塩化ビニル管・継手協会規格下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホールPRPー12-2020塩化ビニル管・継手協会

1.適用範囲
この規格は、下水道に使用するリプ付硬質塩化ビニル管に接続する小型マンホール（以下、「小型マンホール」という。）について規定する。
2.構成
小型マンホールは、インバート部、立上り部、内ふた及び防護ふたによって構成される。なお、立上り部はJSWAS K-9（下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール）の差し口形立上り部、内ふたはJSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます、附属書1）、防護ふたはJSWAS G-3（下水道用鋳鉄製防護ふた）、小型マンホールに直接接続する管および継手は JSWAS K-13（下水道用リプ付硬質塩化ビニル管）による。
3.種類
インバート部の種類は、標準受口形と自在受口形（II形、II形）があり、流水路形状により表一1のとおりとする。
示す。略号中の一F一は、自在受口形（II形、II形）を示す。 2 :
4.材料
4.1インバート部インバート部の材料は、塩化ビニル重合体を主体とし、良質な安定剤を用いる。なお、可塑剤は、添加しない。
4.2ゴム輪
インバート部に使用するゴム輪は、水密性が確保でき、耐久性のあるものでなければならない。ゴム輪の材質はJIS K  6353のI類Aに適合したものを用いる。
5.品質
5.1色インバート部の色は明るい青紫色を標準とする。
5.2外観
インバート部の内外面は、滑らかで、使用上有害なきず、割れ、ねじれなどの欠点があってはならない。
5.3構造
(1)インバート部は、下水が容易に流下できる構造とし、管路部分と立上り部分が会合する部位は、維持管理器具の使用が容易な曲線構造又は同等の効果を有する構造とする。 (2)インバート部は、管路こう配に合わせて設置するため、立上り接合部は、立上り部が鉛直になるよう角度をとれる構造とする。 (3)標準受口形については、受口部がインバート部に固定されている構造とし、自在受口形については受ロ部に設けられた管との接続部が自在に摺動でき、かつ角度変化時に段差が生じにくい構造とする。
5.4形状及び寸法
インバート部の形状及び寸法は、(1)(2)のとおりとする。なお、標準値、参考値は規格値ではないが、 (3)(4)の理由から記載している。 (1)インバート部の管底部には、有害な凹部がないこととし、下水が容易に流下できる形状とする。 (2) インバート部の形状及び寸法は、図ー1〜4（共通）及び図ー5〜24とする。なお、図は形状の細部を規定するものではない。 (3)標準値とは、製造上の目標値であり、配管設計上必要な値で、かつ、製造者が製品設計上使用する値である。 (4)参考値とは、規格本体の規定内容に関連する事柄を補足するものであり、使用者、製造業者などの利便性を向上させるため、記載した値である。
注1.本図は、起点形ドロップ以外のインバート部に適用する。 2.ゴム輪の形状及びゴム輪周辺部の形状は、規定しない。 3.受口内径dは、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。図ー 1 立上り接合部ゴム輪受口寸法（共通）単位：mm
注1.本図は、起点形ドロップのインバート部に適用する。 2.差し口外径Dとは、任意箇所における相互に等問隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいう。 3.形状は、破線で示す形状にすることができる。図ー 2 立上り接合部差し口寸法（共通） di ●縦断面図●水平断面図自在受口形(Ⅲ形) ●縦断面図rp ●水平断面図
2. Zは、上流側の有効長、Z 3は合流側（90度合流及び45度合流）の有効長を示す。 3.自在受口部の形状は、II形またはIII形とする。 4.自在受口II形リングは、水平方向の角度を概ね 7.5° 以内に規制し、取外し可能な形状とするが詳細は規定しない。 5.水平断面図における土7.5° （参考）については、当事者間の取決によりリングを取外し15°まで使用することができる。 6.標準受口形は分割構造にすることもできる。図ー  3  小型マンホール受口（共通）
注 1.ゴム輪の形状は、規定しないが、ゴム輪を装着できるリプ形状もしくは溝形状を有するものとすタ。 2. Z 1は、有効長を示す。 3.差し口部の形状は、 I形、 I形またはII形とする。 4. I形は一体構造とすることもできる。 5.標線は省くことができる。図ー 4　小型マンホールゴム輸差し口（共通）
(略号90Y右一PRP、90Y左一PRP)
2.形状は、破線で示す形状にすることができる。図ー 24起点形ドロップ(略号  KDR  —  PRP)インバート部は、6.によって試験を行ったとき、表一2に適合しなければならない。

