空調室内機の側面に取り付けられる金具本体と、金具本体の上端から屈曲されて水平に延びる水平取付片並びに該水平取付片の先端を折曲した折曲片とで構成され、折曲片から水平取付片の中央に至る吊りボルトの取付用切欠溝が形成され、取付用切欠溝に吊りボルトが取り付けられている空調室内機用の取付金具に装着するための脱落防止金具であって、取付金具に装着された時に取付用切欠溝を閉塞する垂直片と、垂直片の両端から同方向に延出された水平片と、両水平片の先端から垂直片に向け、前記取付用切欠溝に合わせて形成され、取付金具に装着された時に前記取付用切欠溝と重なり合って吊りボルトの挿通空間を構成する固定用切欠溝と、一方の水平片に設けられ、該水平片から垂直片に向って切り起こされ、取付金具に装着された時にその先端が取付金具の折曲片に係合する係合片とで構成されたことを特徴とする脱落防止金具。係合片が設けられている水平片の先端から他方の水平片の先端に向けて屈曲片が形成されており、屈曲片と他方の水平片との間に取付金具の少なくとも水平取付片が通過可能な間隙が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の脱落防止金具。処がこのような空調室内機の設置部分は作業者の手が届きにくい高い天井部分にあって、水平取付片を上下から確実にダブルナット掛けをして固定するという作業が必ずしもなされないこともあり、或いは長期間の間に緩むということもあり、単に、空調室内機の四側面が取付金具によって吊りボルトに係止されているだけということもあった。このような状況で建物に大きな地震が入力すると建物全体が大きく揺れ、水平方向及び垂直方向において天井スラブと空調室内機との間に大きな相対変位と取付部分に大きな力が加わり、前記切欠溝から吊りボルトが外れ、空調室内機が室内に転落するというような事故があった。本発明はこのような従来の問題を解決するためになされたもので、本発明の課題は、たとえダブルナットの緩みや、締め忘れがあったとしてもワンタッチで確実に吊りボルトと取付金具とを固定できる脱落防止金具を提供することにある。本発明の脱落防止金具は、a空調室内機の側面に取り付けられる金具本体と、金具本体の上端から屈曲されて水平に延びる水平取付片並びに該水平取付片の先端を折曲した折曲片とで構成され、折曲片から水平取付片の中央に至る吊りボルトの取付用切欠溝が形成され、取付用切欠溝に吊りボルトが取り付けられている空調室内機用の取付金具に装着するための脱落防止金具であって、b取付金具に装着された時に取付用切欠溝を閉塞する垂直片と、c垂直片の両端から同方向に延出された水平片と、d両水平片の先端から垂直片に向け、前記取付用切欠溝に合わせて形成され、取付金具に装着された時に前記取付用切欠溝と重なり合って吊りボルトの挿通空間を構成する固定用切欠溝と、e一方の水平片に設けられ、該水平片から垂直片に向って切り起こされ、取付金具に装着された時にその先端が取付金具の折曲片に係合する係合片とで構成されたことを特徴とする。請求項2は請求項1の他の例図1~7で、係合片が設けられている水平片の先端から他方の水平片の先端に向けて屈曲片が形成されており、屈曲片と他方の水平片との間に取付金具の少なくとも水平取付片が通過可能な間隙が設けられていることを特徴とする。本発明の脱落防止金具では、取付金具に装着された時に取付用切欠溝を閉塞する垂直片の両端から同方向に水平片が延出され、この水平片に金具本体の取付用切欠溝に合わせて固定用切欠溝が形成されているので、取付金具に取り付けられた吊りボルトは取付金具に装着された時に前記取付用切欠溝と重なり合って吊りボルトの挿通空間内を挿通することになり、しかもその時に係合片が取付金具の折曲片に係合することになるので、如何に大きな地震が入力しても係合片が取付金具の折曲片から外れない限り、脱落防止金具が取付金具から脱落することがなく、従って吊りボルトが取付金具から抜け出ることがない。