SASLeaderboard/sas_opposition_exam_data huggingface dataset:
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En una caldera, es muy importante el fraccionamiento de potencia para la producción de calor; el tipo de regulación del quemador depende de la Potencia (P) de la caldera. Así, para una de P ≤ 70 kW, ¿qué regulación debe de tener?
Opciones:
Modulante.
Una marcha (todo/nada).
Dos marchas (todo/poco/nada).
Ninguna respuesta es correcta.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Dentro de las presiones en un equipo, ¿qué definición es correcta para Presión máxima de servicio (Pms)?
Opciones:
Aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia. Corresponde a la mayor presión efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato durante la prueba de presión.
La presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o instalación.
La presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión.
La presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Cuál es la principal diferencia entre un Sistema de Cogeneración y un Sistema de Trigeneración?
Opciones:
La generación simultánea en un proceso de energía térmica útil (calor ú til), eléctrica y/o mecánica y frio.
La generación simultánea en un proceso de energía térmica útil (calor útil) y eléctrica y/o mecánica.
La generación simultánea en un proceso de energía térmica útil (calor útil), eléctrica y/o mecánica y aire.
Ninguna respuesta es correcta.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En un hospital, es primordial la Eficiencia Energética de las instalaciones de calefacción, refrigeración y ACS en edificios; para ello se usan los ratios energéticos. ¿Cómo se define el Rendimiento Estacional Anual Corregido?
Opciones:
REAc = Eu/Es, donde Eu es Energía térmica útil enviada al edificio y Es es la Energía suministrada a la central térmica por cada uno de los tipos de energía utilizados.
REAc = REA/Ke, donde REA es el rendimiento estacional anual y Ke es coeficiente de emisiones, que depende del tipo de energía suministrada.
REAc = REA/Ke, donde REA es el rendimiento estacional anual y Ke es coeficiente de emisiones del combustible utilizado.
REAc = REA/Ke, donde REA es el rendimiento estacional anual y Ke es coeficiente de emisiones de la electricidad.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En un bloque quirúrgico (BQ), ¿cuál será la presión sonora máxima, según la norma UNE 100713?
Opciones:
40 dB(A) para toda el área del BQ excepto para sala despertar, en la que se fija en 40 dB(A).
35 dB(A) para toda el área del BQ excepto para sala despertar, en la que se fija en 40 dB(A).
40 dB(A) para toda el área del BQ excepto para sala despertar, en la que se fija en 35 dB(A).
30 dB(A) para toda el área del BQ excepto para sala despertar, en la que se fija en 35 dB(A).
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: La esterilización se define como el proceso mediante el cu al se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie. Los mecanismos de acción de los principales agentes esterilizantes son la muerte por calor, por agentes químicos y por radiación. En el caso de muerte por calor, señale qué definición es la correcta:
Opciones:
La muerte se puede producir mediante oxidación química y alquilación.
La muerte se lleva a cabo mediante la luz ultravioleta y la radiación ionizante.
La muerte se puede producir mediante coagulación y oxidación.
La muerte de puede producir mediante gas plasma.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El límite de dosis efectiva de radiaciones ionizantes para los miembros del público será de:
Opciones:
1 mSv por año oficial.
5 mSv por año oficial.
10 mSv promedio durante cinco años oficiales consecutivos.
La reglamentación de referencia solo contempla límite de dosis efectiva para profesionales expuesto a radiaciones ionizantes.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción, cuando se destine a valorización, será inferior a:
Opciones:
3 meses.
6 meses.
1 año.
2 años.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Un Hospital dispone de un depósito interior de 750 litros de gasoil. ¿Qué documentación deberá presentar el centro ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, conforme a la reglamentación de aplicación?
Opciones:
Proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente, así como certificado firmado por un instalador de productos petrolíferos líquidos de la empresa instaladora de la obra.
Proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente.
Documento (memoria y croquis) en el que se describa y detalle la instalación, y certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente, responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por un instalador de productos petrolíferos líquidos de la empresa instaladora de la obra.
Queda excluido del trámite de presentación de documentación, pero cumpliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El actual Reglamento del Parlamento Europeo sobre productos sanitarios, establece como aspecto clave la creación de una base de datos europea sobre productos sanitarios. ¿Cuál es esta base de datos?
Opciones:
GMDN.
EUDAMED.
ECRI.
UDI.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Se realizará la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos de la instalación, y se mantendrán actualizados los historiales dosimétricos correspondientes. ¿Con qué periodicidad se determinará la dosis recibida por los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes?
