LIV环票交差差差ùセイコー化工機株式会社
高度に発達した工業化社会E、後もなく書問題に起因した。地球温暖化になる全地球的天候や順などの平成時は第二を活いています。今後の正常外展は地球環境の保全と同立させる事が、世界的な合意とならています。当社は創業以来、サラスキックの持つ優秀な創食性を利用した化学教授者なお<な"という日本を経験のに(占))残長期保全の一般名目の高名目供した後でもいきした。のは限定して、自己の人をもなど、もうながらない人になって、しょうかT KURBAR CONTROPHIC CONTRO Blanconiaシモバルは「IC水処理設備等に使用されるかシティ共用にな品質Usag環境装置のラインナップ～165m²/min湿式スクラバ~840m²/min一般酸性・アルカリ性ガス→P.6 ~135m²/min一般酸性・アルカリ性ガス→P.7一般醸性・アルカリ性ガス■■■ ～ 144m²/min ( → P.26 ) ~55m²/min臭気臭気■P.26 ) (→P.27)臭気1
～800m²/min
一般酸性・アルカリ性ガス
粉塵を含むガス→ P.8 ～300m²/min
粉塵を含むガス( P.11 ) ～14m²/min
一般醸性・アルカリ性ガス
特殊ガス(シラン系)ガス粉度を含むガス( P.12)一般酸性・アルカリ性ガス~200m²/min白煙(酸系ヒューム) @P.10 ~300L /min @P.11特殊ガス(シラン系)ガス~840m²/min ( PP.12 ) BB形(生物脱臭塔)臭気・悪臭物質( P.27)薬液洗浄塔(事業団仕様にも準拠)異気( P.28 ) @湿式スクラバー選定表排ガス処理装置は、ガスの種類、濃度、排気風量により当社の下記の機種からお選びください。一般酸性・アルカリ性ガス処理低濃度：～30ppm中濃度：10～200ppm高濃度：200ppm～粉塵を含むガス処理特殊ガス(シラン系)ガス処理白黒(酸肉ニューム)処理
NOxガス処理A NOx形、STP形(還元塔のみ)
濃度御田目交
・低濃度： ～50ppm

数距の特徴
O高除去性能・省スペースを実現�メンテナンス性重視の構造へ☻給水口クロスコネクション対応O規格標準ドレンバンをオプションで取付け可Θ特殊充填物・スプレーノズル採用O従来品よりも7～10％性能up (※ガス種類によります) O循環タンクは、底板一体成形の為、液漏れの心配不要
(注2)除去率を満足させるには所定の新水補給量、薬液濃度が必要となります。
(注3)その他、ガス・ミストについては、ガス条件を提示の上、問い合わせお願いします。
■TRS-HS形オプション:ドレンバン
■ FRP製ドレンバンは、タンクベース一体化により軽量・低コスト■■ SS(内面FRPフレークライニング)製は底板傾斜付■耐HF仕様に対応可能■■ FRP製は型成形品で内面が滑らかな仕上げ■で要望に応じ大きさの変更も可能■水質汚濁防止法に適用!

(CEO特食
O耐食性に優れたFRP成形品を採用�目詰まりの少ないスバイラルノズルを採用O現場組立時間を短縮可能（ユニット部分を組立したものを連結部だけの接続で簡単組立)
■TRS-F形共通標準仕様

注1)この性能表は、各種単体ガス発生濃度100ppm(MAX)を基準としたものです。注3) HClガスは、ガス濃度・分気温度・湿度などの変化によって吐出口で白矮を生じる場合があります。
注3) HClガスは、ガス濃度・外気温度・湿度などの変化によって吐出口で白矮を生じる場合があります。
IRAL手紙P.15
(CEO特食
O塔高さが低くコンバクト●押込み・吸込みの両タイプ対応◎耐食性に優れたFRP成形品を採用

■SYS形共通標準仕様

注1)この性能表は、各種単体ガス発生濃度100ppm(MAX)を基準としたものです。注2)水洗浄の場合、新水補給量により性能が変わることがあります。
注3) HClガスは、ガス濃度・外気温度・湿度などの変化によって吐出口で白煙を生じる場合があります。ポフシミリウン部

