第一節給湯設備
1.適用範囲

2.引用規格

3.用語の定義

4.記号及び単位
4.1記号

5.給湯設備によるエネルギー消費量
5.1消費電力量

5.2ガス消費量

5.3灯油消費量

5.4その他の燃料による一次エネルギー消費量

6.給湯機のエネルギー消費量

7.太陽熱補正給湯熱負荷

8.節湯補正給湯熱負荷

ここで、

9.節湯補正給湯量

10.基準給湯量

11.浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷

12.日平均給水温度

13.日平均外気温度

14.夜間平均外気温度

15.温水暖房の熱負荷

付録A 複数の給湯機を設置する場合の評価において代表させる給湯機の決定方法

C.1.1記号

C.1.2添え字

C.3ガス消費量

C.4灯油消費量

C.5 1日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷

D.1.1記号

D.1.2添え字

D.2消費電力量

D.3ガス消費量

D.4灯油消費量

D.5 1日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷

E.1記号及び単位
E.1.1記号

E.1.2添え字

E.2消費電力量

E.3ガス消費量

E.4灯油消費量

F.1記号及び単位
F.1.1記号

F.1.2添え字

F.2消費電力量

F.3ガス消費量

F.4灯油消費量

F.5 1日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷

G.1はじめに
竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源:ガス瞬間式)の評価として、JGKAS A705-2016「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイプリッド給湯機)の年間給湯効率測定方法」により試験された値を用いる方法（以下、「試験された値を用いる方法」と言う。)と、竜気ヒートポンプの冷媒の種類及び貯湯槽容量の大きさにより評価する方法(以下、「仕様による方法」と言う。）の2種類存在する。仕様による方法をG.2節に、試験された値を用いる方法をG.3節に規定する。
G.2 仕様による方法
G.2.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表G.1による。
G.2.2 添え字本計算で用いる添え字は表G.2による。

G.2.3 消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の消費電力量Ee,ns,d,tは、式(1)により表される。 L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d + L'ba2,d = 0 の場合: Ee,hs,d,t = Ee,hs,d ÷ 24 L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d > 0 の場合:
ここで、 :日付dにおける１日当たりの給湯機の消費電力量(kWh/d) E E ns,d :日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の消費電力量(kWh/h) E E ,hs,d,t :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's a :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'ba2,d :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L"k,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L's,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L" ,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L"b2,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'''である。 １日当たりの給湯機の消費電力量Ee.hs.dは、式(2)により表される。 E e,hs,a = max({(a × θex,ave,a + b × (L'k,a + L's,a + L'w,a + L'b2,a) + c) × C e,def,d +(0.01723 × L'baz.d + 0.06099)} × 10³ ÷ 3600,0)
ここで、 C E ,def ,d :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正保数(-) :日付dにおける１日当たりの給湯機の消費電力量(kWh/d) E E hs,d :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's d :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'b2,d :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L" θex,Ave,d :係数(-) a,b,cである。係数α、b及びcは、表G.3に定める値とする。
1日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数Ce,det,dは、日平均外気温度Bex,dee,dに依存し、式(3)により表される。
ここで、 Ce,def,d     :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数(-) θex,Ave,dである。
G.2.4ガス消費量
日付dの時刻むにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量Eg,ns,a,tは、式(4)により表される。 L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d + L'ba2,d = 0 の場合:
L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d > 0 の場合:
ここで、 Eg ns,d :日付dにおける１日当たりの給湯機のガス消費量(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量(MJ/h) Eg hs,d,t :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'b2,d :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L" ba2,d :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) L"' :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L''',d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) L" ,a,e :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) Lb2,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'ba2,d,tである。日付dにおける１日当たりの給湯機のガス消費量Eg,hs,dは、式(5)により表される。
ここで、 CG,def,d :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正保数(-) Eg,ns,d :日付dにおける１日当たりの給湯機のガス消費量(MJ/d) e ba2,d L'' :日付dにおける浴槽追焚時における日平均給湯機効率(-) :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' L'' L'b2,d L'' d, e, f :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) θex,Ave,d :係数(-)である。係数d、e及びfは、表G.4に定める値とする。
浴槽追焚時における日平均給湯機効率eba2dは、日平均外気温度θex,Ave,dと１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷L'ba2aに依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。 eba2,d = g × θex,Ave,d + h × L'ba2,d + i (6)ここで、 :日付dにおける浴槽追焚時における日平均給湯機効率(-) e ba2,d L''' g, h, i :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) θex,Ave,d :係数(-)である。係数g、h及びiは、表G.5に定める値とする。
また、1日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数Cg,der,dは、日平均外気温度θex,der,dに依存し、式(7)により表される。
ここで、 Cg,def,d     :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数(-) θex,Ave,dである。
G.2.5灯油消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の灯油消費量Eκ,ns,a,tは、0とする。 G.2.6 電気ヒートポンプ･ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分竜気ヒートポンプ･ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分を表G.6に示す。

