非常リモコン最大16台接続可4カ国語対応可能増幅器及び操作部:認評放第23～8～1号遠隔操作器(RM-2000) :認評放第23～10号遠隔操作器(RM-1000) :認評放第27〜2号ラック型非常業務兼用放送設備FS-2000非常業務兼用リモコンRM-2000 ※構成例●キャビネットラックCR-413-3 ●通気バネルPF-013B ●ブランクバネルBK-023B ●非常用電源バネルFS-2006DS ●非常用電源バネルFS-2100DS ●非常用操作バネル20周FS-2000EP ●非常用増設操作バネル20局FS-2020EP ●非常用増設操作バネル10局FS-2010EP ●デジタルバワーアンブバネル90W FS-2109DA ●デジタルバワーアンブバネル180W ●デジタルバワーアンブバネル360W FS-2136DA FS-2118DA業務用リモコン卓上型リモートマイクRM-200F一斉放送スイッチ1回線選択キー:10チャイムキー:2卓上型リモートマイク拡張ユニットRM-210F [同級選択キー:10] ※RM-200FにはRM-210Fを最大7台増設できます●非常用ジャンクションパネル20局FS-2120JP ●非常用ジャンクションバネル10局FS-2110JP ●電源分配バネルFS-2000PD ●通気バネルPF-013B壁掛型リモートマイクRM-200FW一斉放送スイッチ: 1チャイムキー:2]壁掛型リモートマイク拡張ユニットRM-220FW同級選択キー:20 ※RM-200FWにはRM-220FWを最大4台増股できます※1台増設した場合●壁掛型非常葉務リモコン用ラックCR-113R ●非常用リモコンバネル20局FS-2000RM ●非常用増設操作バネル10局FS-2010EP ●非常用電源バネルFS-2006DS ※構成例
壁掛型非常用リモコン(RM-1000)
FS-1010RM [8U] 10局+10グループ設定可能| + [一斉FS-1020RM [89] 20局+10グループ設定可能+ [一斉FS-1030RM [80] 30局+10グルーブ設定可能 + 一斉
ラック型非常用放送設備FS-2000では、デジタルアンプの採用により、大幅な消費電力の削減と省スペースを実現しました。また、緊急地震速報に対応した消防法の改正に適合しているため、非常放送に優先して緊急地震速報の放送が可能であり、停電時でも非常電源で放送することができます。このように、ラック型非常用放送設備FS-2000は、ECOにも配慮しながら私たちの生活の中で起こる火災や地震など災害を確実に報せ、安全を守るための各種機能を装備しています。
省電力
)デジタルアンプ採用でアナログアンプと比べて消費電力を最大70％削減長時間のBGM放送などで節電に大きく貢献できます。 ●デジタルアンプ3機種(90W/180W/360W)をラインナップ360Wタイプのみ3台まで並列運転が可能で、2台で720W、3台で1080Wの並列運転ができます。
●デジタルアンプ採用で大出力システムに
おいてラック本数を削減
アンブがサイズダウン。さらに電力変換効率が高いため発熱量も大きく削減でき、通気バネルも不要。例えば、アナログアンプ使用では2架構成となる40局40回線1080Wシステムや80局80回線720Wシステムなども1架構成になります。
業界初緊急地震放送対応
●非常放送に優先して緊急地震放送*が可能
※平成21年9月30日公布「消防法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年総務省令第93号)および、「非常警報設備の基準の一部を改正する件」（平成21年消防庁告示第22号）を満たす非常用放送設備の基準を規定した、社団法人　電子情報技術産業協会発行の「緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン」に準じた緊急地震速報による放送。（詳細は裏表紙を参照してください）緊急地震放送メッセージビロンボローン、ビロンボローン（NHKチャイム音）。地震です。落ちついて身を守ってください。 ※放送の対象者が工場の従業員等に限られており騒音等で聞き取りにくい条件下で、日本放送協会が作成した報知音(NHKチャイム音)を、特定非営利活動法人リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音(ヒュン、ヒュン、ヒュン)に変更可能です。
施工性向上
