V-1-1-4-8-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(その他発電用原子炉の附属施設【火災防護設備】) NT2補① V-1-1-4-8-3-3 V-1-1-4-8-3-3 設定根拠に関する説明書(ハロンボンベ)
(概要)その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用するハロンボンベは，下記の機能を有する。設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，発電所内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。
1. 容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型のハロンボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定めた容量である68 L/個以上とする。公称値については，要求される容量と同じ68  L/個とする。
2. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベの最高使用圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充てん圧力である5. 20  MPaとする。
3. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベの最高使用温度は，高圧ガス保安法に基づき40 ℃とする。
4.個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また，容器弁の単一故障を考慮し，必要ボンベ個数以上のボンベを設置する設計とすな。なお，ハロンボンベ設置個数を表1に示す。
補① V-1-1-4-8-3-1
て定められている消火に必要なハロンガス量を基に算出。

(概要)
その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用するハロンボンベは，下記の機能を有する。設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，発電所内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。
1. 容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型のハロンボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定めた容量である24 L/個以上とする。公称値については，要求される容量と同じ24  L/個とする。
2. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベの最高使用圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充てん圧力である5. 20  MPaとする。
3. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベの最高使用温度は，高圧ガス保安法に基づき40 ℃とする。
4.個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用するハロンボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また，容器弁の単一故障を考慮し，必要ボンベ個数以上のボンベを設置する設計とすな。なお，ハロンボンベ設置個数を表1に示す。
量を基に算出。 V-1-1-4-8-3-4 設定根拠に関する説明書(二酸化炭素ボンベ)
(概要)その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用する二酸化炭素ボンベは，下記の機能を有する。設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，発電所内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。
1. 容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の二酸化炭素ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定めた容量である68  L/個以上とする。公称値については，要求される容量と同じ68  L/個とする。
2. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充てん圧力である10.8 MPaとする。
3. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用温度は，高圧ガス保安法に基づき40 ℃とする。
4.個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために必要な数を設置する。二酸化炭素ボンベ設置個数を表1に示す。
蒸ガス量を基に算出。 V-1-1-4-8-3-5 設定根拠に関する説明書（ろ過水貯蔵タンク）

【設定根拠】
(概要)その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用するろ過水貯蔵タンクは,下記の機能を有する。設計基準対象施設として使用するろ過水貯蔵タンクは，発電所内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うための水源として設置する。
1. 容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用するろ過水貯蔵タンクの容量は，ディーゼル駆動消火ポンプの定格容量261 m³/hによる発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準に基づく2時間の最大放水量が522  m³であることから，522  m³/個を上回る1500  m³/個以上とする。公称値については要求される容量と同じ1500 m³/個とする。
2. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用するろ過水貯蔵タンクの最高使用圧力は，開放タンクであるためタンク最下端に加わる圧力である静水頭とする。
3. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用するろ過水貯蔵タンクの最高使用温度は，設置場所が屋外であり開放タンクであることから、外気の温度*を上回る50 ℃とする。
4.個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用するろ過水貯蔵タンクは，設計基準対象施設として発電所内で発生した火災を早期に消火するために必要な個数として１個設置する。注記 * :外気の温度は，原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す東海第二発電所における日最高気温である７月の38.４ ℃（水戸地方気象台38.４ ℃（7月）、銚子地方気象台35.3 ℃ (8月)，小名浜特別地域気象観測所37.7 ℃ (8月)）とする。 V-1-1-4-8-3-6 設定根拠に関する説明書(多目的タンク)

【設定根拠】
(概要)その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用する多目的タンクは，下記の機能を有する。設計基準対象施設として使用する多目的タンクは，発電所内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うための水源として設置する。
1. 容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する多目的タンクの容量は，ディーゼル駆動消火ポンプの定格容量261  m³/hによる発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準に基づく2時間の最大放水量が522 m³であることから，522 m³/個を上回る1500 m³/個以上とする。公称値については要求される容量と同じ1500 m³/個とする。 2. 最高使用圧力の設定根拠設計基準対象施設として使用する多目的タンクの最高使用圧力は，開放タンクであるためタンク最下端に加わる圧力である静水頭とする。
3. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する多目的タンクの最高使用温度は，設置場所が屋外であり開放タンクであることから，外気の温度*を上回る50 ℃とする。
