電力検出ユニット品番SDU276このたびは、電力検出ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ）を必ずお読みください。 ●保証書（この取扱説明書裏表紙）は「使用開始日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。 ●この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 This equipment is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other countries. ●各値の表示、設定には太陽光モニタSCM276または、バソコンが必要です。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 /警告| 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 △注意「軽傷を負うことや、財産の損害が■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)してはいけない内容です。 l実行しなければならない内容です。 *お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。
※電力検出ユニット（SDU276）は、太陽光モニタ（SCM276）との接続に対応しています。以降、本説明書では太陽光モニタのことをモニターと記載しています。また、バワーコンディショナのことをパワコンと記載している箇所もあります。イラスト、モニター画面などは実物と異なりますが、ご了承ください。 ●電力データと時計データは電力検出ユニットで保存しており、電池で時計データをバックアップしています。電池の容量がなくなった状態で、停電やブレーカ切（OFF）など電源が入らない状態になると、一度設定した日付・時刻がリセットされることがあります。（画面右上の日付・時刻が横枠になります。)なお、電池の寿命は通常１０年です。日付・時刻未設定（日時不明）の状態で積算された電力デー夕は、設置からの総積算にのみ反映されます。そのため、年ごとの積算の合計と設置からの総積算が一致しないことがあります。 ●電力量などのデータは30分単位で個別に保存しています。画面に表示する数値は四捨五入して表示しています。そのため例えば１日から３１日までの値を足し合わせても月の表示された値と一致しない場合があります。 ●日付・時刻は2018年1月1日00 : 00 ～ 2049年1 2月3 1日23 : 59の範囲で設定する事ができます。それ以外の日時では、使用できません。日付・時刻の設定を変更すると、保存された電力データが正しく表示されなくなる場合がありますので、最初に電力検出ユニットを接続したときにモニター上部の日付・時刻を確認してください。 ●メイン画面の消費（売需、買電）の数値がふらつく場合があります。温水洗浄機能付きトイレ便座、電気ボット、冷蔵庫などの消費電力が大きく変動する製品をお使いの場合は画面に表示される数値がふらつきます。（余剰の場合のみ。） ●本機の表示値とパワーコンディショナ本体やリモコンの表示値は若干異なる場合があります。パワーコンディショナやリモコンの表示でご確認ください。 ●複数のモニターやパソコンから同時にアクセスしていると操作に対する応答や表示の切り換えが遅くなる場合があります。 ●余剰買取制度に対応した「余剰対応」と全量買取制度に対応した「全量対応」を設定で切り替え可能です。各モードで機能やモニターの画面表示が異なります。お客様の契約内容にあわせた施工・設定でご利用ください。 ●本説明書の画面表示は、操作説明のためのものであり、実際の画面表示とは異なります。 ●アクセスバスワードは他者に容易に設定変更などをされないように、初期バスワードから変更してください。 ●電波法に基づく認証について本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。 ・本機を分解／改造すること·本機に貼られている証明ラベルをはがすこと●その他ご不明な点がございましたら、本書63 ～ 68ページ「こんなときは」をご確認ください。
本製品の使用周波数帯は2.4 GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 ●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の通信方法を有線通信に切り替える、使用場所を変える、または運用を停止（電波の発射を停止）してください。 ●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本取扱説明書に記載の弊社窓口までお問い合わせください。

■無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。 ●通信内容を盗み見られる悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID、バスワード、通信画像やＥメールなどの通信内容を盗み見られる可能性があります。 ●不正に侵入される悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークヘアクセスし、 ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） ・傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん） ・コンビューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。上記セキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、お客様が無線LAN製品をご使用になる前に、必ず無線LAN製品のセキュリティに関する設定を無線LAN製品の取扱説明書に従って行ってください。本件のために生じた損害について当社の瑕疵である場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
無線LAN接続時のご注意
無線LANは、全てのご利用環境での動作を保証するものではありません。距離や障害により通信速度が低下したり、接続できない場合があります。特に、下記の環境下は電波が届かない・届きにくい環境ですので、設置はお控えください。設置環境により無線通信が利用できない場合、有線通信でご利用ください。 ＜電波が届かない・届きにくい環境の具体例＞ ・金属を含む構造の建物（RC、鉄骨、断熱材のアルミシート） •強い磁界、静電気、電波障害が発生する場所（電子レンジ付近） •異なる階の部屋間・電力検出ユニットを隠ぺい（屋根裏など）設置画面左上の無線(有線)通信マークは無線LAN接続時の電波の強さ(RSSI)または有線LANケーブルの接続状態を表示しています。バソコン等の画面ではモニターの接続状態は確認できません。モニターを使用して無線LAN接続の場合、「零（強い）」となる環境で使用してください。モニターは電力検出ユニットからのデータをもとに数値やグラフ表示、時計表示を行います。受信状態が悪い場所では、表示の切り替えが遅くなったり表示できないことがありますが、電力検出ユニットで電力量などを保存しているため、受信状態が悪い期間があっても電力量などに問題はありません。電波状況が良くなると表示は正常に戻りますので、モニターを電波状況の良い場所へ移動してください。
•本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。 •モニターおよび電力検出ユニットには、NTP（自動時刻補正）およびファームウェアの更新機能があり、機器がインターネット回線に接続している場合は自動的に有効となります。なお、ファームウェアの自動更新は設定で無効にできます。 •ルーターなしでモニターと電力検出ユニットを接続している場合は、これらの機能は動作しません。 •通信量は主にファームウェアのダウンロードによります。モニターおよび電力検出ユニットは、必要な場合のみ100 MB以下のダウンロードを行います。 •バケット通信料金を含むインターネット回線との接続にかかる費用は、お客様のご負担となります。
ファームウェアの理新ビンuc
遠隔出力制御の機能は今後のファームウェアの更新で電力会社ごとに対応する予定です。更新方法(自動または手動での更新）は下記をご確認ください。 ●自動更新（初期状態）インターネット回線に接続している場合は、最新のファームウェアに自動で更新されます。通常（特に出力制御対象の場合）は、必ず自動更新を有効にしてください。 ●手動での更新バソコンを使用してファームウェアの更新を行います。入手した最新のファームウェア更新データをパソコン本体に保存後、設定の［ファームウェア］画面を開き、入手した更新データを選択して更新を行ってください。
とも強
● [ファームウェアを更新中」と表示されている場合、モニターおよび電力検出ユニットの電源をOFF（切）にしないでください。 OFF（切）にした場合、機器が正常に動作しなくなる可能性があります。 ●自動更新を無効にした状態でインターネットに接続すると、脆弱性の影響を受けて機器が動作しなくなる場合があります。 ●データを破損するおそれがありますので、ファームウェア更新中は電源を切らないでください。
長官万部領長ついて
本製品は、2015年1月22日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。 ・バワーコンディショナ(制御対応) ・出力制御ユニット(電力検出ユニット、モニター、バソコンなど)また、電力会社によっては、原則インターネット接続が必要です。なお、下記の費用はお客様のご負担となります。 ・インターネット回線契約•利用に伴う費用など遠隔出力制御の対応のため、本製品のファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。 6
|概要
本説明書および画面では、遠隔出力制御を出力制御と記載・表示しています。遠隔出力制御とは、電力会社からの出力制御指示に従って太陽光の発電出力を制御するものです。インターネットを利用して、電力会社からの出力制御指示を電力検出ユニットが受信し、パワーコンディショナに伝えることで制御を行います。利用には、サービスマンによる初期設定が必要です。設定後は、定期的に発電状況をご確認ください。