●メンテナンス時の後面への回りこみ不要●外線接続端子には着脱式ターミナルプラグ・ねじ端子台を採用、配線したままでユニットから分離可能)ユニット間配線を残したままユニット本体の取りはずしが可能※上記説明はFS-2109DA / 2118DA / 2136DA / 2110JP / 2120JP / 2050DS / 2100DS / 2050GS / 2100GS / 2000PD使用時のみ対応可能
リモコン接続台数について
●非常リモコン最大16台接続可能
非常用操作パネルFS-2000EPに非常リモコンl/FバネルFS-2000Fを4台、FS-2000RFに非常用リモコンを4台接続できますので、システムとして最大16台の非常用リモコンが接続可能です。また、設定を変更することによりFS-2000RFにFS-971シリーズの非常用リモコン(RM-971/ RM-975/RM-976シリーズ)を最大2台まで接続できます。
ツフトタエア
●設定支援ソフトウェアや拡張音源がダウンロード可能本体設定や音源データの編集ができる設定支援ソフトウェア、また設定支援ソフトウェアにより日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語に対応が可能です。設定支援ソフトウェア概略●本体設定(機器構成・出力回線や非常系統の名称設定・回線グループの作成等) ●動作履歴と故障履歴の時系列順表示●音源データの編集(出火階情報文節データの連結・チャイム音源や確認音源の変更と音量調整等） ●設定内容のcsv形式ファイルでの出力ダウンロードできます。 https://www.toa-products.com/download/detail.php?h=FS-2000EP

衰務停電機能
停電時でも業務停電放送が可能※業務用電源バネルFS-2050GS/2100GS/2006DSが必要です。 AC100V駆動のリモートマイクや演奏機器においてはUPS等が必要です。 ·チャイムスイッチを2つ装備。 ·上り4音/下り4音/2音(下り) /ゴング(1音) /未使用のいずれかを割当て可能·チャイム音源は書き換え可能(特注対応) ‖通常一斉放送および緊急一斉放送が可能
放送階選択スイッチ
業務放送は優先順位を20位まで設定可能本体および非常用リモコンの放送階選択スイッチは、それぞれにおいて回線/グループ/用途を個別に自由に割当て可能(業務緊急放送の設定可)グループは、最大100グループまで登録可能設定支援ソフトで文節データを最大7文節まで連結して階情報作成が可能·設定支援ソフトや拡張音源をWEBよりダウンロードすることにより、文節データ108種類、文章データ536種類の設定が可能●出火踏情報(81種類標準搭載)地下5階から30階、屋上、駐車場、地下駐車場、屋上駐車場、バックヤード、エントランスホール、体育館、体育館1階、体育館2階、講堂、階段、東階段、西階段、南階段、北階段、中央階段、地屋、エスカレーター、エレベーエレベーターシャフト、エレベーター機械室、機械室、風除室、新館地下1階から6階、新館屋上、新館塔屋、新館階段、新館エレベーター、本館地下1階から6階、本館屋上、本館塔屋、本館階段、本館エレベーター、階なし率必要な簡情報がない場合は特注対応となります。 ●文節データ(全108種類  WEBよりダウンロート可能)地下5階から40階、エレベーター、階段、屋上、塔屋、体育館、講堂、エスカレーター、エレベーターシャフト、エレ-ター機械室、東、西、南、北、中央、中（ちゅう）、第1から第4、地下、地下階、駐車場、機械室、風除室、ベントハウス、売り場、バックヤード、エントランスホール、教室、産下、校舎、工場、菊棟、新館、本館、エネルギーセンター、エレベーター室、ギャラリー、この近所、コンコース、ダムウェーター、ピット階、プール、ホール、ロビー屋上階、屋内運動場、荷捌き場、階段室、管理検、給食室、給食棟、食堂、図書館、地下ビット、店舗、特別教室棟、普通教室棟、武道館、立体駐車場、この付近、中(ちゅう) ２階、中(なか) ２階
●動作履歴10,000件、故障履歴10,000件の保存が可能。
●非常放送点検時の警報音に代わる音源を内蔵。 ●設定支援ソフトを用意※TOA商品データダウンロードサイトよりダウンロード可能です。 (https://www.toa-products.com/download/detail.php?h=FS-2000EP) ·バソコンで本体設定(LAN接続またはCFカード経由)が可能。 ·動作履歴と故障履歴を時刻順に合成して表示可能。 ·出火階情報文節データの連結が可能。 ·本体および非常用/業務用リモコンの放送階選択スイッチ·回線選択キーの表示ラベルの出力が可能(EXCELフォーマット)。
