JSWAS K-13-2003 JSWAS K-17-2009下水道用リブ付硬質塩化ビニル管フフスチック: PRP-11 (JSWAS K-13) / PRP-12 (JSWAS K-17)施工ハンドブック塩化ビニル管・継手協会会員名　旭有機材株式会社(50年10)アロン化成株式会社株式会社ヴァンテック株式会社クボタケミックス稿水化学工業株式会社タキロンシーアイ株式会社東栄管機株式会社前澤化成工業株式会社事務局　〒107-0051　東京都港区元赤坂1-5-26東部ビル3F TEL.03 (6438) 9059   FAX.03 (3470) 4407 ■ホームページhttp://www.rib-pipe.jp/ 2016. 5. OTH TX改訂10版塩化ビニル管・継手協会
2.3V中のマークの長万大けがや重大な事故を起こす原因となる事項には、上記のマークを表示して製品性能を確保できない原因となる事項には、上記のマークを表示してありますので、必ずお守りください。
直管および異形管受口およびゴム輪差し口(共通)
のリブの間とします。にある用リフィ教育者にピニルや親羅(PRP-1 1/JSWAS K-1 3数M n官●片受け直管ARC PRP ●両受け直管USWAG  K-1 2 RE WPRP SONAS  K-1 2
●副管分岐用マンホール緩手ERS  MRL-PRP USWAS K-12 ●くら型マンホール継手RES MBKCPRP JSWAS K-12] [ FRO-11 ●ゴム可とうマンホール継手〈貼付型〉新品MRCP-PRP    Ps:11 〈旅客型〉  Fir  MRCK-PRP PRP-11 1
●内副管JONAS K-1D  FRE-11 〈内列管十字型〉記号MRL-UC-PRP
●カラー昨年 SYR-PRP JENAG  K-1 2技付き管●90度自在枝付き管RRE  TRF-PRP [ Load  K-1 ] ●VU-RR受口ーリブ差し口変換継手　●リブ受口ーVU差し口変換継手I型Res RR-PRP Rif PRPAVU-1    Sanas K-12 JSNAS K-1コ●リブ受口－VU差し口変換継手口型●VU差しローリブ差し口変換継手時長VU-PRP USWAS K-12 [ 25WAS K-12 ]時長 PRP-VU-II変換継手
技管●90度自在支管(取付け管用) ●ゴム可とう支管(取付け管用)時よ 90SVRF-PRP ●ゴム可とう支管E:写 9DSVF-PRP-L PSP-11
ない事業者様化ビニル専リブ特小原マンホール感格(PRP-12/JSWAS K-17%B)リブ付小型マンホール●起点形ドロップRE KDR-PRP
自在受口形(フラット自在) ●90度曲り(右)(左) ●ストレートers 90L-50スピPRP
Konniフル教育者にピニルや教育PRP-1 1/JSWAS K-1 sなどリブ付小型マンホール用継手●リブ本管自在継手●リブくら型マンホール継手RRE  PMF-PRP #スKDRS:PRP ※リブ付小型マンホール専用です。 Re ST-F-PRP
従来の下水道パイプとは違い、リブパイプの色には以下のような特長があります。
●夏期の屋外保管でも曲がりにくい
VU管は日光が当たる部分と影の部分との温度差により曲がりが発生します。リブパイプは青紫色で、VU管の灰色に比べ太陽熱を吸収しにくく、また、リブ構造によるフィン効果で、パイプ表面の温度上昇を抑えられるため、曲がりが発生しにくくなっています。 (当協会調べで夏場、リブパイプとVU管に最大19℃の昇温差を確認しています。）参考：リブパイプ屋外曝露による昇温実Re : 2002年5 2b :リブバイフの1.運級運搬時に、リブパイプを引きずったり、荷台の角に当てないでください。

