異常検知システム制御ユニットF C 2煙検知器SRU-3SH-ESD F 1 1 − Y 1取扱説明書お買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本システムの取扱い方を示しています。ご利用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、よく理解してお使い下さい。お読みになった後は、いつでも見られるところに、必ず保管して下さい。 ES1561 K0
具
１１．　廃棄について━ 1 2.  連絡先 ─
1．安全にご使用いただくために
・ご使用前にこの「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 •危害や損傷の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に生じる内容を「警告」、「注意」の２つに区分しています。取扱いを誤った場合、使用者が重傷や障害をおうか、又は機能の一部に重大な悪影響を及ぼすことが規定される場合。取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか、又は機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合、及び機能を長期にわたって有効に活用する上で、是非守ってほしい事項。 ・安全上のご注意として、下記事項をお守り下さい。

2．設置について
2 − 1 システム構成・接続制御ユニット：検知器との通信を行い、通信結果に応じた表示灯、7seg   LED表示、ブザー、移報出力の制御を行います。通信線：検知器の電源ラインと通信ラインを共有しているラインです。 2 − 2電源制御ユニットの電源はDC24V±10%です。供給電源はできる限り制御ユニット専用の電源を設けて下さい。供給電源はノイズの低減をお願いします。(1Vp-p以下)ノイズの影響がある場合は竜源フィルタ等で対応して下さい。
2 − 3   制御ユニットの取付
制御ユニットは確実に接地された導電体上に設置して使用してください。本体上部及び少なくとも、周囲に放熱用気流の通路の確保も含め通常10mm以上幅のスペースを確保して下さい。設置面への取付は下記の通り底面・側面(M3タップ穴4箇所)の取付穴で取り付けて下さい。底面付時制御ユニットが正しく装着されていないと，誤動作，故障，落下の原因になります。振動の多い環境で使用する場合は，特にご注意下さい。制御ユニットの設置面への取付に際しては取付ビスを取付穴より2mm以上内側に入るよう締めてください。ピスの締め付けが緩いと,落下,短絡,調動作の原因となります。制御ユニットの設置面への取付に際しては取付ピスを取付穴より5mm以上内側に入らないように設置してください。感電、ショート、火災、故障の原因になることがあります。
2 − 4 煙検知器の取付
(1)煙検知器SRU – 3 SH – E SD – XX取付ベースを２ヶ所の止めネジで本体へ取付け、この取付ベースへ煙検知器を差し込んで下さい。自動的にロックされ、抜け落ちが防げるようになっております。煙検知器は監視すべき領域で発生する煙が流れてくる位置、強制的にファンで吸い込んでくる位置等検出しやすい場所へ取付けて下さい。風速は、８ m/ s程度まで煙の検出を正常に行えますが、早い風速の中で使用する場合には、煙の検出に要する時間（15秒）煙が持続していることが必要ですので、特にご注意下さい。煙検知器は光学的に煙の粒子による散乱光を検出しており、煙ではなくても埃や水蒸気の粒子等が多量にあると煙が存在しているのと同じ条件となり、誤警報の原因となります。目安としては通常の事務所程度、或いはそれより良い環境でご使用下さい。竜子機器ですので使用環境温度、湿度は仕様値内でご使用下さい。
[動力線等電気的ノイズ源からの隔離]
動力線等は制御ユニット及び制御ユニットに接続される全ての検知器、中継器、信号線から20cm以上離して付線して下さい。 20cm以上離すことができない場合は、動力線をD種接地（第3種接地）された金属管の中に通して下さい。
( 2 )煙検知器Ｆ１１－Ｙ１－ＸＸ