Opciones:
Mensual.
Semestral.
Anual.
Trienal.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En condiciones normales y cuando se destine a eliminación, ¿qué tiempo máximo puede estar almacenado un residuo peligroso de origen sanitario?
Opciones:
3 meses.
6 meses.
1 año.
2 años.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El sistema de archivo documental para almacenar la documentación generada por un producto sanitario implantable, se mantendrá a disposición de las autoridades competentes, como mínimo, durante un periodo de:
Opciones:
3 años.
5 años.
10 años.
15 años.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El mantenimiento preventivo de los aparatos elevadores de un Hospital se realizará conforme a reglamentación vigente, como mínimo, con periodicidad:
Opciones:
Semanal.
Quincenal.
Mensual.
Trimestral.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Qué plazo máximo de subsanación tiene un defecto grave identificado en la inspección reglamentaria de un ascensor?
Opciones:
Inmediato.
3 meses.
6 meses.
1 año.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El valor paramétrico de Legionella spp.  en los grifos de las estancias y salas asistenciales de una Unidad de Quemados, según los criterios técnico- sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, actualmente vigente, es de:
Opciones:
No detectable en 1 litro.
10 UFC en 1 litro.
50 UFC en 1 litro.
100 UFC en 1 litro.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En el almacén de gases medicinales de un Hospital, ¿qué distancia mínima, sin muro de separación, debe haber entre las botellas de gases inflamables y otros gases?
Opciones:
El almacenamiento de botellas de gases inflamables debe ser totalmente independiente del resto de gases.
3 m.
6 m.
10 m.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Con que periodicidad mínima se debe realizar el mantenimiento de las instalaciones criogénicas, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control, conforme a las condiciones de operación e instrucciones del fabricante, así como al reglamento de referencia?
Opciones:
Semestral.
Anual.
Bianual.
Solo son preceptivas las inspecciones periódicas reglamentarias.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Cómo se clasifican actualmente los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, en función de sus riesgos y para mejorar la seguridad de los pacientes, según la reglamentación europea sobre este tipo de productos?
Opciones:
I, IIa, IIb y III.
A y B.
A, B, C y D.
GMDN.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Qué nivel de ruido suman dos fuentes iguales con 55 dBA?
Opciones:
55 dBA.
58 dBA.
110 dBA.
113 dBA.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Cuántos extintores deben tener, como mínimo, un almacén de gases medicinales de categoría 1, según la instrucción técnica complementaria de referencia y aplicación?
Opciones:
1 extintor de eficacia 89B.
2 extintores de eficacia 89B.
3 extintores de eficacia 89B.
4 extintores de eficacia 144B.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El depósito criogénico que suministra oxígeno medicinal a un Hospital es propiedad de la compañía suministradora. ¿Quién solicita la realización de las inspecciones periódicas que le corresponda reglamentariamente?
Opciones:
El hospital.
Una empresa instaladora de equipos a presión.
La compañía suministradora.
El organismo de control autorizado.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En una instalación de protección contra incendios, ¿cuál es la vida útil de los detectores de incendios?
Opciones:
15 años.
20 años.
La establecida por el fabricante, o 10 años si el fabricante no lo especifica.
Ilimitada, siempre y cuando se realice y registre su correspondiente mantenimiento y verificación conforme al reglamento de referencia.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Las instalaciones petrolíferas de uso propio de gasoil que necesiten proyecto serán sometidas a inspecciones periódicas, realizadas por organismo de control autorizado, consistente, fundamentalmente, en lo siguiente:
Opciones:
Comprobación del cumplimiento, por parte del titular responsable de la instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo de instalación en correspondiente Instrucción Técnica Complementaria de aplicación.
Inspeccionar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación.
Inspeccionar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación, así como verificar la realización de la prueba de estanquidad de depósitos que lo requieran conforme a la Instrucción Técnica Complementaria de referencia.
Este tipo de instalaciones no requieren inspecciones periódicas reglamentarias por parte de organismo de control autorizado.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Los cuartos fríos de la Cocina de un Hospital para el procesado y preparación de productos alimentarios (carnes, pescado, verduras  y otros) estarán equipados con:
Opciones:
Detector de fuga de refrigerante, para evitar la contaminación cruzada con los productos alimentarios.
Puertas isotermas con llave en ambos sentidos, interior y exterior, para evitar la rotura de la cadena de frío durante la fase de preparación.
