DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Giugno 1977, n. 1052
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: Definizioni
Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373.
Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della
legge.
Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge.
Prototipo: modello di un apparecchio.
Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo sviluppo dello stesso
prototipo.
Potenza termica al focolare: potenza termica massima che puo'
essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione ed
espressa in kcal/h o in W.
Nel caso di impianti che prevedono la produzione del calore con
piu' generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma
delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori.
Modifica di impianto: interventi sull'impianto che ne portano la
potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella
installata alla data di entrata in vigore del regolamento.
Ristrutturazione di edificio esistente: intervento che comporta
l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere
preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti
parti dell'edificio:
muri di tamponamento;
solai di sottotetto o copertura;
pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che comporta
un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 per
cento.
num: Art. 2.
paragraphs: Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli edifici pubblici e privati adibiti a
residenze e assimilabili, a uffici e assimilabili, a ospedali,
cliniche o case di cura e assimilabili, ad attivita' ricreative,
associative o di culto e assimilabili, ad attivita' commerciali e
assimilabili, ad attivita' sportive e assimilabili, ad attivita'
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, secondo la
classificazione prevista dal successivo art. 3.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenente a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.
Le disposizioni contenute nel regolamento si riferiscono unicamente
al comportamento termico degli edifici durante il periodo del
riscaldamento.
num: Art. 3.
paragraphs: Classificazione generale degli edifici per categorie
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, luoghi di ricovero per minori e
anziani, collegi, conventi, case di pena, caserme.
E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,
quali case per vacanze, fine settimana e simili.
E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari.
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita'
industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili.
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto
e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo.
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali
negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni.
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili.
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili.
num: Art. 4.
paragraphs: Oggetto di omologazione
Sono soggetti ad omologazione:
A) Componenti degli impianti di produzione di calore:
a) Bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o
misto,
b) Generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di
olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile
liquido, gassoso, solido o misto).
c) Gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con
combustibile liquido, gassoso, solido o misto.
B) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:
a) Corpi scaldanti quali: radiatori, piastre radianti,
convettori, strisce radianti, ventilconvettori, aerotermi.
b) Gruppi di termoventilazione.
c) Scambiatori di calore.
d) Pompe di circolazione.
C) Apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione
del calore, quali: valvole miscelatrici, termoregolatori d'ambiente,
valvole di zona, valvole termostatiche, apparecchiature di
regolazione termostatica centrale, apparecchi di contabilizzazione
dell'energia termica.
num: Art. 5.
paragraphs: Domande e rilascio di omologazione
Ai fini dell'omologazione dei componenti e delle apparecchiature di
cui all'art. 4 le ditte interessate devono inoltrare domanda
all'A.N.C.C. precisando:
1) il marchio di fabbrica e la sigla di identificazione che
individua univocamente le caratteristiche funzionali del componente o
della apparecchiatura;
2) un disegno d'assieme con l'indicazione delle dimensioni e dei
materiali utilizzati;
3) le prestazioni garantite e in particolare:
a) per i componenti degli impianti di produzione di calore:
rendimento alla potenza termica dichiarata;
b) per i componenti degli impianti di utilizzazione del calore:
resa termica;
c) per le apparecchiature di regolazione: la tolleranza;
4) descrizione del funzionamento;
5) indicazione delle prove e dei controlli eseguiti sui
componenti nel corso e al termine della loro fabbricazione;
6) indicazione del laboratorio scelto fra quelli di cui all'art.
6, presso il quale si propone di far eseguire le prove e i controlli
di omologazione.
L'A.N.C.C. procede al rilascio dell'omologazione in seguito al
risultato e alla certificazione delle prove e dei controlli da essa
eseguiti.
L'A.N.C.C. e' tenuta a pronunciarsi sulla domanda di omologazione
entro centoventi giorni dalla presentazione della stessa.
