一般共通仕様書
特記仕様書
1　学内保安警備業務特記仕様書2中央監視制御運転業務特記仕様書3清掃業務特記仕様書44水槽清掃業務特記仕様書5　ガラス清掃業務特記仕様書注：各仕様書中、「大学」とは「福井県立大学」を、「法人」とは「公立大学法人福井県立大学」を意味する。
1節l
特記以外は、この共通仕様書による。設計図書とは、図面および仕様書をいう。 1． 1 共通仕様書の適用範囲1 . 2設計図書1 . 3監督員監督員とは、契約書に規定する監督職員をいう。 1 . 4疑義に対する協議設計図書に明記のない場合または疑いを生じた場合は監督員と協議する。 1． 5 協議の結果の処置a必要に応じて契約の変更が行われる。契約の変更に至らぬ事項は３． ③項による。 b 1． 6 官公署その他への手続き管理業務に必要な官公署その他への手続きを要するときは、受a託者の費用および責任において、速やかに行う。 b甲の責務による官公署その他への手続を要するときは、関係書類を作成し、監督員に提出する。別契約による関係業務については、監督員の指示により、関係者と協力し、円滑に業務を遂行する。 1. 7別契約の関係業務節2 2．1 作業責任者作業責任者とは、契約書に規定する業務責任者をいう。ただし、作2
2． 10　光熱・水道等の利用光熱・水道・休息・道具または資材置場等の利用は作業実施計画画書（後述）により、監督員の承認を得て無償で使用できる。
3. 1 作業実施計画昔管理作業の実施に先立ち、監督員と十分打合せ、下記の事項について作業実施計画書を作成し、提出する。変更する場合は速やかに変更する部分を書面にて監督員に提出する。 ( 1 )作業全体の工程表および実施工程表( 2 )作業現場の明示および作業時間等( 3 )作業員および資格等( 4 )使用機器および材料（５）測定方法および記録例等3． 2 作業の打合せ作業の実施に当たり、事前に当該建物管理者と作業内容について十分打合せをし、執務に支障のないようにする。 3. 3作業実施の記録、報告等管理業務終了後は、書面に正確に記録し、当該建物管理者またaは監督員へ提出するとともに、細部について報告し、確認を得る。 b 管理業務終了後では容易に点検できない部分および監督員の指示する箇所は、写真の記録等により監督員の確認を受ける。
I  概概要1 名称2場場所小浜市学園町１－１　　福井県立大学小浜キャンパス3種種町

