HCシリーズ常圧で350℃の高温がえられる熱媒ヒータ😍株式会社前田鉄工所ティースのレビ=17FH 6コストビスが着実に推進されます。
常屈で350℃もの高温が可能です。
ヒートコアによる熱媒加熱システムでは、循環ポンプの吐出程度の常圧で、最高350℃もの高温をうることもできます。システムは高圧蒸気を使用するときに必要な大がかりな高圧装置は不要で、操業も容易です。均一な温度分布、精密な制御ができます。液相により弁制御性が高く、むらのない均一の温度分布がえられ、貫流形の敏速な負荷応答性とすぐれた制御機器の採用により精密制御も可能で、品質の向上、不良品の排除に大幅に役立ちます。
水処理の必要もなく装置の腐食も解消します。
熱媒油を使用するため、水処理装置の必要がなく、寒冷地での凍結の恐れもありません。また、システム内でのスケールの堆積、腐食問題も解消されます。
ヒータ1台で多目的爆業ができます。
温度、流量等が異なった各ユーザに、ゾーンポンプを利用して、1台のヒータで複数台のユーザを同時運転することが容易にできます。加熱・冷却併用も応用自在です。
多彩な仕様にお応えします。
エアプレヒータ付き、よりコンパクトなタイプ等、様々な仕様についてもご相談下さい。
ランニングコストが軽減されます。
半密閉式のシステム内で熱媒油を循環させ、間接的に加熱・放熱を繰り返すシステムですからドレン、フラッシュブローダウン等のロスがなく、水処理費も不要で、熱媒油の長寿命化と相まってランニングコストは軽減され、経済的な運営ができます。
プロセスに見合う省スペース型です。
設置スペースが小さくてすむたて形を採用し、シリーズはスマートにユニット化されています。ご計画のプロセス　（サイトにピタリと設置可能な省スペース型ヒータです。
±1℃の精密温度制御。
標準の温度制御は3位置ですが、ユーザのご指定によりPID温度制御も可能です。貫流形コイル特有の負荷応答性に加えPID制御により、ヒータ出口温度の指示はほとんど振れることがないほど、安定した熱媒温度が得られます。熱媒油の長寿命化対策が結集されています。ヒートコアは熱媒油の長寿命化を目標にコイル式伝熱管による強制費流方式を採用しています。各コイル間の熱媒流量差を最小にし、又、燃焼ガス流れを均一にしてありますので最良のヒートバランスが得られ、熱媒の過熱をなくし劣化を最小限に抑えています。 ○電子工業プリント配線板成形乾燥●化学薬品工業蒸留、還元、水素添加、縮合、脱水●合成機雑工業ヒートセット、紡糸、乾燥、重合、蒸留●合成樹脂工業反応、重合、乾燥、ホットプレス、カレンダーロール○塗料工業重合、縮合、乾燥、焼付●アスファルト工業溶解、昇温、温度維持●油脂工業蒸留、水素添加、脱臭、乾燥、反応○金属工業油浴、熱処理、乾燥●ランドリー加温、乾燥●製紙工業熱処理、乾燥、コルゲーチングマシーン、ホットメルタ●木材工業ホットプレス、乾燥○空調工業輻射暖房、集中暖冷房ヒータの熱媒出口温度は3位置制御されていますが、熱媒油の保護、コイルの過熱防止強化のため、さらに温度・流量について次の2重緊急監視機能を設けて安全性を高めています。 ●熱媒過熱スイッチヒータ出口部の熱媒油温度が異常高温に達した際には過熱スイッチの指示により燃焼を停止させ、安全を確保します。 ●熱媒流量差圧スイッチ常時、ヒータ内の熱媒循環量を監視し、異常流量に低下した際には、直ちに燃焼を停止させます。 2
自動・安全制御

