目次

(1)使用可能ガス
①プロパンは、LPガス用(い号プロパン)のみ使用できます。 ②都市ガスは13Aと12Aで使用可能12Aの場合、12A 1と12A 2の2種類あり、それぞれ設定が異なります。 ※移設や燃料転換でガス種が変更になった場合は、ガス種設定が必要です。
(2)ガス供給圧

上表数値内になるようにガス供給圧を調整願います。
(3)燃料ガス種の適応区分
①標準仕様
適応区分  ◎：工場出荷時標準設定○：工場生産時特注設定O* :燃料調整弁とガス種設定等の変更が現地で必要
(4)ガスメーター選定時のガス最大流量目安

※燃料ガスを[い号プロパン]で使用される場合には、燃料調整弁のN/P切換ピンの設定と、ガス種設定をメニュー項目① (初期設定)、②試運転・室外ユニット強制設定)で同じ設定を行ってください。
(5)い号プロパンを使用する場合
＜燃料調整弁のＮ/Ｐ切換ピン設定方法(い号プロバン設定) ＞ ※室外ユニットの電源ブレーカーは「OFF」のままです。 (1)エンジンのミキサー部に設置されているN/P切換ピンを①矢印方向に90度程度まわしてください。 ②矢印方向、横側に真っすぐにしてください。 N/P切換ピンを少し入れてください。注意：無理な力で押し込まないでください。 (2)室外ユニットの電源ブレーカーを[ON]にします。 (3)電装ボックス内にある＜ガス種＞ラベルと＜ガス種設定・調整済み＞ラベルを所定の位置に貼り付けてください。
＜ガス種の設定＞
(1)メニュー項目回: α           (初期設定)を選択して町山山口口を表示させます。
てशናロス13A (LNG ②) (2) SETキーを押すと、次の表示を行います。 ↑ UP 6 8  51 13A (ろ号プロパン) 0  3 (LED緑が点灯します。)て見-石0 ч 12A (A) (3) UP・DOWNキーでガス種を表示させます。ビ8 ף0 S 12A (B)例：: [ Cl 8 ]   [ 0  ]  (例：ガス種13A) (4)設定を確定/変更する場合は、この状態でSETキーを1秒間押します。(LED赤が点灯、LED緑が点滅します。) (5)さらに、この状態でUP・DOWNキーを操作し、ガス種を選択します。例： [ R 5 ]   [ 0 ]の状態でUPキーを押すと[ R 5 ]   [ 0 ]  ]が表示されます。 ※ガス種で13A (LNG ①)を選定した場合、オイル交換時間警報の表示は行いません。 (6) SETキーを1秒間押します。(LED赤が消灯、LED緑が点灯します。) ※初期値でも必ず確定しないと警報になります。 (7) HOMEキーを１秒間押して通常モードに戻ります。(LEDが消灯します。) (8)メニュー項目 ロュロリ ロコ(試運転・室外ユニット強制設定)を選択し、  ロコε [ε]  ξ ]εを表示させます。 (9) SETキーを押すと、ガス種設定の表示となります。(LED緑が点灯します。) (10)項目(4) ～ (6)と同様の操作でガス種設定を実施します。 (11) HOMEキーを１秒間押して設定を終了します。(LEDが消灯します。) ※ガス種設定は、以下の項目で同じ設定を行い、２重に確認を行います。メニュー項目σ α  :͡ɕ   ͡ɕ   (初期設定)及び、同 :͡ɕ   :͡ɕ   (試運転・室外ユニット強制設定)で同じ設定を行う必要があります。 ●い号プロパンを使用する場合は、上記の手順にしたがい、[c]R]5] [0]0に設定変更してください。 ● 12A(A)は発熱量43.5MJ/m3N、12A(B)は発熱量41.9MJ/m3Nの12Aを示します。
