スポットエアコン総合カタログ| 2024.10なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
クリーンスポット作業環境の清浄化と快適空間を同時に実現。注1）揮発性ガス・可燃性ガス・腐食性ガスの充満する恐れのある所、振動・衝撃の大きい所ではスポットエアコンはご使用できません。注2)潮風の当たる海浜地域・温泉地帯・油(機械油も含む)の飛散・蒸気の多い所や粉じんの多い所、酸性またはアルカリ性の雰囲気の所など周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お近くの販売店にご相談ください。注3）イラストの製品にはオプションが取り付けられています。
日立スポットエアコンおすすめポイント
●環境に配慮した冷媒・製品素材を採用
オゾン破壊係数ゼロの冷媒(R32・R410A・R407C)を採用しています。ダクトにはPP (ポリプロピレン)製をラインアップ。 [脱塩ビ]対応をしています。
●運転温度範囲が広い産業用
(ワイドレンジタイプ)
連転温度範囲が10～45℃DB(床置・天井吊兼用型は10～48℃DB)まで可能な産業用(ワイドレンジタイプ)もラインアップ。発熱体や熱加工品の冷却、湿気を避けたい物の乾燥など1年を通して活躍します。注)標準タイプ運転温度範囲:25～45℃DB(スリム床置型)、25～48℃DB(床置・天井吊集用型)
◑排水作業がしやすいコンパクトドレンタンク
(スリム床置型P20Y・P40Y型のみ)
コンパクトなドレンタンク(容量:7L)で排水作業が容易です。ドレンホースをつないで直接排水もOK。3方向「壁ピタ設置」で省スペースも実現しました。 ●ニーズに合わせて選べる豊富なラインアップ冷房対象人数・使用目的・設置スペースなどさまざまなお客さまのニーズに合わせて選べる豊富なラインアップです。
=2
###排気の熱を本体周辺から逃がすための排気ダクトを標準装備。
省スペース
正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。
コンパクトなドレンタンフ
容量7Lのコンパクトなドレンタンクで排水作業も容易です。
庭教用(ロイドレンジスイプ)キラインアップ
運転温度範囲が10～45℃DBまで運転可能なワイドレンジタイプもラインアップ。対物冷却などに1年を通じて活躍します。
自動くびふり装置(オプション)
くぴふり角度を3段階に切替可能な自動くぴふり装置をオプションでラインアップ。
2020年4月からスポットエアコンの性能表示が変わりました。
スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしておりましたが、お客様目線で判断しやすくするために一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格、JRA 4040 : 1993  JRA 4039 : 1993を2018年12月に近年の使用実態に合わせて統合し、JRA 4040 : 2018に規格が改訂されました。これを受け、JRA 4040 : 2018の評価に基づく新しい性能表示が始まりました。
主な規格変更点は以下の通りです。
①定格冷房能力の試験条件についてJRA 4040:2018では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、 ー体形の定格冷房能力試験条件を従来の[35.0℃DB／28.5℃WB]から[37.0℃DB／30.0℃WB]に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。
②定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。
③定格冷房エネルギー消費効率(EER)の表示について冷房性能の1つとして、新たに定格冷房エネルギー消費効率(EER)を規定しました。 3 [おすすめ製品紹介]

冷凍R32を採用
従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数*¹が約3分の1の冷媒R32を採用しました。 ■冷媒R32と冷媒R410Aの地球温暖化保数(GWP*²)比較深1.地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど温暖化への影響が強いことを示します。 ※2.出典「IPCC第4次評価報告書」地球温暖化係数(GWP) 100年慎。地球温暖化係数2090(HFC-410A)と675(HFC-32)との比較。
ギリコーット無料供給を自動お掃除
室外ユニットのファンを通常運転時の逆回転をさせることで熱交換器に付着したごみやホコリを剥ぎ取ります。熱交換器の目詰まりを抑え、性能低下を抑制します。
室外ユニット全機種理量化。さらに、80型は小型化で運搬もスムーズに
■室外ユニット全機種軽量化を実現

