Oberösterreich: Verordnung der o.ö. Landesregierung, mit der dieO.ö. Schutzraumverordnung geändert wird

num: 1.
paragraphs: Verordnung
der o.ö. Landesregierung vom 26. November 1984, mit der die O.ö. Schutzraumverordnung geändert wird
Auf Grund der §§ 24, 28 und 44 der O.ö. Bauordnung, LGBl. Nr. 35/1976, in der Fassung der O.ö. Bauordnungs-novelle 1983, LGBl. Nr. 82, wird verordnet:
§1
Die O.ö. Schutzraumverordnung, LGBl. Nr. 7/1977, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 83/1978, wird wie folgt geändert:
1.§ 1 Abs. 8 hat zu lauten:
„(8) Beim Neubau von Gebäuden, für den die Ver-pflichtung zur Errichtung von Schutzräumen gemäß § 28 Abs. 2 erster Satz O.ö. Bauordnung nur im ein-geschränkten Umfang besteht, sind wenigstens die für den nachträglichen Ausbau von Schutzräumen erforderlichen trümmersicheren Wände und Decken gemäß § 4 zu errichten; die für die Ausführung des Einganges und nach Erfordernis eines Notausgan-ges gemäß § 5 erforderlichen Öffnungen sind vorzu-sehen."
num: 2.
paragraphs: Dem § 1 Abs. 11 ist folgender Satz anzufügen:„Beim Neubau von Gebäuden, für den die Verpflich-tung zur Errichtung von Schutzräumen gemäß § 28 Abs. 2 erster Satz der O.ö. Bauordnung nur im einge-schränkten Umfang besteht, sind diejenigen Teile der baulichen Maßnahmen gemäß Abs. 7, die erst im Falle des nachträglichen Ausbaues ausgeführt wer-den sollen, strichliert darzustellen."3.Im § 2 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten:„Schutzräume sind der Zweckwidmung des Gebäu-des entsprechend in einem solchen Umfang vorzu-sehen, daß zumindest alle Personen Platz finden, die sich im Regelfall darin länger aufhalten."
Die lit. e, g und h haben zu entfallen; die bisherige lit. f erhält die Bezeichnung „e)". Die neue lit. f hat wie folgt zu lauten:
„f)bei Beherbergungsbetrieben, Geschäftsbauten und sonstigen Bauten für größere Menschen-ansammlungen: Plätze für den voraussichtlich ständigen Personalstand."
4.§ 2 Abs. 2 hat zu entfallen; die bisherigen Absätze „(3)" bis „(8)" erhalten die Bezeichnungen „(2)"
bis „(7)". Außerdem ist im (neuen) § 2 Abs. 3 (bis-her § 2 Abs. 4) das Klammerzitat „(Abs. 3)" auf „(Abs. 2)" zu ändern; im (neuen) § 2 Abs. 6 (bisher § 2 Abs. 7) ist der Ausdruck „Abs. 1 und 2" jeweils durch den Ausdruck „Abs. 1" zu ersetzen.
5.
Im § 2 Abs. 7 sind die Ausdrücke „Abs. 7" durch „Abs. 6" sowie „1 atm" bzw. „0,2 atm" durch „1,01 bar" bzw. „0,202 bar" zu ersetzen.
6.Im § 3 Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten:
„Schutzräume müssen außerhalb des Grundwasser-bereiches angelegt werden, von gefahrbringenden Einbauten, Rohrleitungen, Anlagen und Lagerungen möglichst weit entfernt und gegen die davon ausge-henden Gefahren gesichert sein."
7.Im § 4 Abs. 1 lit. a hat der erste Satz zu lauten:
„Die Wände sind aus Stahlbeton in Ortbeton mit Horizontal- und Vertikalbewehrung gemäß Abs. 3 auszuführen."
8.Im § 4 Abs. 1 lit. b hat der zweite Satz zu lauten:
„Stahl, Stahlbetonfertigteile sowie Kombinationen dieser Baustoffe bzw. Bauteile sind jedoch nur zuläs-sig, wenn ihre Eignung den allgemeinen Anforderun-gen gemäß § 1 entspricht."
9. Im § 4 Abs. 2 sind die Ausdrücke „720 kp/m2" durch
„7,2 kN/m2", „1200 kp/m2" durch „12 kN/m2",
„1440 kp/m2" durch „14,4 kN/m2, im Abs. 4 der Aus-
druck „600 kp/m2" durch „6 kN/m2", im Abs. 5 die
Ausdrücke „1000 kp/m2" durch „10 kN/m2", „1500
kp/m2" durch „15 kN/m2" und im Abs. 7 der Aus-
druck „2000 kp/m2" durch „20 kN/m2" zu ersetzen.
10. Im § 4 Abs. 2 hat in der Rubrik „Baustoff" der Aus-
druck „oder Betonschalungssteine aus B 225, aus-
gefüllt mit Ortbeton B 225," zu entfallen.
11. Im § 4 Abs. 3 erster Satz hat der Ausdruck „und
Wände aus Betonschalungssteinen" zu entfallen.
12. Im § 4 Abs. 5 ist der Klammerausdruck „§ 2 Abs. 7"
durch „§ 2 Abs. 6" zu ersetzen.
13. Im § 4 Abs. 9 hat der zweite Satz zu lauten:
„Beim Neubau von Gebäuden, für den die Ver-pflichtung zur Errichtung
von Schutzräumen gemäß
Seite 2
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, 1.
Stück, Nr. 1
§ 28 Abs. 2 erster Satz der O.ö. Bauordnung nur im eingeschränkten Umfang besteht, sind für die Durch-führungsteile, die zum nachträglichen Ausbau der Schutzräume erforderlich sind, zumindest die ent-sprechenden Aussparungen in den Umfassungsbau-teilen vorzusehen."
14.Im § 5 Abs. 3 zweiter Satz hat der Ausdruck „oder aus Betonschalungssteinen mit bewehrter Ortbetonfüllung" zu entfallen.15.Im § 5 Abs. 4 ist der Ausdruck „1000 kp/m2" durch „10 kN/m2" zu ersetzen.16.§ 5 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten:
„Bei Bauten mit weniger als drei Geschossen über dem Erdboden kann die Anordnung eines Notaus-ganges unterbleiben, wenn höchstens 25 Schutz-raumplätze vorgesehen sind und der Schutzraum außerhalb des Trümmerbereiches anderer Gebäude liegt."
17.§ 5 Abs. 14 hat zu entfallen.18.§ 6 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Der Eingang und ein allfälliger Notausgang des Schutzraumes sind mit Abschlußtüren zu verse-hen. Bei Notausgängen können anstelle von Ab-schlußtüren auch Abschlußklappen verwendet werden."
Die bisherigen Absätze „(1)" bis „(3)" erhalten die Bezeichnungen „(2)" bis „(4)".
19.Die lit. b des § 6 Abs. 2 (neu) hat zu lauten:„b)die Verweisung auf die „Technischen Richt-linien für Luftstoß-Schutzbauten", auf die „Technischen Richtlinien für Schutzstollen" und auf Bild 1 bis 13 sowie Punkt 13.2 und An-hang I und II entfallen."20.Im § 6 Abs. 4 (neu) ist in den Klammerausdrücken „Abs. 6" durch „Abs. 5" und „Abs. 7" durch „Abs. 6" zu ersetzen.21.Im § 8 Abs. 5 ist der Ausdruck „5 bis 10 mm Wassersäule" durch „49 bis 98 Pa" zu ersetzen.22.Im § 11 Abs. 3 hat der zweite Satz zu lauten:„Die Anstriche sind möglichst hell und dauerhaft mit Farben auszuführen, die die Saugfähigkeit der Wand- bzw. Deckenoberfläche nicht beeinträchtigen und keinen erheblichen Dampfdiffusionswiderstand leisten."23.§ 11 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Bei der Verwendung des Schutzraumes für andere Zwecke ist dafür zu sorgen, daß er im Be-darfsfall rasch bezogen werden kann."
24. Im § 12 hat die Überschrift und Abs. 1 zu lauten:
„Schutzraumbau ohne gesetzliche Verpflichtung
(1) Beim Neubau von Gebäuden, für den die Ver-pflichtung zur Errichtung von Schutzräumen gemäß § 28 Abs. 2 O.ö. Bauordnung nicht besteht, gelten für die Ausführung von Schutzräumen die Bestimmungen der §§ 1 bis 11 als Empfehlungen. Für den Ein-bau von Schutzräumen in bestehende Gebäude gel-ten die Bestimmungen der §§ 1 bis 11 als Empfeh-lungen sinngemäß, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist."
25. Im § 14 hat der Abs. 1 zu lauten:
„(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die für Schutzräume jeweils in Betracht kommenden Bestimmungen der O.ö. Bau-verordnung, LGBl. Nr. 63/1976 in der jeweils gelten-den Fassung, auch für Schutzräume."
26.An die Stelle der bisherigen Anlage 2 tritt Anlage 2 in der Fassung, wie sie sich aus der Anlage zu dieser Verordnung ergibt.
§2
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft.
Für die o.ö. Landesregierung:
Winetzhammer
Landesrat
Anlage
Landesgesetzblatt für OberöPterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1 Seite 3
Anlage 2
TECHNISCHE RICHTLINIEN FÜR ABSCHLÜSSE VON SCHUTZRAUMBAUTEN
Herausgegeben vom Bundesministerium für Bauten und Technik, Ausgabe 1984
(Die in Kursivschrift gedruckten Teile dieser Richtlinien erfahren
eine Änderung im Sinne des § 6 Abs. 2
der Verordnung.)
