りと、潤滑油が浸潤した断熱材の交換が行われた。一部の断熱材が交換されずに、潤滑油が浸潤したままだったために、潤滑油が浸潤した断熱材が、蒸気配管により加熱され、発火したと推定された。なお、潤滑油の漏洩は公設消防機関に通報された。	119	試運転中	12
96-1	1996	7	兵庫	製鋼圧延を行う高炉による製鉄業	製鉄所に設置された石炭を燃料とする発電所において、定期修理を行っていた。ボイラに供給する石炭を微粉炭に粉砕するためのミル装置内で爆発が発生した。作業中の作業員2名が火傷により、重傷となった。原因については以下のように推定された。ミル装置内のシールリングを送炭管から外すために、作業員がミル装置内に入っていた。金属製のクサビをシールリングと送炭管の隙間に入れ、金属製ハンマーで叩く作業をしていた。装置内にあった微粉炭が落下し、粉じん爆発となった。なお、爆発が発生した際には、製鉄所の立会人が不在であった。また、作業関係者全員は、製鉄所に第1報を連絡した後、現場からいなくなった。そのため、爆発事故の内容確認が不十分となった。さらに、公設消防機関への通報が遅延した。	その他	定期修理中	12