令和5年度の電気事故について関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課
※2　令和3年度から対象となった小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備(出力10kW以上)及び風力発電設備)は除く※3平成28年度から報告対象(10万kW以上の発電設備) ※4平成27年度までは、法第106条により報告を求めた事故件数を計上している。
件数
令和５年度電気事故の種類別内訳第2図
電気事故発生件数の推移(工作物別)第３区件数※電気事業用電気工作物:本資料では、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業及び電気事業法第38条第4項第五号の発電事業の用に供する電気工作物としている。
件数第4図感電等死傷事故発生件数の推移(被災者別)ロ作業者:電気関係の作業に従事している者年度ロ公衆:作業者以外の者

【事故の状況】
機器増設工事にあたり打ち合わせを行い、工場が稼働中ということもあり、停電せずに充電部は低圧防護シートで保護することで作業を行うこととなった。数名で幹線ケーブル敷設作業を実施し、作業が順調に進んでいたことから計画外のコンセント移設作業を被災者1名が行うこととなった。被災者はブレーカーに接続する幹線ケーブルの断線位置を決めるため、圧着端子をブレーカーに当てケーブルの長さ確認を行った。その際、持っていた圧着端子を保護されていない充電中の銅バー上に落下させ、相間短絡により発生したアークで火傷した。 【充電電圧】 AC 200V原因【感電(作業者)作業方法不良】 OFF動部の保護をしないまま作業工場が移動中で停電が難しいと考え、充電部を保護して作業可能と判断したが、保護をしないままや自部に近鉄した作業をさせた。の連絡の下飯田·間気主催技術者に連絡せず、作業内容への助言や広会いも求めず作業を実施させた。の安易な作業方法・被災者は、ケーブルの切断位置確認のため、臣清端子をブレーカー接続部に当てケーブル長さの確認を行っていたところ、持っていた圧着端子を保護されていない充電中の銅バー上に落下させ、相間短絡により発生したアークで火傷した。
再発防止対策
①作業者町事の提出·開気工事を実施する際は、開気工事会社から作業計画書を見出すする。 ·連絡責任者は、任禁手順等安全に作業ができるか事前に確認するともに、電気主体技術者に工事の内容を連絡し必要な助言や指導を受ける。 �高圧受電設備の重気工事について高圧受理政備の重気工事を行う場合は、必ず停電して作業を実施するともに、同様に電気主住民街街より必要な指導助言を受ける。 6)東戸国路の最気工事について間気使用場所等の便正電路の電気工車において、宇宙部に近接して作業しなければならない場合は、監視者を配置したうえで必ず防護具及び保護具を使用して作業させる。 4年町外作業について計画外の作業は、作業内容、作業時間、活線近装作業及び草碧処置等の内容を重気圧/日表術者及び曹気工事会社と協議し、安全作業ができることを確認した場合に行わせる。 6号教育保安規程に基づき、年1回以上、電気車借款術者による保安教育を実施する。

【事故の状況】
高圧分岐盤増設工事にあたり、高圧ケーブルの引込み及び端末処理を行っていた際に、被災者が増設饋電盤内の高圧ケーブルの余長を最寄りのハンドホールまで引き戻すために体重をかけようと盤内に入り、充電部に接触し感電した。 【充電電圧】 AC 6,600V原因【感電(作業者)作業準備不良】の作業計画とおりに実施していない。 ・作業計画では暗気正佳技術者立会の上、信冊作業を行う予定だったが、現場責任者の判断により事前に活縁作者を見逃した。 ②指揮命令務統が曖昧なまま作業が行われた。 ・全体の指揮命令系統が曖昧で、職長(下請け事業者)の判断のみで行われた作業において事故が発生した。 6)存自衛用の職權が行われていない・事故鈴生時、電気主任技術者と現場責任者との情報共有不足により充電範囲の把握が出来ておらず、安全対策にも下順があった。 ④作業前検目の未実施・職長及び研究者が決定編成を執行に、
