＜オプション＞
■バラストレス水銀灯代替LED照明用屋外用ランプホルダー
バラストレス水銀灯代替LED照明との組み合わせで投光照明が可能です。 ●口出し線:1.8m、●アームは別途ご用意ください。家族現形状は別途取扱説明書を乙参照ください●1年保証用途:屋内外投光照明／看板／工事現場などバラストレス水銀灯代替LED照明用ダウンライト簡単にダウンライト器具として使用でき、メンテナンスが容易です。 〈天井工事不要でランプのみ容易に交換可能） ●「屋内用」と「軒下用」をご用意。軒下用は前面カバー付きで虫が入りません。 ●取付方法【PAR16用】バネタイプ／【PAR40用】取付金具タイプ　『お朝は取扱説明書をご参例ください●埋込穴径:[PAR16用]$150mm/[PAR40用]$200mm ● 1年保証用途:オフィス、店舗、ショッピングモール等商業施設、福祉施設など△警告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重複を負う可能性が想定される内容を示しています。 ●ランプ用器具（安定器二次側）、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください。 ●必ず専用の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。ランプ落下の原因となる事があります。
●直流電源では絶対に使用しないでください。ランプの破損、発掘または航灯距路損傷の原因となります。申談や市でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。 ●ランプの取り付けは、本取扱説明書に従ってください。取り付けに不償があると西具落下、窓電、火災の原因となり立す。 ●工事や経具清掃の時は、必ず電源を切っておこなってください。感電、火災の原因となります。 ●関光機能の付いた現明器具及び回路では使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
●ランプの取り付けは、指定された部品を使用し、替具重量に耐えられるようにおこなってください。取り付けに不愉があると、感電、落下、火災、怪我の原因となります。
●ソケットに確実に取付けてください。ランプ落下の原因となることがあります。 ●ロ金をソケットに対して垂直に挿入してください。口金を斜め方向から無理に挿入すると、ソケットや口金が確損する場合があります。 ●ソケットへの取り付けはゆっくり回し、回し終わりは枠め付けないでください。ランプまたはソケットの破損の原因となります。 ●取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている環所、餃じんが多い環所、振動のある場所、水中、メッキ工場、温泉浴室などの園食性ガスが発生する場所、海岸隔接地帯、引火する危険のある雰囲気（ガソリ）。
アパレン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー可燃性粉じんのある所）での使用はおやめください。ランプの破損落下、抢線不良，さび、感電、火災の原因となります。 ●つららが発生する場所には取り付けないでください。つらら落下による怪我の原因となります。 ●ランプは次の格具には取付できません。「ダウンライト・密閉竪または密閉に近い経典」「ランプと反射板などの敵闘が狭い所」 △注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています●口金部は防水構造になっていないため、屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形のバラストレス水銀ランプ160W形（反射形）、または250W形（反射形）、300W形（反射形）専用器具と組み合わせて使用してください。その際、整具の防水バッキンが、本品に密着していることを確認してください。 ●既設照明器具でご使用の場合、器具側の防水パッキンが損傷、劣化している状態ではご使用できません。その際には、各具に適合する新品の防水バッキンに交換してください。 ●ランプの大きさ〈外症、長さ〉及び軍さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。器具落下の原因となることがあります。 ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。確損した場合、落下や破片の飛散によるケガの原因となります。 ●方灯中または消灯後しばらくは、ランプが勢いので絶対に手または鎮をふれないでください。やけどの原因となることがあります。 ●ランプを改造したり、部品を変更して使用することは絶対おやめください。落下、燃電、火災の原因となります。 ●このランプは、調光盤との併用はできません。誤って使用しますと火災、故障の原因となります。
ご使用上の注意
●ランプには寿命があります。設計寿命は(45000時間)となります。また8〜10年程つと外観に異常がなくても●点灯時の周囲温度は－30～+50℃の範囲内で使用してください。 ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ●ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください●ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。父災・感電・ランプ落下によるケガのおそれがあります。
●ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。父災・感電・ランプ落下によるケガのおそれがあります。 ［奇灯時の周囲温度が+50℃を超える場所」「湿度の高い所(95％を超える所)」「抜動、衝撃の多い所」、 「腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所」、「治類、楽品などが付着する所・粉じんが多い所」、「塩素を使用している屋内プール」 *ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。お買い上げの販売店にご相談の上、正しくお使いください。 *このカタログの宛載商品の仕様・外観は2016年11月現在の内容となっております。 ＊商品の仕様-外観-補修用性較部品などは改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
＊商具の仕上げならびに色については、編集や印刷上、現品と多少異なる場合があります。
参考ティーネットジャパン ブロダクト事業本部  エコシステム事業部
社: 〒761-8081香川魚滝松市成合町9 3 0 - 1 0東日本事業所:〒105-0023東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング28階 TEL 03-6722-2111(ダイヤルイン)中日本事業所:〒450-0003名古屋市中村区名駅常2-14-19住友生命名古屋ビル TEL 062-533-3651(ダイヤルイン)西日本事業所:〒541-0047大阪市中央区演路町1-6-2  TNJ大阪ビル TEL 06-6228-6880(ダイヤルイン)
外部設定員  TNN 1918大阪市中央区演路町1-6-1北海道営業所:〒060-0042北海道札幌市中央区大通西10-4南大通ビルTEL.022-292-2130(ダイヤルイン)四国絵후所:〒761-8081音川景高松市成合町９ ３ 0 - 1 0 TEL 007-886-8124(ダイヤルイン)九州営業所: 7812-0011福岡市博多区博多駅前2-19-27九歓橋多駅前ビル9階 TEL 092-432-7344(ダイヤルイン)社北海道東北東京-名古屋大阪-北陸中国四国九州フリーダイヤル✉✉0120-050-660   http://www.tn-japan.co.jp/eco/ ●交流電源を繰り返し、複数して入切させての（ランプを点減させて）使用をおこなわないでください。故障.火災の原因となります。 ●濡れた手でランプを取り扱わないでください。感電、故障の原因となります。 ●交流電源をご使用ください。電源風波数は50Hz、60Hz共用です。表示された電源電圧以外では使用しない
。でください。隣違って使用するとランプの破損、感電、火災の源因となります。ランプの定格電圧と電源電圧は、ランプを取り付ける前に必ず確認してください。 ●電動機、工作機が使用されている場所では、ランプの電源を動力源と分けて配線してください。火災・故障の海西となります●点灯時の周囲温度は30 ～ +50℃の範囲内で使用してください。 ●ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガのおそれがあります。 「京灯時の関固温度が+50℃を超える場所」「湿度の高い所〈95％を超える所〉」、「振動、衝撃の多い所」、 [腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所]、「治類、薬品などが付着する所]、「粉じんが多い所]、「塩素を使用している屋内プール」
安全上のご注意
●次のような製具には使用できません。 HID照明器具（安定器を使用するもの） ・調充機能の付いた縦明器具および回路（100％点灯でも使用不可）
の使用物・大常用期明器具、誘導灯、防爆用器具・ダウンライトの密開部又は座間に近い替具・ランプと反射板などの勝負が狭い器具※水銀灯安定器との互換性はありません。代替時には既設の安定器は必ず取り除いてください。 〈お問い合わせ先〉 Next Stage Ballastiess merculiv
パラストレス水銀ランプ代替LED照明PAR40W/PAR16W看板照明等のバラストレス水銀ランプや、屋内外投光照明のビーム電球の代替に最適なLED照明です。様々な用途に対応し省エネを実現します。
高出力でムラのない照射
バラストレス水銀ランプ300W/160W相当の2機種ともに高出力で明るく、ムラのないきれいな照射面を実現しました。 PAR40W PAR16W 4800lm (昼白色、5000K) 1540lm(昼白色、5000K) 4000lm(電球色、3000K) 1470lm(電球色、3000K)
シーンに合わせて選べる光色
光色は、明るい昼白色(5000K)と、暖かみのある電球色(3000K)の２色をご用意。設置環境やシーンに合わせて選択いただけます。楽電球色はオーダー品です.
圧倒的な長寿命
定格寿命はPAR40Wが45000時間、PAR16Wが50000時間と、水銀灯や白熱電球に比べ圧倒的な長寿命のため交換の手間とメンテナンス費用を大幅に軽減できます。高い防水構造&幅広い使用温度範囲高い耐水・耐塵性能を備え、風雨など厳しい環境下の屋外でも安心。また使用温度範囲は－30℃～+50℃と幅広く、屋内外を問わず使用できます。楽口金部は防水構造になっていないため、屋外や水滝のかかる状態で使用する場合は、防水・防南形の専用器具と組み合わせて使用してください。
軽量・コンパクト
筐体にマグネシウム合金を採用し、軽量・コンバクト化を実現。屋外使用時の安全性向上が図れます。承設置する際には屋内外のいづれも必ず専用の落下防止ワイヤーを取り付けてください。 3年保証PAR40W（E39ロ金形） PAR16W (E26ロ金形)バラストレス水銀ランプビーム開き1109長寿命45000時間定格郡正AC100～240V屋外・屋内兼用長寿命50000時間定格郡正AC100～240V屋外・屋内東用■照度分布シミュレーションビーム開き104° ■照度分布シミュレーション■紀光曲線バラストレス水銀ランプ30W相当