G.3試験された値を用いる方法
G.3.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表G.7による。
G.3.2 添え字本計算で用いる添え字は表G.8による。

G.3.3ハイブリッド給湯機の仕様
表 G.9 に示すハイプリッド給湯機の仕様を計算に使用する。これらの値は、引用規格「竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイプリッド給湯機)の年間給湯効率測定方法」により決定される。

G.3.4 消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の消費電力量Ee,ns,d,cは、式(8)により表される。 Ee,hs,d,t = Ee,hs,hp,d,t + Ee,hs,tu,d,t + Ee,hs,bb,d,t
(8)
ここで、 E e,ns,d,t    :日付dの時刻むにおける1時間当たりの給湯機の消費電力量(kWh/h) E e,hs,hp,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの電気ヒートポンプの消費電力量(kWh/h) E E,ns,tu,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりのタンクユニットの消費電力量(kWh/h) Ee,ns,bb,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの保温時における消費電力量(kWh/h)である。日付dの時刻tにおける1時間当たりの電気ヒートポンプの消費電力量Ee,ns,hpd,tは、式(9)により表される。
ここで、 Ee,ns,hp,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの電気ヒートポンプの消費電力量(kWh/h) :日付dにおける電気ヒートポンプの日平均熱効率(－) e h p ,d L''' L'd,t :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) QHP,d :日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプの加熱量(MJ/d)である。日付dの時刻tにおける1時間当たりのタンクユニットの消費電力量Eems,ru,a,tは、式(10)により表される。
ここで、 E e,hs,ru,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりのタンクユニットの消費電力量(kWh/h) :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dの時刻tにおける1時間当たりの1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'd,t ατυ,bτυ :係数(-)である。係数ατυ、bτυは、規格「竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ヘイプリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法」により決定される。日付dの時刻tにおける1時間当たりの保温時における消費電力量Eens,BB,d,tは、ふろ機能の種類によって式(11)により表される。ふろ機能の種類が給湯単機能又はふろ給湯機(追焚なし)の場合: Ee,hs,bb,d,t = 0.000393 × Wba1,d,t × 10³ ÷ 3600
ふろ機能の種類がふろ給湯機(追焚あり)の場合:
ここで、 Ee,ns,bb,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの保温時における消費電力量(kWh/h) L BB,ba2,a   :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) L BB,ba2,a,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) W ba1,d,t    :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量(L/h)である。 G.3.5ガス消費量日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量Egasatは、ふろ機能の種類(「給湯単機能」、 「ふろ給湯機(追焚なし)」及び「ふろ給湯機(追焚あり)」)に応じて式(12)により表される。ふろ機能の種類が「給湯単機能」の場合：
ふろ機能の種類が「ふろ給湯機(追焚なし)」の場合：
ふろ機能の種類が「ふろ給湯機(追焚あり)」の場合：
ここで、 Eg,hs,d,t LBB,k,d,t :日付dにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB s,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップポイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,w,d,t    :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,b1,dt  ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,b2,dt ：日付dの時刻tにおける１時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,ba1,a,e :日付dの時刻tにおける１時間当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,ba2,a,c ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽迫焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) EBB,k,d e b b s ,d :日付dにおける台所水栓の給湯使用時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) :日付dにおける浴室シャワー水栓の給湯使用時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) :日付dにおける洗面水栓の給湯使用時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) E B B,w,d :日付dにおける浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) EBB,b1,d :日付dにおける浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) EBB,b2,d e bb,ba1,d  ：日付dにおける浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-) e bb,ba2,d    :日付dにおける浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの日平均熱効率(-)である。各用途におけるバックアップボイラーの日平均熱効率ebb,u,d (ただし、添え字uは用途を表す添え字(k,s,w,b1,b2,ba1,ba2))は、日平均外気温度θex,ve,d、1日当たりの各用途におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷LBB,u,d、補助熱源機給湯モード熱効率(JIS)e,BB,jisに依存し、その計算方法は付録C「ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部」の給湯機効率enaによるものとする。その際、付録中の太陽熱補正給湯熱負荷L",aをL вв,u,a、当該給湯機の効率e,taをeвв,jisと読み替える。補助熱源機給湯モード熱効率(JIS)enn,jisは、規格「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイプリッド給湯機)の年間給湯効率測定方法」により決定される。 G.3.6電気ヒートポンプの加熱量日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプの加熱量QHP,aは、式(13)により表される。
にこで、 LHP,d QHP,d Moss,TU :日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプの加熱量(MJ/d) :年平均貯湯槽熱損失率(-)である。Noss,TUは、規格「竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイプリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法」により決定される。
G.3.7電気ヒートポンプの日平均熱効率
日付dにおける竜気ヒートポンプの日平均熱効率enr,aは、日平均外気温度θex,Ave,dにより式(14)により表される。
ここで、 :日付dにおける電気ヒートポンプの日平均熱効率(-) e hp,d e hpstd,-7 :外気温度-7℃におけるヒートポンプ基準加熱効率(-) :外気温度2℃におけるヒートポンプ基準加熱効率(−) EHPstd,2 :外気温度7℃におけるヒートポンプ基準加熱効率(−) EHPstd,7 ehpstd,25    :外気温度25℃におけるヒートポンプ基準加熱効率(-) θex,Ave,dである。 ehpstd,-7、ehpstd,2、ehpstd,7、ehpstd,25は、規格「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ヘイプリッド給湯機)の年間給湯効率測定方法」により決定される。
G.3.8給湯熱負荷
