チャンバ内に蒸気噴霧管、ドレンパン、エリミネータをアッセンブルダクト接続用imesd)e蒸気加湿ユニット低温加湿、高飽和効率の加湿に対応立体拡散蒸気噴霧装置WMESBAsスチームラレンダニ蒸気式加湿器のダクト組込みについて空調方式の多様化に伴い、パッケージエアコンや全熱交換器二次側ダクトで加湿を必要とするケースが増加しています。蒸気式加湿器をダクト組込により噴霧する際に、ダクト本体へ直接蒸気噴霧管を挿入する施工方法が見られます。ダクト内での蒸気噴霧では、「噴霧管からの凝縮水飛散」、「ダクト内での再凝縮、結露」等により、漏水事故に繋がる事例もあり、リスク回避のためドレンバンの設置や水抜き等の配慮が必要となります。こうした背景のもと、ドレン処理等の煩雑な設計施工の簡略化と責任区分を明確化する製品として、蒸気噴霧管をチャンバに収めた『加湿ユニット』を新たに定型化し、処理風量18,000m³/hまでの13型番をラインナップいたしました。また、低温・高飽和効率の加湿に対応する、立体拡散蒸気噴霧装置内蔵の蒸気加湿ユニットも併せてご用意しております。噴霧した蒸気は、すべて空気に溶け込むから大丈夫……?加湿量(噴霧量)を満足していれば加湿不足は起こらない……？これは俗に「蒸気神話」と呼ばれるもので、現在でも同様のお話しは、しばしば耳にすることがあります。 40数年前の空調は、ボイラ蒸気（生蒸気）噴霧による加湿が主流でした。その当時に発売された高圧スプレー式加湿器は、「蒸気源（ポイラ）が不要」、「蒸気配管が不要」、「安価」など、ボイラ蒸気噴霧以外の新しい加湿方式として広く普及しました。水加湿である高圧スプレー式加湿器と、蒸気噴霧の「加湿のしやすさ」を比べると大きな差があり、高圧スプレー式加湿器をご採用の際、適切な選定が行われなかった等により、加湿不足の問題が発生した結果、当時の定説として「蒸気神話」につながったものと考えられます。
ダクト内の水濡れに起因する障害
ダクト内で蒸気噴霧を行う場合、漏水やそれに起因する衛生上の問題などを回避するために、設計施工時に配慮が必要となります。当社では、「ドレンパンの設置による蒸気噴霧管からの凝縮水の処理」や「蒸気噴霧管の固定（先端支持）」、「飛散した凝縮水を捕集するエリミネータの設置」等をお願いしておりますが、蒸気噴霧管をダクトに直接挿入する場合、現場での施工は煩雑となり、また施工後の責任区分も不明瞭になりがちです。また、上記の対処が不十分であった場合、下流側で凝縮水溜まりによる漏水や、力ビの発生など衛生面上の問題も懸念されます。施工後は見えないダクト内だからこそ、予めの備えが必要です。前述のとおり蒸気噴霧が加湿しやすいことは一般的に知られるところですが、あまり知られていないのが「蒸気の再凝縮・露付」や、「蒸気噴霧管からの凝縮水の飛散」の可能性です。 「蒸気の再凝縮・露付」は蒸気噴霧管三次側に十分なスペースが確保できない場合、ダクト内で再凝縮し露つきとしで顕在化し最悪の場合、編水に至ることがあります。また、蒸気噴霧管には凝縮水を回収するためのドレン軟銅管を備えていますが、運転開始時など冷えた状態の蒸気噴霧管では一時的に通常以上の凝縮水が発生し気流により飛散することもあるため、ドレンパンの設置が必要となるとともに、場合によってはエリミネータの設置が必要となります。
ダクト接続用蒸気加湿ユニットのメリット
ダクト接続用蒸気加湿ユニットは、ダクト内で安心して蒸気噴霧を行うためにドレンパン、蒸気噴霧管、エリミネータをチャンバ内にアッセンブルしユニット化したものです。蒸気加湿ユニットのご採用により、蒸気噴霧管を直接ダクトに取り付けた場合に比べ、設計施工の簡略化やリスクを軽減するとともに、責任範疇を明確にすることができます。また、低温・高飽和効率の加湿に対応する、立体拡散蒸気噴霧装置/スチームブレンダーを組み込んだ蒸気加湿ユニットも用意しており、条件に応じた選定・機器の提案により確実な加湿をご提供いたします。