・暖房使用可能範囲は、室外側吸込空気温度-20℃DB・-21℃WB以上です。 GE：ガスエンジン駆動式圧縮機と電動式圧縮機を併用して運転している場合の能力、電気特性、ガス消費量です。 G :ガスエンジン駆動式圧縮機単独で運転している場合の能力、電気特性、ガス消費量です。 E :電動式圧縮機単独で運転している場合の能力、電気特性です。代表組合せの接続室内機は　S-G90UT1　６台です。その時の定格冷房標準顕熱比は0.84です。 2.燃料消費量は、総（高位）発熱量基準です。 3.表中の電気特性では、50／60H zでの値を表します。その他は50H z・60H z共通です。 4.仕様は予告なしに変更することがあります。 5.冷暖平均定格COPpは、一次エネルギー换算した成績係数（定格能力/エネルギー消費量）を表しています。 6．始動電流は46Aです。
50Hz/60Hz共通となります。 ■室内ユニット　消費電力一覧
5.能力特性(1)機種単位の基礎データ一覧①ハイブリッド形GHP (G単独)
110%容量時（室内ユニット合計容量
①ハイブリッド形GHP (E単独)
120%容量時（室内ユニット合計容量
℃ＤＢ 110%容量時（室内ユニット合計容量冷房能力特性（単位：％）
℃ＤＢ
90%容量時（室内ユニット合計容量
80%容量時（室内ユニット合計容量
冷房能力特性（単位：%）
50％容量時（室内ユニット合計容量
現能力(a) 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 51.9 50.3
暖房能力特性（単位：%）
110%容量時（室内ユニット合計容量
暖房能力特性（単位：%）
暖房能力特性（単位：%）
80%容量時（室内ユニット合計容量
暖房能力特性（単位：%）
50%容量時（室内ユニット合計容量
暖房能力特性（単位：%）
120%容量時（室内ユニット合計容量室内吸込空気湿球温度16.0ガス消費量(b) 89.6 90.6 91.9 93.1 94.5 96.0 97.1 99.3
16.0ガス消費量(b) 88.4 89.4 90.7 91.9 93.2 94.8 95.8 98.0
室内吸込空気湿球温度10.0
100%容量時（室内ユニット合計容量　560.0）
90%容量時（室内ユニット合計容量
80%容量時（室内ユニット合計容量冷房能力特性（単位：%）
60%容量時（室内ユニット合計容量
50%容量時（室内ユニット合計容量
②ハイブリッド形GHP (中温仕様)【E単独】 130%容量時（室内ユニット合計容量　728.0）
120%容量時（室内ユニット合計容量
10.0 110%容量時（室内ユニット合計容量
90%容量時（室内ユニット合計容量
80%容量時（室内ユニット合計容量
70％容量時（室内ユニット合計容量60%容量時（室内ユニット合計容量冷房能力特性（単位：%）
10.0 50%容量時（室内ユニット合計容量冷房能力特性（単位：%）
10.0
100%容量時（室内ユニット合計容量
90%容量時（室内ユニット合計容量
80%容量時（室内ユニット合計容量
70％容量時（室内ユニット合計容量
冷房能力特性（単位：%）
50％容量時（室内ユニット合計容量
(2)性能特性グラフ●Ｇ側《冷房》 《暖房》 ● E側冷房50Hz 60Hz暖房50Hz | 60Hz ● GE併用《冷房》 《暖房》
6.運転音特性
◆室外ユニットの静音モードについて室外ユニットには、運転音を低減する静音モード設定機能があります。工場出荷時は標準モードの設定となっていますが、室外ユニットの基板で設定することにより静音モードを選択できますので、室外ユニットの設置環境に応じてご使用ください。尚、静音モードでの運転では、標準モードに比べて空調能力が、約10％低下します。運転音(値)については、各機種の仕様値表を参照ください。
注)静音モード設定については、サービスマンにご依頼ください。
(1)測定点:振動測定点
(2)加振力
エンジン回転速度・エンジン負荷使用全域において、各周波数での最大加振力を測定します。 U-GSH560U1DR
8.期間成績係数（APFp）室外ユニット編
本算出方法はJRA 4081：2020に基づいている。 9.成績係数（COPp）
本算出方法はJRA 4081：2020に基づいている。