日付dの時刻tにおける1時間当たりの各用途におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷Leek.et 、 L BB,s,d,t、L BB,w,d,t、L BB,b1,d,t、L BB,b2,d,t、L BB,ba1,d,t、L BB,ba2,d,tは、式(15)により表される。
ここで、 :日付dにおける１日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) L BB,k,d L BB s,d :日付dにおける１日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LBB,w,d LBB,b1,d :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LBB,b2,d LBB,ba1,a  ：日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LBB,ba2,a   :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓におけるバックアップポイラーが分担する給湯熱負荷LBB,k,d,t (MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップポイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB s,d,t (15g) Lbb,ba2,d,t = L'ba2,d,t
7-1-48
LBB.w.a.t　:日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓におけるバックアップポイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,b1,dt :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) Lbb.b2.dt :日付dの時刻tにおける１時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,ba1,a,e :日付dの時刻tにおける１時間当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L BB,ba2,a,c ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽迫焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h) L'' :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's d L" L'' Lb2,d L" ba1,d L"ba2,d :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LHP,a :日付dの時刻むにおける1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'd t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) L"k,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L",d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) L"',a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L''' :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) Lb2,d,t :日付dの時刻むにおける1時間当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'ba1.d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'ba2,d,tである。日付dにおける１日当たりの各用途におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷LBB,k,d,LBB,s,d, L BB,w,d、L BB,b1,d、L BB,b2,d、L BB,ba2,dは、式(16)により表される。ただし、日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷!!がゼロの場合は、LBB,k,d、LBB,s,d、LBB,w,d、LBB,b1,d、LBB,b2,d K U LBB,pa1,dはゼロとする。
2019.10
(16g)ここで、 L BB k,d L BB s,d :日付dにおける１日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) L BB,w,d L BB,b1,d :日付dにおける１日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LBB,b2,d :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) L BB,ba1,a   :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) L BB,ba2,d  ：日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's,a :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'b1,d :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L''' :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'ba2,d :日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプが分担する給湯熱負荷(MJ/d) LHP,aである。日付dにおける１日当たりの電気ヒートポンプが分担する給湯熱負荷Lnp,alは、式(17)により表される。 θex,Ave,d ≥ θex,min,HPの場合:
θ ex,Ave,d < θ ex,min,HPの場合:
ここで、 L'' :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :最大ヒートポンプ加熱量(MJ/d) QHP,max :年平均貯湯槽熱損失率(-) Nloss,TU θex,Ave,d θ ex,mín,hp ：ヒートポンプ運転下限外気温(℃) ayp,byp :係数(-)である。係数θex,min,hp、αHP、bHP、ηιοss,τυおよびQHP,maxは、規格「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイプリッド給湯機)の年間給湯効率測定方法」により決定される。 G.4 1日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷及び1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷には、式(18)により表される。
ここで、 L'' L'' :日付dにおける１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h)である。日付dの時刻むにおける１時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷L'a'sは、式(19)により表される。 L'd,t = L'k,d,t + L's,d,t + L'w,d,t + L'b1,d,t + L'b2,d,t + L'ba1,d,t (19)ここで、 L'd,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'' :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L",a,e :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L" ,a,e :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L"b1,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) Lb2,d,t :日付dの時刻むにおける1時間当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) L'ba1.d,tである。日付dにおける１日当たりの各用途における太陽熱補正給湯熱負荷L'k,d、L's,d、L'w,d、L'b1,d、L'b2,d、L'ba1,d及びL"baz.dは、それぞれ式(20a)～(20g)により表される。
L's d 7-1-51
ここで、 L'' L's a L'' L'' L''' L'' L"oa2,d L"k,a,t :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h)である。 L",d,t L'' L"b1,d,t L'b2,d,t L'ba1,d,t L'ba2,d,t
竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源:ガス瞬間式、暖房熱源:竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）の給湯部のエネルギー消費量は、付録Ｃガス給湯機に記される計算方法によるものとし、その場合の給湯機の効率を0.866(86.6%) (ふろ機能の種類が「ふろ給湯機(追焚あり)」の場合であって「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」(ガス温水機器)に定義されるエネルギー消費効率ertaが0.93(93.0%)に相当)とする。