Aislamiento térmico, el cual se seleccionará y dimensionará para evitar las condensaciones intersticiales y superficiales de carácter no esporádico.
Sistema de desinfección mediante rayos ultravioletas en la zona de trabajo, para evitar la contaminación de los alimentos en elaboración.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Las cámaras frigoríficas de la Cocina de un Hospital, todas con volumen interno superior a 10 m3, destinadas a almacenamiento de alimentos perecederos, algunos de ellos no envasados herméticamente, dispondrán de:
Opciones:
Termómetro sujeto a control metrológico, cuya lectura se llevará a cabo dos veces al día, debiendo la misma registrarse documentalmente.
Termómetro e higrómetro sujetos a control metrológico, cuyas lecturas se llevarán a cabo dos veces al día, debiendo las mismas registrarse documentalmente.
Registradores de temperatura que cumplirán en cuanto a documentación, mantenimiento y control con la normativa vigente de aplicación.
Registradores de temperatura que cumplirán en cuanto a documentación, mantenimiento y control con la normativa vigente de aplicación, así como de higrómetro de fácil lectura y debidamente calibrado.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El punto de interconexión o de terminación de red, de una infraestructura común de telecomunicaciones (ICT), es:
Opciones:
El lugar donde se produce la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT de la edificación.
El lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación.
El lugar donde se produce la unión de las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT de la edificación.
El lugar donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la edificación.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿En cuál de los siguientes equipos electromédicos se puede regular la FiO 2?
Opciones:
Respirador.
Queratómetro.
Desfibrilador externo.
Electroencefalógrafo.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Un facultativo de quirófano, en el desempeño de su trabajo, observa un incidente grave en el equipo de anestesia que está utilizando. ¿Quién debe comunicarlo a la  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios?
Opciones:
El propio facultativo.
El responsable de mantenimiento del equipo de anestesia.
La empresa que suministró el equipo de anestesia al centro.
Solo puede comunicarlo el fabricante del equipo de anestesia.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En un Hospital, ¿qué tipo de instalación radiactiva debe elaborar e implantar un plan de protección física de las instalaciones y materiales nucleares, conforme a la reglamentación de referencia y aplicación?
Opciones:
Radiodiagnóstico.
Radioterapia mediante acelerador médico lineal.
Braquiterapia.
Todas las instalaciones radiactivas.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Con respecto a la preceptiva autorización de vertidos de un Hospital, ¿qué ocurre cuando un vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas y capas subterráneas?
Opciones:
Sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demuestra su inocuidad.
No se puede autorizar, excepto que se adopten medidas de mitigación, control y seguimiento periódico, que no comprometan la salubridad de la red de saneamiento municipal.
Se puede autorizar, temporalmente, si se comprueba posteriormente, a intervalos regulares, la inocuidad de la infiltración o el almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas y capas subterráneas.
En ningún caso, se puede autorizar el vertido, hasta que se elimine totalmente la infiltración o el almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas y capas subterráneas.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: La frecuencia mínima de muestreo de la determinación de Legionella spp.  en los sistemas de agua sanitaria será:
Opciones:
Mensual.
Trimestral.
Semestral.
Anual.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Qué temperatura mínima deben tener los depósitos finales de acumulación de la instalación de agua caliente sanitaria, para el adecuado control de la legionelosis, en condiciones normales de funcionamiento?
Opciones:
55 ºC.
60 ºC.
65 ºC.
70 ºC.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿Qué sistema computerizado se utiliza para la gestión y mantenimiento de equipos electromédicos de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud?
Opciones:
SIGLO.
ECRI.
WEB TÉCNICA.
SIGMA MANSIS.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Conforme a lo establecido en la norma de referencia ISO 14001:2015, los aspectos ambientales significativos de un centro sanitario pueden dar lugar a:
Opciones:
Siempre están asociados a impactos ambientales adversos.
Impactos ambientales planificados, conforme al desempeño ambiental y los riesgos de la organización.
Impactos ambientales beneficiosos.
Impactos ambientales aleatorios, en función de los criterios de evaluación establecidos por la organización.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Los productos sanitarios de un solo uso, reprocesados, únicamente podrán utilizarse en los hospitales:
Opciones:
Conforme al análisis riguroso y las indicaciones oportunas del Servicio de Medicina Preventiva.
No se pueden reprocesar productos sanitarios de un solo uso.
En función de la patología o gravedad del paciente.
En un único paciente y durante un único proceso.
