口参l勝りと手用用のミーロンミ温が水物No.35-4 2023年6月株表長谷川鋳互所(H) HASECHUW http://www.hasechuw.co.jp
O道井省省福JIS C 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管(SCPW) JIS G 3452 配管用炭表銅鋼管(SGP)排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管(SCP-NTA) WSP 032排水用硬質協化ビニルライニング銀管(D-VA) WSP 042  JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(呼び径30を除く)
圧送排水鋼管用可とう総手   JPF MDJ 003
○海用管管種JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) JIS C 3452 配管用炭表鋼鋼管(SCP)排水用プンタールエポキシ塗装鋼管(SCP-NTA) WSP 032
使用上のご注意
○継手の使用細度は-10～60°です。排水温度が高くならないように温度を下げて排水していただくようお願い致します。 ○ディスポーザなどの排水配管及び排水処理槽の通気管、臭突管(排気管)には使用しないでください。硫化水素や硫化水素の発生に伴う硫酸により継手が腐食し、穴があく恐れがあります。 ○グリーストラップはグリースの回収など日常管理と定期的な清掃が必要です。これらを守らないと、グリーストラップの機能が損なわれ、油脂や浮遊物、沈殿物が流出し、排水管内に堆積することで再変を引き起こしたり、腐食性の環境(硫化水素など)を作り出す微生物の温床になったりと、管や經手への負荷が大きくなり、配管寿命を縮めることになります。長くご使用いただくためにも、グリーストラップメーカーの推奨する適切な維持管理をお[[無しいします] . ○排水管内の機械的洗浄は高圧洗浄にて行ってください。できるだけ当該继手の内面に損傷を与えないよう、ホースが樹脂等で程われているもので作業をお願いします。 ○ワイヤ新掃は控えてください。ワイヤ清掃により当該継手の長面処理を損傷するだけでなく、継手本体の担傷を招き、継手の耐久性を低下させる恐れがあります。 ○次亜塩猿酸ナトリウム等を合んだ漂白殺菌剤や洗浄剤をご使用される場合は、その注意書に沿った希釈濃度でご使用ください。ご使用後は十分に水で流し切るようお願いします。
施工上のご注意
○取扱いについては「排水鋼管用可とう継手を使用する方々へ」をご参照ください。 ○埋設配管でご使用される場合は、ご使用環境に適した防錯処理を行ってください。 OSS(スリップジョイント)は既設配管の切断補修等の接続にご使用ください。両側の管の間に短管を入れて酸差が出来ないようにしてください。尚、この場合MDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。 OWPF-M(掃除口付満水試験継手)の接続は、MDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。 ○フランジ締付用ポルトは原則として本体側から差し込んでください。尚、品種によっては本体側からポルトを差し込めないものがあります。この場合はポルトをフランジ側から難し込んでください。 ○一度使用したパッキンの再利用はしないでください。
取扱い上のご注意
○落下など変形が生じるような衝撃を与えないでください。〇火気または熱源に近づけないでください。 ○保管は屋内とし直射日光や雨を避けるようにしてください。
