ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。メンテナンスにつきまして、十分安全に配虚し行ってください。ま　た　、　下　記　の　点　は　特　に　注　意　し　て　作　業　を　行　っ　て　下　さ　い　。 |Δ|ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。 △△ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。 △配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。
R A D A ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。 ①　「サ一モスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、蒸気・給水の混合割合を制御する部品（スリーブ＆ライナーアッセンブリー）を動かす部品です。 ②〉 「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は、蒸気と給水の混合割合を制御する部品です。 (上記アッセンブリーは、スリーブとライナーの２点で構成されています。) 「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「スリーブ」と「ライナー」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。しかしこれらの部品を交換することにより「R D A　ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。
目次●　手順1・・・サ一モスタットアッセンリー取り外し方法。 ●　手順2･･･サ一モスタットアッセンブリ一組立方法。 ●　手順3・・・最高温度設定方法。 ●　手順4・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。 ●　手順5・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー交換方法。 ●　手順6・・・タンデムボールバルブ交換方法。
•サーモスタットアッセンブリー取り外し方法
(内部部品の交換時・温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合など) ①円錐ナットをスパナなどで外して温調ハンドルを取り外して下さい。 （その時カバーと温調ハンドルの間にスプリングがあります、跳ねないようにご注意ください。） ②スピンドルから漏れがある場合は、３本のストッププレート用ビスを均等に増し締めを行って下さい。締めすぎた場合や不均等に締めた場合は、温調ハンドルが動かなくなったり、ストッププレートにスピンドルが擦れて動きが悪くなったりします。 ※漏れが収まらない場合はグランドパッキンの交換を行って下さい。 ③ストッププレート用ビス(３本)とカバービス(８本）を取り外しボディーからカバーをとりはずしてください。 ④取り外したカバーの外側から内側へスピンドルを押し出して下さい。(サーモスタットアッセンブリーが取り外すことができます）左図の斜線の古いスピンドルシールを取り除き新しいものと交換して下さい。注）古いスピンドルシールのカスが残らないようにご注意ください。
•サーモスタットアッセンブリーの組立方法
(サーモスタットアッセンブリーのグランドパッキン交換・サーモスタットアッセンブリー交換時など) ①サーモスタットアッセンブリーをカバーの内側から押し込んでください。 (サーモスタットアッセンブリーのスピンドル部分に適量シリコン製グリスを塗布して下さい。） ②カバーパッキンを取り付けたのち(古いパッキンが残らない様に清掃して下さい）サーモスタットの凸とポートピラー＆スリーブの凹みがはまるようにに取り付けて下さいそしてカバービスを均等に締め付けて下さい。 ③スピンドルパッキンを装着し、ストッププレートを取付け３本のストッププレート用ビスを均等に締め付てください。 ※注）締めすぎや均等に締め付けられていないと温闘ハンドルが固くなったり、擦れたりします。
・最高温度設定方法
(内部部品交換後の温度設定時など) ※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。_ ①「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを反時計方向いっぱいにまわして下さい。 ②メンテナンスバルブを開け、タンデムレバーを開けて温水を出して下さい。 ③温水を出しながら、「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを時計方向に回し、希望する最高温度にして下さい。 (間違って操作しても高温にならない温度です、使用温度ではありません。） ④ストッププレートの凸と温調ハンドル裏側の凸が左いっぱいでストップするようにスプリングを入れ温調ハンドルを緩まない様に取付け下さい。 ④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。
・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
(温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合） ①手順１の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブリーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は手順２の通り清掃もしくは交換して下さい。 ②スリーブ＆ライナーアッセンブリーが軽で動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。 (正常品はほとんど「ガタつき」はありません。)
・スリーブ＆ライナーアッセンブリー交換方法。
①手順１の順序でカバーを外して下さい。 ②スリーブ＆ライナーアッセンブリーのライナ一部を外して下さい、 ③ファウリングプレートとスリーブ固定ビスを取り外し、スリーブ部とボディーの隙間にドライバーをさし込み持ち上げるように抜き取って下さい。 (テコの要領で、徐々に抜き取って下さい。1か所のみを無理やり持ち上げますと歪ますので均等に持ち上げるようにして下さい。） ③ボデー内部を柔らかい布で清掃後、新しいスリーブを取り付けてください。 (この時スリーブのＯリングにシリコン系グリスを薄く塗っておきますと滑りがよく均等に押し込むことができます。） ④ライナ一部の小さい凹みが左側に来るように装着し装着後指先で軽く回転するか確認して下さい。 ⑤手順２・手順３の順番に組立試運転を行って下さい。
・タンデムボールバルブ交換方法
①1次側フランジボルトナット外して下さい。 ②ユニットを接続配管から外して下さい。 ③ハンドル・タンデムレバーを取り外して下さい。 ④ユニットを取り外しタンデムボールバルブの交換をして下さい。L型継手にシールテープを適量巻き付け、新しいタンデムボールバルブのスピンドルを同じ高さになるようにねじ込んで下さい。 ⑤同じ高さにねじ込んだあと真上から左右のタンデムボールバルブのスピンドルが真っ直ぐに向い合せになる様に調整して下さい。 ⑥レバーハンドル・タンデムレバーを取り付け後、何度が開閉し正常に開閉できるか確認ご取付けて下さい。 ＬＥＯＮＡＲＤ　サービスネットワーク(株)日本レオナード商会T E L 06-6336-0321    F A X 06-6336-5129 http://www.japan-leonardo.co.jp (有)北海道レオナード(有)オーク技研(株)東京レオナード商会(株)東京レオナード商会●さいたまセンター ●東北営業所(株)横浜レオナード商会(株)中部レオナード(株)日本ニーズ(株)日本レオナード商会●北陸事務所●福岡事務所
TEL0138-56-1131 FAX0138-56-1187 TEL03-5952-5788    FAX03-5952-5586 TLE048-866-0711 TEL022-384-8305 TEL045-982-2551 TEL0568-81-6734 TEL06-644-1300 TEL06-6336-0321 TEL076-268-7501 TEL092-511-2733 FAX048-866-2160 FAX022-384-8306 FAX045-982-2440 FAX0568-81-6702 FAX06-6444-1569 FAX06-6336-5129 FAX076-268-8204 FAX092-553-2313 12