工事用図面受注者は、工事着手に先立ち、工事用製本図書（Ａ１版　１部、Ａ３版　３部）を提出すること。建設築法第１９条各項を満たした下請負契約を締結すること。工事提出書類は、保存箱(コクヨA4－FBX1 [420×330×270同等品] )にて納品すること。 | ④　下請負契約| 😊　提出書類保存箱│エ　事　名　称
建築工事特記仕様書
|相楽東部広域連合立小中学校トイレ改修工事(笠置中学校第２期) Ｉ　専　場　　所京都府相楽郡笠置町大字北大河原地内数地面積16, 280, 00 m² | ③設備工事との取合11特殊な材料の工法12各種検査合格書等標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各1部を提出すること。なお、責任施工のものは、受注者・施工下講業者・材料製造所の違名書とする。名設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口補強は建築工事とする。各種下請棄者、製造所等府下で供給出来るものについては、極力府内業者を選定すること。 (1.3.11) 6. VE提案の保護VE提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事において無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。 7．責任の所在発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。用|都市計画区域外( 4下請け業者の選定(5公害対策工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事竣工まで万全の対策を講ずること。 (1.3.8)受注者は、産業務棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して承諾を受けること。 （１）　本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。
5．交通誘導員（工事期間中1名常駐）ガードマンボックス共　３０人・日以上（各門に随時移動）（大型資材等の搬入時は増員のとこ） 6．仮囲い、現場事務所、工事車両駐車スペース等の配置については現場打合の上、最終決定とする* 仮設工事着手に先立ち、図示計画内容を基本に請負業者にて立案し承諾を得てから着手すること※　現場事務所、作業員詰所等の配置、規模は参考とする«　学校敷地内においての工事となる為、学校側と綿密に協議しながら工事の進捗を計ること楽　工事は基本的にトイレ窓を作業動線とすること、但し大型材料等は学校と協議し昇降口等より搬入する※　学校に対する安全対策は万全を期すると共に学校行事にも協力すること※　工事関係者は図示工事エリア以外の学校数地内駐車は不可、必要な場合は請負者にて校外に別に確保すること記
 
日本今回工事改修位置を示す配置図1:400 $ $ （校舎棟）現況断面詳細図1:30 （校舎棟）改修断面詳細図1:30
2x5 X 1：50現況2階平面詳細図記
社  WA　軽量コンクリート撤去部分を示す【30】仕上のみ撤去部分を示す（モルタル下地共）   「」の文字は今回工事部分を示す
 (+000)床高さを示す衛生器具は職員女子便所、和便器1個残し他は撤去（設備）スX5 2x改修２階平面詳細図1：50記
社888 床スラプコンクリート新設部分を示すWA  軽量コンクリート新設部分を示すは以　仕上のみ新設部分を示す（モルタル下地共） 4000 既設部分を示す/ □　の文字は今回工事部分を示す-  (+000)床高さを示す衛生器具は職員女子便所、和便器1個残し他は新設（設備） →B D† _ C展開面
十B C展開面
（体育館棟）現況展開図_1：50_ （体育館棟）改修展開図1：50現況建具リスト 1：50
改修建具リスト 1：50
楽1,820立面図 良かった。
東田御港大学校
価考楽1:100 ] （校舎棟）現況２階天井伏図（校舎棟）現況1階天井伏図1:100 （体育館棟）現況1階天井伏図_ 1:100 ] （校舎棟）改修２階天井伏図_1:100_ （校舎棟）改修1階天井伏図_1:100_ _1:100_ （体育館棟）改修1階天井伏図
2 x 2 X 2 2 2x
配置図1:400今回改修建物ヲ示ス
$現況1階平面図1: 200
$現況  2階平面図1: 200改修2階平面図1: 200
2 2 X 5 X 6現況2階平面詳細図   S = 1 / 5 0撤去衛生器具リスト凡例xxxxxx撤去器具を示す。撤去配管を示す。 **
ススX 5 X 6改修2階平面詳細図   S = 1 / 5 0新設衛生器具表
新設衛生器具表
改修1階平面詳細図 1: 5 0
防火区画賞通箇所施工要領〈給排水管》 1 、鋼管の場合頭※管径に関係なく通常の保温工事でよい。 ※区画賞通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。ロックウール又はモルタル2、V Pの場合
使用する。 【最上階４階まで　１時間耐火】 ※ １２５ｍｍ以上は鋼管または大臣認定の耐火二層管を※ 1 0 0 m mには0.5 t亜鉛鉄板を前後1 m巻くこと。 ・保温は保温材がポリスチレンフォーム保温筒の場合はロックウール保温帯２５tを鉄線にて取り付ける。 ・区画賞通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。 ・鉄板は区画貴通箇所を通して、前後１ｍ管材の上に巻きその上に保温を行う。 ※ ７５ｍｍ以下は鉄板巻き不要である。 ・保温材はポリスチレンフォーム保温筒でよい、ただし貴通箇所はロックウール保温材又はモルタル詰めを行う。 V P管7 5 A以下は鋼管と同じ【５階～最上階１４階まで　２時間耐火】賞通部分にポリスチレンフォーム保温筒※上記1時間耐火の管径より1ランク下げた管径を代入する。又はグラスウール保温筒を使用してはいけない。内|内内
4 0 K
レンフィルムの場合は１／２重ね以上）、その他の場合は３０ｍｍ以上とする。 ３．テーブ巻きは、配管の下方より上向きに巻き上げる。アルミガラスクロス巻き等で、ずれるおそれのある場合には、粘着テープ等を用いてずれ止めを行う。 4 .合成樹脂製カバーの取付は、直管の合わせ幅は25mm以上とし、合わせ目を両面テープで貼り合わせた後、１５０ｍｍ以下のピッチで、合成樹脂製カバー用ピンで押さえる。 ５．屋内露出配管の保温見切り部分には菊座を取付ける。 6 .保温筒取り付けの鉄線巻きは１本（１ｍ）につき２箇所２回巻きとする。 7 .鉄板巻きの継目部にはシールを行う。 ８．グラスウール保温筒、保温板の使用困難な場所は、保温帯または波形保温板を使用してもよい。 9 .ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は波形保温板を使用してもよい。 10.屋内露出の配管及びダクトの床貴通部は、その保温材保護のため、床面より少なくとも高さ150mmまでステンレス鋼板で被覆する。 11.通気管の保温は排水分岐より100mmのみ保温を行う。賞通部分にポリスチレンフォーム保温筒又はグラスウール保温筒を使用してはいけない。弁フランジなどの保温※原紙＋アルミガラスクロスに替えアルミガラス化粧原紙を使用できる※天井、ＰＳ内の場合は原紙を省略し、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着テーフ （幅50mm）とする。 1 m² ３７０ｇ以上※ 排水管、空調ドレン管で屋外露出及び耐火二層管は保温を行わない。 ※特記以外はこの施工標準図による。 ※設計図書に明記の無い場合又は疑いが生じた場合は監督員と協議する。 ※現場の収まり、取り合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合は監督員と協議する。 ※詳細は国土交通省機械設備工事標準仕様書及び同施工監理指針に基づく。冷水・冷温水管の配管支持金具配管行先表示板
1 .ポリスチレンフォーム保温筒は、1本( 1 m )につき2箇所以上粘着テーブ2回巻きとする。 ２．テーブ巻きその他の重なり幅は、原則として、テープ状の場合は１５ｍｍ以上（ポリエチ