太陽電池が発電する直流電力をインバータ部にて交流電力に変換し、商用系統に電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、一次側巻線が複数個設けられ上記商用系統の系統電圧を検出する電圧位相検出用トランスを備え、上記複数個の一次側巻線の接続を変更することで、上記一次巻線に印加される電圧が異なっても上記電圧位相検出用トランスの二次巻線に出力される電圧が同程度の電圧となることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。請求項1に記載の系統連系パワーコンディショナにおいて、上記電圧位相検出用トランスの各相の一次側巻線が複数個設けられ、各相毎に上記複数個の一次側巻線の接続を変更することで、上記一次巻線に印加される電圧が異なっても上記電圧位相検出用トランスの二次巻線に出力される電圧が同程度の電圧となることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。請求項1または請求項2に記載の系統連系パワーコンディショナにおいて、上記商用系統の事故時に上記太陽電池側と上記商用系統との連系を停止させる系統連系保護機能を備え、上記複数個の一次側巻線の接続を変更により、上記電圧位相検出用トランスの巻き数比が、上記系統連系保護機能の試験時は、実運転状態の時より小さくなることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。請求項1~請求項3の何れか一に記載の系統連系パワーコンディショナにおいて、上記商用系統の事故時に上記太陽電池側と上記商用系統との連系を停止させる系統連系保護機能を備え、上記複数個の一次側巻線が、定常運転時には直列に、上記系統連系保護機能の試験時には並列に接続されることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。しかしながら、上記の技術では、近年大容量化が進んでいる太陽光発電は、大容量のパワーコンディショナを400V系の系統に連系されることがあり、上記の構成では、リレー試験用端子に印加する電圧は、系統電圧と同じ電圧を印加する必要があるため、現在市販されているコージェネリレーテスタの試験用電圧は200V系までしか対応できず、また、保守点検業者がよく携帯しているリレー試験機は印加電圧が100V系にしか対応していないため、400V系の系統に連係するパワーコンディショナに搭載される保護継電器の試験を行うことができない。この発明は、上記のような従来の実情に鑑みてなされたものであり、保守点検業者が一般的に携帯している市販の標準リレー試験器が発生できる電圧100V系で400V系等の商用電力系統に連系するパワーコンディショナの保護継電器機能の確認試験を容易に実施し、工場出荷時や現場での竣工検査、保守点検作業時にパワーコンディショナに搭載される保護継電器の試験を容易に実施できる系統連系パワーコンディショナを得ることを目的とする。この発明に係るパワーコンディショナは、太陽電池が発電する直流電力をインバータ部にて交流電力に変換し、商用系統に電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、一次側巻線が複数個設けられ上記商用系統の系統電圧を検出する電圧位相検出用トランスを備え、上記複数個の一次側巻線の接続を変更することで、上記一次巻線に印加される電圧が異なっても上記電圧位相検出用トランスの二次巻線に出力される電圧が同程度の電圧となるものである。この発明によれば、系統電圧を検出する位相検出用トランスの一次側巻線の接続を変えることで、一次巻線に印加される電圧が異なっても二次巻線に出力される電圧が同程度となる電圧位相検出用トランスをパワーコンディショナに設置することで、現在市販されている一般的なリレー試験機を用いてパワーコンディショナに内蔵される保護継電器の試験を実施できるため、近年大容量化が進んでいる太陽光発電で特に400V系等の系統に連系するパワーコンディショナに搭載される保護継電器の動作確認試験を現場での竣工時の点検、保守点検時に容易に実施することができ、また、工場での出荷試験時の保護継電器の試験も市販の標準リレー試験機を用いて実施することが可能となるため、実系統電圧に保護継電器試験機能を搭載するような高価な系統模擬電源設備を購入することなく工場出荷時の試験が実施可能で、パワーコンディショナに搭載される保護継電器の品質検査も実施できるという効果を奏する。実施の形態1.本実施の形態1は、上述した本発明の目的を達成するために、太陽電池が発電する直流電力をインバータにて交流電力に変換し、商用系統へ電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、特に400V系の系統に連系するパワーコンディショナにおいて、現在市販されている標準的なリレー試験機を用いて、パワーコンディショナに搭載される保護継電器の動作試験を実施するため、系統電圧を検出する電圧位相検出用トランスの一次側巻線の接続を工夫することで、一次巻線に印加される電圧が異なっても二次巻線に出力される電圧が同程度の電圧となる電圧位相検出用トランスをパワーコンディショナに設置したものであり、系統電圧を検出する位相検出用トランスの一次側巻線の接続を変えることで、一次巻線に印加される電圧が異なっても二次巻線に出力される電圧が同程度となる電圧位相検出用トランスをパワーコンディショナに設置することで、現在市販されている一般的なリレー試験機を用いてパワーコンディショナに内蔵される保護継電器の試験を実施できるため、近年大容量化が進んでいる太陽光発電で特に400V系の系統に連系するパワーコンディショナに搭載される保護継電器の動作確認試験を現場での竣工時の点検、保守点検時に容易に実施することができ、また、工場での出荷試験時の保護継電器の試験も市販の標準リレー試験機を用いて実施することが可能となるため、実系統電圧に保護継電器試験機能を搭載するような高価な系統模擬電源設備を購入することなく工場出荷時の試験が実施可能で、パワーコンディショナに搭載される保護継電器の品質検査も実施できるものである。