انتی اسکالانت

آنتی اسکالانت یا به انگلیسی Antiscalant 
آنتی اسکالانت (Antiscalant) یا ضد رسوب محلولی شیمیایی است که جهت پیشگیری از تشکیل رسوب (scaling) در تصفیه آب به خصوص در فرایند اسمز معکوس RO به آب ورودی افزوده می شود. استفاده از ضد رسوب سبب بهبود کارایی دستگاه تصفیه آب شده و مانع گرفتگی غشا فیلتر ممبران می گردد. 

از آن دست موادی که بر پوسته پلی آمید ( ممبرین) رسوب ایجاد می کنند، باید به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرانسیوم (SrSO₄) توجه نمود. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر رایج هستند، اما دردسر سازند. برای ممانعت از رسوب این نمک های حل شده بر روی ممبرین به آب وارده به سیستم RO آنتی اسکالانت Antiscalant اضافه می شود. 

وجود رسوب مشکلات زیر را به همراه دارد: 

 برخورد کریستال های رسوب به ممبران که باعث باز شدن منفذ های ریز ممبران می شود.
 کاهش فشار آب و افزایش هدر رفت انرژی و هزینه های نگهداری سیستم
 پایین بودن راندمان سیستم.
 افت محسوس آب تولید ممبران.

 مکانیسم عملکرد 
حضور مواد معدنی مانند کلسیم، سیلیس و منیزیم در آب باعث شکل گیری رسوب بر روی منافذ غشای فیلتر ها می گردد. آنتی اسکالانت به چند روش می تواند مانع تشکیل رسوب شود:

 افزایش آستانه حلالیت: حتی در حالت فوق اشباع
 تغییر ساختار کریستال ها: تغییر ساختار کریستال به گونه ای که چسبنده نباشند.
 پراکنده سازی: پخش ذرات رسوب در آب به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب.

 چالش های ناشی از تشکیل رسوب 
عدم استفاده یا استفاده از دوز نادرست آنتی اسکالانت یا بکار گیری ضد رسوب بی کیفیت، باعث کم شدن گنجایش تولید، زیاد شدن مقدار نمک های حل شده در آب و تولید TDS خروجی، بالا رفتن فشار بر پمپ های طبقاتی و کم شدن طول عمر پمپ، افزایش دفعات نیاز به شستشوی CIP، افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش مقدار آمپر ، کثرت در شستن ممبران نشات گرفته از مسدود شدن و در آخر کم شدن طول عمر در ممبران ها و عوض شدن زود هنگام آن می شود.

نخستین گام برای پیشگیری از این مشکلات شناخت دقیق شاخص اشباع است.

 انتخاب نوع مناسب و دوز کافی 
انتخاب ضد رسوب باید بر اساس آنالیز آب ورودی (شامل سنجش TDS آب، PH، دما و غلظت یون های خاص) صورت گیرد. همچنین محاسبه دوز تزریق و انجام تست های سازگاری آنتی اسکالانت با نوع غشا ممبران برای عملکرد بهینه و جلوگیری از آسیب به دستگاه ضروری هستند.

امروزه آنتی اسکالانت ارائه شده توسط شرکت های معتبر در اقسام گوناگون برای هدایت در دستگاه‌های اسمز معکوس با آب ورودی لب شور و دستگاه اسمز معکوس با آب ورودی دریایی و اقسام آنالیزهای ورودی آب عرضه می شود.

مقدار استفاده ، کارکرد و کارایی آنتی اسکالانت با اهمیت به نرم‌افزار های شرکت ها و همچنین کیفیت آب ورودی (لب شور - دریایی ) به دستگاه های اسمز معکوس اندازه گیری می شود.
 منابع 

رده:ویکی‌سازی رباتیک