ニューV.-Lokの概要
ニューV.-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 (右図参照)ニューΨ-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。ニューΨ-Lokは4つの部品で構成されています。 1.ボディ 2.フロントリング  3.バックリング  4.ナット
ニューV.-Lok特長
ニューV. -Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。施工要領動画P.10掲載の施工要領については、動画でもご確認頂けます。 [URL] https://www.fujikin.co.jp/support/convenient/横河河-入一-
ニューV.-Lok施工要領
まず、チューブと幾手接続部に汚れまたは異物が付着していないことを確認して下さい。チューブをニューV:-Lokに差し込みます。チューブ端が継手ポディショルダー部に突当たるまで差込まれているか確認し、ナットが指で回らなくなるまで締付けた後ポディとナットに合マークを付けて下さい。これを締付け時のゼロポイントとします。ボディを固定した状態でナットをスパナ等の工具で縮付けます。呼び径6mm以上の継手は、ナットを1½回転締め付けます(図A参照)。呼び径3/16"以下の総手は、ナットを3/4回転締付けます(図B参照)。プラグユニオン（VUWJPタイプ）、ポートコネクター (VUW-PCタイプ)については、指締め後、呼び径6 mm以上は1/4回転だけ、呼び径3/16"以下は1/8回転だけ、スパナにてナットを締付けて下さい。取外し後の再締付けニューV.-Lokは、取外し後の再締付けが可能です。 1.取付け前に、ポディ・テーパー面及びフロントリング部に異物が付着していないことを確認して下さい。 2.フロントリングがボディ・テーパー面に当たるまで差込んだ後、ナットを指で十分に締付けて下さい。 3.次にスパナ等の工具でナットを約1/4回転締付けて下さい。これで完了です。 4.プラグユニオン(VUWJPタイプ)、ポートコネクター(VUW-PCタイプ)については、指締めの後、呼び径6 mm以上は1/4回転だけ、呼び径3/16"以下は1/8回転だけスパナにてナットを締め付けて下さい。こなら1.綿付け後の状態は、元の位置かもしくは若干進んだ位置となるようにして下さい。 2.呼び径1.6(1/16 in)～4.8(3/16 in)のサイズの場合は1/6回転終付けて下さい。 3.呼び径15.88(5/8 in)以上のサイズについては1/4回転の給付けでは、元の位置とならない場合があり、その際は、1/4回転以上の終付けが必要です。 4.ギャップゲージは、再給付けした継手には使用しないで下さい。配管を施工する前に1.チュープはオーステナイト系ステンレス鋼でシームレスの固溶化熱処理されたもの及び外径精度が±0.1mm以内、硬度がHv200以下のものをご使用下さい。 2.チューブ肉厚の選定は、12ページ、仕様を参照下さい。 3.チューブは、端から30mm以内に目視で発見できる、異常な縦キズのないものを使用し、また、異物の付着があれば取り除いて下さい。 4.チューブを櫻から取り出す等、移動の際は引きずらない様にして下さい。 5.チューブは継手締付け前に、あらかじめ所定の長さに切断してからご使用下さい。 6.チューブの切断は、チューブカッターにて行って下さい。やむを得ず切断機等にて切断した場合は、直角に切断し、チュープの内径部と外径部のパリは取り除いて下さい。 7.チューブカッターの刃は定期的に交換し、切れ味のよい状態でご使用下さい。 8.継手締付けの際、チューブと継手が同一線となるように芯合せを行って下さい。 9.継手締付けの際には、必ずボディをスパナ等にて確実に固定して、ナットの締付けを行って下さい。ナットを固定した状態でポディを回転させることはしないで下さい。 10.チューブに曲げ加工を行う場合は、右記[チュープ曲げ加工寸法表」に記載の値以上の直管部長さを設けて下さい。ゲージによる縮付け度の確認(初回締付け時) 1.締付け後の継手のポディとナットのすき間にギャップゲージを当てて下さい。 2.ポディとナットのすき間にゲージが入らなければ、十分な締付けが行われています。 3.ポディとナットのすき間にゲージが入る様であれば婚締めをして下さい。 (注)ギャップゲージは、再給付けした継手には使用しないで下
L2:最小寸法が必要な場合の長さです。この製品には微量でありますが、接ガス部に潤滑剤が使用されています。清浄度をご希望の場合は、他のシリーズにて対応しておりますのでFujikinにご相談願います。また、酸素加圧状態での安全性の確認は実施しておりますが、酸素を安全に使用する為に、ご需要各位様の権限のもと、適切な状況下でのご使用をお願い致します。
ニューΨ.-Lok (ミリサイズ):ティーとエルボ: (図1参照)ボディマーク: MMユニオン: (図2参照)ボディ:段付きショルダーマーク: F-CARP 316  AV1 (1)ナット: (図1と2参照)段付けショルダーマーク: V-LOK 316 6M (2) SD8 (1)图1  表面ニューV.-Lok (インチサイズ):ティーとエルポ: (図3参照)ユニオン: (図4参照)ポディ:ショルダー段無しマーク: F-CARP 316  AV2(1)ナット: (図3と4):ショルダー段無しマーク: V-LOK 316 1/2 ‹‹› BU2 ‹›› 〈ロット記号ヴ呼び盛№ xo7-λーェニ
ガス配管では、より厚肉のチューブを使用して下さい。各チューブの最小呼び肉厚については表3を参照して下さい。適用法規(高圧ガス保安法等)によっては、鍵手最高使用圧力は、この表より制限されますので、ご使用設備の適用法規や規格を考慮の上、ご使用願います。注・2)400℃を超えて兵時間ご使用される場合は、著しくシール性が低下する可能性がありますので、別途ご相談下さい。
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び緩手部品を腐食させないガス、液体、スチーム。
ニューV.-Lok品番体系
下記のように品番を定めておりますので、ご注文、お問合せの際は品番をご利用下さい。 v製品シリーズニューV.-Lok摘
..41
フロントリング&バックリングS Rニュー%-Lokフロントリング、バックリングはセットで販売しております。
ナットN
ベッソアーオレス俳優 107-2 Li L
※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ストレートF