以下に図面を参照して、この発明にかかる系統連系パワーコンディショナの好適な実施の形態1を詳細に説明する。図1に示すように、系統連系パワーコンディショナ以降、単にパワーコンディショナと記す1は、直流電力を発電する太陽電池2と、50Hz或いは60Hzの商用系統電源3との間に配置される。商用系統電源3は、単相3線式、または三相3線式の配電系統である。パワーコンディショナ1は、太陽電池2の電圧を昇圧するための昇圧部4昇圧部が無い場合もある、太陽電池2が発電する直流電力を交流電力に変換するインバータ部5から構成され、インバータ部5の出力にはフィルタ部6がおかれ、インバータの出力電流波形を滑らかにする。制御回路7は、太陽電池の電圧Vs、電流センサ8で検出される太陽電池電流Isより太陽電池の電力を演算し、電圧位相検出トランス9により、商用系統電源3の電圧と位相を検出し、系統電源の位相に同期した電流を出力する。電圧位相検出トランス9には、短絡故障時の保護協調用のヒューズ10が設置される。また、系統に異常が発生し、系統の電圧、周波数が異常になったことを検出するための保護継電器11がパワーコンディショナ内部に搭載されていて、先の電圧位相検出トランス9を通じて制御回路7が異常を検出してパワーコンディショナ1の出力を停止させ、電磁接触器12を開放し、機械的に系統と解列する。パワーコンディショナ1の交流出力側にはサーキットブレーカ13が設置されていて、万一の内部事故による系統からの過電流の流入を防止している。図2に本実施の形態1に使用する商用系統電源の電圧と位相を検出するためのトランスの巻線形態の一例を示す。トランスの各相の一次巻線は、何れの相も複数個の同一巻線から構成され、各相毎に複数個の巻線を直列接続、並列接続の両方の接続形態にすることが可能となっている。パワーコンディショナが実運転状態の時はトランスの一次巻線を図3のように直列に接続し一次側の巻き数を増やしてトランスの巻き数比を大きくする。一方、パワーコンディショナ内の保護継電器の試験を実施するときは、図4に示すようにトランスの一次巻線を全て並列に接続し、巻き数比を小さくする。したがってトランスの一次側に印加される電圧が大きいときは一次側巻線を直列接続にし、一次側に印加される電圧が小さいときは一次側巻線を並列接続にして二次側の誘起電圧がほとんど変わらないようにすることが可能となる。電圧位相検出トランスを直列接続、並列接続にする方法は、一次側巻線を端子台に設け、配線で接続したり、リレーなどを用いて結線を自動的に変えるなどその形態は自由に実施することができる。具体的な一例を以下に説明する。電圧位相検出トランスの一次側巻線を4つの同じ巻線で構成し、直列に接続した時は、二次側との巻き数比を50:1とした場合、一次側巻線を全て並列にした時は巻き数比が12.5:1となる。例えば、系統電圧が400Vの場合、通常のパワーコンディショナ運転時は、電圧位相検出用トランスの一次側巻線を全て直列接続とする。巻線比が50:1なので系統電圧400Vに対して二次側に誘起される電圧は8Vとなる。保護継電器の一つである過電圧継電器OVRの整定値が120実系統電圧が480Vに対しては、トランスの二次側に誘起される電圧すなわち制御回路の検出電圧は9.6Vとなり、制御回路は9.6V以上の電圧を規程時間検出したところで系統過電圧保護としてパワーコンディショナの運転を停止し、連系用電磁開閉器を開放し系統と解列させる。次に、保護継電器の動作を確認するときは、パワーコンディショナは連系運転を停止し、パワーコンディショナ内の制御回路は保護継電器の動作を確認するためのメンテナンスモードに移行させる。メンテナンスモードへの以降は、制御基板上に設けられた切り換えスイッチなどで実施する。この場合、電圧位相検出トランスの一次側巻線を全て並列接続に変更する。実系統電圧の平均値400Vに対してはパワーコンディショナの制御回路の認識値は8Vなので、同じ認識値トランスの二次側が8Vとなる一次側の入力電圧は、巻き数比が12.5:1なので100Vとなる。過電圧継電器OVRの整定値120の機能を試験するためには、リレー試験機からの試験用印加電圧を100Vから徐除に増加させ、120Vを超えたときにパワーコンディショナからOVRを検出したテスト用出力信号を確認することで実施できる。すなわちリレー試験機の出力電圧が120Vのときは、パワーコンディショナの制御回路の検出電圧は電圧位相検出トランスの巻線比が12.5:1なので9.6Vとなり、パワーコンディショナが実際に系統連系運転しているときの制御回路の電圧認識値と一致し、正確な保護継電器の動作試験を行うことが可能となる。以上のように、この発明にかかる系統連系パワーコンディショナは、系統の電圧、位相を検出するトランスの一次側巻線を同一巻線数の複数個の巻線に分割し、直列接続、並列接続を併用することで、通常の系統連系運転時は一次側巻線を直列に接続して使用する。また、保守点検業者が使用している標準的なリレー試験機を用いて、工場出荷時、現場での竣工試験時、保守点検時にパワーコンディショナに搭載される保護継電器の試験を実施するときは、一次巻線を並列に接続して容易に精度よく試験を実施することが可能となる。したがって、実電圧を印加して試験する高価なコージェネ用リレー試験機を用いなくとも、保守点検業者が通常使用している標準のリレー試験機でパワーコンディショナに搭載される保護継電器の試験を実施することができるため、常に品質のよいパワーコンディショナを維持管理して提供できる。また、特に400V系の系統に連系するパワーコンディショナに関しては、現在、実際の系統電圧である400V系の電圧を直接印加できるリレー試験機が市販されていないため、保護継電器機能の確認試験に効果を発揮する。なお、本発明は太陽光発電用パワーコンディショナに限らず、他の系統に連系する電力変換装置に流用できることは言うまでもない。なお、各図中同一符号は同一または相当部分を示す。