■画面操作上の制限について
電気の安定供給の観点から、出力制御に関してはいくつかの制限が取り決められています。 •出力制御の設定にサービスマンコードが必要•時計設定は一日± １０分以内にすること本機では、出力制御を有効にした後に時計設定の制限を適用
■サイバーセキュリティ対策について
•インターネットに接続する場合はルーターを利用してください。その際、不正な外部からの指示や、機器を不正に操作されないように、ルーターのセキュリティやバスワードを適切に設定してください。詳しくはルーターの取扱説明書を参照してください。 •ルーターなどのネットワークセキュリティに関する技術情報については、各機器メーカーへお問い合わせください。
■機器構成
設定完了後はモニター(バソコン)の電源はOFF(切)でも問題ありません。モニター (バソコン)
2019
●インターネットを利用した出力制御機能が有効になると、電力検出ユニットは定期的に出力制御に関するスケジュールを受信します。ルーターや電力検出ユニットの通信が途絶するとバワーコンディショナが停止します。安定した通信を維持するため、ルーターと電力検出ユニット間は有線接続することを推奨します。無線接続を選択した場合、遠隔出力制御設定後に通信状況が悪い、もしくは通信接続されていない状況が続くと、同様にバワーコンディショナは停止し、発電を停止します。また、バワーコンディショナからエラー音が発生することがあります。 ●お引越しをされる場合など、電力会社との契約が変更になる場合は、出力制御の再設定が必要になることがあります。特長
].自由な場所で発電状況を確認
パソコンやスマートフォン( ※ 1 )での表示に対応し、無線LANにて宅内の自由な場所で発電電力状況を確認できます。無線LANでモニターとの接続にも対応しています。 (良好な通信状態が得られない場合は、有線LANとすることで、より確実にデータ通信を行うことができます。）
2.通信状態によらず正しく電力データを保存
電力データは電力検出ユニットに保存されますので、モニターやパソコンと良好な通信状態が得られない場合があっても、電力データは正しく保存されます。
3.個別の分岐ブレーカの消費電力を確認(余剰のみ)
個別の分岐ブレーカの消費電力を追加で測定し、データ、グラフ、カレンダーなどの表示方法でご確認いただけます。 (別売部品が必要) ※ 1各種の設定にはモニターまたはパソコンが必要です。
システムの基本構成
上図は余剰買取時のイメージであり、実際の太陽光発電システムの設置状況とは異なります。全量買取時は、太陽光の発電電力を宅内で消費しない構成となります。

■状態表示用LED（状態LED）
点灯状態により、電力検出ユニットの動作状態を表します。
※ 1日射が十分でない場合など、出力制御が不要な場合には点滅しません。 ※ ２電力検出ユニットに電源を入れてから数秒間は消灯しています。
■点検表示用LED（状態LED）
点検表示用LED 1 ～ 4は施工時に使用します。
■パワコン通信確認用LED
パワーコンディショナと通信している場合、 LEDが点滅します。（点滅は不定期です。）
■有線LAN通信確認用LED
通信機器(モニター、パソコン、ルーターなど）とLANケーブルを接続している場合、点灯または点滅します。(点滅は不定期です。)
DIP-1と、DIP-2の4番の切り替えは、電力検出ユニットの電源を切った状態で行ってください。電力検出ユニットの電源を入れた状態でスイッチを切り替えた場合は再起動操作(12ページ参照)を行ってください。スイッチの切り替えだけでは設定は変更できません。DIP-2の1 ～ 3番は切り換え後、再起動は不要です。
※ 1   Modbus通信を行うときはOFFにしてください。
※ 2 ネットワーク上の名称は、OFFの場合、[solar-monitor]、ONの場合[solar-monitor2]となります。本機以外でも同じ名称となる機器（従来機種等）がある場合、ユニット番号をそれらの機器とは異なる番号にしてください。または別のルーターに接続するなどしてお互いが通信接続しないように設置してください。
■電源端子や他の配線にふれない電源を入れた状態で行うため、感電のおそれがあります。
■ SW 1 :無線設定スイッチ
電力検出ユニットの無線LAN設定をボタン操作で行います。無線設定状態に応じて、状態表示用LEDの表示が変わります。無線設定は状態表示用LEDが緑点灯している状態で開始してください。
•いすれの場合でも、状態表示用LEDは一定時間経過後に緑点灯に戻ります。電力検出ユニットに電源を入れてから約２分間は設定できません。緑点灯になってから設定してください。
■ SW2:再起動スイッチ
DIP-2の1番「SW2再起動設定」で、ON（再起動）にすることで、再起動スイッチとして使用できます。スイッチを押すとマイコンをリセットして再起動します。再起動を開始すると状態LEDが緑色点滅をはじめます。再起動を開始したら、誤操作防止のため、DIP-2の1番をOFFに戻してください。
■ SW3:LAN設定初期化スイッチ
スイッチを押すと、LAN設定の初期化を行います。DIP-2の2番、3番の状態により、下記動作となります。
電力検出ユニットの内部を操作する場合、感電の危険がないように以下に従って、電力検出ユニットの電源を切った状態でフタの開け閉めを行ってください。
ご注意
●電力検出ユニットには高電圧部があり、感電のおそれがあるため電源が切れたことを確認してからフタを外してください。（接続されているブレーカを切ってください。）また、内部のカバーは開けないでください。 ●配線の施工や設置はお買い求めの販売店にお問い合わせください。 ●下図にある電力検出ユニットのフタのネジ以外のネジは外さないでください。
1 |電源を切ってフタを外す
①電力検出ユニットが接続されているブレー力を確認してください。 ②確認したブレーカが太陽光発電システム専用ブレーカの場合は、パワーコンディショナの取扱説明書に従い、パワーコンディショナの運転を停止してください。 ③ ①で確認したブレー力をOFF（切）にしてください。 ④電力検出ユニットのネジを外してください。 ⑤フタを上げるとツメ２か所が外れ、フタを外せます。
2 |ネットワーク設定を行うために電源を入れる
① 11ベージの説明にあるDIP-1の切り替えを行う場合は、電源を切った状態で設定してください。 ② | 1 |の①で確認したブレーカをON（入）にしてください。 ③本書の説明に従い、必要なネットワーク設定・操作を行ってください。
3｜フタを取り付けて電源を入れる
① | 1 |の①で確認したブレー力を再度OFF（切）にしてください。 ②ツメにかけるようにフタをはめて、外したネジを取り付けてください。 ③フタがきちんと取り付けられていることを確認してください。 ④ | 1 |の①で確認したブレーカをON（入）にしてください。その際、パワーコンディショナの運転を停止した場合は、運転を再開してください。
モニターやパソコンにより、電力検出ユニットで計測、蓄積した発電状況や電気の使用状況をいろいろな形式でわかりやすく表示します。パソコンで表示する場合は下記のアドレスを入力するか、本機に付属の「パソコン接続ガイド」の「パソコンでの表示」を参照ください。 http://solar-monitor/またはhttp://solar-monitor.local/ ※ブラウザによっては、上記アドレスの最後にindex.htmlの入力が必要な場合があります。
メイスロロ
最初に起動するメイン画面では、現在の発電状況（余剰対応では売電、買電、消費電力も含む）の他、画面遷移するボタンを表示します。 ＜余剰対応の場合＞お知らせLED無線（有線）通信マークネットワークの接続条件により表示しない場合があります。

時間帯バー
Oから24時までの時間を表示します。現在の時間を針で表示します。時間帯別料金設定の場合、料率によって色が変わります。（余剰）日付・時刻日付と時刻を表示します。発電発電電力と本日の発電量を表示します。
売電／買電（余剰）
発電電力が消費電力より大きい場合、売電電力を、消費電力が発電電力より大きい場合、買電電力を表示します。消費（余剰）消費電力を表示します。
■操作ボタン
メニューボタンメニューボタンを選ぶと、メニュー画面を表示します。 ( 1 9ページ参照)
出力制御ボタン
出力制御機能が有効になると、このボタンが表示されます。選ぶと出力制御に関する情報を表示します。 (１６ページ参照)
お知らせボタン
当日１０分以上の電圧上昇抑制があった場合、およびファームウェアのアップデートなどがあった場合に、お知らせボタンを表示します。 ( 1 7ページ参照)
詳細表示ボタン
パワーコンディショナ個別の発電電力などを表示します。 ( 1 8ベージ参照)
■お知らせLED（モニターのみ）
・青色点灯* '  …売電中•橙色点灯* ' …買電中または発電中だが、売電・買電なし•緑色点滅  ……起動中

アクセスパスワードの人力
名詞文[MOE]
本画面のID、パスワードは、電力検出ユニットと接続するための認証情報です。全量対応では、パスワード入力はありません。電力検出ユニット（余剰対応）に接続した場合、お客様の消費電力履歴データなどの表示保護のため、認証が必要になります。認証画面が表示されましたら、ID（user）・パスワード(初期値：12345678)を入力してください。
出力制御機能が有効になると、メイン画面に出力制御ボタンが表示されます。歌詞】を選ぶと、出力制御に関する状態を表示します。選ぶと下図を表示します。 (例：時計が設定されていません、スケジュール情報がありませんなど）電力検出ユニットの持つ更新スケジュールの最新の取得日。更新スケジュールがなくなると赤字で（リトライ中）と表示されます。一度も取得していない場合は、未使用と表示されます。電力検出ユニットの持つ固定スケジュールの期限スケジュール指示された上限率また、使用中のスケジュールの種類
以下の場合に、メイン画面にお知らせボタンが表示されます。 ・当日に１０分以上の電圧上昇抑制があった場の・ファームウェアの更新が行われた場合・現在、ファームウェアの更新を行っている場合・出力制御に関するお知らせ事項がある場合•自動更新設定が未設定の場合seenを選ぶと、各種情報を表示します。
歴史論