2保 管
リブパイプの保管には、不陸が生じないよう平たんな場所を選び約l Ocm角の枕木を約l m間隔で置き、その上に管を静置してください。また、原則として屋内で保管し、やむを得す屋外に保管する時には、簡単な屋根を設けるか、不透明シートをかけて、直射日光を避け、熱気がこもらないよう風通しよく保ってください。 ●答の保管
長期にわたって保管する場合、ゴム輪は差しロから外し屋内の冷暗所に保管してください。また、接着剤、接合剤および滑剤も変質を避けるため冷暗所に保管してください。 ●砂基礎はもちろん砕石基礎も可能です。 1）砂基礎2)砕石基礎
●リブパイプは独自のリブ構造を有するため、以下のことに注意してください。
2)砕石基礎
施工時には、設計管底部高さに右表のHを加えて、管据付け高さとしてください。 ●砂基礎、砕石基礎における管据付け高さと管底部高さの寸法差(H)とその他参考寸法は、以下を参照してください。
管据付け面を十分に締め固めできない場合は、リブの一部がめり込んで管が沈下することがありますので、あらかじめ沈下しろを見込んで施工してください。

1.工具類
リブパイプの配管作業に必要な工具類は、以下のとおりです。

2.切断断
管を切断する場合は、必要長さの寸法出しを正確に行います。必要長さの寸法が切断溝に一致しない場合は、下図のように長い方の切断溝を切断位置とします。切断は切断溝に沿って、正確にジグソー又はのこぎりで切断溝の食い違いが生じないよう注意して切断します。仕上げとして切断面に生じたばりや食い違いを平らにし、糸面取りして仕上げます。

3.ゴム輪の位置確認
ゴム輪の位置が端から数えて2番目と3番目のリブの間に装着されていることを確認してください。また、標線の位置が下図に示している5番目と6番目のリブの間に記入されていることも確認してください。ただし、呼び径150の標線の位置は６番目と７番目の間になります。ゴム輪を装着する場合は、ゴム輪を引張って装着しますが、その際、リブとゴム輪の間に指をはさむ危険性があるため、十分ご注意ください。なお、ドライバー等を用いる場合、ゴム輪を傷つけないようにしてください。 "注意ください。なお、ゴム輪には聖表があるので二辽ム輪の断面形状はメーカーによって異なります。
4.接合部の清掃
受口内面および差し口外面のゴミや付着した汚れ等をウエスで拭き取ってください。
5.滑剤の塗布
清掃した受口内面およびゴム輪の外面に滑剤を均一に塗布してください。 ●ゴム輪接合1箇所当りの滑剤使用量(窓半
滑剤は硬質塩化ビニル管用滑剤(メーカー指定品)をご使用ください。可塑剤を含む滑剤やグリス油などは、塩化ビニル樹脂に悪影響を与え、リブパイプが破損する原因になりますので、使用しないでください。

6.管の挿入
管轄を合わせ挿入機を用いて差し口を標線を目安に奥まで差し込みます。埋戻し前に撤去のこと●挿入機の能力と必要台数
挿入機による挿入呼び径300以下は、てこ棒を用いることもできます。
てこ棒による挿入
答の変形防止のために埋戻しの際には必ず固定杭およびい板（ベニヤ板または塩ビ板等）を取り除いてください。
挿入に際しての注意点
本管を挿入する(動かす)ときは、本管と基礎部の抵抗が大きくなるため、基礎上にベニヤ板や塩ビ板等の薄い板を敷くか、あるいは本管を持ち上げて挿入してください。挿入する時、たたき込み等、衝撃的な力を加えると破損の原因になるため、行わないでください。ベニヤ板、塩ビ板等の薄い板は局部変形の原因になりますので、挿入後、必ず撤去してください。ゴム輪付近をもって挿入すると、受口とリブの間に指がはさまる危険がありますので、手の位階に十分ご注意ください。