愛いՒ司用駅近年、集合住宅・オフィスピルの高層化の進むなか、生活株式の変化に伴い汚水・雑排水系統の継手においても地震による建物の振動に対応する可とう性や管の熱膨張による事故の防止、厨房排水系統での耐食性・耐磨耗性が重視されております。また施工に関しましても簡素化・合理化によるコストダウンが求められております。弊社ではこれらの要望に応えるべく排水鋼管用可とう継手を開発・企画してきました。現在ＭＤジョイントは日本金属継手協会規格(JPF MDJ 002)によって規定されており、官庁だけでなく民間にも幅広くご採用いただいております。
同じ時と水
●使用温度範囲−10℃～60℃ ー10℃～ 0 ℃は通気の場合です。排水の場合は0℃～60℃でご使用ください。重力排水にてご使用ください。 ●使用圧力満水試験の際は、継手に掛かる圧力が0.1MPa以下となる様、調整願います。
圧送排水鋼管用可とう継手　 JPF MDJ 003(日本金属継手協会)
●用　途●適用管種
●使用温度範囲0 ℃～60℃ ●最高使用圧力0.35MPa
ちゅう房排水用可とう継手　 JPF MDJ 004(日本金属継手協会)
●用　途建築物に付帯する業務用ちゅう房排水、台所流し排水及び通気の重力排水配管に使用するちゅう房排水用可とう継手です。
●適用管種●使用温度範囲−10℃～60℃ ー10℃～ 0 ℃は通気の場合です。排水の場合は0℃～60℃でご使用ください。 ※60℃～90℃でご使用の場合は、EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。 ●使用圧力重力排水にてご使用ください。満水試験の際は、継手に掛かる圧力が0.1MPa以下となる様、調整願います。愛りに司用帳口: 3 Fと水う御継管手用用
フランジセットの種類排水鋼管用可とう継手はフランジセットと継手本体を組合わせて使用します。
同独と水う銅
緩管手用用@愛い传司用哪ZK
MD・ED・EPDM耐熱フランジセット
●別途ご注文でステンレス製六角ポルト・ナットも用意しております。ステンレス製六角ポルト・ナットをご使用にあたっては、二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。 ③ＭＤロックパッキン③EDクッションバッキ③EPDM耐熱クッションパッキ④Ｔ字ボルト⑤六角ナット
のはMDフランジセット寸法。 ※はBFフランジセット(住戸内転がし配管用)寸法。愛りに司用感口: 3 Fと水う調私管#用
愛別県可用口: 3と水う前後官
愛りト司馬口: 3 Fと水う動継管手用
配管の吊り及び支持国土交通省監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」、「機械設備工事監理指針」及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」による施工例を示します。 ①横走り管の吊り及び支持・吊り金物の間隔・形鋼振れ止め支持の間隔
横走り管の支持は上記の他、次の要領で行ってください。原則として、緩手1個当り、1箇所支持とし、吊る位置は継手の直近とします。尚、エルボは両口、チーズ類は通し側1口、枝側1口を吊つてください。
例1.呼び径125Aの横走り管例2. 横走り管のエルボ、チーズ部②立て管の支持及び固定・各階毎に1箇所、継手直近に形鋼振れ止め支持をしてください。 ·銅管において床費通などにより振れが防止されている場合は、形鋼振れ止め支持を3階毎に1箇所としてもよい。 ・最下階の床では、形鋼振れ止め支持をすると共に固定してください。邦@ |愛い仲司哪90°L 90°工ルボ
可事90°LL護のと非用90°大曲りエルボ
90°LLS　汚水用90°エルボ
水菱リビ司用部知は信頼のプランド＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。のは受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。