●「ファームウェアの更新中」と表示されている場合、モニターおよび電力検出ユニットの電源をOFF（切）にしないでください。 OFF（切）した場合、正常に機器が動作しなくなる可能性があります。
メイン画面またはデータ画面に表示される離縁を選ぶと、個別の発電（量）と個別の消費（量）を表示できます。 ●分岐ブレー力の消費電力を測定している場合（オプション） ●パワーコンディショナが複数台あるか、外部発電を測定している場合■メイン画面、データ画面での表示詳細表示ボタンを選ぶと、パワーコンディショナごとの発電（量）、分岐ブレーカごとの消費電力（量）を表示できます。機器が無い場合は電力（量）は表示されません。 <【全量】メイン画面より感想局を選択＞
＜【余剰】データ画面より感謝局を選択＞ ＜【全量】データ画面より既眠気を選択＞
各画面に遷移するメニューを表示します。 ＜余剰対応＞ -環境貢献度画面に切り替え（23ページ参照）設定画面に切り替え（24ページ参照）メイン画面に切り替え＜データ画面日ごと＞
< -夕画面月ごと>
lh -タ画面年ごと>
＜データ画面日ごと＞表示している月のグラフを表示します。日こと
日、月、年ごと、および今までの発電量（余剰対応では売電量、買電量、消費量）の数値データを表示します。発電量・消費量・自給率・自家消費率・売電量・売電額・買電量・買電額現在選択されている年月日の数値データを表示します。 ・自給率：発電量÷消費量× 100 [%] (上限999 [%]) ・自家消費率： (消費量－買電量) ÷消費量× 100 [%] (上限100 [%]) ・売電額：売電料金単価を元に換算します。換算金額は目安です。年ごと、今までの画面では表示されません。 ・買電額：買電プランを元に換算します。換算金額は目安です。年ごと、今までの画面では表示されません。売電料金単価、買電プランの設定は「電気料金」で行います。 (31ページ参照) 【全量】発電量、売電額以外は表示されません。 ＜全量対応＞
日、月、年ごとの発電量（余剰対応では売電量（額）、買電量（額）、消費量）のグラフデータを表示します。 –年月日の選択（20ページ参照）表示期間の切り替え日ごと 24時間分(当日の0時～ 23時59分)月ごと 1か月分（当月の1日～ 3 1日分）年ごと 12か月分（当年の1月～ 12月分）表示項目の切り替え-表示形式の切り替え現在選択されている年月日のデータ画面、カレンダー画面に切り替えます。 【全量】「カレンダー」は表示されません–メニュー画面に切り替えグラフ内容発電量総量のデータを、選択した年・月・日の棒グラフと前年・前月・前日の折れ線グラフを比較して表示します。表示項目を切り替えると、その項目のグラフを表示します。
日、月ごとの発電量（売電量（額）、買電量（額）、消費量、個別消費量、自給率、自家消費率）のデータを表示します。余剰対応のみの画面です。表示内容選択した表示項目のデータを、選択した年月のカレンダー形式で表示します。各日付を選択すると、選択した日のデータ画面に切り替えます。
1年間の発電量をもとにして、CO 2削減量、石油換算値、樹木換算値を表示します。 -年の選択(20ページ参照)現在選択されている年間の発電量を表示します。メニュー画面に切り替えCO2削減量一般的な電力のCO₂排出係数と太陽光発電システムで発電した電力のCO₂排出係数から算出しています。(※１)国内電力会社の平均電源CO。排出量0.445 kg − CO 2 /kWh祐晶系太陽光発電システムの単位発電電力あたりのCO₂排出量0.0455 kg – CO 2 /kWh画面例：10,246 ×  (0,445 - 0,0455)  =4,093 kg - CO 2樹木換算杉（成木）の1年間のCO₂吸収量（※ 2）と上記で算出したCO₂削減量を比較して表示しています。画面例では、CO₂削減量4,093 kg － CO₂という値が、杉292 本分の1年間のCO₂吸収量に相当することを意味します。石油換算1 kWhの発電に必要な石油の量を0.227 Lとして算出しています。(※ 1 )画面例：10.246 × 0.227=2.326 L ※ 1 太陽光発電協会表示ガイドライン（2021年度）による※ 2 林野庁のホームページ掲載内容による環境貢献度画面の各値は、2021年５月現在公表されている数値をもとに計算した目安です。下線部の係数の設定は、「環境貢献度設定」で行います。 (36ページ参照)
表示、運用に必要な設定や、データの確認を行います。長田山設定画面から各種設定を行うことが可能です。モニターの設定に関する項目はパソコン等の表示画面では選択できません。また、一部画面はモニターとパソコン等で異なります。 ①メイン画面で本日一を選ぶ②メニュー画面でダ¤¤　を選ぶ◎【●】または【▸】で切り替える●パソコンでは、、、、は選択できません。 ●【全量対応】 [……]は表示されません●設定画面との行き来などを行う場合、数秒間の読み込み時間が発生します。
※ 2書き出したデータはCSV形式になります。バソコンの一般的な表計算ソフトで確認可能です。ファイルはZIP形式で圧縮されています。
|1|メイン画面設定画面で〇ﾌｫﾄを選ולו２　写真設定が選択できるようになるので選ぶ写真の設定画面に切り替わりますmicroSDカードの写真を使用する場合は、microSDカードをmicroSDスロットに挿入してください。 3|写真の選択および写真の切替方法を選ぶ選び終えましたら　決定　 、キャンセルする場合はキャンセル【を選んでください。写真の切替方法を選択「しない」 ：選択した写真から変更しない[1日ごと]：写真を1日ごと(午前０時)に自動的に切り替え現在選択している写真を表示時計、各電力を重ねて表示します。 microSDカード内の表示可能な写真の枚数を表示画面の例では、24枚の写真が表示可能で、その１枚目を選択している状態です。 =左右送りポタン・この画面では、写真データに含まれているサムネイルを表示しています。写真データによっては、メイン画面での表示と異なることがあります。 ・黒い（暗い）写真の場合、メイン画面の表示が見えにくくなります。表示した。
お菓についてを選ぶと、表示可能な写真についての説明を表示します。ファイル形式: JPG、PNGファイルサイズ: 2 MB (2048KB)以下写真（画像）サイズ：最大2000 × 2000ピクセルファイルの保存場所：microSDカード内のems以外のフォルダ表示可能な写真（画像）のサイズは、最大2000 × 2000ピクセル、推奨1024 × 600ピクセルです。 「 1日ごと」選択時、表示できない画像ファイルがある場合には、リストの先頭の写真に戻ります。

点灯条件の設定
・「操作中のみ」に設定すると、タッチパネル操作後に自動的に消灯します。 ・「発電中と操作中」に設定すると日中は消灯しません。
操作後の消灯時間の設定
・１５秒、３０秒、１分、３分のいずれかに設定できます。
明るさの設定
・液晶の明るさを1（暗）～ 3（初期設定）～ 5（明）の5段階に設定できます。 •明るさは設定により以下のように切り替わります。 ● [発電中と操作中」の設定で夜間モード中でないとき操作中：設定した明るさで点灯操作なし～ 120秒:設定した明るさで点灯120秒～ 150秒：設定した明るさの約50%の明るさで点灯150秒～ ：設定した明るさの約25%の明るさで点灯●「操作中のみ」の設定、もしくは夜間モード中のとき操作中：設定した明るさで点灯操作なし～「操作後の消灯時間」で設定した値：設定した明るさで点灯「操作後の消灯時間」で設定した値～消灯
ビッグ
●各設定画面のときは、設定した明るさで点灯を続けます。 ● 20時以降は、「操作中のみ」の設定で動作します。
サウントな影売する
モニターのみ操作音の音量・タッチ時の音量を設定します。

太陽光発電システム容量の設定
•太陽光発電システムの定格容量を設定します。 • 1日の発電量が設定した太陽光発電システム容量の2倍以上になるとカレンダーに意(太陽マーク)が表示されます。例：5 kW設定の場合、10 kWh以上で意が表示されます。
節電目標の設定
・ 1日の節電目標の数値を設定します。 ・1日の消費量が設定した節電目標以下のときカレンダーに節電達成の(@) （花マーク）が表示されます。
ネットワーク感走について
モニターに付属の「ネットワーク設定ガイド」、本機に付属の「パソコン接続ガイド」、本説明書「ネットワーク設定」（43ページ）を参照してください。
モニター、パソコンなどで電力検出ユニット(余剰対応)に接続した場合、認証が必要になります。その認証を行うためのアクセスパス入力入力ワードおよび認証の保持状態を設定します。入力アクセスパスワードの工場出荷時および初期化時は「12345678」です。アクセスパスワードは他者に容易に設定変更などをされないように、初期パスワードから変更してください。パスワードは４～８文字で、使用できる文字はアルファベット大文字、小文字、数字です。電力検出ユニットと通信ができている状態で設定してください。 ・パスワードは、モニター表示、パソコン表示で共通です。 「認証状態の保持」については、モニターまたはパソコンでとに設定する必要があります。 • 「保持する」に設定した場合、モニターまたはパソコンを操作できる方は誰でも表示可能になりますので、ご注意ください。 • IDは「user」で固定です。変更できません。
ひたえ
●パスワードを忘れてアクセスができなくなったときは、本機に付属の「施工説明書」の「アクセスパスワードの初期化」（１３ページ）を行ってください。パスワードは初期値「12345678」に戻ります。
日付・時刻を教宗する
電力検出ユニットの日付・時刻を設定します。 ・「手動」にて変更を行っても、電力検出ユニットがインターネットに接続している場合は、自動的に変更を行います。 ・日付・時刻は2018年１月１日00：00 ～ 2049年12月３1日23：59の範囲で設定する事ができます。それ以外の日時では、電力検出ユニットは使用できません。 ・日付・時刻を手動で設定すると、発電量などの電力データが正しく表示されなくなることがあります。
ご契約されている電気料金プランおよび単価( 1 kWhの値段)を設定すると、データ画面、グラフ画面、カレンダー画面などで設定に基づいた料金を表示することができます。電力検出ユニットと通信ができている状態で設定してください。 •時刻範囲：0 ～ 23時•料金単価範囲：0.00 ～ 99.99円・同時刻の設定があった場合、番号の小さい方の設定が有効となり番号の大きい方の設定は時間帯表示バーには表示されません。 ・実際の金額との差異を少なくするために、ご契約の電力会社の料金プランにできるだけ近い設定を行ってください。