6.試験方法
6.1試験片
試験片は、供試体から表一３によって作製する。引張試験、荷重試験及びビカット軟化温度試験に用いる試験片は、試験に先立って23℃±2℃の温度で1時間以上状態調節しなければならない。
験片とすることができる。
6.2外観及び形状
インバート部の外観及び形状は、目視によって調べる。
6.3寸法
インバート部の寸法は、JIS B 7502に規定するマイクロメータ、JIS B 7507に規定するノギス又はこれらと同等以上の精度を持つものを用いて測定する。
6.4引張試験
引張試験は、JIS K 6815によって行う。ただし、試験片の初めの断面積A(mm²)は、次の式(1)によって算出する。 A= t・b  ここに、 t：厚さの最小値(mm) b :幅（又は弦の長さ）の最小値(mm)
6.5荷重試験
試験片の底面を均等に支持できる受け台又は平板上に試験片を水平に設置し、鉛直方向に毎分10 mm  ±  2mmの速さで、12kN の荷重を負荷し、割れ及びひびなどの有無を目視によって調べる。試験時の温度は、23±2℃とする。
6.6負圧試験
試験片の全ての管端を密封し、一端を真空ポンプに接続して0.078MPa の負圧にし、1 分間放置する。負圧計によって負圧の変動を調べる。なお、試験温度は、常温とする。注.常温とは5℃～35℃〔JIS Z 8703の温度15級〕とする。
6.7耐薬品性試験
試験片を表ー ４の各試験液に60 ℃± ２℃で５時間浸せきした後、流水中で５秒間洗浄し（水による浸せきの場合は行わない。)、乾いた布で表面の水分を拭き取り、質量を量る。次の式（2）によって質量変化度mc（mg/cm²）を算出する。 
mc = m α − m ь . Sいこに、 ma：試験片の浸せき前の質量（mg） mь：試験片の浸せき後の質量（mg） S：試験片の表面積（cm²）

6.8ビカット軟化温度試験
ビカット軟化温度試験は、JIS K 6741によって試験を行う。ただし、試験片に加える試験荷重は、 50.0N±1.0Nとし、伝熱媒体の昇温速度は、毎時50±5℃とする。
7.試験結果の数値の表し方
試験結果は、規定の教値より１けた下の位まで求め、JIS Z 8401（数値の丸め方）により丸める。
8.検査
インバート部の検査は、6.によって試験し、5.の規定に適合しなければならない。
9.表示
インバート部には、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。 (1)種類又はその略号(2)呼び径(3)製造年又はその略号(4)製造業者名又はその略号

規格改定の経緯
下水道用硬質塩化ビニル製リプ付小型マンホール（以下、リプ付小型マンホールという。）は、「基礎材に砕石の適用が可能」「偏平剛性が高く荷重条件に厳しい場所にも使用できる」などの特徴を有しているリプ付硬質塩化ビニル管に接続する小型マンホールとして平成13年11月にプラスチックリブパイプ協会推奨品となった。その後、リプ付小型マンホール優れた特性およびオールリプによる管路システムが市場に認知・理解され、全国の自治体の採用が急速に進んでいることから、リプ付小型マンホールを協会推奨品から平成18年に協会規格品とした。平成26年（2014年）には、利便性を勘案し適用の自由度を高めるため、最少寸法の見直しを行った。今回の規格改定にあたっては、全編に渡ってJSWAS   K-17-2009およびJSWAS   K-1-2010への整合を図ることに加え、当協会会員会社における品揃え統廃合を反映した製品形状図面の適正化、前回改訂時に明示していなかった自在受口形状の一種類を新たにⅢ形と定め、従来の自在受口をⅡ形と規定した。
規格改定の内容
全編にわたり、JSWAS　K-17-2009およびJSWAS　K-1-2010との整合を図った。それ以外の項目については、次のとおりである。
3.種類
インバート部の種類の自在受口について、 II形とII形を新たに定めた。 II形は従来の「フラット自在」を名称変更し、さらに、構造が異なるⅢ形を追加した。
5． 4　形状及び寸法
標準受口形の図を、実態に合わせて分割構造から一体構造へ変更した。 3．種類の自在受口II形の図を追加した。また、差し口についても形状の異なるII形の図を追加した。また、接合時に二重管構造となる差し口部については、JSWAS　K-17-2009に規定される「リプ高さ」 「リプピッチ」を規定しなくとも剛性性能が発現するものと判断した。またゴム輪装着位置Ａの規定の見直しを図った。
参考資料
過去の改訂の履歴については　ＰＲＰ-2014　の解説を参照ください。