再発防止対策
①予定外作業の禁止・作業計画の策定は内容を十分に精査し、電気正任技術者の了解を得る。作業内容及び時間に余裕のある計画を立て、作業者両をおりに乗車する。 ・やむを得ず予定外作業が発生する場合、電気主任技術者に火車作業計画書を提出し、了解を得る。 ·全作業員へ工事内容の説明及び打合せる「分行った上で工場記念日の9 みる②現場指示の徹底·指揮命令系統を徹底した上で、全作業員に対し工事内容の説明及び打合せを十分行うほか、必要な保護具の着用及び校用の更新を確実に行わ。 ·高圧縮の総内作業は、電気主任技術者の立会いのもと実highホー (3)ギャロット・マン・作業前に充電範囲を明確にした上で、充電中の表示を行う。 ·高圧総の鍵の開閉は電気車件技術者以外行わない。 ④全作業員への保安教育・全作業員へ保安教育を指導し、電気設備の危険性について理解させ、安全教育等の講習を受講した作業員のみ従事さをる。
件数第5図主要電気工作物破損事故の推移
第6図自家用波及事故の発生件数の推移■調査中(不明含む)
第2表自家用波及事故発生電気工作物別・原因別発生状況(令和5年度)
第７図自家用電気工作物波及事故原因別発生状況第８図自家用電気工作物波及事故工作物別発生状況
第3表波及事故の種類と保護装置の関係(令和5年度)
第4表自家用波及事故県別・月別発生状況(令和5年度)
M電による波及事故
※近畿地域の6. 6kV   CVT38sqにおける単価を比較(一般財団法人建設物価調査会 [月刊建設物価] 2021年6月号による)
【事故の状況】
電力会社変電所でDGR動作により全線停電となった。事故探査の結果、事故発生箇所が当該事業場と判断され、 PAS解放の後、当該事業場を除き全線送電された。高圧引込みケーブルの絶縁不良と、PASのDGR不動作を確認した。保護継電器DGR単体試験は正常であった。高圧ケーブルは2011年製。 【供給支障】 75kW  155分表面被覆に穴表面被覆を剥いだ状態周辺の銅箔が溶けて芯線の銅が見える
原因【保守不備(自然劣化)】
①高圧ケーブル(2011年製造)は施工から12年経過し、地中配管内に水が入り水トリーにより地絡車故を起こしたと思われる。 (2) 保護リレー(DCR)が動作しなかった原因は不明だが、水卜リーにより間欠地絡が終生していたと推定される。再発防止対策(1)ケーブルをE-Eタイプに変更するとともに、年次点検等で異常の非債がある場合目は、早めの設備の更新を代表のする。 ②水卜リ一防止のため、極力、水と接触することがないような感じを心がける。
(鹿気車故事例 自家用電気工作物からの扱及車扱No.15)原因【故意・過失(作業者の過失)】作業手順書に従わずに以下の状況であった。 ①事前に、作業の手順、人員配置、役割分担等を合めに打ち合わせが行われなかった。 ②接地器具の取付、取り外しに関して複数での箱級やテェックする体制がとられていなかった。当該事業場における高圧ケーブル等敷設のため、PAS開放により停電した上で高圧引込盤内にて接地器具を取付し作業を行った。敷設作業後、接地器具を取り外さないでPASを投入したため、電力会社変電所のOCRが動作したことに加え、SOG(PAS保護装置)の電源が短絡箇所の二次側だったためSOGが機能しなかったことから波及事故に至った
再発防止対策
①作業手順書に作業担当者を明記し役割分担を明確にした上で、事前に人会な打合せを行い、意思統一を図ること。 ②複数人で指差し呼称等発声の確認をしながら、作業手順書テェックシートを活用し作業手順を作品すること。 6)接地中や断路器開放時は、PAS操作場所や貨地無具を取り付けている際に表示札等を掲मर なこと。 ④高圧電気機器にかかわる作業を安全に実施し無事故で完了するため、電気車件技術者若しくは電気主佳技術者代務者が中心となり、定動的な「保安確保のための教育訓練」及び現場に即したシミュレーションを作業の都蔵美施すること。