INFLUENCIA DE LA TOMA DE TIERRA EN  EL ENCENDIDO LEVE - TENUE DE LAMPARAS LED
Channel: Reparatumismo
Date: 14/01/2021

DESACTIVADOS LOS COMENTARIOS DE ESTE VIDEO Y LOS SIGUIENTES, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE COMENTARIOS QUE LLEGAN YA NO ME ES POSIBLE ATENDERLOS TODOS ADECUADAMENTE, LO SIENTO.
NO DEJES DE VER LA PLAYLIST: https://www.youtube.com/watch?v=Xe9rANZ6FHQ&list=PLWi_4AYJf2W4zEU03pph4Eeq8xNPHZI75&index=1

Cuando nos sucede este problema puede deberse a 2 motivos principales, e realidad 3, pero hay algo que puede que no hayamos contado con ello, en la ultima parte lo detallo.

¿QUE CASUSA EL ENCENDIDO LEVE Y QUE SOLUCION o SOLUCIONES  HAY PARA CADA CAUSA?
1º Nos esta llegando una FASE a la lampara, por lo que en el interruptor estamos cortando  EL NEUTRO  en lugar de la FASE. Suele ser el motivo estrella del problema. y el mas fácil de solucionar

SOLUCION: En la caja de empalmes de donde se alimenta la lampara, invertir la  FASE  por el NEUTRO  a fin de que la  fase sea la que pase a través  del interruptor.

2º Tenemos una instalación BIFASE, esto aunque es algo antiguo "Y que parece raro"  todavía sigue funcionando en muchas viviendas (Generalmente antiguas) donde la compañía eléctrica suministra  en lugar de Fase y Neutro, 2 FASES de unos 130 a 140 V aprox  cada una, lo que "sumadas, si sumadas (podemos medir 140 + 140 y tener 230 v"  nos proporcionan los 230 v.
Es mas complicado de solucionar que el 1º caso, pero solucionable.

SOLUCION:  Se venden diferentes circuitos comerciales, aunque generalmente con un  simple condensador de electrónica de 470 nF (Nanofaradios) 275V MKP  en paralelo con la  lampara se soluciona, Se venden en tiendas de electricidad como filtro antiparpadeo  led Básico,
Por ejemplo: https://www.bricomart.es/dispositivo-antiparpadeo-basico.html
también sirven de 330 nF y 220 nF
y otra opción es cambiar de modelo de bombilla, dicen que algunos fabricantes tienen este problema solucionado en sus lamparas, yo no lo he podido verificarlo aun en ninguna.

3º Que la FASE  este cortada correctamente  en el interruptor, pero  tengamos un neutro defectuoso o con retornos, puede estar la empresa sumistradora, suministrando un neutro con voltaje de hasta 24 V lo que nos puede producir un encendido leve de la lampara, No es muy común pero se puede dar.

SOLUCION: Lo mismo que en el caso 2 se usaría condensador de 470 nF

4º La TOMA DE TIERRA ,  al usar lamparas LED o luminarias LED puede ser un problema, ya que según el tipo de lampara y de instalación,  la tierra puede influir enórmemente en el encendido leve de los leds  o en flaseos esporádicos de estos  al encender o apagar un interruptor próximo. (Me paso en mi propia casa, al apagar la luz del Aseo, flaseaba un aplique de techo de la  habitación, lo solucione soltando el cable de tierra).

Por normativa REBT el cable de  toma de tierra debe estar conectado a las luminarias (apliques, Plafones, lamparas de techo etc etc ) 
 "Si estas tienen tornillo  para poder ser conectada"  hay muchos que no lo tienen.

Pero podemos encontrarnos con que  a parte de lo ya mencionado arriba, esa toma de tierra sea la fuente del problema o parte del problema, por lo que deberemos realizar una  prueba para averiguar en nuestra lampara o aplique,  SI  con tierra o SIN  tierra  conectada se minimiza o elimina el problema,  (Si no esta conectado el cable lo conectaremos y si estaba ya conectado probaremos a desconectarlo).
Por lo que antes que de me critiquen por lo que acabo de escribir, yo no digo que la quitéis permanentemente pero SI Que lo probéis. luego ya se determinareis que opción adoptar,  en algún caso cambiando de modelo de bombilla no es necesaria esta prueba.

LA TOMA DE TIERRA PUEDE DARNOS PROBLEMAS DE  ENCENDIDO LEVE,  SI LA MISMA ESTA MUY PROXIMA A LA PARTE CENTRAL DE LA BOMBILLA LED, DONDE ESTA LA PLACA DE LEDS, 

OOOOJOOOOO TANTO  SI ESTA CONECTADA LA TIERRA COMO  SOLAMENTE SI ESTA PROXIMA LA CHAPA O EL CABLE.  por lo que  aquí  estaría el sentido o la explicación de porque se soluciona   a veces el problema  de encendido leve al desconectar la tierra.

He realizado pruebas tal como veréis en el video y APROXIMANDO EL CABLE DE TIERRA A LA PARTE SUPERIOR DE LA LAMPARA,  JUNTO A LA PLAQUETA DE LOS LEDS,  si a estos les  llega una fase, tienden a encenderse tenue, por proximidad de la tierra, en el video veis que enrollo un cable.
Lo mismo sucede cuando aproximamos nuestras manos a la lampara aunque estemos totalmente aislados.

POR LO QUE EL CONSEJO O CONCLUSION QUE SE SACA DE TODO ESTO:  Es que las lamparas o bombillas led, están directamente influenciadas por la  toma de tierra próxima, por lo que si nuestro aplique o luminaria  tiene la chapa metálica muy próxima a la bombilla, deberemos intentar separar  el portalámparas de esta  lo máximo posible o caso de no ser posible esto,  cambiar a un modelo de lampara o bombilla que sea mas alargada "básicamente que cambie de forma"  para evitar la proximidad con la chapa  metálica /tierra.
Esa seria también la explicación de porque unas lamparas tienen mayor encendido leve que otras.