整理番号MGC:02
混合クリーンガス（N₂+O₂混合ガス） 【緊急連絡先】
1.化学品及び会社情報化学品の名称製品コード化学名供給者の会社名称住所担当部門: :  N2+02混合ガス北酸株式会社:富山県富山市本町11番5号産業ガス事業部..連格先: Tel;  076-441-2461 E-mail;  info@hokusan.co.jp FAX;  076-441-2358緊急連絡電話番号整理番号：表紙に記載: MGC:02 2.危険有害性の要約化学品のGH S分類物理化学的危険性健康に対する有害性環境に対する有害性GHSラベル要素絵表示又はシンボル注意喚起而危険有害性情報注意書き[安全対策] [芯魚処置] [保管] [廃棄] GH S分類に関係しない又はＧＨＳで扱われない他の危険有害性酸化性ガス高圧ガス区分1圧縮ガス記載がないものは区分に該当しないまたは分類できない危険発火又は火災助長のおそれ：酸化性物質高圧ガス：熱すると爆発のおそれ衣類及び可燃物から遠ざけること.バルブや附属品にはグリース及び油を使用しないこと：火災の場合:安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること：日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること：内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせること高濃度の酸素を長時間吸入すると、人体に影響を与える。 . . ：高圧ガス容器からガスが噴出し眼に入れば、眼の損傷、あるいは失明のおそれがある。 3.組成及び成分情報:混合物化学物質・混合物の区別化学名又は一般名（化学式） ： 窒素（№）+酸素（0₂）作成日2006年4月1日改訂日  2021年 4月 1日(第4版) ..混合クリーンガスN₂+0₂ (酸化性)混合ガス
4.応魚措置

5.火災時の措置
流切な消火剤使ってはならない消火剤火災時の特有の危険有害生

6.温出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置環境に対する注意事項對じ込め及び浄化の方法及び機材
：高濃度の酸素を吸入し中毒症状が現れた場合は、新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、医師の手当てを受ける。 ：大気圧のこの混合ガスにさらされても、特に治療の必要はない。 : 噴出するガスを受けた場合は、冷却しすぐに医師の診断を受ける。 ：大気圧のこの混合ガスにさらされても、特に治療の必要はない。 :  噴出するガスを受けた場合は、冷却しすぐに医師の診察を受ける。この混合ガスが漏えいまたは噴出している場所は、空気中の酸素の濃度が上昇している可能性があるので、換気を十分に行い、必要に応じて陽圧自給式呼吸器を着用する
この:容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、混合ガスが噴出する。内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至:ることもある。容器弁が壊れたときなどは、容器はロケットのように飛んで危害を..与えることがある。 ：容器を安全な場所に搬出すること。搬出できない場合には、できるだけ風上側から水を噴霧して容器を冷却すること。 :空気中で燃えない物でもこの混合ガス中で燃える物が多いので、周囲のものをできるだけ遠ざけること。 : 火災を発見したら、まず部外者を安全な場所へ避難させる。 ：耐火手袋、耐火服等の保護具を着用し、火炎からできるだけ離れた風上側から消火にあたる。 ：火災の危険を防ぐため、窓や扉を開けて換気を良くすること。換気設備があれば、速やかに起動し換気する。 ：大量の漏えいが続く状況であれば、漏えい区域をロープ等で囲み部外者が立ち入らないよう周囲を監視する。 ：空気中の酸素濃度を測定管理すること。 ：作業者に着火の恐れがあるためこの混合ガスに曝されないように注意する。 ：環境への影響はない。 ：換気を良くし、速やかに大気中に拡散、希釈させる。 ：着火を防ぐため、全ての着火源を取り除くこと。 :木、紙、油等の可燃物を取り除くこと。酸素濃度の高い混合ガスは、有機物や可燃性物質と接触させないこと。
7.取扱い及び保管上の注意
取扱い技術的対策