住戸内転がし配管用90°大曲りエルボ

●BF専用フランジをご使用ください。
90°LB
差込型90°工ルボ

可事うと
日米紙管手用@ ①は信頼のブランド領(愛しゅ回冊哪) 45°L 45°工ルボ
可事|愛した|手用45°L-BF住戸内転がし配管用45°エルボ
●BF専用フランジをご使用ください。
45°LB
差込型45°工ルボ

排水菱ルト可用同335と水う個継管手用＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。
ST
90°Y
* → * * * → * * *
LSTロング90°Y
◇ ◇ ◇
c ◇ @魔リド回冊LST-L
同様と水う銅級管TY
90°大曲りY

* * * * * * * * * * * * * * *羽田ZK ＊の枝管はフランジ側からボルトを差し込みくださ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください□は製造中止予定品です。 Y
45°Y

TY-BF住戸内転がし配管用90°大曲りY
●呼び2½はBF専用フランジをご使用ください。菱ルト可用同31と水う御経管手用@菱UV司用哪Sソケット*
可朝|愛いと手用
SS
スリップジョイント（ユニオン） ●MDフランジセット,ED-Cフランジセットをご使用ください。 ●高側の管の間に短管を入れて段差ができないようにしてください。
HE水愛いト司用品同335うと
日継管手用*はフランジ側からポルトを差し込みください◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。
COS掃除口付ソケット

※片締めにならないよう均等に締付けてください。
※№8六角ポルトには二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布するとをお薦めいたします。 CO co栓
CO-BF 住戸内転がし配管用CO栓
WPF-M掃除口付満水試験仲縮継手
L2 L1 35 25 40 30 35 45 50 40
※№8六角ポルトには二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。 ●MDフランジセット,ED-Cフランジセットをご使用ください。 ※片締めにならないよう均等に締付けてください。同時e U
P音#
WPFM- II
掃除口付満水試験継手
№8六角ポルトの推奨締付トルク呼び4
※№8六角ポルトには二硫化モリプデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。 ●MDフランジセット,EDフランジセットをご使用ください。 ※片締めにならないよう均等に締付けてください。
WT-V
満水試験用冶具（竪抜き用）

●WPF-M、WPFM- IIでご使用ください.
WT-S
満水試験用冶具（横抜き兼用）
●⑥ポールバルブを開けることによって横方向に水を抜くことが出来ます。 ● WPF-M、WPFM- IIでご使用ください。福愛心に可用45 55 45 55と水＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。
満水試験方法
(1)掃除口付満水試験継手(以下継手という)の③締付ボルトを外して、②蓋及び④バッキンを取り外します。 (2)満水試験用冶具(以下試験用冶具という)の⑩調節ナットをまわして、高さを低くしておきます。
©ボールバルブ(横抜き用の場合) (3)試験用冶具を継手内に挿入します。 ・継手内部の凸部と試験用冶具の物固定蓋の凹部を合わせます。 ・④密閉蓋を上流側にして、継手内に挿入します。 ・◎固定蓋が動かないように押えながら、スパナで◎調節ナットを回して、試験用冶具を継手に圧着させます。口: 315と水う個継管手用WT-V満水試験冶具(竪抜き用)の場合(4) ©ポールバルブを「閉」にして上流側を満水にし、検査を行います。 (5)検査終了後①ボールバルブを「開」にして水を抜きます。
WT-S満水試験冶具(横抜き兼用)の場合
(4) ©及び、©ボールバルブを「閉」にして上流側を満水にし、検査を行います。 (5)検査終了後、横方向に排水する場合はのボールバルブを「開」にして水を抜きます。下流側に排水する場合は⑥ポールバルブを「開」にして水を抜きます。 (6) ◎調節ナットを緩めて、継手より試験用冶具を外します。
締付けてください。 (7) ①継手本体に④パッキン及び②蓋を取付け、③締付ポルトにて継手の開口部を密閉します。 ・パッキンは片面キャンバス(帆布)入りです。取付け時はキャンバス面を継手本体側にして組込みます。 △取り扱いについて・満水試験は各階毎に行ってください。同時に試験する場合は、2階(10m)を限度とします。 ・試験用冶具を継手に圧着させる際、調節ナットの締め過ぎに注意してください。過大な力で締めますと破損する場合があります。 ・製品に衝撃を与えたり重い荷重を掛けないでください。 ・製品を分解しないでください。組み付けを間違うと正常に機能しなくなります。愛いト回用帳薩別仲司田崎VST-A  VST-A型
□同時とみ
う関
VST-AH
継管
口
VST-B  VST-B型

33 33 33
SA・SA-Lサニタリーアダプタ
※必要に応じてL2からL1の間で切断してご使用ください。
寸法表(mm) ※STとの組合せによる、最小・最大寸法です。
類2K事＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。菱UV司用品
VST-C  VST-C型
浴室排水用
◇
◇ ◇
VST-C  VST-C型
洗面器用
◇ ◇
TL 流し排水用ロングエルボ