熱電対用タイプも製作できます。
ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
外山リアーマテン欧照半魔xo7-x熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した総手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
熟電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 I Hテーマテン欧加半端
外山ロース川俳優 XOT-Xー « 'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
VUWT-
I H ー人Y腐組地盤«"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
I1 D D1 W
N1 mm in mm in in mm in mm in in mm 15.2 0.28 7.1    0.19    4.8     4.8 5/8  15.9  0.91  23.1  0.85 0.6 mm 21.6ご注文品番体用A VUWT - 9.52 og
VUWT-12.7X9.52X9.52-V 1/2 12.7 3/8 9.52 1.42 36 1.31 VUWT-15.88X9.52X9.52-V 9.52 1.53 38.8 1.42 5/8 15.87 3/8 VUWT-19.05X9.52X9.52-V 3/4 19.05 3/8 9.52 1.57 39.8 1.46 mm 33.3 36.1 37.1 in mm in mm in mm in 0.9 22.9 0.66 16.8 0.41 10.4 0.28 0.96 24.4 0.66 16.8 0.41 10.4 0.28 0.96 16.8 0.41 10.4 24.4 0.66 0.28 mm mm in mm in 7.1  13/16 20.6 1.02 25.9 7.1 15/16 23.8 1.13 28.7 7.1 1/16 27 1.17 29.7 in 1.02 25.9 1.13 28.7 1.17 29.7ご注文品品体系A1 9.52 A A1 x VUWT - 12.7 9.52
2004
34.5ご注文品品体系A A1 A2 x VUWT-15.88 12.7 AHB HE A 1
ご注文品番体系A HEHA家"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 VUWT - 9.52 A1 A1トレA D D1 W N mm E1 li N1エルボユニオンL
異径エルボユニオン
«"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 ||トポート映潮／ベタ|||トポート俳優異径エルボユニオン
ゲージユニオン(NPT)
G

アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。 « 'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ロストルベーゼ／ベタ| |
ジュニオン(NPT)
«"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
ベルルベース半端xo7-X製品への表示:ボディ六角面にRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T « 'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ジュニオン(Rc) G
ガスケット厚み4mm以下の場合は、品番に"-PG"が付いたものをご使用ください。
1/2 12.7 G1/4 0.22 1/2 12.7 G3/8 0.26 1/2 12.7 G1/2 0.28 20.6 1.25 31.8 1.65 41.9 0.90 22.9 5.5 .13/16 6.5 | 15/16 | 23.8 | 1.35 | 34.3 | 1.75 | 44.4 | 0.90 | 22.9 7.1  1  1/16  1/1 27 1.50 38.1 1.90 48.2 0.90 22.9無ねじ規格: DIN - ISO 228/1 BS - 2779 JIS - B0202 ISO - 228/1-BSP-P «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 〈外川記〉( σ )〈外川記〉
製品への表示:ポディ六角面にPGマーク家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 R
熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した総手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 X07-
ヤーレッロ地獄 xo7- λー
※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

R

トコネクタ
ホ
PC

better
家"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。めり外ロアーデ／ーはートホムカィ1に外地域 xo7-x
hell [4] ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ハーフユニオン(NPT)

熱電対用タイプも製作できます。
ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。
参照ねじ規格:
アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。歌"D" -寸法は最小穴径です。歌技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 (z)ベルトルーン衝撃xo7-7 H
熟電対用タイプも製作できますご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ハーフユニオン(R)
ベルトルーン半端xo7-x
熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T製品への表示:ポディ六角面にRマーク家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
H
熟電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ハーフユニオン(G)
ベルルハーン半端xo7熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した総手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。参照ねじ規格: DIN - ISO 228/1 BS - 2779 JIS - B0202 ISO - 228/1-BSP-P製品への表示:ボディ六角面にGマークル方法(Gなじ間)ガスケットについて銅ガスケットは、Gねじのサイズをご確認の上、下表の品番にてご注文をお願いします。 T 1.5 1.5 1.5 2 2 Dねじサイズ日本D1 G 1/8A   VUW-G-AF-FJT-V 15 9.9 13.5 18.8 G 1/4A   VUW-G-BF-FJT-V VUW-G-CF-FJT-V 22.9 17 G 3/8A G 1/2A |VUW-G-DF-FJT-V 26.9 21.3 G 3/4A   VUW-G-EF-FJT-V 33 26.7 33.5 39.9 VUW-G-FF-FJT-V G 1A ※AとTの寸法の組合せによっては対応できない場合もあります。家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 H
W
熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した総手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。シール方法(Gねじ側) Gねじ側のシール方法と使用するガスケットについてはP.38をご参照下さい。 )ベサロHカーン半端xo7-X家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
※: SAE J1926とMS16142による。取付寸法は78ページを参照。
熟電対用タイプも製作できます。
ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。
※ ※：Oリングはフッ楽ゴム、硬度90を使用。その他のOリング材質についてはご相談下さい。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ハーフユニオン(NPT)

/ユニオン(UNF)
H

熱電対用タイプも製作できます。
ご注文の際は、選定した総手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。
家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 ー×)ベオロルローン＼(πzc)ベオロルローン＼(παz)ベオロルローン無職ウエルディ) R
H
熟電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 ※AとFの寸法の組合せによっては対応できない場合もあります。 ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。 INGYAN/ (NX)ーオールムグバイルーHY俳優フランジユニオンRF
家"D" -寸法は最小穴径です。新技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
ウェ)ベルルルーンポート北海エルボハーフユニオン(R)
参照ねじ規格: DIN - 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 1/7-BSP-T製品への表示:ボディにRマーク※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
製品への表示:ボディにRマーク家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ん外川川一つえいH地織ウェルディングエルボレデューサー (オス) LR