室内ユニットのメンテナンス性を向上
工具なしの容易な点検
ドレンパン汚れを確認するためのキャップを追加したことにより、工具なしの容易な点検が可能になりました。
ドレンパンの菌発生を抑制*
ドレンパンに銀イオン系の抗菌剤を採用したことにより、つまりの原因となる菌の発生を抑制します。 ※試験機関：一般財団法人日本食品分析センター試験番号：第10105169001-01号試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験試験結果：菌の繁殖を99%抑制
R407C対人用(無料タイプ) SR-P20YE8(単相100V) SR-P20YTE7(三相200V)価格合計(工事費別) - ■本体- ☆1ロダクト(60°曲り) (DH-S125P60B)×1 ------------- 9,600円自動くびありの場合
●冷房能力(50/60Hz) SR-P20YE8:1.8/1.9kW SR-P20YTE7:1.6/1.8kW ●延長ダクトの最大距離φ90:5m×2本、φ125:5m×1本●ドレンタンク容量：7L
20Y-P40Y形のみ、オフションの真感がクトを使用時本来用(ロイドレンジタイSR-P20YLE8(単相100V)
SR-P20YLTE7 (三相200V)価格合計(工事費別) - ■本体· ☆1ロダクト(60°曲り) (DH-S125P60B)×1自動くびおりの場合
●冷房能力(50/60Hz) SR-P20YLE8:1.8/1.9kW SR-P20YLTE7:1.6/1.8kW ●延長ダクトの最大距離φ90:5m×2本、φ125:5m×1本●ドレンタンク容量：7L ※本体が無相100Vの場合。三相200Vの場合はDA-S2Jです。注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。メリットマーク説明
掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。運転組成動車
（原田温度）
SR-P40YTE8(三相200V)
25~45cdb価格合計(工事費別) - ■本体- ☆1ロダクト(60°曲り) (DH-S125P60B)×2 ……… 19,200円自動くびぶりの場合
●冷房能力(50/60Hz) 2.9/3.1kW ●延長ダクトの最大距離φ90:10m×4本、φ125:10m×2本●ドレンタンク容量：7L
SR-P40YLTE8(三相200V)
2017年11月10~45CDB価格合計(工事費別) - ■本体☆1ロダクト(60°曲り) (DH-S125P60B)×2 …………19,200円自動くびたりの場合
●冷房能力(50/60Hz) 2.9/3.1kW ●延長ダクトの最大距離φ90:10m×4本、φ125:10m×2本●ドレンタンク容量：7L
動反し
28年2月11日
P60YTE2(三相200V)
(年)ユロア) 25~45CDB
対用(フィドレンジョ
R-P60YLTE2(三相200V)
スピング無料(日本海軍) 10~45CDB価格合計(工事費別) - ■本体· ☆1ロダクト(60'曲り･ダンバー付き) (DHS125PD60B)×3 … 35, 100円●冷房能力(50/60Hz) 4.5/5.1kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×6本、φ125:20m×3本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 3.9/4.4L/h ●ドレンタンク容量:18L法）自動くびふり装置は取付チャンバーとの併用時のみ取付可能です。注) [除湿の目安]は周囲条件37°CDB/30°CWBの時の除湿量です。 ※案明室4室CD室)で冷房で
311年通しての使用が可能価格合計(工事費別) - ■本体- ☆1口ダクト(60曲り・ダンバー付き) (DHS125PD60B)×3 … 35, 100円●冷房能力(50/60Hz) 4.5/5.1kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×6本、φ125:20m×3本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 3.9/4.4L/h ●ドレンタンク容量:18L注）自動くびふり装置は取付チャンバーとの併用時のみ取付可能です。 5主なオプション■自動くぴふり装置DA-S1JまたはDA-S2J (オプション) ●多少の移動を必要とする作業者、複数の作業者が集まっている場所などにおすすめです。 ●くびふり角度は60°･80°･110°の3段階に選定できます。現場の状況に合わせた方向・角度で冷風を送れます。 ●スイッチのON/OFFだけの簡単操作。くびふり角度も、レバーで簡単に選定できます。 ●電源接続はコネクターを接続するだけの配線です。 ■自動くぴふり装置DA-S2J (オプション) (2台使用) ■排気ダクト(オプション)延長可能SR-P20YE8•YTE7•YLE8•YLTE7、 SR-P40YTE8・YLTE8の排気ダクトはダクト長さ5mまで延長可能です。製品付属の排気ダクトとの併用はできません。 (現地にて延長ダクトをご準備ください。) ■主なオプション一覧(下記掲載以外のオプションにつきましては、P15～19をご参照ください。)
※1.ダクト部分はPP(ポリプロビレン)樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。また、断熱ダクト(φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m)もご用意できますのでお問い合わせください。 ※2.延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。
ダクトの延長方法
注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。
対人用(標準タイプ) SR-P20FE3(準相100V) SR-P20FTE2(三相200V)床置時

天吊時

●冷房能力(50/60Hz) SR-P20FE3:1.9/2.2kW SR-P20FTE2:1.8/2.0kW ●延長ダクトの最大距離φ90:5m×2本、φ125:5m×1本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) SR-P20FE3:1.2/1.4L/h(ドレンホース(1m)付属) SR-P20FTE2:1.2/1.3L/h (ドレンホース(1m)付属)
240FTE4 (三相200V)
25-45(48) coal

天后時

●冷房能力(50/60Hz) 4.0/4.5kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×4本、φ125:20m×2本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 2.7/3.1L/h (ドレンホース(1 m)附属) 152,000円SR-P20FLE3(単相100V)本人の日10~45(48) rob . 25~45 (48) cre
系自に

天吊時

●冷房飯力(50/60Hz) SR-P20FLE3:1.9/2.2kW SR-P20FLTE2:1.8/2.0kW ●延長ダクトの最大距離φ90:5m×2本、φ125:5m×1本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) SR-P20FLE3:1.2/1.4L/h(ドレンホース(1m)付属) SR-P20FLTE2:1.2/1.3L/h (ドレンホース(1m)付属)天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。 2015年11月
なお用(ロイドレンジライフ)
SR-P40FLTE4(三相200V)
法保法的評(鳥田之成) 10~45 (46) COB床置時

天吊時

●冷房能力(50/60Hz) 4.0/4.5kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×4本、φ125:20m×2本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 2.7/3.1L/h (ドレンホース(1m)附属)注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。 ※スポットエアコン背面の排気口遠へい板を取外すことで、使用温度48°CDBまで使用可能です。天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。注1) [除湿の日安]は周囲条件37℃DB/30℃WBの時の除湿量です。注2)床置・天井吊兼用型SR-P20FE3・P20FTE2・P20FLE3・P20FLTE2・P40FTE4・P40FLTE4は全換種ドレンホース(1m)付属です。掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。注）写真は☆冬組み込んだ時のイメージです。使用温度48'CDBまで使用可能です。
SR-P60FTE1 (三相200V)
25~45 (48) cos 21年2月新田
な楽用(フイドレンジタイ
SR-P60FLTE1 (三相200V)
30年2月10日