Le tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di
omologazione sono fissate dal consiglio d'amministrazione
dell'A.N.C.C. ed approvate con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per il lavoro
e la previdenza sociale e per il tesoro.
num: Art. 6.
paragraphs: Laboratori per le prove e i controlli di omologazione
Le prove e i controlli di omologazione devono essere eseguiti, di
norma, presso i laboratori dell'A.N.C.C., ovvero con la
partecipazione di un tecnico della A.N.C.C. presso i laboratori di
istituti universitari o presso il laboratorio della stazione
sperimentale per i combustibili.
L'idoneita' dei laboratori di istituti universitari e del
laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili a
procedere alle prove ed ai controlli di omologazione, deve risultare
da una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da rilasciarsi previo esame degli elementi di
giudizio forniti da detti laboratori e degli accertamenti dal
Ministero ritenuti necessari. Della predetta dichiarazione viene data
comunicazione all'A.N.C.C.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sentita una commissione composta da un rappresentante
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e da un
rappresentante dell'A.N.C.C., possono, ove se ne riscontri la
necessita', essere riconosciuti idonei all'effettuazione delle prove
e dei controlli di omologazione, che saranno condotti e realizzati
esclusivamente da personale tecnico della A.N.C.C., i laboratori di
qualificate aziende produttrici di componenti ed apparecchiature o,
per specifiche esigenze, altri laboratori. A tal fine deve essere
inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato una domanda corredata da una descrizione dettagliata
delle apparecchiature disponibili per l'effettuazione delle prove e
dei controlli stabiliti dalle norme di omologazione. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva la
facolta' di effettuare, in ogni tempo, gli accertamenti e le
verifiche per riscontrare l'idoneita' delle apparecchiature dei
predetti laboratori.
Un rappresentante del richiedente puo' presenziare, ove ne faccia
domanda, alle prove ed ai controlli di omologazione in qualunque sede
siano svolte.
num: Art. 7.
paragraphs: Temperature di progetto
La temperatura di progetto dell'aria esterna da adottare per il
dimensionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di cui
all'art. 1 della legge, deve essere quella indicata dall'allegato 1.
Gli impianti per il riscaldamento di locali appartenenti a edifici
classificati E. 3 ed E. 6 (1) possono essere dimensionati per fornire
una temperatura dell'aria superiore a 20 °C. In tal caso, nella
relazione tecnica da presentare alle autorita' comunali la
temperatura dell'aria prescelta deve essere giustificata con elementi
di carattere oggettivo.
num: Art. 8.
paragraphs: Temperatura di esercizio
Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di
riscaldamento, la temperatura dell'aria negli ambienti degli edifici
non deve superare i 20 °C, + 1 °C di tolleranza. Negli ambienti per i
quali e' ammessa una temperatura maggiore in base a quanto disposto
dall'art. 7, su tale temperatura e' ammessa la stessa tolleranza di +
1 °C.
Il mantenimento della temperatura di esercizio entro i limiti
stabiliti deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportano
spreco di energia.
La temperatura dell'aria all'interno dei singoli ambienti va
misurata nella parte centrale dell'ambiente, ad una altezza di m 1,50
dal pavimento ed in modo che l'elemento sensibile dello strumento di
misura sia schermato dall'influenza di ogni notevole effetto
radiante.
In caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o locatorio
puo' richiedere che, a cura della autorita' comunale competente, sia
verificata la temperatura negli ambienti di sua proprieta' o che ha
in locazione e comunque nelle parti comuni.
num: Art. 9.
paragraphs: Impianti da installare e installati: modalita' di regolazione per il
mantenimento della temperatura di esercizio
Negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari, qualora
ciascuna di esse sia dotata di un dispositivo di regolazione della
temperatura dell'ambiente e di un sistema di contabilizzazione
dell'energia termica, e negli edifici appartenenti alle categorie E.