D 79 79
79 79 92 MD
P
Pトラップ機成部品変
●袋ナットはベルトレンチなどで締め付けてください。 ●掃除口付（プラグ付）もございます。（受注生産品）同335うと
日継管手用
慶八六司田崎
VRA
洗面器用アダプタ
同様護のた手用
VRA-L

寸法悉(mm)

LS
鉛管用アダプタ

4)広げた鉛管の内面にシール剤を塗布し、LS本体のテーパ部に合わせてください. 5)ポルト、ナットでフランジと軽手を均一に納付けてください。
0° 25 25 25 25 25 25福＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。
FPS 排水鋳鉄管接続用パッキンセット

●排水鋳鉄管探続用パッキンセット（FPS）は、上流側でご使用ください。 80A,100Aの下流側でご使用される際は、下記FPRとSS(本体)の組合せでご使用頂けます。
FPR 排水鋳鉄管用レジューサ

買: FC200 ●材●表面処理：工ボキシ粉体塗装●排水頻鉄管と鋼管などを接続する際に発生する内面段差を解消します。 ●排水鋳鉄管が下流側になる場合ご使用ください。 ●継手本体はSSをご使用ください。 ●MD SS、FPSバッキンセット、稼準フランジセットは含まれておりませんので、別途お求めください。
VPA 30A塩ビ管接続用アダプタ

●VPA 30A塩ピ管接続用アダプタは、上流側でご使用ください。下流側で使用すると段差が出来、詰まりの原因となります。菱リビ司用品同3Fうと
日米紙管手用慶八六司田駅吊りバンド
可事護のた#用
養生ふた
●材質：較資ポリエチレン(白色) ●TL・VST-C(浴室排水用)の袋ナット部の呼び1½・2に限り満水試験用のブラグとして使用できます。

VRA-P 満水試験用プラグ
●材質：硬質ポリエチレン(白色)
VST-P 満水試験用プラグ
VST用締付工具

●材質：FC150表面処理：鎮止め塗装@水＊の枝管はフランジ側からポルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。
トンレス

鋼管の膨張対策は？斜管は熱の影響を受けると態漲します。熱部扱による管の伸びに対応する場合には、維手と管の間に3mm程度の隙間を設けることを推奨します。 『トンレス』は容易に際間を設けることができる、水溶性のスペーサーリングです。管の接続の際に、管常部に装着します。
トルクレンチ  MD・ED・WAC-NC・WAC- IIジョイント締付工具
◆仕様表

※締付トルクが規定値に達するとカッチと音がして、スパナの付け根が折れ曲がります。 ※受注生産品です。納期についてはお問合せください。 ※BFフランジ2½はSPK17-29.4Nmをご使用ください。
MD最小接続短管寸法
①ボルトを本体制④より差し込んだ時(両方とも) ②ポルトの先端と先端(L1)を10mmとした時
※印はBFフランジセット使用の寸法菱川ト司用部同335うと
日紙管手用※
口: 51と水う銅程管== ) ==
ZK風愛いに可用感＊の枝管はフランジ側からボルトを差し込みください。 ◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。愛りに司用感
●フランジセットと組合わせてご使用ください。構成部品表No. 1 2 3 4 5 6 7 ●SUS製六角ボルト・ナットもご用意できます。
耐圧フランジPFの施工手順