4.個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する多目的タンクは，設計基準対象施設として発電所内で発生した火災を早期に消火するために必要な個数として１個設置する。注記 * :外気の温度は、原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す東海第二発電所における日最高気温である７月の38.４ ℃（水戸地方気象台38.４ ℃（7月），銚子地方気象台35.3 ℃ (8月)，小名浜特別地域気象観測所37.7 ℃ (8月)）とする。 V-1-1-4-8-3-7 設定根拠に関する説明書(消火系主配管(常設))
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ろ過水貯蔵タンクとディーゼル駆動消火ポンプを接続する配管であり，設計基準対象施設として火災防護設備(消火系)の水源であるろ過水貯蔵タンクからディーゼル駆動消火ポンプへ消火水を送水するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，電動機駆動消火ポンプの締切全揚程を加えた及びろ過水貯蔵タンクと消火配管の静水頭相当の圧力とする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクの最高使用温度と同じ50 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，うず巻ポンプ吸込管の基準流速2.5 m/sにおける流量が消防法施行令第11条第3項で定める屋内消火栓の必要流量を上回るものとして決定する。以上により，本配管（常設）の外径はとする。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，多目的タンクとろ過水貯蔵タンク出口配管を接続する配管であり，設計基準対象施設として火災防護設備（消火系）の消火水を送水するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，電動機駆動消火ポンプの締切全揚程及びろ過水貯蔵タンクと消火配管の静水頭を加えた相当の圧力とする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，多目的タンクの最高使用温度と同じ50 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，うず巻ポンプ吸込管の基準流速2. 5 m/sにおける流量が消防法施行令第11条第3項で定める屋内消火栓の必要流量15. 6 m³/hを上回るものとして決定する。以上により，本配管（常設）の外径はとする。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は、ろ過水貯蔵タンク出口配管から電動機駆動消火ポンプを接続する配管であり，設計基準対象施設として火災防護設備（消火系）の消火水を送水するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，電動機駆動消火ポンプの締切全揚程を加えた及びろ過水貯蔵タンクと消火配管の静水頭相当の圧力とする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクの最高使用温度と同じ50 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，うず巻ポンプ吸込管の基準流速2. 5 m/sにおける流量が消防法施行令第11条第3項で定める屋内消火栓の必要流量15. 6 m³/hを上回るものとして決定する。以上により，本配管（常設）の外径はとする。
(概要)本配管（常設）は，ディーゼル駆動消火ポンプから原子炉建屋消火栓分岐点を接続する配管であり,設計基準対象施設として火災防護設備(消火系)の消火水を送水するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，電動機駆動消火ポンプの締切全揚程を加えた及びろ過水貯蔵タンクと消火配管の静水頭相当の圧力とする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクの最高使用温度と同じ50 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，うず巻ポンプ吐出管の基準流速3.0 m/sにおける流量が消防法施行令第11条第3項で定める屋内消火栓の必要流量15. 6 m³/hを上回るものとして決定する。以上により，本配管（常設）の外径はする。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，電動機駆動消火ポンプからディーゼル駆動消火ポンプ出口配管を接続する配管であり，設計基準対象施設として火災防護設備（消火系）の消火水を送水するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，電動機駆動消火ポンプの締切全揚程を加えた及びろ過水貯蔵タンクと消火配管の静水頭相当の圧力とする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクの最高使用温度と同じ50 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，うず巻ポンプ吐出管の基準流速3.0 m/sにおける流量が消防法施行令第11条第3項で定める屋内消火栓の必要流量15. 6 m³/hを上回るものとして決定する。以上により，本配管（常設）の外径はとする。
(概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（ほう酸水注入系ポンプＡ用）と噴射ノズル管（ほう酸水注入系ポンプA用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてほう酸水注入系ポンプAで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（ほう酸水注入系ポンプＢ用）と噴射ノズル管（ほう酸水注入系ポンプＢ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてほう酸水注入系ポンプBで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2C-7用）と噴射ノズル管（MCC 2C-7用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2C-7で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（原子炉再循環系低速度用電源装置A用）と噴射ノズル管（原子炉再循環系低速度用電源装置A用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉再循環系低速度用電源装置Aで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（原子炉再循環系低速度用電源装置B用）と噴射ノズル管（原子炉再循環系低速度用電源装置B用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉再循環系低速度用電源装置Bで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20  MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすな。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 *2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2D-9用）と噴射ノズル管（MCC 2D-9用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2D-9で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2C-9用）と噴射ノズル管（MCC 2C-9用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2C-9で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（125V DC MCC 2A-2用）と噴射ノズル管（125V DC MCC  2A-2用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として125V  DC  MCC  2A-2で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるしてる。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2C-8用）と噴射ノズル管（MCC 2C-8用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2C-8で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPaとす以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2D-8用）と噴射ノズル管（MCC 2D-8用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2D-8で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPaとす以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2D-7用）と噴射ノズル管（MCC 2D-7用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2D-7で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置A用）と噴射ノズル管（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置A用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置Aで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20  MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（プロセスコンピュータ室用）と噴射ノズル管（プロセスコンピュータ室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてプロセスコンピュータ室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（残留熱除去系熱交換器A室用）と噴射ノズル管（残留熱除去系熱交換器A室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として残留熱除去系熱交換器A室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（125V DC MCC 2A-1用）と噴射ノズル管（125V DC MCC  2A-1用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として125V  DC  MCC  2A-1で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（制御棒駆動水ポンプA用）と噴射ノズル管（制御棒駆動水ポンプA用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として制御棒駆動水ポンプAで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてにする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（制御棒駆動水ポンプＢ用）と噴射ノズル管（制御棒駆動水ポンプB用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として制御棒駆動水ポンプBで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（残留熱除去系ポンプA室用）と噴射ノズル管（残留熱除去系ポンプA室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として残留熱除去系ポンプA室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（低圧炉心スプレイポンプ用）と噴射ノズル管（低圧炉心スプレイポンプ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として低圧炉心スプレイポンプで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（残留熱除去系ポンプＢ用）と噴射ノズル管（残留熱除去系ポンプB用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として残留熱除去系ポンプBで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（残留熱除去系ポンプＣ用）と噴射ノズル管（残留熱除去系ポンプＣ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として残留熱除去系ポンプCで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（高圧炉心スプレイポンプ用）と噴射ノズル管（高圧炉心スプレイポンプ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイポンプで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPaとす以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（原子炉隔離時冷却系ポンプ室用）と噴射ノズル管（原子炉隔離時冷却系ポンプ室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉隔離時冷却系ポンプ室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2C-3用）と噴射ノズル管（MCC 2C-3用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2C-3で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2C-5用）と噴射ノズル管（MCC 2C-5用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2C-5で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてにする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2D-3用）と噴射ノズル管（MCC 2D-3用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2D-3で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（MCC 2D-5用）と噴射ノズル管（MCC 2D-5用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてMCC  2D-5で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（電気室用）と噴射ノズル管（電気室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として電気室各階（B2F, B1F, 