④SHODEN GN-222A(-F) GN-555(-F)このたびは、昭電製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。製品を最良の状態でご使用いただくために、ご使用に際しましてこの取扱説明書をご一読くださいますよう、お願いいたします。
製品の概要と種別
本製品は電源及び接地線から侵入する雷サージ電圧·電流より低圧電源設備、機器を保護するJIS C 5381-11: 2014  (IEC 61643-11: 2011)に対応した電源用SPD （サージ防護デバイス）です。 SPD本体、警報接点端子（警報接点有りのみ）、取扱説明書■指定するSPD分離器についてヒューズホルダ485101はSPD分離器として使用する場合、通電状態でのヒューズホルダの開閉ができ、ヒューズおよびSPDの交換ができます。尚、作業終了後は必ずヒューズホルダを閉じてください。ヒューズホルダ485101への配線は、SPDの推奨電線径の電線を用い、被覆1 Omm±1mmで剥き、締付トルク2.5N·mで締め付けてください。 GN-144（A）用の指定するSPD分離器「栓形ヒューズ30A」の取扱いについては富士電機機器制御株式会社殿にお問い合せください。 GN-223A(-F)  GN-122A(-F)  GN-123A(-F)  GN-144A(-F) GN-144(-F) GN-553(-F) GN-122(F) GN-123(F)
安全上のご注意
取り付け、配線工事および保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書、その他付属書類をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書が最終使用保守責任者のお手元に届きますようご配慮ください。ここでは安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分しております。 A 賞告取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性があります。
△注意
取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あるいは物的損傷が発生する可能性があります。また、状況によっては重大な結果を生じる可能性もあります。 A 音 H ●通電中は端子などの充電部には絶対に触れないでください。重大な感電事故となる恐れがあります。 ●取り付け、取り外し、配線作業は必す電源停止を確認後、実施してください。 ●保守·点検、SPDブラグの交換およびSPD分離器（ヒューズ）の交換は、SPDおよびヒューズが無通電状態であることを確認後、実施してください。 ●落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
A 注意
●開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。 ●製品は、取扱説明書に従って取り付けてください。 ●製品は、適用回路・電圧を確認の上、ご使用ください。 ●SPDの前段には必ず指定するSPD分離器を接続してください。 ●取扱説明書に記載した環境で使用してください。 ●配線は取扱説明書に記載した線径及び締付トルクで配線してください。 ●設備や装置の耐電圧試験、艳線抵抗試験をする場合は、製品を取り外してから実施してください。尚、試験電圧がDC500V以下の場合は、製品を接続した状態で試験可能です. ●高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動·衝撃などの異常な環境に設道しないでください。 ●製品を落下、転倒などで衝撃を与えないでください。 ●ゴミ、鉄粉等の異物が製品内部に入らないように施工してください。また、端子部に異物が付着した場合は取り除いてください。 ●端子ネジは定期的に緩みの無いことを確認してください。 ●製品は改造、分解しないでください。 ●警報接点が動作した場合、速やかに製品の故障表示の確認を行ってください。 (警報捜点有のみ) ●故障表示が消灯した場合、停電、SPD分離器の溶断またはSPD故障です。電源が停電でない場合、SPDおよびSPD分離器（ヒューズ）の両方を交換してください。 ●製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
使用条件・取り付け・配線
■使用条件温度：－40℃～+70℃湿度：95%以下(結露不可) ■設置場所屋内または防水処理を施したBOX内■固定方法レール(35mm幅)取付金具によるネジ取付協約形分電盤プレーカ用連結取付板※SPDをレールから取り外す際は、マイナスドライバ一等でレールロックを手前にすらし、取り外してください。尚、警報接点有りの場合、最初に警報接点端子を取り外してください。 　将将起籍圧着端子の絶縁被覆と金属筐体闖およびGN-144(A)はSPD本体と金属筐体間は絶■電源線および撥地線の配線SPDおよびSPD分類器は配線方法（下図参照）のとおりに配線して下さい。IECの電源システムでご使用の場合はIECシステムの配線方法で配線してください。配線長は極力短くしてください。接地線は最短で保護対象機器のFGおよび緩地極（100Ω以下）に接続してください。SPDへの配線は、適用電線（推奨電線）径の電線を用いて、絶縁被覆付きのM5圧着端子で端末処理し、規定の締付トルク（下表参照）でSPDの端子に接続してください。配線はL1,L2,L3端子側の端子力バーとG/N,E端子側の端子カバーの両方を外して配線してください。端子カバーを外す際は、端子カバー中央の凹部にマイナスドライバー等を差し込み、外側（LOCKと逆側）にスライドさせます。この時端子カバーは中間の位置（仮固定位置）で一旦止まります。その後更に力を加え、外側（LOCKと逆側）にスライドさせて外してください。 G/N端子に配線する場合、端子力バーの突起部（縦溝部）を指で折って使用ください。配線後は感電防止のため、両方の端子カバーを仮固定位置に戻した後、LOCK方向にスライドさせ、奥まで差し込んでください。 ■適用電線（推奨電線）と締付トルク温用電線配将直所電源としし3.5mm²～1.4m張地略子（E）と接触關
