1.適用範囲
本計算方法は、ルームエアコンディショナーのエネルギー消費量及び最大出力の計算について適用する。対象とするルームエアコンディショナーは、冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形、壁掛け形のもので、家庭用のものに限る。なお、マルチタイプのルームエアコンディショナーは対象としない。
2.引用規格
JIS B 8615-1:1999エアコンディショナー第1部:直吹き型エアコンディショナーとヒートポンプー定格性能及び運転性能試験方法JIS C 9612:2013  ルームエアコンディショナ
3.用語の定義
第一章の定義を適用する。
4.記号及び単位
4.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表1による。

4.2添え字
本計算で用いる添え字は表2による。

５最大暖房出力
日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大暖房出力Qmax,n,a,tは式(1)により表される。 Qmax,H,d,t = Qrmax,H,d,t × Qrtd,H × Caf,H × Caf,H,d,t × 3600 × 10−6 (1)ここで、 Qmax,H,d,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大暖房出力(MJ/h) Qrmax,H,d,t :日付dの時刻tにおける最大暖房出力比:定格暖房能力(W) 9rtd,H :室内機吹き出し風量に関する暖房出力補正係数Caf,H Caf,h,a,t     :日付dの時刻tにおけるデフロストに関する暖房出力補正保数である。日付dの時刻tにおける最大暖房出力比Qrmax,H,d,tは、式(2)により表される。 Qrmax,H,d,t = a 2 × (θex,d,t − 7) 2 + a 1 × (θex,d,t − 7) + a 0 (2)ここで、 :日付dの時刻tにおける外気温度(℃) θ ex,d,cである。また、係数α及びα 1、α 0は、式(3a) ～(3c)により表される。ただし、式(3b)及び(3c)においてq rtd,cが5600(W)を超える場合については、qrtd,cは5600(W)に等しいとして計算するものとする。
ここで、 q Tmax,H :最大暖房能力比Qrtd,C :定格冷房能力(W)である。定格冷房能力qrtd.cは、付録Aにより表される。最大暖房能力比qrmax,нは式(4)により表される。
(4)ここで、 :最大暖房能力(W) Imax ,H :定格暖房能力(W) Qrtd,Hである。最大暖房能力qmax,n及び定格暖房能力qma,nはルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の床面積Agczから算定されるものとし、付録Aによるものとする。室内機吹き出し風量に関する暖房時の能力補正係数Caf,Hは0.8とする。デフロストに関する暖房出力補正係数Car,нは、外気温度が5℃未満かつ相対湿度が80%以上の場合にデフロストが入ると仮定し、その場合の値を0.77とし、それ以外の条件においては1.0とする。
6. 暖房エネルギー消費量
6.1消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量E e n a tは、式(5)により表される。ただし、日付dの時刻tにおける補正処理暖房負荷QTH.dtが0の場合、Eehat = 0とする。
ここで、 E E H ,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量(kWh/h) :基準入出力関数fh,0 Q T H ,d ,t :日付dの時刻tにおける補正処理暖房負荷(MJ/h) Imax ,H :最大暖房能力(W) :最大暖房能力比QTmax,H Qrtd,H :定格暖房能力(W) ertd,H :定格暖房エネルギー消費効率である。基準入出力関数f H eは、式(6)により表される。
ここで、係数α o 〜a 4は式(7)により与えられる。
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーでないルームエアコンディショナーについては、係数p (は式(8)により与えられ、係数s 1及びt 1は表 3 により表される。ただし、式(8)においてq rta,cが5600(W)を超える場合については、qrtacは5600(W)に等しいとして計算するものとする。
ここで、 :定格冷房能力(W) Qrtd,Cであり、iは、式(7)中の添え字、00,01,02,10…42を表す。
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについては、定格冷房能力qrtacに応じて、式(9a)から(9d)により表される。 9rtd,c ≤ 2200の場合