取付ベースを２ヶ所の止めネジで取付けます。次に、取付ベースと検知器本体の通信ライン端子、固定ガイドを合わせて、煙検知器を取付ベース差し込み、右に回して下さい。自動的にロックされ、抜け落ちを防ぐようになっています（下図参照）。煙検知器は、監視すべき領域で発生する煙が流れてくる位置、強制的にファンで吸い込む位置等、検出しやすい場所へ取付けて下さい。風速は、8m/ s程度まで煙の検出を正常に行えますが、早い風速の中で使用する場合には、煙の検出に要する時間（約30秒間）煙が持続していることが必要ですので、特にご注意下さい。煙検知器は光学的に煙の粒子による散乱光を検出しており、煙ではなくても埃や水蒸気の粒子等が多量にあると煙が存在しているのと同じ条件となり、誤警報の原因となります。目安としては通常の事務所程度、或いはそれより良い環境でご使用下さい。竜子機器ですので使用環境温度、湿度は仕様値内でご使用下さい。設置方法て下さい。 •機器の設置・配線は、取付ネジの回しすぎや、締め付け不足が無いように行い、脱落や断線などに十分配慮して下さい。動作不良や火災の原因となります。 (締め付けトルク0.5N・m：参考値) ・この差込口に通信線以外の配線を絶対に接続しないで下さい。故障の原因となります。通信線の適合線材は、AWG18～26となります。それ以外の線材をご使用になりますと故障の原因になります。
・本体とベースのはめ込み
挿入ガイドベース上図、煙検知器とベースの固定ガイド、通信ライン端子を合わせ、ゆっくり右に回してはめ込みます。「カチッ」と音がする、またはクリック感があれば、きちんとはめ込まれています。 [動力線等電気的ノイズ源からの隔離]動力線等は制御ユニット及び制御ユニットに接続される全ての検知器、中継器、信号線から20cm以上離して付線して下さい。20cm以上離すことができない場合は、動力線をD種接地（第3種接地）された金属管の中に通して下さい。配線作業は，必ず使用している外部供給電源を遮断してから行って下さい。感電あるいは製品の故障の恐れがあります。配線作業後、通電・運転を行う場合は、必ず製品に端子カバーを取り付けて下さい。端子カバーを取り付けないと感電の恐れがあります。 ( 1 )電源線電源を投入した時、突入電流が数mS間ですが3A以上流れるので、配線はこれに十分耐えるようにして下さい。 F G端子の接地接続は感電事故防止、電気的ノイズから機器を保護するため確実に実施して下さい。定格と異なった電源を接続したり誤配線をすると火災，故障の原因になります。供給電源につきましては、DC24V±10%でノイズ低減(1Vp-p以下)をお願いします。ノイズの影響が強い場合は電源フィルタ等で対応して下さい。
( 2 )通信線
制御ユニットと煙検知器を接続する電源／信号線は0.75mm²程度のシールド線で接続して下さい。シールド線のシールド部はFG端子に接続して下さい。本配線については分岐配線も可能であり極性も無極性ですが、他の電気的なノイズを発するような配線との束線はしないで下さい。また同様にできる限り分離した配線ルートにして下さい。
3.システムの起動
３－１　制御ユニットでの設定パネル前面にあるDETECTOR NUMBERSスイッチが、接続している検知器の数を正しく設定している事を確認して下さい。数が違いますとトラブル表示されます。
3 － 2   電源投入
パワースイッチをI側に押すとパワー灯（緑LED）が点灯し、システム起動を開始します。機器を取り扱うときは、シャープエッジ等に注意して下さい。けがの原因になることがあります。 ３－３　電源投入時の登録電源文信機※ 1 電源投入後約60秒間は、アラーム灯、トラプル灯が1つずつ順に点滅する。また、7seg   LEDの各LEDが1つずつ順に点滅します。 ※２　接続された検知器に電源を供給し通信を開始し、全ての検知器のアドレスを調べます。 ※３　制御ユニットに設定された検知器の数に基づき、※２で調べた検知器を登録(検知器を承認)する。過不足があった場合トラブルとします。
4.制御ユニット ＦＣ２