経急放送スイッチ
ワンタッチでメッセージ放送が行なえる緊急/業務放送スイッチを4つ装備※4つ目のスイッチは、緊急地震放送を行わない場合のみ有効·10種類のメッセージのいずれかを割当て可能·メッセージは書き換え可能(特注対応)制御入力によりスイッチに割当てたメッセージを起動することが可能●緊急／業務放送メッセージ(10種類標準搭載) ①チャイム／ウエストミンスターの領④火災菌棟[男声]／副様放送です.バポ,バポ,バポ(第1シグナル》.火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて遅難してください。フィ、フィ（第2シグナル）。 ③地震訓稼[男声]／訓練放送です。ビロンポローン、ビロンボローン（NHKチャイム音）。地震です。落ち着いて身を守ってください。 ④防犯(学校) [男声]／ピュ、ピュ(防犯警報音5秒程度)。駅急事想が発生しました。先生の指示に従ってください。楽「防犯警報音」は社団法人日本防犯股價協会技術標準S ES E 0005「防犯警報警規格」に準拠しています。 ④放課後(学校) [女声] ／まもなく下校時間になります.校庭や教室に残っている人は、後片付けをして早く帰りましょvi ④防犯(一般) [男声]／ピュ、ピュ(防犯警報音5秒程度)。際急事態が発生しました。スタッフの指示に従ってくだい。 ⑦堂の光／堂の光〈4小節〉 ③開店(店舗) [女声] ／本日はご来店頂き、誠にありがとうございます。お時間のお許しになる限り、どうぞごゆっくりお買物をお楽しみください。 ④開店(店舗) [女声] ／本日はご来店頂き、誠にありがとうございます。またのご来店を従業員一同、こころよりお待ち申し上げております.の省エネ(一般) [女声] ／リフレッシュタイムの時間です.胸を大きく張って疲れをほぐしましょう。また、不要な電気は切って、職場の省エネにご協力ください。 HIV電線(金属管工事または金属ダクト工事)または消防用耐熱電線を使用してください。 FS-2110JP/2120JP/2420JPとJP-0330/029Bとの接続には、回線選択接続ケーブルYR-200が必要です。 ※2: STPカテゴリー5規格のストレートケーブル(RJ45付き)または3ベア以上のシールト付きCPEV線(幹線) ※3: 3ベア以上のシールド付きCPEV線（幹線） ※4:開閉器に非常用放送設備専用電源のステッカー(FS-2000PD/2006DSに付属)を貼り付けてください。 NFブレーカーの容量はFS-2000の合計消費電流値以上のものを使用してください。漢奏機器などの業務放送専用機器に電源を供給する場合は、非常用とは別に電源分配用の機器および常用電源を設けてください。 ※構成できるシステムにつきましては弊社営業所へご確認ください。
■非常用操作バネルFS-2000EP [ 6U ] 20局（グループ設定可能） + ［一斉］ ■非常用ジャンクションパネルFS-2110JP [109] [30] FS-2120JP [209] [30]
■業務用電源バネル
FS-2050GS [ 40 ]適用蓄電池:NDC-2435 1台アジタルバワーアンブバネル最大4台、トータル出力360Wまで駆動FS-2100GS [40]適用審電泡:NDC-2460 1台デジタルバワーアンブバネル最大4台、トータル出力720Wまで駆動■ニカド電池NDC-2460容量:6000mAh/5HR NDC-2435容量:3500mAh/5HR NDC-2418容量:1800mAh/5HR NDC-2435 |壁掛金具WB-RM200適用機種：RM-200F、RM-210F |卓上型リモートマイク拡張ユニットRM-210F 10局（グループ設定可能） |RJ45端子盤RM-200RJ RJ45コネクターからねじ婚子台に変換する機器です。
| ACアダプタ
AD-246薬務用リモートマイクにローカル供電