灯油：43.5MJ/kg（比重0.79）、A重油：42.7MJ/kg（比重0.86）、B重油：41.2MJ/kg（比量0.91）、C重油：40.8MJ/kg（比量0.94） 2.熟媒着環ポンプはヒータ出入口部の熱媒池湿度差が20～30℃、ユーザ側の圧力損失を10～25m熱媒として適定してあります。詳細は最寄りの営業所にお問合わせください。都市ガス　6C：17.0MJ/m² . 93 SM, L/m²N - 11 e with the same of the same t Θバイロットガバナ●ガス圧力スイッチ(高)   ●ストレーナΘガス圧力計@メインガスコック●ガス遮断弁No.1 �ガス遮断弁No.2 ◎パイロット電磁弁●ガス制御弁Θメインガバナユーザよりの熱媒油は円筒多管コイル状の伝熱管で加熱され、設定温度に上昇し循環をくり返します。 3位置制御（20形以上）により、燃焼量を制御し、熱媒出口温度を維持します。ヒータの発停はプロテクトリレーにより正確、安全に遂行されます。熱媒温度は熱媒温度スイッチにより制御され、過熱防止スイッチにより異常過熱は防止されます。又、熱媒流量も監視し、流量差圧スイッチによりヒータの熱媒最低循環量を確保します。燃料系バーナより噴射された燃料は、燃焼室内で完全燃焼し、反転、コイル群間隙を強制通過して排気されます。加熱管内外のガスおよび熱媒油流速が高く、すばらしい伝熱効果が得られます。各部名称熟媒系
サーマルプロジェクトは永年の経験と豊富な実績をもつ前田へ
標準供給機器

の熟媒体油を使用できますので、ご相談ください。 2.最高使用温度はヒータの機種、運転条件により変わります。 3.実際にご使用になられる熟媒体油はつぎの要素についても、考慮されることが大切です。イ）熱安定度が良好なことロ）流動点・粘度等の条件が適合することハ）長く変質しないことニ）燃焼性が低いことホ）装置を腐食させないことサーマルプロジェクトにあたっては、ご使用になるユーザの負荷、温度差、温度精度などの諸要素にマッチした配管制御システムをお選びになることが大切です。図はヒートコアによる基本的なシステム例を示します。ヒータにユーザを直結し、2方弁または3方弁を利用して温度制御を行う方法、ユーザ毎にゾーンポンプを配して、温度・流量などの条件の異なるユーザを1台のヒータで運転する方法など自在に応用ができ、加熱・冷却の併用システムも可能です。ヒートコアは広範囲にわたる性状の熱媒油に適合する液相熱媒ヒータとして、安全かつ効率的に運転するための装置や制御機器が幾重にも組み込まれた高熱源ユニットです。本体ユニットに付随して、周辺機器も同時供給できるよう標準化されています。ご勝会にはつぎの車庫をお知らせください日必要な総熱負荷kW C ☑熱媒油のヒータ出入口温度@ユーザ（熱消費機器）ごとの熱媒油循環量/ / min町ヒータ出口からヒータ入口までの配管システムとユーザの圧力損失合計m熟媒油困使用燃料と使用熱媒油銘柄回電源（電圧・周波数） (9排気商6
の空調用機器
鋳鉄製前田ボイラ(MF・RK)鋳鉄製前田真空式温水ヒータ(MFV・RKV)鋳鉄製前田無圧開放式温水ヒータ(RMO)鋼板製前田温水ボイラ(MS・MST)鋼板製前田無圧開放式温水ヒータ(MSH)ステンレス製前田貯湯形無圧開放式温水ヒータ(MEF)ガス温水ヒータ(コンデック)浴槽循環ろ過装置(バスバック)前田オイルバーナ前田ガスバーナ前田真空給水ポンプ前田凝縮水ポンプ前田高性能熱交換器(THP)前田貯湯槽前田ファンコンベクタ鋳鉄放熱器排煙濃度計の産業用機器前田多管式費流蒸気ボイラ(SAC・SAJ)前田廃油焚き小型費流ボイラ(SAW)前田液相熱媒ヒータ(HC)前田フライオイルヒータ前田フライオイル熱交換器前田タビレント熱交換器多管円筒形熟交換器廃ガス温水熱交換器(THW)廃ガス空気熱交換器(THC)三重管式熱交換器(TR)マクロス超音波洗浄機(0)株式会社前田鉄工所http://www.maedatekkou.co.jp ISO認証取得製品は、鋳鉄製ポイラヒータ、熟交換器、小型貫流ポイラ、熱媒ヒータ及び真空給水ポンプです。