今秋の保安講習

第405号発行所財団法人大阪府危険物安全協会松　　村　　光大阪市西区新町１丁目５－７河つ橋ビルTE L (531) 9717 • 5 910定価  1部 60円回再度受験時は、受験資格の危険物取扱実務経験証明寄(事業所)の代りに、前回受験時の受験票又は不合格通知書を添付することができる。第３回危険物取扱者試験12月6日(日)、府立大学で識習は甲種、乙種、丙種を11月にconsecte大阪、枚方、高槻で大阪府の62年度第３回危険物取扱者試験は、次により実施される。 11月13日（金）、14日（土）大阪府の危険物取扱者保安講習は今秋次の日程で実施する。次は来年２月に、大阪、堺、八尾で開催予定。 10月14日（水）枚方市農協会館10月22日（木）大阪府商工会館10月27日（火）大阪府商工会館10月29日（木）高槻市消防本部なお受験準備請習会は８面記載のとおりで、今回は甲種も実施する。また、乙種４類は、大阪、堺、茨木の外、泉佐野でも開催されるのでど利用をおすすめする。乙種4類の休日コース、夜間コースは今回なく、次回の63年２月に予定され、甲種は２月には計調がなく、いきおい11月の次は63年6月頃になるので注意されたい。なお、大阪府でも、昭和63年度から受講手数料が4, 000円に復上げ（政令改正によって決定ずみ）されるので、2月期には受講者が殺到し満席になるととが予想されるからできるだけ10月期に受講されるように。受講希望者は所定の在復へガキ様式で、本会へ申込まれたいる不合格者の再受験時の証明書省略について危険物取扱者試験の甲種又は乙種受験者が不合格で、次
インチ＝研修会に注意
いうようなことは、考えられないことである。なお、危険物取扱者の保安講習は、消防法第13条の23に差づく法定講習で、都道府県知事又はその事務委託を受けた機関でないと行うことはできない。ちなみに、耐大阪府危険物安全協会では①大阪府知事の委託を受けて、危険物取扱者保安講習を行っており、また③試験の予備時習は、昭和18年から今日まで40年余年間実雄し、その友積は万人の認めるととろである。次に、財消防試験研究センター発行「消防試験情報」8月号に掲載された記事を転載させていただき、参考に供したい。 「そんなウマイ話はない」 ☆受けたら合格する識習会☆受講科が高いから合格する☆問題を教えてくれる講習会残近、危険物取扱者試験受験に際し、受験隊伽講習の受牌について、種々の案内書が配布されたり、積極的なすすめがあって、関係者間で問題となり、本会にも問合せや苦情が数多くよせられている。読売新聞によると「この研修会に出れば、出稼ぎ先で待選、給料が存利になる土木施工管理技士の資格が無試験で取得できます」と言葉巧みにインチキ研修会に誘い、研修費をだまし取っていた詐欺グループが背森で逮捕された。特影港は3:100人を読密頼は1線6千万円に上るとみられている。所修会は研修科1人53, 000円をとり試験の受験手試験は消防法に基づき名都道府県知事が行うもので、名都道府県では、試験事務を同時的試験研究センターに委託し、同センターが英施している。受験準備講習は法律に基づくものではなく、受験準備の知識習得のため任意に行われ、任意に受講するもので、回休、薬者を問わず細れでも講習を開催するととができる。そとにややとしい問題が発生する。例えば、その講習をする機関が試験センターとなにか関係があるようなまさらしい案内になっていたり、その講習を受講すると100 %試験に合格するかのようなりマイ話と受講者が錯覚したり、また、受講料が高いから必ず試験にバスするものと助手に解釈する結果、流防試験センターや本会（大阪府危険物安全協会）に苦情の問合せがくるよりとo今どき、試験実施横関や関係官公署が一方で準備時習を設備の安全を創造するの新栄プラント建設株式会社本社大阪市南区南船場2丁目7番14号〒542）（大阪写真会館）電話大阪(06) 271-5.5.8 (代)行ったり、国家試験の問題が事前に溺れたりするようなことはある筈がない。また、受講料が聞いから合格する。と試験を受験準備講習
試験問題の持出しは窃盗にあたる
給油取扱所Q&A
消防庁・事務資料通達