する時に使用します。回線選択接続ケーブルYR-200非常用放送設備のジャンクションバネルと統合ジャンクションバネル間に接続し、削御を行うためのコードです。 ■非常用リモコンバネルFS-2000RM [ 6U ] 20局(グループ設定可能)] + [一斉|非常用マルチジャンクションパネルFS-2420JP [20歳] [ 20 ] |非常用リモコンl / FパネルFS-2000RF [10]楽4台まで接続可能です■非常用電源パネルFS-2050DS [4V]適用審電泡:NDC-2435 1台デジタルバワーアンブバネル最大4台、トータル出力360Wまで駆動FS-2100DS [4V]適用審電泡:NDC-2460 1台テジタルバワーアンブバネル最大4台、トータル出力720Wまで駆動FS-2006DS [ 30 ]適用審電泡:NDC-2418 1台RM-2000電源またはFS-2000電源容量増設用■非常用増設操作バネルFS-2010EP [20] 10局(グループ設定可能) FS-2020EP [20] 20品(グループ設定可能) ■デジタルパワーアンプパネルFS-2109DA [ 10 ]定格出力:90W FS-2118DA [19]定格出力:180W FS-2136DA [2U]定格出力:360W ※3台まで並列運転が可能です■壁掛型非常用リモコンFS-1010RM [ 8U ] 10%+10グループ設定可能+ [一充FS-1020RM [ 8U ] 20時+10グループ設定可能 + [一斉] FS-1030RM [ 8U ] 30局+10グループ設定可能 + 一斉電源分配バネルFS-2000PD [19] ACコンセント:4個(非連動)最大定格電流30A |壁掛型リモートマイク拡張ユニットRM-220FW 20周(グループ設定可能) . 15年■接点式リモートマイクRM-1100

経会社原理組に対応した消防法改正について
平成19年10月1日より緊急地震速報の一般利用者への提供が開始され、非常用放送設備の非常放送チャンネルを利用した緊急地震速報に係る放送を行なえるよう、平成21年9月30日に消防法が改正されました。 ckTEの内容(E36) ·短時間、且つ、火災報知を妨げない緊急地震速報に係る放送は、非常放送の際に遮断しなくてもよい。 -緊急地震速報に係る放送中に非常放送が起動された場合には、緊急地震速報に係る放送終了後、直ちに、且つ、自動的に非常放送を行なえなければならない。 ※詳細につきましては消防庁｢消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知) ｣ (平成21年9月30日付け消防予第408号)をご確認ください。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2109/pdf/210930-ki408.pdf改正内容に関する補足·実施は任意です。従来どおりの業務放送チャンネルによる緊急地震速報に係る放送を行ない、非常放送時に緊急地震速報に係る放送を達断する運用でも問題ありません。 ·独制的にこの機能を付加するものではなく、改修の必要もありません。改造して対応することも困難です。 ※詳細につきましては社団法人　電子情報技術産業協会「非常用放送設備に関する消防法施行規則等の一部を改正する省令等の対応について」をご確認ください。 http://home.jeita.or.jp/is/committee/socialsys/emergency/100517JEITA.pdf消防法の改正に伴い、平成23年4月に、改正内容に適合する非常用放送設備の基準等を規定した「緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン」が制定されました。方イヤフには定されている日本国政政府(1984) (日本人権)放送範囲:全館一斉放送を基本とするが、放送エリアを設定することも可能。放送内容:シグナル音+男声「地震です。落ち着いて身を守ってください。×2回」で構成された15秒以内の内蔵音源を放送する。放送中のマイク放送は不可。シグナル音は、原則、日本放送協会作成のNHKチャイム音「ピロンポローン×2回」を使用する。ただし、放送の対象者が工場の従業員等、限られており、騒音等でNHKチャイム音では開き取りにくい条件では、特定非営利活動法人作成のREICサイン音[ヒュンヒュンヒュン]等、放送を聞く従来員等が認識しやすい報知音の使用も可能。放送停止スイッチ:操作部、速隔操作器に設けられた"緊急地震放送停止スイッチ"を操作することで緊急地震放送を遮断し、非常放送を優先できる。放送起動端子:緊急地震速報受信端末の制御出力と接続する"緊急地震放送起動端子"を設け、メイク信号を入力することにより、緊急地震放送を行なう。停電時の放送:非常電源を使用して、緊急地震放送を行なうことが可能。ただし、緊急地震速報受信端末やネットワーク機器等の非常用放送設備以外への非常電源は別に確保する必要がある。