その他の注意事項：継手部、ホース、配管および機器に漏れがないか調べること。漏えい検査には、石けん水等の発泡液による方法が簡便、安全で確実である。 :作業の中断あるいは終了後、作業場所を離れるときは、容器弁を閉:じる。その後、圧力調整器内のガスを出し、圧力調整ハンドルをゆるめておくこと。 ：容器を電気回路の一部に使用しないこと。特に、アーク溶接時のアークストライクを発生させたりして損傷を与えないこと。 ：容器弁等が氷結したときは、40 ℃以下の温水で温め、バーナー等で直接加熱しないこと。 ：容器の使用前に、容器の刻印、塗装（容器の表面積の1/2以上ねずみ色）、表示等によりガス名を確かめ、内容物が目的のものと異なるときには使用せずに、販売元に返却すること。 :容器には、転落、転倒等を防止する措置を講じ、かつ粗暴な扱いをしないこと。倒れたとき、容器弁の損傷等により、高圧のガスが噴出すると、容器がロケットのように飛んで危害を与えることがあ☆ ：脱着式の保護キャップは、使用前に取り外すこと。容器を使用しないときは、脱着式の保護キャップを確実に取り付けること。 :酸素濃度に適した圧力調整器、ホース、圧力計等を使用すること。酸素用のものをその他のガスのものと混用しないこと。圧力計は「禁油」表示のあるものを使用すること。 :この混合ガス用の機器および付属機器等(貯槽、容器、配管、弁類、蒸発器、計器類）は、清浄に保ち、油脂類、有機物、ごみ、鋳、バリ等が付着していてはならない。付着している場合には、不活性ガスでパージする等して完全に除去してから使用すること。 ：この混合ガスの触れる部分を、油脂類の付着した汚れた手や手袋で取り扱わないこと。事前に手、手袋、衣類への油脂類の付着がないか確かめること。万一、酸素中で油脂類に着火すると、爆発的な燃:焼を起こす。供給システムに使用するガスケットは、酸素濃度に適したものを使用すること。 ：酸素濃度が高まるにつれて燃焼速度の増加、発火点の低下、火炎温度の上昇および火炎長さの増加が起きる。 :容器から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用すること。 :圧力調整器の取り付けにあたっては、容器弁のネジ方向を確かめてネジに合ったものを使用すること。 :圧力調整器を正しい要領にて取り付けた後、容器弁を開ける前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを反時計方向に回してゆるめ、その後、ゆっくりと容器弁を開く。この作業中は、圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たないこと。 ：容器弁の開閉に使用するハンドルは所定の物を使用し、容器弁はゆっくり開閉すること。 ：容器弁の開閉に際し、ハンマー等でたたいてはならない。手で開閉ができないときは、その旨を明示して、販売者に返却すること。 ：この混合ガスを多量に使用する場合には、使用量によって集合装置等の供給設備が特別に設計、製作されることがある。使用者は、これらの設備・機器の正しい操作方法や使用方法について、製造者または販売者から指導を受け、取り扱い説明書および指示事項に従う

8.ばく露防止及び保護措置
設備対策 ： 屋内で使用または保管の場合は換気を良くする措置を施すこと：空気中の酸素濃度が25  vo1％を超えないようにすること日本産業衛生学会(2019年版)  ： 規定されていない許容濃度. ACGIH (2019年版)    TLV-TWA TLV-STEL  ：規定されていない
5 / 9酸茶3.10 ml/100 ml水(注意：数値は20  ℃の水におけるBunsen吸収係数を100 ml水に換算した値）
10.安定性及び反応性反応性化学的安定性危険有害反応可能性避けるべき条件混触危険物質危険有害な分解生成物：通常の条件では反応しない。 ：常温常圧では比較的安定な混合ガスである。 :酸化性ガスである。 :有機物やその他の燃えやすいものとの反応。 ：酸素濃度が高まるにつれて燃焼速度の増加、発火点の低下、火炎温度の上昇および火炎長さの増加が起きる。 ：有機物やその他の燃えやすいもの。 ：窒素を含む混合ガスをプラズマ切断の作動ガスとして用いると、大気中の酸素と反応して、窒素酸化物（N0x）が発生する。なお、溶接および熱切断時の安全対策については、日本溶接協会編　WES 9009–2:2007「溶接、熱切断及び関連作業における安全衛生　第2部:ヒューム及びガス」を参照すること。 11.有害性情報魚性毒性：情報なし皮膚腐食性／刺 ：情報なし数性眼に対する重篤 ：情報なしな損傷性／眼刺数性呼吸器感作性又：情報なしは皮膚感作性生殖細胞変異原 ：情報なし出