Egene
基礎工に土のう袋を使用した場合、管底部が下図のように隆起する局部変形が発生します。必ず土のう袋は管軸に対して平行に両側を切開してから埋戻しを行ってください。
1.支管の施工手順
1-1.せん孔●管のせん孔は必ずホルソーをご使用ください。また、ドリルは両取手付のものをご使用ください。 !\番色ハンドグラインダージグソーはリブがあるため危険ですので使用しないでください。ホルソーはできるだけ目の細かなものをご使用ください(右図参照)。また、ホルソーの先端ドリル刃はリブパイプ管体部に達するものをご使用ください。なお、ドリル刃とホルソーが一体型でない場合はドリル刃でセンタリング用の穴をあけた後、ホルソーでせん孔してください。
支管と支管の芯間距離は、取付け管呼び径150以下の場合70cm以上、呼び径200の場合は90cm以上あけてください。
●せん孔時、ドリル刃の先端は必ず小リブの間を狙って管に垂直に穴を開けてください。穴の位置がずれると、支管が取付けられなくなる場合があります。また、ドリル刃が短いとセンタリングができませんのでご注意ください。ホルソーのノコ刃が胃通する瞬間に大きなトルクが働きますので、ご注意ください。 ●せん孔後は必ずバリ取りを行ってください。リブパイプの既設管や、いったん仮埋設したリブパイプを再掘削したときは、管の破損を防止するために、せん孔部を中心に左右各1mの区間の土砂を取り除いてからせん孔してください。 1-2.支管の接合(ゴムシール型支管を除く) ●支管の接合は樹脂系接合剤(2液型手練りタイプ)を十分混練してから、ご使用ください。なお、初めて支管接合の作業を行う場合は必すメーカーの施工指導を受けてください。硬質塩化ビニル管専用の手練り接合剤（メーカー指定品)をご使用ください。なお、ご使用にあたっては各メーカーの取扱い説明書を必ずご参願ください。樹脂系接合測■塩化ビニル管用接着剤接合剤は規定の量(下表参照してください)を使用してください。 ●支管取付け用樹脂系接合剤の使用量(参考数値)

①接合剤の混練
主剤と硬化剤を等量手に取り、色むらがなくなるまでよく混ぜてください。 ）注意体質によりかぶれることがありますので必ず手袋を着用してください。
②接合剤の塗布
樹脂系接合剤はサドル部の裏面外周部に親指ぐらいの太さで帯状に切れ目なく盛り付けてください。なお、凹部にきちんと接合剤が入るようにしてください。 ③焼なまし番線による締め付け接合をより確実なものにするために、サドルの分岐部に近い場所に巻き付け、シノで締め付けてください。
④接合剤による仕上げ
支管外線部、支管内面部（本管せん孔部と支管突出し部）のすき間に接合剤を充填し仕上ける。 5巻#養生時間は標準30分以上とします。
ゴム可とう支管に取付け管をセットする場合
ゴム可とう支管を使用する場合は、ステンレス製バンドによる取付けが必要になります。取付け管をセットした後、ステンレス製バンドを締め付けてください[締め付けトルクは245~294N·cm (25 ～30kgf・cm)]。

2.枝付き管の施工手順
2-1.調整管の準備調整管の切断取付け管設置位置の1本手前まで本管の施工が完了した時点で、残りの延長距離を測り、枝付き管の有効長250㎜)/2を差し引いて調整管を切断してください。切断後の受口側は、枝付き管の前方に使用できます。
2-2.接合前の準備
①ゴム輪の取付け
P17の「ゴム輪の位置確認」をご参照ください。 ②挿入標線の記入標線は管端から5番目と6番目のリブの間に記入してください。ただし、呼び径150は6番目と7番目のリブの間となります。 ③補助リングのセット管端補助リングは4番目と5番目のリブの間にセットします(枝付き管受口側のみ)。 ※呼び径150の場合は5番目と6番目の間にセットします。補助リングをセットする時は、指をはさまないように注意してください。
2-3.接合
P15～21 [管の接合」と同様に、接合部の清掃、滑剤の塗布を行った後、てこ棒等により接合してください。ゴム可とう枝付き管に取付け管をセットする場合ゴム可とう枝付き管を使用する場合は、ステンレス製バンドによる取付けが必要になります。取付け管をセットした後、ステンレス製バンドを締め付けてください[締め付けトルクは245～294N・cm (25～30kgf・cm)]。

