空調機・チャンバ組込用間接蒸気式加湿器
業要領署
もくじ
安全のために必ず守ること………………………… P.1
2エラーコードが表示されたら2-1安全保護機能と警報表示について………………………………… P.7 2-2予報表示について………………………………………………………… P.7 SHE20/SHE35 SHE45/SHE60 SHE90/SHE120 ーロー
●このたびはウエットマスター間接蒸気式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。 ● この試運転作業要領書には加湿器の施工および設定要領書での設定が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必すお読みいただき、正しい作業を行ってください。 ●本加湿器は供給水に、軟水または一次純水を使用します。軟水をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。 ●本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するド
###
•この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。 •ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。 •誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。響告
誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの
誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの幽記号の意味は以下のとおりです。受対に濡れた手で触らない対に水に濁らさない取付工事は、専門業者に依頼する取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。高所作業時の安全を確保する高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、壁落による作業者の危険を防止するための措置を弱じてください。作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用するやけど・けがの原因になります。気軽をディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレー力を遮断してから行う通電したままの作業は感電の原因になります。活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない触らない　高温部に触れるとやけどの原因になります。 ース接続（D種接地工事）を行ってくださいス線は、力ス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、バックアップ機を設置する加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。電気工事は、電気工事士の資格のある方が、 「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工する電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレー力を取り付ける漏電プレーカが取り付けられていないと感電の原因になります。改造はしない故障や水もれ・感電・火災の原因になります。加湿器本体・操作バネルに水、液体をかけないことショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。濁手禁止濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作しない感電・事故・発煙・火災の原因になります。路らない運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないやけど・感電の原因になります。本体から蒸気噴霧管までの間に蒸気量制御用のバルブ等を設置しない絶対しない加熱タンクの内圧が上昇し危険です。水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する法令を遵守した施工が必要です。高温になる供給蒸気配管・還水配管・排水配管は露出しないよう保温工事を行う保温が行われない場合やけどの原因になります。あすする給水配管は結露が生じないよう保温工事を行う結露が生じた場合、水もれによる事故の原因になります。 - 1 -
1-1試運転準備
心警告作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する()けが・やけどの原因になります。 ●施工終了後は必ず試運転を行い、異常がないことを確認してください。 ●試運転前には下記の諸点を必す確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。 □以下の客先蒸気配管の各部位が確実に閉止されていること□蒸気用ストレーナのキャップ　□蒸気用トラップのキャップ　□排泥弁　□配管水抜弁□以下の各部位が確実に閉止されていること（各部位置は図- 1参照） SHE20 ~ SHE60 □蒸気入口ストレーナのキャップ□給水ストレーナのキャップ□残水排水ホースのプラグ（ホースはクランプで固定） □加熱コイル圧力抜コック□凝縮水連続排出プロックストレーナのキャップ