4, E. 5 e E. 6 dotati di regolazione della temperatura dell'ambiente,
tale equipaggiamento e' considerato sostitutivo di quanto prescritto
agli articoli 5 e 6 della legge.
Gli impianti di riscaldamento funzionanti a tutta aria e quelli
funzionanti a vapore impiegato come fluido vettore sono ugualmente
esonerati dalla prescrizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge,
purche' siano dotati di altro dispositivo atto a mantenere la
temperatura degli ambienti nei limiti previsti dalla legge.
Nel caso di impianti da installare, in edifici di nuova costruzione
ed aventi potenza termica al focolare superiore a 300.000 kcal/h
(348.000 W), anche quando l'impianto sia destinato soltanto al
riscaldamento degli ambienti o soltanto alla produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, tale potenza deve essere ripartita
almeno su due generatori di calore.
Negli edifici nuovi o da ristrutturare nei quali siano
individuabili parti riferibili a piu' di una delle categorie di cui
all'art. 3, ogni locale o gruppo di locali aventi destinazione
omogenea tra loro deve essere servito da un circuito separato,
soggetto alle disposizioni che lo riguardano.
num: Art. 10.
paragraphs: Termini per l'adeguamento degli impianti gia' installati
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
devono essere attuate entro i termini indicati nella seguente
tabella, che riporta le potenze termiche al focolare espresse in
kcal/h:
Termini Potenza termica
Entro il 30 settembre 1978 . . . . . . . . . . . . . 350.000 e oltre
Entro il 30 settembre 1979 . . . . . . . . . . . . . 250.000 e oltre
Entro il 30 settembre 1980 . . . . . . . . . . . . . 150.000 e oltre
Entro il 22 giugno 1981 . . . . . . . . . . . . . . .100.000 e oltre
num: Art. 11.
paragraphs: Impianti di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da
installare
La temperatura di erogazione dell'acqua calda per usi igienici e
sanitari di cui all'art. 7 della legge si intende misurata nel punto
di immissione nella rete di distribuzione. Su tale temperatura e'
ammessa una tolleranza di piu' + 5 °C.
Come temperatura di erogazione si intende la temperatura media
dell'acqua in uscita dal bollitore, fluente durante l'intervallo di
tempo e con la portata definita dalla norma di omologazione.
Gli impianti termici che prevedono la produzione centralizzata
mediante gli stessi generatori di acqua calda sia per il
riscaldamento degli ambienti che per usi igienici e sanitari devono
essere dimensionati per il solo fabbisogno termico per il
riscaldamento degli ambienti. E' ammesso l'uso di generatori di
potenza maggiore, purche' la loro potenza massima al focolare non sia
superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) e siano dotati di dispositivi
automatici di esclusione della fornitura contemporanea dei due
servizi, che limitino la potenza termica erogabile per il
riscaldamento degli ambienti a quella massima consentita, calcolata
come indicato al successivo art. 14.
Gli impianti centralizzati di riscaldamento di acqua per usi
igienici e sanitari, al servizio di due o piu' appartamenti, devono
essere dotati di contatori divisionali.
num: Art. 12.
paragraphs: Isolamento degli impianti termici da installare
Per gli impianti termici da installare negli edifici di cui
all'art. 1 della legge, tutte le tubazioni, comprese quelle montanti
in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime sono isolate termicamente,
devono essere installate e coibentate, secondo le seguenti modalita':
gli spessori dell'isolante per il coibente di riferimento che abbia
conducibilita' λ di 0,035 kcal/m h °C ovvero di 0,041 W/m °C, devono
avere i valori indicati alla successiva tabella;
nel caso di impiego di materiali isolanti con conducibilita'
termica λ' diversa da λ, si utilizzano gli spessori equivalenti
ricavati mediante la formula (1); i valori λ e λ' a 50 °C (kcal/mh
°C, W/m °C) sono ricavati da certificati di prova rilasciati da
laboratori autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, aumentati del 20%.
