バックアップデータ保存用のバックアップメモリと、前記バックアップメモリに電気を供給するバックアップ電源と、前記バックアップ電源から前記バックアップメモリに供給される電気量を取得する電気量取得部と、前記電気量取得部の取得した電気量が入力されて当該電気量が予め設定された基準値を超えているか否かを判定する電気量判定部と、前記電気量判定部が前記電気量を基準値未満であると判定すると、前記バックアップメモリの初期化処理もしくはイベントの記録処理を含む異常処理を行う異常処理部とを備えたことを特徴とする保護継電器。前記電気量判定部が前記電気量を基準値以上であると判定すると、前記バックアップメモリに保存されたバックアップデータの健全性を確認するデータ確認部を備え、前記異常処理部は、前記データ確認部が前記バックアップデータの健全性に異常があることを確認すると、前記異常処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の保護継電器。前記電気量取得部は、前記保護継電器の起動時に前記電気量を取得し、前記電気量判定部に当該電気量を出力することを特徴とする請求項1または2に記載の保護継電器。ところで、バックアップ電源は一般に電池またはキャパシタであるため、時間経過と共に電気の供給量は低下する。バックアップ電源からバックアップメモリへ供給される電気が大幅に減少して、バックアップメモリがデータを保持することができなくなれば、メモリ上のデータは崩壊する。ただし、バックアップメモリ上のデータは、電気供給の停止と同時に全てが一気に崩れるわけではなく、正常な動作を保証する電気が供給されなくなった時点から徐々に崩れていく性質がある。つまり、バックアップメモリへ供給される電気が足りずに、バックアップメモリにおいてデータの保持が不能になると、データの崩壊した領域と未崩壊の領域とがメモリ上に併存する。このようなバックアップメモリはデータの一部が崩れていることに変わりはないため、データの崩壊領域がメモリ上に存在する以上、バックアップメモリには異常が発生していると判定すべきである。しかし、従来のバックアップメモリ監視技術では、特定データの健全性を確認することでメモリの異常を判定している。このため、メモリへ供給される電気が不足したことでメモリ上のデータの一部が崩壊していても、健全性の確認対象であるデータが保持されていれば、バックアップメモリは正常であると判定してしまう。つまり、崩壊したデータと崩壊していないデータが混在するタイミングでは、従来のバックアップメモリ監視技術はメモリ異常を正しく検出することが困難であり、監視精度の低下を招いていた。そのため、保護継電器の不正動作防止を果たせないおそれがあった。実施形態の保護継電器は、上記課題を解決するために提案されたものであり、バックアップデータの信頼性を高く保ち、不正動作をより確実に防止することを目的とする。上記目的を達成するために、実施形態の保護継電器は、次の構成を特徴とする。実施形態の保護継電器は、aバックアップデータ保存用のバックアップメモリを有する。b前記バックアップメモリに電気を供給するバックアップ電源を有する。c前記バックアップ電源から前記バックアップメモリに供給される電気の物理量を電気量として取得する電気量取得部を有する。d前記電気量取得部の取得した電気量が入力されて当該電気量が予め設定された基準値を超えているか否かを判定する電気量判定部を有する。e前記電気量判定部が前記電気量を前記基準値未満であると判定すると前記バックアップメモリの初期化処理もしくはイベントの記録処理を含む異常処理を行う異常処理部を有する。1代表的な実施形態の構成以下、実施形態に係る保護継電器について、図1~図3を参照して具体的に説明する。本実施形態はバックアップメモリを搭載した保護継電器であって、バックアップメモリの監視ユニット以下、メモリ監視ユニットを備えたものである。図1は本実施形態の概要を示す機能ブロック図、図2は本実施形態の主要部の機能ブロック図、図3はバックアップメモリの監視処理フローを示している。[本実施形態の概要]まず、本実施形態の概要について図1を用いて説明する。図1に示した保護継電器1は、A/D変換部11と、演算処理部12と、整定表示部13とを含むディジタル保護継電器である。保護継電器1にはメイン電源である電源装置14が接続されている。このうちA/D変換部11は、系統からのアナログ電圧電流入力瞬間値をサンプリングし、ディジタル量に変換する。演算処理部12にはCPU17が設けられている。CPU17にはデータバスやアドレスバスを介してプログラムメモリ8、整定メモリ9及びバックアップメモリ2が接続されている。プログラムメモリ8は演算処理用のプログラムを保存し、整定メモリ9は動作判定に必要な整定値を保存している。