太陽熱を吸収し、水を加温する太陽熱集熱器と土壌蓄熱層に供給する循環ポンプと配管システムを構成する太陽熱集蓄システムであって、前記太陽熱集熱器は東西に設置した施設園芸ハウスの北側壁に密着して取り付け、北側のハウス中間に水平に裏表両方より集熱出来る集熱器を置き、上部ハウス内部と下部ハウス内部にそれぞれ集熱板に太陽光線が入力するよう反射材を設けてなる太陽熱集熱システム。前記裏表両面より集熱できる集熱器は、下面に選択吸収膜の付いた金属板の上に汎用樹脂の押し出し成型した袋帯状集熱袋を載荷し、上部に透明フイルムを展張して断熱層を形成しなお且つその端部を南北側両端部よりたれ下げて、集熱板下部に静止空気層を形成してなる前記請求項1記載の太陽熱集熱システム。前記裏表両面より集熱できる集熱器は下面に選択吸収膜の付いた金属板の上に、下側がナチュラルフイルム、中間が太陽熱吸収フイルム、その上側が透過フイルムの三種の同質の熱可塑性フイルムを熱溶着してなる袋帯状集熱袋を載荷してなる前記請求項1記載の太陽熱集熱システム。本発明は施設園芸ハウスに入射した太陽光線をハウス外に逃がす事なく全て集熱して暖房熱源に利用する事を目的とする。集熱機構をハウス内部に設置する為、その設置に耕作地をとられ、栽培面積を縮小せざるを得ない。通常の集熱器を内部に設置すると、傾斜角度を45°~60°の範囲に固定する為、北海道内の標準的パイプハウス7.2m巾の場合、約1/3をとられ2/3しか栽培できない。集熱面を水平に置き、入射光線を全て水平面集熱器に入る様に上部と下部に反射フイルムを設置した時の集熱面の巾はハウスの巾の1/6あれば従来の集熱器以上に集熱量が増大する。従って設置面積は半減する。[図3]参照。この集熱した温水は、耕作地下に埋設されている樹脂管を通り、集熱した高温のお湯を循環して地下蓄熱層に蓄熱するシステムである。この蓄熱システムは1982年社日本太陽エネルギー学会第8回発表会で報告されており出願人が製作したものである。講演論文集165頁~168頁この配管は密閉配管システムで温度上昇による膨張は金属製集熱器ではない場合、樹脂製太陽熱集熱袋を使用する場合はその形状変化により吸収し、膨張タンクを必要としない。この集熱袋の素材は、汎用樹脂に太陽光線を吸収するカーボンブラックおよび紫外線を吸収する素材、および短波長域は吸収するが、長波長域は反射する波長を選択するフィラー等を入れたバッチ樹脂を作り、ベースレジンに5で配分して製作する。集熱袋の下部は金属板で構築して断熱材をはさんで支持しており、金属板下側面には選択吸収膜がついている。集熱袋の上面と金属板下部は透過フイルムで覆われ、空気の対流を防止している。本発明のプラスチック集熱袋は金属板上に載荷され、その上を透過フイルムで覆っていて、透過フイルムと集熱フイルムとの間は傾斜が無く、従ってその間にある空気層は横方向に対流が起らず、小さな渦流が発生するだけで熱伝達損失が少ない。又下部金属板の集熱面は下側から加温される為、上部が高温で下部が低温となり、空気の対流は起らず、静止空気層で、対流熱伝達損失が起らず、図3に示す従来型との比較集熱量は700/485=1.44と通常の平板型集熱器の1.4倍と集熱量は多い。又ハウス内に設置する為、集熱温度と外気との温度差が小さく、従って集熱効率が高い。[図2]参照。水平に置く事により、三大熱損失要素放射、伝導、対流の一番大きな要素である対流熱損失を少なくする事により、汲み置きシステムが可能になり、集熱用制御器、集熱用ポンプ、レシーバータンクが不要になる。集熱袋も押し出し機で薄く製造でき、1袋の大きさを巾1mで連続生産が可能で、持ち運びに便利な10mに切断してユニット化ができ、農家が10mの巻物を5本連結する事で北海道の標準的なハウスの太陽熱集熱器を組み立てる事が容易である。エラストマーを素材とした集熱器は過去に様々あったが、フイルム厚が0.5m/mで1台が50m2以上の大型の集熱器は他に例を見ない。図1は本発明の一実施形態に係る樹脂製太陽熱集熱袋システムをハウスに設置した概略を示す模式図である。図1に示すように樹脂製太陽集熱袋は選択吸収膜の付いた金属板上に水平に載荷されており、金属板と袋とは密着しており、金属板を支えている部材はEPP断熱材を介してパイプ架台の上に載っている。南側から入力した太陽光線は、直接または1回反射して集熱袋に吸収される。散乱光線および低位に入射した太陽光線は下部反射フイルムで反射し、金属板に吸収され、集熱袋の水を加熱する。従って集熱袋は上からと下側からと二方向より加温される。集熱袋は厚さ0.5mmのプラスチックフイルムで巾1m長さ10mを1ユニットとして水密に連接しており、巾1mの中に仕切線が9本あって巾9cmの流路10本を構成し、両端で合流するように配しており、1ユニットには平置して10Lの水が入る構造になっている。最上部の配管には自動エア抜き弁を設けている。水温が上昇するに従って密閉配管システム内の水は膨張し、集熱袋の板状の形状が球状に変化する事によって膨張は吸収され、膨張タンクを必要としない。集熱袋の温度が作土層の温度より7°C高くなった時、循環ポンプが稼動し、地下60cmの土壌と集熱袋との温度差が4°C以下になる迄循環して集熱した太陽熱を作土層に蓄熱する。夜間の放熱に充分足りている時は良いが、不足する作目に対しては集熱袋の巾を広げるとよい。又集熱袋の温度が3°C以下になった時、循環ポンプが稼動し、地下60cmの地温により集熱袋の凍結を防止する。