4 − 1 各部の名称と機能（１）操作パネル部①POWER：パワースイッチ（黒色）パワースイッチを操作するごとにシステムの起動と停止を行うことができます。竜源スイッチを操作する場合には、システムを停止してから再び起動するまでに、１分以上の間隔を空けてから操作を行って下さい。システムが正常に起動しない場合があります。 ②RESET：リセットスイッチ（白色） ・リセットスイッチを押し込む事により、アラーム灯、アラーム移報の出力、ブザーの鳴動（連続音）をリセットします。但し、検知器が引き続きアラームを検知している場合は、制御ユニットは再度アラーム状態となります。 ・リセットスイッチを押し込む毎に、制御ユニットと検知器間でアラーム伝送をおこなう試験への試験を実行します。煙検知器の場合、受発光部の信号を実際に確認した上でアラーム状態としています。 ・リセット中は、アラーム灯、トラブル灯が１つずつ順に点滅します。また、7seg LEDの各LEDが１つずつ順に点滅します。 ③DETECTOR   NUMBERS :ディテクタナンバースイッチ10の桁接続する検知器数の10の桁を設定するためのスイッチです。本スイッチの設定は、電源投入時のみ認識されるので、設定の変更は必ず電源をOFFして行って下さい。必ず接続した検知器数を設定して下さい。 ④DETECTOR NUMBERS :ディテクタナンバースイッチ1の桁接続する検知器数の1の桁を設定するためのスイッチです。本スイッチの設定は、電源投入時のみ認識されるので、設定の変更は必ず電源をOFFして行って下さい。必ず接続した検知器数を設定して下さい。 ⑤POWER：パワー灯（緑LED） ・電源がONしている間パワー灯は点灯しています。 ・制御ユニットCPUエラーが発生した場合、パワー灯は点滅します。
⑥ALARM：アラーム灯（赤LED）
煙検知器が煙を検知すると点灯します。制御ユニットはアラーム状態を保持するため、煙検知器の煙が無くなった場合でもリセットスイッチを押し込むまではアラーム状態を表示し続けます。但し、ゾーンアラーム発生時（６－２を参照）アラーム灯は点滅します。 7seg   LEDは「00」を表示します。ゾーンアラーム状態において、アラームが発生した場合、アラーム優先のため、アラーム灯は点滅から点灯になります。また、7seg  LEDは「00」表示とアラームが発生したアドレス表示をアラームが発生した順番にスクロール表示します。なお、ゾーンアラームは制御ユニットで自己保持をしません。
①TROUBLE：トラブル灯（黄LED）
システムにトラブルが発生している間、トラブルの内容に対応したLEDが点灯または点滅します。トラブル内容の詳細は、「８．トラブル発生時の対処方法」を参照して下さい。リセットスイッチを押し込んだ時は、リセット中にアラーム灯、トラブル灯が1つずつ順に点灯します。また、7seg   LEDの各LEDが1つずつ順に点滅します。制御ユニットＣＰＵエラーを除くトラプル状態において、アラームが発生した場合、アラーム優先の為、トラプルが発生したアドレスからアラームが発生したアドレスに表示が切り替わります。
⑧ 7seg    LED（赤LED）
・アラームが発生した検知器のアドレスを表示します。複数の検知器においてアラームが発生した場合は、約２秒ごとに全数のアドレスをアラームが発生した順番にスクロール表示します。第一報目はアドレスの右下に小数点を同時に表示します。アラーム状態において、トラプルが発生した場合、アラーム優先のため、トラプルが発生したアドレスは表示されません。 ・トラブルが発生した検知器のアドレスを表示します。複数の検知器においてトラブルが発生した場合は、約２秒ごとに全数のアドレスをトラブルが発生した順番にスクロール表示します。第一報目はアドレスの右下に小数点を同時に表示します。制御ユニットCPUエラートラプルを除くトラプル状態において、アラームが発生した場合、アラーム優先のため、トラプルが発生したアドレスからアラームが発生したアドレスに表示が切り替わります。
ゾーンアラーム発生時は「0」を表示します。