ご注意
●設定を変更すると、変更した時間を含む、それ以降の金額計算方法が変わります。 (例：2時50分に変更すると、2時台の分から金額計算方法が変わります。)換算金額は目安です。正確な金額は電力会社の領収書などでご確認ください。 <全量対応>
タッチパネルは長年使用するとタッチ位置がすれることがあります。キャリブレーションとは、そのすれを修正するための機能です。
[1] +マークの中央を長押しする
・やわらかい棒状のものでタッチすると、正確にキャリブレーションができます。 ・硬いものや、先端のとがったものを使用したり、両面を強く押したりしないでください。
2別の場所に移動した→マークをタッチする（5か所）
•左上、右上、右下、左下、中央の順に５か所→マークが表示されます。 ・完了画面が表示され、自動で再起動します。 •失敗が5回続くと、モニターは再起動します。 +
分岐（個別）ブレーカーごとの個別消費電力を測定している場合（オプション）に設定を行ってください。電力検出ユニットと通信ができている状態で設定してください。電力検出ユニットのDIP-1スイッチ操作(11ページ参照)で個別消費が「不使用」の場合、設定できません。 ■機器名で選択•空頭機器•関房機器•冷房機器
＜個別消費が［不使用］の場合＞
電力データおよび出力制御率をCSV形式のデータとして取り出すことができます。モニターの場合はmicroSDカードに書き出します。パソコンの場合は、ハードディスクに保存ができます。書き出されたファイルは、パソコンの表計算ソフトで開いてください。
■モニターの場合
1 |モニターにmicroSDカードが挿入されている事を確認する2 SDカード確認｜を選ぶ３｜ノ書き出し実行が表示されるので選ぶ• microSDカードにファイルができます。 ・同名のファイルがある場合、上書きされます。 ・直近の最大60分のデータは出力されません。 4 |書き出しが終わると完了画面が表示される5閉じるを選び
■パソコンの場合
1｜ノ書き出し実行が表示されるので選ぶ・保存確認のダイアログが表示されますので、保存先を指定して保存してください。お使いのブラウザによっては、ブラウザ既定のフォルダに自動で書き出されます。 ・直近の最大60分のデータは出力されません。 •次ページの（ご注意）参照。 2 |書き出しが終わると完了画面が表示されるを閉じる を選ぶ●パソコンで保存操作をするときに、機種、OS、ブラウザによっては以下のような動作にご注意ください。 •  •保存実行前に書き出し完了画面を表示することがあります。 •完了画面が表示されないことがあります。完了画面が表示されなくても書き出しに成功すればファイルはフォルダに出力されますのでご確認ください。 • 1時間ごとの電力データの書き出しができない場合があります。 •パソコン内部の保存先を指定しても書き出し出来ない場合、クラウドストレージなど本体外の保存場所を指定することで書き出しできることがあります。 •保存先に同名のファイルがある場合、書き出しできないことがあります。その場合、既存のファイルを削除するか名称変更してください。
書き出されるファイルについて
ファイルはZIP形式で圧縮されています。ファイルを展開するとデータはCSV形式で保存されており、1時間または30分(ファイルによる）で１行の電力データ（積算値）が記載されています。各列のデータの意味については、書き出されたファイルの内容をご確認ください。電力データは、1時間または30分（ファイルによる）ごとの値を四捨五入して書き出しています。そのため、表計算ソフト上で足し合わせた値と、モニターの表示値は一致しないことがあります。正確な日ごと、月ごと、年ごと、今までの値は、モニターの表示値でご確認ください。 sekisan_30.csv (z_sekisan_30.csv)では、遠隔出力制御における電力会社のサーバから受信した出力制御の指示値（パーセント）が記載されます。遠隔出力制御を有効にしていない場合など対象の値が無い場合は、－（バー）表示になります。ファイルは電力検出ユニットの設定によって保存される場所が変わり、下記のいすれかになります。 (txunitフォルダの数字は電力検出ユニットの設定により１か２になります。) 〔余剰対応〕 −/ems/txunit1/user/sekisan.zip(sekisan 30.zip) microSDカード-/ems/txunit2/user/sekisan.zip(sekisan 30.zip)ご使用のバソコンにより、/が¥で表示されます。 ¥ems¥txunit1¥user¥sekisan.zip(sekisan_30.zip) 〔全量対応〕 -/ems/txunit1/user/z sekisan.zip(z sekisan 30.zip) microSDカード-/ems/txunit2/user/z_sekisan.zip(z_sekisan_30.zip)ご使用のバソコンにより、/が¥で表示されます。 ¥ems¥txunit1¥user¥z sekisan.zip(z sekisan 30.zip)
「自動更新設定のお願い」「ファーム更新履歴」などを表示します。（）または（▶）を選ぶと最新１０件分のお知らせの表示を切り替えます。ん自動更新設定を選ぶと自動更新設定画面を表示します。
には「武兵を救走する
環境貢献度画面で表示する発電電力量の換算係数を設定することができます。電力検出ユニットと通信ができている状態で設定してください。 1変更したい係数のｽｶを選ぶ2数値ボタンや消去ボタンを選んで係数を入力する
■ FIT契約タイプと自家消費タイプECHONET Lite機器を接続し、出力制御を有効にする場合に設定します。 ＜余剰対応＞
通信業務務の政定施設
通信接続している機器の一覧を表示します。情報取得を選ぶと、最新の情報に画面を更新します。初期化を選ぶと、接続情報を初期化します。初期化を行っても、接続機器を自動で検出しますので、情報取得を選ぶことで最新の接続機器を確認できます。 (１台接続した場合の例です)通信状態には、以下の３種類が表示されます。通信中：正常に通信が行われている場合通信途絶：60秒間連続で通信が途絶えた場合(太陽光パワコンの場合、夜間に通信途絶と表示されます。)通信異常：24時間連続で通信が途絶えた場合
モニターおよび電力検出ユニットのファームウェアのバージョンを表示します。電力検出ユニットと通信ができていない場合は、電力検出ユニットの現在のバージョンは表示されません。 ・ファームウェアが遠隔出力制御対応の場合、電力検出ユニットのバージョンの下に出力制御機能部のバージョンが併記されます。モニターには出力制御機能部のバージョン表示はありません。表示例：「出力制御:O 1 .OO」オフラインを選んだときは、microSDカードを用いたアップデートを行います。 • microSDカードを用いたアップデートを行うときにアップデートを選びます。モニターで表示しているときのみオンラインを選んだときは、インターネット経由でアップデートを行います。 ・サーバーに更新可能なファームウェアがあると[WEB]にバージョンが表示されます。 •アップデートを選ぶとファームウェアをダウンロードします。 ■ microSDカードを利用したファームウェア更新を行う場合は、下記の手順に従ってください。 ①ファームウェアを入れたmicroSDカードをモニターのmicroSDスロットに入れてください。「有効データなし」の表示がmicroSDカード内のバージョン表示に変わりますので、最新のバージョンであることを確認してください。 microSDカードでファームウェアを更新する場合の注意● microSDカードによるファームウェア更新ができるのは、ファームウェア更新データが保存されているmicroSDカードが挿入されている場合のみです。 ●インターネット回線に接続している場合は、最新のファームウェアに自動で更新されます。 ●ダウンロードしたファームウェア更新データは、microSDカードの一番上の階層に保存してください。フォルダを作って保存したり、ファイル名称や属性の変更などは行わないでください。 ●データを破損するおそれがありますので、ファームウェア更新操作中は電源を切ったりmicroSDカードを抜いたりしないでください。 ●ファームウェア更新完了後は、必ずmicroSDカードに保存したファームウェア更新データを削除してください。 38
モニターおよび電力検出ユニットのファームウェアをインターネット経由で自動更新するか否かを設定します。 ・一度も設定をしていない場合、右上に赤字で「未選択」と文章が表示されます。一度設定を行うと、文章は消えます。 ・自動更新設定を「有効」にしてインターネット回線に接続している場合、ファームウェアの自動更新を夜間、不定期に実施します。ファームウェアの更新が必要かどうかを確認したあと、必要な場合のみ100 MB以下のダウンロードを行います。パケット通信料金を含むインターネット回線との接続にかかる費用は、お客様のご負担となります。 ・自動更新を無効にした状態でインターネットに接続すると、脆弱性の影響を受けて機器が動作しなくなる場合があります。
出力制御設定画面の各ボタンの説明です。
■現在の運転状況
現在の運転状況を表示します。 (下の画面は全量対応の場合の表示例で、余剰対応時はパワコンは５台までとなります。）対象合計：出力制御対象の合計値発電合計：発電電力の合計値：スケジュール指示された上限率。また、使用中のスケジュールの種類。上波余剰時消費連動制御：自家消費分の出力制御回避制御が有効か無効かを表示パワーコンディショナごとの定格値などを表示。通信アドレスごとのパワーコンディショナの状態を表示します。対象：出力制御対象として設定された値(太陽光バネルまたはパワーコンディショナの定格値の小さい方）上限：パワーコンディショナに対する上限値発電：現在の発電電力状況：警報あり、通信なし、出力制御中、通信中、接続なし（－）のいずれかを表示。画面を更新します。(約1分ごとに値を取得しています。)
■スケジュール確認
出力制御の予定（経過分含む）を表示します。予定時間：当月の出力制御予定時間です。 (100%の期間を除く)経過時間：予定時間の内、経過した時間です。出力制御で100%以外の値を含む場合に表示されます。タッチすると、その日の30分刻みの上限（率）を表示します。
1時刻開発
