クーリングパッドを空調室外機の吸込口に設置すること。空調室外機にクーリングパッド等の機器を設置した場合、水は循環させる方式をとり、補給水は蒸発した分だけとする。今まで、空調室外機の効率を高める方法として、水や霧を空調室外機の熱交換フィンに直接かけるか、エリミネーター状の吸水性の悪い、表面積の少ない素材を加工して組み合わせる事で、室外機の吸込温度を下げる方法が一般的である。いずれの方法も、水を掛け流しのため水道代が多くかかり、さらに水道水に含まれるカルシウムやシリカ等により5年ほどで熱交換フィンが白く目詰まりして能力が激減することになった。この発明は、吸水性の良い材質で、表面積を大きく開発したクーリングパッドに水を循環させるシステムのことである。クーリングパッドの形状はハニカム状になっていて、通気性も優れていることから使用した。水や霧を空調室外機の熱交換フィンに直接かけることなく、空調室外機の吸気口に設置する。クーリングパッドを利用することにより、室外機吸込温度が下がり同時に湿度が上がるため冷房能力の向上省エネルギー化が計れる。直接水を掛けないことにより、室外機のフィンの劣化防止を計る。空調室外機の外気取入れ口に設置するため、日陰効果が得られる。水を循環させているためフィンの汚れ防止のフィルター効果が得られる。この装置の最大能力を発揮されるのが、夏季の高温時で、空調装置としてデマンドピーク時と重なるため、多くの施設のデマンド値を下げる効果がある。新設空調室外機の場合は、当初より設置寸法を確保もしくは空調室外機に組み込む。既設の空調室外機の場合は、クーリングパッドの寿命と空調室外機の寿命を考慮して設置する。1台~11台程度のクーリングパッドのグループを作り、そのグループの大きさに合わせた水槽ポンプを用いて水の循環システムを形成する。水槽には蒸発水を補うための補給水を入れる。水槽には、フィルター効果としてのゴミが溜まるため清掃を行う。