|基本物性

※２　引張弾性率は30℃時の値です。
■熱的特性
①熱伝導率ポリプテン管の熱伝導率は、鋼管や銅管に比べて非常に小さいため、管自体の熱損失が小さくなります。

②熱伸縮性
ポリプテン管は、配管や流体自重のほか、線膨張率は金属管に比べ大きいため、熱伸縮による撓みが生じ易いので、管路設計上支障のない撓み量となるように配管を支持して下さい。熱伸縮力は小さいため、管の移動は固定でき、管自体に実用上の問題は生じにくいですが、管の撓みが管路上支障がある場合を除いて伸縮対策は不要です。伸縮量　Δℓ=α・ℓ・Δt
mm伸縮力 F=α・E・Δt・A F :伸縮力Z :引張弾性率N/mm² u A :管の断面積mm² α・Δt：上記に準じます

■凍結・結露
ポリプテン管を、一20℃に凍結させても、水の体積膨張を十分に吸収できる柔軟性をもっているので、壊れることはありませんが、長期に使用させる為には、凍結防止対策をとって下さい。凍結防止の方法として、露出管の保温被覆・水抜き・不凍液の使用などを要する必要があります。ポリプテン管は熱伝導率が非常に小さいため、従来の金属管に比べて、保温保冷材の厚さは若干薄くできます。当社では被覆ポリブテンパイプも用意しております。
tg-s：工業用銘柄雑度の固体tg：工業用銘柄純度tg-l：工業用銘柄純度の液体tg-g工業用銘柄純度の気体   work sol :産業関連で通常使用される実使用上の溶解濃度※3 2016年9月時点のデータです。最新データにつきましてはポリプテンパイプ工業会のホームページ(http://www.j-pb-p-a.com/contents01/ow01.html)を確認して下さい。
摩擦抵抗による直線部の損失水頭は、Darcy一Weisbachの式によって求められます。
ρ ：流体の密度(水の場合0.998) kg/m³式中のfsは、レイノルズ数Re及び、管壁の粗度の関数です。レイノルズ数は次式で算出します。
ここで　ｯ：流体の動粘性係数　m²/sec
管の内面が滑らかな場合、管の摩擦損失係数fsは次式で求められます。 ①層流の場合(Re>2300〜3000) fs=64/Re ②乱流の場合(7800<Re<105) fs=0.3164/Re1/4一般の使用状態では管の流れはほとんど乱流とみなして構いません。尚、水温20℃で計算した流量線図を次頁に示します。ポリプテン管の内面は、非常になめらかなため、スケールなどの付着物がつきにくく、経年変化による流量の低下をあまり考慮する必要がありません。
備考　※水栓類については､型式により異なりますので､ご使用メーカーにお問合わせ下さい。
 　※雑手類については､上表を一応の目安にして下さい。
【JOQ2相当管長】
ねじを含む品種[水流の方向:PB管接続側→ねじ側]
ポリプテン管の熱伝導率は、鋼管や鋼管のそれに比べて非常に小さいですが、配管内流体の温度降下に対しては必要に応じて保温材被覆を施して下さい。下図にポリプテン管を下記条件で露出配管したときの流体の温度降下の一例を示します。ポリプテン管:呼び径25,50,75A流体温度:60℃(配管入口温度)荒速：1.2m/sec外気温度:O℃(無風状態)温  材:厚さ20mm受(熟伝導率0.037W/m・k)
ポリブテン管内の温水の温度降下
to=ta+ (ti=ta) •e-L/R ·Cp·Q
露出裸管の場合