天吊時

●冷房飯力(50/60Hz) 4.7/5.3kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×6本、φ125:20m×3本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 3.1/3.6L/h (ドレンホース(1m)付属)
床置時
10~45(48)copi

天吊時

●冷房後力(50/60Hz) 4.7/5.3kW ●延長ダクトの最大距離φ90:20m×6本、φ125:20m×3本●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 3.1/3.6L/h (ドレンホース(1m)付属)天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。漫画家庭25~48(CDB
女性用(ロイドレンジタイフ)
SR-NP80CSLT1 (三相200V)
工業業業に(早期漫画) 10~48 CDB
P80CST1 (三相200V)
床置時(個別ダクト方式)

床置時(メインダクト方式)

●冷房能力(50/60Hz) 6.5/7.1kW ●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 4.5/5.0L/h床置時(個別ダクト方式)

床置時(メインダクト方式)

●冷房能力(50/60Hz) 6.5/7.1kW ●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 4.5/5.0L/hので、「「「「天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。注1) 「除湿の日安」は周囲条件37℃DB/30℃WBの時の除湿量です。注2)床置・天井吊泰用型SR-P60FTE1-P60FLTE1は全機種ドレンホース(1m)付属です。注3)SR-NP80CST1・NP80CSLT1の排気ダクトは受注対応しますので、お問い合わせください。掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。ロイドレンジタイプTRASNIO~457CD5(XII
R410A SR-NP160CSLT1 (三相200V)運転沿車物用
（原日温度） 10~48℃DB歴行する
●冷房能力(50/60Hz) 12.1/13.2kW ●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 8.1/9.2L/h注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。注1) [除湿の目安]は周囲条件37℃DB/30℃WBの時の除湿量です。注2)SR-NP160CSLT1の雑気ダクトは受注対応しますので、お問い合わせください。
作業長期の清浄化と共和年期を同時に実現。
高性能フィルターを内蔵し、チリ-ホコリの99%*¹をキャッチ。(商用時間:約3,000時間*²)。 2015年11月5455) 0~48 CDB SR-NP8C1 (三相200V) +FU-8B注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。 ※1.高性能フィルターユニット内蔵の準HEPAフィルターの揚集効率(計数法、粒径0.3μm)を示します。 ※2.耐用時間は外気のじんあい濃度0.3mg/m²の時のフィルター寿命です。フィルター寿命は外気のじんあい濃度によって変わります。注1) [除湿の目安]は周囲条件37℃DB/30℃WBの時の除湿量です。注2) GMP(医薬品の製造管理および品質管理基準)規格対応についてクリーンスポットエアコンおよび高性能フィルターユニットは、GMP規格に基づいたDOP試験(もれ試験)には対応していません。
注2) GMP(医薬品の製造管理および品質管理基準)規格対応についてクリーンスポットエアコンおよび高性能フィルターユニットは、GMP規格に基づいたDOメリットマーク説明コントロールコントロールスイッチで//------------ワイドレンジタイプ西尾温泉10~45℃DD(文井+ R中時T賞に内量(明室4室CD室)で冷房で
1年通しての使用が可能。掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。 9 ●除湿の目安(除湿量) (50/60Hz) 4.5/5.0L/h
R32事業を連けたいスペースにも、設置が可能です。

省エキス作
高効率圧縮機やDCファンモーターの採用などで、省エネ運転を実現しました。
Uニューアルタ(Kal)
リニューアルキット(オプション)を使用することにより、圧縮機故障時でも洗浄レスで既設配管が使用可能。既設配管利用時の条件(下記条件を満たせば、洗浄レスで既設配管の利用が可能です。) ●配管長:50mまでであること●既設配管に腐食・亀裂・傷・変形が無く、内部が汚れていないこと。 ●配管内厚・フレアナットなど、JIS規格品を使用すること。 ●フレアを再加工すること。 ●配管の気密・真空引きなど新規配管と同様、確実に行うこと。 ●断熱材・配管の支持部材に掃除がある場合は補修または交換のこと。注）既設エアコンの教去務はフロン回収が義務づけられています。室内外接続方式をH-LINKII、e-LINEから選択可能。 e-LINE/H-LINK通信方式を結線方法により自動判別。e-LINE方式にもH-LINKII方式にも対応できます。
設計自由度の向上
■店舗・オフィス用パッケージエアコン室外ユニットとの外観統一により、周囲と違和感のない設置環境を実現。 ■室外ユニット全機種サイドフロー化。 ■室内ユニットオプションの拡充。 •吹出ダクトフランジのオプション設定追加により丸ダクト方式と角ダクト方式のどちらにも対応できます。(45～80型) ・吸込ダクトフランジ・フィルターポックスのオプション設定追加により空気吸込口へのダクト設置も容易に対応できます。設定値以上の電力をカットする[セルフデマンド機能]で節電に貢献。電力設定値を超える範囲の消費電力を削減するセルフデマンド機能と、デマンド制御の入切を繰り返すウェープモードを搭載。運転温度範囲(周周海【茶内ユニット】22~45℃DB 【茶外ユニット】 —5~43℃DB非熱を連けたいスペースにも、設置が可能です。

日 45  30.