ゾーンアラーム状態において、アラームが発生した場合、アラーム優先のため、アラーム灯は点液から点灯になります。また、7SegLED表示は「00」表示とアラーム発生したアドレス表示をアラーム発生した順番にスクロール表示します。 exブザー（内蔵）アラーム状態の場合連続音、トラブル状態の場合断続音でそれぞれ鳴動します。但し、制御ユニットCPUエラーの時は鳴動（断続音）しません。制御ユニットCPUエラートラブルを除くトラブル状態において、アラームが発生した場合、アラーム優先のため、プザーの鳴動は、断統音から連続音に切り替わります。適合電線18一26AWG結線ビス(フリー端子ビス) M3×6L結線終了時は、必ず端子カバーを取り付けて下さい。感電等の事故の原因になることがあります。 ①P.S(背面端子番号1,2,3) DC24V　電源線を接続する端子です。(2番：DC24V－,3番：DC24V+) FGアース線を接続する端子です。この端子にDC24V以外の電源を入力しないで下さい。また、使用竜圧範囲を超えて使用しないで下さい。ショートして火災などの事故の原因になるがあります。 ２番・３番端子は極性を確かめて接続して下さい。逆電圧で製品が.破損する恐れがあります。 ②PC  LINE(背面端子番号4,5)通信線を接続する端子です。この端子に通信線以外の配線を絶対に接続しないで下さい。正常に起動しなくなる等の故障の原因になることがあります。 ③ALARM(背面端子番号6,7,8)アラーム状態と電源断の時、アラーム移報が出力されます。 (7－8間導通)但し、ゾーンアラーム発生時は、アラーム移報を出力しません。(6－8間導通)図中の表示は正常監視時の状態を表します。(6－8間導通)整告この端子を接点電圧の最大値及び接点電流の最大値を超えて使用しないで下さい。接点溶着等の故障の原因となることがあります。 @TROUBLE(背面端子番号9,10,11)トラブル状態と電源断のときトラブル移報が出力されます。(10－11間導通)図中の表示は正常監視時の状態を表します。 (9－11間導通)この端子を接点電圧の最大値及び接点電流の最大値を超えて使用しないで下さい。接点溶着等の故障の原因となることがあります。 4 － 2   トラブルLEDについて
①DETECTOR灯
感度補正オーバーまたは試験不良等(詳細は８.トラブル発生時の対処方法を参照)、検知器にトラブルが発生している時にトラブル灯が点灯します。また、7seg LEDにトラブルが発生している検知器のアドレスを表示します。 ②DET.OVER灯制御ユニットのディテクタナンバースイッチの設定値よりも、制御ユニットが認識している検知器の数が多い時にDETECTOR  OVER灯が点灯します。 ③DET.UNDER灯制御ユニットのディテクタナンバースイッチの設定値よりも、制御ユニットが認識している検知器の数が少ない時と通信線断線と検知器断線の時に DETECTOR UNDER灯が点灯します。 ④PCL.SHORT灯通信線が短絡している時に、PCL.SHORT灯が点灯します。 ⑤RECEIVER灯制御ユニットのディテクタナンバースイッチの設定値が０か３２以上の場合にRECEIVER灯が点灯します。
外
4 – 3
観
���
���
 8.8 
 
 e MIMBERS電気的仕様4 – 4 (1)品名(2)品番(3)定格: (4)使用電圧範囲: (5)接続可能検知器数:   最大３１個接続可能な検知器のアドレスは１～３１です。す。同じアドレスの検知器を接続しないで下さい。正常監視できなくなりま(6)接続検知器数設定方法： 操作パネルより精密ドライバー等を用いて設定設定数が１～３１以外の設定の時は、トラブル状態としRECIEVER灯を点灯させます。 (7)アラーム受信設定:  5%/m (公称値) (8)外部配線抵抗:  13Ω以下(制御ユニット-検知器間)注意外部配線抵抗値13Ωを超えて配線を行わないで下さい。正常監視ができなくなります。 (9)立ち上がり時間(10)移報出力電源投入後、１分後に監視開始します。 .. ：  アラーム移報（背面端子番号6－8間）正常監視時に接点閉、アラーム時及び電源投入時に接点開（アラーム移報出力）、但しゾーンアラーム時は接点開になりません。 :    トラブル移報（背面端子番号9－11）正常監視時に接点閉、トラブル時及び電源断時に接点開（トラブル移報出力）となります。電源t2 t²=Isec以内接点容量 DC30V 2A   AC125V 0.5A抵抗負荷: (11)警報音電子ブザー、アラーム時連続音、トラブル時断続音.. (連続音優先) ..