整理番号GC:13
【緊急連絡先】
作成日2003年4月1日改訂日2021年 4月 1日 (第5版)
1.化学品及び会社情報
化学品の名称製品コード化学名会社名住所担当部門連格先: Tel;  076-441-2461 FAX;  076-441-2358 E-mail;  info@hokusan.co.jp ：表紙に記載: GC:13 &急連絡電話番号整理番号2.危険有害性の要約化学品のGH S分類物理化学的危険性健康に対する有害性環境に対する有害性GHSラベル要素絵表示又はシンボル注意喚起商危険有害性情報生意書き[安全対策] [芯急措置] [保管] [廃天] GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性3.組成及び成分情報化学物質・混合物の区別化学名又は一般名（化学式） :  化学物質:水素(H2) ..水蒸ガス: ..水蒸(Hydrogen)北酸株式会社:富山県富山市本町11番5号産業ガス事業部:可燃性ガス高圧ガス
圧縮ガス記載がないものは分類対象外または分類できない。危険極めて可燃性／引火性の高いガス高圧ガス；熱すると爆発のおそれ熱／火花／裸火等の着火源となり得るものから遠ざけること。 : ー禁煙漏えいガス火災:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこ..と。安全に対処できるならば着火源を除去すること。日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 .. ：内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者又は販売者に返却するこْلا可燃性ガスであり、空気中の水素濃度が4 vol％を超えると着火..や爆発の危険がある。 ：高濃度の水素を吸入すると、窒息により死亡することがある。
成分及び含有量

:排気設備を用いて、新鮮な空気と置換すること。 ：全ての着火源を断つこと。 :窓や扉を開けて換気をし、拡散させること。 : 漏えい箇所及び付近から速やかに退避し、関係者以外の立ち入りを禁止すること。
7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策（局所排気、全体換気等）

作が困難なときは使用を中止して販売者に連絡すること。 ：配管、設備は使用圧力に見合った設計をすること。又逆流を防ぐために配管には逆止弁、又は安全装置を設けること。 ：水茶ガスを多量に使用する場合には、使用量によって集合装置等の供給設備が特別に設計、製作されることがある。使用者は、これらの設備・機器の正しい操作方法や使用方法について、製造者または販売者から指導を受け、取り扱い説明書および指示事項に
ル等の金属触媒。注意事項：保管場所では火気厳禁。熱、火炎、火花から遠ざけること。又「火気厳禁」「禁煙」等の看板を掲示すること。 ：容器の周囲には引火性、発火性や酸化性のものは置かないこと。 ：電気配線やアース線の近くに保管しないこと。安全な客器包装材料 ： 高圧ガス容器として製作された容器であること。
8.ぱく露防止及び保護措置
設備対策：日本産業衛生学会（2013年版）     ：規定されていない許容濃度等ACGIH (2014年版)   ¹〉    TLV-TWA ：単純室息性ガスTLV-STEL保護具呼吸用保護具手の保護具眼、顔面の保護具皮膚及び身体の保護具：必要により空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク：保護手袋：保護面、保護眼鏡：帯電防止用の保護衣、安全靴。耐火服（緊急時）
9.物理的及び化学的性質
物理状態：無色気体色
兵　い：無臭融点／疑固点及び沸騰範囲： −259.1 ℃ (101.3 kPa) 29沸点又は初留点:可燃性爆発下限界および爆　：下限　4.0 vol％　上限　75.0 vol％刊燃性発上限界／可燃限界引火点自然発火点分解温度：データ無し： 571.2 ℃ (加熱の方法等により、文献値に相違有り) ：データ無し：該当しないp H動粘性率.. ：水に対し1.8 mℓ/100mℓ( 20.0℃, 101.3kPa)格　解　皮n-オクタノール／水 ：  log Pow  0.45 8）分配係数(log値)蒸気圧卷度及び／又は相対 ： 0.0695 （空気＝１）  あらゆるガスの中で最も軽いガス花度相対ガス密度粒子特性その他のデータ:  0.07 (空気=1)路界温度： −239.95 ℃
11.有害性情報6
12.環境影響情報
13.廃棄上の注意

10.安定性及び反応性反応性化学的安定性:毒性はないが、空気と置換することにより単純窒息性ガスとして作用する。 :情報なし: 容器に残ったガスはそのまま、製造者又は販売者に返却すること。容器の廃棄は製造者又は販売者等所有者に回収を依頼し、使用者が勝手に行ってはならない。 .プロセス中の水素ガス廃棄の場合には、ベントスタックを通して窒素等の不活性ガスで希釈し:ながら少量ずつ放出すること。この場合、ベントスタックは火気より十分に離れていること。国際規制3危険有害反応可能性14.輸送上の注意輸送される液体物質IMDG (国際海上危険物規則)術指針)／IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則） EINECS ：クラス2.1 ICAO-TI (国際民間航空機関技 ：クラス2.1   旅客禁止       PAT禁   CAO200(150  kg) ： 215-605-7 ：第23条、一般高圧ガス保安規則第48～50条（可燃性ガス） :  施行規則第12条 危険物（高圧ガス） :  危規則第3条危険物告示 別表第1（高圧ガス） ：施行規則第194条：施行令第19条の13（車両の通行の制限） ：容器は転落・転倒・衝撃を防止するため固定し、粗暴な扱いをしないこと。 ：容器は温度の上昇を防止し、40 ℃以下に保つこと。 ：容器は通風の良い状態に保つこと。 ：車両等により運搬する場合は、警戒標を掲げ、イエローカード、防災工具、消火器等を常備すること。 ：火気の使用を禁止すること。 .. 115 :  該当しない:  労働安全衛生規則第24条の14, 15  危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等：該当しない：法第2条（圧縮ガス）、一般高圧ガス保安規則第2条（可燃性ガス) ：危規則第3条危険物告示 別表第1 (高圧ガス) :施行規則第12条 危険物(高圧ガス)施行規則第194条:施行令第19条の13 （車両の通行の制限） ：この安全データシートは、圧縮水素ガスに限り適用するものである。 1)  ACGIH :「2014 TLVs and BEIs」(2014年) 2)  ASHRAE Datacom book 3） 化学品安全管理データブック  化学工業日報社(2000)日化協「化学物質法規制検索システム：CD ROM版」 (2002) 4) 5)  HSDB (Access on Jun 2005)中央労働災害防止協会編：「酸素欠乏危険作業主任者テキスト」（2013） 6) 7） 化学防災指針集成丸善梯（1996） 8）神奈川県環境科学センター資料9） 化学便覧（第3〜5版）  丸善出版懶国内規制♪高圧ガス保安法海上輸送港則法紹舶安全技航空輸送航空法路上前送道路法輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策♪緊急時応急措置指針番号
15.適用法令
化学物質排出把握管理促進法労働安全衛生法毒物及び劇物取締法高圧ガス保安を
16.その他の情報道用範囲注） ・本SDSの記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。 ・また、本記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いをする場合は、新たな用途・用法に適した安全対策を本SDSの発行者にご確認下さい。 ・本文書は厚生労働省告示第133号（平成24年3月16日）に基づき作成したものですので、より詳細に関しては適用法規・学術文献・メーカーの取扱説明書を参照して下さい。 •本文書の書式はJIS Z 7253 : 2019「安全データシート（SDS）」の規格に基づき記載しました。