2200 < 9rtd,c ≤ 4000の場合
4000 < 9rtd,c < 7100の場合
7100 ≤ 9rtd,cの場合
ここで、 Pi,л :表4(A)により表される係数:表4(B)により表される係数Pi,B Pi,c :表4(C)により表される係数である。
日付dの時刻むにおける補正処理暖房負荷Q'т,н,α,むは式(10)により表される。
ここで、 Q τ,н,α,τ      :日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖房設備機器の処理暖房負荷(MJ/h)である。
6.2ガス消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりのガス消費量E g,h,a,tは0とする。 4-3-5
6.3灯油消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの灯油消費量E κ,h,d,tは0とする。 6.4その他の燃料による一次エネルギー消費量日付dの時刻tにおける1時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量Emhatは0とする。
7.最大冷房出力
7.1 最大冷房出力の計算
日付dの時刻むにおける1時間当たりの最大冷房出力Qmax,c,a,tは式(11)により表される。 Qmax,c,d,t = Qrmax,c,d,t × Qrtd,c × Caf,c × Chm,c × 3600 × 10−6 (11)ここで、 Qmax,c,a,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房出力(MJ/h) Qrmax.c.d.t：日付dの時刻tにおける最大冷房出力比Ortd,C :定格冷房能力(W) Caf,c :室内機吹き出し風量に関する冷房出力補正係数Chm.C :室内機吸い込み湿度に関する冷房出力補正保数である。日付dの時刻tにおける最大冷房出力比Qrmax.c.a.tは、式(12)により表される。
係数α 2及びα 1、α 0は、式(13a)～(13c)により表される。ただし、式(13b)及び(13c)においてqrta.cが5600(W)を超える場合については、qrtacは5600(W)に等しいとして計算するものとする。
ここで、 :最大冷房能力比qrmax,C :定格冷房能力(W) Qrtd,Cである。定格冷房能力qrtd,cは、付録Aにより表される。最大冷房能力比qrmax.cは以下の式により定義され、外気温度等の運転条件に依らず機器の仕様のみから決定される。
ここで、 Imax,C :最大冷房能力(W) Irtd,C :定格冷房能力(W)である。最大冷房能力qmax.c及び定格冷房能力qna.cは、ルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の床面積Agczから算定されるものとし、付録Aによるものとする。室内機吹き出し風量に関する冷房時の能力補正係数Caf,cは0.85とする。室内機吸い込み湿度に関する冷房能力補正保数Cnmcは、本計算方法においては吸い込み空気の相対湿度を60％に想定しており、この値がJISで計測した定格条件の室内相対湿度が異なることに起因して定格能力が異なることを補正するための保数であり、1.15とする。 7.2最大冷房顕熱出力及び最大冷房潜熱出力の計算日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房顕熱出力Qmax.cs,d,あ及び、日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房潜熱出力Qmax,cl,d,tは、式(15)により表される。
Qmax,cl,d,t = min(Qmax,c,d,t × (1 − SHF'd,t),   L'cl,d,t)
ここで、 Qmax,cs,a,t：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房顕熱出力(MJ/h) Q max.cl,a,t：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房潜熱出力(MJ/h) Qmax,c,a,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房出力(MJ/h) SHF's tである。日付dの時刻tにおける冷房負荷補正顕熱比SHFなは、式(16)により表わされる。