1.Verwendungszweck
Zur Sicherung von Schutzraumbauten sind Abschlüsse aus nicht brennbaren Werkstoffen für Eingänge, Notausgänge und Wanddurchführungen einzubauen. Brandwanddurchbrüche sind ebenfalls durch beson-dere Abschlüsse zu sichern. Art und Anzahl der erforderlichen Abschlüsse sind aus den jeweiligen Techni-schen Richtlinien für Schutzraumbauten *) zu entnehmen.
1.1 Abweichungen von den nachstehenden Richtlinien
erfordern einen gesonderten Nachweis.
2. Gasdichte Abschlußtüren (GT)
2.1 Abmessungen
Zargenlichte ± 2 mm
2.1.1 82,5 x 180 cm
2.1.2 120 x 205 cm
2.1.3 140 x 220 cm
2.1.4 245 x 205 cm
(als einflügelige Tür oder als zweiflügelige Tür mit herausnehmbarem Pfosten) (Bild 1)
2.2 Bauliche Durchbildung
Türkonstruktionen für gasdichte Abschlüsse müssen den nachfolgenden Bedingungen entsprechen.
2.2.1 Türblatt
Das Türblatt muß verwindungssteif, mechanisch ausreichend widerstandsfähig, gasdicht und brandbeständig **) sein. Es muß aus nicht brennbarem Werkstoff bestehen, von beiden Seiten aushebbar und für eine Ersatzlast von 10 kN/m2 bemessen sein. Die Dicke der tragenden Stahlteile muß mindestens 1,5 mm betragen. Die Dicke von Stahlbetontürblättern muß mindestens 10 cm, der Durchmesser der Bewehrungsstäbe mindestens 6 mm betragen. Die für Abschlüsse von Schutzraumbauten verwendeten Werkstoffe müssen den einschlägigen ÖNORMen und dem Verwendungszweck entsprechen.
2.2.2 Zarge
Die Zarge muß eben, verwindungssteif und aus mindestens 4 mm dickem Stahl hergestellt sein. Das Tür-blatt muß mindestens 30 mm allseitig auf die Stahlzarge schlagen.
2.2.3 Türlagerung
Die Türlagerungen (z. B. Bänder) sind aus Stahl von mindestens 50 x 5 mm herzustellen und bei Gastüren mit einer Masse bis 500 kg so auszubilden, daß ein Hub von 30 mm zum Ausheben der Gastür ausreicht. Gastüren über 500 kg Masse sind nach außen aufdrückbar auszubilden.
*) Technische Richtlinien für Grundschutz in Neubauten, Technische Richtlinien für Luftstoß-Schutzbauten, Technische Richtlinien für Schutz-stollen, Technische Richtlinien für die Anordnung mehrerer Schutzräume in einem Raumverband und für Sammelschutzräume. **) Siehe 14.6
Seite 4 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
2.2.4 Verankerung
Für die Anker gelten folgende Mindeststückzahlen und Abmessungen:
Stück Breite Dicke Lange
3 50 4 120
3 50 4 160
2 50 4 70
2 50 4 70
3 50 4 160
2 50 4 70
2 50 4 70
3 50 4 160
3 50 4 70
3 50 4 70
Abmessungen in mm Fertiglichtmaße der Türe gemäß 2.1 82,5 x 180 cm
Längsseiten je
120 x 205 cm Längsseiten je
Schwelle
Sturz
140 x 220 cm Längsseiten je
Schwelle
Sturz
245 x 205 cm Längsseiten je
Schwelle
Sturz
Die an den Zargen angebrachten Abstützelemente (z. B. Nocken) für die Verschlüsse sind mit den Zar-genankern mittelbar oder unmittelbar zu verbinden.
2.2.5 Verschluß
Der Verschluß ist so auszubilden, daß er von innen und außen leicht zu betätigen ist und den Anforderun-gen an Gasdichtheit, Aushebbarkeit der Tür und Widerstandsfähigkeit gegen Feuer auf einfache Weise dauernd genügt. Die Handhabung der Tür soll möglichst nicht schwieriger sein als bei einer gebräuchli-chen Tür. Falls ein oder mehrere Hebel zur Betätigung der Verschlüsse dienen, müssen sie durch Druck von oben in die Verschlußstellen gehen. Die zum Schließen der Gastür erforderliche Kraft darf 300 N nicht überschreiten.
Die Schließstellung des Verschlusses darf sich auch nach langer Benutzungsdauer nicht verändern. Die Tür muß von außen in zwei Positionen (geschlossen und 5 cm geöffnet) versperrbar sein. Der Verschluß muß im geschlossenen Zustand an der Innenseite fixierbar sein'.
Das Ausheben der Gastür bis 500 kg Masse muß nach Betätigung bzw. Entfernung des Verschlusses oder von Teilen desselben von innen und von außen händisch möglich sein. Die Vorrichtung zum Ausheben des Türblattes muß an der Innenseite der Gastür bzw. an der Zarge befestigt sein. Ein zum Ausheben der Tür eingreifender Hebel darf in seiner Länge 1000 mm nicht überschreiten.
Gastüren über 500 kg Masse sind mit einer Aufdrückvorrichtung auszustatten. Die Angriffspunkte für die Aufdrückvorrichtung sind jeweils 25 cm vom oberen und vom unteren Türblattrand anzuordnen. Die Gas-türe muß nach Betätigung bzw. Entfernung des Verschlusses oder von Teilen desselben gegen einen Widerstand von 100 kN 30 cm weit aufgedrückt werden können.
Die zur Betätigung der Ausheb- bzw. Aufdrückvorrichtung notwendige Kraft darf 500 N nicht überschreiten.
2.2.6 Dichtung
In Verbindung mit dem Türblatt sind Dichtungen aus schwer brennbarem, elastischem und alterungsbe-ständigem Material so anzubringen, daß ihre Normallage durch seitlichen Druck oder senkrechten Zug nicht verändert wird. Die elastische Zusammendrückung bei der Verriegelung muß mindestens 2 mm betra-gen. Ein Zerquetschen der Dichtung, d. h. ein Zusammendrücken derselben über das erforderliche elasti-sche Maß hinaus, muß durch rechtzeitiges Anschlagen des Türblattes an die Zarge vermieden werden. Bei Erhitzung darf die Dichtung keine Stoffe abgeben, deren Wirkung einen weiteren Aufenthalt im Schutzraum beeinträchtigt.
2.2.7 Korrosionsschutz
Gasdichte Abschlußtüren sind an allen, nicht mit Beton überdeckten Oberflächen so dauerhaft gegen Kor-rosion zu schützen (z. B. feuerverzinken), daß sie bei geringstmöglichem Instandhaltungsaufwand nach 25 Jahren noch gebrauchsfähig sind. Es dürfen nur solche Anstriche verwendet werden, die bis 200° C auf der Schutzrauminnenseite keine Stof-fe abgeben, deren Wirkung einen weiteren Aufenthalt im Schutzraum beeinträchtigen (z. B. Einbrennlacke).
2.2.8 Einbau
Gasdichte Abschlußtüren müssen nach außen aufgehen und sind kraftschlüssig und dicht einzubauen. Zu diesem Zweck ist der Abschluß vor dem Betonieren der anschließenden Wandteile zu versetzen. Im übri-gen sind die Einbauvorschriften der Hersteller zu beachten.
2.2.9 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1 Seite 5
3. Lotrechte, gasdichte Abschlußklappen (GKL)
Wird bei Notausgängen, Brandwanddurchbrüchen, Sandfiltereinstiegen u. dgl. kein Schutzraumabschluß gemäß 2 eingebaut, so ist eine lotrechte, gasdichte und verschließbare Klappe (GKL) aus nicht brennbarem Werkstoff gemäß den nachstehenden Bestimmungen zu verwenden.
Der äußere Abschluß des Notausganges ist — sofern nicht ein waagrechter Abschluß gemäß 4 in Betracht kommt — gleichfalls durch eine Abschlußklappe gemäß den nachstehenden Bestimmungen herzustellen, wobei Gasdichtheit und Brandbeständigkeit nicht erforderlich sind.
3.1 Abmessungen
Fertiglichtmaß 60 x 80 cm (Bild 1)
3.2 Bauliche Durchbildung
Die Vorschriften gemäß 2.2 gelten sinngemäß. Je Längsseite sind zwei Anker von je 50 x 4 x 70 mm aus-reichend. Die Abschlüsse müssen von beiden Seiten zu öffnen und absperrbar sein (z. B. durch Vorhangschlösser).
3.3 Korrosionsschutz
Die Vorschriften gemäß 2.2.7 gelten sinngemäß.
3.4 Einbau
Die Vorschriften gemäß 2.2.8 gelten sinngemäß. Der untere waagrechte Zargehschenkel soll etwa 40 cm über dem Fußboden liegen.
3.5 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
4. Waagrechte Abschlußklappen für Notausstiege (NAKL)
Für waagrechte Abschlußklappen von Notausgängen (NAKL) gelten die nachstehenden Bestimmungen:
4.1 Abmessungen
Fertiglichtmaß der Abschlußklappe 60 x 60 cm.
4.2 Bauliche Durchbildung
Waagrechte Abschlüsse müssen verwindungssteif, mechanisch ausreichend widerstandsfähig, wasser-dicht und nach unten aufklappbar sein. Sie sind für eine Einzellast von 50 kN zu berechnen und müssen von innen absperrbar sein. Lüftung muß möglich sein. In Verkehrsflächen liegende waagrechte Abschluß-klappen sind so auszubilden, daß sie die Verkehrslasten sicher tragen können. Hinsichtlich der Tragfähig-keitsklassen ist ÖNORM B 5110, Punkt 6, sinngemäß anzuwenden. Die Dicke der tragenden Stahlteile muß mindestens 1,5 mm betragen.
