作成：2015.06.26
ご当地ナンバープレート完
ご当地ナンバープレートにつきましては、市民の皆様も６月号の「広報しじょうなわて」や新聞報道等でご存知かと思います。実はこの件、私が何度も定例議会における一般質問で要望してきたもので嬉しい限りです。最初は平成２２年６月議会(vol.037参照)において、続いて平成２４年９月議会、そして昨年の６月議会（vol.081参照）です。昨年の質問では、本市のシンボルマークを決めて頂くのと、そのシンボルマークを使ったご当地ナンバープレートを市制4  5周年に合わせて作って頂くよう要望しました。私の２点の要望が通り「四條畷市シンボルマーク(上図)」が発表され、また「市制施行４５周年記念ナンバープレー (下図)」が下記内容で交付されます。交付は、７月６日より四條畷市役所本館1階税務課で行われます。交付される枚数は９９０枚で、対象は５０cc以下の原動機付自転車、手数料は無料（既存プレートの交換は1回のみ）です(詳細は広報にて)。本市のPRのためにも、装着バイクが増えればと思います。この機会に原付バイクに乗られている多くの市民の皆様が、ご当地ナンバープレートに交換されることを願います。また、デザインについては、上下図とも谷口智則観光大使によるもので、上図については、馬形埴輪をモチーフにした馬の上に、谷口さんの絵本に登場するキャラクターに市の木「くすのき」と市の花「さつき」があしらわれたものです。また、下図の本人による由来の説明は次の通りです。 《歴史や自然豊かな四條畷を未来に伝え残していくため、子供たちの未来を重ね合わせた動物たちが、馬形埴輪をモチーフにした新しい馬に乗って自然豊かな山にかかる虹を渡り、夢や希望をかなえる明るいイメージで描きました。》
シリーズ新ごみ処理施
シリーズ化しながら、前回報告したのが１０ヶ月前の昨年9月号(vol.083)と、報告が少なく申し訳ありません。この間、５月２０日には造成工事も無事完了し、土木建築工事にかかる（同時にごみ処理施設の機械も発注）ための安全祈願祭も６月６日に執り行われました。今後は見える形で工事が進んで行きますので、工事進捗状況については現地での画像を中心に報告させて頂きます。また完成予定ですが、平成２９年２月頃には施設の試運転を行い、８月１日には正式に稼働することとなっています。改めて新ごみ処理施設の必要性を書かせて頂きます。本市と交野市は昭和４１年１月に共同でごみを処理するため四條畷市交野市清掃施設組合を設立しました。その後、清滝地区においてごみ処理施設を建設、現在も両市の可燃ごみが焼却により処理されています。焼却に使う炉の竣工は1号炉が昭和４２年５月、２号炉は昭和４８年３月、既に建設から４８年経過しており、日本で一番古いごみ処理施設となっています。そのため、毎年多額の費用を投入し延命化を図りましたが、大規模地震による倒壊の危険性（ごみピットは昭和５６年の耐震基準以前の設計、煙突は震度５以上で倒壊のおそれ）があり、新たな施設が必要なのです。昭和５２年６月、建設予定地として四條畷市交野市清掃施設組合議会において了承されてから、平成２５年１１月２８日に造成工事の契約を締結するまで相当な月日を費やしましたが、正式稼働まで残すところ僅か２年となりました。毎月発行している“長知ひろのりNews”を、約半半ごとに送っています。 FAX 072-877-1280長畑ひろのり事務所送付の必要な方は、送付札をFAXもしくはe-mailにてお知らせ下さい。 ームページ http://nagahata.jp
母校で講義後のレポー
私の母校である摂南大学において“四條畷市のまちづくり”の夕イトルで９０分の講義をしたことは前回報告しましその講義終了後に４項目の質問に対し受講生がレポートを提出するのですが、その１項目を私が考えました。その質問と答えが次の通りです。受講された学生９２名（前号では８９名と報告しましたが訂正）の貴重な答え、本市まちづくりの参考にさせて頂きます。私の質問は「将来、仮に独立をし定住先を考えなければならなかった場合、どういう視点で住む町を選択しますか。」 ー番多かった答えは、やはり交通の便が良いところで、次に教育と治安でした。安全面についても多く、地震や津波を心配しているものから線路が踏切ではなく高架等、身近な内容についてもありました。また、自治体の取り組みに関心が高い（将来の計画を調べたり他と比べる、住民サービス、高齢者対策、祭りやイベント等）のもわかりました。他、多かったのは、公園を含む自然環境、病院や大型ショッピングモールなどの施設関係、育児環境でした。
6月定例議会における一
・各小中学校における屋内消火栓の配
【長畑質問】岡部小学校は約4億1千万円をかけ大規模改造工事を行ったにも関わらずわずかー月後には屋内消火栓に水を供給する屋外配管の漏水が明らかになり、約６８０万円をかけて修理工事が行われた。他のほとんどの学校が岡部小学校より以前に建設されたことを考えると、他校の配管も不安になるが現状はどうなっているのか。 【行政答弁】つい最近、四條畷南小学校でも屋外埋設管に漏水が確認され、即時対応を行うこととしている。 【長畑質問】漏水修理工事の終わった岡部小学校はこれで問題がないのか。 【行政答弁】全ての地中埋設管を交換していないのと、本来屋上等に設置される消火用補給水槽が設置されていない。 【長畑質問】岡部小学校でこの状況なら、他校の消火用補給水槽の状況はどうなっているのか。 【行政答弁】学校により、設置されているところと設置されていないところがある。 【長畑質問】今まで、市内各小中学校において、大規模改造工事を行っていながら、消火用補給水槽が設置されていない学校があるのは問題。その時々の工事で消火設備に関しての意識が低かったのではないか。屋内消火栓の配管内は、すみやかな放水と配管の腐食防止のため、また、エアが溜まって放水が出来なかったり、ウォーターハンマーでホースが暴れるのを防ぐ役目もあり、常時水が入った状態でないといけない。この配管内への充水を通常はポンプで行うのだが、その補助的な役目を消火用補給水槽が行っており、重要な役目を果たすため設置が必要とされている。岡部小学校は、工事の関係で配管内に水が入っていない状態から急にポンプで水を送った時に漏水があったと聞いている。四條畷南小学校も同じ事象ではないのか。 【行政答弁】四條畷南小学校の場合、①本来消火用配管を埋設する場合には防食措置が必要だが行った形跡もなく、また②消火用補給水槽が設置されていなかったため配管内に水が充填されておらず、ポンプを作動したところ配管に一気に水圧がかかったこと、この２点が漏水の原因と考えられる。 【長畑質問】市内各小中学校では、消防法に基づいて専門業者の点検を行っており平成２６年度の点検時でも問題がなかったとのことだが、点検内容については問題がないのか。 【行政答弁】圧力の確認による点検のため、多少の漏水では点検結果に反映されない可能性もある、と聞いている。今後は、このような事が起こらないように対応を講じていく【長畑要望】実際、岡部小学校においては現場を調査させて頂いた。答弁されたように消火用補給水槽もなく、また、消火用補給水槽と消火設備用配管とを繋ぐ配管が止栓されており(画像の赤い楕円）不備が明らかであった。市内各小中学校に共通することだが、火災が起こった時に屋内消火栓から計算通りの水量が問題なく出てくるのか。学校に通う児童生徒はもちろんのこと、避難施設開設時には多くの地域住民が集まる場所そういう場所で火災が起こった時、消火設備に不備があっては取り返しがつかない。教育環境整備計画と同時並行で予定を立て、少しでも早く安全な施設にして頂きたい。