そして、取付金具に脱落防止金具を装着する時には空調室内機の方向に脱落防止金具を押し込んで係合片を撓ませ、係合片を折曲片に係合するだけでよいので、ワンタッチで取付金具に脱落防止金具を確実に装着することができる。以下、本発明の第1実施例を図1~7に従って説明する。本発明に係る脱落防止金具が適用される取付金具は、空調室内機の側面に装着され、吊りボルトが取り付けられるものである。形状は空調機メーカーによってさまざまなものがあるが、基本的には1枚の金属板をプレス成形のみ或いはこれに折り曲げ加工を併用して形成したもので、空調室内機の側面に取り付けられる金具本体と、金具本体の上端から屈曲されて水平に延びる水平取付片並びに該水平取付片の先端を下向き即ち、金具本体側に折曲した折曲片とで構成され、折曲片から水平取付片の中央に至る吊りボルトの取付用切欠溝が形成されている。折曲片は上記のように空調室内機を装着した場合に通常は下向きに取り付けられるが、勿論、折曲片を上向きに取り付けてもよく、本発明に係る脱落防止金具はその場合でも対応可能である。取付用切欠溝の形状は吊りボルトと空調室内機との位置調整を容易にするために溝奥が溝入口に対して両方向に直角に切り取られたT字状に形成されている。そして、折曲片は吊りボルトに螺着されたナットが脱落しないだけの十分な高さを持っている。脱落防止金具も取付金具同様に1枚の金属板をプレス成形のみ或いはこれに折り曲げ加工を併用して形成したもので、垂直片と、垂直片の両端から同方向に延出した水平片と、水平片の先端から垂直片に向けて形成された固定用切欠溝と、一方の水平片に設けられ、該水平片から垂直片に向って切り起こされ、取付金具に装着された時にその先端が取付金具の折曲片に係合する係合片と、係合片が設けられている水平片の先端から他方の水平片の先端に向けて屈曲された屈曲片とで構成されている。そして、屈曲片と他方の水平片との間には取付金具の少なくとも水平取付片が通過可能な間隙が設けられている。垂直片は長方形でその内のりの高さは、図3及び図6に示すように装着時に折曲片が内側に収納できる高さとなっている。これに対して屈曲片の高さは垂直片に比べて若干低く、上側の水平片との間に取付金具の水平取付片又は折曲片が通過可能な間隙が設けられている。なお、図3のように脱落防止金具内にナットを収納し、取付金具の水平取付片の下面にナットを当接させるような場合には、ナットが収納できる高さにすることになる。上側に位置する一方の水平片は矩形状のもので、その先端から中央に向けて固定用切欠溝が切り欠かれている。固定用切欠溝は図5に示すように開口部から溝奥に向けて次第に幅が狭くなり、溝奥では半円状となっている。一方、下側に位置する反対側の水平片も矩形状のもので、前記上側の水平片より若干長く、その先端は前記水平片の先端に向けて屈曲されている。この屈曲部分が屈曲片である。そしてこの屈曲片の先端から水平片の中央に向けてもう一つの固定用切欠溝が形成されている。固定用切欠溝は図5で平面視、実線で示すように同一形状でもよい。その場合は図2に示すように、下側の水平片の固定用切欠溝がナットより幅が狭く、下側の水平片にナットが当接する。逆に、図5の2点鎖線で示すように上側の水平片側の固定用切欠溝を下側の水平片の固定用切欠溝より幅狭に設け、下側の水平片の固定用切欠溝はナットが十分に嵌り込むだけの大きさとするようにしてもよい。その場合は、図3に示すように上側の水平片の下面にナットが当接するようになる。屈曲片は図3から分かるように、垂直片より若干低く、上側の水平片の先端との間で取付金具の水平取付片又は折曲片が通過可能な間隙が設けられている。係合片は下側の水平片の両側辺部にL形の切り溝が刻設されており、垂直片に向かって切り起こされている。切り起こしの先端と上側の水平片との距離が、折曲片の高さより小さい。