Parte di provvedimento in formato grafico
La tabella 2 permette di ricavare direttamente il termine
Parte di provvedimento in formato grafico
i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di
qua dell'isolamento verso l'interno del fabbricato ed i relativi
spessori di isolamento, che risultano dalla tabella 1, vanno
moltiplicati per 0,5;
per le tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne'
all'esterno ne' su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla
tabella I vanno moltiplicati per 0,3;
i materiali coibenti a contatto con le tubazioni devono
presentare stabilita' dimensionale e funzionale alle temperature di
esercizio e per la durata dichiarata dal produttore; devono inoltre
presentare un comportamento al fuoco idoneo, in relazione al loro
inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio,
da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di
laboratorio;
per i canali dell'aria per il riscaldamento degli ambienti, posti
in ambienti non riscaldati, lo spessore dell'isolante per i coibenti
con conducibilita' termica λ= 0,035 (kcal/h m °C) deve essere di 30
mm, nel caso di impiego di materiali isolanti di diversa natura, lo
spessore suddetto va moltiplicato per il rapporto λ'/λ.
La verifica del grado di isolamento degli impianti termici degli
edifici deve essere effettuata attraverso il controllo degli spessori
in opera dei coibenti impiegati.
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
Parte di provvedimento in formato grafico
num: Art. 13.
paragraphs: Deposito del progetto
Sono soggetti all'obbligo di depositare presso le autorita'
comunali il progetto corredato della relazione tecnica, da redigere
secondo le modalita' previste dal successivo art. 14, tutti i
committenti di impianti termici costituiti almeno da:
generatori di calore, rete di distribuzione e apparecchi di
utilizzazione, per gli impianti ad acqua od a fluido diatermico;
generatore di aria calda o generatore di acqua calda con
termoventilatore e circuiti di distribuzione, per gli impianti ad
aria.
Il comune, all'atto del ricevimento del progetto, rilascia
attestazione dell'avvenuto deposito, convalidando copia della
documentazione che rimane al proprietario o possessore dell'impianto,
il quale deve esibirla in sede di collaudo o di controllo.
num: Art. 14.
paragraphs: Relazione tecnica inerente l'impianto termico
La relazione tecnica da presentare alle autorita' comunali deve
contenere i seguenti dati:
categoria dell'edificio;
volume V espresso in m3 , definito come nel decreto;
coefficiente volumico Cg espresso in kcal/h °C m3 oppure in W/°C
m3 : valore consentito dalla legge e valore effettivo di progetto,
calcolato quest'ultimo come indicato al successivo art. 21;
potenza termica massima consentita, ricavata dal prodotto Cg•V•
Δt, essendo Δt espresso in °C, definito al successivo art. 21;
potenza termica del generatore, resa al fluido vettore ed
espressa in kcal/h oppure in W;
componenti della centrale termica soggetti ad omologazione della
A.N.C.C.;
descrizione del sistema automatico di regolazione e relative
curve di funzionamento;
schema della rete di distribuzione, completa dei diametri delle
tubazioni e delle sezioni dei canali calcolati e delle
caratteristiche delle pompe e dei ventilatori;
indicazione di un tronchetto flangiato per l'eventuale inserzione
di un contatore d'acqua o di una flangia tarata per la misura della
portata complessiva che attraversa il od i generatori di calore;
indicazione della coibentazione della rete di distribuzione per
il riscaldamento degli ambienti e per i servizi igienici e sanitari
(tipo e spessore della coibentazione);
fabbisogno termico per singolo ambiente, espresso in kcal/h
oppure in W;
indicazione dei componenti dell'impianto di utilizzazione, che
devono risultare omologati dall'A.N.C.C.;
elencazione e descrizione delle caratteristiche dei locali con
particolari esigenze termiche e quindi passibili di deroga rispetto
alla temperatura limite di 20 °C;
giustificazione della potenza termica necessaria per la
produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;
rapporto tra il consumo previsto di combustibile ed il volume V.