R= to ：管の出口での流体温度ta  :外気温度ti ：管の入口での流体温度e :自然対数の底(=2.71828) L :配管長さR  ：伝熱抵抗CP：流体の比熱m m/w kJ/kg・k kg/hr Q :流量下表に、各種保温材料の熱伝導率を示します。 1 2π \ha・r2 R= w/m²k (通常10w/m²k) w/m²k m m
配管の表面に枯露し、それが管白体及び周辺に悪影響を及ぼすおそれのある場合は、保温材の表面温度を外部の温度湿度条件における露点温度以下となるように、適切な保温材を使用して防露措置を行って下さい。以下にポリプテン管を下記条件で配管したときの表面温度の計算例を示します。
表面温度の計算式
ポリプテン管=呼び径10～100A体 温 度= 5℃,10℃,15℃流度= 30℃みIK = 85%興みRI保材=厚さ20mm(一部25mm)明ポリエチレンフォームを使用T=
– + To ha ・π・d2ここにT ：被覆材表面温度ں, To :外気温度ں, ha   :表面熱伝達率W/m²K g :熱損失量W/m d2 ：被覆材外径m qは、以下による。
g= λ」 :PB管の熱伝導率di :PB管外径m λ 2 :被覆材の熱伝導率  W/mK
·流体温度ںپ計算例
Ti d。 :PB管内径m
管と継手を熱融着により接合する場合、継手に管が挿入される所定の長さが必要であり、その長さはデプスゲージを管端に当てて管理します。挿入長さは継手の呼びによって異なりますが、呼びが同じであればソケットやエルボ等の品種を問わず、その長さは同じです。
配管作業時には、上表の挿入長さを考慮した管の寸法採りが必要です。そこで、管が挿入される長さを差し引いた、継手内の基本寸法を示します。 Lp=Lー(Z1+Z2) L ：ポリブテン管の切断寸法Lp ：配管の軸心管距離Z 1 Z 2 ：継手内のZ寸法
■ソケット及び径違いソケット

|チー及び径違いチ

■エルボ•フランジ及びキャップ

但し、施工物件によって国土交通省大臣官房官庁営議部監修の「公共建築標準仕様書」をご確認下さい。
支持間隔と曲げ半径
配管曲げ半径及び曲げ箇所数
の曲げ半径と連続させる
ポリプテン配管は下表の支持間隔および最小曲げ半径で支持・固定して下さい。また、ポリブテン管は熱伸縮力が小さく、この間隔で支持しても管が残む場合があります。
(注2)熱伸縮によって管に座屈を生じさせないための標準的な支持開始です。但し､施工物件によって国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築標準仕様書」をご確認下さい。 (注3)管を曲げたときの内側半径を示します。なお、継手部直近における管の曲げは避けて下さい。
(注4)こちらの数値は概算値となっています。使用条件によっては配管が蛇行する場合があります。 (注5)横籠の場合も上妻の数値をご参照ください。
管の支持材料

暗殺人ント※配管途中にバルブが接続されている場合は、バルブ自体を被覆付きUポルト又は絶縁テーブ+Uポルトで固定して下さい。管:13A~20A ※25A以上は支持ホルダーを用い固定してください。のポリブテン質とその継手は、Uポルトで直接支持しないで下さい。温水を流すと管が膨張して損む場合があります。防火区畜(耐火構造の髪・床明)を貫通させる場合は、所轄の消防署にご確認のうえ.建築基準法に基づいた施工または国土交通大臣殿定の防火措置材料の使用をご検討下さい。