ここで、 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房顕熱負荷(MJ/h) Lcs,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの補正冷房負荷(MJ/h) L'c d tである。日付dの時刻むにおける1時間当たりの補正冷房負荷L'c,a,tは、式(17)により表わされる。
ここで、 Lcs,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房顕熱負荷(MJ/h) L'CL,d,tである。 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの補正冷房潜熱負荷(MJ/h)日付dの時刻むにおける1時間当たりの補正冷房潜熱負荷L'cz,a,tは式(18)により表される。 L' cl,d,t = min(Lmax,cl,d,t,Lcl,d,t)
ここで、 Lmax,cl,d,t：日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房潜熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房潜熱負荷(MJ/h) Lcl,d,tである。日付dの時刻tにおける1時間当たりの最大冷房潜熱負荷Lmax,cl,d,tは、式(19)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房顕熱負荷(MJ/h) Lcs,d,t SHFL,min,c :冷房負荷最小顕熱比であり、冷房負荷最小顕熱比SHF L,min,cは0.4とする。
8.冷房エネルギー消費量
8.1消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量Ee,c,a,tは、式(20)により表される。ただし、日付dの時刻tにおける補正処理冷房負荷Q r,c,a,tが0の場合、E,c,d,t = 0とする。
ここで、 E E C ,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量(kWh/h) fc,o :基準入出力関数Q'T,c,d,t :日付dの時刻tにおける補正処理冷房負荷(MJ/h) 9max,C :最大冷房能力(W) Irtd,C :定格冷房能力(W) ertd,C :定格冷房エネルギー消費効率である。基準入出力関数fc ρは、外気温度θex及び定格冷房能力qrtd,cに依存し、式(21)により表される。 fc,o(x) = a,x* + a,x* + a,x* + a,x + a,
ここで、係数α o ～a 4は式(22)により与えられる。
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーでないルームエアコンディショナーについては、係数p lは式(23)により与えられ、係数s l及びt lは表5により表される。ただし、式(23)においてq rtd cが5600(W)を超える場合については、qrta,cは5600(W)に等しいとして計算するものとする。
ここで、 :定格冷房能力(W) Irtd,Cであり、iは、式(22)中の添え字、00,01,02,10…42を表す。
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについては、定格冷房能力qrtacに応じて、式(24a)から(24d)により表される。 Artd,c ≤ 2200の場合
2200 < 9rtd,c ≤ 4000の場合
4000 < 9rtd,c < 7100の場合
7100 ≤ 9rtd,cの場合
Pi,л :表6(A)により表される係数:表6(B)により表される係数Pi,B :表6(C)により表される係数である。
１時間当たりの補正処理冷房負荷Qf,cは式(25)により表される。

(25)
ここで、 Q T,cs,a,t     :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房設備機器の処理冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻むにおける1時間当たりの冷房設備機器の処理冷房潜熱負荷(MJ/h) Q T,CL,A,L :室内機吸い込み湿度に関する冷房出力補正保数Chm,C :室内機吹き出し風量に関する冷房出力補正係数Caf,c室内機吹き出し風量に関する冷房時の能力補正係数Cer.c及び室内機吸い込み湿度に関する冷房能力補正係数Chm,cは、7.1節に記すとおりとする。
8.2ガス消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりのガス消費量Eg,c,a,tは0とする。
8.3灯油消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの灯油消費量EK,c,a,tは0とする。 8.4その他の燃料による一次エネルギー消費量日付dの時刻むにおける1時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量Em.catは0とする。 4-3-10 Pi,c
