DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1
paragraphs: (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di
proprieta' dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche' di
altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento
delle attivita' dell'Ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso
quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di Enti
pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto pervisto
dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di
concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico
consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere
degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita',
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di
regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova installazione", un impianto
termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un
edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto
termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le
operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo
con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello
previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario,
in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici
dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e
nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilita' posti a carico del proprietario dal presente
regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi
rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme
sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonche' la
risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti
di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di
un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato
ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilita'
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le
condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi
in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai
punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per
il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore,
il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile
impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di
misura utilizzata e' il kW;
s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di
calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la
quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido
termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento
termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la
potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del
focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura
dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma
tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti
i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle
sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura
media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il grado
giorno (GG).
num: Art. 2
paragraphs: (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)
I. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione dei gradi - giorno, indipendentemente dalla
ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi - giorno non
superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi - giorno
maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore
di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi - giorno
maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi
giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella puo' essere
modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi
delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue
successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento
del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il
comune piu' vicino in linea d'aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di
riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul
livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune
con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive
modifiche dell'allegato A.
4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a
quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota
indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di
cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono,
mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette
porzioni del territorio una zona climatica differente da quella
indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA
e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui
sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un
provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta
operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed
alla provincia di appartenenza.
num: Art. 3
paragraphs: (Classificazione generale degli edifici per categorie)
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione
d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi,
case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,
quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita'
similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita'
industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di
culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere consid-
erate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le com-
pete.
num: Art. 4
paragraphs: (Valori massimi della temperatura ambiente)
1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature
dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate
come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare
i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella
categoria E.8;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle
categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che
non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorita'
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui e' in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature piu' elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al
limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il
periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano
temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da
sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe gia' concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di
temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorita'
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende
accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze
della relazione tecnica.
num: Art. 5
paragraphs: (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonche' quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art.
4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,
un "rendimento globale medio stagionale", definito al successivo
comma 2, non inferiore al seguente valore:
η g = (65 + 3 log P(n)%
dove log P(n) e'il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto termico
e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile
per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed e' calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si
considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio
stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi
stagionali: - rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le
metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che
il "rendimento di produzione medio stagionale" definito come il
rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete
di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo
annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
η p = (77 + 3 log P(n)%
per il significato di log P(n) e per il fattore di conversione
dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato al
commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve
essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla
ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di sostituzione
di generatore di calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la
limitata disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per
le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di
calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore
vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralita' di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di
un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la
temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino
allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico
ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti
di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unita' immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali.
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle
contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali
gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici
in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi
ultimi, e' prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto
all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di
tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure
apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali
tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso i generatori
di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta
normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI
7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione
deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento
medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di
cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di
distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere
installate e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato
B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve
essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di
quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature
diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), e' prescritto che l'impianto termico per la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a
zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in
relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di
cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai
sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di
natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o
di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilita' del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica,
per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da
ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia o assimilate e' determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza
le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o
di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto
della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da otto a
dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato
oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso
l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di
energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche
di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette
categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di
progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista
dal valutare la possibilita' al ricorso ad altre tecnologie
d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assim- ilate, da lui
ritenute valide.
num: Art. 6
paragraphs: (Rendimento minimo dei generatori di calore)
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono
avere un "rendimento termico utile" ed i generatori di calore ad aria
calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai
rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di
lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
num: Art. 7
paragraphs: (Termoregolazione e contabilizzazione)
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo
previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale
del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di
calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un
gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori
sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve
essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della
temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a ± 2°C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere dotato di un programmatore che consenta la
regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in
ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e
funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della
temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati,
anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono
essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da
una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente con
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali
di una unita' immobiliare per effetto degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni e' oppurtuna l'installazione di dispositivi
per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi e'
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti
commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed e' prescritta nei casi in cui la
somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del
periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve
essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1
dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la
valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni
deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu' generatori
di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera
automatica in base al carico termico dell'utenza.