■管の支持要領
()ポリプテン配管を固定支持する場合には、管に局部的な潰れ・変形を生じさせないようポルトナットの過剰締付は行わないで下さい。また、Uポルトによる固定は管が支持架台に押し付けられ潰れる恐れがありますので、使用しないで下さい。 A立て配管の支持・固定は、上部固定を基本とします。下部固定では配管の自重で管に座屈が生じる恐れがあります。 21熱伸縮による配管の撓みが、管路設計上で支障をきたすような場合にはオフセットを設ける等の迂回処置を施すか、支持間隔を狭めて下さい。 ,経手部を固定する場合には、継手の端部をサドルで固定して下さい。 △スチーム等の高温(100℃以上)配管やダウンライト風防容器との接触または近接は避け、離隔距離を100mm以上取って下さい。 25 30 40 50 65 100位ののび20 75オフセット長さ(m) 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 〈注〉この値は、国土交通省「公共建築標準仕標書」の検定り管の用り及び無れ止めの最大支持費用から算出した、官の伸びを吸収し滑る長さです。ポリプテン官は券券案力が小さく、ルーズ支持時においても官が換むことがあります。の歓質答ビ材が被覆されたデップコーティング支持材や電線ケーブル並びにフタル酸エステル等の可塑料を含むゴム材等の緩衝材をポリプテン管及び管徒手と接触させないで下さい。 〈軟質塩ビに含まれる可塑剤がポリブテン樹脂内に侵入し、性能に影響を及ぼします。)
配管の水圧検査(配管取取後の一次検査)
ポリプテン配管の終了後に、水圧検査により漏水のないことを確認します。ポリプテン管は軟質な樹脂製であるため、水圧により管が若干膨張して圧力が降下することがあります。この圧力降下は漏水ではありませんが、判定しにくい場合もあり、以下にその手順を示します。 ※融着後1時間以上経過してから水圧検査を行って下さい。
検査手順
①ポリブテン配管内に水を満たし、空気抜きを充分に行います。 ②配管内の圧力が初期圧力になるまで昇圧させます。この時、その初期圧力の値を保持します。また、圧力降下が観られても、昇圧を繰り返さないで下さい。 ③ 1時間後の保持圧力が下表の検査圧力以上であれば合格とします。接合部を目視・触惑により漏れのないことを確認します。備考：初期圧力は1.0MPaを標準としますが、事情等により下表の圧力でも検査が可能です。
再検査手順
④上記③で保持圧力を満足しなかった場合に、再検査を行います。 ⑤配管内の圧力を上記②の初期圧力に上げます。この時、圧力を解放せずにそのまま昇圧させます。 ⑥1時間後の保持圧力が下表の再検査圧力以上であれば合格とします。接合部を目視・触感により漏れのないことを確認します。
●水圧検査は2.5MPa以上の加圧は行わないで下さい。過剰加圧により管の性能に影響を及ぼす場合があります。
継手は分解しないで下さい。接続できる管種は、カタログ記載の適用管種のみです。それ以外の管には使用しないで下さい。ポリブテン管JIS K 6778 J種融着機等の専用工具は分解しないで下さい。やむを得ず屋外露出配管を行う場合は、外部からの衝撃や直射日光による紫外線劣化を防止するため、断熱材等で被覆して下さい。また、火気や高温になる投光器等に近づけて使用しないで下さい。管と継手の接合部及び管の支持部付近を極端に曲げないで下さい。座屈を起こして折れ曲がるほか、接合部が破損する恐れがあります。軟質塩化ビニル材がコーティングされた鋼製のバンド、Uボルト、サドルバンドは使用せず、樹脂製のものを使用して下さい。ポリブテン配管を直接固定支持する場合には、管に局部的な潰れ・変形を生じさせないようウレタンバンド等をご使用ください。Uボルト/バンドによる固定はボルト・ナットの過剰締付けにより管が支持架台に押付けられ局部的な潰れ、変形が生じる恐れがあります。 Uボルト/バンドで固定支持する場合はH種ハウジングシモクの金属製支持ホルダUバンド支持ホルダーにて固定下さい。配管の支持・固定はP39、40、41に示す樹脂製支持材を使用し、同頁に示す支持間隔及び最小曲げ半径を遵守して下さい。
