水源の名称	試験年度	NO3-NNO3-N	塩 薬 イ イ	KMnO4消費量	一般 紹 菌(1m2中)	大 脳 群(100m2中)	PH值	臭 気	味	色 度(度)	湯 度(度)	氵ヌイイ	水 银	有 鍋 リン	銅	鉄	マカソ	亜 鉛	船	六 亜 クロム	ヒ 薬	フラ薬	総 硬度	蒸 発 復 留物	72-400	MBAS
郷ノ油町志原切山簡易水道(当田水源)	H4	0.50	23.4	1.3	9	検 出し塗い	7.4	異常	-	-	2	< 1	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	< 0.05	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	76	153	< 0.005	< 0.2
H5	0.60	23.3	1.0	1,500	検 出し塗い	7.4	異常	-	-	2	< 1	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	< 0.05	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	77	149	< 0.005	< 0.2
H6	0.70	21.3	1.2	39	検 出し塗い	7.7	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	0.00010	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.08	72	146	< 0.005	< 0.1
H7	0.80	23.1	0.3	26	検 出する	7.6	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	0.00012	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.08	81	155	< 0.005	< 0.1
H8	0.50	21.2	1.0	71	検 出する	7.6	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.08	74	145	< 0.005	< 0.05
郷ノ浦町沼津柳田簡易水道(郷ノ浦町浄水場)	H4	0.50	21.4	6.3	1,900	検 出する	8.2	異常	-	-	30	5	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	0.40	0.040	0.020	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	80	136	< 0.005	< 0.2
H5	0.40	15.2	7.7	> 3,000	検 出する	7.9	異常	-	-	30	8	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	0.42	0.030	0.020	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	70	107	< 0.005	< 0.2
H6	0.80	38.5	2.8	65	検 出する	8.1	異常	-	-	10	7	< 0.001	< 0.00005	0.012	- 0.16	0.024	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.08	100	201	< 0.005	< 0.1
H7	0.20	20.4	5.7	2,900	検 出する	7.8	異常	-	-	20	4	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	0.18	0.036	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	0.10	84	144	< 0.005	< 0.1
H8	0.50	21.5	4.9	1,500	検 出する	8.1	異常	-	-	16	5	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	0.36	0.043	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.08	92	153	< 0.005	< 0.05
郷ノ浦町渡良上水道	H4	1.30	23.3	1.2	17	検 出する	7.8	異常	-	-	2	< 1	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	< 0.05	0.030	< 0.010	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	141	294	< 0.005	< 0.2
H5	1.20	33.3	0.9	5	検 出する	7.7	異常	-	-	2	< 1	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	< 0.05	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	148	276	< 0.005	< 0.2
H6	1.60	62.9	1.1	2	検 出する	8.0	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.08	168	287	< 0.005	< 0.1
H7	0.90	20.8	0.3	0	検 出する	7.8	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.14	143	301	< 0.005	< 0.1
H8	0.80	19.8	0.5	0	検 出する	8.2	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.10	144	297	< 0.005	< 0.05
郷ノ浦町東上水道	H4	1.20	25.4	1.3	0	検 出する	8.0	異常	-	-	10	2	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	2.20	0.030	0.350	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	98	183	< 0.005	< 0.2
H5	1.30	27.6	1.0	16	検 出する	7.9	異常	-	-	2	< 1	< 0.010	< 0.00050	< 0.1	< 0.010	< 0.05	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.020	< 0.005	< 0.020	< 0.15	98	161	< 0.005	< 0.2
H6	1.00	22.7	0.9	17	検 出する	8.2	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.08	91	150	< 0.005	< 0.1
H7	1.10	25.0	0.3	1	検 出する	8.2	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.08	101	176	< 0.005	< 0.1
H8	1.00	24.7	0.4	0	検 出する	8.3	異常	-	-	2	< 1	< 0.001	< 0.00005	< 0.005	< 0.03	< 0.005	< 0.050	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.08	101	170	< 0.005	< 0.05