時刻の調整を行います。 1日に±  1 0分以内のみ設定可能です。出力制御が有効になった場合、設定2/4画面の「日付・時刻」は使用できません。設定3/4画面よりへ、出力制御時刻を調整してください。 ( )時刻調整と選び、この画面からインターネットに接続している場合、この機能は使用しません。モニター（microSDカード）からスケジュールを読み込んで設定します。読み込み可能なスケジュールは固定スケジュールのみで、販売店は電力会社のホームページから入手可能です。
ご注意
●スケジュール設定を行う場合、事前にモニターに表示される年月日時分が正しいことを必す確認してください。 ± １０分を超えるずれがある場合や、スケジュールが公開されない場合は設定できませんので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
河町にする
モニターの液晶バックライト設定、サウンド設定、ネットワーク設定を初期値に戻します。電力検出ユニットのネットワーク設定は初期化されません。
で活動
●ネットワーク設定が初期化されると、通信ができなくなり、再設定が必要となります。お買い上げの販売店にご相談の上、実施してください。
ライセンス情報を情報する
オープンソースソフトウェアプログラムのライセンス文はライセンス画面にて確認可能です。詳細は「ソフトウェアライセンス」（６１ページ）を参照してください。
デモモードを表示する
モニターのデモ表示を行います。モニターのみ
施工時にネットワークの設定は完了しています。お客様にて設定を変更すると通信ができなくなり、再設定が必要となる場合があります。ネットワーク設定を変更（例：有線LANから無線LANに変更）したい場合、お買い上げの販売店にご相談の上、電力検出ユニットの内部操作時は操作手順に必要なスイッチ以外は手を触れないよう、ご注意ください。
次男女性能の連絡
●下表よりネットワークの接続方法を選択して、必要な機器を確認してください。 (左図のルーターなしの場合、インターネット
•出力制御対応には、原則、ルーターを使用したインターネット接続が必要となります。 • AP機能有効の場合、ECHONETの機器を接続しないでください。 (マルチキャストのパケットは転送されません。） ※ 1  電力検出ユニットのLANコネクタは1 つです。複数の機器を有線LAN接続する場合、ハブ（市販品）をご利用ください。 ※ 2  電力検出ユニットによるIPアドレスの割当は、モニターとパソコンを累計20台分まで可能です。接続する機器は、各機器のネットワーク設定で「IPアドレスの自動割当」を有効にしてください。有線、無線の混在も可能です。同時に通信を行った場合などに画面の表示が遅れることがあります。 ※ ３ 電力検出ユニットとルーター間のネットワーク設定を無線（無線設定用ボタン方式）または有線（DHCP）以外で行う場合は、ネットワーク設定用に有線LANケーブルが１本必要になります。 ※ 4 モニターは合計3台まで増設可能です。パソコンはモニターとは別に3台まで接続可能です。ただし同時に通信を行った場合などに画面の表示が遅れることがあります。 ※ ５電力検出ユニットは他の太陽光発電システムも含め同一ル一ターに２台までです。ご家庭内の同一ル一夕一に接続されたモニター、電力検出ユニット、パソコンの間でのみ接続できます。インターネット経由での接続は非対応です。 ※ 6 電力検出ユニットは自動時刻補正機能を備えています。また、モニターおよび電力検出ユニットはファームウェア自動更新機能を備えています。これらの機能はインターネットを経由して行います。その際の通信料金はお客様の負担となりますのでご了承ください。
■市販品について
選択した通信方法により、下記が必要になります。 ● LANケーブルカテゴリー 5e以上で、長さが100 m以下のもの。 ●ルーター IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz)および無線設定のボタン方式に対応しているもの・ルーターと有線接続する場合は、ルーターの有線LANコネクタに空きポートが必要です。 ・動作確認済みの推奨ルーターは(株)バッファロ一製WSR-2533DHP3です。 •お客様ご自身でルーターの設定を変更されている場合、ルーターおよびモニターでの詳細な設定が必要になる場合があります。
ご注意
●ルーターの取扱説明書、ホームページなどでご確認いただき、不明点はご利用の機器のメーカーにお問い合わせください。 ●全ての環境で動作を保証するものではありません。

■接続可能なブラウザ
Microsoft Edge (Windows 10)、Safari (iOS11、iOS12)、Chrome (Android4.4 ～ 8.0)（※ 1）で表示を確認していますが、全ての環境で動作を保証するものではありません。また、今後発売されるすべてのブラウザに対して表示を保証するものではありません。 ※ 1 Android OSを搭載した端末で表示するには太陽光モニタまたはWindows、 iOS搭載パソコン、スマートフォン等が必要な場合があります。
♞モニターと電力検出ユニットを接続するときに選択します。 (モニターに付属の[ネットワーク設定ガイド」参照） Θ設定ガイドに記載以外の方法（無線接続で直接SSID入力をしたり、固定IPアドレスを設定するなど）で詳細な接続設定を行う場合に選択します。 ●各機器のIPアドレスを設定したり、接続後の設定状態を確認します。
■ネットワーク設定を行う場合、状況に応じて下記手順で行ってください。
]| :モニターに付属の「ネットワーク設定ガイド」 ：電力検出ユニットに付属の「バソコン接続ガイド」 Θルーターなしでモニターと電力検出ユニットを無線LANで接続Θルーターなしでモニターと電力検出ユニットを有線LANで接続Θルーターなしでバソコンと電力検出ユニットを無線LANで接続●ルーターなしでバソコンと電力検出ユニットを有線LANで接続●ルーターありですべてを有線LANで接続�ルーターありですべてを有線LANで接続●ルーターありですべてを無線LANで接続●ルーターありでモニターとルーターを無線LANで接続、ルーターと電力検出ユニットを有線LANで接続●ルーターありでモニターとルーターを有線LANで接続、ルーターと電力検出ユニットを無線LANで接続●ルーターありですべてを無線LANで接続●ルーターありでパソコンとルーターを無線LANで接続、ルーターと電力検出ユニットを有線LANで接続●ルーターありでパソコンとルーターを有線LANで接続、ルーターと電力検出ユニットを無線LANで接続上記方法で接続できない次ページへ続く●モニターとルーター間の無線設定を手動で行う。 (モニターと電力検出ユニット間の無線設定の場合も同じ方法で行う。）（48ベージ参照） �電力検出ユニットとルーター間の無線設定を手動で行う。 (53ページ参照) ☻電力検出ユニットとモニター間の有線設定を手動で行う。（固定IPアドレス）（55ベージ参照) ■ネットワーク設定後、状況に応じて接続状態を確認してください。下記手順で行ってください。モニターのIPアドレス設定や電波強度の確認を行います。 (56ベージ参照)電力検出ユニットIPアドレス設定や電波強度の確認を行います。 (57ページ参照) ２台の電力検出ユニット接続時、選択します。 (59ベージ参照) AP機能有効時に無線チャンネル設定、IPアドレス割当機器の確認を行います。 (60ページ参照)電力検出ユニットとインターネット接続確認を行います。(60ページ参照) -パワコンで表示するためのアドレス確認を行います。(60ページ参照)
その他の接続方法画面で「モニターとルーター間無線設定(SSID入力、選択)」を選択すると、ルーターの詳細設定画面が表示されます。予めモニターと電力検出ユニットの接続確認を済ませてください。接続方法はモニターに付属の「ネットワーク設定ガイド」を参照ください。ここでは、モニターからルーターを無線で接続する方法を説明します。 1.1ルーターの詳細設定1.1.1.ルーター SSIDを設定する（49ベージ） 1.1.2.ルーターの暗号化方式を設定する（50ページ） 1.1.3.モニターのIPアドレスなど詳細設定する（50ページ） 1.2.ネットワーク接続する1.2.1.ルーターと接続する（51ページ） 1.2.2.電力検出ユニットと接続する（52ベージ）
〈モニターと電力検出ユニットを手動設定で無線接続する〉
モニターから直接電力検出ユニットを手動設定で無線接続する場合も、ルーターの代わりに電力検出ユニットのSSIDを入力をすることにより接続が可能です。その場合はAP機能を有効（DIP-2の2番ON）にしてください。
製造番号およびMACアドレス（有線）は電力検出ユニット本体の定格ラベルに印字されています。 SSIDおよびKEYは電力検出ユニット本体の内部ラベルに印字されています。 (9ベージ参照)
1.1ルーターの詳細設定
1.1.1.ルーター SSIDを設定する
■一覧から選択する1ルーターの詳細設定画面で[一覧]を選び
21ルーターを検索する
「ルーターを検索中」と表示され、ルーターの検索が行われます。 ●ルーターが見つかると「ルーター一覧」の画面になります。 3へ進んでくださし。 ●ルーターが見つからなかった場合、「ルーターが見つかりません」と表示されます。お使いのルーターの設定を確認後、ルーターの再検索　を選んでください。何度かルーターの再検索を行っても見つからない場合は一つ前の画面に戻り、他の接続方法を試してください。
3接続したいルーターの限定接続を
選び
選択したSSIDが入力された、ルーターの詳細設定画面が表示されます。
ご注意
●受信状態が「空（強い）」の場所でモニターを使用してください。 、通信が暗号化されています●暗号化されていませ電波の強さを表します。弱い ÷ ＜季強い1ルーターの詳細設定画面でメカを選び|2|ルーターのSSIDを入力する
1.1.2.ルーターの暗号化方式を設定する
1ルーターの詳細設定画面で設定を選び
21暗号化方式を選ぶ
ルーターの暗号化方式を以下の５種から選びます。 •なし• WPA-PSK  (TKIP) • WPA-PSK（AES） • WPA2-PSK  (TKIP) • WPA2-PSK（AES） 3を選ぶ1955事につい寺別な理由がない限りWPA2-PSK（AES）をご利用ください。現時点（2019年3月現在）で最もセキュリティが強固で、多くのルーターが対sしています。 1.1.3.モニターのIPアドレスなど詳細設定する1ルーターの詳細設定画面で詳細を選ぶ
