COMO SABER CUAL ES EL NEUTRO Y LA TOMA DE TIERRA (OJO SI TIENES DIFERENCIAL INSTALADO EN EL CUADRO
Channel: Reparatumismo
Date: 04/06/2015

NOTA IMPORTANTE ACLARATORIA: ESTE SISTEMA SOLAMENTE SIRVE EN INSTALACIONES DE VIVIENDAS CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTALADO:
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
SI NO HAY INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTALADO, CLARISIMAMENTE SE ENCENDERA LA BOMBILLA AL TOMAR FASE-NEUTRO COMO FASE-TIERRA (NO SALTARA NADA).


Este método SOLAMENTE  APLICA A INSTALACIONES CON SISTEMA DE TIERRAS TT,  no sirve en absoluto para TN-C COMO ES EL CASO DE MUCHOS PAISES  DE LATINOAMERICA, ya que su reglamente eléctrico es muy diferentes del Europeo y en concreto del Español (mucho mas restrictivos) que el reglamento USA  del que toman  la mayoría de su normativa.
Tampoco sirve en instalaciones de tipo industrial  IT.


Solo sirve en parte para  para TN-S  y TN-C-S

https://www.areatecnologia.com/electricidad/puesta-a-tierra.html

https://www.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/31000/FA31015/es_ES/ECT.pdf
 
Un video didactico, dedicado a temas de electricidad, como comprobar Fase, Neutro y toma de tierra, cuando el Neutro es de buena calidad y entre este y toma de tierra tenemos 0 V, hay un metodo un tanto drastico pero sencillo, utilizando una bombilla, SIEMPRE QUE TENGAMOS DIFERENCIAL INSTALADO EN EL CUADRO ELECTRICO.
LO NORMAL ES QUE EN UNA INSTALACION ELECTRICA ESTEN IDENTIFICADOS FASE, NEUTRO Y TOMA DE TIERRA CON SUS COLORES CORRESPONDIENTES SEGUN LA NORMATIVA DE CADA PAIS.

videos relacionados:
buscapolos:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi_4AYJf2W4U7A8t0vkavefxEp9nMZpp

electricidad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi_4AYJf2W6G-W2oYGFFWHyMn3NeTH7b

Uso del polimetro:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi_4AYJf2W6JELpx_TdRE2bq-cq3IlNI

¿te gustó el vídeo? haz un click en "Me gusta" o comparte el vídeo, te lo agradeceré y anima mucho a seguir haciendo vídeos de ayuda a los demás.