統の説明をしただけだった。もある司法試験の予備校や受験雑誌の問題集に一字一句の違いもなく出ていた。そこで回収した問題集を点検したところ、この試験問題が受験者により計画的、組織的に持出されていたととがわかり、法務省では「今後同じ事態が起きれば削越措置をとる。」と異例の警告を発した。同省では「問題を公表しないのは出區範囲が限定され、試験の形式も30年来変っていないので類似の問題が出やすく、受験者が法律を基本から勉強するより今迄の問題を研究して答を暗記する等小手先の受験技術の習得に走るのを防ぐためで、問題の持ち出しは窃盗にあたる。」としている。当センターが実施している危険物取扱者試験や消防設備士試験でも、司法試験と同様の理由で試験問題の回収を行っており、回収の徹底を期している。（清防試験情報転載）なお、土木施工管理技士は、土木工事の主任技術者や現場主任として工事の施工管理を行うもので、一級、二級土木、二級鋼構造物塗装、二級薬液注入に分かれている。試験も学科と実地とがある。 Jav国建設研修センターが建設省の委託を受けて研修と試験を実施しており、61年度は一級約8, 000人、二級約30, 000人が合格している。 7月14日付日経新聞によると、司法試験では一次試験の短答式（訳一式）試験問題を非公開、持ち出し禁止とし、試験場ですべて回収するととにしているが、全国にいくつ[質疑13] 公衆用電話ボックス又は郵便ポストを給油のための空地の外に設置することは認められるか。 [回]答] 認められない。 [質疑2 ]   ポイラー室、機械室、コンプレッサー室及び油脂庫は、規則第25条の4第1項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分に該当するか。 [回]答] 該当する。昭和62年３月31日付「危険物の規制に関する政令」改正、14月20日付「危険物の規制に関する規則」改正及び4月28日付消防危策38号通達「給油取扱所の技術上の基準等に係る運用上の指針について」（危険物新通昭和62年８月第404号に掲載)により、給油取扱所の位置、標造及び設備の技術基準の見直し、楽務範囲の拡大並びに営業給油所の子防規程の義務付けなど一連の改正がなされたことは周知のとおりである。とのたび消防庁では、給油取扱所に係る規創事務をより(参考)第25条の4途は、次の各号のとおりとする。 ー給油取扱所の業務を行うための事務所二給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場三　自動車等の点検・整備を行う作業場四川自動車等の洗浄を行う作業場五　給油取扱所の所有者、管理者者しくは占有者が居住円滑に運用するため昭和62年６月17日付消防危険60号、「給由取扱所の規制事務に関する執務資料（貿疑及び回答の例）」を各消防機関宛通達した。する住居又はとれらの者に係る他の給油取扱所の業務
を行うための事務所
〔賞冠35〕給油取扱所内に長距離トラック活転手用の風呂場又はシャワー室を設置することは、可能か。 [回]答]   公衆浴場的なものは認められない。 [賀姫4]空地を確保する場合、店舗は道路に面して設けてよいか。 [回]答]  さしつかえない。 （ただし、固定給油設備、灯油用固定注油設備から2 m (開口部のない駅からは1 m)以上競れていること。） (例図)て質疑なり、出入口は随時期けることができる自動期頼式のものとされているが、可燃性猟気の蒲留するおそれのない場所で片引きの自動ドア（電動式）を設けるととは認められるか。 〔回〕答】「認めてきしつかえない。 [賀姫63] 自動車等の点検・整備を行う作業場及び自動北等の洗浄を行う作業場に係る部分に設ける自動東等の出入口に戸を設ける場合は、甲種防火戸又は乙種防火戸でなければならないか。 [回][答]　不燃材料で造られた戸でさしつかえない。 [賀疑7]。灯油用固定注油設備が固定給油設備の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合している場合、当該灯油用固定注油設備を固定枠油設備として軽油の取扱いをすることは認められるか。 〔回〕答〕改正後の延準に適合している場合は、認めてさしつかえない。 [翼疑8 ] 　洗車機は、道路境界線から2 m以上はなれた格所に設けることとされているが、下図の通り道路境界線に防火線を設けている場合も同様に取り扱うのか。 (図) 〔回ら答〕　防火場があれば道路境界線とは見なさない。ただし防火堺の先端から2 m以上の距離をとるとC [貨趕9 ]   給油取扱所の運用通知（昭和62年4月28日消防危第38号）第２、１でいう「十分な安全対策が確保されていると認められる場合」とは、どういう場合か。