2詳細設定を行う
選択したSSIDが入力された、ルーターの詳細設定画面が表示されます。 「モニターのネットワーク接続状態」（56ページ）を参照して設定ください。 1.2ネットワーク接続する1.2.1.ルーターと接続する1］ルーターの詳細設定画面で理  を選ぶ2ルーターと接続します●モニターとルーターの接続を完了「モニターとルーターとの接続が完了しました」と表示されます。 ●モニターとルーターの接続失敗「モニターとルーターとの接続に失敗しました」と表示されます。前の画面に戻り、お使いのルーターの取扱説明書などを参照し、設定をご確認の上、接続をやり直してください。何度か再接続を試みても接続できない場合は、他の接続方法を試してください。せ反る
1ルーターの接続完了画面でR力検出コーットに取扱|を選ぶ
２電力検出ユニットと接続する
「電力検出ユニットを検索中」、「電力検出ユニットに接続中」と表示されます。 ※周囲の環境により数分の時間がかかる場合があります。 ●アクセスパスワードの入力余剰対応時のみ、電力検出ユニットのアクセスパスワード入力画面が表示されます。（全量対応時は表示されません。）入力|を選ぶと、キーボード入力画面になりますので入力してください。認証に失敗した場合は、画面に表示される内容に従い、入力をやり直してください•工場出荷時および初期化時は「12345678」に設定されています。 ・アクセスパスワードの変更方法は、30ページを参照してください。 ●電力検出ユニットとの接続を完了「電力検出ユニットとの接続を完了しました」と表示されます。ネットワークトップに戻るを選んで、ネットワーク画面へ戻ってください。 ●電力検出ユニットとの接続に失敗「電力検出ユニットに接続できません」と表示されます。電力検出ユニットとルーターの接続をご確認の上、  耳標を選んで、再度接続を試みてください。何度か再接続を試みても接続できない場合は、他の接続方法を試してください。も戻る
その他の接続方法画面で「電力検出ユニットとルーター間無線設定（SSID入力、選択）」を選択すると、電力検出ユニット直接設定モード画面が表示されます。ここでは、モニターまたはパソコンから電力検出ユニットとルーターを無線で接続する方法を説明します。
2.1.電力検出ユニットと有線接続する
1 |電力検出ユニットの直接設定モードの準備を行う
パソコンから接続している場合の手順です。モニターを接続している場合は、 t歌るを選択して、「電力検出ユニットとモニター間の有線設定（固定IP)」を実行した後、下記回から実行してください。 ・有線接続できない機器の場合、本機能は利用できません。電力検出ユニットのIPアドレスが192.168.9.123になっていない場合股定モード開始  は選択できません。 ①電力検出ユニット本体のスイッチ操作で、DIP-2の2番をOFF、3番をONにしてください。 (IP設定を固定IP 192.168.9.123に設定します) ②電力検出ユニット本体のスイッチ操作で、「LAN設定初期化スイッチ」を一度押してください。 ⑨パソコンのIPアドレスは、電力検出ユニットに合わせて変更してください。 (例：IPアドレス192.168.9.125、サブネットマスク255.255.255.0) ④パソコンと電力検出ユニットをLANケーブルで接続してください。 2設定モード開始を選び「電力検出ユニットに接続中・・・」と表示されます。 ●接続に成功した場合ルーターの詳細設定画面が表示されます。 ●接続に失敗した場合[電力検出ユニットとモニターの接続に失敗しました」と画面に表示されます。も戻るを選んで前の手順からやり直してください。配線、設定を見直して何度か再実行しても失敗する場合は、ネットワークトップに戻るを選んで他の方法で接続してください。も戻る
2.2.ルーターを設定する
2.2.1.ルーター SSIDを設定する
必要に応じてルーターのSSIDを設定します。「１.１.１.ルーター SSIDを設定する」 (49ベージ)を参照してください。
2.2.2.ルーターの暗号化方式を設定
ਰੁネ
必要に応じてルーターの暗号化方式を設定します。「１.１.２.ルーターの暗号化方式を設定する」 (50ページ)を参照してください。
2.2.3.電力検出ユニットのIPアドレスなど詳細設定する
必要に応じて電力検出ユニットのIPアドレスなど詳細設定します。 「電力検出ユニットのネットワーク接続状態」（57ベージ）を参照して設定ください。
2.3.ルーターとネットワーク接続する
1ルーターの詳細設定画面で日本を選び|2 |ルーターと接続します●電力検出ユニットの設定変更を完了した場合「電力検出ユニットの設定変更を完了しました」と表示されます。次の手順で電力検出ユニット本体の設定を行います。 ①電力検出ユニットとルーターをDHCPで接続する場合は、電力検出ユニットのスイッチ操作でDIP-2の２番と３番をOFFに設定してください。 ②モニターと電力検出ユニットを接続しているLANケーブルを外してください。 ⑨以上で、電力検出ユニットとルーターを無線で接続する設定は終了です。ネットワークトップに戻るを選んでください。 ●電力検出ユニットの設定変更に失敗した場合「電力検出ユニットの設定変更に失敗しました」と表示されます。も戻るを選んで、やり直してください。有線LANケーブルの接続や設定を見直して何度か再実行しても失敗する場合は、他の方法で接続してください。
電力検出コニットとモニター問の有線設定（AP機能無効：固定IP接続
その他の接続方法画面で「電力検出ユニットとモニター間有線設定（固定IP接続）」を選択すると、ルーターなし（有線、固定IP接続）画面が表示されます。ここでは、モニターから電力検出ユニットとルーターなしで有線接続する方法を説明しまto
3.1.電力検出ユニットと有線接続する
1 |電力検出ユニットの固定IPアドレスで有線接続の準備を行う①電力検出ユニット本体のスイッチ操作で、DIP-2の2番をOFF、3番をONにしてください。 (IP設定を固定IP（192.168.9.123）に設定します。） ②電力検出ユニット本体のスイッチ操作で、「LAN設定初期化スイッチ」を一度押してください。 ③モニターと電力検出ユニットをLANケーブルで接続してください。
頭類  を選ぶ
2
電力検出ユニットと接続を開始します。 [1.2.2.電力検出ユニットと接続する]（52ベージ）を参照してください。
ネットワークの詳細画面で「モニター」の、選択を選ぶと、モニターの詳細設定画面が表示されます。その他の接続方法でネットワーク設定を行った場合、ルーターの詳細設定画面から表示される場合もあります。ページ1/2 [IPアドレス設定」「DNSサーバー設定」は◎ﾁﾙもしくは◎¤♚を選んでください。 ◎ﾁﾙを選択している場合は各項目の□≫■を選んで入力する画面へ進み、数値を入力してください。
ベージ2/2
電波強度とMACアドレスを表示します。電波強度の詳細は、下記説明を参照してくださし。大臣を選ぶと、一つ前の画面に戻ります。確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ　荻窪　を選んでください。も戻るを選ぶと、設定を破棄して一つ前の画面に戻ります。 MACアドレス-現在表示している機器のMACアドレスが表示されます。通信により取得できていない場合は表示されません。
電波強度について
無線LAN接続時の電波の強さ（RSSI）または有線LANケーブルの接続状態を表示します。パソコン等の画面ではモニターの接続状態は確認できません。モニターを使用して無線LAN接続の場合、「容（強い）」となる環境で使用してください。
値の目安について
安定した無線通信を行う目安は、－ 65 dBm以上です。 (－ 60 dBmなど) － 65 dBm未満（－ 70 dBmなど）の値の場合、電力検出ユニットまたは接続するルーター、モニターの場所を変えてください。また、周囲に電波干渉する機器がある場合、この値によらす無線通信できない場合があります。しばらく時間を空けてから再度確認してください。
ネットワークの詳細画面で「電力検出ユニット」の選択を選ぶと、電力検出ユニットの詳細設定画面が表示されます。その他の接続方法でネットワーク設定を行った場合、ルーターの詳細設定画面から表示される場合もあります。
ベージ1/2
[IPアドレス設定」「DNSサーバー設定」は◎≠ﾎもしくは◎¤☝を選んでください。 ◎ﾁﾙを選択している場合は各項目の🌸🌸🌸を選んで入力する画面へ進み、数値を入力してください。 ＜ IPアドレスを確認する＞電力検出ユニットのIPアドレスを指定して接続し、画面を表示するときは、◎移動を選択すると、現在設定されているIPアドレスが確認できます。 ■を選ばずにも戻るを選んでください。大定確認後、
ベージ2/2
電波強度とMACアドレスを表示します。電波強度の詳細は、前ページを参照してくださし。も戻るを選ぶと、設定を破棄して一つ前の画面に戻ります。
「電力検出ユニットに接続中・・・」と表示されます。 ●電力検出ユニットの設定変更を完了した場合「電力検出ユニットの設定変更を完了しました」と表示されます。次の手順で電力検出ユニット本体の設定を行います。 ①電力検出ユニットとルーターをDHCPで接続する場合は、電力検出ユニットのスイッチ操作でDIP-2の2番と3番をOFFに設定してくださし。 ②電力検出ユニットを固定IPで接続する場合は、電力検出ユニットのスイッチ操作でDIP-2の2番をOFF、3番をONに設定してください。 ③以上で、電力検出ユニットの設定は終了です。ネットワークトップに戻るを選んでください。 ●電力検出ユニットの設定変更に失敗した場合「電力検出ユニットの設定変更に失敗しました」と表示されます。ネットワークトップに戻るを選んで、ネットワーク設定をご確認ください。ご注意●電力検出ユニットのIPアドレス設定の自動（DHCP）と手動（固定IP）の切り替えは、電力検出ユニット本体のスイッチ操作が必要です。
同一ネットワーク環境に電力検出ユニットが2台接続されている場合、接続する電力検出ユニットを選ぶことができます。ネットワークの詳細画面で「電力検出ユニット選択」の選択を選ぶと、電力検出ユニット選択画面が表示されます。
1接続する電力検出ユニットの「環
を選ん
接続中の電力検出ユニットのみ検出している場合は、１台しか表示されません。電力検出ユニットを未検出の場合は、１台も表示されません。
で流行