日本の特食
0高濃度ガス処理に最適�特別設計にて対応Θ高性能除去を実現(除去率95%以上)
■STP-M形共通標準仕様

注2)アンモニアガス除去での洗浄液はpH20以下とします。 (22)アンピーグスド式（1920年度は1920年度）。
注3)塩素ガス、硫化水素除去での洗浄液はpH125以上とします。
注4)硫酸ミスト、クロム酸ミストの粒子径は20μ以上を対象とします。注5) HC Iガスは、ガス温度・外気温度・湿度などの変化によって吐出口で白畑を生じることがあります。
NOX形(湿式還元・酸化塔)
@NOxガスには半薄体のシリコンウェハー洗浄工程、金属洗浄、貴金属回収溶解等、全属と硝酸の反応により発生するものがあります。 ●安定した高性能●充填物改良により高速化を実現●省スペース化(弊社従来品比67%)、省電力化(弊社従来品比63%の動力を削減)の実現※上記値は弊社製品150㎡/minにて算出
■NOx-Aオブション
オプション部品薬液タンク・ポンプ等は別途となります。
■NOx-A形共通標準仕様

日本の特食
O低濃度ガス処理に最適●充填物レスでメンテナンスが簡単Θ気液直接接触による省エネ・低コストを実現
■TES形共通標準仕様

ミリウス部
注1)この性能表は、各種単体ガス発生濃度100pom(MAX)を基準としたものです。
法2)水洗浄の場合、昇水補給量により,また、NsOH法洗浄の場合はNsOH濃度により性能が変わることがあります。
注3) HC iガスは、ガス温度・外気温度・湿度などの変化によって吐出口で白熔を生じることがあります。
住宅を無P.20 ,
(CEO特食
O目詰まりしない気液接触部はクロス孔オリフィス板。バブリング＋ウィービングにより、粉塵混入が有る場合でも目詰まりの心配無く連続運転が可能です。 0コンバクト化装置をユニット化し共通ベース上にまとめているので据付時間短縮、施工の簡素化が計れます。 ●運転管理の簡素化隨素な塔体、目詰まりの無い気液接触部に加えガス入口部・気液接触部・ミストキャッチャ部など要所要所に点検口を設置。
■SBS形共通標準仕様

XHAN
■除去効率

注1)この性能表は、各種単体ガス発生濃度100ppm(MAX)を基準としたものです。又、新水矯松量により性能が安
一　わることがあります。注2) HClガスは、ガス温度・外気温度・湿度などの変化によって吐出口で白煙を生じることがあります。

(CEO特食
O装置のコンバクト化を実現充填物、多孔板等の気液接触部が不要なため装置高さが低い。 �省エネ、高性能を維持特殊羽根車形状で微細液滴を効率的に発生させ気液接触させています。装置動力は従来の弊社省エネ形スクラバーと同等で高除去率を維持。 ●保守管理が容易羽根車が常時洗浄されているため、粉体付着による羽根車のアンバランスが防止可能。又、閉塞する箇所がほぼ無いため保守管理が容易。
■ERS形共通標準仕様

洗浄塔耐圧
注1)性能は、単体ガス発生濃度50ppmを基準としたものです。HClガスは、ガス温度・外気温湿度の安化によっ
注て、吐出口で白燥を生じることがあります。
注2)仕様四転数以下で運転した場合、性能が維持できないことがあります。
IRSC-B形(回転体スクラバー)
作業者無P.22
標の特有
間回転体スクラバーにより白煙除去�除去性能95%以上●増湿塔はオプション
■RSC-B形共通標準仕様

■除去効率

参考の特徴
間完全な白煙除去効果と安全運転�簡単な保守点検と省エネ(ほぼノーメンテで電気代のみ) 
 Θ既存スクラバーとの組合せも可能に(※単独での購入も可能) O従来の電気集塵機の1/3の設置スペース(高速化の実現により) ΘA種設置工事が必要(別途工事)
■HES形共通標準仕様