II 仕様
1 共通仕様様
特記仕様に記載されていない事項はすべて別紙「一般共通仕様書」による。
2 特記仕様
この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、保安警備上特に必要な業務については、甲乙協議のうえ受託金額の範囲内で、業務内容等を変更できるものとする。
( 1 )業務の内容
イ　次に掲げるものを基本とし、大学小浜キャンパスの建物およびその敷地ならびにその附属施設を管理し、盗難、火災等から法人の財産を守ることを業務とする。 (ア）不法侵入、挙動不審者の取締り（特に、入学試験時には会場周辺の安全確保および挙動不審者等の入構防止に努める。） (イ)火気始末点検(ウ）各室の錠の受渡し（別紙様式「建物鍵授受等」を使用のこと。用紙は乙の負担とする。)および保管(原則として教員研究室以外の鍵を集中的に管理する。) (ユ)時間外の大学出入者の確認(別紙様式「時間外出入者整理簿」を使用のこと。用紙は乙の負担とする。） (オ）時間外における玄関等出入口の開閉（時刻は甲が別途指示する。） (カ）構内における不法駐車の取締り(キ)建物内外の巡回点検(ク)電話交換業務（時間外)ロ　業務の遂行の手段の一として警備を業務とする作業員(以下「警備員」という。)の行う「巡視」の基本的な事項は次のとおりとする。
(イ)巡視に際し携帯するもの・懐中電灯      ・双眼鏡       ・マスターキー (ウ)巡視順路は、甲が別に定めるとおりとする。 (エ)巡視内容可燃物の処理の確認、未処理可燃物の処理.水道およびプロパンガス元栓の閉塞状態.消灯の確認物品等の監視（盗難、破損など。展示物、防犯カメラ等含む。） .電気器具の始末.施錠確認（特に外部出入口） ・　その他防犯、防災上必要と認められる事項
(2)人員等
イ　警備員(保安員)は平日の昼(8:30 ～ 17:30) 1名以上、それ以外の時間は2名以上（入学試験時は１名追加）の常駐勤務とする。なお、警備員は心身共に健康な成人で、保安警備業務を十分に遂行でき得る者とする。ロ　平日の昼間勤務をする警備員（保安員）は、中央監視制御運転業務の作業員と連絡調整のうえ、 1時間の休憩をとることができる。
( 3 )制服
警備員（保安員）はそれぞれ業務に応じた機能的かつ清潔な制服を着用し、胸にネームをつける。費用は乙の負担とする。
( 4 )勤務体制
2 4時間体制とする（８時３０分から翌朝８時３０分）。
( 5 )警備業務の引継
警備員（保安員）は、業務開始前に小浜キャンパス企画サービス室長から保安警備業務に必要な次に掲げる簿冊等を引継ぎ、業務を終了したときは、必要事項を所定の簿冊に記入し引渡しをする。イ　保安警備日報ロ　建物鍵授受簿ハ　時間外出入者整理簿ニ　巡回記録簿
( 6 )その他の事項
警備員（保安員）は、その行動により、法人が非難されることのないように注意しなければならない。
物務中の　処　理事　項申送ny事項項
年日（（　曙曜）月
時間外出入者整理簿年月   日日(     曜曜