同335うと
日紙管手用③本体用ポルトを挿入し、ワッシヤと共にナットを装着し、標準トルクで締め付けます。この時、本休用ボルトが共回りしない様に本体用ボルト先端の平坦部をスパナ又はモンキー等で固定しながら締め付けてください。 ※トルクは付表1を参照くださだ》グリップを縦手フランジ部へ移動後、本体用ナットをワッシヤと共に装着し、仮締めします。を締め付けます。 ②最後にポルト、ナットのゆるみ及び不均一な絆め付けがないことを確認してください。をワッシャと共に装着し、標準トルクで締め付けます。 ※トルクは付表2を参照ください。
(2022.10.1)
同独と水う印総管手用福愛別県可用◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。
(2022.10.1)
●フランジセットは別途ご注文でステンレス製六角ボルト・ナットもご用意しております。ステンレス製六角ポルト・ナットをご使用にあたっては、二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。注意：WPF-MはMDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。 WPFM- IIはMDフランジセット、EDフランジセットをご使用ください。差りに司用帳同3Fと水う動私管手用
サニタリーアダプタS A – L 3 □ (4) 27,930 ● （ ）内は箱入り数量を表します。注意：SSスﾘｯプジョイントはMDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。同参と水う和私管#5 #福愛いに出出◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。愛りト司用部
● （ ）内は箱入り数量を表します。 (2022.10.1)
SPKトルクレンチセットトルクレンチ5本＋専用ケース◇ 198.390
ご使用ください。同335と水う御私管手用
( 2022.10.1 )
可単と水う印愁管手用福愛別県可用◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。
( 2022.10.1 )
●フランジセットは別途ご注文でステンレス製六角ボルト・ナットもご用意しております。ステンレス製六角ポルト・ナットをご使用にあたっては、二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。注意：WPF-MはMDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。 WPFM- IIはMDフランジセット、EDフランジセットをご使用ください。愛りト司用部同様と水う動私管手用
可事と水う銅
総管#F用
V S T – A H 4 × 3 □ (2) 26,620
● （ ）内は箱入り数量を表します。注意：SSスﾘｯプジョイントはMDフランジセット、ED-Cフランジセットをご使用ください。福菱リビ司用哪◇は受注生産品です。納期については、お問合せください。 □は製造中止予定品です。
(2022,10,1)
● （ ）内は箱入り数量を表します。愛いト司用品可動と水う個継管手用水|愛いト可用哪器
可事と水う銅
継管#用@愛いト可冊冊
可財と水う個継管手用
サニタリーアダブタS A – L 3 6.8 ZK @菱UV司用哪可事と水う銅
緩管#用菱UV司用品
可事と水う個継管手用のは信頼のブランド排俳優リビュー劇場
WAC=NC WAC- IT W N C . W
施工上のご注意
A C ●埋設配管でご使用される場合は、ご使用環境に適した防錆処理を行ってください。 ●SS（スリップジョイント）は既設配管の切断補修等の接続にご使用ください。両側の管の間に短管を入れて段差が出来ないようにしてください。尚、この場合ED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。 ●WPF-M（掃除口付満水試験伸縮継手）の接続は、ED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。 ●フランジ締付用ボルトは原則として本体側から差し込んでください。尚、品種によっては本体側からボルトを差し込めないものがあります。この場合はボルトをフランジ側から差し込んでください。 ●一度使用したパッキンの再利用はしないでください。
取扱い上のご注意
●落下など変形が生じるような衝撃を与えないでください。 ●火気または熱源に近づけないでください。 ●保管は屋内とし直射日光や雨を避けるようにしてください。
維持管理のお願い
W W A A C C N  IT ●グリーストラップはグリースの回収など日常管理と定期的な清掃が必要です。これらを守らないと、グリーストラップの機能が損なわれ、油脂や浮遊物、沈殿物が流出し、排水管内に堆積することで閉塞を引き起こしたり、腐食性の環境（硫化水素など）を作り出す微生物の温床になったりと、管や継手への負荷が大きくなり、配管寿命を縮めることになります。長くご使用いただくためにも、グリーストラップメーカーの推奨する適切な維持管理をお願いします。 ●排水管内の機械的洗浄は高圧洗浄にて行ってください。できるだけ当該継手の内面に損傷を与えないよう、ホースが樹脂等で覆われているもので作業をお願いします。 ●次亜塩素酸ナトリウム等を含んだ漂白殺菌剤や洗浄剤を使用される場合は、その注意書に沿った希釈濃度で使用してください。使用後は十分に水で流し切るようお願いします。 △納期についてはその都度お問合せください。 △返品はご容赦ください。パールのZ