■警報線の配線（警報捜点有りのみ）警報接点はc接点です。正常/通電時に接点OPEN（開）、SPD故障時/停電時に接点CLOSE（閉）とする場合は、警報接点端子のa端子とc端子に警報線を配線してください。正常/通電時に接点CLOSE（閉）、SPD故障時/停電時に接点OPEN（開）とする場合は、警報接点端子のb端子とc端子に警報線を配線してください。警報線は適用電線径の電線を用い、電線の被覆を10mm製いてください。警報接点端子のオレンジ色のボタンをマイナスドライバー等で押した状態で（①）、被覆を剥いた電線を穴の奥まで差し込み（②）、ポタンを元に戻すと電線は固定されます。電線を配線後、警報接点端子をベースのG/N端子と接地端子間に設けた警報接点端子差込部に差し込んでください（③）。その際、警報接点端子がケーブルの自重で抜けないよう、ケーブルを固定してください。製品の警報接点はSPD内部の分離器に印加される電圧を監視する電気式です。そのため、SPD分離器（ヒューズ）の溶断およびヒューズの未実装で警報出力を行うため、別途SPD分離器（ヒューズ）の点検は不要です。（警報接点有りのみ）ただし、電気的な警報接点はSPDに電圧が印加されない状態（停電時）でも警報接点出力を行うため、停電作業時に生じるSPDからの警報出力が不要な場合、停電時の警報出力を無効にする回路を付加するなどの処理をお願いします。 ·配線の緩みが無いことを定期的に確認してください。 ·警報接点が動作した場合、速やかにSPDの故障表示の確認を行ってください。（警報接点有りのみ) ・故障表示が消灯した場合、停電、SPD分離器の溶断またはSPD故障です。電源が停電でない場合、SPDおよびSPD分離器（ヒューズ）の両方を交換してください。 ·製品は定格内の蛋サージに対しては数十～数百回の保護能力がありますが、永久的では無いため、10年程度での交換を推奨します。 ■SPDおよびSPD分離器（ヒューズ）の交換方法·ヒューズホルダが485101の場合、電源通電状態でヒューズホルダを開き、ヒューズおよびSPDの交換が可能です。尚、栓形ヒューズ30Aについては富士電機機器制御株式会社殿の取扱説明書をご参照ください。指定のSPD分離器以外の分離器をお使いの場合は、使用される分離器の取扱説明書に従い、点検/交換/リセットをしてください。保証·製品のご使用にあたって、物損および機器に保存されたデータ等についての保証は負いかねますのであらかじめご了承ください。 ・SPDの定格以上の落雷があった場合、保護対象機器が保護できない場合もありまb本社　〒130-8543　東京都墨田区太平4丁目3番8号(代)TEL 03(5819)8811 ④ SHODEN GN-222A(-F) GN-222(-F) Thank you very much for purchasing SHODEN products. Please read this
Product Summary and Types
This product is a surge protective device (SPD) compliant with JIS C 5381-11:2014 (IEC 61643-11:2011),  to protect the equipment connected to low-voltage power systems. ■ Product types and rating
When the fuse holder 485101 is used as SPD disconnectors, it can be opened and closed while the AC power is energized, the fuse and the SPD can be replaced. After replacing, be sure to close the fuse holder. Wire in the recommended wire of the SPD. The wire coating should be stripping on 10mm ± 1mm. And tighten the clamping screw of the fuse holder in the tightening torque 2.5N·m Contact the Fuji Electric FA Components & Systems Co.,Ltd. for the handling of the D-type fuse 30A specified SPD disconnectors for the GN-144(A). SPD for AC power systems GN-223A(-F) GN-122A(-F) GN-123A(-F) GN-144A(-F) GN-223(-F) GN-122(-F) GN-123(-F) GN-144(-F)
Safety Precautions
Before installation, wiring, maintenance and inspection of the SPD, be sure to read the instruction manual and other appendices carefully to ensure proper operation. Care should be taken that the operating instructions will be furnished to the maintenance supervisors of final users. Safety precautions items are classified into "Warning" and "Caution" △ WARNING Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, could result in death or serious injury A CAUTION Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or damage to the equipment. Even some CAUTION items may also result in a serious accident. A WARNING ●Do not touch live parts such as a terminal while AC power is supplied to prevent electric shocks. ●Turn off the upstream circuit breaker prior to installation, removal, and wiring. ●Make sure that no voltage is applied to the SPD and fuse prior to maintenance, inspection, replacement of the SPD plug and replacement of the SPD disconnectors (fuses). ●Do not touch the product if there is a possibility of lightning.
