lステンレス配管用拡管式 管細手> -有/ 1 / ) iform f座会とナットがはみ合う硬心の情造ガッチリ●日本水道跡会高質救町センター救町管理局●ステンレス協会規格SAS322認定取得品●国土交通省大臣官房官庁管轄部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品特長1業界トップクラスの低トルクを実現しました。締付トルクが既存の拡管式継手と比較し、最大80％以上*低減されたため、従来よりも小型の工具で施工可能となり、狭い場所や高所での施工性が格段に向上しました。 ※自社実測値比較による

漢続部の構造

特長2目でわかる緩み止め機能を採用しました。座金がガッチリとナットを固定することで耐震性に優れ、施工後のナットの緩みを防止します。 ※再施工時は必ず座金とガスケットの交換が必要です。特長3施工時のストレスを軽減しました。 O供回り防止座金がナットを固定する構造のため、逆側を締付時にナットの供回り(緩み)を防止します。 �配管芯ズレ矯正継手内部をテーパー形状にすることで、パイプと継手の軸芯にズレが生じていてもナット締付時に矯正される構造となっています。 ※パイプの斜め挿入はしないでください。 ©ガスケット脱落防止ガスケットルームを設けることで、ガスケットの脱落を防止します。 Ø施工後の角度調整締付完了後においてもパイプに回転トルクを加えることで、配管の角度調整が行えます。特長/日ナットの締め忘れが一目で確認できます。ナットが締まらなくなるまで締め付けることで施工が完了します(推奨締め付けトルクは特長１の表をご確認ください)。オレンジラインは蛍光色の紫外線発光塗料を採用していますので、暗所でも施工後の目視確認が容易に行えます。施工前施工前や締め忘れ状態では写真のように継手本体ねじ部に「オレンジライン」が見えます。施工後ナットが締まらなくなるまで締め付けることで施工が完了します。オレンジラインが隠れていても締め付け不足の可能性がありますので、必ずナットが締まらなくなるまで締め付けてください。 「オレンジライン」には蛍光色の紫外線発光塗料を採用していますので写真のように暗所でもブラックライトを用いて締め付け完了確認が容易に行えます。 ※施工要領書通り施工が完了した後のナット端面と座金の隙間は1.0㎜以下となります。専用の隙間ゲージもございますので、担当営業までお問い合わせください。
座会の交換方法
O座金の外し方�座金の取り付け方ペンチを用いて本体から座金のツメ( 2力所)を順番に外します。座金のツメを本体の凹部に位置を合わせてそれぞれのツメを順番にはめ込みます。 ※産金のツメに指先を引っ掛けてけがをしない様にご注意ください。
2適用水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準じてください。 3適用管種一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
4適用管サイズ
13Su～60Su

6 最高使用圧力2MPa (使用圧力範囲0～2MPa)
7適用温度標準品0～80℃　蒸気還水用0～130℃
お知らせガスケットの寿命は、使用温度によって異なります。詳しくはお問い合わせください。外観写真TLジョイント標準品   SCS13
TLジョイント蒸気還水用
SCS13

※蒸気還水用は、標準品と見分けるため繕手本体とナットに赤色のマーキングが施されています。こちらのマーキングで各総手を識別ください。性能  SAS322一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準
（性能  JWWA G116水道用ステンレス鋼鋼管継手JWWA G116水道用ステンレス鋼鋼管継手

●ガスケットの種類

●ガスケットの期待寿命(寿命推定)

寿命推定とは
ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験を行ったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアレニウスの式で寿命推定を行います。そこで管繕手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留ひずみによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久ひずみによる寿命推定を行います。なお、この寿命推定においては残留塩素の影響を考慮していません。
認証取得状況
(1)ステンレス協会規格 SAS322認定認定番号 SAS32227:22接合方式 拡管式(2)日本水道協会品質認証センター認証登録品※蒸気週水用は除く認証登録番号G-498、E-701認証登録品の種類締め付け接合形継手、開閉制御用弁
●…標準品 ●…蒸気還水用
径違いソケット(RS)
L1
36
※SAS322認定外です。 ※日本水道協会認証登録外です。 ※日本水道協会認証登録外です。
※バルプのハンドルは交換可能です。赤色(通常仕様)の他に青色と緑色(受注生産)がございます。管の切断寸法芯々寸法Yに対応する管切断寸法Xは次式により求められます。 X = X'(拡管後の管長)+A(拡管により収縮する寸法) ={Y-( ℓ 1+ ℓ 2)}+A例)左図の配管で管の寸法が20Su・芯々寸法が1,000mmの場合X(管の切断寸法)=1,000-(24+24)+(0.5+0.5)=953mmまた、管芯と继手端面間の距離Mから求める管切断寸法Xは次式で求められます。 X = M(管芯と継手端面の距離)+S(継手端面からのパイプ挿入寸法) -ℓ3+A(拡管により収縮する寸法)例）左図の配管で管の寸法が20Su・継手端面と管芯の距離が1,000mmの場合X (管の切断寸法) = 1,000+10 − 24 + (0.5 + 0.5) = 987mm
※左の写真以外に付属品として拡管アタッチメント等の工具があります。各部の名称

TLジョイント用拡管機TK-SF60(据置型) ※レンタル専用工具

※左の写真以外に付属品として拡管アタッチメント等の工具があります。各部の名称

サスフィッターB60(ハンディー型) ※レンタル専用工具
仕様

※左の写真以外に付属品として充電器や拡管アタッチメント等の工具があります。各部の名称
※レンタル専用工具の詳細につきましては、レンタル会社にお問い合わせください。
施工講習会
作業者は施工講習会を事前に受講してください。受講者には受講証明書を発行いたします。 ※サスフィットでご使用いただいていたサスフィッター (据置型)とB60(ハンディー型)はTLジョイントでもご使用いただけます。
△注意腐食、亀裂、漏洩による損害を回避するため●本力タログの3ページに記載された「適用範囲」以外の使用条件、使用環境では使用できません。 ● TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。 ●講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店または当社までお申し付けください。受講者には受講証明証を発行します。 ●施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。 △警告重大な人身事故の発生を回避するため●拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
免責事項
訳った使用方法、施工上の不具合、取り扱い上の不注意や風水害、地震、雷などの天災、および火災、公害（特殊環境）、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他、当社の責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。
通知事項
性能等の詳細につきましては、別途「技術資料」を用意しております。ご入用の際は、本カタログ裏面に記載の「問合せ先」まで、お申し付けください。本力タログの掲載内容は、2024年3月現在のものです。本力タログに掲載の商品は、仕様、外観などを予告なく変更することがあります。本カタログに掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。本カタログの掲載内容は、全て当社に寄作権の存するものです。無断の複製はお断りします。携帯電話、PHSからは…… (0766) 25-0421　FAX (0766) 25-0433本社  〒102-8202東京都千代田区番町8-1 TEL (03)3230-3920   FAX (03)3230-3432札幌☎(011)865-1919  仙台☎(022)773-8825  名古屋☎(052)201-8681大阪☎(06)4706-6768  福岡☎(092)287-9582 ※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※商品写真は撮影や印刷の関係で、実物の色と異なる場合がありますので、ご了承ください。 2024-03(B-1)10000 pieces printed by yoshida printing Inc.