CPU17はA/D変換部11からディジタル量を取り込み、プログラムメモリ8に保存されたプログラムに従ってディジタル量の加工演算処理を行う。バックアップメモリ2には当該メモリ2への電気供給を行うバックアップ電源3が接続されている。また、バックアップメモリ2にはメモリ監視ユニット10詳しくは後述が接続されている。バックアップ電源3は一般なキャパシタである。そのため、時間経過と共に電気の供給量は低下する。バックアップ電源3からバックアップメモリ2へ供給される電気が大幅に減少して、バックアップメモリ2がデータを保持することができなくなれば、メモリ2上のデータは崩壊する。正常時はメイン電源である電源装置14により充電される。ただし、電源装置14が消失した異常時は、バックアップ電源3からバックアップメモリ2へ供給される電気は徐々に低下することになる。整定表示部13は複数のリレー要素の動作値を整定する。また、整定表示部13は整定した動作値整定値や各リレー要素の動作状態を表示する。[メモリ監視ユニットの構成]続いて、メモリ監視ユニット10の構成について図2を用いて説明する。メモリ監視ユニット10には、電気量取得部4、電気量判定部5、データ確認部6、異常処理部7が設置されている。なお、電気量判定部5、データ確認部6、異常処理部7は、CPUによるプログラム処理であってもよい。電気量取得部4はバックアップ電源3および電気量判定部5に接続されている。電気量取得部4はバックアップ電源3からバックアップメモリ2に供給される電気の物理量を電気量として取得する。本実施形態では、バックアップ電源3から供給されるアナログ電圧を電気量として取得している。また、電気量取得部4はバックアップ電源3から取得したアナログ電圧をディジタルデータに変換し、電源電圧値として電気量判定部5に出力する。なお、電気量取得部4がバックアップ電源3からアナログ電圧を取得するタイミングは、保護継電器1の起動時に限られる。このような電気量取得部4はA/D変換器を採用する。電気量判定部5はバックアップメモリ2が正常に動作可能な電圧値の閾値を設定する。電気量判定部5には異常処理部7が接続されている。電気量判定部5は電気量取得部4の出力した電源電圧値を入力し、当該電源電圧値が前記閾値Nを超えているか否かを判定し、判定結果を異常処理部7に出力する。データ確認部6にはバックアップメモリ2および異常処理部7が接続されている。データ確認部6はバックアップメモリ2の特定領域に記憶された特定のデータ列を読み出す。また、データ確認部6は読み出したデータ列が予め定められた所定値と一致するか否かによってバックアップメモリ2上のデータの健全性を確認する。さらに、データ確認部6は確認結果を異常処理部7に出力する。なお、データ確認部6が読み出すデータ列としては、制御データとは無関係なものを用いる。またデータ確認部6は反転データによってデータの健全性を確認するようにしてもよい。この場合には、制御データの各ビットを反転させた反転データがバックアップメモリ2の所定の領域に予め書き込んでおく。そして、データ確認部6において、反転データをもう一度反転させた二重反転データと前記制御データとを対比させ、両データが一致するか否かによってバックアップメモリ2のデータの健全性を確認する。異常処理部7にはバックアップメモリ2が接続されている。異常処理部7には電気量判定部5からの判定結果と、データ確認部6から確認結果とがそれぞれ入力される。異常処理部7はこれらに基づいてバックアップメモリ2に対し初期化処理もしくはイベントの記録処理を実施する。2バックアップメモリの監視処理図3のフローチャートを用いて、バックアップメモリ2の監視処理について説明する。図3に示したデータ確認部6の処理例は、データの健全性確認として反転データを用いた場合を示している。保護継電器1が起動する時、電気量取得部4はバックアップ電源3からアナログ電圧を受け取り、ディジタルデータに変換した電源電圧値を電気量判定部5に出力するステップS01。続いて、電気量判定部5は電気量取得部4の出力した電源電圧値が閾値を超えたか否かを判定するステップS02。前記電源電圧値が閾値Nを超えていればステップS02のYes、バックアップ電源3には十分な残容量があることになる。そのため、バックアップメモリ2は正常に動作して、メモリ2の保持するデータは健全な状態を維持可能である。この場合はステップS03に進む。ステップS03ではデータ確認部6が制御データと当該制御データの二重反転データとが一致するかどうかを確認する。つまり、本実施形態では電気量判定部5によりバックアップメモリ2が正常に動作すると判断し、その後、データ確認部6によってバックアップメモリ2のデータ健全性を確認することで、バックアップメモリ2の異常判定を二重に行っている。