ウェルディングエルボレデューサ
LR

エルボレ
LR

※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
W
28
W
異径エルボレデューサ-
エルボゲージユニオン(NPT) LG Z)ベタルベーゼポート／ーオートルビデーH欧期非常
アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。家"D" -寸法は最小穴径です。新技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。エルボゲージュニオン(Rc)
l
製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ベルルペーペルト地盤
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。家"D" -寸法は最小穴径です。新技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 Z)ベルルルルームル北端xo7-Xティーエルユニオン(R)
製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。ウス)ベルトゥーゥーレー半端 1972ティーエルゲージユニオン(Rc)
E l
製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T ※"D" -寸法は最小穴径です。ティーエルレデTLR
※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。家"D" -寸法は最小穴径です。新技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 Z)ベルルルースル半端ダワーティーエスユニオン(R)
製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 ( z)バタロロピーゼーイル北海河河河河ジュニオン(Rc) TG
製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T
シュニオン(G)
TG

参照ねじ規格: DIN - ISO 228/1 BS - 2779 JIS - B0202 ISO - 228/1-BSP-P «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ペオロトペーゼーイル＼( nつ)ペオロトペーゼーイル非議パネルユニオン
||¬¬¬¬¬¬ ／ネ| ||¬¬みご北海熱電対用タイプも製作できます。ご注文の際は、選定した継手の品番の最後に-T/Cを付けて下さい。
異径パネルユニオン
457- 25554 Z品質VUWP-3.2X1.6-V VUWP-6.35X3.2-V VUWP-9.52X6.35-V VUWP-12.7X6.35-V VUWP-25.4X12.7-V D D1 W N N1 L L1 IIパネル電大パネルA1ブ外径チューブ外径穴径はin mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in _mm in mm 1/8 3.17 1/16 1.58 0.09 2.3 0.05 1.3 1/2 12.7 1.44 36.6 0.97 24.6 1.85 47 1.23 31.2 0.50 12.7 0.34 8.6 0.33 8.3 0.50 12.7 5/8 15.9 1.62 41.2 1.03 26.2 2.17 55.2 1.32 33.6 0.60 15.2 0.50 12.7 0.45 11.5 0.40 10.2 1/4 6.35 1/8 3.17 0.19 4.8 0.09 2.3 3/8 9.52 1/4 6.35 0.28 7.1 0.19 4.8 3/4 19.1 1.81 46 1.16 29.5 2.39 60.8 1.45 36.9 0.66 16.8 0.60 15.2 0.58 14.7 0.44 11.2 1/2 12.7 1/4 | 6.35 0.41 | 10.4 | 0.19 | 4.8 | 15/16 | 23.8 | 1.94 | 49.3 | 1.25 | 31.8 | 2.63 | 66.8 | 1.65 | 41.9 | 0.90 | 22.9 | 0.60 | 15.2 0.76 19.4 0.50 12.7 25.4] 1/2 | 12.7| 0.88| 22.3| 0.41| 10.4| 15/8| 41.3| 2.83| 72 | 1.78| 45.2| 3.71| 94.3| 2.26| 57.4| 1.23| 31.2| 0.90| 22.9| 1.33| 33.7| 0.75| 19.1
家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
GP
参照ねじ規格:アメリカ管用ねじ NPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。
ゲージパネルユニオン(Rc)
GP

製品への表示:ポディにRマーク
参照ねじ規格:
DIN - ISO 2999 JIS - B0203 BS - 21 ISO - 7/1-BSP-T «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。外川市外交際一覧＼(HTZ)ベタ川市外交際パネルレデュ
ハーフパネルユニオン(NPT)
HP