飽和効率30%程度までの一般的な空調条件で、ダクト途中で蒸気噴霧する場合に適合する蒸気加湿ユニットです。予めチャンバボックスに蒸気噴霧管、ドレンバン、エリミネータが組み込まれていますので設計施工を簡略化します。 ●飽和効率30%程度までの一般的な空調条件に対応。 ●処理風量380 ～ 18,000m³/hに対応する13型番と、供給蒸気種別に応じた2種類を用意。 ●加湿ユニットとして予めチャンバ内に蒸気噴霧管、ドレンバン、凝縮水を捕集するエリミネータが組み込まれています。万一の漏水に備えたコーキング処理も施されていますので、設計や現場施工の簡略化が図れます。 ●凝縮水飛散の懸念があるダクトでの蒸気噴霧において、加湿器メーカー製の加湿ユニットなら責任区分も明確となり、安心してご使用いただけます。 ●加湿器メーカーによる適切な選定により、蒸気噴霧後の露付による濡れのトラブルにも事前に配慮することができます。
■仕　様
用途・機種・シリーズ名｜ダクト接続用蒸気加湿ユニットSDC-Pシリーズ
シ
｜型番表記について
SDC各シリーズは、納入される製品個々の型番は、下記①〜③の型番表記の他、詳細仕様を区分するため、④〜⑨の詳細仕様区分を付加したものになります。
* 2 :勝手方向とは、蒸気噴霧装置を下流側から見た加涅器の蒸気接続口位置を示します。加涅器の蒸気接続口が右の場合には末尾が「Ｒ」、左の場合には末尾が「Γ」となります。
Iご採用にあたって
●加湿蒸気源として当社製蒸気式加湿器を使用する場合はWM- SDC-APタイプ、ポイラ等からの蒸気（0.02 ～ 0.2MPa）を使用する場合はWM-SDC-CPタイプが適合します。 ●加湿ユニットの保温は客先施工となります。お客様にて保温設計に見合った断熱材を選定し、施工してください。 ●点検口パネルの外側には難燃性ポリオレフィンフォーム断熱材(20t）が貼り付けてあります。必ず点検口パネルが外せるような保温施工をお願いします。 ●点検口周囲には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススベースが必要となります。 ●蒸気式加湿器の型番と台数によっては、使用できない場合があります。 ●排水配管は耐熱性のもの（SDC-CPタイプは100℃以上）をご用意ください。また、必要に応じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。 ●加湿ユニット内にセンサ類を設置しないでください。センサ類の故障の原因となります。 ●加湿ユニットは低圧ダクト相当の設計としております。加湿ユニットに加わる圧力は、通常の運転時において± 0.5kPaの範囲でご使用ください。噴霧管位置静圧とは異なりますので、組合せの蒸気式加湿器の噴霧管位置静圧をご確認ください。 ●本加湿ユニットは屋内天吊仕様です。屋外仕様には対応できません。オールSUS仕様、処理風量18,000m³/hを超える加湿ユニット、蒸気接続口の左右勝手が異なるものにつきましては、弊社宛お問い合わせください。 ●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合や飽和効率が高い場合は、立体拡散蒸気噴霧装置/WM-SBAタイプ組込型加湿ユニット（P.7参照）の使用をご検討ください。 ●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してく
■ SDC-APタイプ外形図（参考図）
WM-SDC012AP ～ 068APタイプ

WM-SDC087AP ～ 180APタイプ

5
■ SDC-CPタイプ外形図(参考図)
WM-SDC012CP ～ 068CPタイプ

WM-SDC087CP ～ 180CPタイプ

6
立体拡散蒸気噴霧装置「スチームブレンダー /SBA-Pシリーズ」は、各種工場・病院などの全外気空調・外気冷房の低温加湿で問題となる「凝縮・露つき」を回避するために開発されたダクト接続用加湿ユニットです。12℃から20℃といった低温域や高飽和効率時の加湿においても、噴霧蒸気の「凝縮・露つき」を回避し、全外気空調や外気冷房など、低温空気への蒸気噴霧に対応します。 ●処理風量480～ 1,300m³/h、1,130～3,020m³/h、 2,260～6,040m³/hに対応する3サイズと、供給蒸気種別および接続種別に応じた３種類を用意。スチームブレンダーの蒸気噴霧機構は、蒸気噴霧管とこれに対向するポックスディフューザ、蒸気ホースを接続する分岐ヘッダ類、装置全体を支持するケーシングから構成されています。気流断面への加湿蒸気の均一噴霧とボックスディフューザによる誘引効果により、気流断面に対し均一かつ立体的な拡散噴霧を行い、気流と噴霧蒸気とを効率よく接触させるため、一般的な単管式の蒸気噴霧管に比べ蒸気噴霧２次側の距離を大幅に短くすることが可能です。
