高断熱仕様の建物におけるベタ基礎において、底部だけを高熱伝導コンクリートで構成した地温空調システム。先行技術文献1の例によって、建物の床下にグリ石を敷き詰めるとともにコンクリートの貼り床を設置する方法では、床下の温度が室内より高い場合は問題ないが、床下の温度に対して部屋の温度が高まった段階に於いては、ストーブなどの暖房の熱エネルギーが貼り床やグリ石で構成した蓄熱層に熱吸収される結果、床が冷たく感じてしまうという弊害が生じ、逆にエネルギーが無駄になり実用性に乏しかった。また、いわゆる床下空間がグリ石で占領されてしまうために、水道や電気の配線下水配管などのライフラインが床下に施工出来なくなってしまい、床下空間以外の場所確保を必要とするなどで、建築面積が増えてしまうなどの課題が存在した。また、先行技術文献2および3の例によって、地中に埋め込んだパイプを利用して地温を空気熱として取り込む方法では、地下にパイプを埋設するコストが多大であり、空気を送る送風装置が必要であるとともに、モーターや装置を運転する電力消費もネックでありました。更にはパイプ内にカビが発生し雑菌が繁殖するなどその対策に要するメンテナンスも容易でないという様々な課題が存在した。本発明においては、このような従来の方法によらず全く新しい発想による方法、つまりグリ石も地中のパイプも使用せずに、地中の地熱を無動力無エネルギーにより建物内に取り込み活用するという、単純でローコストメンテナンスフリーという画期的な機構を提供するものである。本発明は、高断熱仕様の建物におけるベタ基礎において、底部だけを高熱伝導コンクリートで構成することにより一挙に解決したものである。本発明の方法によれば、床下にグリ石を詰め込んだり、コンクリートの貼り床を設けたりしないため、建物床面は普通の建物床のように独立性を保ち、床下空間も確保してあるので、床に座った場合でも穏やかで冷たいと感じるデメリットが無くなる。また、地下での熱交換を期待するための多層パイプやその空気を動かすためのファン、モーターなどが不要であり、省エネに資するとともにパイプ内に発生したカビや雑菌の繁殖対策の心配も根本からなくなるという画期的な効果が期待できる。以下、本発明の実施の形態を図1に基づいて説明する。この実施例の場合、建物は高断熱仕様であり建物1の屋内周囲および天井は発泡スチロール等の断熱材2で覆ってある。接続する基礎3の内側内周も断熱材2を設置してあり、建物1および基礎3は外気温からの影響を受けないように構成してある。これらの方法はいわゆる内断熱工法と言われるが、対する外断熱工法でも全く同じ効果が得られるものである。基礎3の底部4は通常のコンクリートではなく、石英質を多く含んだ珪石二酸化珪素SiO2を80以上含んだ鉱石のことで、ほぼ100結晶化したものが石英、特に無色透明のものは水晶クリスタルと呼ばれる。また、硬度が高く、塩分有機物などの不純物を含まず、熱伝導率が非常に高いのが特徴などの骨材を使用することで、通常のコンクリートと比べ2倍以上の熱伝導率普通コンクリートλ=1.6W/mKに対し、λ=3.2W/mKの値を生み出すことができるといわれる高熱伝導のコンクリートを部分的に他部分と連続打設し構成する。これにより、地中5が保有する恒常熱は基礎底部4を通過し、床下空間6に伝わり、更には、床7や床7に設けた通気口8を通じて屋内9に伝わる。つまり、屋内空間9と床下空間6は基礎3の底部4に打設された高熱伝導コンクリートにより地中5と一体同化しようとする自然な熱伝導現象を誘発し、高断熱仕様である建物1の断熱効果と相俟って建物1に於ける補助暖冷房として機能する。なお、上記骨材は自然界に存在するものとして、秋田県湯沢市周辺で産出される珪石や愛知県設楽町で産出する段戸硅石が実用的である。また、上記骨材に代わるものとしては砂とガラスビーズを混入する方法や、産業廃棄物から派生したガラスカレットやスラグ粉末を有効利用することができる。元来、地下における地中温度は、外気にあまり左右されず一年中安定しており、その最大の特性は、地表の気温の周期変化に対して、地中温度はかなりのタイムラグを生じていることである。一説によれば約2カ月のタイムラグがあり、寒い12月の地中温度は秋10月頃の温度を保有し、猛暑の8月には穏やかな6月頃の地中温度を保有するといわれる。本考案による簡易な実験によれば、冬には2度高めの屋内気温、夏には2度低めの屋内気温を観測でき、いわゆる室内空調の底上げ底下げが可能となり、省エネルギー効果を発揮するとともに地球環境のエコに貢献するものである。