3.ゴムシール型支管の施工手順
/ !\注意ゴムシール型支管の使用範囲は埋設深さ4m以下としてください。 3-1.せん孔P22 [支管の施工手順」と同様にせん孔、バリ取りを行ってください。ゴムパッキンが当たる範囲内にリブの欠けがある場合、欠けている箇所は避けてせん孔してください。
3-2.支管セット
作業前にハンドルの矢印シールがはがれていないか確認してください。硬質塩化ビニル管用滑剤（メーカー指定）を直接、ゴムパッキンに塗布し、せん孔位置にあわせて支管をセットしてください。支管セット時には接着剤などは使用しないでください。 3-3.ツメセット(ツメを外側へ)ツメを押し上げるように両側へ開いて、確実にセットしてください。 、注意　ツメがきちんと収まったか、確認してください。
3-4.締め込み
ハンドルの封印シールをはがし、矢印方向にハンドルを約3回転半させ、ストッパー位置まで（溝に赤い印が見えるまで）締め込んでください。
注音ストッパー位置では、ハンドル部分の矢印と受口部分の矢印が合います。支管を取付ける際には、取付け管の管底部が本管の管頂120°の角度範囲にくるように取
ゴムシール型ゴム可とう支管に取付け管をセットする場合
ゴムシール型ゴム可とう支管を使用する場合は、ステンレス製バンドによる取付けが必要になります。取付け管をセットした後、ステンレス製バンドを締め付けてください[締め付けトルクは491～687N・cm（50～ 70kgf cm)]。 ●マンホールの管取付け部の標準せん孔径はVU管より1サイズ大きくなります。 (鉄筋コンクリート管と同サイズになります。)くら型マンホール継手　ゴム可とうマンホール継手マンホール綾手
1.くら型マンホール継手施工手順1-1.マンホールへの標準取付け①位置決め
②接合剤塗布
接合剤はメーカー指定の樹脂系接合剤を使用してください。
●接合剤使用量<参考数値>

P37 1-5.内面仕上げを参考にして接合剤の塗布方法を法めてください。 ③マンホールへの接合下図のように、マンホール直壁への取付け方法は2種類あります。焼なまし番線で胴巻き締めできる場合接合剤は指先で押さえて変形しない程度の硬化状態でないと調整管の接合作業ができないため、あらかじめ時間の余裕を見込んでおいてください。焼なまし番線で胴巻き締めできない場合

1-2.調整管の切断
①寸法測定本管がマンホールの1本手前まで施工完了した時点で、残りの施工距離を測り、調整管の寸法を決めて
②ゴム輪の取付け
P15〜21の「管の接合」をご参照ください。
③標線記入
管端から5番目と6番目のリブの間に標線を記入してください。ただし、呼び径150は6番目と7番目のリブの間となります。
4接  A
先に、切断した調整管をマンホール内へ仮挿入してから、最後の4m管を接合してください。本管の接合
1-3.ゴム輪の取付け
あらかじめスリーブ管内面に滑剤を塗布した状態で、くら型マンホール継手に付属しているゴム輪を調整管のマンホール側に取付けます。取付け位置は下図のようにゴム輪がマンホール継手の中央部にくるようにしてください。

1-4.本管と調整管の接合
ゴム輪装着後、ゴム輪の外面に滑剤を塗布し、接合してください。工程の都合上、接合剤が硬化しないうちに接合作業を行う場合は、サドル部とマンホールの接合部がはずれることがありますので、接合後、必ず焼なまし番線の増締めを行ってください。
1-5.内面仕上げ
マンホール内面に突き出た調整管はハンドグラインダー等で削り落とし、管とマンホールの隙間から水漏れが起こらないように接合剤またはモルタルを充填してください。埋属し前に必ず行ってください。 ※樹脂系接合剤の充填方法は下図の3種類の方法があります。せん孔部への充填は、埋戻し前に行ってください。焼なまし番線の増絡め例

