SIF二日誌&アクデザ語
支柱式標準躯体t gla searchol choic homeブレコンパTチチンら設備を! [官政物保安技術協会(KHK)の試験確認取得済｡] PRECONUNDERCHRUUN boo leved 51LoPfuTardをNEアイデアと工夫のかだまりです。代理店・販売店ed -el株式会社チカタコplanning by 〒504-0957　岐阜県各務原市金属団地110番地
TEL(058)382-1195　FAX(058)382-2003 http://www.chikatan.co.jp E-mail precon@chikatan.co.jp 2017.5 
Veor anx SF二重殻タンク搭載フレココ軍下型己の支柱式標準躯体現地で建造する躯体より、さらに堅牢・確実な施設が・・・・・わずか3日で完成します昭和58年3月14日付消防危第29号プレコン地下タンクの支柱式躯体には、標準躯体と強靱躯体があります。本カタログは標準躯体を掲載していますが、強靭躯体は上部スラブの上に盛土とか或程度の厚さの増打ちコンクリートがある場合に用いる機種で、上部に常時荷重がかかった状態で地震に遭遇した時に対応できるようにしたものです。、標準躯体でも上部に常時荷重がかかった状態でなければ!!原に遭遇しても問題はありません。
SF二重殻タンク
当社のSF二重殻タンクは危険物保安技術協会(KHK)の試験確認を取得済みです。 [型式確認番号CKT 1-SF-01このタンクが工場生産のプレキャスト躯体に組込まれ駆体+タンク本体が一体となったものがプレコン地下タンクです。躯体や附属品は、金型、治具、ゲージ等を駆使して製作されてますから寸法精度は抜群で、製品に品質上のバラツキがありません。タンクの外面のアールと、躯体の枕のアールとがぴたりと一致し、面接触となるので、FRPの外殻にキズがつきません。 ज
FRP外殻の加工工程
SF二重殻タンクとは、鋼板製の内殻と、FRP製の外殻で構成し、内殻と外殻との間に微少なスキ間をもつ二重構造のタンクです。当社の二重殻タンクの外殻は、金型を用いてFRPの成形シートを製作し、それを鋼板製内殻タンクの外面に貼りつける方法です。当社が金型加工による成形シート方式を採用した理由は、FRP板の成形過程での脱泡作業がほぼ完全にできるからです。その結果、ピンホールのない完璧な外殻ができ上ります。 BB工期が早い。／品質が良い。／消防法基準に適合。 SF二重熱タンク塔載プレコン地下タンク設備とは、地下タンク貯蔵所の建設に必要なコンクリートの部分とタンク本体を工場で製作し、現地へ運搬してそのまま据付けるという組立て工法です。 6 上部パーツ組付け[…] ～ [[…までの据付工程は、通常、朝から始めて夕方には終了します。 ※作業条件によっては作業が2日間になる場合もあります。 10据付・組立て完了単独躯体の据付手順（950型～12000型の場合）国DD
6 消防据付検査
分割艇体の案内枠について
[1]～💕までの据付工程は、通常、朝から始めて夕方には終了します。 ※作業条件によっては作業が2日間になる場合もあります。前日までに捨てコン打設据付検査を工程のどの時点で行なうかは、所轄消防の意向によりそれぞれ異なります。一般にはタンクを躯体に組付けた時点で検査を実施されるケースが多いようです。その時期は、消防係官の指示に従います。 2 据付用案内枠の組付け分割姫体の微種は、姫体寸法が大きく輸送に困難なため2分割の駆体構造となっています。2ツの躯体が追付け後は完全に一体となるよう、鉄筋コンクリート製の歯付用案内枠を用い、その茶内枠にならって前後・左右・平行・水平が据付時に容易に位置決めできるよう工夫された独特の工法です。躯体を吊りおろした時、躯体と案内枠との接点(ポイント)にて完全に位置決めできます。
日Be
13000型～2000型の寸法図
タンク本体の寸法(左頁の寸法図参照)