2 中央監視制御運転業務特記仕様書
I 概1名称中央監視制御運転業務2場所小浜市学園町１－１　福井県立大学小浜キャンパス3種  日中央監視制御機器の運転管理業務一式II仕様1 共通仕様特記仕様に記載されていない事項はすべて、別紙「一般共通仕様書」による。
2 特記仕様
この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、当該業務の遂行上必要な場合については、甲乙協議のうえ、受託金額の範囲内で作業内容等を変更できるものとする。
( 1 )業務内容
イ　大学小浜キャンパスにおける電気、空調、給排水、防災等の設備および装置類の監視、操作、点検、記録などの保守管理業務ロ　設備および装置類の消耗品の取替え、軽微な修理等の業務ハ　その他前各号に付随する業務
( 2 )作業員の配置等
作業員の勤務は、交替制の常駐勤務（表１）とする。作業員は、表２の基準に従い、必要な人員を確保しておくこと。勤務体制を組むに当たっては、常時、消防庁長官の定める自衛消防業務講習修了者を１名以上含むこととする。現場責任者は、昼間勤務とし、夜間等の時間外については、勤務者のうち１名を責任者代行として勤務させること。なお、夜間勤務者は警備員と連絡調整のうえ仮眠をとることができる。
ただし、作業員の交替時には、１５分程度の引継時間を設けることとする。
( 3 )運転操作の期間および時間諸設備の運転操作期間および時間等の設定・変更は、甲乙協議して定める。作業遂行上やむを得ず変更を要するときも同様とする。
（4）業務遂行上の留意事項
乙は、関係法令および甲の定めた電気保安規定等を遵守し、常に善良なる管理者の注意を払うものとし、特に次の事項に留意すること。イ　設備の性能を１００％発揮させ、本施設の衛生的、機能的環境を向上させる運転、監視、制御を実施すること。ロ　適正な日常点検を実施し、故障を防止して設備の停止時間の皆無を期すると。
こハ　定期点検整備の最適のプログラムを作成し、修繕費の軽減と耐用年数の延長を図ること。ニ　省エネルギーを図り、光熱水費の低減に努めること。ホ　業務の記録等を集計、分析して、本施設の付加価値を高めるための資料を作成すること。へ　業務の合理化を図り、省力化に努めること。
( 5 )作業場に備える書類
作業場（主に監視室）には、次の関係書類を備付け、日常および定期点検、調整、修理、官公署の提出書類等の業務に応じられる体制とする。イ　大学より貸与する「福井県立大学（小浜キャンパス）施設各工事完成図」 「機械完成図」「機器取扱い説明書」等の関係書類ロ　電気事業法、電気設備技術基準、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築基準法等の関係法令ハ　設備機器の保守、点検の方法に関する書類ニ　その他業務遂行に必要な書類
( 6 )貸与物件
業務遂行に必要な貸与物件は、下記のとおりとし、それ以外は乙の負担とする。機械室、電気室等の鍵（保管については乙が責任を負う。）イロ　作業員の控室および機械室倉庫の備品の一部ハ　設備内容の詳細書類ニ　大学所有の計測器類ホ　設備附属工具、予備品類へ　業務実施にあたり甲が必要と認めたもの
( 7 )制服
作業員は業務に応じた機能的かつ統一した清潔な制服等を着用し、胸にネームをつけるものとする。費用は乙の負担とする。
I 概1名称2
場所3種田日常清掃・定期清掃および構内周辺清掃等業務
II仕様
1 共通仕様特記仕様に記載されていない事項は、すべて別紙「一般共通仕様書」による。
2 特記仕様
この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な業務で、建物管理上または美観上特に必要な業務については、甲乙協議のうえ受託金額の範囲内で、作業内容等を変更できるものとする。
( 1 )作業場所および内容
大学小浜キャンパス海洋生物資源学部棟、体育館、交流センター、環境工学実験棟の各棟および構内周辺の清掃
別紙「建物清掃作業基準表」、「建物清掃作業の基本的方法」、「建物清掃業務内訳」ならびに「構内周辺清掃等作業基準表」による。
( 2 )作業時間
イ　日常清掃原則として甲の勤務時間（平日８時３０分～１７時１５分）に行うものとするが、甲の執務等に支障をきたすおそれのある場合、時間内に作業が完了しない場合は、甲乙協議のうえ、時間外に作業を継続するものとする。
ロ定期清掃
原則として、甲の勤務時間外に行うこととするが、甲の執務等に支障をきたさない事が明らかな場合は、甲乙協議のうえ、時間内に作業を継続するこ
とができる。
ニ　構内周辺清掃等
原則として週３日間、甲の勤務時間（平日８時３０分～１７時１５分）に行うものとするが、甲の執務等に支障をきたすおそれのある場合、時間内に作業が完了しない場合は、甲乙協議のうえ、時間外に作業を継続するものとする。また、甲が指示する学内行事開催前にも行うものとする。
( 3 )作業責任者
作業員の総括責任者を１名置き、責任者は小浜キャンパス企画サービス室との連絡調整を図ると共に作業員の監督に当たり、全館パトロールを実施し、汚点箇所の解除にあたる。
( 4 )作業員
日常・定期清掃作業員は、施設の美観を保つために必要な人員を確保するものとする。構内周辺清掃等作業員は、この業務に耐え得る心身共に健康な者とし、１名以上の常駐勤務とする。
（５）作業員の服装等
作業員は業務に応じた機能的かつ統一した清潔な作業服、帽子等を着用し名札をつけるものとする。費用は乙の負担とする。
( 6 )清掃機械器具、諸材料等
全て乙の判断によりその負担で準備することとするが、人体に無害で、床壁面等に悪影響を及ぼさないものを用いること。特に、ＪＩＳの規格のある消耗品（トイレットペーパー、芳香剤等）は、ＪＩＳマークのある製品を使用すること。また、使用する消耗品等で福井県認定リサイクル製品があるものは、当該製品を優先して使用すること。
( 7 )机、その他物品の移動
作業のため、机その他の物品を移動するに当たっては、損傷しないよう丁寧に取り扱い、作業終了後、もとの位置にもどすこと。
(８)作業中の危険防止
高所、通路上における作業の場合は、作業の安全を確保するための措置を講ずるものとする。
( 9 )その他
業務の実施にあたっては、甲が委託するその他の業務に支障を及ぼすことのないよう、各業務の実施者と連絡を密にし、連携協力して対応すること。特に、不審物・不審者・設備不良・火気等を発見した場合等に備え、保安警備等業務実施者との連絡を適切かつ迅速に行える体制とすること。
(10)作業実施計画書
作業実施計画書は、別紙により前月３０日までに提出するものとする。 (11)作業実施記録作業実施記録は、別紙により翌日正午までに提出するものとする。
建物清掃作業の基本的方法
建物清掃業務内訳

