请问108KW的功率配用什么电缆请给出具体型号及参数，最好带有品? ,简单的描述是请问108KW的功率配用什么电缆
请给出具体型号及参数，最好带有品牌，谢谢！,答案是你的问题有几个不确切的问题。1.负载的性质？如果是和日光灯，是电感性负载。如果是白炽灯照明，那就是电阻性负载。它们的功率因素不同。一般电机功率因素为0.75；没有电容的日光灯为0.5；白炽灯是1。2.使用性质？如果是一个108千瓦的大电动机，一启动，就是全负荷。并且启动电流很大，常常是额定电流的4到7倍。那么导线截面积就要大很多了。如果是小电机，大家也不是同时启动，导线上电流就小些。第一个问题常常决定取功率因素的多少；第二个问题常常决定启动电流的系数和使用系数的大小。我我不了解你的具体情况，只能试着计算给你看，如果和你的情况不符，你就更正。首先要计算108KW负荷的线电流。对于三相平衡电路而言，三相电路功率的计算公式是：P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ式中：P为电路功率U为线电压，三相是380Vcosφ是感性负载功率因素，一般综合取0.8你的108KW负载的线电流：I=P/1.732Ucosφ=108000/1.732*380*0.8=108000/526.53=205A还要根据负载的性质和数量修正电流值。如果负载中大电机机多，由于电机的启动电流很大，是工作电流的4到7倍，所以还要考虑电机的启动电流，但启动电流的时间不是很长，一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5，那么电流就是308A。如果小负载中数量多，大家不是同时使用，可以取使用系数为0.5到0.8，这里取0.8，电流就为246A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。导线选择：首先要选择适合你的电器工作环境的电线或者电缆。再要选择电线电缆截面积大小：根据某电线厂家的电线允许载流量表，选用95平方的铜芯橡皮电缆，或者选95平方的铜芯塑料电缆。