建築物の壁となる上下左右の四方を囲った四角形の枠体と、枠体の開口部の1面と他面の全面を覆う面材と、その該枠体と該面材で囲った中空部と、該中空部を冷却または加熱された循環蓄熱冷暖気が効果的に熱伝達蓄熱するように仕切った蓄熱効果のある蓄熱仕切材および蓄熱材と、該中空部の1方から入って他方から出る複数の孔とを、備えたことを特徴とする蓄熱壁システム。前記仕切材により形成される前記循環蓄熱冷暖気の経路は、一方の孔から入って蛇行して他方の孔から出ることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱壁システム。前記中空部に、潜熱蓄熱効果のある蓄熱材を蓄熱仕切材および蓄熱材とすることを特徴とする請求項1ないし2のいずれか1つに記載の蓄熱壁システム。近年、建築物の軽量化による熱容量の低下、蓄熱量の低下により、時刻と季節による温度変化が大きく、快適さが損なわれていた。外壁中空部の室内側の壁、内部の間仕切壁には石膏ボード厚さ125ミリ下地の上クロス貼りの仕上げが一般的であり、内部の間仕切壁中空部には何も入っていない。そのため熱容量と蓄熱量が小さくなっている。建築物の外壁内を冷暖房された空気が循環するとき、断熱材と筋交いが入っているため空気の流れが阻害され、壁からの輻射熱にばらつきが生じる。また、該外壁内の冷暖房された空気の温度が、冬は室内及び間仕切壁内より高く、夏は室内及び間仕切壁内より低いため、外部との温度差が大きくなり、外部へ放出される熱損失が多くなる。電力の節約を図るため、安価な深夜電力を蓄熱潜熱蓄熱を含む、以下同じするための空調設備は、高額で複雑、高度な維持管理を必要とする。本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、蓄熱壁を構成する仕切材は、熱容量と蓄熱効果のある材料で構成して熱容量と蓄熱量の増加をはかり、年中を通して室内を温度変化のない一定の温熱環境に保つ。前記仕切材は図1のように蛇行形として、冷暖房処理された空気が循環して冷暖房の熱を効率良く前記蓄熱壁の中空部にある蓄熱材蓄熱仕切材と中央蓄熱仕切材を含む、以下同様にと熱伝達、蓄熱する。熱損失の大きい外部に面せず、断熱材、筋交いの入っていない外壁と間仕切壁に前記蓄熱壁を設ける。安価な深夜電力を利用して、前記蓄熱壁に熱伝達し、蓄熱して、その熱を深夜電力時間帯以外の時間帯に使い、該蓄熱壁相互間、建築物内との間を冷暖房処理された空気が循環して冷暖房熱の蓄熱を行い、容易に維持管理ができることで前記課題を解決する。蓄熱壁からの輻射熱は、人体の全側面に広く輻射するため、また該蓄熱壁の蓄熱量の増加により、時刻や季節による温度変化が少ないため、穏やかで快適な温熱環境を形成できる。室内から外部への熱損失が少なくなる。前記蓄熱壁への蓄熱は、安価な深夜電力時間帯を利用して、深夜毎日行うことができる。ヒートポンプ等で集熱した地熱と、換気排気熱と、外気熱とを、蓄熱できる。蓄熱した熱は深夜電力時間帯以外の時間帯に使用する。前記蓄熱材への蓄熱量の増加により初期冷暖房能力の強化になる。前記蓄熱壁は電気部品を用いていないので維持管理が容易である。以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例に基づいて詳細に説明する。図1について説明する。建築物の壁である1蓄熱壁は、上下左右の四方を4枠体で四角形に囲い、4枠体の両面を5面材で覆い、その内部の8中空部を7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材で4区画に分割する。aの下側の左右2区画で3のB側中空部を成し、上側の左右2区画で2のA側中空部を成す。それぞれの左右区画は9c孔で繋がっている。冷却又は加熱された循環冷暖気が効果的に7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱するように6蓄熱仕切材で蛇行形に仕切、3のB側中空部の1方の9b孔から入って他方の9b孔から出ることを表している。同じく2のA側中空部も1方の9a孔から入って他方の9a孔から出ることを表している。上下は梁、土台、左右は柱の間に納めるが、当該梁、土台、柱、を枠とみなすこともできる。図1aの8中空部の1蓄熱壁の厚さ方向の中央を7a中央蓄熱仕切材で全面仕切って、aの下側の3のB側中空部と上側の2のA側中空部の二つに分割した蓄熱冷暖気の循環経路とする。