پیش‌نویس:بست لوله

جایگزین=بست لوله|بندانگشتی|بست لوله
بست لوله قطعه‌ای مکانیکی یا پلیمری است که برای نگهداری، مهار و تثبیت لوله‌ها در تأسیسات ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. این قطعه معمولاً لوله را به دیوار، سقف، کف یا سازه‌های فلزی متصل می‌کند و می‌تواند برای تحمل وزن لوله، کنترل ارتعاش، جلوگیری از جابه‌جایی و حفظ راستای مسیر لوله‌کشی استفاده شود. بست لوله در انواع و ابعاد مختلف تولید می‌شود و بسته به نوع کاربرد، ممکن است امکان حرکت محدود یا آزاد لوله را نیز فراهم کند.

 کاربردها 
بست‌های لوله در سامانه‌های مختلف لوله‌کشی به کار می‌روند، از جمله:

تأسیسات آب سرد و گرم

سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع

لوله‌کشی فاضلاب

سامانه‌های اطفای حریق

خطوط صنعتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

 وظایف 
وظایف اصلی بست لوله عبارت‌اند از:

تحمل وزن لوله و متعلقات آن

جلوگیری از افتادگی یا تغییر مسیر لوله

کاهش انتقال ارتعاش و صدا

کنترل حرکت جانبی یا محوری در صورت نیاز

کمک به انتقال نیروهای وارد بر لوله به سازه نگهدارنده

 انواع 
بست‌های لوله از نظر شکل و عملکرد به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

بست ساده یا نیم‌دایره‌ای: برای نگهداری لوله‌های سبک و متوسط

بست دوپیچ: برای مهار محکم‌تر لوله

بست U شکل یا یو-بولت: برای مهار مکانیکی لوله بر روی پایه یا شاسی

بست آویز: برای نصب لوله از سقف یا سازه

بست رایزر: برای نگهداری لوله‌های عمودی

بست لغزشی: برای لوله‌هایی که باید در اثر انبساط حرارتی حرکت محدودی داشته باشند

بست عایق‌دار: برای کاهش صدا، لرزش و تماس مستقیم فلز با فلز

 جنس 
بست‌های لوله معمولاً از مواد زیر ساخته می‌شوند:

فولاد

فولاد گالوانیزه

فولاد ضدزنگ

چدن

پلاستیک‌های صنعتی

ترکیب فلز و لایه لاستیکی یا پلیمری

انتخاب جنس بست به شرایط محیطی، نوع لوله، دمای کاری، بار مکانیکی و میزان خوردگی محیط بستگی دارد.

 معیارهای انتخاب 
در انتخاب بست لوله، عوامل زیر اهمیت دارند:

قطر و جنس لوله

وزن لوله و سیال داخل آن

 دمای کار 
میزان ارتعاش

شرایط خوردگی محیط

نوع نصب، مانند سقفی، دیواری یا زمینی

نیاز به حرکت حرارتی یا مهار کامل

استانداردهای پروژه و الزامات ایمنی

 ملاحظات فنی 
در سامانه‌های لوله‌کشی، بست نباید به‌گونه‌ای انتخاب شود که حرکت حرارتی لوله را به‌طور ناخواسته محدود کند، مگر آن‌که در طراحی چنین چیزی پیش‌بینی شده باشد. در خطوطی که دچار انبساط و انقباض حرارتی می‌شوند، از ترکیب ساپورت‌های ثابت، لغزشی و راهنما استفاده می‌شود. همچنین در لوله‌های عایق‌دار، لازم است بست به‌گونه‌ای طراحی شود که به عایق آسیب نرساند.

 تمایز با بست تعمیر لوله 
بست لوله با بست تعمیر لوله متفاوت است. بست تعمیر لوله برای آب‌بندی موقت یا دائمی نشتی و ترمیم آسیب‌دیدگی لوله به کار می‌رود، در حالی که بست لوله در اصل برای نگهداری و مهار لوله در محل نصب استفاده می‌شود.

 استانداردها 
طراحی و استفاده از بست‌های لوله معمولاً تابع استانداردهای لوله‌کشی، ساپورت و نصب است. در پروژه‌های صنعتی، استانداردهای مربوط به طراحی سیستم لوله‌کشی و ساپورت‌ها باید هم‌زمان در نظر گرفته شوند.