ナイロンコーティング
塗装厚さはMDジョイントの約6倍WAC-NCジョイントはナイロンコーテングで塗装厚さは300μmです。塗装厚さはMDジョイントの約6倍です。 MDジョイントはエポキシ樹脂塗装で塗装厚さは50μmです。
耐食性
耐酸性に優れ、高い耐食性を実現
厨房排水配管は、排水に含まれる油脂分や有機物、洗浄剤などが要因となる腐食性環境の形成が予測されます。 WAC-NCは塩酸、硫酸などの酸性薬剤に対しても腐食に強く、耐薬品性に優れています。
😍 :表面にほとんど変化が起こらない:葱面に変化は起こるが、使用上問題とならない：通度に使用すると類直が進む
耐熱性
厨房の過酷な温度変化にも対応冷水から温水まで、過酷な温度変化に対応します。継手本体の使用温度範囲  -10℃～90℃ Vヘッド
2009
構成部品
継手本体とフランジセットを組み合わせてご使用ください。フランジセットは使用環境に合わせてお選びください。 SS、WPF-MはED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。
継手本体
フランジセット

(2023.6.1)
の W /ヘフC Augioz—
(2023.6.1)
注意：SSはED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。 ●ステンレス製六角ボルト・ナットをご使用にあたっては、二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。パマーバックみW ・・・ムCのは信頼のブランドVAIIY==O>パヘル＝一

耐摩耗性
硬度Hv800、従来の約4倍の強度性能鉄とアルミが相互拡散した合金層（Fe-AL）は高強度で耐摩耗性に優れています。従来の鋳鉄製FC150タイプの約4倍の硬度を有しており、耐摩耗性も約4倍を実現します。
ナイロンコーティング
塗装厚さはMDジョイントの約6倍WAC- IIジョイントはナイロンコーティングで塗装厚さは300μmです。塗装厚さはMDジョイントの約6倍です。 MDジョイントはエポキシ樹脂塗装で塗装厚さは50μmです。
耐食性
耐酸性に優れ、高い耐食性を実現
厨房排水配管は、排水に含まれる油脂分や有機物、洗浄剤などが要因となる腐食性環境の形成が予測されます。 WAC- IIジョイントは塩酸、硫酸などの酸性薬剤に対しても腐食に強く、耐薬品性に優れています。
😍》：夜面にほとんど変化が起こらない□ :表面に変化は起こるが、使用上問題とならない△ :通度に使用すると網度が進む
耐熱性
厨房の過酷な温度変化にも対応冷水から温水まで、過酷な温度変化に対応します。継手本体の使用温度範囲  -10℃～90℃
構成部品
継手本体とフランジセットを組み合わせてご使用ください。フランジセットは使用環境に合わせてお選びください。 SS、WPF-MはED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。
継手本体
フランジセットジW  ム πパマルコー
(2023.6.1)
2 W A C
mイんム
(2023.6.1)
注意：SSはED-Cフランジセット、ED-C EPDM耐熱フランジセットをご使用ください。 ●ステンレス製六角ボルト・ナットをご使用にあたっては、二硫化モリブデン入りの潤滑油をねじ面に塗布することをお薦めいたします。パマルヨージW a AイCんト T老巡戒院
漏れ試験雑手本体の両端を適切な方法で封じ、0.35MPaの水圧又は、0.15MPaの空気圧を加え、5秒間以上保持し、漏れその他の異常を目視等によって調べる。圧力耐水圧試験(両端固定)幾手に鋼管を差込み、各ポルト・ナットを標準締付トルクにより締付けて接続後、管内に水圧0.35MPaを加え、10分間保持する。
耐水圧試験(両端フリー)
籍手に鋼管を差込み、各ボルト・ナットを標準締付トルクにより締付けて接続後、官内に水圧0.1MPaを加え、10分間保持する。
曲げ試験
様手に鋼管を差込み、各ポルト・ナットを標準締付トルクにより締付けて接続後、官内に水圧0.1MPaを加え、変位量30mmを加える。 (両端支持) (片端支持)
繰返し曲げ試験
様手に飼管を差込み、各ポルト・ナットを標準將付トルクにより納付けて接続後、官内に水圧0.1MPaを加え、変位量30mmの往復動を1回として毎分60回の割合で5分間作動させる。 (両端支持) (片端支持)加盟JR W
耐水圧試験幾手の両側に長さ約300mmの鋼管を差込み、各ボルト・ナットを標準稼付トルクにより稼付けて接続後、管内に水圧1.4MPaを加え、60分間保持する。曲げ試験籍手の両側に鋼管を差込み、各ポルト・ナットを標準締付トルクにより締付けて接続後、官内に水圧0.35MPaを保持し、曲げ角度0.5°を加えて
繰返し曲げ試験
継手の両側に鋼管を差込み、各ポルト・ナットを標準締付トルクにより締付けて接続後、管内に0.35MPaの水圧を加え、曲げ角度±0.5°の曲げを往復動を1回として毎分60回の割合で5分間作動させる。脚注参考文献短
耐内圧縁返し性試験
継手の両端に鋼管を差し込み、各ポルト・ナットを標準統付トルクにより稼付けて接続後、内部に水を満たした後、官内水圧0MPaから0.7MPaまで昇圧した後、OMPaへ減圧する操作を4～10秒間行う。これを1回として33万回繰り返す。遊節がい
ちゅう房排水用可とう継手性能試験