Die Zarge muß eben, verwindungssteif und aus mindestens 4 mm dickem Stahl hergestellt sein. Die Anker sind aus Stahl von mindestens 70 x 50 x 4 mm herzustellen. Je Längsseite sind 2 Anker ausreichend. Der Verschluß ist so auszubilden, daß der Abschluß auch vom Fluchtweg aus geöffnet werden kann (Seil-zug u. dgl.). (Bild 2)
4.3 Hinsichtlich Dichtung, Korrosionsschutz und Einbau gelten die Vorschriften gemäß 2.2.6, 2.2.7 und 2.2.8
sinngemäß.
4.4 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
5.Drucktüren (DT)
Drucktüren müssen aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen, gasdicht sein, entsprechende Wider-standsfähigkeit gegen Luftstoß und Rückprall besitzen und einer kurzzeitigen Beschleunigung standhalten, ohne daß sie selbst oder ihre Einzelteile außer Funktion gesetzt werden.
Nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß werden Drucktüren für die Schutzgrade S9, S3 und S1 un-terschieden. Hiebei werden folgende Anforderungen gestellt:
Schutzgrad S9 Sa S1
(Überdruck) 9 Bar 3 Bar 1 Bar
Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß 2100 kN/m2 600
kN/m2 170 kN/m2
Widerstandsfähigkeit gegen
Rückprall 100 kN/m2 60 kN/m2 20 kN/m2
Beschleunigung 30 g*) 15 g*) 15 g*)
*) g = 10m/sec2
Seite 6
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück,
Nr. 1
Der Luftstoß bzw. der Rückprall sind als gleichmäßig verteilte
Ersatzlasten einzusetzen.
5. 1 Abmessungen
Schutzgrad Zargenlichte
S9 82,5 x 180
120 x 205
S3 82,5 x 180
120 x 205
140 x 220
Si 82,5 x 180
120 x 205 140 x 220
5. 2 5. 2. 1
Bauliche Durchbildung 245 x 205
Türblatt**)
Das Türblatt muß gegen wiederholten Luftstoß und Rückprall
widerstandsfähig sein und danach noch einen gasdichten Abschluß
bilden. Das Türblatt muß aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen
und von beiden Seiten nach außen aushebbar bzw. aufdrückbar sein.
Vorrichtungen zum Ausheben bzw. Aufdrücken des Türblattes müssen vorgesehen werden. Die Dicke der tragenden Stahlteile muß mindestens betragen:
Schutzgrad Dicke der tragenden Teile
Sg 3 mm
S3 3 mm
S1 2,5 mm
Die Dicke von Stahlbetontürblättern muß mindestens 20 cm, der Durchmesser der Bewehrungsstäbe min-destens 8 mm betragen. 5. 2. 2 Zarge
Die Zarge muß verwindungssteif und aus entsprechend dickem Stahl hergestellt sein. Das Türblatt muß mindestens 40 mm allseitig auf die Stahlzarge schlagen.
Schutzgrad Dicke der Zarge
S9 8 mm
S3 8 mm
S1 6 mm
5. 2. 3 Türlagerung
Die Türlagerung (z. B. Türkloben) von Drucktüren mit einer Masse bis 500 kg sind so auszubilden, daß ein Hub von 30 mm zum Ausheben der Drucktür ausreicht. Drucktüren über 500 kg Masse sind nach außen aufdrückbar auszubilden.
5. 2. 4 Verankerung
Für die Anker gelten folgende Mindeststückzahlen und Abmessungen:
Schutzgrad S9
Fertiglichtmaße . Abmessungen in mm
der Tür gemäß 5. 1
Stück Breite Dicke Länge
82,5 x 180 cm
Längsseiten je 3 50 4 175
Schwelle 1 50 4 175
Sturz 1 50 4 175
120 x 205 cm
Längsseiten je 5 40 4 250
Schwelle 1 40 4 250
Sturz 1 40 4 250
Schutzgrad S3
Fertiglichtmaße Abmessungen in mm
der Tür gemäß 5. 1
Stück Breite Dicke Länge
82,5 x 180 cm
Längsseiten je 3 50 4 175
Schwelle 1 50 4 175
Sturz 1 50 4 175
**) Die Brandbeständigkeit des Türblattes einer Drucktüre muß nicht gegeben sein, wenn diese im Zusammenhang mit einer Gastüre eingebaut wird (Schleuse).
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1
Seite 7
Fertiglichtmaße der Tür gemäß 5. 1
120 x 205 cm
Längsseiten je
Schwelle
Sturz
140 x 220 cm
Längsseiten je
Schwelle
Sturz
Fertiglichtmaße der Tür gemäß 5. 1
82,5 x 180 cm Längsseiten je Schwelle Sturz
120 x 205 cm
Längsseiten je
Schwelle
Sturz
140 x 220 cm
Längsseiten je
Schwelle
Sturz
245 x 205 cm
Längsseiten je
Schwelle
Sturz
Schutzgrad
Schutzgrad
Stück
5 1 1
5 1 1
Stück
3
1 1
3 1 1
3 1 1
3 3 3
Abmessungen in mm
reite Dicke Länge
40 4 250
40 4 250
40 4 250
40 4 250
40 4 250
40 4 250
Abmessungen in mm
Dicke Länge
Breite
175 175 175
175 175 175
175 175 175
250 175 175
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
40 40 40
50 50 50
50 50 50
50 50 50
Jeder Schenkel der Winkelzarge ist zu verankern. Abstützelemente für die Verschlüsse (z. B. Nocken) und Türlagerungen (z. B. Kloben) müssen die Rückprallkräfte unmittelbar in die Anker einleiten. Die Anker sind mit der Schutzraumbewehrung kraftschlüssig zu verbinden. 5. 2. 5 Verschluß
Der Verschluß muß die aus dem Rückprall auf das Türblatt wirkenden Kräfte ohne bleibende Formänderun-gen in die Zarge einleiten. Er muß seine Funktion auch bei einer kurzzeitigen Stoßbeschleunigung des Schutzraumes von etwa 30 g bei Schutzgrad Ss sowie 15 g bei Schutzgrad S3und Si behalten und aus mindestens zwei schweren Verschlußvorrichtungen bestehen. Bei Schutzräumen des Schutzgrades Si kann an Stelle von zwei schweren Verschlußvorrichtungen auch eine geeignete Konstruktion mit einem Verschluß und zwei Verriegelungen ausgeführt werden.
Der Verschluß muß im geschlossenen Zustand an der Innenseite fixierbar sein.
Der Verschluß ist so auszubilden, daß er von innen und außen zu betätigen ist und den Anforderungen an Gasdichtheit, Widerstandsfähigkeit gegen Feuer und Aushebbarkeit der Türe auf einfache Weise dauernd genügt. Als Werkstoff für den Verschluß ist Stahl zu verwenden. Die Drucktür muß von außen in zwei Posi-tionen (geschlossen und 5 cm geöffnet) versperrbar sein.
Falls die Verschlüsse als Hebelverschlüsse ausgebildet werden, müssen sie durch Druck von oben in die Verschlußstellung gehen. Ihre Schließstellung darf sich auch nach langer Benützungsdauer nicht verän-dern. Die zum Schließen der Drucktür erforderliche Kraft darf 300 N nicht überschreiten. Das Ausheben der Drucktür bis 500 kg Masse muß nach Betätigung bzw. Entfernung des Verschlusses oder von Teilen desselben von innen und von außen möglich sein. Die Vorrichtung zum Ausheben des Türblattes muß an der Innenseite der Drucktür bzw. an der Zarge befestigt sein. Die zur Betätigung notwendige Kraft darf 500 N nicht überschreiten. Ein zum Ausheben der Tür eingreifender Hebel darf in seiner Länge 1000 mm nicht überschreiten.
Drucktüren über 500 kg Masse sind mit einer Aufdrückvorrichtung auszustatten. Die Angriffspunkte für die Aufdrückvorrichtung sind jeweils 25 cm vom oberen und vom unteren Türblattrand anzuordnen. Nach Betä-tigung bzw. Entfernung des Verschlusses oder von Teilen desselben muß die Drucktür gegen einen Wider-stand von 100 kN mindestens 30 cm weit aufgedrückt werden können. Die zur Betätigung der Aufdrückvor-richtung notwendige Kraft darf 500 N nicht überschreiten.
5. 2. 6 Dichtung
Für die Ausbildung der Dichtung gilt 2. 2. 6.
Seite 8 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
5.2.7 Korrosionsschutz
Für den Korrosionsschutz gilt 2.2.7.
5.3 Einbau
Drucktüren müssen nach außen aufgehen und sind kraftschlüssig und dicht einzubauen. Zu diesem Zweck ist der Abschluß vor dem Betonieren der anschließenden Wandteile zu versetzen. Im übrigen sind die Ein-bauvorschriften der Hersteller zu beachten.
5.4 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
6. Druckklappen (DKL)
Wird als drucksicherer Abschluß bei Notausgängen keine Drucktür gemäß 5 vorgesehen, so ist eine aus-hebbare Druckklappe aus nicht brennbarem Werkstoff anzuordnen, für deren Gasdichtheit, Widerstandsfä-higkeit gegen Luftstoß und Rückprall die unter 5 angeführten Anforderungen sinngemäß gelten. Druckklap-pen müssen nur von innen absperrbar sein.