異常検知システム制御ユニット.. F C 2 DC24V 0.5A DC24V    ± 10%移報出力(12)試験機能：制御ユニット-検知器間でアラーム伝送を行う試験。煙検知器の場合、受発光部の信号を実際に確認した上でアラーム状態とします。 (13)パワースイッチのオン/オフ  :パワースイッチを操作する場合は、電源の再入力は１分以上の間隔を空けてから操作して下さい。パワースイッチをオンしたまま主電源を直接停止した場合におきましても、電源の再入力は１分以上の間隔を空けてください。機器を分解しないで下さい。感竜、ショート、火災、故障の原因になることがあります。 4一5   環境仕様( 1 )使用温度範囲　：　0℃～60℃ ( 2 )保存温度範囲( 3 )使用湿度範囲:  : 30～85％RH結露なき事環境仕様を越える場所や、揮発性ガス、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。正常に動作しなくなる等の故障の原因になります。 4 − 6   機械的仕様( 1 )外形.. W110×L156×H40 (2)主材質.. SPCC t0.8静電焼付塗装(黒色) （3）質虽..約450g 5．煙検知器（ＳＲＵ－３ＳＨ－ＥＳＤ－ＸＸ） 5 － 1 各部の名称と機能( 1 )煙検知器
①状態表示灯
・正常監視状態…約10秒に1回(約10msec間)ずつ点滅します。 ・アラーム状態　…　約2秒に1回(約10msec間)ずつ点滅します。 •トラブル状態消灯します。 :点滅時間は制御ユニットと煙検知器間の通信状態により、長くなることもあります。 ②アドレス銘板シール煙検知器のアドレスを表します。
③煙検知器ロック解除用穴
附属の解除スティックを挿入することにより、煙検知器を取付ベースから取り外す事ができます。煙検知器を取り外す時は、解除スティック又は代替工具(直径2.8〜 3.2mm,長さ60mm以上の+ドライバーも使用可能）を使用し、ロックを解除してから行って下さい。無理に取り外すと、煙検知器を破壊する恐れがあります。 ④煙チャンバー煙濃度(%/m)を検知する煙センサーが内蔵されています。
(2)取付用ベース(FDB-ADS)
①配線差込穴（４ヶ所）通信線の差込口です。 La及びCaは同一名称で各々２端子であり、内部で接続されてわたり配線用となっております。整告この差込口に通信線以外の配線を絶対に接続しないで下さい。正常に起動しなくなる等の故障の原因となることがあります。 ②配線締付ネジ通信線を差込口に固定するためのネジです。 5 − 2外親＜煙検知器本体＞ ＜取付用ベース＞
6.煙検知器Ｆ１１－Ｙ１－ＸＸ 6 − 1 各部の名称と機能( 1 )煙検知器①状態表示灯・正常監視状態  ・・ :: ・火災状態約10秒に1回（約10msec間）ずつ点滅します。約2秒に1回（約10msec間）ずつ点滅します。 :消灯します。 ・異常状態点滅時間は制御ユニットと検知器間の通信状態により、長くなる事もあります。注意②アドレス銘板シール検知器のアドレスをあらわします。 ③煙チャンバー煙を検知する煙センサーが内蔵されています。
(2)取付ベース(FBR-Y)
①配線差込穴(4ヶ所)通信線の差込口です。 L及びCは同一名称で各々2端子あり、内部で接続されています。わたり配線用としてご使用下さい。整告この差込口に通信線以外の配線を絶対に接続しないで下さい。正常に起動しなくなる等の故障の原因となることがあります。 ②配線固定ネジ通信線を固定するためのネジです。整告通信線は、配線固定ネジで確実に締めて下さい。動作不良や火災の原因となります。 (締め付けトルク0.5N・m：参考値)
観
6 − 2 外
＜煙検知器本体＞
6 − 3   電気的仕様

6 − 4   機械的仕様( 1 )外形寸法(2)主材質.. φ28×57（取付ベースを含む。ただし突起部を除く。） :  ＜検知器本体＞ ABS、PBT（UL-94V-0）ベージュ色＜取付ベース＞ ABS (UL-94V-0)ベージュ色( 3 )質..約30ｇ（取付ベースを含む） ( 4 )製造番号：バーコード銘版に記載
6一5   環境仕様
( 1 )使用温度範囲.