2.ゴム可とうマンホール継手施工手順
2-1.マンホールへの標準取付け(貼付型)
①清掃とせん孔径の確認
マンホールせん孔部をウエスなどで清掃し、せん孔径を確認します。
②接着剤の塗布
マンホールせん孔部に接着剤(メーカー指定)を適電楽布します。
マンホールの表面が乾燥していることを確認してください。
③マンホールへの接合
乾燥時間経過後、せん孔部に合わせて継手をセットします。次に離型紙をはがしてプラスチックハンマーでエアだまりのないように均一に圧着させ、せん孔側壁の離型紙をはがします。
い）状態を乾燥時間の目安としてください。乾燥時間中に土砂・水が接着剤に付着しないようにしてください。
④拡張リングのセット
マンホールせん孔径にあわせて拡張リングを切断します。次に拡張リングを継手内側にセットし、専用クランプで押し込みます。
⑤スリーブ管に人孔に応じた標線（下表の位置）をつけてください。次にスリーブ管の内面取り側をマンホール内側に向けて継手にセットし、ステンレス製バンドを締め付けてください[締め付けトルクは245～294N・cm (25～30kgf・cm)]。

⑥クッション材のセット
クッション材のポリエチレン製リングを拡張リングとゴムの間にセットします。ポリエチレン製リングは、可とう性を活かすために必要です。必ずセットしてください。 ⑦あらかじめスリーブ管内面に滑剤を塗布し、リブパイプを所定の長さに切断後、呼び径150は6番目と7番目のリブの間に、呼び径200・250は4番目と5番目のリブの間にゴム輪を装着してください。ゴム輪外面に滑剤を塗布後、管端がマンホール内面に合う位置まで挿入してください。 ①短管差し込み②ゴム輪装着、 ③接合完了想線記入R切りなどの管端仕上げを行う場合は、本管ゴム輪がスリーブ管の中央に位置するよう確認ください。
2-2.マンホールへの標準取付け(拡径型) ①清掃とせん孔径の確認マンホールせん孔部をウエスなどで清掃し、せん孔径を確認します。
②マンホールへのセット
継手のガイドをマンホールの外面に合わせセットします。ガイドに[左・右」が表示されていますので水平にセットします。 ③拡径治具のセット継手内筒部を押し広げ、拡径治具を拡径バンドにセットし、モンキーレンチで拡径します。継手のセット位置がズレないように注意してください。 ④下表よりせん孔径に適合したスペーサーを挿入し、拡径治具を取り外します。

⑤バンドの締め付け
スリーブ管を継手にセットし、スリーブ管の標線位置を合わせてステンレス製バンドを締め付けてください〔締め付けトルクは245～294N・cm (25～30kgf・cm)〕。 ⑥あらかじめスリーブ管内面に滑剤を塗布し、リブパイプを挿入します。マンホール内側にて、呼び径150は5番目と6番目のリブの間に、呼び径200は4番目と5番目のリブの間にゴム輪を装着してください。ゴム輪外面に滑剤を塗布後、リブパイプ確認ください。
3.マンホール継手(上流・下流用・副管分岐用)
接合剤がリブの間にも十分に充填されるよう注意して作業を行ってください。また、マンホール際での管体保護や水密性確保のために、マンホール外部に補強コンクリートを打つか、あるいは管底部の砕石基礎を厚めにいれ十分突き固めてください。 ●マンホールのせん孔径はP31の表を参考に決めてください。 ●充填接合は、リブの間に十分ゆきわたるようにモルタルまたは樹脂系接合剤で行ってください。 ●内面仕上げはモルタルまたは樹脂系接合剤で行ってください。 ※その他の施工手順は従来パイプと同様です。