本付録では、ルームエアコンディショナーにより暖冷房される暖冷房区画の床面積等から機器の性能を表す仕様を決定する方法を示す。
A.1記号と単位
A.1.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表A.1による。

A.1.2添え字
本計算で用いる添え字は表A.2による

A.2定格能力
定格暖房能力qrtd,Hは、式(1)により表される。 Qrtd,H = 1.2090 × qrtd,c = 85.1 (1)ここで、 :定格暖房能力(W) 9rtd,H :定格冷房能力(W) Irtd,Cである。定格冷房能力qrtacは、ルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の床面積Anczに依存し、式(2)により表される。ただし、定格冷房能力qrtd.cが5600(W)を超える場合は、定格冷房能力qrtd.cは5600(W)に等しいものとする。 qrtd,c = 190.5 × Ahcz + 45.6 (2)ここで、 :ルームエアコンディショナーにより暖冷房される暖冷房区画の床面積(m²) Ahczである。
A.3 最大能力
最大暖房能力qmax,нは、最大冷房能力qmax,cに依存し、式(3)により表される。 4-3-11 Ятах,н = 1.7597 × Ятах,с − 413.7 (3)ここで、 Imax ,H :最大暖房能力(W) :最大冷房能力(W) Omax , Cである。ただし、定格暖房能力qrtd,нが最大暖房能力qmax,нを超える場合は、最大暖房能力qmax,нは定格暖房能力qrtd,hに等しいとする。最大冷房能力qmax,cは、定格冷房能力qrta,cに依存し、式(4)により表される。 Imax,c = 0.8462 × qrtd,c + 1205.9 (4)ここで、 :定格冷房能力(W) Artd,cである。ただし、定格冷房能力qnacが最大冷房能力qmax.cを超える場合は、最大冷房能力qmax.cは定格冷房能力qrtd.cに等しいとする。
A.4 定格エネルギー消費効率
定格暖房エネルギー消費効率ertd,nは、式(5)により表される。 ertd,h = 0.77 × ertd,c + 1.66 (5)ここで、 ertd,H :定格暖房エネルギー消費効率ertd,Cである。 :定格冷房エネルギー消費効率定格冷房エネルギー消費効率end.cは、表A.3に示すエネルギー消費効率の区分により、式(6a)～式(6c)により衷される。区分(い) ertd,c = −0.553 × 10−3 × 9rtd,c + 6.34 (6a)区分(ろ) ertd,c = −0.504 × 10−3 × qrtd,c + 5.88 (6b)区分(は) ertd,c = −0.473 × 10−3 × qrtd,c + 5.50 (6c)ここで、 Irtd,C :定格冷房能力(W)である。
表 A.4 及び表 A.5 において、当該住戸のルームエアコンディショナーの定格冷房エネルギー消費効率ertdact,cは、式(7)により表される。
ここで、 qrtd,act,c ：当該住戸のルームエアコンディショナーの定格冷房能力であり、JIS B8615-1により定められた冷房能力(W) Prtd.act.c   :当該住戸のルームエアコンディショナーの定格消費電力であり、JIS B 8615-1に定められた冷房能力試験条件の標準試験条件の下で、定格冷房能力で稼働している際に消費する電力(W)である。
A.5容量可変型コンプレッサー搭載の有無
付録Ｂに記載される定義を満たす場合、容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーとして評価し、それ以外の場合又は機器の仕様が不明な場合は、容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンデイショナーではないものとして評価する。
A.6複数のルームエアコンディショナーが設置される場合の仕様の決定方法
「主たる居室」に2台以上のルームエアコンディショナーが設置される場合、「その他の居室」に2台以上のルームエアコンディショナーが設置される場合、又は複数の「その他の居室」にルームエアコンディショナーが設置される場合は、「主たる居室」及び「その他の居室」それぞれについて、表A.1における「区分(は) >区分(ろ) >区分(い)」の優先順位に従い、順位の高い機器で評価することとする。さらに、全てのルームエアコンディショナーが容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーである場合のみ容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーとして評価する。