耐摩耗試験
羅手の耐摩耗試験には、90°大曲りエルポ（呼び4）に管を接続して用いる。接続する管の種類は、適用管種のいずれかとする。図に示す試験装置に接続する配管清掃用の6.3mmのポリエチレン被覆ホース（以下ホースという。）の未端に質量20kgのおもりを接続し、モータ等を使用してホースを往復動させ、裾手内面の加圧部を摩耗させる。ホース内部の初期水圧は10MPa、ホースの総往復動距離は300m、ホースの往復動時間は5時間±10分とする。その後、継手を分解して、付着している摩耗生成物を除去し、加圧部を目視で観察する。なお、継手を試験装置に固定すれば、管を継手に接続しなくてもよい。また、継手内面に水を流しながら試験を行ってもよい。耐摩耗試験例
腐食試験
試験溶液試験溶液は、JIS K 8951[硫酸（試薬）]に規定する硫酸特級品（密度約1.84）と蒸留水又は脱イオン水とによって約5％（質量分率％）の硫酸溶液を調合し、試験溶液とする。試験溶液の湿度は23℃±2℃とする。試験方法離手の腐食試験は耐摩耗試験の試験後の離手を用いて、図に示すように、維手本体の両端に、JIS K 6741 （硬質ポリ塩化ピニル管）に規定する管を差込み、各ポルト・ナットを標準稼付トルクにより稼付けて接続後、試験溶液2.5L以上を継手内面に浸せきする。 168時間後に試験溶液を除去し、槎手を分解して、付着している腐食生成物を流水中で柔らかいブラシなどを用いて除去し、乾燥後、接液部を目視で観察する。岐食試験例畑※水物... ... --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- ... ...
No. 39-1建築･衛生設備資材グレーチングNo. 33-3 No. 35-4排水鋼管用可とう継手=東浜グループ=株ま長谷川鋳互所® http://www.hasechuw.co.jp/本社宮業部〒332-0015 埼玉県川口市川口1-5-14 TEL.048-226-3311  FAX.048-226-3316
http://www.hasechuw.co.jp ・本力タログに記載の内容は、製品改良のため予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。 ・本力タログ発行後の諸規格の改定に関する製品につきましては、その都度お問い合わせください。