セバレート型の作業ラインレイアウト(例)
吸気ダクトを取付けて、屋外からフレッシュな空気を取入れたスポット冷房も可能。中間期には送風だけの運転もできます。大規模工場の生産ラインに冷風吹出口の設定は、ラインレイアウトに合わせて任意の場所に。働く人の作業位置や対物冷却の工程など、必要なところだけに冷風を送れます。運転温度範囲は上限45℃DB室内ユニットは場所をとらない天井吊型。しかも高温の工場内でも使用できるように運転可能な周囲温度範囲を最高45℃DBに設定しています。長距離冷媒配管を実現室内ユニットと室外ユニットを結ぶ冷媒配管は最長100m。冷やしたい場所のすぐそばに室内ユニットを設置できるので、吹出ダクトが短くてすみます。排熱は室外ユニットからセバレート型ならではの室外排熱。室内に排熱がこもることがなく、周囲温度上昇を原因とする冷房効率低下がありません。
【別売】リモコンPC-ARF5
簡単操作でさまざまな節電設定が可能。効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上。
H-LINKと接続することによりパッケージエアコンと同様に集中管理でき、パッケージエアコンと併設の場合も一元化が図れます。また異常発生時のアラームコード表示や自己診断機能により、保守点検が容易です。 ※対応可能な機種、機能につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。 〈ご注意〉 ・液晶に「フィルタ」マークが表示された場合、「リセット」スイッチを押して表示を消してください。 [フィルタ]マークの表示に関係なくフィルターは1～2週間に1回程度掃除してください。 ・風量調節表示と実際の運転では風量が異なります。詳細は取扱説明書を参照願います。 ・本機種では液晶リモコンの設定温度は表示されません。従いまして、設定温度を変更する機能は使用できません。メリットマーク説明SANSUモコン掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。 11
●冷房能力(50/60Hz)8.0kW
●冷房能力(50/60Hz)14.0kW
AP  30.
価格合計(工事費別) - ■室内ユニットSR-GP280ST(三相200V) ■室外ユニットSR-GP280CT(三相200V) ■別売リモコンPC-ARF5 ●冷房能力(50/60Hz)28.0kW
an 30, 4

●冷房能力(50/60Hz)28.0kW法1)室内ユニットの個別運転はできません。 ●室内ユニットにドレンアップメ力を標準装備高揚程DCドレンアップメカ搭載でドレン揚程は本体下面より最大850mmまで可能。フレキシブルホース付属で接続の施工性にも配慮しています。また、透明ドレン排水口により目視で排水確認できます。
※2室内ユニット1台当りのダクト本数を示します。 ※3ツインタイプの室内ユニット×２台は阿時運転です。掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
注2)電気工事の際は、電気特性の価の1.2倍程度を見込んで行ってください。注3)冷原版力・電気特性は風量(強)の場合の価を示します。注4)天井吊型で使用の場合、エアコン育園の排気口適へい板を必ず取外してください。注5)本体にはダクトなど(オプション)の取付けが必要になります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。注6)電源ケーブルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。電源を入れてすぐに運転開始すると圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保険装置が作動したり故障の原因になることがあります。注8)製品には右記GWP価(地球温暖化係数)フロン類の種類GWP領のフロン類が封入されています。 R407C 1770 R410A 2090 13
注3）電源ケーブルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。注4）運転を始める12時間以上前に電源を入れてください。これは、スムーズに始動させるために圧縮機を予熱させるためです。電源を入れてすぐに運転開始すると圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。注5）製品には下記GWP価(地球温暖化係数)のフロン類が封入されています。 ＊セバレート型室内ユニットを除く。フロン師の種類GWP価R32 675
(JRA4040:2018スポットエアコンに基づく)法1）電源ケープルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。注2）GMP(医薬品の製造管理および品質管理基準)規格対応についてクリーンスポットエアコンおよび高性能フィルターユニットは、GMP規格に基づいたDOP試験（もれ試験）には対応していません。注3）微外静圧は高性能フィルターユニット接続時の価で、高性能フィルター核期での運転可能な最大の検外静圧を示します。法4）製品には下記GWP価(地球温暖化係数)のフロン類が封入されています。フロン顔の種類GWP協2090 R410A
三2延長ダクトの径および延長距離は娘極により異なりますので詳細はお問い合わせください。玉3旧壁式の記号を示しています。 15
※3訴気ダクトDV-S250PYと自動くぴふり禁置は同時取付けできません。 ※4ロングライフフィルターを提外で使用する場合、直射日光などにより、フィルターろ材が短期間で劣化することがあります。
※5 SR-P20YE8-P20YLE8-P20YLE8-P20YLE7-P20YLTE7-P40YTE8-P40YLTE8は製品付属の排気ダクトと排気ダクトDV-S250PY- DV-S150PY-DV-S125PY、旅気フードFV-S40Yとの併用はできません。 ※6旧聖式の記号を示しています。 ■エアーフィルターは上表に記載以外にも下記のものなどもご用意できますのでお問い合わせください（受注生産）スリム床置型(20・40型)床置・天井吊寮用型(80・160型)抗菌(防力ビ)仕様フィルターアルミ製フィルター 〈自動くびふり装置取付チャンバー取付イメージ〉
掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。 17
※9. 2024年10月発売予定■エアーフィルターは上記に記載以外にも下記の物などもご用意できますのでお問い合わせください。 (受注生産)セバレート型室内ユニット(45～280型)グリスフィルター掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■アクティブフィルター

(注2)取付対象機種に合わせて、アクティプフィルターとアクティプフィルター取付キットをそれぞれご注文ください。 (注3)アクティプフィルター取付キットとアクティプフィルターの取り付けは、ユニット設置後に現地にて取り付けてください。 (注4)防雪フードと組み合わせて設置される場合は、防雪フードの取付方法が異なりますので、アクティプフィルターに同梱の掛付点検要領害をご確認ください。 (注5)室外ユニット取付型をご使用の場合、室外ユニットの高さは約300mm高くなります。 (注6)室外ユニット取付型を取り付ける場合、寸法・重心が高くなるため風による影響が大きくなります。強風の影響が大きいと予想される地域、設置場所に架え付ける場合は、製品が転倒しないように耐風用補強セットを取り付ける等の処置を実施してください。詳しくは技術資料をご覧ください。
■防雪フード価格表

