¿CONSUME ENERGIA UN PROYECTOR LED con ENCENDIDO TENUE DE LOS LED? EN ESTE CASO SI, VEAMOS PORQUÉ.
Channel: Reparatumismo
Date: 08/09/2019

NO DEJES DE VER LA PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi_4AYJf2W4zEU03pph4Eeq8xNPHZI75

VIDEO 6  COMPLEMENTO AL VIDEO 5 https://youtu.be/zDx415nzH_s   en el que veiamos que una LAMPARA LED ENCENDIDA LEVE NO CONSUME ENERGIA  a  la lampara LED solo llega la FASE, como no se deriva esta hacia ninguna parte, NO HAY CIRCULACIÓN DE INTENSIDAD, POR LO TANTO NO HAY CONSUMO.

EN CAMBIO EN UN PROYECTOR LED DE EXTERIOR COMO ES ESTE EL CASO, AL TENER LA TOMA DE TIERRA CONECTADA POR SEGURIDAD, EL DRIVER S QUE TIENE UNA PEQUEÑA DERIVACION A MASA, POR ESO ESTE TIPO DE PROYECTORES SI QUE TIENEN UN LEVE CONSUMO.

En los otros videos de esta serie habéis visto:

PROBLEMA DE ENCENDIDO LEVE DE LAMPARAS LED:
1ª SOLUCIÓN A: Invertir FASE Y NEUTRO en la caja de empalmes.

1ª SOLUCIÓN B: Invertir FASE Y NEUTRO en el cajetín del interruptor si los cables de Fase y Neutro pasan por el.

2ª SOLUCIÓN: Desconectar y alejar la toma de tierra, aunque NO ES  100% EFECTIVO NI ACONSEJABLE , a veces ayuda a solucionar el problema, EN PORTALAMPARAS COMO EL QUE MUESTRA EL VIDEO DONDE LA TIERRA NO VA NI SIQUIERA CONECTADA, NO HAY PROBLEMA EN SEPARARLA O RETIRARLA.

3ª SOLUCIÓN: POR EJEMPLO USADO CUANDO TENEMOS INSTALACIONES CON 2 FASES, Colocar un condensador, o resistencia,  o condensador + resistencia, en el extremos más próximo a la bombilla.
VALORES:  (Condensador entre 100 nF y 680 nF maximo, 250 a 275 V MKP) preferiblemente 330 nF/275 v o 470 nF
o UNA RESISTENCIA DE 1 MOhm  1w (MEJOR 2W)  1.000.000 OHMIOS  
o Condensador + Resistencia 1Mohm  
o La solución "proteccion total" portafusible con fusible 0,2 A + condensador 330 nF + resistencia  220 Kohms a 1M.

Comercialmente se venden "filtros" que contienen  estos elementos

4ª SOLUCIÓN:  PENDIENTE 
CUANDO TENEMOS UNA INSTALACIÓN CON 2 
 FASES, Cambiar el interruptor por uno de  doble circuito o bipolar (hoy en dia mas dificiles de conseguir) o utilizar un relé de doble circuito) este tema del relé ya implica mayor cableado y puede tener un problema de espacio donde colocar el relé, por lo que es una solución para  personas mas expertas.
Industrialmente en edificios públicos se utilizan contactores.

VIDEOS RELACIONADOS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi_4AYJf2W4zEU03pph4Eeq8xNPHZI75

LINK MUY ILUSTRATIVO SOBRE ESTE TEMA: https://www.byverdleds.com/blogBVL/7_Eliminar-el-problema-de-bombillas-led-que-par.html

¿te gustó el vídeo o te fue de utilidad? haz un click en "Me gusta"  si fue así  o comparte el vídeo,  deja tu comentario, te lo agradezco mucho  y anima a seguir haciendo vídeos didácticos y de  ayuda a la comunidad,  por los DISLIKES NEGATIVOS  no hay problema, no me ofenden, ya estoy acostumbrado a ellos  siempre son los mismos seguidores  los que los dejan (mucho de ellos sin ni siquiera ver el video) ellos tendrán sus motivos....., por lo que  también les agradezco que sigan siendo fieles a mi canal :) y sigan viendo los videos.