本発明の1蓄熱壁は、1階の壁の全部又はその一部、2階の壁の全部又はその一部、12階共の壁の全部又はその一部に、配置することができる。1蓄熱壁の中の6蓄熱仕切材により接触面積が増え、送風装置の圧力により6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材の接触面の循環蓄熱冷暖気の相対速度が上昇して熱伝達率が上昇することにより、該循環蓄熱冷暖気の熱が早くかつ多く熱伝達蓄熱できる。図2は1蓄熱壁の3のB側中空部の内部を表した。1蓄熱壁が12階にあるときの縦に連続する状況を表したものである。冷暖房処理された深夜電力循環蓄熱冷暖気は1階1蓄熱壁の下端の枠又は近辺の一方の9b孔を通って3のB側中空部に入り、6蓄熱仕切材間の循環経路を通って蛇行しながら上昇し、1蓄熱壁上端の5面材又は近辺の一方の9bb孔から44連結送風管を通って2階の1蓄熱壁の下端の枠又は近辺の一方の9b孔を通って3のB側中空部に入る。3のB側中空部の6蓄熱仕切材間の循環経路を通って1蓄熱壁の上端の7b中央蓄熱仕切材の9c孔を潜って同一平面の隣の3のB側中空部に入る。今度は反対に下に向かって蛇行しながら下降し、1蓄熱壁の下端の枠又は近辺の他方の9b孔、44連結送風管、1階1蓄熱壁上端の5面材又は近辺の他方の9bb孔から3のB側中空部に入り、下に向かって下降し、1蓄熱壁の下端の枠又は近辺の他方の9b孔から出て元に戻る。図3について説明する。右側2のA側中空部の循環経路について。複数の1蓄熱壁の1階2階共、右側が2のA側中空部で、左側が3のB側中空部である。小屋裏空間の54循環蓄熱冷気は、2階の1蓄熱壁の2のA側中空部の上端の一つ又は複数の9a孔と71弁を通り2のA側中空部に入り、蛇行して下降し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、2のA側中空部の下端の一つ又は複数の9a孔から2階床下空間に出る。2階床下空間に出てきた54循環蓄熱冷気は2階の複数の1蓄熱壁と同様に1階の複数の1蓄熱壁の2のA側中空部上端の一つ又は複数の9a孔を通り、2のA側中空部に入り、蛇行して下降し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、2のA側中空部の下端の一つ又は複数の9a孔と71弁から1階床下空間に戻る。55循環蓄熱暖気の場合は54循環蓄熱冷気と反対方向になる。1階床下空間の55循環蓄熱暖気は一つ又は複数の71弁と9a孔を通り、2のA側中空部に入り蛇行して上昇し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら2のA側中空部の上端の一方の9aa孔から2階床下空間に出る。2階床下空間に出てきた55循環蓄熱暖気は1階の複数の1蓄熱壁と同様に2階の複数の1蓄熱壁の2のA側中空部下端の一つ又は複数の9a孔を通り、2のA側中空部に入り蛇行して上昇し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、2のA側中空部の上端の一つ又は複数の9a孔と71弁から小屋裏空間にでる。左側3のB側中空部の循環経路について。1階床下空間の57深夜電力循環蓄熱冷暖気は、一つ又は複数の43送風管を通って1蓄熱壁の一方の9b孔を通り、3のB側中空部に入り蛇行して上昇し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、上端の一方の9bb孔から2階床下空間にある一つ又は複数の一方の44連結送風管に入る。44連結送風管を通ってきた57深夜電力循環蓄熱冷暖気は1階の1蓄熱壁と同様に2階の1蓄熱壁の3のB側中空部下端の一方の9b孔を通り、3のB側中空部に入り蛇行して上昇し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、3のB側中空部を縦に仕切った7b中央蓄熱仕切材の上端の9c孔から隣の3のB側中空部に入る。隣の3のB側中空部に入った深夜電力循環蓄熱冷暖気は折り返して反対方向に蛇行して下降し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら3のB側中空部の下端の他方の9b孔から2階床下空間にある他方の44連結送風管に戻る。