A CAUTION
●Do not use one found damaged or deformed when unpacked, ●Installation is in accordance with instruction manual. ●Check the type of low-voltage power system and voltage before use. ●Be sure to connect specified SPD disconnectors in the upstream of the SPD. ●Use in an environment described in the instruction manual ●Make wiring with the wire diameter and tightening torque described in the instruction manual. ●Withstand voltage test and insulation resistance test of facilities and equipment, be performed after the removal of the product. If the test voltage is less than or equal to DC500V, can be tested to connect the product. ●Do not install the device in a place of environment with high temperature, humidity dust, corrosive gases, excessive vibration/shock, etc. ●Do not give a shock, such as a drop, impact etc. on the product. ●Care should be taken to prevent entry of foreign objects such as dust,iron powder etc. If the foreign matter adhering to the terminal, remove it from the terminal. ●Make sure that terminals are fully tightened periodically. ●Do not modify the product ●Check the status indicator quickly if the alarm contact is operating (only type of with alarm contact) ●If the status indicator is light off, it is power fail or operating SPD disconnector or SPD failure. In this case, if it is not power fail, replace the SPD and SPD disconnector (fuse). ●when the product is to be disposed of, it should be handled as an industrial waste.
Service condition, Installation, Wiring
■Service condition Temperature : - 40℃ to +70℃ (no condensation) Humidity : 95% or less ■ Installation location Indoor or inside of the waterproof enclosure Mounting method Rail (35mm width) mounting Screw mounting with mounting bracket (option) Standardized distribution board circuit breaker linkage mounting plate If the SPD is removed from the rail. remove shifting the rail lock to the front with a tlat-blade screwdriver. In the case of with alarm contact, remove the alarm terminal first. Rail mounting method Removing from rail ■ Insulation distance Between insulating coating of the the crimp-style terminals and the metal housing should ensure the insulation distance. In the case of GN-144(A), between SPD enclosure and the metal housing should also ensure the insulation distance. ■Wiring of the power line and the ground line Wire as shown in the wiring method (see figure below) to SPD and SPD disconnectors. If used in IEC power systems, wire as shown in the wiring method in IEC system. Wiring length should be as short as possible. Wire the ground line to the frame ground of the protected equipment and ground (100Ω or less) in the shortest. Tighten the wires of the applicable wire (recommended wire) with the insulating coating of the M5 crimp-style terminals to the specified tightening torque (see table below) to the SPD terminal. Wire to remove the terminal cover of the L1, L2, L3 side and the terminal cover of the G/N, E side. When removing the terminal cover, slide the terminal cover on the outside (opposite side of LOCK mark) inserting a flat-blade screwdriver in concave portion at the center of the terminal cover. At this time, the terminal cover will stop once in a position of the intermediate (temporarily fixed position).  Then further exerts a force, slide the terminal cover on the outside (opposite side of LOCK mark), remove the terminal cover. If wiring the G/N terminal, fold the convex portion (vertical groove) of the terminal cover with your finger. Return to the temporarily fixed position both of the terminal cover after wining, since then, be sure to slide the terminal cover inward (toward LOCK) to protect against electric shock. ■Applicable wire (recommended wire) and tightening torque
■ Wiring of the alarm line (only type of with alarm contact) Alarm contact is chage-over contact. When the alarm contact is open (break) at normal, and when the alarm contact is close (make) at SPD failure and SPD plug not installed, wire the alarm line to a - c terminals of the alarm contact terminal. When the alarm contact is close (make) at normal, and when the alarm contact is open (break) at SPD failure and SPD plug not installed, wire the alarm line to b - c terminals of the alarm contact terminal. Wire in the applicable wire of the alarm contact terminal (see table below). The wire coating should be stripping on 10mm. At the first, press the orange button on the alarm contact terminal with a flat-blade screwdriver. At the second, plug the alarm line stripping a coating to the back of the hole, and return the orange button to the original. At the end, plug the alarm contact terminal to the insertion portion which is between the G/N terminal and earth terminal after wiring the alarm line. Secure the cable so that the terminal can not be pulled out under the weight of the cable. Alarm contact of the product is electrical to monitor the voltage applied to the internal disconnector. Since alarm contact make the alarm at the SPD disconnector operating, inspection of the SPD disconnector (fuse) is not required (only type of with alarm contact). But alarm contact will make the alarm in the power fail. If making the alarm in the power fail is not required, refer to the additional circuit that does not make the alarm in the power fail. ■Specification of alarm contact terminal

Maintenance and inspection
• Make sure that terminals are fully tightened periodically. • Check the status indicator quickly if the alarm contact is operating (only type of with alarm contact). • If the status indicator is light off, it is power fail or operating SPD disconnector or SPD failure. In this case, if it is not power fail, replace the SPD and SPD disconnector (fuse) • Product is sufficient protection capacity against lightning surge in the ratings, but we recommend the replacement of about 10 years because there is no permanent. Replace of the SPD and SPD disconnector (fuse) • When the fuse holder 485101 is used, it can be opened and closed while the AC power is energized, the SPD and the fuse can be replaced. Refer to the Fuji Electric FA Components & Systems Co.,Ltd.'s instruction manual for the handling of the D-type fuse 30A. If not specified SPD disconnectors are used, check, replace and reset in accordance with the instruction manual of the disconnector to be used.
Warranty
• The product warranty does not extend to property damages, data storedd in the equipment and so on. Protected equipment may not be safeguarded against lightning beyond the rating of the SPD. 8Do not wire the G/N terminal in the case of TN-C instruction manual before use. ■Package Contents SPD, Alarm contact terminal (only type of with alarm contact), Instruction manual