■仕 様
用途・機種・シリーズ名|ダクト接続用蒸気加湿ユニット　立体拡散蒸気噴霧装置　[SBA-P]シリーズ
条件を検討する必要があります。結露を回避し加湿する条件については弊社宛お問い合わせください。
■ご採用にあたって
●加湿ユニットの保温は客先施工となります。お客様にて保温設計に見合った断熱材を選定し、施工してください。 ●点検口パネルの外側には難燃性ポリオレフィンフォーム断熱材(20t)が貼り付けてあります。必ず点検口パネルが外せるような保温施工をお願いします。 ●点検口周囲には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススペースが必要となります。 ●圧力損失・質量等の仕様詳細については別途外形図面をご参照ください。 ●本加湿ユニットへの供給蒸気量は「最大供給蒸気量」欄に記載の範囲でご使用ください。また、同範囲内であっても条件によっては使用できない場合があります。 ●蒸気式加湿器の型番と台数によっては使用できない場合があります。 ●蒸気接続口の左右勝手が異なるものは、別設計品となります。発注の際にはご確認ください。 ●排水配管は耐熱性のもの（SBA-CPタイプは100℃以上）をご用意ください。また、必要に応じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。 ●加湿ユニット内にセンサ類を設置しないでください。センサ類の故障の原因となります。 ●加湿ユニットは低圧ダクト相当の設計としております。加湿ユニットに加わる圧力は、通常の運転時において± 0.5kPaの範囲でご使用ください。 ●加湿ユニットには合フランジが付属されています。合フランジの詳細寸法につきましては、別途外形図面をご参照ください。 ●本加湿ユニットは屋内天吊仕様です。屋外仕様を含め、本加湿ユニットにて対応できない条件の場合は、お客様の条件に合わせた加湿ユニットの設計製作も可能です。弊社宛お問い合わせください。 ●適用風量範囲以下となる場合は、加湿ユニットやダクト内に凝縮が発生する場合がありますのでご注意ください。 ● SBA-CPタイプ（減圧器付ヘッダ接続仕様）は、要求加湿量に応じた最大蒸気流量の設定が必要となり、設定は付属の「流量調整バルブ」と「圧力計」で行います。運転前には必ず最大蒸気流量の設定を行ってください。また、「流量調整バルブ」と「圧力計」につきましては必ず付属品をご使用ください。 ●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
【参考】ダクト接続用蒸気加湿ユニットSDC-D/SBA-Dタイプ（受注生産品）
SDC-D/SBA-Dタイプは、処理風量やダクト寸法など標準品で対応できない場合、お客様仕様に応じて都度設計により対応する加湿ユニットです。蒸気噴霧管または立体拡散蒸気噴霧装置を組み込むケーシングは骨格構造を採用し、内部の断熱材はグラスウール＆ガラスクロス仕様の他、クリーンルームなど高い清浄度を必要とする場合は断熱材用グラスウールを鋼板でサンドイッチ状にした断熱材飛散防止処理仕様等もご用意可能です。
●供給蒸気接続口種別A：隔壁縦手接続仕様（当社製蒸気式加湿器からの蒸気が隔壁継手を介して供給される） ●供給蒸気接続口種別B：分岐ヘッダ接続仕様（当社製蒸気式加湿器からの蒸気が分岐ヘッダを介して供給される）
ダクト接続用蒸気加湿ユニット使用接続例■天吊パッケージエアコンとのダクト接続イメージ■空冷直膨空調機とのダクト接続イメージ
安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。 ●取付工事、電気工事は専門業者に依頼してください。 ●本製品は、定期的な保守点検作業が必要です。保守点検作業は、当社または専門業者にご相談ください。
▧ウエットマスター株式会社
本社営業本部　〒161-8531 東京都新宿区中落合3-15-15 WM本社ビル    TEL.03-3954-1101
●薬務用・産薬用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロΩシステム・カラムアイ●製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがありますのでご了承願います。