(参考)
(常用通知の抜粋)
ただし、ピ油タンクから指定数量以上のピ油の抜取りを行うとと及び灯油用固定注油設備から指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク車（十分な安全対策が確保されていると認められる場合については、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所）に路替えを行うことは支障がないものとして取り扱うこと。 〔回〕答〕　給油のための空地外であり、固定給油設備から４ｍ以上、専用タンクの注入口から３ｍ以上、専用タンクの通気管から1.5m以上離れた場所でかつ、容量が2,000リットル以下の移動タンク貯蔵所に詰め替えるためのスペースが確保されている場合をいう。れるか。 〔回〕答簿前段、後段、ともに認めてさしつかえない。 (ただし、高圧ガスやＬＰＧの製造施設や容器置場などは酸けることはできない。） [質疑19] コインランドリーは、認められるか。 〔回、答〕　認めてさしつかえない。 [賀疑10]   灯油用固定注油設備が、固定給油設備から4 m以上離れ、かつ間口10m以上、奥行６ｍ以上の給油のための空地の外にある場合は、アイランドを共有してよいか、あるいは灯油用固定注油設備のアイランドは給油のための空地内に入ってもよいか。 [賀疑20]      1階販売案の建築物の壁体を兼ねる防火塀に敵地外へ直接通じる連絡用（避離用）出入口の設置は認められるか。 〔回〕答〕自動閉鎖式の甲麺防火戸で必要最小限のものについては、認めてさしつかえない。 [賀疑21]場合は、規則第40条の３の３第２号第１号に定める容易に給油取扱所の敷地外へ避離するととができる建築物として認められるか。 〔回　答〕　ともに認められない。 [質疑113]中仕切り専用タンクによるガソリンと灯油の取扱いは認められるか、また、ガソリンと踏油の場合は認められるか。 〔回　答〕　前段　認めてさしつかえない。後段　認められない。 [回]答)   超められない。 [質疑23]    駐車スペースにおいて指定数量未満の危険物移動タンク車の車庫証明をとってもよいか、また、駐車スペースを移動タンク貯蔵所の常置場所にできるが。席油タンク等に潤滑油タンクは合むのか。 [質疑12] [回答] 合まない。 [質疑13]歌地外のボイラーに接続するタンクを給油取扱所内に設けてよいか。 〔回〕答〕　前段認めてさしつかえない。後段認められない注指定指量未満のミニローリーの駐車位置は、駐車の禁じられている場所外で、給油に支障ない場所を確保できる場合に限り常置場所とするととができる。また、その位置は、塗料などで予め区間しておくこと。 [回]答題前段認めてさしつかえない。後段認められたい。 [質疑14] 地下タンクの定期点検をするため、タンクの残存油をドラム缶や移動タンク貯蔵所へ指定数量以上移し替える行為は認められるか。 【回】答】　認めてさしつかえない。 [質疑15]）犬走りにおいて自動販売機による販売は、認められるか。 [質疑24]   自動車等の12ヶ月定期点検監備、24ヶ月定期点検整備を給油取扱所で行うことはできるのか。 〔回〕答〕　さしつかえない。 [質疑25]  クイックサービス用ユニットをアイヤランド上、及び犬走りに設けてさしつかえないか。 〔回〕答曰 給油業務に支障ないと認められる場合は、さしつかえない。 [回]答) [羅疑16]スルー形式の販売は認められるか。 [回]答』 [質疑26]  固定された洗車機、オートリフトの取り替えは変更許可となるが、固定されたタイヤチェンジナー、ホイルバランサーの取替えは、変更許可となるか。 [質疑17] 　店舗内で指定数量未満の家庭用塗料の販売は、認められるか。 〔回〕答〕なお、その取扱量は、潤滑油、灯油等容器に取納された他の危険物との合計が指定数量未満であるとと。注 （ガソリンの小分け販売についても同様。） 〔回〕答〕 ■軽微な変更であり、資料提出の対象となるものである。 [質疑27] 給油取扱所において危険物の保安の監督をする者の業務を代行する者について危険物取扱者がいない場合、予防規程は不認可とすべきか。 〔回〝答〕　不認可とすべきではない。 [質疑18]     L P G販売の取次は認められるか、また、かートリッジタイプのガスボンベの販売は、認めら
