保証期間はご購入日から1年間です。本説明書に従った使用状態において保証期間内に不具合を生じた場合は、当該消火器の無料修理または無料にて新しい製品とお取替えいたします。 [保証期間を過ぎた消火器については、お客様のご要望により有料修理させていただきます。]ご質問やご不明なことがありましたら、お求めの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。
ミリタ宮田工業株式会
MORITA GROUP神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 〒253-8588 TEL. (0467)85-1210(お客様相談室)販売店改良等により予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。 TS02520 15. 02 P8
/!V
警告死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
破裂等により人身事故の可能性あり
腐蝕しやすい場所に設置しない。
 　濡れた床や地面に直接置かないでください。
腐蝕の原因になります。使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。
容器内の圧力が高くなり危険をともないます。半年ごとに法令で定められた点検を消防設備士等により実施してください。
消火器の点検をしなかったことにより､火災のとき､消火器が使用できないことがあります。 「設計標準使用期限(製造後1 0年)」を過ぎたものは、 40耐圧試験圧力値による水圧検査を実施してください。 「設計標準使用期限」を過ぎた消火器は、経年劣化などにより破裂事故につながることがあります。また「設計標準使用期限」以内であっても、設置条件により不具合が生じる場合があります. 「設計標準使用期限」を過ぎたものは新しい消火器と交換するか、耐圧試験圧力値(ラベルに記載)による水圧検査を実施してください。水圧検査についてはお求めの販売店または製造元(ラベルや取扱説明書に記載
されている電話番号)にお問い合わせください。人身事故のおそれあり避難経路を確保しながら消火してください。無理な消火活動を続けず、避難経路を確保しながら消火してください。また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。消火に当たっては、火元に近付きすぎないようにしましょう。
ガソリン等の油火災では、放射の勢いで油が飛散し、火傷のおそれがあります。火元から3m以上離れてから放射を開始してください。人に向けて消火薬剤を放射しないでください。
消火薬剤により呼吸困難や失明等の危害が発生することがあります。万一、消火薬剤が目に入ったり皮膚に付着したときは、すみやかに水洗いし、異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。消火器をみだりに捨てたり、放置しないでください。放置された消火器を誤って使用されると破裂することがあります。
ご不用になった消火器はそのまま放置しないでください。消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元不用になったラベルや取扱説明書に記載されている電話番号）にお問い合わせください。 P2
業務用粉末消火器(50型)取扱説明書
このたびは、モリタ宮田工業(株)の業務用消火器(粉末)をお求めいただきまことにありがとうごございます。当社はお客様の視点を軸に「安全・安心・快適」を見据えた商品をお届けしてまいります。コーのの音楽の完然を幅にすると、気になる人だけに幅度をも届けってないうよう。
お客様に安心してお使いいただくために取り扱い方法を説明しています。
万一の不測の事態にもあわてず、また安全・確実にご使用いただくために、この説明書を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読み返しください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。次粉末(ＫＢＣ)消火器(加圧式)
粉末(Ｋ)消火器(加圧式) 5 0型ご家庭には
「住宅用消火器」を設置して■消火器には適応火災が表示されています。適応火災はその火災の種類に適していることを意味し、実火災における消火規模を限定するものではありません。 ■消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。消火できなかったことによる人的､物的損害などについての補償､賠償はご容赦願います。はす#千Dください消火器は圧力容器ですが発生することがあります。
ガスの圧力により消火薬剤を放射します。
叩いたり､落としたり､強い衝撃などを与えないでください。
誤った使いかたをすると､破裂等により重大な人身事故が発生することがあります。
正しく安全にご使用ください。この表示は、してはいけない　（↑）この表示は、必ず実行していただく
「替止」内容です(2 「禁止」内容です。 「強制」内容です。危険監装たは黒傷などを負う危険が切迫して生じることが

破裂等により人身事故のおそれあり錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
消火器を作動したとき、錆や傷等により弱くなった部分が圧力により破裂し、
消火器事故発生のおそれがあります。「設計標準使用期限」以内であっても
絶対に復用しないでください。また、訓練用どしても使用しないでください。分解しないでください。
分解·修理·改造により破裂することがあります。
ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元(ラベル
や取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。消火器を直接、火の中に投げ込んだり、熱湯や熱風をかけて加熱しないでください。容器内の圧力が高くなり、破裂することがあります。 P1 △△注意傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が(0)使用方法を普段より確認しておいてください。消火器は人が操作して初期消火をおこなう器具です。
普段より操作方法等は良く確認しておいてください。古代のサポーランをもにまくて誕記させないで、人気
無理な消火作業を続けることはやめましょう。 4ラベルに表示されている「適応火災」を確認してください。消火器には火災の種類に対して適・不適があります火災の大きさ､消火の時期､適応火災の違いなどにより消火できないことがあります[適応火災について]の項目(P 5)をよくお読みいただき、適正な消火器を設置してください。 (2消火器のためし放射は絶対にしないでください。ためし放射や一度操作したものは、使用できません。新しい消火器と交換するか、必ずつめかえをおこなってください。 (2使用時以外は加圧用ガスを導入しないでください。誤って加圧用ガスを導入したものは、すぐに新しい消火器と交換するか、つめかえをおこなってください。使用温度範囲以下となる場所には設置しないでください。は、何無人宅配置の、「これ」あげれこれには数量としている。
使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。幼児の手が届かないところに設置してください。幼児のいたずらなどにより消火薬剤を放射されますと大けがをすることがあります。
幼児の手にふれないところに設置してください。 (1)消火器を転倒･落下しないようにしてください。
地震や振動で消火器が転倒・落下しないところに設置してください。また上から重量物が落ちて損傷しないところに設置してください。 4.消火器は立てた状態で使用してください消火器を横に寝かせた状態や逆さまの状態では消火薬剤が有効に放射されませせん。つめかえはお求めの販売店または製造元にお問い合わせください。消火器のつめかえや整備をおこなうには消防設備士の資格が必要です。つめかえ薬剤、交換部品（加圧用ガス容器、封板、パッキン等）は必ず当社指定の部品をご使用ください。指定部品以外のものを使用したことにより、消火器が正常に機能しないことがあります。加圧用ガス容器は0.  7 Lの窒素・液化炭酸混合ガス份)をご使用ください。 (ラベル記載を参照)
設置について
1.上から重量物が落ちて損傷しないところ、また地震や振動等で消火器が転倒や落下しないところに設置してください。 ＊転倒や落下した消火器は、お求めの販売店に連絡し、機器点検・整備等の処置をおこなってください。 2.通行や避難するときに邪魔にならないところ、また使用するときに簡単に持ち出せるところに設置してください。 3.消火器の底部や金属部が床や壁を損傷させることがありますので注意してください。 4.幼児の手が届かないところに設置してください。 |5.高温多湿のところには設置しないでください。 ●40度をこえる高温の場所(ガスコンロ・
 ストーブなど発熱器具の近く)では、容器内の圧力が高くなり危険をともないます。また使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。 ●消火器に表示されている使用温度範囲内の環境に設置してください。 ●屋外等で直射日光や雨風・降雪にさらされる場所、厨房等で常時水を使用し湿気所、化学工場地域や温泉地帯で腐蝕性ガ
ス(硫化水素、亜硫酸ガス、塩素ガス等)の発生のおそれがある場所では、格納箱に収納するなどの防護処置をしてください。 ※格納箱についてはお求めの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。 ※消火器を車両に設置する場合には「自動車用消火器」をご使用ください。 P4
知っておいていただきたいこと
1 .適応火災について消火器には、燃焼物の種類に応じて適応する火災が表示してあります。が求めいただいた消火器が設置場所で想定される火災の種類に適応しているものであるかご確認ください。 ●粉末(Ｋ)消火器・・・・・油火災、電気火災に適応。特にガソリン等の火災に威力を発揮します。 2.消火にあたって●逃げ道を確保しながら消火してください。また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。 ●屋外での消火は風上よりおこなってください。近付きすぎると火傷のおそれがあります. ●火元から3m以上離れてから放射を開始し、炎の根元を手前から掃くようにノズルを　左右にふりながら放射し、順次前方に進んで消火してください。
●ガソリン等の油火災では、火元に消火薬剤が直接かかるようにして消火してください。放射の勢いで油が飛び散るおそれがありますので充分に注意してください。無理な消火作業を続けることによって火災の拡大を引き起こさないよう、周囲の人に声をかけ、応援を求めるよう心掛けてください。また被害を最小限にくいとめるためにも早めに119番通報してください。 e一度消えても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を
放射してください。 ●消火後の火元は、おき火が残っていたり、油やガスがもれていることがありますので、必ず火元を確認してください。 ●消火後すみやかに、ガスの元せん、電源を切ってください。 3.消火薬剤について●消火薬剤が目に入ったときは、すみやかに水洗いし、目に痛みを感じたり充血した