Respuesta correcta: D
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El artículo 31 de la  Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, considera infracción muy grave:
Opciones:
La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector.
La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción registral, o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de éstos sea preceptivo de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria.
No disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en que sean obligatorios.
La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 223/2008, Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06, en una línea subterránea de tensión nominal inferior a 30 kV, la profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, en acera o tierra, no será menor de:
Opciones:
0,50 m.
0,60 m.
0,90 m.
1 m.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: En un hospital se ha instalado un grupo electrógeno de 90 kW de potencia para dar servicio a la lavandería. ¿Con qué periodicidad debe pasar la inspección periódica?
Opciones:
Cada 5 años.
Cada 10 años.
No tiene que pasar inspección periódica al ser la potencia inferior a 100 kW.
Ninguna respuesta es correcta.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según la ITC-BT-47 del Real Decreto 842/2002, los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a:
Opciones:
La suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
La suma de la intensidad a plena carga de todos los motores.
La suma de la intensidad a plena carga de todos los motores multiplicado por el factor de simultaneidad.
La suma de la intensidad a plena carga de todos los motores por el coeficiente de simultaneidad más un 5% de la intensidad a plena carga de todos los motores.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 1027/2007, ¿se permite la climatización de espacios abiertos?
Opciones:
No.
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la utilización de energías renovables o residuales.
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la utilización de energías residuales.
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse previa autorización y siempre que el aire aportado al recinto, por medios mecánicos, sea inferior a 0,22 m³/s.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 1027/2007, el aire interior de calidad media es:
Opciones:
IDA 1.
IDA 2.
IDA 3.
IDA 4.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 1027/2007, ¿cuál de las instalaciones que se indican, requieren sala de máquinas de riesgo alto?
Opciones:
Las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C.
Las que contengan calderas a presión de cualquier tipo.
Las instaladas en bloques de viviendas.
Las instalaciones que superen 70 kW.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 919/2006, ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, las capacidades geométricas totales máximas de almacenamiento de GLP en depósitos en superficie es de:
Opciones:
500 m3.
1.000 m3.
2.000 m3.
5.000 m3.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: ¿En qué grupo de los especificados, se encuentra clasificado el protóxido de nitrógeno, según el Real Decreto 809/2021?
Opciones:
Grupo 1.1.
Grupo 1.2.
Grupo 2.
Grupo 2.1.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 809/2021, los recipientes, los equipos y la estación de descarga para gases inflamables, deben disponer de toma de tierra con resistencia inferior a:
Opciones:
20 ohmios.
15 ohmios.
10 ohmios.
5 ohmios.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 560/2010, ¿es posible que los usuarios se habiliten como empresas mantenedoras para efectuar el mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios?
Opciones:
No, el mantenimiento tiene que ser realizado por una empresa autorizada.
Sí, según el Artículo 16.
No, el mantenimiento tiene que ser realizado por una empresa de inspección.
Ninguna respuesta es correcta.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el Real Decreto 552/2019, en la instrucción IF-14, las instalaciones frigoríficas de nivel 2 que no empleen refrigerantes fluorados se inspeccionarán cada:
Opciones:
10 años.
5 años.
4 años.
Sólo necesitan revisión no inspección.
Respuesta correcta: A
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: El artículo 4 del Real Decreto 552/2019, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, clasifica los refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien, en el grupo:
Opciones:
Grupo de alta seguridad.
Grupo de media seguridad.
Grupo de baja seguridad.
Grupo de elevada seguridad.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) en el Documento Básico SI (seguridad en caso de incendio), ¿cuál es la densidad de ocupación de servicios ambulatorios y de diagnóstico?
Opciones:
2 m2/persona.
5 m2/persona.
10 m2/persona.
15 m2/persona.
Respuesta correcta: C
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Según el CTE en el Documento Básico SI, ¿cuál es la superficie máxima que se permite construir en un área de hospitalización que no tiene una salida directa al exterior seguro y no cuenta con un sistema automático de extinción de incendios?
Opciones:
Inferior a 1.000 m2.
Inferior a 1.500 m2.
Inferior a 2.000 m2.
Inferior a 2.500 m2.
Respuesta correcta: B
Tema: Ingeniero-a Técnico-a
Pregunta: Para limitar el riesgo de exposición de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radón procedente del terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia para el promedio anual de concentración de radón en el interior de los mismos de:
Opciones:
300 Bq/m3.
250 Bq/m3.
350 Bq/m3.
400 Bq/m3.
Respuesta correcta: A