「M2Mセンサネットサービス導入ガイド」は、絶縁監視サービスをご検討中のお客様や、初めてご利用になるお客様を対象にして、遠隔監視端末のご購入からサービスご利用を開始するまでを説明します。本ガイドをよくお読みのうえ、M2Mセンサネットサービスを正しくお使いいただき、本サービスをお客様の事業にお役立てください。
ご利用開始までの流れ
はじめに、遠隔監視端末のご購入から、実際にご利用いただくまでの流れを説明します。お客様の作業1週間かかりますユーザID、パスワードお受取りとログイン端末の電源を入れて端末の設定(端末タイトル、通報メール、 CH種別/名称、警報レベル）端末を設置して通報テスト(警報テスト)設置については、端末に同梱されている設置マニュアルをご参照ください。
注意事項
以下2～4ページで紹介する書式などは、弊社に直接ご注文いただいたり、サービスお申込みを行われる場合のものです。弊社の代理店にご注文・お申込みをいただく場合は、書式が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。 o Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2020. All Rights Reserved.本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。這隔監視増末のご購入とM2Mセンサネットサービス契約お申込み本サービスをご利用いただくためには、絶縁監視通報端末をご購入いただき、M2Mセンサネットサービスをお申込みください。弊社ホームページhttps://www.allwatch.jp/の左側メニュー 「ダウンロード」から「カタログ」「ご発注書・ご契約申込書」をダウンロードできます。
ダウンロードできる情類
カタログM2Mセンサネットサービス規約ご発注書・ご契約申込書
ご発注書・ご契約申込書の書き方
必要事項をご記入のうえ、郵送・FAXいただくか、または弊社営業担当へお渡しください。
1.発注者情報およびサービス申込者
お客様の情報をご記入になり、押印のうえ提出してください。 「お客様番号」はすでにお持ちのお客様のみ記入してください。 ※「お客様番号」は初めてサービス契約を申し込んだ際に送付される「ユーザID・パスワードのご案内」(4ページ参照)に記載されています。「お客様ID」が「お客様番号」です。
2.ご発注商品
・商品の仕様についてはカタログをご覧ください。 ・「ご注文番号」欄はお客様の控えとして、必要に応じて記入してください。御社内の注文番号になります。 ・「単価」はあらかじめ弊社営業担当にご確認いただいた額を記入してください。 o Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2020. All Rights Reserved.本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。
ご発注書・ご契約申込書の書き方
※ご契約にあたっては、サービス規約「オムロンM2Mセンサネットサービス規約」をあらかじめご確認ください。(規約の掲載については２ページ「ダウンロードできる書類」参照） 3. (1).サービス申込ご契約サービスについて確認ください。弊社営業担当にご相談ください。
3. （2）ご利用開始予定日
ご利用開始予定日を記入ください。 3. （3）お支払いサイクルお支払いサイクルを選択し、チェックを入れてください。 ・翌1年分前払い1 ～ 1 ２月の料金を前払い・翌６ヶ月分前払い1 ～ 6月／ 7 ～ 1 2月の料金を前払い
-3. (4)お支払い方法
銀行振込かクレジットカード払いかを選択ください。クレジットカード払いの場合は別途お申込みが必要ですので弊社営業担当にご確認ください
ユーザIDとパスワード
初めてM2Mセンサネットサービスにお申し込みになると、弊社より「M2Mセンサネットサービス契約ユーザID・パスワードのご案内」をお届けします。ご利用開始日以降、M2Mセンサネットにログインして通報メールを受信するための設定を行います。この書類には、ログインに必要なユーザID、パスワードが記載されています。設定が終わってもサービスのご利用に必要な情報ですので、大切に保管してください。お客様のユーザID（お客様ID）とパスワードをご記入ください。ユーザID (お客様ID)パスワード
ログイン
お手元のパソコン、タプレット端末、スマートフォンなどで、下記のURLを表示します。 https://ew.allwatch.jp/term_sub/login.phpユーザIDとパスワードを入力して、 「ログイン」をクリックします。
端末の設定
M2Mセンサネットにログインしたら利用を開始するために、端末タイトル（端末の名称）、通報メール設定、チャンネル(CH）名称、警報レベル設定をします。
■増末タイトルの酸定
活物のHグラフ・モニタ