Nel caso di sostituzione o di modifica di impianti esistenti, la
relazione tecnica deve contenere la valutazione del consumo di
combustibile solo per gli impianti di potenza termica al focolare
superiore a 100.000 kcal/h (116.000 W).
num: Art. 15.
paragraphs: Collaudo degli impianti
Il collaudo deve verificare la rispondenza dell'impianto realizzato
alle norme di legge e al progetto depositato presso il comune. Devono
essere controllati nei fumi il contenuto di CO2 , l'indice di
fumosita' e la temperatura e, nel caso di impiego di combustibile
gassoso, anche il contenuto di CO. Nel caso in cui l'impianto sia
dotato di termoregolazione centralizzata, devono inoltre essere
rilevati almeno due valori della temperatura del fluido di mandata
dell'impianto a valle della termoregolazione, in relazione ai
rispettivi valori della temperatura esterna durante il collaudo.
Deve inoltre essere verificato che, in periodo medio stagionale e
durante le ore di soleggiamento in giornata serena, la temperatura
nei diversi ambienti dell'edificio non superi quella prevista nel
progetto. I dati rilevati vanno riportati, a cura del collaudatore,
sul libretto di centrale di cui al successivo art. 17.
Il collaudo dell'impianto centralizzato di acqua calda per usi
igienici e sanitari, deve verificare ai fini della legge che la
temperatura dell'acqua nel punto di immissione nella rete di
distribuzione sia conforme al valore fissato all'art. 7 della legge,
con la tolleranza e le modalita' indicate al precedente art. 11.
In occasione dei collaudi di cui sopra devono essere anche
accertati gli spessori e lo stato delle coibentazioni delle tubazioni
e dei canali d'aria dell'impianto.
num: Art. 16.
paragraphs: Manutenzione degli impianti
Gli impianti con potenza termica al focolare superiore a 50.000
kcal/h (58.000 W) devono essere muniti di un libretto di centrale"
(allegato 2), nel quale devono essere registrate le operazioni di
manutenzione e di controllo.
Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto e'
effettuata dall'installatore, dal proprietario o dal conduttore
dell'impianto.
Per gli impianti nuovi 11 libretto e' compilato inizialmente dal
progettista.
Gli elementi da sottoporre a verifica durante la manutenzione sono
i seguenti:
rendimento di combustione;
stato delle coibentazioni accessibili;
stato e taratura delle regolazioni e delle apparecchiature di
controllo.
Il rendimento di combustione e' valutato con una prova termica da
eseguirsi secondo le modalita' indicate nell'allegato 3.
Il rendimento di combustione deve risultare:
a) per gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 15 unita'
percentuali rispetto ai valori di rendimento indicati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del
presente decreto: non inferiore di oltre 5 unita' percentuali
rispetto al valore in sede di omologazione.
Il controllo dell'avvenuta manutenzione deve essere effettuato
almeno ogni tre anni, a cura degli enti locali che potranno anche
avvalersi di altri organismi aventi specifica competenza tecnica.
L'esecuzione della manutenzione dell'impianto, secondo le
disposizioni del regolamento, e' a cura del proprietario
dell'immobile o, nel caso di condominio, dell'amministratore dello
stesso.
Il proprietario deve conservare, insieme al libretto di centrale, i
libretti d'uso e manutenzione forniti dai costruttori dei vari
componenti dell'impianto.
num: Art. 17.
paragraphs: Edifici soggetti alle norme dell'isolamento termico
Sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli
edifici classificati all'art. 3 di nuova costruzione o da
ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto
termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato.
Un edificio e' da considerare "previsto con impianto termico"
quando detto impianto sia richiesto dalla normativa vigente statale o
locale e, in ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda
contemporaneamente alla costruzione o in un secondo tempo.
num: Art. 18.
paragraphs: Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di
riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti.
