様式一１受理番号 浴一令和５年8月1 7日一般社団法人    日本竜機工業会家電部技術課行組込形等浴室用衣類乾燥機の自主試験結果報告
別記様式2
届出者高須産業株式会社会社名〒311-2404 茨城県潮来市水原3080住所電話番号0299(67)5151氏　名　浦田　功一　
周囲温度：35℃備考：測定面の最高温度を記入する。浴室に設ける天井組込み形衣類乾燥機・暖房等用電気機器の設置図BF-532SJD2・BF-533SJD2テスト箱内
■製品の取り付けには、下図①〜⑥のような規制を受けますのでご確認ください(地域によっては、火災予防条例にもとづく指導が異なる場合がありますので、行政官庁または所轄の消防署にお問い合わせください)消防法規制関連

①機器本体  -
適合機器本体の可燃物等からの保有距離については製造業者等が指定する距離で設置できるものであること。(本機は上面・側面共、密着(Omm)設置が可能です。) ②取り付け機器は上階スラブまたは天井等に堅固に取り付けること。 ③造営材等を設けない範囲浴室内への温風吹出口および空気吸込口の前方10cm未満の範囲内には、造営材等(乾燥する衣類を含む)を設けないこٽ④排気ダクトダクトは不燃材料で造ることダクトは専用とすること。但し、一つの住戸内の脱衣室、トイレその他これらに類する室のダクトと接続される場合で、脱衣室等のダクトが不燃材料で造られている場合はこの限りではない。箇点検口-機器本体に近接する部分に機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)を驗けること。 6湯雲遼断器潟電巡断器(電源ブレーカー)を設けること。 ■この浴室換気乾燥暖房機の質量は約7.0～7.4kgあります。取り付けする天井が弱い場合は、補強材で充分の強度をもたせてください。強度が不足の場合、天井変形・本体落下等の原因となることがあります。 ●補強材を必要とする浴室の場合(一例)補強材が必要な場合は、図のように補強材を取り付けてください。 ※補強材の寸法は天井厚を含めて45mm以下にしてください。これ以上の寸法になりますとダクト接続口が正しく取り付けできません。 ※その構造条件に応じて取付方法をご検討ください。
■排気ダクトが他の換気扇と共通になる場合の注意
●マンションで排気ダクトが長く、他の換気唇と排気ダクトを共通にする場合、同時運転時は換気能力が充分発揮できないことがあります。なるべく単独排気ダクト配管をご検討ください。 ●他の換気扇と排気ダクトを共通にした場合、浴室換気乾燥暖房機を運転すると、他の換気扇側に排気のー部が流れることがあります。この場合、ダクト継手(逆風防止シャッター付：市販)を他の換気扇の排気ダクト側に取り付けてください。 ■排気ダクト先端にパイプフードの防虫網付き(細目)は絶対に使用しないでください。
電パ10 11 2
お願い■本体設置工事と電気工事が異なる場合、工事説明書(本書)及び関連部品を確実に電気工事者様へお渡しください。 ■本体の取付に際して、天井を十分に補強するか天吊金具を必ず使用してください。 ■下図の寸法は推奨位置ですが、浴室・建物の構造条件に応じて取付方向・位置を検討ください。 ①本体取付位置の決定1)浴室の天井板に開口部を設ける。新規開口の場合は、285mm×400mmを推奨天正明ののの場合(1992) (1995) (1995) 2)下図を参照し、外形寸法図の天吊位置にあらかじめ市販のアンカーポルト(M1Oまたは3/8インチ)を埋め込む。 2)内寸が下図の寸法となるように、天井黄に補強材を幾ける。 ※補強材は、天井板を含め45mm以下のものを使用してください。ダクト接続口が取付できません。 【天井裏から見た図】
③温風吹出方向の確認温風吹出方向が図１の場合はそのまま施工をしてください。図２の場合は次の手順で温風吹出口方向を変更してください。 【工規比简時】は、【図１】の設定になっていますのでそのまま加工してくたさい, 1)丸印の所のツメ6箇所を内側に押しながら、ファンカバーを本体より外す。 3)ルーバーの向きを180°回転させ本体にセットし、取付ねじで固定する。 【図２】左側排気の場合【天井真(本体上)から見た図】吹出口の反転が必要【92】の場合は、温風吹出方向を変更することが出来ます。 4) 1)で外したファンカバーを取り付ける。
