太陽電池アレイ単位での動作温度と日射量の情報と気温から前記太陽電池アレイにかかる風速を算出する機能を有し、前記太陽電池アレイにかかる風速と風向を用いた乱流解析によって前記太陽電池アレイ内の風速分布を算出する手段と、前記風速分布から太陽電池アレイ内の動作温度分布を算出する手段と、を有する太陽電池アレイの監視装置。前記太陽電池アレイの動作温度は、パワーコンディショナの動作電圧と動作電流から算出されることを特徴とする請求項1に記載の監視装置。前記太陽電池アレイの日射量は、パワーコンディショナの動作電圧と動作電流から算出されることを特徴とする請求項1に記載の監視装置。前記太陽電池アレイの動作温度と日射量は、パワーコンディショナの動作電圧と動作電流から算出されることを特徴とする請求項1に記載の監視装置。前記太陽電池アレイの動作温度を基準とし、前記風速分布から太陽電池アレイ内の動作温度分布を算出する手段の調整を行うことを有する請求項1に記載の監視装置。しかしながら、太陽電池モジュール毎に温度センサを付けるという方法は、温度センサの性能ばらつきの影響を受けるため、正確な計測を行うことができない。また、モジュール毎にセンサをつけて、その情報を管理するシステムを実際の発電サイトに設置するにあたり、設置と管理に多くの手間と労力を必要とする課題があった。そこで、本発明は、太陽電池モジュールの温度を計測することなく、太陽電池アレイ内の温度分布を算出することを目的とする。本願による課題を解決する手段のうち代表的なものを例示すれば、太陽電池アレイの監視装置であって、太陽電池アレイ単位での動作温度と日射量の情報と気温から前記太陽電池アレイにかかる風速を算出する機能を有し、前記太陽電池アレイにかかる風速と風向を用いた乱流解析によって、前記太陽電池アレイ内の風速分布を算出する手段と、前記風速分布から太陽電池アレイ内の動作温度分布を算出する手段を有することを特徴とする。本発明は、太陽電池アレイ内の温度分布を気温と日射量と風向の計測値のみ、もしくは、気温と風向の計測値のみから把握することができる。以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。図4と図5は、本発明の実施例を示したものである。まず、アレイとしての日射強度10kWm2、常温298Kにおける短絡電流、開放電圧、動作電圧、動作電流を算出しておく。ここで、パワーコンディショナ内にて測定される最大出力点の動作電流I’opに定数jを掛けることにより、短絡電流I’scを算出し、アレイとしての日射強度10kWm2、常温298Kにおける短絡電流で割ることにより、日射量の暫定値p’0を算出する。ここで算出された日射量は、温度の補正が入っていないため、あくまで暫定値である。次に、開放電圧Vocについては、式で表され、その温度特性については、式のように表すことができる。Vocqln...∂Voc∂T-q...ここで、Is:逆方向飽和電流A、Isc:短絡電流A、T:太陽電池素子絶対温度K、k:ボルツマン定数JK、q:電子の電荷量C、n:接合定数、Ego:バンドギャップeVである。基準温度における最大出力点における動作電圧Vopと動作電流Iopに注目すると、VopqlnIs...式と式よりIsを消去すると、TqlnIsc...異なる温度Tbに関しても同様に求めて、TbqlnIscTb...ここで、非特許文献ComparisonofPhotovoltaicArrayMaximumPowerPointTrackingTechniquesEsramTrishanIEEETransactionsonEnergyConversionVol11No2pp4394492007の中において、日射量や温度といった環境が変動した場合においても、Iop≒jIscの関係が成り立つと記載されているので、qlnIscqlnIscTb...が成り立ち、Vopの温度変化の式が算出されることとなる。VopTbTbVocb...次に、アレイとしての暫定の日射強度p’0kWm2、常温298Kにおける、開放電圧Voc、動作電圧Vopを算出しておく。ここで、暴露サイトにて測定される動作電圧V’opと開放電圧Voc、動作電圧Vopを用いて、暴露サイトの温度T’を算出する。算出式は、式と式を変形した式である。TzV’op-Voc298-q-VocNcell298T’Tzq-VocNcell...この演算により、暴露サイトの温度が判明する。この算出されたアレイの動作温度を基に、日射強度10kWm2、温度T’における短絡電流が求め、短絡電流I’scを割ると、実際の日射量p’が求まる。図4は、求めた太陽電池アレイの動作温度と日射量から、気温と風向の計測値のみを用いて、太陽電池アレイ内の温度分布を把握する実施形態を示したものである。太陽電池アレイの動作温度と日射量は、PVアレイ温度演算部PVアレイ日射演算部10bにおいて上述の手順で計算される。算出された太陽電池アレイの動作温度、日射量と気温計5によって計測された気温から、例えば、式によって太陽電池アレイに掛かる風速を求めることができる。T’TA2×p’-2...ここで、A:設置方式できまる係数1、B:設置方式できまる係数2、TA:気温、Va:風速である。例えば、JISC8907の規格においては、架台設置型においてA46、B041である。式の計算は、PVアレイ内の風速演算部によって行われる。ここで求まったVa:風速とPVアレイを設置する架台の構造情報12と風向計9において計測された風向から、PVアレイ内の風速分布演算部13において、乱流解析を用いて、PVアレイ内の風速分布を求める。乱流解析の一例としては、レイノルズ平均とよばれる平均操作に基づく方法とLargeEddySimulationがあり、どちらも一般的な解析手法であり、これらの解析により、容易にPVアレイ内の風速分布が求まる。最後に、PVアレイ内の風速分布をメッシュ分割し、メッシュ毎に求まるVaを式10に代入すると、アレイ内の動作温度の分布に変化する。図5は、求めた太陽電池アレイの動作温度と日射計7において計測した日射量、気温と風向の計測値のみを用いて、太陽電池アレイ内の温度分布を把握する実施形態を示したものである。太陽電池アレイ内の温度分布の算出方法は、図4と同様であるが、日射量は、演算によって求まったものではなく、計測器によって得られたという点で図4と異なる。また、乱流解析前の太陽電池アレイに掛かる風速を求める段階にて活用する太陽電池アレイの動作温度について、式から算出されたものではなく、図3に示すような温度センサをアレイ単位に設置して得られる値であっても良い。図6は、図5に示した温度分布の把握手法をソフトウェアにした場合の画面を示したものである。まず、図6に示すように、パワーコンディショナ6から取り込んだ直流電流と直流電圧、日射計7、気温計8、風向計9から計測した日射量、気温、風向の値を取り込み、計算ボタンをクリックする。PVアレイ温度演算部10aにおいて計算された太陽電池アレイの動作温度は図6に示す画面に表示され、同時に太陽電池アレイの動作温度T’を式に代入することによって得られる太陽電池アレイ全体に掛かる風速値が表示される。次に、求まった風速と計測から得られた風向きと架台情報を図6に代入し、有限要素法のメッシュ設定を行うことにより、LargeEddySimulationが実行され、太陽電池アレイ内の風速分布が、図6に示すような画面で表示される。最後に、式のVa部分に風速分布を代入することにより、太陽電池アレイ内の温度分布に変換され、図6に表示される。また、算出されたアレイの動作温度を基準として、A:設置方式できまる係数1もしくは、B:設置方式できまる係数2にフィードバックし、再設定することによって、より精度の高い温度分布が得られる。