体:加少CH/PR保持ベル対応1ログイン後の画面には、サービス申込みをした端末が表示されます。端末をクリックします。サービス申込みをした端末が画面に表示されるのは、サービス申込書に記入した「ご利用開始予定日」からです。ご利用開始予定日までは表示されません。 2 端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。 ３ 「端末タイトル」を入力します。 「説明」に入力すると、ログイン後の端末一覧に表示されます。複数の端末を設置した場合などに、区別することができます。 4｜設定が終わったら「更新」ボタンをクリックします。更新完了のメッセージが表示されます。次は通報メールの設定をします。 ■通報メール設定異常時に送信される通報メールの送信先メールアドレス、送信内容を設定します。 2019.141 1 端末メニューの「通報先設定」をクリックします。この画面で通報先メールアドレスと通報内容を設定22します。ここでは一例として通報テストの設定方法を記載します。その他の設定方法については、画面左上の「マニュアル」を参照してください。 3 通報先メールアドレス欄に、端末からのテストメールを受信するアドレスを入力します。複数メールアドレスを設定する場合は、カンマ（,）で区切って入力してください。最大1,024文字まで入力可能です4 「メール確認テスト」の「送信」ボタンをクリックします。入力したメールアドレスへ、テストメールがただちに送信されますので、メールが着信することを確認します。 5 「テストSW」にチェックマークを付けます。これは、端末のテストスイッチを押したときにテストメールが送信される設定です。 6｜設定が終わったら、画面上方または下方の「登録」ボタンをクリックします。次は端末の設定をします。メールが届かなかったらメールが届かない場合は、次の点を確認してください。 ・設定したメールアドレスに間違いがないか。（特に全角文字・半角文字、大文字・小文字の違いや、アンダーバーとハイフンの違いなど） ・送信先でドメインフィルタ（迷惑メールフィルタ）によって着信拒否をされていないか。（ドメインフィルタを設定している場合は、m2m-dc.ne.jpからのメール着信を許可してください）

■CH種別の設定 ※LM-100-3Gの場合
LM-100-3Gでは、アナログ入力チャンネルの一部は設定により計測内容を選択することができ、チャンネル構成と工場出荷時の設定は以下のようになっています。
ここでは、工場出荷時設定とは異なる計測内容でご利用になる場合の設定方法を説明します。 (工場出荷時設定での計測内容でご利用になる場合は、この設定は不要です) 1 端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。 22 ［「アナログ入力設定」を選択します。 3  Al00〜Al03について、漏電計測を行うチャンネルでは「Io」を選択します。 4, AI06、AI07について、Ior計測を行う場合は「Ior計測」にチェックを付け、「単相lor」または「三相lor」を選択します。 5 「送信」ボタンをクリックします。 「送信」ボタンをクリックすると、設定値が端末に送信されますので、次ページの方法で端末側の設定が完了したことを確認します。
6｜端末メニュー下の階層表示で、操作中の端末を選択します。 7もう一度、端末メニューの「端末設定>・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。 8 「アナログ入力設定」を選択します。 > DO-An 9｜先ほど設定した内容になっていることを確認します。
送for 9]で設定した内容になっていない場合はしばらく待ってからもう一度 Θ ～  Θの手順を繰返してください。設定した内容になっていないまま、次の操作に進むと誤動作の原因となります。
■ CH名称、警報レベルの設定
漏洩電流が警報レベルで設定した数値を超えると、警報メールが送信されます。警報レベルは3段階で設定できます。
日作1996-997端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。 ３】使用するチャンネルの「CH名称」、「表示」チェック、「警報レベル」を設定します。警報レベルは数値がHHH> HH> Hとなるように設定します。 「表示」チェックをOFFにすると、各機能画面でデータが表示されなくなります。 (未使用のチャンネルでは「表示」チェックをOFFにしておくことをお勧めします) 4』編電チャンネルの警報レベルHを変更する場合は、「一時設定」ボタンをクリックすると編集できるようになります。 （「一時設定解除」ボタンをクリックすると元の画面に戻ります）
■ZCTタイプ※AZ100の場合
AZ100では、チャンネルごとに接続するZCTのタイプを選択します。 ① AZ100付属のZCT：ZCT（4ピン）を選択します②これまでの端末のZCT：ZCT（３ピン）を選択します。 <注意事項> ・動作試験、精度試験をご利用になる場合は、AZ100付属ZCT（４ピン）を使用してください。 ・これまでの端末のZCT（３ピン）を使用する場合は、変換ケーブル（３ピン→４ピン）が必要です。ただし、ZCT（３ピン）では動作試験、精度試験はご利用できません。 ・ZCTタイプ選択を間違えると、正しい漏電値が計測できません。
ZCTタイプ— (AZ100以外の機種では表示されません)接続するZCTに応じて、 「ZCT（4ピン）」または「ZCT（3ピン）」を選択します。
5
設定が終わったら「送信」ボタンをクリックします。