 　場合には医師の診察を受けてください。 ●消火薬剤が皮膚についたときは、すみやかに水洗いし異常を感じた場合には医師の診察を受けてください。 ●消火薬剤のかかった食物は食べないでください。放射後の健康被害防止の為の注意事項■粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への影響は軽微です。 ■通常の使用により築剤を吸引した場合、眼・鼻・のどに違和感を生じることがあります。 ■消火案剤の清掃には十分な換気の元で、吸引および銀・皮膚等に付着しないようにマスク等の
  保護具を着用してください。 ■万一身体に異常を感じる場合は、医師の診断を受けてください。社団法人　日本消火器工業会P5
eed.  Seed
K WARK
点検について
0,
※法的義務設置をしている場合は、消防法に基づく定期点検を実施してください。異常の状況により下記のような内容が想定されます. |想定される内容異常の状況キャップにゆるみがある破裂するおそれホース内に楽雨が詰まっている【放射できないおそれホースにとど等がある破裂するおそれそれは55ト6 「設計標準使用期限」を
過ぎている商券のおそれ破製するおそれ 使用済のおそれ使用済のおそれ
留放射するおそれ安全栓がない加圧用ガス容呂の質量が
規定より減少しているフズルレバーが
スムーズに動かない
車輪がスムーズに
回転しない②ノズルレパーをにぎり本体容器内の残圧とホース内の
 　残留消火薬剤を放出してください。自動の使用後の消火器はすみやかに販売店に
再充てんを依頼し、元のように設置してください。 ●一度放射したものは、中に消火薬剤が残っていても、
すすぐに整備・再充てんしてください。
●外観・機能に異常がなければ再充てんして使用できます。
お求めの販売店にご相談ください。
●消火器の再充てんをおこなうには消防殴備士の資格が必要です。
お求めの販売店にお申し付けください。 5.廃棄する場合は、法に従って
 　廃棄処分しなければなりません。 ●ご不用になった消火器を処分される場合は、お求
のの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせい。
K唇を不法に捨てたり、放置すると法律で罰せら
すす消火器のリサイクルにご協力ください。
正しい便いかた
hal
●消火器は立てた状態で消火操作をおこなってください。横に寝かせた状態や逆さ
まの状態では消火薬剤が有効に放射されません。 ●ノズルレバーをしっかり握っていてください。ノズルレパーを握る際、指をはさまないように注意してください。
•管理について
12
1. [安全栓]は誤作動を防ぐためのもの
 　です。不用意に抜かないでください。 ●あやまって安全栓を抜いてしまった場合は
お求めの販売店にお申し付けください。 2.分解・修理・改造は絶対にしないでださい。 ●分解修理改造により破裂することがありまます3.消火器のネジなどをゆるめないでくださし\。 ●消火器の部品(キャップ、ホース等)を
 ことがあります。
●消火器の機器点検・整備は、消防法の
取り決めにより、消防設備士の資格を
ます。者がおこなえる業務とされてい
ない4.消火器を柔らかい布で、時々掃除してください。
●水・油・調味料題味料(塩はこり由・調味料（塩・醤油・味噌等）
「付着していると腐蝕等の性
ここし永くご使用になれませ布でふきくしほ汚れたときは聞くしはった布(ペンジン5.掃除するときに有機溶剤ガソリン）や中性洗剤などを絶対に使用しないでください。 ※消火器本体容器に「リサイクルシール」
 　貼付しています。ご不用になった消火
 　を処分する際に必要となりますので、
ははがしたり損傷したりしないでください6. 「設計標準使用期限」を確認してください●「設計標準使用期限」を過ぎたものは新し
いい消火器と交換するか、耐圧試験圧力値、新人山に記載）による水圧検査をお求めの
販売店にお申し付けください。的設置義務のあるところでは消防法に基づく定期点検を実施してください。 ●半年ごとに滋令で定められた点検す8.異常が見つかったと機器点検・整備販売店に連絡し、なって等の処置をお
便用後について
1.消火薬剤がかかった器物はすみやかに揚除してください。
●飛散した消火薬剤をそのまま放置しておきますとカビの発生や金属類の腐姓、塗装面変質のおそれがあります。
また電気超具などは絶縁を低下させることがあります。 ●揚除をするときは装気をしながら、マスクやゴム手
●揚除をするときは掃除機を使用しないでください。消火薬剤により故障するおそれがあります。
よく水洗いし、水洗いできないものは水で濁らした
雑巾でよくふき取ってください。消火薬剤がかかった電気機器は電源を
消火薬剤がかかった電気機器は電源を
遮断してから掃除をおこなってください
また、電気絶縁性が低下していることがに点検を佼頼ないた、電気配慮性が高いです。
ありますので、専門の業者は
してから、通電してください
残圧の放出およびホースクリ
おこなってください。 ースクリーニングを●ホースクリーニングをおこなわないで披置すると
 　ホース内に消火薬局が語まり、使用できなくなる
、おそれがありますので必ずおこなってください。
●同時に、消火菌内の残圧(ガス)をすべて放出し、
本体容菌内に圧力が残らないようにしてください。 ①満火路を図のように倒してください
長もどうも
of thest
●放射中にノズルレバーをはなせば放射が止まります。
中一度消火しても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放射してください。
消火器の移動は、ハンドルを持ち車輪をがが人生やら加心で、その際、消火器をように注意してください。 P6