6.1 Abmessungen
Fertiglichtmaß 60 x 80 cm
6.2 Bauliche Durchbildung
6.2.1 Klappenblatt
Anforderungen wie unter 5.2.1.
6.2.2 Zarge
Die Zarge muß verwindungssteif und aus entsprechend dickerp Stahl hergestellt sein. Das Klappenblatt muß mindestens 40 mm allseitig auf die Stahlzarge schlagen; sofern die Rückprallkräfte über die Zarge in die Anker geleitet werden, ist diese entsprechend zu bemessen.
Schutzgrad Dicke der Zarge
S9 6 mm
Sa . 6 mm
S1 5 mm
6.2.3 Türlagerung
Anforderungen wie unter 5.2.3 sinngemäß.
6.2.4 Für die Anker gelten folgende Mindeststückzahlen und
Abmessungen:
Schutzgrad Ss und Sa
Abmessungen in mm
Stück Breite Dicke Länge
Längsseiten je 2 50 4 175
Schwelle 1 50 4 175
Sturz 1 50 4 175
Schutzgrad S1
Abmessungen in mm
Stück Breite Dicke Länge
Längsseiten je 2 40 4 175
Schwelle 1 40 4 175
Sturz 1 40 4 175
Die Anker sind mit der Schutzraumbewehrung kraftschlüssig zu
verschweißen.
6.2.5 Verschluß
Anforderungen wie unter 5.2.5 sinngemäß.
6.2.6 Dichtung
Anforderungen gemäß 2.2.6.
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück,
Nr. 1 Seite 9
6.2.7 Korrosionsschutz
Die Vorschriften gemäß 2.2.7 gelten sinngemäß.
6.3 Einbau
Für den Einbau gilt 5.2.8 sinngemäß.
6.4 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
7. Schiebewände (SW)
Schiebewände müssen aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen, gasdicht und brandbeständig sein, entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß und Rückprall besitzen und einer kurzzeitigen Beschleunigung standhalten, ohne daß sie selbst oder ihre Einzelteile außer Funktion gesetzt werden, und den gestellten Strahlenschutzanforderungen entsprechen. Sie können sowohl einteilig im Außen- oder In-nenanschlag, rechts oder links schließend als auch 2teilig ausgeführt werden, wobei Ausführungen im Au-ßenanschlag zu bevorzugen sind. In Schiebewänden dürfen keine Türen angeordnet werden.
Die Dicke von Stahlbetonschiebewänden muß mindestens 30 cm betragen, sofern nicht auf Grund der Strahlenschutzanforderungen eine größere Dicke erforderlich ist. Die Dicke der tragenden Teile von Stahlschiebewänden muß mindestens 5 mm betragen (Bilder 3, 3a, 3b).
7.1 Nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß werden Schiebewände für die Schutzgrade Si und Sa unterschieden. Hiebei werden folgende Anforderungen gestellt:
Schutzgrad Si Ss
Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß 240 kN/m2 900 kN/m2
Widerstandsfähigkeit gegen Rückprall 30 kN/m2 90 kN/m2
Beschleunigung 15 g 15 g
In den Umfassungsbauteilen von Schutzräumen der Type S9 dürfen keine
Schiebewände angeordnet
werden.
Der Luftstoß bzw. der Rückprall ist als gleichmäßig verteilte
Ersatzlast einzusetzen.
7.2 Verschluß
Die Schiebewand muß zumindest von innen von Hand geschlossen und geöffnet werden können sowie den Anforderungen an Gasdichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuer genügen. Die Schließdauer bzw. Öffnungsdauer von Hand darf nicht mehr als eine Stunde betragen. Der Verschluß ist gegen unbefugte Be-tätigung zu sichern und darf nur von innen zu betätigen sein. Die maschinelle Schließdauer bzw. Öffnungs-dauer darf bei Schiebewänden nicht mehr als 10 sec je m Öffnungsbreite betragen. Die Handhabung soll möglichst nicht schwieriger sein als bei einem Tor. Zu montierende Teile müssen so geformt sein, daß eine falsche Montage verhindert wird. Die Verriegelung muß aiich kurzzeitigen Stoßbeschleunigungen des Schutzraumes von etwa 15 g standhalten. Bei mehreren Schiebewänden in einem Schutzraum ist für jede Schiebewand eine Schließvorrichtung anzuordnen, um ein gleichzeitiges Schließen aller Schiebewände zu gewährleisten.
7.3 Einbau ,
Der Einbau der Schiebewand hat nach der Anleitung des Herstellers zu erfolgen. Im geschlossenen Zu-stand müssen Schiebewände an die Umfassungswände angepreßt sein. Ferner muß die Maueröffnung mit der 0,75fachen Schiebewandstärke D seitlich und oben überlappt werden.
7.4 Dichtungen
Für die Ausbildung der Dichtungen gilt 2.2.6 sinngemäß.
I
7.5 Korrosionsschutz
Für den Korrosionsschutz gilt 2.2.7 sinngemäß.
7.6 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
8. Sonderabschlüsse
Sonderabschlüsse wie z. B. Dreh- und Segmenttore müssen aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen, gasdicht und brandbeständig sein, entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß und Rückprall besitzen und einer kurzzeitigen Beschleunigung standhalten, ohne daß sie selbst oder ihre Einzelteile außer Funktion gesetzt werden. Sie können sowohl einteilig als auch zweiteilig ausgeführt werden. In Seite 10 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
Sonderabschlüssen dürfen keine Türen angeordnet werden. Die Dicke von Sonderabschlüssen aus Stahl-beton muß mindestens 30 cm betragen, sofern nicht auf Grund der Strahlenschutzanforderungen eine grö-ßere Dicke erforderlich ist.
Sonderabschlüsse kommen zur Anwendung z. B. als Stollenabschlüsse, als Abschlüsse bei U-Bahn-Stationen u. dgl.
8.1 Nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß werden Sonderabschlüsse für die Schutzgrade Ss>, Sa
und Si unterschieden. Hiebei werden folgende Anforderungen gestellt:
Schutzgrad S9 Sa Si
Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß 3300 kN/m2 900 kN/m2
240 kN/m2
Widerstandsfähigkeit gegen Rückprall 100 kN/m2 60 kN/m2 20
kN/m2
Beschleunigung 30 g 15 g 15 g
8.2 Verschluß
Sonderabschlüsse müssen von innen sowohl von Hand als auch maschinell betätigt werden können sowie den Anforderungen an Gasdichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuer genügen. Die maschinelle Schließdauer bzw. Öffnungsdauer darf nicht mehr als 10 sec je m Öffnungsbreite betra-gen. Die Verriegelung soll möglichst durch den Schließvorgang automatisch erfolgen und muß auch einer kurzzeitigen Stoßbeschleunigung des Schützraumes von etwa 30 g bei Schutzgrad Se sowie 15 g bei Schutzgrad Sa und Si standhalten.
8.3 Dichtungen
Für die Ausbildung der Dichtungen gilt 2.2.6 sinngemäß.
8.4 Korrosionsschutz
Für den Korrosionsschutz gilt 2.2.7 sinngemäß.
8.5 Einbau
Der Einbau des Sonderabschlusses hat nach der Anleitung des Herstellers zu erfolgen.
8.6 Kennzeichnung
Siehe Abschnitt 9.
9.Kennzeichnung
Alle den Technischen Richtlinien für Abschlüsse entsprechenden und von einem gemäß Punkt 13 güte-überwachten Hersteller gefertigten Abschlüsse von Schutzraumbauten müssen an der Innenseite durch ein Schild aus Stahlblech, Größe 105 x 52 mm, gekennzeichnet sein, das zur Vorderseite erhaben geprägt folgenden Text aufweist:
Hersteller Jahr Art des Abschlusses
Type Seriennummer Prüfzeugnis ,
überwacht durch
Das Schild muß an seinen vier Ecken mit dem Abschluß durch Nietung
oder Punktschweißung verbunden sein.
10.Durchdringungen
10.1 Alle durch die Schutzraumumfassungsbauteile führenden Leitungen
müssen zur Befestigung von Armaturen geeignete, dem Schutzgrad entsprechende Anschlüsse aufweisen.
10.1.1 Anstriche
Für im Schutzraum befindliche Teile von Durchdringungen dürfen nur Anstriche verwendet werden, die bis 200° C keine gesundheitsschädlichen Stoffe abspalten (z. B. Einbrennlacke).
10.1.2 Korrosionsschutz
Alle nicht mit Beton überdeckten Stahloberflächen sind so dauerhaft gegen Korrosion zu schützen (z. B. feuerverzinken), daß sie bei geringstmöglichem Instandhaltungsaufwand nach 25 Jahren noch gebrauchs-fähig sind.
10.2 Rohrleitungen
Luft- und abwasserführende Rohrleitungen durch Umfassungswände und Decken mit mehr als 20 cm2 lich-ter Querschnittsfläche müssen zweimal um 90° abgewinkelt werden.
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 19^5, I.Stück, Nr. 1 Seite 11
10.2.1 Der Achsabstand der beiden Abwinkelungen muß so lang sein, daß keine geradlinige Verbindung durch die Abwinkelungen möglich ist; mindestens jedoch drei Innendurchmesser oder zumindest 40 cm. Bei Rohrleitungskombinationen mit verschiedenen Innendurchmessern ist der größte Durchmesser der Ermitt-lung des Achsabstandes zugrunde zu legen.
10.3 Luftführende Leitungen
10.3.1 Für luftführende Leitungen in Umfassungsbauteilen dürfen nur Stahlrohre verwendet werden. Die Wandstärke dieser Leitungen muß bei Grundschutzbauten mindestens 3 mm
und bei Sammelschutzräumen und Luftstoßschutzbauten mindestens 3,75 mm betragen.