「送信」ボタンをクリックすると、設定値が端末に送信されますので、次ページの方法で端末側の設定が完了したことを確認します。道神教教室バラフ・キー タオムロン株式会社» 6端末メニュー下の階層表示で、操作中の端末を選択します。 ７もう一度、端末メニューの「端末設定>・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。 ８ 「アナログ入力設定」を選択します。
9｜先ほど設定した内容になっていることを確認します。
送 住9で設定した内容になっていない場合はしばらく待ってからもう一度 6 ～  9 )の手順を繰返してください。設定した内容になっていないまま、次の操作に進むと誤動作の原因となります。 ■濃電発生時の通報メールの設定漏電発生時の通報メールの設定を行います。 』メールアドレスを登録した通報先設定画面( 6ページ)で、メールで通報してほしい「漏洩　HHH、H」の「発生」「復旧」にチェックを付けます。 2設定が終わったら、画面上方または下方の「登録」ボタンをクリックします。異なる条件や通報時間帯を設定する場合は、新たな通報グループを使用します。以上で設定は完了です。次は、実際に通報メールが受信できるかテストします。
通報テスト
端末の側面にあるテストスイッチを短押しします。 ※テストスイッチを長押し（3秒以上）すると、押した直後と30秒後、さらに30秒後の計3回、テストメールが送信されます。扉などがついた設備内部に設置する場合、扉を閉めても通信できるかどうか確認できます。
•送信日時発信元アドレス送信先アドレス- [件名]電波強度端末タイトル瑞末タイトル瑞末ID警報内容（例ではテストスイッチが押されたことを表しています)アナログチャンネル名称と計測値a0f789
瑞夫ID発生時刻（テストスイッチが押された日時）電波強度基地局の電波強度を0（圏外）～3で表示端末の電池電圧端末情報（ここをクリックすると、該当の端末画面にアクセスできます） ◆携帯電話向けログイン画面◆ http://ewi.allwatch.jp/ term_sub/i/login.php?s= eNortjK・・・・・・・濃電響報免生時の通報漏電警報が発生するとメールで通報されます。
-送信日時-発信元アドレス-送信先アドレス- [件名]電波強度端末タイトル端末タイトル瑞末ID警報内容と警報発生チャンネル名称アナログチャンネル名称と計測値
瑞末ID発生時刻（警報が発生した日時）電波強度基地局の電波強度を0（圏外）～3で表示端末の電池電圧端末情報（ここをクリックすると、該当の端末画面にアクセスできます） ◆携帯電話向けログイン画面◆-

端末管理方法
M2Mセンサネットサービスでは、グループごとに端末を管理することができます。また、グループにユーザID、パスワードを登録することで、グループ配下の端末のみを対象とする子ユーザとして使用できます。
■グループ作成
1ログイン後の画面で、「設置グループ登録」をクリックします。設置グループ登録全マニュアル2グループ名を入力し「登録」ボタンをクリックします。ユーザID、パスワードを入力すると、子ユーザとして登録できます。設置グループ登録確認  入力画面へ戻る３｜確認画面で「登録」ボタンをクリックします。続いて、作成したグループに端末を登録（割り当て）します。 o Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2020. All Rights Reserved.本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。 ■グループへの増末登録設置グループ登録完了人力画面へ戻る
1グループ登録完了のメッセージが表示されますので「登録したグループに端末を登録する」をクリックします。後から端末を登録することもできます。 (16ページ補足参照) 2｜端末一覧が表示されますので、グループに登録する端末にチェックを付け「登録」ボタンをクリックします。縮末登録確認３｜確認画面が表示されますので「登録」ボタンをクリックします。 4｜端末登録完了メッセージが表示されますので、階層表示でグループが作成されたことを確認し、最初にログインしたユーザをクリックします。は水型移完了しました。
5｜グループが作成されていることを確認しま
す。端末はグループに登録（割り当て）したため表示されていません。端末を表示する場合は、「割り当て済み端末を表示」にチェックを付けます。補足グループ登録後にあらためて端末を登録する場合の方法を説明します。 １画面左下の階層リストで、ログインしているユーザのグループの「 ③ 」をクリックします。 2グループが展開されますので、端末を登録したいグループの「 ✿ 」アイコンをクリックします。 →  ✿本社工場本社工場A樓(a0f789) 3 ■表示されるグループメニューから「端末登録」をクリックします。 15ページの2からの手順を操作します。本書に記載の内容についてご不明点がございましたら、弊社サービスデスク( TEL : 0120-053-606 ) へお問い合わせください受付時間は弊社営業日 9:30 ～ 17:30(12:15 ～ 13:00を除く) © Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2020. All Rights Reserved.本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。 8101751111111111111 17