B.1定義
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーとは、次の定義のものとする。 (1)　コンプレッサーに容量可変により小能力連続運転が可能かつその領域でエネルギー消費効率が高いと認められる機構を有することが、カタログあるいは公開資料に明記されており、また容量可変方式の動作について、第三者が確認可能な手段があり、それが、入手可能な公開資料（技術資料や規格）等で明記されている。 (2)　カタログ等における冷房及び暖房の最小能力が、定格能力の10分の1未満である。
B.2 判別方法
容量可変型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについてのB.1の定義に対する判別方法は、以下の通りである。
判別(1)
①　容量可変型コンプレッサーで、効率向上効果が認められる方式(可変気筒方式など)を搭載し、小能力の連続運転(定格能力の約10分の1程度)が可能で、小能力域でのエネルギー消費効率が高くなること及びその原理が、カタログあるいは公開資料(学会等の論文又は出版物等)に明記されている。 ②　第三者が容量可変の機構や手段を確認できる方法が公表されていること。
判別(2)
JIS C 9612:2013附属書Bの方法により最小能力試験を行い、冷房及び暖房の最小能力が、定格能力の10分の1未満である。
本付録では、容量可変型コンプレッサーのうち、可変気筒方式コンプレッサーを搭載したルームエアコンディショナーについて、付録Ｂの判別(1)-①および②の具体例を記載する。
C.1判別(1)–①
可変気筒方式コンプレッサーの搭載については、その効率向上効果について、以下の文献などで紹介されている。 K. Takashima, I. Onoda, S. Kitaichi and N. Watanabe:Proc. of Int. Compressor Eng. Conf., C123, . Purdue Univ., USA (2004)公益社団法人日本冷凍空調学会編、「冷媒圧縮機」、2013年4月
C.2 判別(1)-②
C.2.1確認項目
可変気筒方式の機構や手段の実機確認項目については、以下の通りである。イ. 気筒可変(1気筒の休止)前後の切替動作の確認ロ.コンプレッサー最小運転Hzの出現の確認
イ気筒切替動作の確認
C.1に挙げた文献にあるように、2シリンダ運転時と1シリンダ運転の切り替えは、圧縮機のサクションカップと圧縮機ケース間にある切替弁によって行われる。切替弁が動作すると、冷媒の流れが図C.1のように変わり、 2シリンダ運転と1シリンダ運転とに切り替わる。この切替動作は、圧縮機の吐出ガス導入用配管と切替弁とをつなぐ配管の切替弁手前の部分(図C.1中のA部)および切替弁後から下側シリンダのサクションへつながる配管の切替弁直後の部分(図C.1中のB部)の配管の温度差により確認することができる。 2シリンダ運転の場合、A部は吐出ガスの温度に近い高温の冷媒で満たされる一方、B部は低い温度のサクション側冷媒が流れるため、A部とB部では温度差(5K以上)がつく。一方、1シリンダ運転の場合、A部とB 部は同じ吐出ガス温度に近い冷媒で満たされるため温度差はほとんどつかない。この温度差により、現在どちらのモードで運転されているかを容易に判別することができる。ロ.コンプレッサー最小運転Hzの出現コンプレッサー最小運転Hzについては、技術資料等で公表し、C.2.2に示す方法でコンプレッサー回転数を計測することで確認可能である。
C.2.2動作確認方法
C.2.1におけるイ、口については、次のような方法で、動作確認が可能である。手順 1 :室内機側・室外機側をそれぞれ独立に温度調整可能な試験チャンバーに、室内機、室外機を設置す☆手順2:室内機側チャンバー空気温度、設定温度、外気温度を下記に設定してエアコンを運転する。
手順 3:室内機を設置したチャンバーの空気温度を徐々に設定温度に近づけていく。変化スピードは、0.2～ 2.0K/h程度を目安とする。さらに、設定温度を超えて冷房の場合は低下させ、暖房の場合は上昇させ、サーモOFFとなるまで温度を変化させる。(下記イメージ)暖房図C.2 動作確認試験における室内温度変化（冷房および暖房）測定項目は以下のとおりである。 .コンプレッサー周波数.配管温度A部、B部.消費電力(任意)室内温度(任意) .外気温度(任意) .手順4:各項目の確認イ気筒可変(1気筒の休止)前後の切替動作の確認前述の配管A部、B部の温度変化により、切替前後での温度差を確認する。ゲレッサー最小運転Hzの出現の確認ロ.コンyサーHzを計測しておき、サーモOFF直前のコンプレッサーHzを確認する。図C.3～図C.4に、動作確認試験の結果(冷房2.2kWクラス)の例を示す。