参照ねじ規格:アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。家"D" -寸法は最小穴径です。家技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。乙)ベルルルルブルーン／ーはールルビルス地端
-フパネルユニオン(R)
/チサイズ)とISOテーパーおねじ製品への表示:ボディにRマーク参照ねじ規格: DIN - ISO 2999 BS - 21 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。外川与外スリーン地盤
キャツプユニオン
JC

プラグ取り扱い要額
VUWJP 1/4回転(90')のみブゲージアダプター (NPT)

参照ねじ規格:
アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。 ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ロス)ーヘヘヘベーゼイーロポ半端:
)ミリタハザーゲバール州州織河河河チューブゲージアダプター (Rc) GA
ボディ六角面にRマーク
ボディにRマークDIN - ISO 2999 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T BS - 21 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
※"D"寸法は"D1"寸法より大きくなる場合もあります。ヘルヘルームパーレポ半端※"D"寸法は"D1"寸法より大きくなる場合もあります。参照ねじ規格: DIN - ISO 228/1 BS - 2779 JIS - B0202 ISO - 228/1-BSP-P家'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 -ブアダプター (Nチュー A

参照ねじ規格:
アメリカ管用ねじNPTねじ(アメリカ管用ねじ)はANSI B1.20.1の仕様で製作されています。 ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ロス)ールルルールル半端xo7
家"D" -寸法は最小穴径です。新技術の進歩のために使用材料、寸法など子告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 )−ペルペットポ개築xot-チューブアダプター(R) A
DIN - ISO 2999 JIS - B0203 ISO - 7/1-BSP-T BS - 21 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 Fujikin ,ニューV.-Series製品統合カタログ
ータルタハウール形形織xo7-x参照ねじ規格: DIN - ISO 228/1 BS - 2779 JIS - B0202 ISO - 228/1-BSP-P
シール方法(Gねじ側)
Gねじ側のシール方法と使用するガスケットについてはP.38をご参照下さい。 « 'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 Chromatograph Fittingsクロマトグラフ用継手オスナット
ストレートユニオン
異径ストレートユニオンュー¥-Lok×クロマトグラフ継手) (l
ーユニオンティ
※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 | | |ポジショナブルタイプ継手SAE J1926とMS 16142によるエルボハーフユニオン(UNF) PL
45°エルボハーフユニオン(UNF) PL
※: SAE J1926とMS16142による。取り付け図は78ページを参照。 ※ : Oリングはフッポゴム、硬度90を使用。その他のOリング材質も対応可能です。 C)ベタルルルーンポーHç＼(エスC)ベタルルルーンポーH耐織101-ポジショナブルタイプ継手SAE J1926とMS 16142によるティーエルユニオン(UNF) PTL
ティーエスユニオン(UNF) PTS
※: SAE J1926とMS16142による。取り付け図は78ページを参照。 ※ ※ Oリングはフッ楽ゴム、硬度90を使用。その他のOリング材質も対応可能です。 ※"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 C)ベタロッカHーイル＼(πスニ)ベタロッカHーイル非常取付寸法(ご参考) SAE J1926とMS 16142ポス