1F）で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（A系蓄電池室用）と噴射ノズル管（A系蓄電池室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてＡ系蓄電池室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（B系蓄電池室（北側）用）と噴射ノズル管（B系蓄電池室（北側）用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてＢ系蓄電池室北側で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてにする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（B系蓄電池室（南側）用）と噴射ノズル管（B系蓄電池室（南側）用）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてＢ系蓄電池室南側で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（非常用ガス再循環系排風機Ａ用）と噴射ノズル管（非常用ガス再循環系排風機A用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ガス再循環系排風機Aで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（非常用ガス再循環系排風機Ｂ用）と噴射ノズル管（非常用ガス再循環系排風機Ｂ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ガス再循環系排風機Bで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（非常用ガス処理系排風機A用）と噴射ノズル管(非常用ガス処理系排風機Ａ用)を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ガス処理系排風機Aで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（非常用ガス処理系排風機Ｂ用）と噴射ノズル管（非常用ガス処理系排風機Ｂ用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ガス処理系排風機Bで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてにする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置B用）と噴射ノズル管（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置B用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置Bで発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第2項において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第二号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第2項第一号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（空調機械室用）と噴射ノズル管（空調機械室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として空調機械室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，ハロンボンベユニット取合ロの外径に合わせてとする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，ハロンボンベユニット（使用済燃料乾式貯蔵建屋電気室用）と噴射ノズル管（使用済燃料乾式貯蔵建屋電気室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として使用済燃料乾式貯蔵建屋電気室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるとすタ。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス品。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は，二酸化炭素ボンベユニット（非常用ディーゼル発電機室用）と噴射ノズル管（非常用ディーゼル発電機2C室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ディーゼル発電機2C室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，二酸化炭素ボンベユニット取合口の外径に合わせてこする。 3.2外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1.4 MPa以上*¹及び消火に必要な二酸化炭素ガス量*²を 1分以内*³に放射可能な設計であるとする。 3.3外径設計基準対象施設として使用する本配管(常設)の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1.4 MPa以上*¹及び消火に必要な二酸化炭素ガス量*²を 1 分以内*³に放射可能な設計であるとする。注記 * 1：消防法施行規則第19条第2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 * 2：消防法施行規則第19条第4項第一号において定められている消火に必要な二酸化炭素ガス量。 ＊３：消防法施行規則第19条第2項第三号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は、非常用ディーゼル発電機2D室用分岐点と噴射ノズル管（非常用ディーゼル発電機2D室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として非常用ディーゼル発電機2D室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1. 4 MPa以上*¹及び消火に必要な二酸化炭素ガス量*²を1分以内*³に放射可能な設計であるとする。注記 * 1：消防法施行規則第19条第2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 *2：消防法施行規則第19条第4項第一号において定められている消火に必要な二酸化炭素ガス量。 ＊３：消防法施行規則第19条第2項第三号において定められている放射時間。
【設定根拠】 (概要)本配管（常設）は，二酸化炭素ボンベユニット（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室用）と噴射ノズル管（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室用）を接続する配管であり，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8 MPaとする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，二酸化炭素ボンベユニット取合口の外径に合わせてとする。
3.2外径
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1.4 MPa以上*¹及び消火に必要な二酸化炭素ガス量*²を 1分以内*³に放射可能な設計であるとする。 3.3外径101.6 mm設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1.4 MPa以上*¹及び消火に必要な二酸化炭素ガス量*²を 1分以内*³に放射可能な設計である101.6 mmとする。注記 * 1：消防法施行規則第19条第2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 * 2：消防法施行規則第19条第4項第一号において定められている消火に必要な二酸化炭素ガス量。 ＊３：消防法施行規則第19条第2項第三号において定められている放射時間。
(概要)本配管（常設）は、ハロンボンベユニット（ケーブル処理室用）と噴射ノズル管を接続する配管であり，設計基準対象施設として空調機械室で発生した火災を早期に消火するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用圧力は，ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.20 MPaとする。 2. 最高使用温度の設定根拠設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の最高使用温度は，ハロンボンベの最高使用温度と同じ40 ℃とする。
3.外径の設定根拠
3.1外径設計基準対象施設として使用する本配管（常設）の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0. 9 MPa以上*¹及び消火に必要なハロンガス量*²を30秒以内*³に放射可能な設計であるmmとする。注記 * 1：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧力。 ＊2：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロンガス量。 ＊３：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間。