I.1記号及び単位
I.1.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表I.1による。
I.1.2添え字本計算で用いる添え字は表I.2による。

I.2 消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の消費電力量Ee,ns,d,tは、式(1)により表される。 L'k,a + L's,a + L'w,a + L'b2,a + L'ba2,a + L HWH,a = 0 の場合: 
L'',a + L's,a + L'',a + L'',a + L'',a2,a + Lhwh,a > 0 の場合:
ここで、 E E hs,d :日付dにおける１日当たりの給湯機の消費電力量(kWh/d)
L"',d,t Lb2,d,t Lba2,d,tである。 :日付dの時刻むにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) Lhwhax :日付dの時刻tにおける1時間当たりの温水暖房の熱負荷(MJ/h) １日当たりの給湯機の消費電力量Ee,hs,dは、式(2)により表される。 Ee,ns,d = {(a1 × θex,ave,a + a2 × (L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d) + a3 × Lhwh,d + a4) × Ce,def,d +(0.01723 × L'ba2,d + 0.06099)} × 10³ ÷ 3600 (2)ここで、 C E ,de f ,d :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数(-) E E hs,d :日付dにおける１日当たりの給湯機の消費電力量(kWh/d) L'' :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's d L'' L'' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' L нwн α       :日付dにおける１日当たりの温水暖房の熱負荷(MJ/d) θex,Ave,d α 1, α 2, α 3, α 4 :係数(-)である。係数α1、α2、α3及びα4は、表1.6に定める電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）の区分に応じて、表1.3に定める値とし、1日当たりの温水暖房の熱負荷Luwn,aが0より大の場合は(い)欄の値を用いることとし、0に等しい場合は(ろ)欄の値を用いることとする。
1日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数Ce,def,dは、日平均外気温度θex,dve,dに依存し、式(3)により表される。
ここで、 Ce,def,d     :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正保数(-) θex,Ave,dである。
I.3ガス消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量Ec,ns,a,tは、式(4)により表される。 L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d + L'ba2,d = 0 の場合:
L'k,d + L's,d + L'w,d + L'b2,d > 0 の場合:
ここで、 Eg,ns,d :日付dにおける１日当たりの給湯機のガス消費量(MJ/d) E G ,rs,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機のガス消費量(MJ/h) L'K,a :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L's d :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L" ,a L'b2,d L" L'' L",a,e L" ,a,e L'b2,d,t L'ba2,d,tである。 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) １日当たりの給湯機のガス消費量Eg.ns.dは、式(5)により表される。
ここで、 C G ,def ,d :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正保数(-) :日付dにおける１日当たりの給湯機のガス消費量(MJ/d) Eghs,d Eba2,d :日付dにおける浴槽追焚時における日平均給湯機効率(-) :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' L's,d L''' :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'b2,d :日付dにおける１日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'ba2,d :日付dにおける１日当たりの温水暖房の熱負荷(MJ/d) LHWH a θex,Ave,d b1,b2,b3,b4    :低数(-)である。係数b1、b2、b3及びb4は、表1.6に定める電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）の区分に応じて、表I.4に定める値とし、1日当たりの温水暖房の熱負荷Luwn,aが0より大の場合は(い)欄の値を用いることとし、0に等しい場合は(ろ)欄の値を用いることとする。
浴槽追焚時における日平均給湯機効率eba2dは、日平均外気温度θex,Ave,dと１日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷L'pazaに依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。 eba2,d = C1 × θex,Ave,d + C2 × L'ba2,d + C3 (6)ここで、 :日付dにおける浴槽追焚時における日平均給湯機効率(-) Eba2,d :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) L'' θex,Ave,d C1,C2,C3  :係数(-)である。係数c1、c2及びc3は、表1.5に定める値とする。