●共通
防雷フード用転倒防止金具〈ワイヤー式〉 83 ASG-SW20A 11,000円※1.横殴りの雪の発生などが予想される降雪地域では、室外ユニットの吹出口・吸込口を覆う形状により、雪による影響を抑える「深形フード」タイプを推奨します。 ※2.吹出口用深形防雪フード[ASG-SP11FC2・ASG-SP11FCS3]は、吹出口2個セット品です。 ※3.防雪フード用転倒防止金具には、室外ユニット1台分に必要な部材一式が含まれております。 (注1)防雪フードはユニット型式ごとに、吹出口、吸込口などを各々型式設定しましたので、必要に応じてご使用ください。 (注2)サイドフロー用吹出口フードは吹出口1か所に対し1個必要となります。 (注3)各防雷フードの開口部は、網不付です。網付防雪フードは特注対応していますので弊社営業窓口までお問い合わせください。 (注4)防雪フードには、姉に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境（強酸・努アルカリおよび磨食性物質が常時湿潤している場所やふりかかる場所など）では磨食しやすくなります。亜鉛めっき銅板製(塗装品)の耐(重)塩害仕様およびステンレス製は耐食性を向上した材質違い品(材質:SUS316)を特注で対応しておりますので弊社営業窓口までお問い合わせください。 (注5)防雷フードは一覧表の組み合わせでご使用ください(浅形フードと深形フードの組み合わせで)は耐恩強度が確保できない要因になります)。 (注6) [業形フード吹出口]を取り付けて構連続設置する場合にはユニット間を100mm以上あけてください。 (注7)防雪フードを取り付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。 (注8)室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防靖のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください（現地準備品）。
■防雪フード(ステンレス製)外観
掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
●コーキング例

以下で運転する場合も防風セットの取り付けを推奨します(＊室外ユニット基板上のDSW6-1をONにした場合、年間冷房設定はできません)。 ※2.降雪地域では「吸込網」を取り付けないでください。 ※3.防護ネットは、ポールなどの外的障害から室外ユニット吹出グリル・熱交換器を保護する場合にご使用ください(本製品は人の手の侵入を防止するものではありません)。全網ビッチは50mm×50mm以下となります。 ※4.防護ネット（細ピッチ仕様）は、人の手が室外ユニット吹出グリル・熱交換器へ容易に触れないようにする場合にご使用ください((注2)の設置目的にも対応しています)。金網ビッチは36mm×36mm以下となります。 ※5.ドレン水が凍結する恐れがある地域では、集中排水ドレンポスは使用しないでください(ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります)。水はけの良いところを選ぶか徐水溝を設けて徐水してください。してご使用ください。また、集中排水ドレンボスとの併用はできません。既輸品に取り付ける場合には、弊社営薬窓口までお問い合わせください。 %7.防護ネット(PN-SP10A1-PN-SP10F)は正面・脊面用のセット(倒面用はなし)品です。その他の防護ネットは正面・背面・倒面用のセット品です(単品での特注対応もしますので、弊社営楽窓口までお問い合わせください)。 (注1)オプション部品はユニット累付後に現地で取り付ける部品です。取付方法については、各製品に阿根の揚付点検要領書をご確認ください。 (注2)オプション部品をご使用の場合、製品寸法、築付所要スペースは本体単体と異なります。各オプション部品の寸法図をご確認ください。 ■オプション外観(本図は、280型に取り付けた状態を示します。)風向ガイド
※1. 「集中排水ドレンポス(ストレート型)」の取付対象機種は140・280型になります。 ※2. 「ドレンバンヒーター」を既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※3. 「耐風用補強セット」の取付対象機種は140・280型になります。 ※4. 「アクティプフィルター」の取付対象機種は280型になります。 ※5.45〜80型での併用はできません※6. 「耐風用補強セット」のワイヤーと「防風セット」「防護ネット」が干渉しないように施工してください。 ※7. 「ドレンバンヒーター」は「防雪フード（深形）一式（吹出口・育園歌込口・左吸込口）」と必ず併用してください（防雪フード(深形) [のみの使用は可能です)。 ※8. [アクティブフィルター [室外ユニット取付型] ]と「防雪フード」を併用する場合、[防雪フード」の組立、振付手順が単独振付の場合と異なります。詳細は「アクティプフィルター [室外ユニット取付型]」に付属の振付点検要領書をご確認ください。水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります)。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。五10.強風の影響が大きいと予想される地域、設置場所に「アクティプフィルター」を据え付ける場合は、製品が転倒しないように「耐風用補強セット」を必ず併用してください。 [耐風用補強セット]のみの使用は可能です), III. [防機ネット(療準仕様・細ピッチ仕様)]は[吸込網]の製品用途も兼ねておりますので、併用する必要はありません。五12. 45～80型での併用はできません。五13. 280型での併用はできません。 21