10.3.2 Zur Befestigung von Armaturen sind Flansche mit den Anschlußmaßen nach DIN 2501, Blatt 1, Nenndruck
10 zu verwenden.
Die Norm DIN 2501, Blatt 1, in der Fassung 1972, ist eine GrUndnorm. Sie enthält die Anschlußmaße, Anga-ben über die Bezeichnung von Flanschanschlüssen in Zeichnungen und Fertigungsunterlagen, Festlegun-gen über die Anordnung der Schraubenlöcher sowie über die Formen der Dichtflächen.
Die Mindestdicke b der Flansche muß 8 mm betragen.
11. Armaturen
11.1 Allgemeines
11.1.1 Alle durch die Schutzraumumfassungsbauteile führenden Leitungen müssen dem Schutzgrad des Schutzraumes entsprechend mit Armaturen (Absperrventile, Explosionsschutzventile, Überdruckventile u. dgl.)
mechanisch widerstandsfähig, gasdicht und brandbeständijg abgeschlossen werden können.
11.1.2 Armaturen müssen so konstruiert und eingebaut werden, daß ihre Funktion vom Schutzraum aus ohne Demontage von Teilen der Armatur kontrolliert werden kann.
11.1.3 Armaturen sind so zu bemessen und zu befestigen, daß ihre Funktion von den nachstehend genannten
Druckstoß- und Erschütterungsbelastungen (Schock) nicht
beeinträchtigt wird.
Schutzklasse Grundschutz Si Sa S9
bar Überdruck 2,4 2,4 9 33
bar Sog 11 1 1
Schock 6 g 15 g 15 g 30 g
11.1.4 Korrosionsschutz
Konstruktion und verwendete Werkstoffe müssen den Feuchtraumbedingungen genügen und bei weitge-hender Wartungsfreiheit die Funktionsfähigkeit mindestens 25 Jahre gewährleisten. Anstriche dürfen nur verwendet werden, wenn sie bis 200° C keine gesundheitsschädlichen Stoffe abge-ben (z. B. Einbrennlacke). ,
11.1.5 Dichtungen an der Innenseite der Umfassungsbauteile müssen alterungsbeständig und mindestens bis
200° C temperaturbeständig sein. Ist eine Dichtung so angebracht, daß die zulässige Temperatur von
200° C überschritten wird, so muß das Dichtungsmaterial bei den zu
erwartenden Temperaturen funktionsfähig bleiben.
11.1.6 Die Anschlußmaße der Armaturen von Umfassungsbauteilen müssen DIN 2501, Blatt 1, Nenndruck 10 entsprechen. Die Mindestflanschdicke b muß 8 mm betragen (Bild 4).
11.1.7 Kennzeichnung
Jede den Technischen Richtlinien für Abschlüsse entsprechende und von einem gemäß Punkt 13 güte-überwachten Hersteller gefertigte Armatur muß an der Schutzraumseite durch ein Schild aus Stahlblech gekennzeichnet sein, das zur Vorderseite erhaben geprägt folgenden Text aufweist:
Hersteller Jahr Type _J Seriennummer
Prüfzeugnis überwacht durch
Das Schild muß mindestens an zwei Punkten mit der Armatur durch
Nietung oder Punktschweißung ver-bunden sein.
11.2 Überdruckarmaturen
11.2.1 Überdruckarmaturen müssen bei Schutz- und Normalluftbetrieb im Schutzraum einen Überdruck von 0,5 bis 2,5 mbar aufrechterhalten. Sie müssen so bemessen sein, daß die Funktionsfähigkeit nach dem Abklin-gen der nachstehend genannten Druckbelastungen erhalten bleibt.
Schutzklasse: Grundschutz und ; Si S3 Sg
bar Überdruck I 2,4 9 33
Seite 12 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
Überdruckarmaturen müssen auch in Durchfließrichtung einer Sogbelastung von 1 bar standhalten, ohne daß nach Abklingen dieser Sogbelastung eine Funktionsstörung eintritt. Überdruckarmaturen, die durch Umfassungsbauteile von Luftstoß-Schutzbauten, Sammelschutzräume und Schutzstollen führen, sind durch selbsttätige Luftstoßsicherungen gegen Sog zu sichern.
Das Überdruckventil ist ein Schnellschlußorgan in Abluftöffnungen, das sich ab einem Überdruck von 0,5 mbar öffnet, um die Abluft abzugeben, und bei Überdruck von außen (oder bei einem Absinken des Innen-druckes unter 0,5 mbar) sofort automatisch schließt.
Überdruckventile sind für folgende Nennluftmengen zu bemessen:
a) 35—225 m3/h b) 80—450
bei einer Druckdifferenz von 0,8 bis 2,5 mbar.
Das Auswechseln der Teile soll nach Instruktion ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden können (Bild 11).
11.3 Selbsttätige Luftstoßsicherungen
Selbsttätige Luftstoßsicherungen (Explosionsschutzventile) müssen bei Luftstoß und Sog selbsttätig schlie-ßen und nach erfolgter Beanspruchung wieder selbsttätig öffnen.
Das Explosionsschutzventil ist ein selbstschließendes Abschlußorgan, das für den Einbau in Rohrleitungen konstruiert wird, welches im Normalbetrieb offen ist, aber beim Auftreffen der Luftstoßwelle automatisch in wenigen Millisekunden schließt und so die Belüftungseinrichtung und die sich im Schutzraum befindli-chen Personen vor zu großen Überdrücken schützt.
Die Einbaulage kann horizontal oder vertikal sein. Zu jeder
Konstruktion ist ein genauer Installationsplan
mit Einbauanleitung zu erstellen. . ¦ .
Das Auswechseln soll ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden
können.
Die Verankerung des Explosionsschutzventils an der Rohrleitung muß so stark sein, daß das Ventil bei den zu erwartenden Druckstößen und Erschütterungen nicht weggerissen wird.
Der Druckverlust infolge eines Explosionsschutzventils soll so gewählt werden, daß die Belastung für die Gesamtlüftungsanlage minimal ist (Bilder 5, 6, 7, 8 und 9).
11.4 Kombinierte Armaturen
Armaturen, die mehrere Funktionen erfüllen, müssen allen an die jeweiligen Einzelarmaturen zu stellenden Anforderungen entsprechen.
11.5 Absperrarmaturen
Absperrarmaturen müssen von Hand geschlossen und geöffnet werden können. Zusätzlich zur Handbetäti-gung kann auch eine pneumatische oder elektrische Betätigung erfolgen.
Die Bedienung der Absperrarmatur muß einfach und die Stellung des Absperrkörpers eindeutig erkennbar sein (Bild 4).
11.6 Schutzvorrichtungen
Ansaug- und Abluftöffnungen müssen zum Schutz vor Trümmerwurf, Splittern u. dgl. mit Schutzvorrichtun-gen versehen werden, die so auszubilden sind, daß mindestens der gleiche freie Querschnitt wie in der anschließenden Leitung vorhanden ist. Zusätzlich ist zum Schutz vor dem Eindringen von Kleintieren ein einfaches Gitter anzuordnen.
Die Entfernung der Schutzvorrichtung und des Gitters darf nur mit Werkzeugen möglich sein (Bild 10). Eine Erneuerung des Korrosionsschutzes muß möglich sein.
12.Werkstoff-Mindestgüten
Für Abschlüsse von Schutzraumbauten sind folgende Mindestwerkstoffgüten zu verwenden:
Bleche, Stab- und Formstahl: St 360 C
Feinbleche: Handelsbleche nach ÖNORM M 3123
Mittel- und Grobbleche: St 360 C
Stab- und Formstahl: St 360 C
Gußteile: Temperguß
Stahlbeton: Mindestgüte B 300
Für die Bemessung der Abschlüsse gelten die einschlägigen ÖNORMen
bzw. Vorschriften.
Schweißarbeiten dürfen nur von Schweißern mit der Schweißerhauptprüfung der Stufe I oder der Sonder-stufe gemäß ÖNORM B 4300, 7. Teil, ausgeführt werden.
Im einzelnen sind die Prüfvorschriften der Abschnitte 13 bis 20 anzuwenden.
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1 Seite 13
13.Prüfung von Abschlüssen für Schutzraumbauten
Die Prüfung von Abschlüssen für Schutzraumbauten ist von einer auf Grund des Gesetzes vom 9. Septem-ber 1910, RGBl. Nr. 185, autorisierten technischen Versuchsanstalt durchzuführen. Die Prüfung wird nach den in den Technischen Richtlinien für Abschlüsse von Schutzraumbauten festge-legten Bestimmungen durchgeführt. Für jede Type und Größe der Abschlüsse muß der Nachweis erbracht werden, daß die Anforderungen erfüllt sind. Die Prüfstelle stellt fest, ob das zu dem Antrag eingereichte Muster mit den vom Hersteller gemachten Angaben übereinstimmt sowie baulich und funktionsmäßig in allen Punkten den Technischen Richtlinien für Abschlüsse entspricht.
13.1 Prüfungsarten
13.1.1 Grundprüfung (Typenprüfung)
Grundprüfung ist die erstmals durchgeführte Überprüfung von Schutzraumabschlüssen nach Abschnitt 14 bis 20.
