Niederösterreich: Überprüfungs- und Kehrperioden

num: § 1
paragraphs: (1) Benützte Feuerstätten, Abgasführungen (Abgasanlage einschließlich erforderlicher Verbindungsstücke und deren Anschlüsse) und Luftschächte gemäß § 17 Abs. 1 NÖ FG 2015 sind in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren.(2) Die Anzahl der Überprüfungen und Kehrungen richtet sich dabei nach der Art des verwendeten Brennstoffes und der Feuerstätte.
num: § 2
paragraphs: (1) Abgasanlagen von Feuerstätten sind gemäß folgenden Tabellen zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren:1.Abgasanlagen von Feuerstätten bis 400 kW Nennwärmeleistung:
BrennstoffArt der FeuerstätteAnzahl der Überprüfungen bzw. Kehrungen pro JahrGasFeuerstätten1Heizöl extra leichtFeuerstätten mit Brennwerttechnik1Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner ab Baujahr 19982übrige Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner3 *Feuerstätten mit Verdampfungsbrenner3Heizöl leichtFeuerstätten5Feste Brennstoffe (ausgenommen Pellets)Feuerstätten bis Baujahr19986 *übrige Feuerstätten5 *PelletsFeuerstätten3Feuerstätten mit Brennwerttechnik1
* werden diese Feuerstätten nur zwischen 1. September und 31. Mai benützt, so reduziert sich die Anzahl um eine Überprüfung bzw. Kehrung.
2.Abgasanlagen von Feuerstätten über 400 kW Nennwärmeleistung:
BrennstoffArt der FeuerstätteAnzahl der Überprüfungen bzw. Kehrungen pro JahrGasFeuerstätten1Heizöl extra leichtFeuerstätten mit Brennwerttechnik1übrige Feuerstätten3RückstandsheizöleFeuerstätten4Feste BrennstoffeFeuerstätten4
(2) Werden an Abgasanlagen Feuerstätten angeschlossen, für die nach Abs. 1 eine unterschiedliche Anzahl von Überprüfungen bzw. Kehrungen festgelegt ist, gilt die höhere Anzahl.(3) Erfolgt die Abführung der Abgase über eine horizontale Abgasleitung, so ist diese mindestens alle drei Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren.
num: § 3
paragraphs: (1) Folgende Abgasanlagen von Feuerstätten sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren:1.in Gebäuden, die nur zwischen 1. Mai und 30. September bewohnt werden;2.von Feuerstätten, welche nur für den Ausfall der Hauptheizung zur Nutzung bereitstehen und nur im Notfall verwendet werden;3.von Feuerstätten, die nur anlassbezogen und zeitlich begrenzt Prozesswärme für den Eigenbedarf erzeugen (z. B. Destillieranlagen, Räucheranlagen).(2) Folgende Abgasanlagen von Feuerstätten mit festen Brennstoffen sind dreimal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren:1.von Feuerstätten, welche zusätzlich zu einem anderen, die Wohneinheit oder Betriebseinheit umfassenden Heizsystem (z. B. Zentralheizung, Wärmepumpe oder Solarheizung, wenn diese zumindest für 30 % der Gesamtheizlast ausgelegt sind), verwendet werden;2.von Feuerstätten, welche nur im geringen Umfang über das Jahr verteilt und nicht als Hauptheizung verwendet werden (z. B. offener Kamin, Feuerstätten in nicht gewerblich genutzten Werkstätten, Öfen und Zentralheizungskessel in Wochenendhäusern).
num: § 4
paragraphs: Verbindungsstücke und deren Anschlüsse sowie technische Einbauten im Verbindungsstück (z. B. Abgasklappen) sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren.
num: § 5
paragraphs: Feuerstätten sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren.
num: § 6
paragraphs: Luftschächte gemäß § 17 Abs. 1 NÖ FG 2015 sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu kehren.
num: § 7
paragraphs: (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft.(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die Kehrperioden, LGBl. 4400/5, außer Kraft.
NÖ Landesregierung
Pernkopf
Landesrat