構内周辺清掃等作業基準表

○作業実施計画書（定期清掃）

○構内周辺清掃日報書

清掃日報
備考
I 概 要1名称水槽清掃業務場2所小浜市学園町１－１　福井県立大学小浜キャンパス3日種

II仕様
1 共通仕様特記仕様に記載されていない事項は、すべて別紙「一般共通仕様書」による。
2 特記仕様
この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、水槽清掃上特に必要な業務については、甲乙協議のうえ、受託金額の範囲内で作業内容等を変更できるものとする。
( 1 )水槽内訳
各水槽の設置場所、大きさ等の内訳は、別表１による。
( 2 )作業周期
関係法令に基づく定期清掃とするほか、下記による。 •飲用水槽1年1回以上•雑用水槽1年1回以上•実験用水槽1年1回以上
( 3 )作業内容
建築物における衛生的環境の確保に関する法律および水道法等の関係法令に基づく清掃、点検および検査とするほか、下記による。イ　飲用水槽、雑用水槽・水槽内に付着した水あか等の除去・オーバーフロー高さとボールタップの作動良否確認・水槽の漏れ、き裂、発鋳等の確認と簡易補修•フロート弁、チャッキ弁または水中ポンプの清掃およびつまり除去・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、海洋生物資源学部棟の飲用水高架水槽および雑用水高架水槽の精密水質検査（２６項目、６～９月中） 1回および標準水質検査（１５項目） 1回を行う。 •その他、監督員の指示による。
ロ注意事項
•清掃、点検にあたっては、換気等の安全確保に努め、事故のないようにする。 ・清掃、点検にあたっては、汚れた衣類、器具等で施設内を汚さぬよう、養生等を十分に行う。
( 4 )作業日時
作業の実施日は、土曜日、日曜日、祝祭日を原則とする。ただし、学校事務、来訪者等に支障がない場合は、甲乙協議のうえ、平日に作業を実施することができる。
（５）記録簿の提出
各水槽の作業前、作業中、作業完了後の状態を撮影し、終了後に報告書とともに提出する。また、作業終了後に、各水槽の点検結果を報告書とともに提出する。
( 6 )その他（関係法令）
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第２条第２項・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条の２ ・水道法施行規則５５条・水質基準に関する省令(平成１５年５月３０日)厚生労働省令第１０１号•厚生省環境衛生局長通知(昭和５３年８月３１日環企第27.28.29号)
I 概1名称ガラス清掃業務2場所小浜市学園町１－１　福井県立大学小浜キャンパス種日3

II仕様
1 共通仕様特記仕様に記載されていない事項は、すべて別紙「一般共通仕様書」による。
2 特記仕様
この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、ガラス清掃上特に必要な業務については、甲乙協議のうえ、受託金額の範囲内で作業内容等を変更できるものとする。
( 1 )作業方法
原則として、次の方法で汚れを除去するが、機材の使用等具体的な方法については、
( 2 )作業範囲および場所別添図面によるガラス、窓枠清掃とする。 （３）作業用機器および材料作業に要する機械および器具は、乙において準備する。使用する洗剤は、人体およびガラスに悪影響のないものとする。
( 4 )作業の安全
高所（２ｍ以上）の清掃に当たっては、高所作業に適した者で、作業日の健康状態が良好であること。なお、高所作業に関する法規等に従い、安全ベルト等を着用すること。
( 5 )作業周期
定期清掃は、毎年１回とする。ただし、実施に当たっては、事前に甲乙協議するものとする。