制御データと二重反転データとが一致した場合にはステップS03のYes、データ確認部6はバックアップメモリ2が正常であると判定し、メモリ監視処理は終了する。しかし、制御データと二重反転データとが一致しなかった場合にはステップS03のNo、バックアップメモリ2に異常が発生したと判断してステップS04に進む。ステップS04では異常処理部7がバックアップメモリ2の初期化処理またはイベントの記録処理を実施する。一方、電気量取得部4の出力した電源電圧値が閾値未満であればステップS02のNo、バックアップ電源3はバックアップメモリ2が正常に動作できるだけの電気をメモリ2に供給していないことになる。このため、バックアップメモリ2ではデータが徐々に崩壊し始め、データの健全性が失われる可能性がある。前記電源電圧値の出力が閾値Nをいったん下回ると、電源装置14が再びオンとなってバックアップ電源3の充電が完了するまでは、その状態が続くことになる。そこで電気量取得部4の出力した電源電圧値が閾値未満の場合、バックアップメモリ2に異常が発生したとみなして、ステップS04に進む。ステップS04では異常処理部7がバックアップメモリ2の初期化処理またはイベントの記録処理を実施する。3作用効果上述したように、バックアップ電源3からバックアップメモリ2への電気供給量が閾値未満となり、メモリ2に異常が発生し得る状況に陥れば、メモリ2上の一部のデータが崩壊する可能性がある。そのため、本実施形態では、バックアップメモリ2への電気供給量が閾値未満となった時点で、健全性確認対象である特定のデータが壊れているか否かは関係なく、メモリ2に異常が発生したと見なすことにする。さらに本実施形態においては、バックアップ電源3から取得した電気量という判定条件に続き、特定データの健全性という2つ目の判定条件を用いて、バックアップメモリ2の異常を判定している。このため、バックアップ電源3から供給される電気が閾値を満たしている場合でも、特定データの健全性を確認することができなければ、メモリ2の異常を検出して異常処理を実施可能である。したがって、バックアップメモリ2自身が故障して正常にデータを記憶することができなくなったとしても、このような不具合を確実に検出することができる。これにより、高い精度でバックアップメモリを監視することが可能であり、保護継電器1の不正動作を確実に防ぐことができる。このような本実施形態によれば、メモリ2の監視に際して、バックアップ電源3から供給される電気の閾値と、特定データの健全性確認という2つの判定条件に基づいて、メモリ2の異常判定を行っている。このため、バックアップメモリ2の異常を検出し損なう心配がない。系統を保安する保護継電器1には誤動作は許されず、優れた安全性を確保することが最優先である。したがって、本実施形態においては、少しでもバックアップデータの健全性が疑われるような状況であれば、保護継電器1はバックアップメモリ2に対する異常処理を実施しており、保護継電器1の不正動作防止により高い安全性を獲得している。ところで、本実施形態のバックアップ電源3は、保護継電器1が起動すれば電源装置14がオンになれば、放電から充電状態となる充電式のバッテリーなので、バックアップ電源3の残容量は保護継電器1の起動直後が最小である。したがって、バックアップ電源3の電圧値を判定するタイミングとしては、バックアップ電源3の残容量が最小である保護継電器1の起動時だけで十分である。すなわち、本実施形態のメモリ監視ユニット10では、電気量取得部4がバックアップ電源3からアナログ電圧を取得するタイミングを、保護継電器1の起動時だけに設定しており、効率的な電圧値判定を実現している。4他の実施形態なお、上記の実施形態は、本明細書において一例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図するものではない。すなわち、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことが可能である。これらの実施形態やその変形例は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。他の実施形態としては、次のようなものがある。1上記実施形態では電気量取得部4の取得する電気量としてアナログ電圧を用いたが、電気量の種別で電気量取得部4の適用が限定されるものではない。また、電気量取得部4がバックアップ電源3からアナログ電圧を取得するタイミングは保護継電器1の起動時に限らず、定期時に行うように設定してもよい。2電気量判定部5に設定される閾値Nの範囲は適宜変更自由である。3データ確認部6でのデータ健全性の確認方法は、特定の値をメモリ2に書き込み、これを読み出してデータが一致することを確認基準とするなど、適宜選択可能である。