● MACアドレスは電力検出ユニット側面に記載されています。 ● 1台のルーターに2台の電力検出ユニットを接続する場合、付属の取扱説明書を参照して、DIP-2の設定を変更してください。 ●この画面で一度変更すると、以降は変更した番号の電力検出ユニットのみを検索します。変更する場合は、再度この画面で変更してください。 (ネットワーク設定画面のを選んでも、２番を選択していた場合は２番を選択します。）設定をはじめる● solar-monitorの名称で検索しています。他の機器が見つかる可能性もあるため、接続する機器のMACアドレスを確認して選択してください。 ●アクセスパスワード認証で失敗した機器は、MACアドレスが取得できないため表示されません。
AP機能有効の場合、無線チャンネル（CH）を変更することができます。通常は「自動」のまま使用してください。また、IPアドレスが割り当てられた機器の一覧を表示します。ネットワークの詳細画面で「AP機能」の「選択」を選ぶと、AP機能詳細画面が表示されます。自動または固定（１～１３）から選べます。選んだら、　決定　　を選んでください。内容確認画面が表示されますので、再度次年を選んでください。変更しない場合はも戻るを選んでください。 ▶を選ぶと、電力検出ユニットと通信接続した機器一覧画面が表示されます。
外部部員衛級
電力検出ユニットとインターネットの接続確認を行います。詳細は本機に付属の「パソコン接続ガイド」を参照してください。
バシコンでの長長
パソコン等で表示するためのアドレスを確認できます。詳細は本機に付属の「パソコン接続ガイド」を参照してください。
本ソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾」の内容を承諾していただくことがご使用の条件となっています。内容をよくご確認の上、同意していただける場合のみご使用ください。本ソフトウェアは、当社が権利を保有若しくは権利許諾を受けているソフトウェアに加えて、The FreeType Projectの成果物並びにGNU General Public License  (GPL)およびGNU LESSER General Public License  (LGPL)を含むライセンス条件の下で提供されているオープンソースソフトウェア(以下「オープンソースソフトウェアプログラム」といいます）を含んでいます。オープンソースソフトウェアプログラムに関しては、本製品の取扱説明書に記載されているライセンス文を参照してください。万一、オープンソースソフトウェアプログラムのライセンスの記述と本契約書の記述との間で矛盾が生じた場合は、オープンソースソフトウェアプログラムのライセンスの記述が優先されます。
ソフトウェア便用電話
1.権利
お客様は、本ソフトウェアの使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。
2.第三者の使用
お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。
3.解析、変更および改造
オープンソースソフトウェアプログラムを除き、本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店などは責任を負いません。
4.アフターサービス
お客様がご使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口までお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。ただし、これにより弊社がお客様によりお問い合わせいただきました不具合を完全に修正することを保証するものではありません。なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。
5.免責
本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失が無い限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
6.輸出管理
お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守してください。
7.ソースコードの配布
当社は、製品発売から少なくとも３年間、本取扱説明書記載の連絡先にご連絡いただいた全ての方に対して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と引き換えに、GPL / LGPLソフトウェアに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。
8.その他
お客様が上記使用条件に違反した場合、本ソフトウェアの使用権の許諾は自動的に終了いたします。この場合、お客様は本ソフトウェアを廃棄するものとします。
オープンソースソフトウェアプログラムのライセンス文はライセンス画面にて確認可能です。 |1 |メイン画面で、 xmm |を選ぶ[2]メニュー画面で、 A を選び3設定画面(1/4)で、 ●を選ぶ4設定（詳細）画面(4/4)で、を選び日ライセンス|5|ライセンス画面を確認するモニターを使用している場合はモニターのライセンス文が表示されます。電力検出  を選ぶと、電力検出ユニットのライセンス文が表示されます。
インターネット接続の確認方法：外部通信確認で接続状態を確認してください。 (確認方法は本機に付属の「パソコン接続ガイド」を参照してください。)
「以前通信できていたのに現在は通信できなくなった」場合通信ができなくなってから、はいネットワークの設定を変更しましたか？ 1     いいえメイン両面に切り替えてその表示のまま3分程お待ちください(画面はいったん消灯します) 「ネットワーク設定」を参照して再度ネットワークの設定を行ってください。 4 「3分後はいメイン両面の「消費」が0.1 kW以上になった(家庭の治費率力が無いか小さい場合、ドライヤーなどを使用して確認してください)再接続に成功しました。そのままご利用ください。でしいいえ画面左上に表示されている通信マークが、アンテナマークまたは有線接続マークになっている（「困外」や「有線非接続」になっていたら「いいえ」です）いいえ1はいいいえルーターを使用している↓はい「こんなときは」の項目を参照してください。 (63~65ページ) ·バソコンでは、通信マークは要示されません。「こんなときは」を確認後、左に戻り「はい」に進んでください。 「こんなときは」 「通信接続できない（ルーターを使用しない）」の項目を参照してください。 (64ページ)いいえルーター、モデムなどが合計2機種以上ある→はい通信機器（ルーター、ADSLや光通信で使用するモデムなどの機器、モニター）の密源をOFF（切）にしてください。窓力検出ユニットとモニターで使用しているルーターの電源をON（入）にし(茶1)、ルーターが起動してからモニターの電源をON（入）にしてください。メイン両面に切り替えて、その表示のまま3分程お待ちください（※2） (モニターの場合、両面はいったん消灯します) 7 → 3分後(※2)メイン両面の「消費」が0.1 kW以上になった(家庭の消費電力が無いか小さい場合、ドライヤーなどを使用して確認してください)はい1   いいえ画面左上に表示されている通信マークが、アンテナマークまたは「有線通信中」になっている（「個外」や「有線通信不可」になっていたら「いいえ」です）はいはいもう1度電源ON/OFFの同じ手順の操作を行ってくだざい。それでも接続できない場合は、「ネットワーク設定」を参照してネットワークの酸定を行ってください。 (※1) ADSLや光通信で使用するモデムなどの機器をルーターとして使用している場合、その機器の電源もON（入）にしてください。 ... (第2) ルーターの起動を待たすにモニターの密源をON (入)にした場合、6分程お待ちください。再按続に成功しました。そのままご利用ください。他の通信機器の電源もON（入）にし、そのままご利用ください。他の機器が接続できない場合、当該機器の説明書などをご確認いただき正しく設定してください。故障や不明点は当該機器のメーカーにお問い合わせください。いいえ「こんなときは」 「通信接続できない（ルーターを使用する）」の項目を参照してください。 (64~65ベージ) ・バソコンでは、通信マークは要示されません。「こんなときは」を確認後、左に戻り「はい」に進んでください。 「こんなときは」 「通ሸ接続できない（ルーターを使用する）」の項目を参照してください。 (64~65ベージ)
「以前通信できていたのに現在は通信できなくなった」場合通信ができなくなってから、ネットワークの設定を変更しましたか？はい「ネットワーク設定」を参照して再度ネットワークの設定を行ってください。 1     いいえメイン両面に切り替えてその表示のまま3分程お待ちください(画面はいったん消灯します) 4 L 3分後はいメイン西面の「発電」がO.1kW以上になった(楽3)または、両両右上のバー（－）が時計表示に変わった。再接続に成功しました。そのままご利用ください。 1    いいえ画面左上に表示されている通信マークが、アンテナマークまたは有線接続マークになっている（「困外」や「有線非接続」になっていたら「いいえ」です）いいえ「こんなときは」の項目を参照してください。 (63~65ページ) ·バソコンでは、通信マークは要示されません。「こんなときは」を確認後、左に戻り「はい」に進んでください。 「こんなときは」 「通信接続できない（ルーターを使用しない）」の項目を参照してください。 (64ページ) 「こんなときは」 「通標接続できない（ルーターを使用する）」の項目を参照してください。 (64~65ページ) (※1) ADSLや光通信で使用するモデムなどの機器をルーターとして使用している場合、その機器の電源もON（入）にしてください。 ... (※2) ルーターの起動を待たすにモニターの砲源をON (入)にした場合、6分程お待ちください。再按続に成功しました。そのままご利用ください。他の通信機器の電源もON（入）にし、そのままご利用ください。他の機器が接続できない場合、当該機器の説明書などをご確認いただき正しく設定してください。故障や不明点は当該機器のメーカーにお問い合わせください。 「こんなときは」 「通信接続できない（ルーターを使用する）」の項目を参照してください。 (64~65ベージ) ・バソコンでは、通信マークは要示されません。「こんなときは」を確認後、左に戻り「はい」に進んでください。 ... (※3)日中発電している場合... Lはいいいえルーターを使用している→はいいいえルーター、モデムなどが合計2機種以上ある4 →はい通信機器（ルーター、ADSLや光通信で使用するモデムなどの機器、モニター）の密源をOFF（切）にしてください。窓力検出ユニットとモニターで使用しているルーターの電源をON（入）にし(茶1)、ルーターが起動してからモニターの電源をON（入）にしてください。メイン両面に切り替えて、その表示のまま3分程お待ちください（※2) (モニターの場合、両面はいったん消灯します) J → 3分後(※2)はいメイン両両の「発電」がO.1kW以上になった(楽3)または、両面右上のバー（－）が時計表示に変わった。画面左上に表示されている通信マークが、アンテナマークまたは「有線通信中」になっている（「園外」や「有線通標不可」になっていたら「いいえ」です）はいはいもう！度電源ON/OFFの同じ手順の操作を行ってくだざい。それでも接続できない場合は、「ネットワーク設定」を参照してネットワークの設定を行ってください。いいえ1   いいえ