□加湿器本体、蒸気ホース、蒸気噴霧管が正しく取り付けられていること□蒸気配管、遠水配管が正しく施工されていること□給排水配管が正しく施工されていること□蒸気配管、遠水配管、給排水配管が保温されていること□配管各部の締め忘れ、締め不足などがないこと□蒸気配管、憲水配管の通水試験・通気試験が行われていること（汚れや異物などが排出されていること） ※通水試験・通気試験中に低水位検知警報（ELL）が出た場合は、P.7を参照してください。また、通気試験を行う際は30分以内に行ってください。30分以上試験を行うと加湿器が空焚き状態になる恐れがあり、故障や発火などの原因になります。 □給水配管のフラッシングが行われていること□各電気配線が正しく接続・固定されていること□制御信号の種類と「入力信号設定」が合っていること（別冊の設定要領書を参照） □給水水質の種類と「水質ブロー設定」が合っていること（別冊の設定要領書を参照）図- 1本体各部の名称試運転前に必ずΛマークを付記した部位の閉止を確認する( )運転中に開放したり開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出によるやけどや、水もれ等の事故の原因になります。 TOP
●試運転開始にあたって、下記の準備作業を行ってください。
□インタロックをとった空調機を運転する□給水サービス弁を開ける□蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開ける□蒸気供給弁（制御弁一次側）を徐々に開けて蒸気を供給する□ヒューミディスタットの設定を最大にする□操作パネルの手動排水スイッチをOFFにする□加湿器の漏電ブレー力および蒸気用制御弁の電源をONにする
1 -2試運転手順（単独運転・連動運転共通）
1）電源ON
操作パネルの電源スイッチをONにすると「操作パネル表示部点灯と加湿表示灯点灯」⇒「基板プログラムナンバー表示」⇒「絶対積算運転時間表示」の後、給水を開始します。操作パネルの電源スイッチをONにします。表示部と、加湿表示灯が3秒間点灯します。基板プログラムナンバーが1秒間表示されます。 ※例）プログラム番号021の場合の表示絶対積算連転時間が表示されます(初期設定は0時間です。時間表示は× １０時間ですので、試運転で１０時間運転している場合は□□□ (と表示されます)。また、加湿運転可能な状態であれば、加湿表示灯が点灯します。
2）運転開始
加熱タンク内の水位が連転水位に達すると、蒸気用制御弁への信号がONとなり、加湿器への蒸気供給を開始します。このとき、操作バネルの加湿表示灯の点灯を確認してください。外部信号を取り出している場合は、各信号の出力も確認してください。なお、蒸気供給を開始してから加湿蒸気発生まで若干の立上がり時間を要します。
3)自動運転
運転開始後は､加熱タンク内の水位は給水タンク内のセンサとボールタップにより一定レベルに保たれ､運転を継続します｡ 4)定時排水加熱タンク内のスケール生成を抑制するため、運転時間に応じて定時排水（自動排水）を行います。 5）ファンインタロックオフブロー加湿器とインタロックされた空調機が停止した場合、加熱タンク内の水温を下げるために自動排水を行います。排水終了後は給水を開始し、水位を運転水位に保ちます（出荷時設定の場合）。
1-3試運転チェック項目
試運転チェックの際に、本体内部、蒸気ホースおよび噴霧管、接続配管には絶対に触れないこと() 運転中および運転停止直後の本体内部、蒸気ホースおよび噴霧管、接続配管は高温になります。
●試運転を30分以上継続して下記の項目をチェックし、不都合な点があれば必す修正してください。 ●何らかの異常動作などが発生した場合はP.7「2-1安全保護機能と警報表示について」をご参照ください。その上で、なお原因が不明の場合は、弊社宛お問い合わせください。
□蒸気用トラップの動作確認および、蒸気もれ、ドレンもれの有無……（連転中・連転停止後） □凝縮水（還水）配管からの漏水の有無□給排水配管からの漏水の有無□空調機内での結露の有無  … ※空調機の電源をOFFにした際に、制御弁がOFFになっていること、加湿ランプが消灯していることなどを確認します。また、ファンインタロックオフプローを設定している場合、空調機の電源をOFFにした際に加熱タンク内の水が排水されますのでご注意ください（P.3「1-2試運転手順（単独運転・連動運転共通）」参照）。
●以下の項目は、必要に応じて実施してください。
□運転信号が出力するかどうかの確認(空調機ファンインタロックONかつ加湿要求ON時) □疑似的に警報を発報させる(P.11 「3-3疑似警報発報手順とリセット方法」参照） □客先の指示調節計の設定値と加湿器本体側の表示値に差異がないことを確認する(対向試験) (P.10 「3-2連転管理項目の一覧」を参照し、瞬時加湿入力信号の値が指示調節計の値と差異がないか確認）例)加湿器側で[H100]が表示された場合、指示調節計側でも出力が100%になっているか確認。
1-4試運転後の作業
●試運転のチェックが終了したら下記の手順で運転を停止してください。 ※ 4）～ 8）の作業は連動運転の場合、すべての加湿器で実施してください。 1)インタロックをとった空調機を停止する※ファンインタロックオフブローを設定している場合、インタロックを取った空調機を停止した時点で加湿器の排水が始まります。その場合、下記6)、7)の作業は不要になります。 2)給水サービス弁を閉める3)蒸気配管(客先配管)の蒸気供給弁を閉める4)蒸気入口バルブを閉める5)凝縮水出口弁を閉める6)操作パネルの手動排水スイッチをONにして、加熱タンク内の水を排水する7)排水完了後、手動排水スイッチをOFFにする※手動排水スイッチをONにした後30分ほど経過すると、低水位検知の警報である[ELL]を発報する場合がありますのでご注意ください。 8)加湿器の漏電ブレー力および蒸気用制御弁の電源をOFFにする9)ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせる●上記の手順で運転を停止したら、P.5の【作業内容と作業箇所】および図-3を参照して、1）～ 7)の作業を行ってください。