管および継手(Jワンクイック2)は、一部の溶剤や有機薬品※ (殺虫剤、防腐剤、洗浄剤、シール剤、除草剤、白蟻駆除剤等)、ガソリン、粘着テープや軟質塩化ビニル材等の可塑剤を含んだ材料、発砲ウレタン吹き付けの硬化剤に対して、材質的に侵されます。これらの薬品を塗ったり接触させたりしないで下さい。(硬化後の発泡ウレタンへの接触は問題ありません。)管の養生等の事情により粘着テープが貼付されている場合は、その部分を切り落としてから使用して下さい。 Jワンクイック2及び金属製の継手・部材は土中やコンクリートに直接埋設しないで下さい。配管経路により土壌の汚染がある場所には、管及び継手に被覆保護の対策を施して下さい。自然冷媒ヒートポンプ給湯機のヒートポンプと貯湯槽間の搬送管には使用しないで下さい。嫌気性の液状シール剤とシールテープは併用しないで下さい。また液状シール剤はねじ部以外に接触させないで下さい。継手の外筒(半透明の樹脂部)にパイプレンチ等を掛けたり、支持金具で固定したりしないで下さい。熱膨張パテには、可塑剤が含まれていますので、直接ポリプテン管に接触させないで下さい。 Jワンクイック2は回転可能な構造となっておりますが、パイプの曲がり方向の調節以外の目的でむやみに連続回転させないで下さい。また、加圧状態でもパイプを回転させないで下さい。循環給湯配管では70℃を超える温度で使用しないで下さい。おねじ付の継手は、管端防食継手のコア入り受口に直接接続しないでください。(コアが破損します。)
△注意事項
ポリブテン管の使用温度・最高使用圧力ならびに適用水質は、P5に示す条件に適合することをご確認下さい。使用温度と最高使用圧力の関係
ポリブテン管及び継手は金属管に比べて軽いため、取扱いが乱雑になりがちです。管・継手の傷付き防止及び破損防止のため、管や継手を放り投げたり、引き摺ったりしないで下さい。水道水以外に使用する場合には、それらの水質検査データ等をご提示の上、別途ご相談下さい。トラックの荷台との接触部やロープの固定部などには、緩衝材を用いて傷付きや変形を防止して下さい。
原則として屋内保管とし、管の反りや変形等を防止するために、平坦な場所を選んで横積みにして下さい。また、端部には荷崩れ防止の端止め材を掛け、積み上げ高さはコイル管で1.5m、直管で1.0m以内として下さい。ポリブテン管及び継手は、直射日光に長時間曝すと変形・変色及び劣化傾向を呈します。やむを得ず屋外に保管する場合は、簡単な屋根を設けるか遮光シートを掛けて直射日光を避けて下さい。井桁積みは絶対に避け、開梱の際にはナイフで傷を付けないよう注意下さい。正しい施工と安全のために、切断や接合等の作業は、当社が推奨する専用工具を使用して下さい。 H種およびE種継手を融着接合時に、ポリプテン管及び継手をアセトンで清掃する場合は、換気に注意して下さい。また、アセトンは目に入らないように注意し、管及び継手の清掃以外には使用しないで下さい。ポリブテン管及び継手は可燃性材料のため、火気に注意して下さい。ポリブテン管及び継手は、ねじ切りや接着剤による接合ができません。また、可燃性材料ですので、バーナー等の加熱による加工は行わないで下さい。袋詰めされている継手を取り出した後は、汚れが付着しないように注意して下さい。特に、継手の内面に汚れが付着すると、接合した界面に汚れが残り、漏れが発生する恐れがあります。ポリブテン管及び継手は樹脂製の配管材料ですので、踏み付けたり強い衝撃を与えないで下さい。配管を損傷する恐れがあります。凍結の恐れのある配管部分には、断熱被覆もしくは水抜き等の処置を施して下さい。また、管表面の結露や流体の温度降下に対しては、必要に応じて断熱被覆を施して下さい。防火区画(耐火構造の壁・床等)を貫通させる場合は、所轄の消防署にご確認のうえ、建築基準法に基づいた施工または国土交通大臣認定の防火措置材料の使用をご検討下さい。被覆ポリブテン管の被覆を切る場合はパイプ表面にキズをつけないようにして下さい。ためらい挿入によってテーパ付ガイドを奥に押し込んだ場合、管内面の面取りを行った上、再挿入して下さい。面取りを行わず挿入した場合シールゴムを損傷する恐れがあります。熱融着接合の作業に使用するヒーター及びヒータフェイスは高温(280℃)になっていますので、触れると火傷の恐れがあります。 Jワンクイック2は1997年のJIS規格改定以前の旧JIS規格のパイプには接続できません。旧JIS規格のパイプと接続する場合はH種継手又はE種継手をご使用下さい。 ※16Aのパイプのみ1998年以前のものはJワンクイック2と接続できません。ノンアスベストパッキンを使用する品種については下記表を目安に締め付けて下さい。