メイン画面に数値が表示されない場合
モニターまたはパソコンと電力検出ユニットの通信ができていません。無線通信は周囲の環境により一時的に通信が不能になることがあります。もし頻繁に発生する場合は、モニターまたはパソコンの置き場所の変更や、有線接続への変更をご検討ください。 •モニターの場合の対処法モニターは電力検出ユニットとの通信がなんらかの理由により途切れた場合でも、前回接続していた方法で電力検出ユニットの再検索を行います。モニターの電源をON（入）後、検索画面のまま操作せず、そのまま数分お待ちください。 •パソコンの場合の対処法ルーターにより割り当てられたIPアドレスが変更されている可能性があります。パソコンのブラウザをいったん終了させて再度開いてください。また、パソコンのブラウザのキャッシュを削除したり、パソコンやルーターを再起動したり、少し時間を空けたりしてから接続してご確認ください。

保証書について
●保証書は、取扱販売店より所定事項を記入の上、お渡し致します。保証書は、大切に保管してください。 ●保証期間中の修理については、保証規定（保証書に記載されています）にしたがって修理させていただきます。ただし、機器故障による発電量損失および機器内記録データの損失復旧は補償いたしかねますので、ご了承ください。
（保証期間経過後の修理について
●保証期間経過後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 (修理料金：部品代＋技術料＋出張料)
修理を依頼される前に
●修理を依頼される前に、本書の「こんなときは」63 ～ 68ページにしたがってご確認ください。
(アフターサービスについて
●アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはソーラーフロンティアお客様サービスセンターへお問い合わせください。保証書の規程にもとづき対応させていただきます。
（移設と廃棄時のご注意
●使用を終了した製品は、万一の場合の落下防止のため、放置せずに、速やかにお買い上げ販売店へ連絡し、取り外し、廃棄を行ってください。 ●電力検出ユニットの内部メモリーには、ご使用になられた電力や電気料金換算値の履歴などのお客様に関する情報が記録されています。本機を撤去される際には、本機を取り外した後、物理的に破壊することをお勧めします。 ●取り外し、移設、廃棄などを行なう場合は、専門技術を要するため、必すお買い上げの販売店へお問い合わせください。
使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。移設などでご相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。ソーラーフロンティア　お客様サービスセンターお問い合わせサイト：https://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.htmlフリーダイヤル：0120-55-8983受付時間：9：00～17：30　※年末年始期間はお休みさせていただきます。 【個人情報のお取り扱いについて】弊社は、お客様の個人情報を、個人情報の保護に関する法律および弊社のプライパシーポリシー (http://www.solar-frontier.com/jpn/aboutus/privacy/index.html)に従って、管理・取り扱いに充分注意を払い、厳重にアクセス制限された環境下で保管・利用いたします。また、弊社ではお客様の個人情報を下記の目的以外には使用しません。 ①お客様からのご質問やご依頼への対応②お客様からのご注文やお申込みへの対応③お客様との合意に基づき弊社が負う義務の遂行④お客様に提供した商品やサービスに関する問題の解決とその予防⑤お客様のニーズにあった商品やサービスの開発⑥商圏の調査および商品の設置状況の把握⑦弊社商品およびサービスに関連する各種資料ならびに情報のお知らせ⑧お客様を対象にした弊社商品およびサービスに関連するアンケートの実施弊社は、上記の利用目的の達成に必要な範囲内において、出光興産株式会社（出光昭和シェル）、弊社取扱店および施工会社等に対し、お客様の個人情報を提供いたします。第三者に提供する個人情報は、弊社の取得した個人情報のうち、各提供の目的に必要な範囲の項目に限定いたします。また、提供する際には安全管理に十分配慮することとし、お客様ご本人からのお申し出により、第三者提供を停止いたします。
● Microsoft、およびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびそのほかの国における登録商標または商標です。 ● [Safari]は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ● [Android]  [Google Chrome] は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ● [WPA™] [WPA2™]は、Wi-Fi Alliance®の商標です。 ●その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。外は名名(単位mm)

保証規定
1.取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、修理をさせていただきます。 (イ)修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、お客様サービスセンターにご相談ください。 (ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください2.保証期間内でも以下の場合には有償修理または有償での交換となります。 (イ)使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷(口)お買い上げ後の取付場所の移設.輸送.落下等による故障及び損傷(ハ)火災､地震､水害､落雷､その他天災地変及び公害､塩害､ガス害(硫化ガス等)等による故障及び損傷(二)申両,船舶等に搭載された場合に生する故障及び損傷(ホ)仕上げのキズ等で、お引渡し時に申し出がなかったもの(へ)瑕疵にならない自然の摩耗、さび、かび、変質、ご使用中の経年劣化による機器の変色、その他類似の事由による場合(ト)維持管理の不備による影れ、汚れ、さび(チ)第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合(リ)犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為、および植物に起因する不具合(ヌ)取扱説明書、施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障(ル)建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷(ヲ)異常電圧や指定外の電源(電圧・周波数)の使用による故障及び損傷(ワ)契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合(カ）保延期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの(ヨ)本書のご提示がない場合(夕)保延書に使用開始日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書等で左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き替えられた場合(レ)雑島または離島に準する遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費(ソ)機器故障による発電量損失および機器内記録データの損失は補償いたしかねます(ツ)修理をご依頼いただき機器故障なき場合の点検及び点検に要する人件費等の費用3.本書は日本国内においてのみ有効です。 4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 5.お客様サービスセンターの連絡先は、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 ※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保延期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。 ※保証期間経過後の修理については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 ※This warranty is valid only in Japan.ソーラーフロンティア株式会社〒100-0005東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　帝劇ビルTEL 0120-55-8983 (受付時間9:00~17:30) ※年末年始期間はお休みさせていただきます。