日教室員
・「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」[内線規程]および事前に各電力会社のご指導に従ってください。配線工事は電気工事士の方が行ってください。 ■配線系統図(一体型の場合)
※2.コントロールスイッチ配線の長さと電源配線の長さを電源配線の最大こう長以下にしてください。(※2印付の機種は圧縮機電動機がコントロールスイッチで適電投入されます。) ※3.オプションのコントロールスイッチCSW-SA・CSW-SAD・CSW-SC・CSW-SCDを使用する場合を示します。法1)悪気の多いところや水気のあるところに設置するときは、クロロプレンキャプタイヤケープルを使用してください。法2)第電通新器(ELB)を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

日韓各法図(セバレート型の場合)
・「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。 ・漏電適断器を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。 ・配線工事は電気工事士の方が行ってください。 e方式(e-LINE) |室外ユニットに電源をとる場合注1）室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。注2）接続の形態は、室内ユニットによって異なる場合がありますので、室内ユニット付属の据付点検要領書に従って作業してください。注3）室内外渡り配線が75mを超える場合は、配線方式をC方式としてください。注4）同時ツインで複数冷媒系統を1台のリモコンで使用する場合は、リモコン渡り線（青線部）が必要となります。同時ツイン
• H-LINK伝送線以は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式:V CTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または、2芯ツイストベアケーブル（型式:KPEV-KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は１,000m以下としてください。単一冷媒系統システムかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストベアケーブル以外の配線でも使用できます。 •リモコンケーブル领は2芯ツイストベアケーブル（型式: KPEV-KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストベアケーブル以外の配線（0.3mm²）でも使用できます。 • e-LINE接続方式(e方式)を行う場合は、室外ユニットの制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。 • e-LINE接続方式（e方式）とした場合は、集中制御-H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。 • e-LINE接続方式(e方式)のe-LINE配線領は、3芯線を使用してください。 • e-LINE接続方式(e方式)とした場合の渡り配線等の総長は、80m以下としてください。 •潤電遮断器は複数の電源系統で共用するのではなく、各電源系統毎に適切な容量の潤電遮断器を取り付けてください。 •潤電追断器は、上位例の潤電追断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。 •濁竜遮断器(ELB)は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形(ともに動作時間0.1秒以内)を適定してください。潟電道断器を必す設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
●漏電速断器の選定について上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。下の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。
国

配管サイズと配管長の組合わせ

※2.液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張井容量との関係から圧縮機最大運転が抑制される場合があります。エニアや防部資外容量との関係から企業依頼人生徒が見られている。 ※3.液配管をサイズアップした場合、 ※4.ガス配管や19.05 (O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにし、気密試験圧力は3.6MPaとしてください。 ※5.分岐管〜室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。
activis
シングル

〔許容配管長さ〕
室外ユニット
同時ツイン

〔許容配管長さ〕

■分岐管の設置姿勢および位置
■冷媒追加封入量
室外ユニットには、予め冷媒が封入されています。配管合計長さが30m率1を超える場合には、適正な冷媒量を追加封入する必要があります。下記の要領で追加封入量率1を求めてください。 ※1.原設配管法用時に落配管をサイズアップした場合は値が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の掘付点検要領書をご堪認ください。配管長L(m)を計算します。 a)Lがチャージレス長以内の場合、冷媒追加封入は不要です。 b) Lがチャージレス長を超える場合冷媒の追加封入が必要です。下記に従い追加封入量※1を計算してください。 W:追加封入量(kg) L:配管長(m) L:チャージレス長(m) P:追加補正係数■45～140型の場合W=(L= ε )×P
海H
圧縮機が故障して動かない場合でも、下記の1～4の条件を満たしている場合には、リニューアルキット（別売品）を使用して既設配管の利用が可能です。下記のフローに従って作業を行ってください。
スポットエアコンの既設配管利用
■スポットエアコンの既設配管利用時の条件•施工手順●既設配管に腐食・亀裂・傷・変形はありませんか？条件1 ●既設配管の内部は汚れていませんか？ YES条件2】下記の①～①の対応ができるか？ ①フレアナットなどはJIS規格品を使用してください。 ②フレアを再加工してください。 ③配管の気密・真空引きなど新規配管と同様に確実に行ってください。 ④断熱材・配管の支持部材に損傷がある場合には、補修または交換をしてください。 ■リニューアルキット価格表
注1)リニューアルキットは液・ガス配管セットとなります。注2)型式に（ ）がついている箇所は、「室外ユニット機外取付け」よりも「室外ユニット機内取付け」を推奨していることを示します。外部できる条件4配管総長が50m以下ですか？既設エアコンがガスヒートボンプですか？ Me既設エアコンの圧縮機は運転可能ですか？ YES配音洗浄してください。既設エアコンで約30分冷房運転後、そのまま停止せず冷媒回収運転冷媒回収装置で冷媒を回収既設エアコンを撤去す既設エアコンを撤去* ※暖設エアコンの撤去時にはフロン回収が
   義務付けられております。既設エアコンを撤去す楽阪設工アコンの撤去時にはフロン回収が発務付けられております。既設配管を洗浄リニューアルキット(別売品)を接続* ※配送洗浄を実施した場合は、リニューアルキットの取り付けは不要です。新設エアコンを既設配管に接続複雑時には下記の対応をしてください。 ①フレアナットなどはJIS規格品を使用してください。 ②フレアを再加工してください。 ③配管の気密・真空引きなど新規配管と同様に確実に行ってください。 ①断熱材・配管の支持部材に損傷がある場合には、補修または交換してください。 ③ツイン機の場合には、分岐管は当社指定の分岐管をご使用ください。 ※既設エアコンが統社製品の場合にも、上記フローに従って既設配管をご利用いただくことができます。 ※設置年数が30年以上の配管ならびに過去に腐食により冷媒漏えいした配管は使用しないでください。
注2)洗浄レスの場合の配管認長はすべて50m以下です。 ※1.ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房認力が低下します。 ※5.分岐管～室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既(能力低下率は、室外ユニットに付属の掘付点検要領書をご確認ください。)設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。 ※6.配管洗浄を実施していただくことで新規配管と同じ配管長まで対応可能です。新規配管の配管長はP.25 ※2.夜配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から圧縮機最大運転が抑制される場合があります。も参照してください。 ※3.液配管をサイズアップした場合、チャージレス配管長・冷媒浴加封入量の係数が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の獨付点検要領書をご確認ください。掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
スポットエアコンを据え付ける部屋は、万一、ガス漏れしても、冷媒ガスの濃度は限界濃度を超えないようにする必要があります。冷媒R32は空気より重く下層部にたまる傾向があります。冷媒R32使用教種密閉した部屋で冷媒が漏えいした場合、床面付近に充満すると、燃焼濃度に至る可能性があります。 ■45～140型：室内床面積の確認
■280型:冷媒漏えい時最大濃度の確認・室内ユニット側：総冷媒量と設置空間が右式を満足することを確認します。 m÷ (A×hs) ≤ 0.076   m :総冷媒量(kg)   A :床面積(mg)   hs :設置高さ(m) ※設置高さは、床面から冷媒漏えい想定箇所までの高さです。ただし、室内ユニットの設置空間に配管の接合部(ロー付け部を除く)がある場合、室内ユニットの設置高さと配管の接合部(ロー付け部は除く)のうち、最も低い高さとしてください。室内ユニットの設置高さは、室内ユニット吸込口／吹出口下端(グクト接続時はグクト吸込口/吹出口下端)の低い方までの高さとなります。 ※詳細は下表を参照してください。設置高さが不明の場合は1.5mとして計算してください。
・室外ユニット側：室外ユニットの周囲4面が1.2m以上の壁で覆われている窪地の場合、総冷媒量と設置空間が下式を満足することを確認します。 m÷ (A×he) ≤ 0.153   m :紹冷媒量(kg)   A :窪地面積(m²)   he :製品高さ(m)