13.1.1.1 Antrag
Vom Hersteller ist ein Antrag auf Prüfung des Schutzraumabschlusses an die Prüfstelle zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen:
eine Erklärung, daß der Schutzraumabschluß aus eigener Fertigung
stammt,
eine Beschreibung des Schutzraumabschlusses,
lichtpausfähige Ansichtszeichnungen und Schnitte,
Angaben über alle verwendeten Bau- und Dichtüngsmaterialien,
ein funktionsfähiges Prüfmuster.
Die Zeichnungen (Mindestformat DIN A4) müssen normgerecht und deutlich sein, mit dem eingereichten
Muster übereinstimmen und alle für den Schutzumfang wesentlichen
Maße enthalten.
Eine Einbauanleitung des Schutzraumabschlusses.
Jedes Prüfmuster ist mit einem Zeichen zu versehen, das seinen
Hersteller ausweist.
13.1.2 Laufende Überprüfung (Eigenkontrolle)
Laufende Überprüfung ist die ständige oder in kurzen Zeitabständen erfolgende Kontrolle der Schutz-raumabschlüsse und/oder ihres Herstellungsvorganges durch den Erzeuger.
Die laufende Eigenkontrolle hat die Einhaltung der Güteanforderungen an die Schutzraumabschlüsse hin-sichtlich der Beschaffenheit und Verarbeitung der Materialien sowie der Einhaltung der Abmessungen zu umfassen; die Ergebnisse sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Prüfaufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und anläßlich der Fremdüberwachung vorzulegen.
Der Umfang der laufenden Überprüfung muß sicherstellen, daß alle ausgelieferten Schutzraumabschlüsse den Technischen Richtlinien für Abschlüsse von Schutzraumbauten entsprechen.
13.1.3 Fremdüberwachung (Güteüberwachung)
Fremdüberwachung ist die fallweise, wiederholte Überprüfung der Eigenkontrolle. Sie hat für Schutz-raumabschlüsse mindestens einmal jährlich durch eine staatlich autorisierte Prüfanstalt zu erfolgen. Auch diese Überprüfung ist im Rahmen eines Überwachungsvertfages durchzuführen.
13.1.4 Kontrollprüfung (Überwachungsprüfung)
Kontrollprüfung ist die in größeren Zeitabständen neuerlich — längstens alle fünf Jahre — durchzuführende
Prüfung von Schutzraumabschlüssen nach Abschnitt 14 big 20. Die Kontrollprüfungen sind im Rahmen eines Überwachungpvertrages durchzuführen.
Die Entnahme der Proben für die Durchführung der Kontrollprüfung hat
aus der güteüberwachten Fertigung zu erfolgen. j
Bei negativer Kontrollprüfung kann diese innerhalb eines Monats
wiederholt werden.
13.2 Überwachungsvertrag*)
14.Prüfvorschriften für gasdichte Abschlüsse nach 2 und 3
Gasdichte Abschlüsse gemäß 2 und 3 sind in folgender Reihenfolge zu prüfen auf:
1.Maßgenauigkeit und bauliche Durchbildung,2.mechanische Widerstandsfähigkeit,3.Gasdichtheit,4.Aushebbarkeit,5.Widerstandsfähigkeit gegen Feuer. ;
Es muß gewährleistet sein, daß die o. g. Prüfungen am gleichen Abschluß durchgeführt werden.
") Siehe Anhang I i
Seite 14 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
14.1 Prüfung der Maßgenauigkeit und baulichen Durchbildung
Vor Durchführung der Detailprüfungen sind die vorgeschriebenen Abmessungen und die Einhaltung der Minimalanforderungen hinsichtlich baulicher Durchbildung zu überprüfen.
14.2 Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit
14.2.1 Mechanische Beanspruchung
Die Widerstandsfähigkeit der gasdichten Schutzraumabschlüsse gegen mechanische Beanspruchung ist ausreichend, wenn sie eine gleichmäßig verteilte Belastung von 10 kN/m2 Türblattfläche aufnehmen können. Bei der Prüfung muß der Abschluß mit seiner Zarge waagrecht aufliegen. Unter der aufgebrachten Last darf die Durchbiegung des Türblattes nicht größer als L/50, die bleibende Durchbiegung nicht größer als L/100 sein. Für L ist hiebei das Maß der lichten Durchgangsbreite anzunehmen.
Die Prüfung ist beiderseitig durchzuführen; die Versuchsanordnung ist so zu wählen, daß bei Belastung des Türblattes die Bänder und Verschlüsse auch auf Zug beansprucht werden.
14.2.2 Kugelschlagprobe
Eine Stahlkugel von 15 kg Masse wird an einem Seil von 170 cm Länge in einem Abstand von 20 cm (ge-messen zwischen Tür und Seil) aufgehängt. Zur Durchführung der Schlagprobe wird die Kugel so weit an-gehoben, daß sie aus 1 m Entfernung (gemessen zwischen Türblatt und Kugelmittelpunkt) pendelnd gegen die Tür schlägt. Abweichungen von dieser Versuchsanordnung sind erlaubt, doch muß die aufgewendete Schlagarbeit den vorstehenden Angaben entsprechen, also 30 Nm betragen. Die Schlagbeanspruchung ist je Seite fünfmal auf verschiedenen Stellen des Blattes vorzunehmen. Diese Prüfung gilt für alle Türen, bei mehrflügeligen Türen für jeden Flügel. Am Türblatt dürfen keine Verformungen hervorgerufen werden, welche die Funktionsfähigkeit der Schutzraumtüre beeinträchtigen. Für Abschlüsse von Notausgängen und Brandwanddurchbrüchen nach 3 erübrigt sich diese Prüfung (Bild 12).
14.2.3 Prüfung der Verschlüsse
Der Abschluß wird geschlossen und ein Verschluß mit einer Kraft von 1,5 kN belastet. Die Kraft ist hiebei 5 cm vor dem Ende des Verschlusses (Handgriff) aufzubringen. Sie ist zuerst an der Innenseite nach unten und anschließend an der Außenseite nach oben wirkend anzusetzen. Unter der aufgebrachten Last darf die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden und keine bleibende Verformung auftreten. Die Prüfung ist an allen Handgriffen der Verschlüsse durchzuführen.
14.2.4 Dauerprüfung
Der Abschluß wird in einem Prüfstand eingebaut und mit Hilfe einer Vorrichtung 5000mal etwa 60° geöffnet und durch einen ungedämpften Türschließer zugeworfen und verschlossen. Die beim Schließvorgang auf den Verschluß einwirkende Kraft muß 300 N betragen. An der Tür bzw. an der Türdichtung dürfen keine Abnützungserscheinungen auftreten, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
14.3 Prüfung der Gasdichtheit
Der Abschluß wird in die Öffnung einer Prüfkammer eingebaut und der Verschluß mit der Kraft von 300 N geschlossen. Im Innenraum der Prüfkammer wird durch Einführen von Preßluft ein Überdruck zwischen 0,5 und 2,5 mbar gehalten, wobei der zulässige Leckluftvolumenstrom von 1 m3/h, bezogen auf 1 m Dich-tungslänge, bei einer Druckdifferenz von 2,5 mbar nicht überschritten werden darf.
14.4 Prüfung der Aushebbarkeit
Zur Prüfung der Aushebbarkeit ist die geschlossene Gastür bei offenen Verschlüssen mit der mitgelieferten Aushebevorrichtung 30 mm zu heben und aus der Zarge zu drücken. Die zum Heben der Gastür erforderli-che Kraft ist anzugeben und darf 500 N nicht überschreiten.
14.5 Prüfung der Aufdrückbarkeit
Zur Prüfung der Aufdrückbarkeit ist die geschlossene Gastür bei offenen Verschlüssen gegen einen Wider-stand von 100 kN ±5% 30 cm weit aufzudrücken. Der zu überwindende Widerstand ist an der Außenseite der Gastür gegenüber dem Angriffspunkt der Aufdrückvorrichtung anzusetzen. Die zur Betätigung der Aufdrückvorrichtung erforderliche Kraft darf 500 N nicht überschreiten.
14.6 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Feuer
Die Widerstandsfähigkeit gegen Feuer ist auf Grund der geltenden Bestimmungen der Bauordnung und ÖNORMen zu prüfen.
Sofern keine besonderen Vorschriften bestehen, ist die Prüfung nach der Brandwiderstandsklasse „brand-beständig" vorzunehmen. Die Prüfzeit hat 90 Minuten zu betragen. Die Temperatur im Brandraum soll in-nerhalb dieser Zeit gemäß der nachstehenden Tabelle bis auf 986 K ansteigen (siehe auch die Einheitstem-peraturkurve laut Bild 13).
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985
Zeitdauer Übertemperatur in K
n Minuten (It. ÖNORM B 3800, Teil 2)
0 0
5 556
10 659
15 718
30 821
60 925
90 986
120 1029
180 1090
1.Stück, Nr. 1 Seite 15
Die Abweichungen dürfen in den ersten 10 Minuten ±15%, anschließend (konstant) ±100° C betragen. Außerdem darf die Fläche unter der gemessenen Kurve von der Fläche unter der Einheitstemperaturkurve laut Bild 13 bis zu 30 Minuten Versuchsdauer nur um ±10% und im weiteren Verlauf nur um ±5% ab-weichen.
Bei Türen nach 2.1.4 darf während des Brandversuches der Mittelpfosten auf der dem Feuer abgekehrten Seite keine höhere Übertemperatur als 180 K laut ÖNORM B 3800, Teil 2, aufweisen.
15.Prüfvorschriften für waagrechte Abschlußklappen nach 4 Abschlüsse gemäß 4 sind in folgender Reihenfolge zu prüfen auf1.Maßgenauigkeit und bauliche Durchbildung,2.mechanische Widerstandsfähigkeit,3.Wasserdichtheit.