①スポンジパッキンを取付枠外郭のミソにはめ込む。 ②-1天吊取り付けの場合1)本体の溝に天吊金具のツメを差し込む2)排気方向を確認して天井開口部に取付枠を挿入し、天吊金具にアンカーポルトを通し、市販のワッシャー・ナットを使用して吊す。 3)取付枠が天井面に密着するように天吊金具をアンカーボルトスポンシバッキン②-2補強材取り付けの場合取付枠のフランジ面と浴室の天井面にすき間△注意がなく密着するように取り付けねじで固定する。前の準備」を参照してください。 3.排気側ダクト接続口・給気側ダクト接続口・遮へい板の取り付け③排気側ダクト接続口の取り付けかた排気側ダクト接続口上部２箇所の凸部分を取付板①の２箇所に差し込み、排気口下部のツメを取付板②に差し込み固定する。
①ダクト(不燃材料)を排気側ダクト接続口※ダクトは必ず屋外に向かって下り勾配にしてください。 ※アルミテープは風漏れのないように巻いてください。必要に応じてバンド困定してください。 ) ※ダクトは排気側ダクト接続口に力が加わらないように巻いてください。ダクト
5.本体の取り付け
本体仮止めツマミが図-1の様になって
①フロントパネル取付ねじカバーを開けて、付属の取付ねじ4本で本体に固定する。 ②フロントパネル取付ねじカバーを閉める。 ●ねじの締め込み過ぎに注意してください。締め込み目安は、ユニットバス天井とすき間がなくなった状態で、それ以上のねじの締め込みはやめてください。破損の原因になります。 ●ねじの締め込みは必ず手締めで行ってください。最大締め込みトルクの目安：20N・cm(2kgf・cm)以下充電式トライバーを使用すると締め込みトルクが大きすぎて破損の原因になります。お願い
7.副吸込ログリルの取り付け
①野縁に補助材・補助板を取り付ける。 ②吸込ダクト(不燃材料)をトイレ・脱衣室の開口部まで配管します。 ③取付位置に関口部ま１１０ｍｍを開けます。 ④開口部からダクトを室内側に引き込んでください。 ⑥ダクトに副吸込ログリルを差し込み、アルミテープで巻き風漏れがないように確実に固定する。 ⑥副吸込ログリルを天井面に当て、付属の取付ねじ4本で固定する。のフィルターとパネルを取り付ける。
お願い\ ●配線コード・アース線・リモコンコードは本体取付位置より2mほど余裕をもたせて配線してください【配線例】 ※BF-532/533SJD2の場合は単相交流200V浴室照明用(土)アース(網線直径も1,6以上または飯面積2,0mm²以上)浴室照明浴室照明(100V出力200WIXFI - T電源 BF-532SJDIU/533SJDIU :交流100V(15A) 8F-532SJD2/533SJD2 :単相交流200V(15A)
は適用-福臣県交流100V 50/60HzコネクタYE2ソフト50 (M) (100V北カ1 %200V機種(BF-532/533SJD2)では使用できません換気連動用リード線(オブション品番：KK-KRL)にて投続可能です。
【配線手順】
①コードクランプ取付ねじを外す。 ②電源電線は下図のように先端を段むきにする。 14mm15mm 【配線コード先端加工】 VVF¢1.6/2.0mmの記念ﾄを電源接続端子に芯線が止まる差し込む。て確実に④トイレ換気スイッチからのリード線をした記.筋照明機器からのリード線を差し込む。 (BF-532SJDL/533SJDLのみ)ス線を接続する。 (D種接地工業コードをクラはさみ、①で外したの配線–ドクブ取付ねじで固定する。
電源接続部の安全上のため、コード接続後は必ず配線カバー・コードクランプを取り付けることホコリなどが侵入した場合、殊火のおそれがあります。コンセントおよび換気扇用の壁スイッチは使用しない漏電・感電や火災のおそれがあります。 【配線ロードを電源端子台に差し込むときの注意事項】に転線ードを接続する場合自然コンドを奥まし込み不十分な場合、発熱するおそれがんてでください。差し込み不
や火災の原因になります原因になります。
ド部分が電源端子台外側に露出しないように確実自らなみhそしか以以の原因になります。確実に配線コードが差し込まれたと図は電源端子台の内部図です。確実には
に、防塵される構造になっております。ドの差し込み不良はトラッキング現象等の原因になります。