4.外副管の施工
マンホールにおいて流入側と流出側の管底段差が0.6m以上であるとき、副管（外副管または内副管）を取付けます。外副管はマンホール外側に取付け、さらにコンクリートを巻き立てて保護します。 ①副管分岐用マンホール継手に副管用90度支管をP22~26の「支管の施工手順」の要領で下向きに接合します。 ②接着受口カラー、VU短管、90度曲管および砂付け短管を接合してください。
5.内副管の施工
5-1.内副管工法の特長
内副管工法には従来の副管工法に加えて、以下の特長があります。 ①副管内の維持管理が容易です。 ②副管部分に防護コンクリートを打設する必要がありません。 ③マンホール壁賞通孔が１ケ所ですむため、湯水の可能性を低減できます。
5-2.内副管の施工手順
①マンホールのインバートの高さに合うように、VU短管で調節した90度曲管を内副管に取付けます。
②接合剤で内副管をマンホールに取付けます。
1.本管との接合
接合前にワイヤーロープ、挿入機をセットし、滑剤を受口内面および差し口ゴム輪表面に塗布して、接合してください。ゴム輪が2番目と3番目のリブの間にあることを確認してください。
2.リブ付小型マンホール本体の埋戻し
管上10㎝およびリブ付小型マンホール本体の立上り受口下部までを木ダコまたは足踏みで転圧しながら慎重に埋戻してください。 ③インバートを曲管に合わせて仕上げます。
3.リブ付小型マンホールの組み立て①立上り部の切断長さ(L)を算出して、切断してください。 Single Sc L = h − ( H + / 1 )
②立上り部受口長さに合わせて挿入標線を記入し、滑剤を塗布後、挿入機などで接続してください。
4.立上り管の埋戻し
何層かに分けて、左右均等に人力で入念に突き固めながら、管の天端まで埋戻してください。特に防護ふた周辺は、ランマー等で転圧して締め固めてください。

5.管路屈曲点・合流点の接合
リブ付小型マンホールの曲りインバートまたは合流インバートで管路の角度合わせができない場合には、リブ本管自在継手で角度調整を行います。
本管自在継手の場合
①角度決定
差し口側ゴム輪をはすして、リブ付小型マンホールにセット・仮置きして角度を決定し、回転部分と管頂に各々合マークをします。
②接合準備
角度調整目盛をO ﾟの位置に戻し、接合する受口と差し口を清掃します。
3接合
挿入管にゴム輪をセットし、滑剤をゴム輪と受口に塗布して、まっすぐ接合した後、合マークに合わせて所定の角度にします。リブ本管自在継手に無理な力が加わると漏水や破損の恐れがあるので、管底に隙間が生じないよう、周囲を十分に締め固めます。
6.勾配変化点の接合
管路の勾配が5° (87‰)未満の場合は、リブ付小型マンホールを傾けて対応します。管路の勾配が5˚～15˚(87‰～268‰)の場合は、本管自在継手をリブ付小型マンホールの流入部または流出部に接合して対応します。

7.落差点の接合
管路に落差の生じる箇所では、落差の大きさに応じ、 ①起点形ドロップとリブくら型マンホール継手②起点とリブくら型マンホール継手を組合わせて設置します。
※リブくら型マンホール継手の取付け角度範囲については各メーカーにお問い合わせください。 ①起点形ドロップ(KDR-PRP) ②起点(KT-PRP)による落差工による落差工
8.硬質塩化ビニル製小型マンホールの接合
(本管呼び径250以上の場合)
本管呼び径250以上の硬質塩化ビニル製小型マンホールとの接合には変換継手をご使用ください。接合部の清掃、滑剤の塗布を行った後、てこ棒等によりリブ受口ーVU差し口変換継手を接合してください。砕石で埋戻す場合は、本管VU露出部を砕石基礎用防護シートで巻いて埋戻してください。
●フラット自在は管底部に汚水溜りがほとんど発生せず、勾配方向Oﾟ～ 15° (0‰～268‰)、水平方向では±7.5°までの角度調整が可能です。 1.施工手順①ゴム輪の確認挿入管のゴム輪の装着位置（挿入管の管端から2番目と３番目のリブの間)およびゴム輪の表裏を必す確認してください。ゴム輪を装着する際には、リブとゴム輪の間に指を挟まないよう注意してください。
②角度調整
受口をあらかじめ所定の曲げ角度に調整します。水平7.5°の目安は、受口に装着してある規制リング部が本体に接触して止まる位置です。注フラット自在については、±7.5 を調整範囲の参考値としますが、当事者間の取決により±15°まで使用できます。±7.5°の目安としてリングにより角度を規制していますが、リングを取外すことにより±15°まで使用できます。)可動部に指を挟まないよう、手の位置に十分注意してください。受口部は必ず継手握りを行ってください。自在受口部が可動しづらい場合は、当て木をした上でハンマー等で軽く叩いてください。 (直接打撃すると破損の原因になりますのでやめてください。)