入口濃度除去効率についてはご相談願います。
ガス処理教育と一体化、コンパクト
本荷電式ハイブリッドスクラバーは、送風機羽根車に散水することにより有害ガスを吸収するガス処理部と白煙粒子に荷電し集塵する荷電部を一体化したコンバクトな装置です。また、従来の電気集塵装置に較べ約3倍の高速処理を実現しました。処理風量20、50、100、150、200㎡／分の5タイプを規格化していますが、回転体スクラバーを切り離し荷電装置部だけの納入も可能です。既存スクラバー排突より白煙が排出され処理できないなどお困りの際は、お気軽にご相談お願いします。尚、設置に関してはA種接地工事* ¹が必要になります。 * 1  A種接地工事：接地抵抗値10Ω以下 直流電圧35～50KV =50000V：特別高圧
便ランニングコスト・ノーメンテナンス
ランニングコストは、ほとんど電気代のみとなります。装置圧損は200Pa以下と低圧損のためフィルター装置と比べて送風機動力が小さく、交換部品もないためランニングコストを低く抑えることができます。また、装置構造が簡単なため、閉塞などの心配もなく保守点検が容易です。放電管（クロスニードル形状）を採用し、コロナ開始電圧を放電線形状のものより50％に抑えています。又、スバーク（火花放電）による断線は無くなります。集塵板に付着したミスト、ヒュームを自動間欠散水で洗い流し整流器も非常にコンバクト化されています。集應板
クロスニートルス防衛隊
クロスニードル形状の放電極を探用し、断線は皆無であり強力な電界 放電管を形成し、装置のコンバクト化と安定した高圧荷電が維持できます。ミリウン追

数距の特徴
O粉塵を高効率で除去�粉塵とともに有害ガスも同時に処理Θミストキャッチャは洗浄可能な構造■除去効率例

■煤塵粒子径と捕集効率の関係推定
TTS形(特殊ガス処理スクラバー)
数距の特徴
O半導体製造工程からのシラン系ガス処理に最適�加水分解系ガスでの除去効率99.9%以上●メンテナンス性向上
対象処理ガス(参考)
SiH 2 Cl 2 ：ジクロルシランSiHCl 3 :トリクロルシランHCI：塩化水寒

■除去効率

数距の特徴
O小流量の高濃度ガスを高性能で除去�メンテナンスが簡単目詰まりの少ないノズルを採用。又、ミストキャッチャ塔を独立で設けている為メンテナンスが容易です。 ●シリカ等粉塵が混入する半導体特殊ガス処理に対応可能■NSP形共通標準仕様
住友手帳P.25数距の特徴O高い捕集効率�装置圧力損失が小さい●高耐食性■TMC形共通標準仕様
本体耐圧■薄菓効率  99%以上■圧力損失許容ガス充透2~8m/s最適ガス流送4~7m/sミリウン部X#バック
■寸法図
K 130 160 200 200 330
(注)シロッコファンの場合【オプション[楽] (2)ション財布
社出ブランジ、レベル計、pH計、薬液注入口、ヒータ、ダンバ、吸込防振継手、送風機用防振撃台、薬注ポンプ、薬液タング、操作盤、ドレンパン
 (注) HFガス・Cl2ガス・クロム酸ミスト・溶剤など処理、並びに高温ガスが入る場合は材質変更が伴い、特別設計となります。

■シロッコファン標準仕様

送困機
■ターボファン標準仕様
送風機
■寸法図

■TRS-F200～F800形寸法表(単位=mm)

(注)点線枠内はオプションの排突フランジ寸法です。 ■TRS-F200～F800形標準仕様
ミリウン語
■寸法図

■SYS-E20D～１５０D寸法表(単位=mm)

■SYS-E20D～ 1 50D標準仕様
■寸法図
■SYS-E20S～150S標準仕様
ミリウン選
■寸法図
■TES-40～200形標準仕様
■寸法図
■TES-250～１１００形寸法表
(注)点線枠内はオプションの排突フランジ寸法です。 ■TES-250～１１００形標準仕様
ミッック
■寸法図
■STP-600M〜1400M形寸法表(単位=mm)
■STP-600M～1400M形共通標準仕様
■寸法図
■SBS-F25～800形寸法表(単位=mm)
ミリウス■SBS-F25～800形標準仕様
■寸法図
■ERS20～80形標準仕様
■寸法図
おうこと
■RSC-B20～100形標準仕様