num: Art. 8
paragraphs: Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale e' la
quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un
anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al
valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una
stagione di riscaldamento il cui periodo e' convenzionalmente
fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'articolo
9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione dell'effettivo
periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale di cui al
precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi giorno
della localita'. L'unita' di misura utilizzata e' il kj/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,
in termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso
i vettori energetici,
- dell'energia solare fornita all'edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti
al metabolismo degli abitanti, all' uso della cucina, agli
elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata all'umidita',
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno
energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato,
basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che
tiene conto,
in termini di apporti;
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso
i vettori energetici,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata all'umidita',
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che
saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano
fissati in conformita' di quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le
metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al
seguente valore limite:
FENlim = [(Cd+0,34n) - ku (0,01 I/dTm+a/dTm)] 86,4/ηg
La predetta formula non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve
esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di
detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di
seguito elencato:
Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 °C, calcolato secondo le
indicazioni dell'art. 8, comma 6; fo on
n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio
nelle 24 ore), espresso in h-1 ;
0.34= costante, dimensionata in W h/m3 °C, che esprime il
prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densita';
I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media
mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2 , la media e' estesa a
tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di
riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori
saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm= differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i
valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01= valore convenzionale, espresso in m-1 , della superficie ad
assorbimento totale dell'energia solare per unita' di volume
riscaldato;
a= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m(elevato
3), fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3;
ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformita' a
quanto indicato nelle norme ecniche UNI di cui al comma 3;
86.4= migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante
di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi
nella formula) a kJ/m3 GG (dimensione del FEN);
η g = valore del rendimento globale medio stagionale definito
all'art. 5 comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero
dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e' convenzionalmente
fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano
ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria
imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla
destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali
di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n e'
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore
a 10.000 m3 , nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato
di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato per climatizzazione invernale, dovra' essere calcolato
mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potra' essere variata, anche in
relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
num: Art. 9
paragraphs: (Limiti di esercizio degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale
degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura
fissati dall'articolo 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti
limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non
superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di
riscaldamento in due o piu' sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F
deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun
giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione
del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di
attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a
scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad
alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a
piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui
ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti
casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente
alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attivita';
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di
circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle
deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici
e sanitari, nonche' al fine di mantenere la temperatura dell'acqua
nel circuito primario al valore necessario a garantire il
funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati
di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento
della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in
esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato
e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti
pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati
di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita'
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema
di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita'
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco
delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unita' immobiliari dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita'
dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio
energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al
raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal
presente regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad
attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla
lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condominio o
locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita' competenti di
cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie
spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove
questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad
esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di
una pluralita' di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti
di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
num: Art. 10
paragraphs: (Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici)
1. In deroga a quanto previsto dall'art.9, i sindaci, su conforme
delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
num: Art. 11
paragraphs: (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi)
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1
comma 1, o per esso a un terzo, aventi i requisiti definiti alla
lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita'
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita'
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico
ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale
superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano
destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od
esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei
requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei
costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' Europee, oppure
mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN
29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e
CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo
indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza
sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" prescritto
dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico appone la firma sul "libretto di centrale" o
sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per accettazione della
funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici e' tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata
giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo
all'occupante l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti
di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso
i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di
impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per
i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46.
La figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto
cui e' affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che
l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilita' di
cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il
"libretto di impianto" prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a
35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme
all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con
potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un
"libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente
regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di
cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di
calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i
requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n.
46. La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di
cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno,
normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori
di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno
con periodicita' biennale per i generatori di calore con potenza
nominale inferiore, ferma reatando la periodicita' almeno annuale
delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di
generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della
potenza termica del focolare, in confomita' a norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un
punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
al punto 2 dell'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a tre
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere
ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14
e' prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
+---------------------+-------------------+
 potenza nominale termini 
+---------------------+-------------------+
 entro il 30 
 350 kW e oltre settembre 1994 
+---------------------+-------------------+
 inferiore a 350 kW 
 per zone climatiche entro il 30 
 E, F settembre 1995 
+---------------------+-------------------+
 inferiore a 350 kW 
 per le restanti zone entro il 30 
 climatiche settembre 1996 
+---------------------+-------------------+
I generatori di calore installati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le
operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di
manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a
partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono
comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle
lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di
macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e
sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di
cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al
servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,
devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo
la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per
gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre alla descrizione
dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a
verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in conformita'
alle leggi vigenti, la periodicita' prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad
eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterra'
alle relative disposizioni gia' previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni
con piu' di quarantamila abitanti e le provincie per la restante
parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad
accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio
dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di
cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti
a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, fornisce
agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui ai
commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con proprio
provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA,
stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano,
entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, con firma autenticata e con connessa assunzione di
responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora
ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita' delle
dichiarazioni pervenute, devono altresi' provvedere per tutti gli
impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui
sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase
transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due
anni per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350
kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza
inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unita' immobiliari.
num: Art. 12
paragraphs: (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto
dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle
normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dell'articolo 8,
comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni
caso, a decorrere dal 1 agosto 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.