単独独駅体13000型以上は分割躯体となります。躯体寸法は13000型と15000型は同じ、 18000型と2000型は同じ寸法です。 (搭載する夕ンクのみが異なる) 12000型以下は基礎スラブ、上部スラブとも1パーツの単体躯体です。タンク本体の寸法は国土交通省仕様の機械設備標準図に示された寸法に若干異なる機種もありますが、ほぼ準拠しています。 (12,000Lは内径・胴長とも異なりますが当社寸法の方が合理的なため上表の寸法を採用しています。)板厚については全機種とも機械設備標準図の国土交通省仕様と全く同じです。
分割割躯体| 9 lei下表の有効油量は計算値です。実際はデッドストックラインの液位に達する前に、オイルポンプがエアーを吸ってしまうためデッドストックの値は多めに見込んで下さい。尚、有効油量を増やすため、オイル吸引管の長さを長くしてデッドストックラインを下げることも可能です。それを御希望の場合は事前にお申付け下さい。
ローリーアースは、A重油は不要、
躯体の耐荷重について
地下タンクにかかる荷重については、消防法では「燃料を満載したタンクローリー車が躯体の上に載る」ということを前提にしています。支柱式躯体の場合、上盤の天端は下の写真のように周囲の土間と同一であり、車輛が載ってない時は上には何もないというのが原則で、この状態でタンクローリー車が載る時の垂直静止荷重に耐えることが何より必要な条件です。プレコン地下タンクはもちろんこれをクリアしますし、このほか法には言及されていませんが、こうした自動車荷重のほか、地震荷重もこの状態(上盤の上には何もない状態)のもとでは全機種ともクリアしています。尚、上盤の上に盛土をして植栽したり、やや厚めの増し打ちコンクリートを打設する場合などには地震荷重をクリアできなくなるので、そのような場合には本力タログ掲載の「標準躯体」ではなく「強靱躯体」の方を御採用下さるようお願いします。下の写真は20.000型の躯体の上に総重量25tonの車輌が載っている一例です。標準型の機種別地耐力一覧表(必要な地盤の強さ)
現地の地盤が上表の数値より軟弱な地盤である場合は、クイ打ち等、地盤改良をする必要があります。
タンク本体の有効油量とデッドストックについて
タンクの底面より130 mm上ったところが標準です。 12 11
マンホールフタのかさ上げ
マンホール部の詳細
オイル管の取り出し方向

完全防水プロテクターマンホールフタをかさ上げする場合は専用のかさ上げ材を製作する必要があります。土間仕上げ面に勾配がある場合でもその勾配に合わせた変形のかさ上げ材を製作します。地下夕ンクが冠水してもプロテクター内に水は入らない…標準型マンホールフタから漏水した雨水は、矢印のようにプロテクターの外側を流れ、上部スラブとのスキ間から周囲の土砂に浸透し、プロテクターの中には水は入りません。完全防水プロテクターは標準型のほか津波・洪水に強い市場もあります。マンホールのかさ上げを行なう時は、その厚さが大きいと上盤にかかる荷重が大きくなり、地震時の横揺れに耐えられなくなります。そうした場合には本力タログの標準躯体ではなく強靭躯体をおすすめします。耐圧型は、津波や洪水の心配がある場所に設置する時に用いるものです。耐圧型の耐圧性能は、上部スラブの天端から4mまでの冠水に耐えられるものです。地下タンクに油中ポンプを組み込む時などには安心です。検知管部には減圧計を取付け、内殻と外殻のスキ間の部分を減圧して出荷します。耐圧性能上部スラブより上の冠水高さ(チカタン製)純正マンホール蓋用完全防水プロテクターオイル管セットは現場の状況に合わせ、御指定の方向に取り出します。 (取り出しの長さは上部スラブより250mm出たところまで）。全て直管にての構成ですから上部スラブの下には溶接の接合部はありませんし、配管継手等も設けることはできません。耐圧型を御希望の節は、御注文の時に指定して下さい上部スラブ下のオイル管は全て(HIVP管製の二重さや管)付です。(左直参照)標準オイル管径完全密閉式の防水プロテクターです(上部スラブ天端が表わしの時) (FRP製) 65A 25A 40A 40A 100A 32A 40A 14 13
油中ポンプの取付について
裝置(オイルリークモニター)
オイル管のさや
油中ポンプ2基組込みの例
プレコン地下タンクは1セットで販売します。
漏洩検知装置が設備されていないと消防の許可はおろされません。油中ポンプはポンプ本体の高さが高く、それを収納できる特殊寸法のプロテクターを準備する必要があります。そのため躯体総高さも標準仕様のものより、200mm高くしたものになります。空転防止用フロートスイッチ(HIVP番組の二油中ポンプとフロートスイッチは、当社で販売していないので、現地業者の方で調達して下さい。油中ポンプ付タンクの出荷時にはダミーを取付けて出荷します。タンク据付後、ダミーを取りはすし、正式の油中ポンプを組付けて下さい。油中ポンプを2基組込む時は、マンホール3ヶ型で5000ℓ以上の機種になります。油中ポンプを1基組込むだけなら、 4000ℓ以下の機種でも可能です。 4000ℓ以下の機種は油中ポンプを2基組み込むことはできません。油中ポンプより先の送油管の□径は25A以下となります。油中ポンプ本体埋め戻し工程｜○埋め戻しは据付完了後の翌日に行なう。 [16] 15
(準品の仕様変更(別注となります)

タンクのマンホールを3ヶ型にすることができます。 5000ℓ以上のタンクについてはマンホールを3ヶ型にすることができます。4000ℓ以下のタンクについては胴長が短いのでマンホールを3ヶにすることはできません。マンホールを3ヶ型にする主な理由は… (1)油中ポンプを2基、組込みたい時(2)タンクに中仕切板を設け、2槽式にしたい時(3)オイル管の取出しを2系列設けたい時マンホール3ヶ型のタンク(写真は5000ℓの一例) (青色文字は軽量コンクリート製の重量を示す。)モルタルの配合は1:3、据付時に現地で準備する生モルタルの量スランプは15程度です。躯体の据付には、救モルタルを打設してから躯体の組立て作業を行なうので、現地では、上記の生モルタルを、据付日当日の朝、御準備下さい。 (標準躯体) &S#X雲文化| 18 17