取付受領:
图1 Oリング位置の確認溝の終端に付けられている金属パックアップワッシャー面にOリングを押し込んで下さい。图2総手の仮締め金属バックアップワッシャーがボス面に接するまで、継手をSAE平行ねじポスに取付けて下さい。国3継手の位置調整左回りに継手を緩めながら1回転以内で、位置を調整して下さい。 24総手の位置固定継手のボディをレンチで固定し、ロックナットを締付けて下さい。ポジショナブルタ・の平行おねじエルボハーフユニオン(G) PL
E E1 L M l ouング※ ■サイズ6.35 VUWPL-6.35AF-V 1/4 G1/8 G1/4 VUWPL-6.35BF-V 6.35 1/4 3/8 VUWPL-9.52BF-V 9.52 G1/4 VUWPL-9.52CF-V 3/8 9.52 G3/8 VUWPL-12.7BF-V G1/4 1/2 12.7 G3/8 VUWPL-12.7CF-V 1/2 12.7 1/2 12.7 VUWPL-12.7DF-V G1/2 in in in in mm mm in mm in mm mm mm in mm 9/16 14.3 0.77 12.7 26.9 26.4 0.32 8.1 19.6  1.06 | 3.9 1.04 0.16 1/2 0.36 0.19 4.8 15.9 19.1 28.9 1.27 32.3 0.85 5/8 3/4 21.6 1.14 9.1 0.28 7.1 5/8 15.9 3/4 19.1 0.91 23.1 1,20 1,27 32.3 9.1 30.5 0.36 0.28 7.1 13/16 20.6 7/8 22.2 1.02 25.9 1.31 33.3 1.46 37.1 0.37 9.4 0.41 3/4 25.9 1.42 36.1 35 0.36 9.1 10.4 13/16 20.6 19.1 1.02 1.38 22.2 1.02 25.9 1.42 36.1 1.46 0.37 9.4 0.41 10.4 13/16 20.6 7/8 37.1 27 27.9 1.50 38.1 0.41 10.4 15/16 23.8 1 1/16 1.10 1.71 43.4 0.51 13 in mm in mm 8×1.8-G 0.68 17.3 0.6 15.2 22.9 A$568-111受数90 0.90 0.60 15.2 0.90 0.66 22.9 16.8 AS568-111悪意90 1.04 26.4 0.66 16.8 AS568-113受数90 0.90 22.9 0.90 22.9  AS568-111硬数90 0.90 1.04 26.4 22.9 AS568-113硬数90 1.26 32 0.90 22.9  AS568-593硬数90
45°エルボハーフユニオン(G)
PL

VUWPL-6.35AF-45-V 1/4 6.35 G1/8 0.16  4 │0.19│ 4.8 │9/16│14.3│9/16│14.3│0.69│17.6│0.98│24.9│0.94│25.3│0.32│ 8.1 │0.68│17.3 0.6 15.2 8×1.8-G
※ :取付寸法は81ページを参照。 ※※：○リングはフッ素ゴム、硬度80を使用。その他の○リング材質も対応可能です。 «"D" -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。ポジショナブルタイプ継手ISO平行おねじティーエルユニオン(G) PTL
in in mm 1/2 12.7 9/16 14.3 0.77 19.6 1.06 26.9 1.04 26.4 0.32 8.1 0.68 17.3
ティーエスユニオン(G) PTS
1/2 12.7 9/16 14.3 0.77 19.6 1.06 26.9 1.04 26.4 0.32 8.1 0.68 17.3 0.6 15.2 8×1.8-G
家：取付寸法は81ページを参照。東京：○リングはフッ寒ゴム、硬度80を使用。その他の○リング材質も対応可能です。 /外山HXHーイホ/ (0)ベタルHXHーイホ開催※07-2 « 'D' -寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

取付受領:
圏1 Oリング位置の確認湧の終端に付けられている金属パックアップワッシャー面にOリングを差し込んで下さい。 @2継手の仮締め金属パックアップワッシャーがボス面に接するまで、継手をISO平行ねじボスに取付けて下さい。圏3総手の位置調整左回りに最大1回転継手を緩め、幾手を取付けて下さい。 @4継手の位置固定継手のポディをレンチで固定し、ロックナットを締付けて下さい。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 № xo7-λーエニ
1.ストップカラーを装着して継手の締付けを行います。ストップカラーが(指で)回転しなくなることで施工完了が確2.認できます。ストップカラー付雑手品番例
6.35 BN呼び径外径サイズは1番目に表記ご注文品番例(ストップカラーのみ) VUW-6.35 SC S =ステンレス鋼
可変継手
接続の変更をご希望される場合は、下記の可変経手を別途購入して頂くと大変簡便に多種類の接続が可能となります。
ブッシング

A
ンケット

ニップル

プラグ