44連結送風管に戻ってきた57深夜電力循環蓄熱冷暖気は1蓄熱壁の3のB側中空部上端の他方の9bb孔を通り、3のB側中空部に入り蛇行して下降し、6蓄熱仕切材と7a中央蓄熱仕切材と7b中央蓄熱仕切材に熱伝達蓄熱しながら、3のB側中空部下端の他方の9b孔から出て他方の43送風管に戻る。図4について説明する。aは、深夜深夜電力時間帯、以下同様の建築物内の深夜電力循環蓄熱冷暖気の流通経路を示す。21放熱器から58深夜電力循環蓄熱冷暖気行が一つ又は複数の一方の43送風管を通って1階の複数の1蓄熱壁の密閉した3のB側中空部に入って蛇行して上昇し、2階床下空間の一方の44連結送風管を経て、2階の複数の1蓄熱壁の密閉した3のB側中空部に入り、上端で折り返す。折り返した59深夜電力循環蓄熱冷暖気戻は反対に蛇行して下降し、2階床下空間の他方の44連結送風管を通って1階の複数の1蓄熱壁の3のB側中空部を経て、他方の43送風管から21放熱器に戻る。bは、昼間深夜電力時間帯以外、以下同様の建築物内の54循環蓄熱冷気と55循環蓄熱暖気の流通経路を示す。54循環蓄熱冷気の場合夏の冷房...21放熱器から出た54循環蓄熱冷気は、一つ又は複数の40主冷暖気送風管を通って小屋裏空間に放出し、2階の複数の1蓄熱壁の一方の2のA側中空部に入って蛇行して下降し、2階床下空間に出て、そこから1階の複数の1蓄熱壁の一方の2のA側中空部に入って蛇行して下降し、1階の床下空間の21放熱器に戻る。55循環蓄熱暖気の場合冬の暖房...21放熱器から1階の床下空間に出た55循環蓄熱暖気は、1階の複数の1蓄熱壁下端の一方の2のA側中空部から入って蛇行して上昇し、2階床下空間に出て、2階の複数の1蓄熱壁下端の一方の2のA側中空部に入って蛇行して上昇し、小屋裏空間に出る。そこから一つ又は複数の40主冷暖気送風管を通って1階床下空間の21放熱器に戻る。図5は図1と同じであるが、8中空部が2のA側中空部と3のB側中空部に分割していない場合である。図6aについて説明する。図5の1蓄熱壁の斜視図と詳細図である。ブロック形13潜熱蓄熱仕切材の根元にあるガイドを、4枠体の縦枠もしくは7b中央蓄熱仕切材に取付けているレールに嵌め込み、下から順に左右交合にレールに嵌め込んで、積み重ねて冷暖房処理された空気が循環することを示した斜視図である。bは、1個のブロック形13潜熱蓄熱仕切材の斜視図である。cの中央にある複数の四角形は循環蓄熱冷暖気が循環する隙間を作るための突起である。d、eの斜線部分が突起でその周囲部分が隙間であり、循環蓄熱冷暖気が通り抜けできる。図7について説明する。図1との違いは、8中空部が2のA側中空部と3のB側中空部に分割していない場合である。それと1蓄熱壁の分割した8中空部を下から3分の2程度の高さで区画して、下の区画を蓄熱冷暖房に使用する。6蓄熱仕切材は縦方向に配置し循環蓄熱冷暖気は縦方向に蛇行する。図8について説明する。図1との違いは、8中空部が2のA側中空部と3のB側中空部に分割していない場合であり、袋に11蓄熱材を詰め込み仕切板の上に載せた例である。図9について説明する。図1との違いは8中空部が2のA側中空部と3のB側中空部に分割していない場合であり、1蓄熱壁の8中空部を十文字に仕切、残材木片を詰め込んだ例である。蓄熱効果のある仕切り材には、蓄熱仕切材として水和化合物の比熱は1、0程度と全物質の中で最も大きく、木材は比熱が0、4程度と意外に大きい。水和化合物の入ったケース、残材の木片、木チップ、おがくず、石膏ボード、セメント板、セラミック系材料、コンクリート等が考えられる。残材の木片、木チップ、おがくずは資源の再利用にも有効である。蓄熱効果のある仕切材に用いるブロック形13潜熱蓄熱仕切材の内容物である潜熱蓄熱剤は20°C~28°Cの範囲で凝固、融解し、放熱、吸熱を繰り返すものが良い。室内温度が冬は20°C前後、夏は28°C前後の室温になるように、蓄熱剤の凝固、融解温度の設定を行う。該蓄熱剤には40~70calgの潜熱蓄熱量がある塩化カルシウム水和物、硫酸ナトリウム水和物またはパラフィン等を用いる。6蓄熱仕切材、7a中央蓄熱仕切材、7b中央蓄熱仕切材、ブロック形潜熱蓄熱仕切材により熱容量と蓄熱量が大きく増加し、近年の住宅建築物の軽量化による蓄熱量の低下によっておこる時刻、季節による温度変化の大きさ、快適さの低下を防ぎ、年中を通して室内を穏やかで快適な一定の温度の温熱環境とすることができる。1蓄熱壁は安価な深夜電力を蓄熱でき、電気部分を持たない維持管理が容易で安価な部品である。