同スリウン방
■寸法図
(注1)放電管数量は、風量で異なります。
(注1)放電管標準材質: SUS316Lです。SUS304,Ti製についてはお問い合わせください。

■標準仕様(回転体スクラバー部)

ミリウン語■材質表

VSC形(ベンチュリースクラバー)
■寸法図
■寸法図
です。
■シングル形処理風量及び寸法表

(注1)圧力損失はエレメントMC-300使用時は、0.10kPa増加します。 (注2)TMC-S形ではミスト両飛散のため、運転中に洗浄しないで下さい。
：架台(SS400)トは200〜300形は2分割、450〜600形は4分割、800形は6分割
■寸法区
■ダブル形処理風量及び寸法表25

(20年の特食
Oカートリッジ形フィルター採用で脱着簡単�吸着剤には複合臭気をl種類で除去するテクセルコールを使用Θ装置圧力損失が低いため送風機動力を削減
■SAF形共通標準仕様

ミリウン部■SAF-Z形(簡易型活性炭フィルター塔)住宅を無P.31
日本の特食
O送風機一体型のコンバクト装置Oドラフトチャンバー等の低濃度臭気対策に最適©カートリッジ内活性炭を用途に合わせて入れ替え可能■SAF-Z形共通標準仕様
X帝和宗

(20年の特食
O低濃度臭気ガス除去に最適�吸着剤は取り出して再生可能
	AC形共通標準仕様
榎津材質楼仕・活性炭菌充填タイプ

■仕様基準
空塔速度: 0.3m/S以下最低接触時間：1.2sec充填厚さ：標準36cm吸着ガス温度：標準25℃  最大30℃品：ダンバ、マノメータ、ミストセバレータ本体架台、点検用マンホール時報海剤：吸着剤のライフサイクルは１年を標準とします。

■BB形(生物脱臭塔)
BIOBEST.
住友事務P.33 ,
日本の特食
0担体軽量かつ微生物の固定に適しており、気液接触効率を高効率化した合成繊維担体で使用水量を低減可能。 �ランニングコストの低減
従来の脱臭装置のような種々の薬品購入や活性炭交換頻度を大幅に削減可
能。送風機と散水ポンプのわすかな動力費のみでランニングコストを大幅に低減。 ●より安全性種々の薬品を使用しない為、二次公害の無い安全な方式。
■生物脱臭塔BB型共通標準仕様

氏濃度用
 
間高濃度ガスを経済的に処理●吸着塔無しで完全処理●竪形又は横形での対応可能
■薬液洗浄塔共通標準仕様

高濃度用
■特徴
O低濃度臭気ガスに適した経済的な薬液処理臭気ガス濃度に対応し、酸洗浄塔とアルカリ・次亜洗浄塔だけで処理。 Θコンバクトな横形方式・独自のプロセスで酸洗浄塔とアルカリ・次亜洗浄塔を一体化。 ・非常にコンバクトで建屋内設置に最適。 Θ吸着塔なしで完全処理高性能の充填塔だけで悪臭を効率良く除去し、吸着塔をつけなくても臭気強度2.5以下。 Θ全自動運転説臭処理から薬液の中和まで全自動で行い、日常の保守管理が簡単。
■脱臭装置性能(低濃度)

テクセル脱臭装置標準品は悪臭物質が排出口にて臭気強度2.5以下を満足できるように設
計しています。
■特徴
O高濃度臭気ガスを経済的に処理局所的に高濃度の臭気ガスが発生する場合は、前処理塔を組込んだプロセスにより経済的に処理。 ●ガス濃度の変化にも自由に対応次亜塩素酸ソーダ制御装置の組込みにより発生ガス濃度変化に応じて的確に築液を供給し、安定した除去率を維持。 ©吸着塔なしで完全処理高性能の充填塔だけで悪臭を効率良く除去し、吸着塔をつけなくても臭気強度2.5以下。 O目づまりの防止薬液の自動制御により、スラッジの析出がなく、充填物の目づまりを防止。 Θ全自動運転脱臭処理から薬液の中和まで全自動で行い、日常の保守管理が簡単。
■脱臭装置性能(高濃度)