また、1日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数Cg,der,dは、日平均外気温度θex,dve,dに依存し、式(7)により表される。
ここで、 :日付dにおける１日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正保数(-) CG,def,d θex,Ave,d     :日付dにおける日平均外気温度(℃)である。
I.4灯油消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯機の灯油消費量Ek,hs,d,tは、0とする。
I.5 1日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷
日付dにおける１日当たりの各用途における太陽熱補正給湯熱負荷L'kd、L'",d、L'w,d、L'o1,d、L'b2,d、L'ba1,d及びL'baz,dは、それぞれ式(8a)～(8g)により表される。
ここで、 L'' L's d L'' L'' L'b2,d L" L''' L'' L",a,t L" ,a,e L"b1,d,t L'b2,d,t L'ba1.d,t L'ba2,d,tである。 :日付dにおける１日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dにおける１日当たりの浴槽迫焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/d) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの台所水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの洗面水栓における太陽熱袖正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h)
I.6 1日当たりの温水暖房の熱負荷
日付dにおける１日当たりの温水暖房の熱負荷Luwnaは、式(9)により表される。
ここで、 :日付dにおける１日当たりの温水暖房の熱負荷(MJ/d) LHWH d Lhwhax :日付dの時刻tにおける1時間当たりの温水暖房の熱負荷(MJ/h)である。
I.7 温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補
温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補は、60℃及び40℃とする。 1.8 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源:電気ヒートポンプ･ガス瞬間式併用)の定義竜気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房
熱源:電気ヒートポンプ•ガス瞬間式併用)の区分を表I.6に示す。
台所水栓における節湯の効果係数fsk、浴室シャワー水栓における節湯の効果係数fss及び洗面水栓における節湯の効果係数ƒsw,は、式(1a)～式(1c)のように表される。
(1c)ここで、 fsk :台所水栓における節湯の効果係数fss :浴室シャワー水栓における節湯の効果係数fsw :洗面水栓における節湯の効果係数f sk, a :台所水栓における手元止水機構による節湯の効果係数fsk,c :台所水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数fss,л :浴室シャワー水栓における手元止水機構による節湯の効果係数fss,B :浴室シャワー水栓における小流量吐水機構による節湯の効果係数:洗面水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数I sw,Cであり、各係数の値を表J.1に定める。
本付録は一次エネルギー消費量の削減に資する節湯水栓の構造を規定する。
K.1手元止水機構
手元止水機構を有する水栓とは、台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量及び温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機構を有する湯水混合水栓をいう。
K.2水優先吐水機構
水優先吐水機構を有する水栓とは、台所水栓及び洗面水栓において、吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有するもの、又は吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方45°に位置する時に湯が吐出されない構造を有するもの、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものを対象とする。
K.3小流量吐水機構
小流量吐水機構を有する水栓とは、浴室シャワー水栓において、付録 L「小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」を満たす水栓をいう。図K.1 手元止水機構－台所水栓の例2019.10図K.2 手元止水機構浴室－シャワー水栓の例通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。図K.3水優先吐水機構－台所水栓(正面で湯が吐出しない構造)の例図K.6 水優先吐水機構－洗面水栓の例
付録L 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件
本付録は小流量吐水機構を有する水栓が満たすべき小流量吐水性能の試験方法および適合条件を規定する。小流量吐水機構を有する水栓とは、L.1の方法によって試験を行ったときの吐水力が、表L.1に適合する水栓をいう。吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓については、主たる使用モードにおいて条件を満たしていれば良い。主たる使用モードとは、体を洗い流すことを目的とするモードであり、マッサージや温まり、掃除等を目的とする付加的なモードは除く。付加的なモードとして吐水力測定の対象から除く場合は、取扱説明書等で付加的なモードであることが識別できるものであることとする。