15.1 Prüfung der Maßgenauigkeit und baulichen Durchbildung
Vor Durchführung der Detailprüfungen sind die vorgeschriebenen Abmessungen und die Einhaltung der Minimalanforderungen hinsichtlich baulicher Durchbildung zu überprüfen.
15.2 Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit
15.2.1 Mechanische Beanspruchung
Die mechanische Beanspruchung waagrechter Abschlußklappen (NAKL) ist ausreichend, wenn eine Ein-zellast von 50 kN, angreifend in der Mitte der Abschlußklappe, auf einer Fläche von 20 x 20 cm, keine Ver-formung hervorruft, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Die Tragfähigkeit der in Verkehrsflächen lie-genden waagrechten Abschlußklappen ist gemäß den in ÖNORM B 5110 enthaltenen Belastungsangaben zu prüfen.
15.2.2 Prüfung des Verschlusses
Der Abschluß wird geschlossen. Die zum Öffnen des Abschlusses erforderliche Kraft darf 300 N nicht über-schreiten. Der Abschluß wird geschlossen und fixiert. Die zum Öffnen des Abschlusses vom Fluchtweg aus angeord-nete Vorrichtung (Seilzug o. dgl.) wird mit 1,5 kN belastet. Unter der aufgebrachten Last dürfen keine die Funktionssicherheit beeinträchtigenden Formänderungen auftreten.
15.3 Prüfung der Wasserdichtheit
Der Abschluß wird waagrecht aufgelegt und der Verschluß mit einer Kraft von max. 500 N geschlossen. An der Oberseite der Klappe wird Wasser mit einer Standhöhe von 30 mm, bezogen auf die Abschlußoberseite, aufgebracht. Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Minuten darf die Undichtheit nicht mehr als 10 Trop-fen betragen.
16.Prüfvorschriften für Druckabschlüsse nach 5 und 6 Druckabschlüsse gemäß 5 und 6 sind in folgender Reihenfolge zu prüfen auf1.Maßgenauigkeit und bauliche Durchbildung,2.Aushebbarkeit und Aufdrückbarkeit,3.Gasdichtheit,4.mechanische Widerstandsfähigkeit.
16.1 Prüfung der Maßgenauigkeit und der baulichen Durchbildung
Vor Durchführung der Detailprüfungen sind die vorgeschriebenen Abmessungen und die Einhaltung der Minimalanforderungen hinsichtlich baulicher Durchbildung zu überprüfen.
Seite 16 Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985,
I.Stück, Nr. 1
16.2 Prüfung der Aushebbarkeit
Zur Prüfung der Aushebbarkeit ist der Druckabschluß mit seinen Bändern auf die Türkloben der Zarge zu hängen, die senkrecht aufgestellt ist. Durch mehrmaliges Öffnen und Schließen der Türe sowie Ausheben der geschlossenen Türe bei offenen Verschlüssen von beiden Seiten ist festzustellen, ob die untersuchte Türe den Anforderungen gemäß 5.2.1, 5.2.3 und 5.2.5 bzw. 6.2.1, 6.2.3 sowie
6.2.5 genügt.
16.3 Prüfung der Aufdrückbarkeit
Zur Prüfung der Aufdrückbarkeit ist der geschlossene Druckabschluß bei offenen Verschlüssen mit der Auf-drückvorrichtung gegen einen Widerstand von 100 kN ±5% 30 cm weit aufzudrücken. Der zu überwinden-de Widerstand ist an der Außenseite des Druckabschlusses gegenüber dem Angriffspunkt der Aufdrückvor-richtung anzusetzen. Die zur Betätigung der Aufdrückvorrichtung erforderliche Kraft darf 500 N nicht über-schreiten.
16.4 Prüfung der Gasdichtheit
Für die Prüfung der Gasdichtheit gilt 14.3. W,ird die mechanische Widerstandsfähigkeit eines Türblattes mit Hilfe einer Druckkammer nach 16.5 nachgewiesen, so erübrigt sich ein gesonderter Nachweis der Gas-dichtheit.
16.5 Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit
16.5.1 Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß
Die Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß soll in geeigneten Luftstoßkammern erfolgen. Bis auf weiteres sind Druckabschlüsse auf Widerstandsfähigkeit gegen statischen Druck zu prüfen. Bei diesen Prüfungen ist das Versuchsstück mit dem 1,5fachen des Nenndruckes zu belasten, nachdem vorher min-destens zweimal der Nenndruck aufgebracht worden ist.
16.5.1.1 Versuchsanordnung
Die Widerstandsfähigkeit der Druckabschlüsse gegen statische Belastung ist mit Hilfe einer Druckkammer nachzuweisen. Die Druckkammer muß so konstruiert sein, daß ein regelbarer Druck auf die Seite des Tür-blattes aufgebracht werden kann, die dem bei der praktischen Verwendung auftretenden Luftstoß zuge-wandt ist. Das Versuchsstück muß so eingesetzt werden können, daß es ebenso wie beim Einbau in eine Zarge im Schutzbauwerk an seinen Bändern hängt und mit seiner Dichtung gegen einen Rahmen der Druckkammer schlägt. Die Lichtmaße des durch das Versuchsstück abgeschlossenen offenen Rahmens der Druckkam-mer müssen dem zu prüfenden Abschluß entsprechen.
16.5.1.2 Versuchsdurchführung
Das belastete Versuchsstück ist wiederholt stufenweise zu belasten, wobei die Laststufen etwa ein Fünftel des nach 16.5.1 geforderten Höchstdruckes (1,5facher Nenndruck) betragen sollen. Zur Beobachtung der bleibenden Formänderungen des Türblattes ist mindestens beim ersten Lastspiel nach Erreichung von etwa zwei Drittel des Nenndruckes und beim zweiten Lastspiel nach Überschreiten des Nenndruckes auf 5 N/cm2 zu entlasten. Die Prüfung ist mindestens zweimal durchzuführen. Bei jeder Laststufe sind die Formänderungen des Türblattes an mindestens drei Stellen mit Hilfe von Meßuhren (Ablesegenauigkeit '/,«, mm) zu messen. Ferner ist die Zusammendrückung der Dichtung wäh-rend der Druckprüfung zu ermitteln. Die elastischen und die bleibenden Formänderungen müssen erken-nen lassen, daß unterhalb des Nenndruckes die Fließgrenze des Materials an keiner Stelle überschritten ist. Die Verbindungen der einzelnen Elemente durch Schweißung, Schraubung oder Nietung müssen allen Beanspruchungen rißfrei standhalten.
16.5.2 Widerstandsfähigkeit gegen Rückprall
Zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Türblatt, Bändern und Verschlüssen bei einem am Türblatt an-greifenden Rückprall werden die für den Prall errechneten statischen Ersatzlasten gleichmäßig verteilt mit Hilfe von Druckpressen, Druckluft oder hydraulischen Pressen usw. aufgebracht. Bei den Prüfungen ist hiebei mit dem 1,5fachen des Nenndruckes zu belasten, nachdem vorher mindestens zweimal der Nenn-druck aufgebracht worden ist.
Die bleibenden Formänderungen dürfen die Handhabung der Türe nicht beeinträchtigen und ihre weitere Einsatzfähigkeit nicht einschränken.
Bei der Versuchsdurchführung ist eine stufenweise Belastung nicht erforderlich. Gasdichtheit ist bei dieser Beanspruchung nicht gefordert.
17.Prüfvorschriften für Schiebewände
Die Schiebewände sind in folgender Reihenfolge zu prüfen bzw. zu beurteilen:
1.mechanische Widerstandsfähigkeit,2.Gasdichtheit,3.Brandwiderstandsfähigkeit,4.Strahlenschutz.
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1 Seite 17
Die Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit, der Gasdichtheit und des Strahlenschutzes ist von einer staatlich autorisierten Prüfanstalt durchzuführen.
17.1 Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit
Die Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß soll b$\ Vorhandensein in geeigneten Luftstoßkam-mern oder Druckkammern erfolgen. Bis auf weiteres sind Schiebewände auf Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß und Rückprall (Sog) auf Grund der geprüften Berechnungen zu beurteilen.
17.1.1 Prüfung des Verschlusses
Die Schiebewand muß von höchstens vier Personen unter Verwendung von einfachen, händisch betriebe-nen Hilfsmitteln (Seilzug, Winde etc.) innerhalb einer Stunde von innen geschlossen oder geöffnet werden können und den Anforderungen an Gasdichtheit und Brandbeständigkeit auf einfache Weise dauernd ge-nügen. Unter Berücksichtigung der maximalen Durchbiegung der Schiebewand darf die Funktionsfähigkeit des Verschlusses nicht beeinträchtigt werden.
17.2 Prüfung der Gasdichtheit
Die nach den Angaben des Herstellers in den Schutzraum eingebaute Schiebewand wird geschlossen. Die von der Schiebewand verschlossene Öffnung wird an einer Seite mit einer Folie oder dgl. möglichst gasdicht abgedichtet. Im Raum zwischen der Schiebewand und der Folie wird eine Vernebelungsmasse einge-bracht und durch Einführen von Preßluft ein Überdruck zwischen 0,5 und 1 mbar gehalten. Die Versuchs-dauer beträgt 10 Minuten. Es darf an keiner Stelle Nebel in den Schutzraum eindringen. Zur Wahrnehmung etwa austretenden Nebels ist die Schiebewand insbesondere an den Anschlagflächen der Zarge sorgfältig mit einer Lampe abzusuchen. Die Erkennbarkeit austretenden Nebels wird erleichtert, wenn die Helligkeit im Schutzraum so weit wie möglich herabgesetzt wird.