危険物火災頻発
大阪、神戸で製造所出火
■製造所出火、8名負傷（大阪）
関係図書のあっせん＜参考図書のご案内＞ ◇危険物関係早見法令集(62年５月１日現在)  ◇図解危険物施設の早わかり〈１〉……2, 500円◇図解危険物施設の早わかり（2）……3, 000円◇図解危険物施設の早わかり〈 3 〉……2, 800円◇図解危険物施設の早わかりしく4 〉……2, 600円◇改正ガソリンスタンド法令Ｑ＆Ａ …1, 500円◇危険物取扱者氏名掲示板(ＳＳ用) A — 5型（ 5名速記式）  ………………… 2,500円A—10型（10名連記式）  ....................3,000円◇その他、各種様式、掲示板大阪市危険物安全協会（電話531—5910）改正ガソリンスタンド法令Q&A（消防庁危険物規制課編）今回のガソリンスタンドの法令改正により規制基準が大巾に改正されましたが、消防庁危険物提制課では、法令の円滑な執行により事故防止を期し、法令の運用上の疑問点について、一問一答形式により解説された改善です。三協法規出版 定価1500円（本会にもあります）ト菲き、24平方メートル）から出火、同製造所を全燃、隣嫌の一般取扱所の一部を燃損した。許可されていた危険物は、特殊引火物、第１石油類、アルコール類、酢酸エステル類、第2石油類、ニトロ化合物 から急に増加してきた。 5月26日には東京都で屋外タンクの爆発火災があり４名の死者を出し、16月24日には堺市の製油所で、7月8日には仙台市で製油所火災が発生した。そして7月23日には大阪市でシンナー工場が、引き続き7月30日神戸市で皮革表面処理剤工場で危険物火災が続発した。いずれも事故原因等について調査中で、詳細な内容が不明であるが概要は次のとおりである。 7月23日午後８時25分頃、大阪市内のＡ化学会社の危険物製造所（木造モルタル途内盛プロック造、平家建スレー
國製造所火災、2名死亡（神戸）

で、作業は洗浄用シンナー等を製造（陽合）していた。当日は、午前中、第１石油類の溶剂を小分けし、製品と残液は最内貯蔵所に敏納貯蔵した。午後は２種類の溶剤を混合し、混合溶剤を製造し、ドラム缶に入れて風内貯蔵所に保管、作業は午後４時頃終了したので、翌日の準備としてドラム缶入アセトン２本とエチレングリコール１本を搭栓した状態で鉄の棚にのせ、当日の仕事を終了している。出火当時、工場内には作業者は不在で、たまたま工場の碑楼の寮の入居者が洗濯物をとり入れるため屋上に上ったととろ、異臭を感じその方向の作業場から火煙を発見した。出火の知らせを受けたとの事業所の従業員が火元の製造所にかけつけたところ、製造所の意と天井郎か分ら炎を発、ＡＢＣ粉末消火器で一時火勢を制圧した。その頃部坊歌が到着泡消火態勢を整え、従来具が、製造所入口の鉄弧の施錠をあけ、研を開放した。消防隊が従業員の高等で入口に近づき泡放射をしようとした時間、爆発が起り火炎が吹き出し炎に包まれた。この時消防眩員ら８名が負傷した。その後、態勢を立て直し、治放射で火勢の制圧、延檢の阻止をはかり、 2様全半焼で鎮圧した。らメチルエチルケトンを送液し、スチームで50℃～70℃に反応途を加熱した。その後、塩化ビニール粉末を反応金上部の投入口(径100 （リ）から投入していたところ、釜内溶液が投入口から数き出し従業員が応急指置を購じている最中に爆発が起り、従業員２名が死亡、２名が負傷した。親悦したのは、鉄脊造２階建作案場、鉄筋コンクリート造る限短対死外、フロック造版内腔蔵所等である。 7月30日、午後８時17分頃、神戸市鉄工団地内Ｓ化成会社、危険物製造所（鉄骨スレート菲スレート張平家建299平方メートル）から出火、５棟を全半焼し、死者で名、食価者２名を出した。同社は、約2, 900平方メートルの敷地に、８の佐険牧施設をもって、合成皮革後国幼理州、技術外を製造している。火元の製造所は、第1石油類、第2石油類、メチルエチケトン、アルコール類の許可を受け、当日クリヤーエナメルを製造するため、反応釜（1,500 ℓ）に地下タンクか全焼した危険物製造所の内部
昭和62年度第３回危険物取扱者試験実施に際し、受験者の予備知識向上のため、次のとおり受験準備講習会を開催いたします。
5. 受跡会費(会費には、各テキスト代を含みます)テキスト不要の場合は甲種3,000円、乙種は2,000円減額。