生殖毒性:情報なし特定標的赚器専：情報なし性(単回はく異)特定標的臓器毒 ： 情報なし性(反復ばく異)観えん有害性：情報なしその他の情報:  高濃度の酸素を長時間吸入すると酸素中毒症(肺の刺激症状、前胸部不快感、肺活量の減少、知覚異常、痙攣、全身倦怠感、血液異常など）を起こす危険がある。 12.環境影響情報：情報なし生態事性残留性・分解性：情報なし生態苦積性:情報なし土壌中の移動性オゾン層への有：情報なし寄性
13.廃棄上の注意
:使用済み容器はそのまま容器所有者に返却すること。容器に残ったガスは、みだりに放出せず、圧力を残したまま容器弁を閉じ、製造者または販売:者に返却すること。 ..この混合ガスを廃棄する場合には、通風の良い場所で、危険のないよう少量ずつ大気放出を行うこと。 :  容器の廃棄は、容器所有者が行い、使用者が勝手に行わないこと。
14.輸送上の注意
国道整骨
1066 (窒素) 1006 (アルゴン) 1046 (ヘリウム)
国連分類容器等級海洋汚染物質MARPOL73/78附属者Ⅱ及びIBCコードによるぱら積み輸送される液体物質国内規制がある場合の規制情報高圧ガス保安法海上輸送港則法給柏安全法航空輸送航空法道路輸送
1072 (酸素) :その他の圧縮ガス（酸化性のもの） :  クラス2.2  （非引火性・非毒性高圧ガス）副次危険性等級5.1（酸化性物質。酸化性を有する。）非該当. . ..非該当:  非該当:  法第 2条（圧縮ガス） ：施行規則第12条危険物（高圧ガス） ：危規則第3条危険物告示別表1（高圧ガス） ：施行規則第194条：施行令第19条の13    車両の通行の制限7 / 9輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策
緊急時応急措置指針番号
15.適用法令
：高圧ガス保安法における規定に基づき安全な輸送を行う。移動時の容器温度は40℃以下に保つ。特に夏場はシートを掛け温度上昇の防止に努める。 ：容器に衝撃が加わらないように、注意深く取り扱う。 :移動中の容器の転倒、バルブの損傷等を防ぐための必要な措置を講する。 :車両等により運搬する場合は、イエローカード、消火設備および応急措置に必要な資材、工具を携行する。 : 122化学物質排出把握管理促進法  ： 非該当労働安全衛生法:  労働安全衛生規則第24条の14、15 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等:  非該当:  法第2条 (圧縮ガス) :  施行規則第12条危険物（高圧ガス） ：危規則第3条危険物告示別表第1（高圧ガス） ：施行規則第194条:施行令第19条の13 車両の通行の制限この安全データシートは、混合ガス(N 2 , Ar, He)+  0 2（酸化性)に限り適用するものである。 1）日本酸素㈱、マチソンガスプロダクツ共編：「ガス安全取扱データブック」、丸善㈱ （1989年）日本産業ガス協会編：「酸素・窒素・アルゴンの取扱い方」、日本産業ガス協2)会(2000年)及川紀久雄：「先端技術産業における危険・有害物質プロフィル100」、丸善3)出版㈱   (1987年)日本化学会編：「化学便覧」（第5版）、丸善出版（ 4) 5)  L'AIR LIQUIDE   : 「GAS ENCYCLOPEDIA」、ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS(1976年) 6)  ACGIH  : 「2019ACGIH TLVs and BEIs」、(2019年)新日本法規出版㈱：「寒務労働安全衛生便覧」 7)中央労働災害防止協会編：「新酸素欠乏危険作業主任者テキスト」、中央労8)働災害防止協会（2013年）日化協「化学物質法規制検索システム：CD  ROM版」 (2007年) 9)大島輝夫監修「化学品安全管理データブック: CD ROM版」化学工業日報社(2004 10)年11）国立環境研究所化学物質データベースWebKis-Plusより12） 化学工学会編：「化学工学便覧」改訂7版、丸善出版13） 山村秀夫：「新版人工呼吸の基礎と臨床」（1986年） ・本SDS記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の値は保証値ではありません。注）注意事項等は通常的な取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合はその点を配慮下さい毒物及び劇物取締法高圧ガス保安装港則法給舶安全法航空法道路法
16.その他の情報
道用範囲..