17.3 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Feuer
Die Widerstandsfähigkeit gegen Feuer ist von einer staatlich autorisierten Prüfanstalt auf Grund der gelten-den Bestimmungen der Bauordnungen und ÖNORMen zu beurteilen.
Sofern keine strengeren Vorschriften bestehen, ist zu beurteilen, ob die Schiebewand den in ÖNORM B 3800, Teil 2, enthaltenen Anforderungen bezüglich Brandwiderstand für 90 min voraussichtlich entspre-chen würde. Das Ergebnis dieser Beurteilung ist in einem Brandschutzgutachten festzuhalten. Erforderli-chenfalls sind Klein- bzw. Vergleichsversuche durchzuführen.
17.4 Prüfung des Strahlenschutzes
Die Abschirmwirkung der Schiebewand einschließlich allfälliger, zusätzlich erforderlicher Abschirmungs-materialien (Betonfertigteile, Sandsäcke u. a.) ist durch Messung mit einer Strahlenquelle Kobalt 60 mit ei-ner Mindestaktivität von 1 Curie oder durch eine Berechnung nachzuweisen. Die geschlossene Schiebewand ist als Umfassungsbauteil anzusetzen, wobei zumindest die für die Umfassungsbauteile des Schutz-raumes geltenden Abschirmwerte nachgewiesen werden müssen.
Ist aus der Berechnung bzw. aus der Messung bei Stahlbetonschiebewänden eine größere Abschirmdicke als 40 cm Stahlbeton erforderlich, so darf die Schiebewand mit 40 cm ausgeführt werden, wenn der zusätz-lich erforderliche Strahlenschutz durch Betonfertigteile, Sandsäcke u. dgl. sichergestellt werden kann.
Zusätzlich erforderliche Abschirmungsmaterialien sind der Schutzklasse entsprechend schocksicher anzu-ordnen bzw. zu verankern.
18.Prüfvorschriften für Durchdringungen
Bei Durchdringungen sind zu prüfen:
Die Maßgenauigkeit, die bauliche Durchbildung und der verwendete Werkstoff.
Die auf Grund des Korrosionsschutzes gemäß 11.1.4 verlangten Eigenschaften sind vom Hersteller nach-zuweisen.
19.Prüfvorschriften für Armaturen
Armaturen gemäß 11 sind in folgender Reihenfolge zu prüfen bzw. zu beurteilen:
1.Maßgenauigkeit, bauliche Durchbildung und sachgerechte Auswahl der verwendeten Werkstoffe,2.Korrosionsschutz,3.mechanische Widerstandsfähigkeit (Überdruck, Sog, Schock);4.Gasdichtheit, Durchflußwiderstand,5.Brandwiderstandsfähigkeit,6.Gängigkeit.
Es muß gewährleistet sein, daß die o. g. Prüfungen an der gleichen Armatur durchgeführt werden.
Seite 18
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1
19.1 Prüfung der Maßgenauigkeit und der baulichen Durchbildung
Vor Durchführung der Detailprüfungen sind auf Grund der Zeichnungen und Detailunterlagen der Herstel-lerfirma Maße, Toleranzen und Werkstoffe zu prüfen. Montage-, Bedienungs- und Wartungsvorschriften sind zu kontrollieren.
19.2 Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit
Armaturen gemäß 11.2,11.3,11.4 und 11.5 müssen gegenüber äußerer Luftstoßbelastung und Schockbe-anspruchung entsprechend dem Schutzumfang des Schutzbauwerkes gasdicht und funktionsfähig bleiben.
19.2.1 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Luftstoß
Diese Prüfung ist mit einem Stoßwellenrohr durchzuführen. Die Armatur wird entsprechend dem tatsächli-chen Einbau im Schutzraum in die Versuchseinrichtung eingebaut und mit Vi, % und 1/3 der Druckstoß-nennbelastung gemäß der Tabelle auf Seite 18 geprüft. Nach jedem Versuch ist der Prüfling auf Beschädigung und allfällige Deformationen zu untersuchen.
19.2.2 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Sog
Diese Prüfung ist mit einem Stoßwellenrohr durchzuführen, wobei der Prüfling mit der Innenseite (Schutz-raumseite) in Richtung zur Druckkammer eingebaut und mit einer Luftstoßbelastung von 1 bar geprüft wird (siehe 19.2.1 Stoßbelastung).
19.2.3 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Schock
Die Armatur ist im wirklichkeitsgetreuen Einbau in allen drei Haltrichtungen auf einer Schockanlage dreimal einem Schock gemäß
11.1.3 auszusetzen. Nach Durchführung aller Schockversuche ist die Armatur auf Beschädigungen zu untersuchen. Am Prüfling dürfen keine Verformungen festgestellt werden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
Maßaufwand für Stoßwellenrohr-Versuche
Belastung Stoßcharakteristik Einheiten Grundschutz S1 s3 s9
Anzahl der Prüfungen Bemerkungen
Nenndruck-stoßbelastung Pr \ , bar sec 2,4 3 9 2 33 1
3 Die Druck- und Zeit-angaben sind minimal notwendige Prüfwerte
t '
2/3 Nenndruck-stoßbelastung 2/a Pr' \ , bar sec 1,8 3
6 2 22 1 1
V3 Nenndruck-stoßbelastung Va Pr' bar sec 0,9 3 3 2
11 1 1
t
Mindestdruck-stoßbelastung min Pr bar sec 0,3 10 0,3
10 0,3 10 2 bei unsymmetrischem Prüfling beide Richtungen
prüfen
t *
Sogbelastung Psog bar sec 1 3 1 3 1 3 1 Prüfling mit der Innenseite in Rich-tung Druckkammer prüfen
t *
19.3 Korrosionsschutz
Die gemäß 11.1.4 gewählten Korrosionsschutzmaßnahmen sind vom Hersteller nachzuweisen.
19.4 Prüfung der Gasdichtheit und des Durchflußwiderstandes 19.4.1 Selbsttätige Luftstoßsicherungen müssen ab einer Druckdifferenz von 100 mbar selbsttätig und dicht schließen und bei Nachlassen der Druckdifferenz wieder selbsttätig öffnen. Der während des Schließvor-ganges durch die selbsttätige Luftstoßsicherung durchgehende Impuls, ausgedrückt in der Impuls-Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 1985, I.Stück, Nr. 1
Seite 19
Kenngröße K1 *) und der Spitzenkraftkenngröße Kp*) darf im ganzen Druckbereich (Ansprechdruck 0,1 bar bis Nenndruck) bei verschiedenen Schließzeiten die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten.
Bei einer Druckdifferenz von 0,12 bar darf ein maximal zulässiger Leckluftvolumenstrom von 15m3/h, bezo-gen auf 1 m Dichtungslänge, nicht überschritten werden, wobei beide Durchflußrichtungen (Druck und Sog) zu prüfen sind. Die Angabe der 15m3/h bezieht sich auf den entspannten Zustand der Luft.
Bezeichnung Einheiten Grundschutz u. Si S3 S9
K 1 sec2 5 8 12
Kp sec 3000 5000 8000
19.4.2 Absperrarmaturen sind mit einer Kraft von 300 N zu verschließen. Der zulässige Leckluftvolumenstrom von 1 m3/h, bezogen auf 1 m Dichtungslänge, darf bei einer Druckdifferenz von 2,5 mbar nicht überschritten
werden.
19.4.3 Überdruckarmaturen
Überdruckarmaturen müssen bis zu einem inneren Überdruck von 0,5 mbar geschlossen sein. Der zulässi-ge Leckluftvolumenstrom von 0,4 m3/h, bezogen auf 1 m Dichtungslänge, darf bei einer Druckdifferenz von 0,5 mbar nicht überschritten werden.
19.4.3.1 Überdruckarmaturen für Schutzräume bis 25 Personen (ÜV 25) müssen sich bei Druckanstieg über 0,5
mbar selbsttätig öffnen und bei einer Druckdifferenz von 0,8 mbar einen Luftvolumenstrom von 35 m3/h
ermöglichen. Bei einem Luftvolumenstrom von 225 m3/h darf die Druckdifferenz 2,5 mbar nicht überschreiten.
19.4.3.2 Überdruckarmaturen für Schutzräume bis 50 Personen (ÜV 50) müssen sich bei Druckanstieg über 0,5
mbar selbsttätig öffnen und bei einer Druckdifferenz von 0,8 mbar einen Luftvolumenstrom von 80 m3/h
ermöglichen. Bei einem Luftvolumenstrom von 450 m3/h darf die Druckdifferenz 2,5 mbar nicht überschreiten.
19.5 Brandwiderstandsfähigkeit
Die Widerstandsfähigkeit der Armaturen gemäß 11.2, 11.3, 11.4 und
11.5 gegen Feuer ist auf Grund der geltenden Bestimmungen der Bauordnungen und ÖNORMen zu prüfen.
Im übrigen gelten die Vorschriften gemäß 14.6 sinngemäß.
19.6 Gängigkeit
Die Gängigkeit von Armaturen muß in der Form gewährleistet sein, daß diese jederzeit funktionsfähig sind und den gestellten Anforderungen gemäß Abschnitt 11 entsprechen.
20. Prüfvorschriften für Sonderabschlüsse
Für die Prüfung bzw. Beurteilung der Sonderabschlüsse gelten die Prüfvorschriften für Schiebewände sinngemäß.
Anhang I
Überwachungsvortrag
Anhang II
Begriffsbestimmungen und technische Erläuterungen für
Explosionsschutzeinrichtungen
") Siehe Anhang II