Nel caso di ristrutturazione di edifici gia' dotati o da dotare di
impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di
un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il
sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, puo' deliberare,
in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione
globale o parziale dei seguenti provvedimenti:
isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti
(porticati);
isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici
trasparenti);
isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
miglioramento della tenuta dei serramenti.
In caso di inserimento dell'impianto di riscaldamento, il
dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del
reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto indicato agli
articoli 7 e 8.
num: Art. 19.
paragraphs: Deposito della documentazione inerente l'isolamento termico
La documentazione che il committente deve depositare presso il
competente ufficio comunale, prima della presentazione della
dichiarazione di inizio lavori, e' costituita da:
piante, sezioni e prospetti del protetto esecutivo, con
l'indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e
spessori), termiche e di stabilita' nel tempo dei materiali isolanti
impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di
isolamento dell'edificio (coefficiente Cd) definito all'art. 21;
documentazione, derivante da accertamenti di laboratorio, che
attesti che i componenti da impiegare nella costruzione che
contengono materiali isolanti ovvero i materiali isolanti da
impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in
relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e
destinazione dell'edificio;
relazione illustrante il calcolo di Cd e Cv di cui al successivo
art. 21, relativi all'edificio, effettuato in base agli spessori ed
alle caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio
dell'aria; devono risultare altresi' nel calcolo le dispersioni delle
strutture isolate e non isolate, nonche' quelle dovute ai ponti
termici.
La documentazione di cui al precedente comma deve essere firmata
dal committente e dal progettista e deve essere sufficiente a
dimostrare la rispondenza del progetto a quanto previsto dal
regolamento.
Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il
committente deve depositare presso lo stesso ufficio comunale una
documentazione relativa alla variante, completa di tutte le
indicazioni atte a dimostrare che anche coll'introduzione delle
modifiche sono state rispettate le prescrizioni della legge. Il
deposito della documentazione deve avvenire contestualmente alla
presentazione del progetto di variante.
Nel caso di ristrutturazione di edifici, la documentazione di cui
al primo comma deve essere presentata prima del rilascio della
relativa licenza edilizia.
num: Art. 20.
paragraphs: Verifiche dell'isolamento termico
Per gli edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza
termica al focolare superiore a 500.000 kcal/h ovvero a 580.000 W,
entro sei mesi dalla data di fine lavori dell'edificio dichiarata dal
committente, l'ufficio comunale competente deve procedere a
verificare la conformita' del progetto e di eventuali varianti a
quanto disposto dalla legge e dal regolamento e la conformita' dei
lavori eseguiti a quanto indicato nel progetto e in eventuali
varianti.
Le verifiche, se effettuate in opera, devono basarsi su controllo
degli spessori e delle caratteristiche dei materiali impiegati per
l'isolamento termico e del loro corretto collocamento, se necessario
anche mediante prelievi realizzati in presenza del committente.
Qualora si rendano disponibili piu' adeguati sistemi di verifica
per le dispersioni termiche di edifici gia' realizzati, gli stessi
potranno essere adottati dai comuni, se omologati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale
metrico.
Per gli altri edifici, la dichiarazione di cui al terzo comma
dell'art. 17 della legge, deve essere presentata insieme alla
dichiarazione di fine lavori, e quest'ultima deve riferirsi anche ai
lavori relativi agli impianti oggetto della legge.
num: Art. 21.
paragraphs: Caratteristica di isolamento termico
La caratteristica di isolamento termico degli edifici, chiamata
coefficiente volumico globale di dispersione termica, viene di
seguito indicata col simbolo Cg. Il coefficiente Cg e' espresso in
chilocalorie per ora, per metro cubo e per grado centigrado (kcal/h
m3 °C) oppure in Watt per metro cubo e per grado centigrado (W/3 °C)
ed e' dato dalla somma di due termini: Cd + Cv, dove:
Cd = rappresenta la potenza termica dispersa per trasmissione per
ogni unita' di volume e per ogni grado centigrado di differenza di
temperatura;
Cv = rappresenta la potenza termica necessaria per il
riscaldamento dell'aria di ricambio per ogni unita' di volume e per
ogni grado centigrado di differenza di temperatura.