X帝和宗ハハハル

■整流板の有無による硫化水素濃度比較
沈殿池の越流水流出部において、整流板の設置有無による硫化水素濃度比較測定を実施したところ下記の表の測定結果となり、硫化水素濃度の低減率が大幅に改善されたことがわかりました。
(20年の特食
Ο沈殿池の雰囲気の改善効果�硫化水素を60～80%抑制◎円形濃縮槽用もあります比較したものです。整流板設置後の方が処理水の流れがスムーズになり、発泡量が大幅に減少していることがおわかりいただけます。

■最初沈殿池騒音測定結果
整流板を設置することにより、水音レベルも低下し、およそ10dB (A)の消音効果が得られました。
■ドーム型覆蓋
開口の大きさ・形は処理場によっていろいろです。そのため、大きさに合わせてその都度バネルを作る必要があり、コスト高になっています。その点、ドーム型は改造が非常に簡単で、問口の大きさに対して優れた順応性を持っています。各槽の大きさ、メンテナンスを考慮した長方形池用力バーです。着色・形状も自由に選定できます。梁なし屋根(自立形)を作り上げ、媒大で繊細な曲線美を浮かび上がらせます。
ISSEの特別名
O固定式・スライド稼動式選べます�FRPですから軽量・引張強度に優れる●円形タイプもあります
■可動式複点
スライド式覆蓋は、スバン10mにも達する我が国最大の可動式覆蓋をはじめ、さまざまな可動式力バーをお届けしています。移動のメカニズムを徹底的に追求し、従来の弱い重いというイメージを一新。軽量で、耐久性・耐候性にすぐれた可動式覆蓋を実現しました。
■フラット式覆蓋
脱臭容量を減らし、見晴らしを良くする自由な通行は、屋内はもちろん屋外についても必要なことです。しかしアーチ効果の期待できない従来のフラット式バネルは、実に200kg〜300kg/1枚の重量のものまで出現しています。フラットバネルは、断面構造を解析し、軽量化を実現するとともに、鉄の1.5倍もの引限り強度を有する引抜FRPを利用したさらに軽量・シンプルな覆蓋を完成しています。
■円形槽式覆蓋
汚泥濃縮タンク、洗浄タンク、酸化溝、沈殿池など、特に悪臭が激しく、アンモニア系、硫化物糸ガスの発生する施設では、周囲の桁、梁村の腐食が酱しいため早くから覆蓋システムが採用されています。円形槽は、シックナー、越流堰などの点検のため、大きい点検口が必要です。周辺駆動装置の覆蓋は建屋式、吊天井式が一般的ですが、能大な建設費が必要なため回転式覆蓋が注目を浴びています。
■寸法図
ハックル
¶SAF-A4D〜A144D形(シロッコファンシリーズ)処理風量及び寸法表(単位=mm)
G � S 268 268 268 268 268 320 422 422 510注)処理風量の最大値は、標準処理風量の1.5倍まで可能ですが、塔圧力損失は、0.7kPs(標準時0.3kPs)となります。 3990 1650 1680 1820 2030 2130 3200 3460 3510 1033 1213 1353 1980 1029 893 959 663 753
■寸法図

■SAF-Z形処理風量及び寸法表

■寸法図
ACS (活性炭吸着塔)クレーン内装式■寸法図■ACS-5～150形寸法表
ミハウンジは和意
■寸法図■BB-5～10形寸法表

■寸法図
■ BB-20～150形
■寸法図■横型薬液洗浄塔寸法表(単位=mm)
NINA
■横型薬液洗浄塔標準仕様

■寸法図

■竪型薬液洗浄塔標準仕様

} 給水
竪型薬液洗浄塔(2塔式)
横型薬液洗浄塔フロー
ミ
pHit 38周福際演演がり演手機次第計用粒升
BB形一過式脱臭フロー耐糖加湿
linミハトメル)
E-mail:
ータ機による処理的性の確認を行ってはくことも可能です。 F , we blazz出人のうえ、担当性は折へご相談してください。