緊急地震放送時の非常放送の動作:非常放送中に緊急地震放送が起動した場合、または緊急地震放送中に非常放送が起動した場合は、緊急地震放送が優先され、緊急地震放送終了後、非常放送が再開・開始される。 ※非常用放送設備の基準、緊急地震放送を行なう場合の非常放送動作フロー、緊急地震透報受信端末とのインターフェース条件等の詳細につきましては、電子情報技術産業協会ホームページに公開されております「緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン」をご確認ください。 http://www.jeita.or.jp/japanese/standard/pdf/TTR-4701_full.pdf ※上記放送内容以外の独自の内容の放送を行なう場合は、従来どおり、業務放送チャンネルを使用して行なってください。
安金に関するご注意
●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には寵気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、全具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。
設館・ご使用上のご注流
●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかわますのでご了承ください。
A株式会社
TEL(011)633-5535代TEL(054)251-5350ff営寓職部沢 TEL(076)244-1951fc ERE: TEL(03)5621-5790円築TEL(017)723-3751代岐県TEL(058)276-1401代ER&# TEL(03)5621-5790ff,会台TEL(022)256-8100代円TEL(019)636-4231代es名古屋TEL(052)509-7851代インフラ宮東部RE Щ TEL(024)923-7744代大阪TEL(06)6260-1526ff,東京 TEL(03)5621-5791代新海TEL(025)246-2316ff麺ｶｽﾀﾏｰ TEL(06)6260-1525ff大阪TEL(06)6260-1528ff長野TEL(026)234-2231代境や外競器 TEL(06)6260-1521代セキュリティマーケットデザイン営業部
 　東日本ユニット戸TEL(029)231-9811ft定参照 TEL(075)212-4100(TC米手都立TEL(028)633-9661ft戸TEL(078)303-5625ft東京高1 TEL(03)5621-5801ffc兵さいたまTEL(048)685-5131ff R山TEL(086)241-8029fc車食用2 TEL(03)5621-5801ffc薬TEL(043)382-6511代B TEL(082)291-3988ff西日本ユニットHは多名古屋TEL(052)509-7852ff原TEL(042)523-8405代pg松TEL(087)866-5995ff京TEL(03)5621-5761代大阪 TEL(06)6260-1535ff公校Щ TEL(089)931-1586ff銭込?-買 TEL(03)5621-5784代福同TEL(092)431-0061代魅込?- 62 TEL(03)5621-5782ff繁本TEL(096)352-0883ff騎?分別 TEL(03)5621-5765ff,魔児島TEL(099)256-5245ff,浜TEL(045)444-3422ff作廟TEL(098)866-5598位【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。商品の表示的なお問い合わせTOAお客様相談センター画0120-108-117受付時間 9:00～17:00〔土日、投日除く〕 24.0570-064-475ポッ※PHS/IP電話からは-22 0570-004-475世 ナビタイヤル
誕 0570-017-108 rax   <通貨料有料>つながりません当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先案者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームベージをご覧ください。 TOAイングースット・ポームページ最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 https://www.toa.co.jp/ ■お問い合わせは下記の取扱い店へ