評価早試運転後の作業にあたっては、運転停止・手動排水後、必す２時間以上置いて、機器および配管が十分に冷えたことを確認する()高温のまま作業すると、やけど等の事故の原因になります。作業前に下記バルブ類の閉止を必す確認するA蒸気供給弁(バイバス弁共)、B蒸気入口バルブ、C凝縮水出口弁、D給水サービス弁()開放したまま作業すると、やけどや水もれ等の事故の原因になります。 【作業内容と作業箇所】 1)蒸気配管の排泥弁を操作して配管のドレンを抜く(客先配管) ………… 2)蒸気配管の蒸気用ストレーナを掃除する（客先配管） 3)蒸気配管の蒸気用トラップを点検する(客先配管、トラップの取扱説明書の内容に従ってください) ………… 4)加湿器本体内の凝縮水連続排出プロックのストレーナを掃除する… 5)加湿器本体内の加熱タンク底部の残水を排水する6)給水ストレーナ(Ｔ型またはＹ型)を掃除する… 7)蒸気入口ストレーナを掃除する………………………
· SHE90·SHE120では、加熱タンク下部の残水排水コックを開けて排水します。排水後は、元通りコックを閉めます。 P.2図−1を参照してください。 ・SHE20〜SHE60では、残水排水ホースをクランプから外し、先端のブラグを抜いて排水します。排水後は、元通りプラグを差し込み、ホースをクランプで支持します。P.2図−1を使してください。残水量は型番により異なります。水受け容器などをあてがって残水を受けてくださいストレーナキャップストレーナキャップを外して内部のストレーナ(筒状のアミ)を取り出します(残水が出てきますので、水受けの容器をご用意ください)。ストレーナをきれいな水で洗います。 ・元通りストレーナキャップを取り付けます。 1年
●本製品は以下の安全保護機能を備えています。

2-2予報表示について

①表示部加湿器の運転時間(× 1 Oh)や各種設定を表示します。 ※表示される時間の１０倍が実際の時間となります。 ② MODEポタン加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。 ③ UPボタン表示項目の切替や、数字の変更に使用します。 ④ DOWNボタン表示項目の切替や、数字の変更に使用します。 ⑤ ENTボタン設定項目の決定に使用します。 ⑥加湿表示灯(赤)加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。アーリー ⑦電源スイッチ加湿器の電源をON/OFFします(●部を押すとONになります)。 ⑧手動排水スイッチ加湿器の加熱タンク内の水を排水します（●部を押すとONになります)。 【表示部(①)の詳細】 Aの点灯／消灯：低水位表示加熱タンク内の水位を検知し、点灯/消灯を行います。操作パネルの電源スイッチON後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿連転は開始しません。
A/B/C/Dの点滅：連動運転設定確認表示
連動運転時にのみ、連動運転の設定確認中に点減を行います。操作パネルの電源スイッチON後、約1分間点滅表示を行い、加湿器の設定確認を行います。この点滅表示が消灯しないと、加湿連転は開始しません。 T本語M W
● SHEタイプは下記表内の5種類の連転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下記表を参照してください。
※比例積算連転時間は、加湿要求入力信号⑨～③の入力が必要になります（別冊の施工要領書を参照）。 ●電源スイッチをONにし、操作パネルの画面遷移(P.3 「1-2試運転手順」を参照）終了後に①絶対積算運転時間が表示されることを確認します。 ● ①絶対積算運転時間が表示された状態から操作パネルのUPボタン（ ● ）またはDOWNボタン（ ● ）を押すと、右図の順序に表示部が切り替わります。 ●図中の②～⑤の項目は、30秒経過すると、自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ※ 1：数字のみ点滅します(ドットは点滅しません)。 ※ 2 :数字·ドットすべてが点滅します。
官房
3-3疑似警報発報手順とリセット方法
●擬似警報の発報でも、外部出力を行いますのでご注意ください。 ①加湿器の運転中に手動排水ボタンを押す(P.9  [3-1操作パネルの機能と各部の名称]参照) ②そのまま30分ほど待機する③加湿器が低水位検知の警報である[ELL]を発報することを確認する(P.7  [2-1安全保護機能による警報表示について]参照) ④警報確認後、手動排水ポタンをOFFにする⑥加湿器の竜源スイッチを一旦OFFにしてからONにし、再起動する⑥警報がリセットされていることを確認する
3-4停電試験を行う場合
加湿器の停電試験を行う際は、必す給水サービス弁を閉める()万一、給水遮断弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断すると排水電磁弁が作動せず、漏水事故の原因になります。 ●運転中に停電が発生した場合は運転が止まり、復電時に運転を再開します。 ●瞬間停電の場合、停電時間が0.2秒以下では運転を継続し、0.2秒を超えると運転を停止します。 ●異常中に停電となった場合、停電中に異常の原因が取り除かれれば、復電後正常連転に戻ります。 3-5加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置
▧ウエットマスター株式会社
https://www.wetmaster.co.jp保守サービス営業本部〒161-8531東京都新宿区中落合3-15-15 WM本社ビルTEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163大阪支店TEL.06-4790-6606　名古屋営業所TEL.052-745-3277　仙台営業所TEL022-772-8121　福岡営業所TEL.092-471-0371 5710-021900評価