1排気風量の決定
排気風量は、下記のような局所排気方法に準じ計算します。 1 )上方外付け式　フード(排気風量: Q2 m³/min) 2.排気ダクトの決定排気ダクトの寸法は、設備コストを考慮し、一般的には3Pa/m前後の圧力損失にて決定します。
３圧力損失の算出
ダクトによる圧力損失の算出は、次の式で算出します。 >² P=ç×ç×çここで、 P :圧力損失(1mmAq=9.8Pa) γ :空気の比重量(空気の場合1.2kg/m²) ς :ダクトの圧力損失係数V :ダクト内風速(m/s) g :重力加速度(9.8m/s²)矩形ダクト直管部の抵抗係数は、次式によって等価な円形ダクトへ換算し、圧力損失を求めます。 D=1.3× [ (a×b) 6 (a+b) = 10.125ここで、 D :等価円形ダクト内径a :矩形ダクトの幅b：矩形ダクトの高さ
円形ダクトの圧力損失早見表
ダクトの形状による圧力損失係数

1.国が定める基準
詳細および最新規制値については各条例をご確認下さい。 ※記載値において1.0, 3.0, 10および1.0 ～ 20等は、施設毎に規制値が異なることを意味します。詳細は条例等で確認お願いします。 ※禁出口は施設毎の排出基準、敷地境界は敷地境界での基準を意味します。 ※大阪府規制値C = (K · S) / Q場合Ho<6 Ho≥6かつ4.7(HO-6)≥b<4.7Ho Ho≥6かつb≥4.7Ho Ho≥6かつb<4.7(Ho-6)であって、排出口の中心から4.7(Ho-6)の水平距離内に、排出口の中心を頂点とする側面がふ角12度をなす円錐面から上部に突出する他人の所有する建築物(倉庫等は除く,以下[建築物]という。)がある場合上記以外の場合
C:有害物質の種類毎の量[mg] K :有害物質の種類等の値(上表より) S：上表に掲げる場合毎に定めた式により算出される値Q:O'C、1 atmに換算した排出ガス量[Nm³/min] Ho:禁出口の実高さ[m] b：排出口の中心からその至近にある敷地境界線までの水平距離[m] h：排出口の中心からその至近にある建築物の実高さ[m] d:排出口の中心からその至近にある建築物までの水平距離[m]
ガス濃度単位
気体の容積比の百分率であり、処理対象ガス100ml中に含まれる対象物質のmlに相当します。み気体の容積比の百万分率であり、処理対象ガス1m°(＝1000L)中に含まれる対象物質のmlに相当します。 ppm単位体積中の物質重量であり、処理対象ガス1m³中に含まれる対象物質のmgに相当します。 mg/m²主に粒子状物質(ダスト､ヒューム､ミスト等)の濃度に対して用いられますが､ガスに対して用いられる場合もあります｡ mg/Nm²標準状態(O'C、1 atm)での濃度です。
東位換算
% → ppm 1% = 1000ppm ppm → mg/m 3 mg/m³ = ppm × M 22.4 x 273 + T
273 273+ T mg/m² → ppm ppm =  mg/m² x 22.4 x M
273 o mg/Nm³ → mg/m³  mg/m³ = mg/Nm³ ×  273+ T 101 ※ M：対象物質の分子量※ T：対象ガス温度(C)革 P：対象ガス測定点の気圧(kPa)。P =大気圧+測定点静圧〈測定点が大気圧の場合P = 101、大気圧1atm=101kPa、1mmHzO=0,00981kPa)
Δご注意
1.この装置は、危険な薬品やガスを取扱います。専門知識を持った人を取扱専任者として下さい。 2.この装置は、主要部をFRP(ガラス鐵雑強化プラスチック)やPVC (塩化ビニール樹脂)で出来ています、外部から衝撃を与えたり、火気を近付けないで下さい。 3.当初の使用条件を変更しますと事故を起こす恐れがあります.変更されるときは、必ず当社にご相談下さい。 4.この装置を設置するに当り次のことにご注意下さい。 (1)この装置は、漫水の恐れがある場所や火気の近くには設置しないで下さい。 (2)この装置から排出されるガスは、屋外に放出して下さい。 (3)この装置からの排水は、処理をしてから放水して下さい。 (4)屋上など高所（地上16m以上）に設置される場合は、当社にご相談下さい。 (5)異物（固形物）を吸い込む恐れがあるときは、異物を吸い込まない対策をして下さい。 (6)装置の廻りにはメンテナンススペース（約60cm）を確保して下さい。 5.この装置の組立・据付作業や、運転し使用される前には必ず取扱説明書を読んで下さい。お手元に取扱説明書がないときは、当社営業所にご請求下さい。
御引合・御注文に際してのお願い
●下記事項についてできるだけ詳しくお知らせ下さい。 1.処理ガスの種類・名称（同伴ガスがあればそのガス名） 2.処理風量・処理ガス濃度３.処理ガスの温度条件（使用温度・最高温度） 4.処理装置の使用目的・発生源（発生源の装置内容・作業状態・排気方式） ５．洗浄装置の処理能力（効率・吐出濃度） 6.洗浄液の種類及び条件（液質・濃度・温度） 7.操作電源（電圧・周波数） ８.施工範囲・見積範囲・引渡条件等（予備品等が必要であれば御指示下さい。） 9.洗浄塔の据付場所・ガス吸引場所・ダクト施工ルート等出来るだけ詳細に御指示下さい。 (図面等の資料があれば添付して下さい。)質
だ