■セパレート型室外ユニット耐塩害仕様(受注対応品)
■海岸からの設置距離目安(設置環境により条件が変わります)
1.直接潮風の当たるところ

2.直接潮風の当たらないところ

注）耐塩害仕様・耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合（例えば季節風・台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。
●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根・ベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所
据付上および維持管理上のご注意
■据付上の注意(雑持管理について)
JRA耐塩害仕様模・耐重塩害仕様模は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような掘付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。 (1)海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。 ●機器の設置は建物の風下にしてください。 ●やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも.防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。 ●据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります) (2)外装バネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。 (3)室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。 (4)海岸地域への据付品については、付着した塩分などを酸去するために定期的に水洗いを行ってください。 (5)水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。 (6)据付・メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。 (7)機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください) ■メンテナンス時の留意事項●機器のメンテナンスを十分に行ってください。 (水をはじくグリスやワァクスなどの防錆塗装を掘付時、および3か月ごとに塗布する) ●シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかけるなどの処置をしてください。注）特殊な雰囲気に検器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。耐塩害ユニットは一般社団法人日本冶凍空調工業会[空調機器の耐塩害試験基準JRA9002]に基づいています。なお、耐重塩害仕様も対応します。価格につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。
フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の著さま(所有者さまなど)が対象です※このカタログに記載のフロン類を使用した空調機はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。
最新居酒房した場合、国際携帯があります
/介行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること! O点検整備記録簿を機器廃棄後:充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務があります。 ②フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合… 50万円以下の罰金(直罰) →法第104条第二号©行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反… 30万円以下の罰金(直罰) ⇒法第105条第二号〜四号✪廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務…未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰) →法第１０5条第五号☺️特定製品のフロン類のみだり放出禁止… 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(首罰) ⇒法第103条第十三号
管理者者ま(所有者者者まなど) [事務515]品質内容
点検は、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。もしも両方の点検を社外の業者に委託した場合でも、委託を行った所有者様が管理者であることには変わりません。なお、2022年の法律改正により、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン(JRA GL-17)に対応するシステムであれば「簡易点検」の代替が可能となりました。フロン排出抑制法「簡易点検」代替の対象機種はこちら
1.商品品検
すべての業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）一定規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW)以上の業務用冷凍空調機器日常的な温度点検、製品からの異音、製品外観の損傷·腐食·さびの検査など3か月に1回以上●溺えい検知器を用いた方法、あるいは発泡液を使用した直接法や機器の運転状況の記録などから判断する間接法でのフロン類漏えい検査●都道府県による勧告などの対象となる義務的点検● 7.5～50kW未満の空調機器(ビル用マルチエアコンなど)/3年に1回以上● 50kW以上の空調機器(中央方式エアコンなど)/1年に1回以上● 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵ユニットなど)/1年に1回以上機器管理に関する資格など、十分な知見を有する者が実施(社外社内を問いません) ※「定期点検」を行うことで嫌ねることができます。機器を使用中に、管理者さま(所有者さまなど)に義務付けられている内容点校( 2月eage 1972 • 66巻機器の点検の実施●源えい防止措置●未修理の機器へのフロン類充填"の原則禁止点検などの履歴の記録と保存フロン類算定漏えい量の算定報告(1年間1,000t-COs以上の場合) ※フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填図収集者へ委託する義務があります。
上記以外で管理者さまに義務付けられている内容(抜粋)
は常を使用しているとき
●保有する機器の点検を実施してください。 ●点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。 ●フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。 ●フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。 ●年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。 (フロン類算定漏えい量報告・公表制度)
は常を見求するとき
●フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されています。 ●製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 ●冷媒が未回収の製品を廃棄物処理業者へ引き渡してはいけません。 ●フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。 ●引取証明書(原本)は3年間保存してください。 ●廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。 ●解体工事の場合には、元講業者から事前説明された書面を3年間保存してください。 「フロン排出抑制法」について詳しくは環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご参照ください。 https://www.env.go.jp/earth/furon/ ●ご使用の前に、｢取扱説明書｣「据付点検要領書｣をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品を食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。品質低下などの原因になることがあります。 ●車両・船舶の空調用などとしては使用しないでください。水漏れ・漏電の原因となります。 ●本体には据付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
日立スポットエアコンのご購入に際して（詳しくは販売店によくご相談ください。）
■設置について
●電気工事・据付時にアース線が設置されているかをお確かめください。(D種アース工事) ●溺電途断器は必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。 ●揮発性ガス・可燃性ガス・腐食性ガスの充満する恐れのある所、振動・衝撃の大きい所ではスポットエアコンはご使用になれません。 ●潮風の当たる海浜地区・温泉地帯・油(機械油も含む)の飛散・蒸気の多い所や粉じんの多い所、酸性またはアルカリ性の雰囲気の所など周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お近くの販売店にご相談ください。 ●エアーフィルターに直接日光が当たる場所に設置した場合、エアーフィルターのろ材が劣化しますので本体のエアーフィルター取付面を直接日光が当たらない方向に設置していただくか、日よけの設置などの処置をお願いいたします。 ●必ず当社指定の冷媒を封入してください。封入冷媒の種類は、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板で確認してください。それ以外の冷媒を封入して生じた不具合(誤作動や故障など)や事故については、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
■保証書について
スポットエアコンには保証書(保証期間1年)がついています。ご購入の際には、必ず記入事項をご確認の上、お受け取りください。なお、保証書は期間中の無料修理の際に必要ですので大切に保存してください。
■ご使用上の注意
●エアーフィルターは汚れの程度に応じて、掃除してください。(通常、2週間に1回以上が目安です。)エアーフィルターが汚れたままで運転しますと、性能を低下させ、ついには機械を故障させることになりますのでご注意ください。 ●天井吊型で使用の場合、天井付近は温度が高くなりスポットエアコンの運転範囲を超えることがあります。運転範囲内に入るように換気扇などで天井付近の空気を入れ替えてください。 ●一体型で使用の場合、排熱のため周囲温度が高くなります。閉め切った場所などで使用するときには換気に注意してください。とくに排熱が出る付近で作業される人の作業環境は悪化しますのでご注意してください。 ●複数台のドレン水配管を集合させると漏水の原因となることがあるため、ドレン水配管を集合させないでください。 ●軒下設置可能型のスポットエアコンを雨水などが直接かかる場所に設置すると、雨水などが冷却器側から吸い込まれてダクトから吹き出したり、ダクト途中に留まることがあります。雨ざらしになる場所を避けて軒先などに設置してください。 ●ダクトを延長する場合は適当なところで、ダクトを支えてください。エアコンにダクトの自重をかけないようにしてください。エアコンの振動や転倒の原因になることがあります。 ●吹出ダクト・ドレン配管などは、周囲の温湿度が高いと露がつき滴下することがありますので、濡れて困るものを下に置かないでください。吹出ダクト・ドレン配管などは、露付きを防ぐために断熱を施してください。 ●吹出ダクトの方向を変えるときは、ていねいに取り扱ってください。ダクトに強い衝撃などを与えると、脱落しケガの原因になることがあります。 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店または弊社各支店・営業所におたずねください。 ■製品廃棄時の注意● ｢フロン排出抑制法｣により､スポットエアコンを廃棄する場合は冷媒の回収･運搬･破壊費用が必要です｡お買い求めに際して本カタログに掲載の製品は国内仕様です。日本国内でのみご使用ください。日本国外でご使用いただいても、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。スポットエアコン保証期間のお知らせ　｜日立スポットエアコンの保証期間は､お買い上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。 【保証期間1年製造元日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社技術的なお問い合わせはこちらへご連絡ください。技術相談センター OO TEL:0120-578-011携帯電話からの場合TEL:0570-078-078(有料) 〈受付時間:平日9:00〜 19:00土日・祝日・弊社休日9:00〜 17:00〉 070j FAX:0120-578-012 〈365日・24時間受付〉修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。空調修理コールセンター OO TEL:0120-649-020<365日:24時間受付> 00j FAX:0120-649-021 〈365日・24時間受付〉 ·お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客さまの個人情報を提供し対応させていただくことがあります。会社の詳細はこちら▶ https://corp.hitachi-gls.co.jp/製品の特長はこちら▶ https://www.hitachi-gls.co.jp/ business/感製品の図面検索などはこちら▶ https://www.hitachi-gls.co.jp/ kentatsu/۞日立グローバルライフソリューションズ株式会社販売元〒105-8410東京都港区西新橋二丁目15番12号〈営業拠点〉 ●北日本支社(022)266-1321北海道営業所 050-3142-0621 ●中部支社050-3144-9820北陸営業所 (076)429-4051 ●九州支社050-3142-0629 ●関東支社050-3154-3967 ●西日本支社050-3181-8201中国支店(082)240-6152四国営業所(087)833-8701 ■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。信用と行きとどいたサービスの当社へ