該距離が狭いほど取付金具の水平取付片にその先端が近接することになり、屈曲片と協働して脱落防止金具のガタつきを抑制する。また、前記先端と垂直片との間にも少なくとも折曲片が十分嵌り込むだけの間隙が設けられている。しかして、空調室内機を吊りボルトに取り付けるに当っては、図1に示すように空調室内機を天井の所定の高さで保持し、天井スラブから吊下げられた吊りボルトの下端部を空調室内機の側面に取り付けられた金具本体の水平取付片に設けた取付用切欠溝に側方から挿入する。吊りボルトには所定の間隔をあけて上下にナットが螺入されており、水平取付片の挿入は上下のナット間である。勿論、下側のナットだけでも良い。ここでは上下両側のナットを使用する例を示す。この状態で脱落防止金具を水平取付片に対してセットし、次いで水平取付片方向に水平に移動させ、脱落防止金具の隙間に水平取付片を通し、取付用切欠溝と固定用切欠溝とが一致したところで脱落防止金具を空調室内機方向に押し込む。この押し込みに合わせて係合片が折曲片の先端に接触して水平片方向に撓み、折曲片を過ぎたところで係合片の弾性により起き上がり、折曲片に係合する。これによって固定用切欠溝と取付用切欠溝とが重なり合って吊りボルトの周囲を取り囲む挿通空間が形成される。然る後、図3のように取付金具に装着された脱落防止金具の上下両側においてナットを締め或いは下側のナットだけを締め、天井の所定高さ位置に空調室内機を吊設する。この状態で前述のような地震に見舞われ、空調室内機が大きく揺れて吊りボルトが取付金具の取付用切欠溝の開口側に向かって移動しようとしても、吊りボルトが挿通空間内において脱落防止金具の少なくとも固定用切欠溝のいずれかに当接して脱落防止金具を前記取付用切欠溝の開口側に向かって移動させようとするが、この時、係合片が折曲片に当接して脱落防止金具のそれ以上の移動を阻止する。これにより確実に吊りボルトの取付金具からの脱落を確実に防止することができる。次に、その変形例として固定用切欠溝が図5の2点鎖線で示すように下側のナットより幅が大きい場合では、予め、空調室内機を天井の所定の高さに下側のナットで調節しておいて吊りボルトに吊設し、その状態で前述のように脱落防止金具を水平取付片に向かって水平方向に移動させ、取付用切欠溝と固定用切欠溝とが一致したところで空調室内機側に脱落防止金具を押し込むと前述の作用で脱落防止金具が取付金具に装着される。然る後、上側のナットが吊りボルトに螺入されている場合にはこれを締め込んで固定する。このようにすれば脱落防止金具の装着前に空調室内機の高さ設定を完了させておくことが出来より好ましい。この場合、図3ではナットが脱落防止金具内に収納されるようになっているが、勿論、これに限られず、ナットが下側の固定用切欠溝に嵌り込むようにし、下側の水平片からナットの一部が覘くようにしてもよい。次に、図8~10に従って第2実施例を説明する。重複する箇所は煩雑さを避けるため第1実施例の説明を援用する。この場合は、図10に示すように、脱落防止金具に屈曲片を設けない場合である。そして、前述の変形例で示したように、取付金具の水平取付片に吊りボルトを取り付け、少なくとも下側のナットで天井の所定の高さに空調室内機を設置する。この場合は、屈曲片がないので、図8に示すように脱落防止金具の固定用切欠溝と水平取付片の取付用切欠溝とを一致させた状態で空調室内機に向かって脱落防止金具を移動させると前述の作用によりワンタッチで係合片が折曲片に係合し、これによって固定用切欠溝と取付用切欠溝と重なり合って吊りボルトの周囲を取り囲む挿通空間が形成され、装着が完了する。この場合も上下の固定用切欠溝の関係は、同じ形状に切欠されるか、下側の固定用切欠溝がナットを超える幅に形成される点は同じである。これにより、ワンタッチで脱落防止金具が取付金具に装着でき、しかも地震に遭遇しても空調室内機の室内への落下を確実に防止できる。