●本力タログの内容は改良のため変更することがありますのでご了承ください。 https://www.seikow.co.jp E-mail:scem1sales@seikow.co社76740093明石市二見町雨二見1 5番地の3 ☎ (078)944-1840 FAX(078)944-1812環増事業語〒6740093明石両文■見町両二見1 ５番燈の３ ☎ (07819441252 FAX (078194414埼玉県川口市南鳩ヶ谷3 -2 5 -1 2  at (048)2995718 -FAX(048)285-7717岡東事業所〒3340013 ix (048)2995719 ·FAX (048)285-7719県川口市南鳩ヶ谷3 - 2 5 -1東京都港区芝大門2-9-16(Daiwa芝大門ビル7F)  ☎ (03)6381-5017 -FAX (03)3431-7220 T1050012事京宮富所名古屋市中区古漫町18番9号(TSUNOKYU名古屋ビル)  ☎ (052)3233130 · FAX (052)3233136名古屋常集所 T4BUURS大阪市淀川区西中島5丁目14番10号(新大阪トヨタビル) is (05)6838-7808 · FAX (06)6838-7858大阪宮東所〒532-0011 10 (033)284-3053 · FAX (093)284-3064 $九州市小倉北区町11日1番21号(大分銀行-明治安田生命ビル)海外宮東隈〒532-0011大阪市空川区西中泉5丁目14番10号(新大阪トヨタビル)  ☎ (06) 7688-3500 · FAX (06) 7688-3431蘇州是吳環保設備有限公司〒215137  蘇州市相城区太平工榮園元春路 ☎ 4865128818058 · FAX4865128818055 Texel-Seikow U.S.A 4404 West 12th Street Houston,TX77055,L +1·713-883-1505 · FAX+1·713-883-1997 Texel-Seikow Vietnam A-4 Long Duc Industrial Park, Long Duc Ward, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam関東サービスセンター 〒3340013玉県川口市南鳩ヶ谷3 - 2 5 -1 2  ☎(048)448-7414 -FAX(048)285-7718太長サービスセンター T532-0011 大阪市空川区西中島5丁目14番10号(新大阪トヨタビル) ☎ (06)6839-7805 · FAX(06)6839-7658名古屋サービスセンター 〒480-0025　名古屋市中区古波町18番9号(TSUNOKYU名古屋ビル)   ☎ (052/3233130 · FAX(052/3233138看司サービスセンター 〒602-0003　北九州牙小地北区米町1丁目1番21号(大分銀行-明池安田生命ビル)  ☎ (033)284-3053 · FAX (083)284-3064 (上記項目については、中国籍約工場ツリカ及びベトナムの新現地活人を除く）