③滑剤の塗布
受口内面および差し口外面を乾いたウエスで清掃後、滑剤を受口内面および差し口ゴム輪にムラなく塗布します。 ●1ヶ所当たりの滑剤標準使用量
5微調整角度計等を用いて角度の微調整を行います。角度調整は決められた範囲で行ってください。角度調整を行った場合、必ず挿入管が受口奥部まで挿入されていることを確認してください。滑剤の注意書をよく読んでから使用してください。 (滑剤はメーカー指定品を使用してください。) ④管挿入管翰を合わせて、奥までリブパイプを挿入します。 (挿入機での挿入も可能です。)挿入時、ゴム輪付近に手を当てると指が受口とリブの間に挟まれるので、十分注意してください。
2.フラット自在受口挿入長さ一覧（参考）
●呼び径150

●呼び径200

1.管側部の埋戻しと締め固め
①基礎材料を管に直接当てないように管側部に投入してください。 ②一層の仕上り厚さが20㎝を越えないようにし、一層ごとに直接基礎材料を均等に敷きならし、木だこ、または足踏み等により管側部の左右に不均衡を生じさせないよう入念に締め固めを行ってください。
2.管上部の埋戻し
管上部の基礎の厚さが1 Ocm以上となるよう基礎材料を敷きならし、木だこ、足踏みで十分締め固めを行ってください。

3.管上部から地表面までの埋戻し
埋戻しの際の締め固めは、下表のとおり行ってください。
また、降雨や湧水による管の浮き上がりや落下物等による管の損傷を防ぐため、管布設後は速やかに地表面まで埋戻すように留意してください。
4.マンホール周辺の埋戻し
①マンホール設置のために余分に掘削された部分は、地盤沈下を起こすおそれがありますので、切込砕石等の良質な埋戻し材料を用いて十分締め固めてください。その上は基礎材料を用いて埋戻してください。 ②副管部のように余掘り部が深い場合は、切込砕石等の良質な埋戻し材料を敷き、その上を基礎材料を用いて埋戻してください。
1.破損管の除去リブ同中央の切断線治って直角に切降し切断長さはカラーの全長(L)より長くしてください。
2.カラー挿入およびゴム輪取付け
3.新しい管の設置
4.カラーの接合
挿入機を使用して接合してください。また、挿入機が使用できるスベースをあらかじめ確保しておくことが必要です。
運搬時や施工時にあやまって、リブパイプをトラックや切り梁の角等に強くぶつけたりすると、リブが欠ける場合があります。そのような場合の対応について説明します。
)なぜ、リブが欠けるのですか？
それはリブに横方向から一定以上の外力が加えられたとき、リブの根本が割れやすいようにエッジを設けているからです。すなわち、リブが割れることにより、外力が管体部まで伝わらないようにし、管を破損から守っています。
)リブが欠けたパイプは使用できますか？
使用できます。通常リブパイプを角にぶつけた場合、リブの破損はせいぜい3つ程度までです。この程度の破損であれば実用上問題ありません。偏平強度、長期疲労特性等について性能試験を行い、安全性を確認しています。
Ω)リブが欠けた位置をどこにすればよいですか？
欠けたところを斜め上から斜め下の位置で埋設してください。真上および真下には一番荷重がかかりますから避けてください。連続欠け(かけが重なっている場合)の使用適用間隔はどの程度ですか？欠けの間隔が30cm以下の場合は、使用を避けてください。
(Q.)砕石基礎のとき、支管部保護はどのようにすればよいですか？砕石基礎を使用する場合は、支管部などのリブが設けられていない部分に直接砕石が接触するのを防護するため碎石基礎用防護シートを用います。また、砕石基礎が取付け管部にあたる場合も同様に防護してください。 ●砕石巻巻用防護シートの切り込み部辺に数ヶ所切り込みを本管側に向け支管に巻き付けた後、を入れてください。ガムテープ等で固定してください。その他ご不明な点がございましたら、メーカーまでお問い合わせください。 ����������������� мемо ����