l 本仕様書で規定するのは、野立てや工場・公共施設等への設置を目的とする太陽光発電用| 2・3 kWパワーコンディショナ(PCS)です。本装置は、入力に挑続された太陽電池モジュールの最大電力を追従し、発電された電力を系統へ逆激流します。本装置の入出力および太陽電池モジュールに設置された気温計や日射計の計測を行い、計測植もよび本装置の状態を外部へ出力する機能を有します。オプションの自立運転機能を用いて、災害時等の非常電源用として日中に自立出力端子台でＡＣ２００／１００Ｖを取り出すことが出来ます。また、系統停電時に自動で自立運転に切り替わるように、ＬＣＤ画面および外部通信から設定することも可能です。力率一定制御機能を用いて、設定された力率で動作することが出来ます。本装置は、FRT要件および経済産業省公布の省令に基づいた出力制御機能（扶養のPCS）に対応しています。
２品名および型名
品名:太陽光発電用12.3kWパワーコンディショナ型名：PVSO12T200B 026の~③には、下記オプションの型名を記載してください。空白の場合は、左詰めで記載してください。 （）直射日光仕様・・・なし：空白（標準） 達光板付：- SK ✆自立運転機能・・・ない・空白（標準）有り：-SA ③ 直流地絡検出機能・・・なし：空白（標準） 正極機：－ＰＦＧ  負極機地：－ＮＦＧ （例）「進光板付」で、「自立運転機能付」の場合型名: PVS012T200B-SK-SA注！　オブションは後付が出来ません。発注時にオブション型名をご指定ください。 B
３準拠規格
！日本工業規格(JIS) <JIS C 8961、8962他> 2・日本電機工業会規格( J EM) ３.系統連系規程 JEAC  9701-2012 4 •電気設備の技術基準5・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) C
D Lu注2  直射日光が当たる場合は、「遊光板付」（オブション型名：−SK）を選択してください。また、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域でのご使用は避けてください。注5本装置は、高間波スイッチングによる高間波音およびファンの音が発生します。注6ラジオへのノイズ混入や無線機器の調制作を起こすことがあります。注了詳細は取級説明書をご参照ください。 MATL,対TRMT. ccシ
注2  「遊光板付」（オブション型名：-SK）の場合は、寸法および質量が異なります。詳細は、外観構造図をご参照ください。
注1 DC340V未満では最大出力電力を制限します。詳細は取級説明書をご参照ください。注2太陽電池の短絡電流ではありません。注３接続稱機能なしの場合、1回路となります。注４　太陽電池のバラツキ、温度特性を考慮して選定してください。注5出力電流の制服によりA C202V未満では最大出力電力が12・375ｋVAより小さくなります。詳細は取扱説明書をご参照ください。注６電圧および周波数追従範囲内。但し電圧上昇抑制時を除きます。力率一定制御機能を有効とした場合、力率の上限は力率一定制御の整定値になります。注7出荷時は50Hzとなります。系統連系後、系統と同じ周波数に自動で切り换わります。
�新電元工業株式会社japan 2017.09.04 5 6
B

８系統連系保護

D

8.3 電圧上昇抑機能
Lu
注1力率一定制御機能を有効とした場合。注2整定値の設定は、操作パネルにて設定可能です。本機能を無効にすることも可能です。注３力率一定制御中に系統電圧が無効・有効電力制御の整定値まで上昇する場合は、無効・有効電力制御を行います。
注！皮相電力は、最大12.375kVAです。力率一定制御機能を有効とした場合、力率の上眼は力率一定制御の整定値になります。力率一定制御の整定値が0・85未満の場合は無効電力制御は行いません。注2整定値の設定は、操作パネルにて設定可能です。本機能を無効にすることも可能です。
注2待機時間の設定は、操作パネルにて設定可能です。注３本機能が無い場合、待機時間は０s固定です。
8.4 FRT機能
本装置は、電力品質を確保するために求められる事故時運転継続要件（FRT要件）を満足する機能を有します。

8.6出力制御機能
本装置は、経済産業省公布の省令に基づき、定格出力電力の1％効みで出力電力を制御する機能を有します。遺隔で出力制御するには、遠隔出力制御装置が必要です。
９状態表示／出力

9.3 LCD表示表示高語：日本語表示内容:装置の状態、異常内容、各整定値、各計測値
🌸 SK -160386版�新電元工業株式会社japan 2017.09.04 2/1 5 MATL,対TRMT. cc w 5 6
m
C
10計測・監視機能

D注2通信プロトコルについては、別途規定します。 A注2 異常内容の詳細は、取扱説明書に明記します。また、異常内容を過去６４件まで記憶し、ＬＣＤに表示することが可能です。
注！積算値は、補正することが可能です。注2 接続される日射計に合わせた設定が可能です。吸認明書に明記します。注3 計測項目に関しては、全てL CDに表示可能です。 ! !添付品取扱説明書、ご利用にあたっての注意事項、設置ガイド、検査成績書、保証書、顧客登録（Ｗｅｂ登録）のご案内、正面扉の鍵、取付け用ポルト・ナット・平座全・バネ座全が添付されます。取扱説明書に明記します。注1  「直流地絡検出機能有り」（オプション型名：−PFG、−NFG）の場合は、交換用ヒューズが終付されます。取扱説明書に明記します。
SHINDENGEN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.|酸耐20 # CページMATL,対TRMT
処　理cc 

シ4 �新電元T業株式会社japan 2017.09.04版55 6 ! 2回路構成および外部競12・1　回路構成および外部競概略図A B C注2接続箱機能なしの場合は、断路器(TB1)および逆流防止ダイオードが接続されず、趣断器( CB1 )が直接太陽電温入力(TB7)に接続されます。 7入力の場合はTB1, 2を、1入力の場合はTB7, 2をご使用ください。注３ 「直流地絡検出機能有り」（オプション型名：－PFG）の場合は、正極に接続されます。 (オプション型名：−NFG)の場合は、負極に接続されます。注4  「自立連転機能有り」（オブション型名：− SA）の場合は、自立リレー（RL）および自立出力端子台(TB10)が溶載されます。 D
E
MATL,対TRMT.良　理cc 

シ4
特｜本図は外形寸法及び主要部品配置を主記|体に表現してありますので外観構造のDATE年月日3RD.ANG.PROJ. SCALE  |
事|詳細については近似的な表現としたり又項|一部記入を省略している箇所もありますSHINDENGEN ELECTRIC MFG.CO., LTD. R計KAWANABE 0 * WM SHEET
イン-160106 EDIT.電元年新式会社japan 2016.04.26 MATL.
H TRMT. cc m 4 50 6特｜本図は外形寸法及び主要部品配置を主記|体に表現してありますので外観構造の事|詳細については近似的な表現としたり又date年月日  3RD.ang.proj.  SCale
2016.04.26 SR計 KAWANABE | * SHINDENGEN ELECTRIC MFG.CO., LTD.社 japan 2016.04.26 -160107 SHEET
 1 ／ 1 ED版項｜一部記入を省略している箇所もあります電元MATL.
H TRMT. cc m 4 5