Il valore ed non deve superare il valore fissato dai presidenti
delle giunte regionali per ciascun comune delle rispettive regioni in
base a quanto indicato nel decreto.
Il coefficiente Cd dell'edificio si calcola mediante la formula:
dispersioni per trasmissione
dispersioni per trasmissione
Cd = -------------------------------
V•Δt
dove:
V = e' il volume dell'edificio come specificato nel decreto ed
espresso in m3 ;
Δt = e' uguale a ti -te (°C) dove ti e' la temperatura interna
dell'aria pari a 20 °C e te e' la temperatura esterna minima di
progetto indicata nell'allegato 1.
Le dispersioni termiche per trasmissione devono essere calcolate
senza tener conto degli aumenti previsti per l'intermittenza del
funzionamento.
Il valore di Cd in singoli ambienti dell'edificio non deve superare
quanto prescritto nel decreto.
Il coefficiente Cv dell'edificio, relativo alle dispersioni di
calore per rinnovo dell'aria, si calcola come prodotto del numero n
dei ricambi di aria orari, fissato dalle normative vigenti, per 0,35
se espresso in W/m3 °C o per 0,3 se espresso in kcal/h m3 °C. Da tale
valore si detrae il rapporto tra la potenza eventualmente recuperata
con idonee apparecchiature, ed il prodotto del volume per il Δt di
progetto.
Per gli edifici della categoria E.1, n e' assunto convenzionalmente
uguale a 0,5.
Con l'esclusione degli edifici della categoria E.1, l'impiego di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per il rinnovo
dell'aria, quando detto rinnovo avviene mediante ventilazione
meccanica, e' richiesto se la portata d'aria di ricambio G ed il
numero di ore annue di funzionamento M, calcolato in base alla
destinazione dell'edificio ed alla durata del periodo di
riscaldamento indicata nel decreto, sono superiori ai valori fissati
nel decreto stesso. In tali casi il valore di Cv dell'edificio non
deve superare il 50% del valore che si avrebbe senza l'impiego di
dette apparecchiature.
La portata d'aria di ricambio G e' calcolata come prodotto di n• V1
, dove per V1 , si intende il volume di edificio al quale e'
applicata la ventilazione meccanica, espresso in m3 .
num: Art. 22.
paragraphs: Omologazione di componenti e apparecchiature gia' in commercio
I fabbricanti e gli importatori dei componenti e delle
apparecchiature indicati al primo comma dell'art. 4 della legge,
entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, devono
presentare all'A.N.C.C. la domanda di omologazione prevista all'art.
5, per quei componenti e apparecchiature che siano gia' in commercio.
L'A.N.C.C. deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda di omologazione.
num: Art. 23.
paragraphs: Impianti previsti in edifici cui e' gia' stata rilasciata la licenza
edilizia
Agli effetti di quanto stabilito all'art. 6 della legge, per
impianto di produzione di calore destinato al riscaldamento degli
ambienti, gia' installato in edificio esistente alla data di entrata
in vigore del regolamento, si intende anche quello previsto in
edificio al quale alla stessa data e' gia' stata rilasciata licenza
edilizia.
num: Art. 24.
paragraphs: Varianti in corso d'opera
Nel caso di progetto di variante presentato dopo l'entrata in
vigore del regolamento, relativo ad una licenza edilizia rilasciata
prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso, il sindaco,
sentita la commissione edilizia comunale, puo' imporre l'osservanza
delle disposizioni di legge relative all'isolamento termico per la
parte di edificio oggetto della variante o, se i lavori per la
costruzione dell'edificio non sono ancora iniziati, per tutto
l'edificio.
num: Art. 25.
paragraphs: Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.