(２)保存温度範囲: −20℃～70℃ (３)使用湿度範囲.. 30～85％RHただし、結露無きこと環境仕様を越える場所や、揮発ガス、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。誤動作及び故障の原因になります。注意使用温度、湿度は機器の寿命に影響します。ディレーティングを考慮してご使用下さい。
7．アラーム発生時の対処方法
本システムが煙を検知すると、制御ユニットから次の警報が出力されます。
7 − 1  アラーム
アラームは、制御ユニットが検知器からアラームイベント(AON)を受けた場合に発生します。 ( 1 )アラーム灯が点灯します。 ( 2 )ブザー（連続音）が鳴動します。 ( 3 )アラーム移報が出力されます。 (4) 7seg LEDにアラーム発生した検知器のアドレスが表示されます。
7 − 2
ゾーンアラームは、通信障害、制御ユニット、検知器の一部の故障でアドレス認識が不能となった時のアラーム報です。 （１）アラーム灯が点滅します。 ( 2 )ブザー（連続音）が鳴動します。 ( 3 )  7seg   LEDに「00」を表示します。アラーム状態、ゾーンアラーム状態である検知器の状態表示灯（赤LED）が2秒に1回ずつ点滅します。警報が出力されたら火災を確認して必要な処置を行って下さい。
8.トラブル発生時の表示
本システムがトラブルを検知すると、制御ユニットから次の警報が出力されます。 ( 1 )トラブル灯が点灯します。 ( 2 )ブザー（断続音）が鳴動します。 （3）トラブル移報が出力されます。 ( 4 )検知器にトラブル発生している場合、7seg   LEDにトラブル発生した検知器のアドレスが表示されます。トラブルの要因が検知器にある場合、トラブル状態である検知器の状態表示灯（赤色LED）は消灯します。警報が出力されたらトラブルを確認して、８．トラブル発生時の対応策に従って対応して下さい。トラプル発生時、制御ユニット又は検知器の配線のやり直しや、検知器を交換するときは、電源を切ってから行って下さい。
1.上記の対処を行ってもトラプル表示する場合は、お近くの日本フェンオール（株）までご連絡下さい。 2．トラプル発生時、制御ユニット又は検知器の配線のやり直しや検知器を交換する時は、電源を切ってから行って下さい。
点検とメンテナンス
1 0.
1 0 − 1 日常点検日常実施していただきたい点検について示します。
通電中に端子に触れないでください。感電の恐れがあります。清掃、ネジの増し締め作業は，必ず供給電源を遮断してから行って下さい。遮断しないと，感電の恐れがあります。機器に水につけたり、水をかけたりしないで下さい。故障、感電の恐れがあります。注意取付けネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。取付けネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。清掃には乾いた布または水を固く絞った布を使用下さい。清掃後、検知部に異物（糸くず・水滴など）を残さないで下さい。誤報の原因となります。清掃には中性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないで下さい。機器表面に傷がつく場合があります。
１０－２　定期点検
最低でも6ヵ月に1回程度実施していただきたい点検について示します。なお，設
清掃、ネジの増し締め作業は，必ず供給電源を遮断してから行って下さい。遮断しないと、感電の恐れがあります。機器に水につけたり、水をかけたりしないで下さい。故障、感電の恐れがあります。取付けネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。取付けネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。清掃には乾いた布または水を固く絞った布を使用下さい。清掃後、検知部に異物（糸くず・水滴など）を残さないで下さい。誤報の原因となります。清掃には中性洗剤・塩素系源白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないで下さい。機器表面に傷がつく場合があります。廃棄について1 1.準によります。一般産業廃棄物（不燃物）として廃棄可能ですが、具体的な廃棄方法は各自治体の基
1 2.  連絡先
本システムに関するお問い合わせは、お近くの日本フェンオール（株）本社　営業所までお願いします。
日本フェンオール株式会社

http://www.fenwal.co.jp