L.1試験
L.1.1水温
吐水力の測定に用いる水は、原則としてJIS B2061の「3.用語及び定義 3.3常温」における常温で行うものとする。
L.1.2 試験装置
(1)試験装置の概要吐水力の測定に用いる試験装置は、散水板から150mmの距離にシャワーの流線を全て受けることができる大きさの受水板を設置し、受水板の受圧面が鉛直となるように設置する。吐水力測定器は受水板の受圧面中心に設置し、供試体は散水板を受水板の受圧面に対して吐水角度90° （垂直)に取り付け、吐水中心が受水板の受圧面中心に当たるように取り付ける。試験装置の許容範囲を表L.2に示す。
(2)試験用計測器仕様試験用計測器仕様は、表L.3に示すもの、又はこれと同等以上の性能を有するものとする。なお、吐水力測定器は測定期間中のピーク値を確認できるものとする。

L.1.3 吐水力試験
試験配管、供試体のエアー抜き及び吐水量安定のため、吐水開始から30秒間を準備吐水とし、この間は計測を行わない。準備吐水後、吐水力計測器により吐水力を１秒間測定し、その間のピーク値を当該測定における吐水力Fとする。また、吐水力測定中の吐水流量を流量計により測定し、測定期間中の平均流量を当該測定における吐水流量Qとする。
L.2 吐水力の算出
吐水流量7L/分、8.5L/分、及び10L/分について、「K.1吐水力試験」に基づき吐水力をそれぞれn回(n ≥ 3)測定する。測定した全ての吐水力と吐水流量の関係から、最小二乗法を用いて式(1)に基づく近似曲線を求め、当該近似曲線の吐水流量8.5L/分のときの吐水力F'(8.5)を当該試験体の吐水力とする。 F' = C × Q² (1)ここで、 F :近似曲線により得られる当該供試体の吐水力(単位N) Q :吐水流量(単位L/分) C :係数である。
台所水栓における基準給湯量Wk、浴室シャワー水栓における基準給湯量Ws、洗面水栓における居住人数がp人における基準給湯量W,、浴槽湯はり時における基準給湯量W,および浴槽入浴人数n,のスケジュールは、生活スケジュール及び居住人数に応じて、表M.1により定まる。