規格改定の経緯
下水道用硬質塩化ビニル製リプ付小型マンホール（以下、リプ付小型マンホールという。）は、「基礎材に砕石の適用が可能」「偏平剛性が高く荷重条件に厳しい場所にも使用できる」などの特長を有しているリプ付硬質塩化ビニル管に接続する小型マンホールとして平成13 年11月にプラスチックリプパイプ協会推奨品となった。その後、リプ付小型マンホールの優れた特性及びオールリプによる管路システムが、市場に認知・理解され、全国の自治体で採用が急速に進んできていることから、リプ付小型マンホールを協会推奨品から平成18年に協会規格品とした。今回の規格改定にあたっては利便性を勘案し適用の自由度を高めるため、最少寸法の見直しを行った。
規格改定の内容
5.4形状及び寸法今回、図―10 60度曲り（標準受口形）の  2寸法。 図―14、15の30度曲り（標準受口形）、30度曲り自在受口形（フラット自在）の   2寸法。図—16 15度曲り（標準受口形）の   2寸法。図—  18 90度合流（標準受口形）の  2寸法。これら寸法の見直しを行った。また、図の形状の細部について規定しなかったのは、製造方法により一体構造のものや、複数の部品を接着やゴム輪等によって組み立てた構造のもの、自在受口の拡径部位が異なる構造のもの、更にFRPなどによる補強を施したものなど、種々の構造があって形状を特定できないため、また、製造業者の創意があって規定しにくいこと及び将来の改良のためにも規定しないほうがよいと考えたからである。
参考資料
過去の改訂の履歴については、参考資料として添付するPRP-12-2006の解説を参照ください。

規格改訂の経緯
下水道用硬質塩化ビニル製リプ付小型マンホール（以下、リプ付小型マンホールという。）は、「基礎材に砕石の適用が可能」「偏平剛性が高く荷重条件に厳しい場所にも使用できる」などの特長を有しているリプ付硬質塩化ビニル管に接続する小型マンホールとして平成13 年11月にプラスチックリプパイプ協会推奨品となった。その後、リプ付小型マンホールの優れた特性及びオールリプによる管路システムが、市場に認知・理解され、全国の自治体で採用が急速に進んできていることから、リプ付小型マンホールを協会推奨品から協会規格品とすることにした。規格制定にあたっては狭小地等での微妙な角度調整、勾配調整が容易に行える自在受口形（フラット自在）を併せて規格化した。今回、自在受口形（フラット自在）の90 度合流、45 度合流の追加と一部寸法の見直しを図り、本規格を改訂することとした。
1.適用範囲
本規格に適用されるリプ付小型マンホールの用途は、JSWAS K-13. 2003 （下水道用リプ付硬質塩化ビニル管）に規定されるリプ付硬質塩化ビニル管を接続して使用するもので、その用途は、排水設備を含む下水道用マンホールを対象としている。
2.構成
リプ付小型マンホールは、インバート部、立上り部、内ふた及び防護ふたを用いて構成されることを示した（図—  26参照)。内ふた及び防護ふたについては、それぞれ、JSWAS K-7 - 1999（下水道用硬質塩化ビニル製ます、附属書1）及びJSWAS  G-3 - 200s（下水道用鋳鉄製防護ふた）に規定したものを使用することを明記した。
3.種類
インバート部は、下水道管路を構成するために基本的に必要とされる、起点、屈曲点、合流点、中間点、落差点に区分し、合計19種類とした。また、受口形状は、標準受口形と自在受口形（フラット自在）とし、マンホール径は、300、管径については、実績を考慮し、150、200を規格の対象とした。今回、新たに自在受口形（フラット自在）の90 度合流「右・左」、45 度合流「右・左」を追加した。
4.材料
4.1 インバート部良質な安定剤とは、成形加熱時に塩化ビニルの分解を防止し、品質を安定させるものでカドミウム系以外のものをいう。なお、可塑剤の使用は、材料強度を低下させることがあるため、使用しないこととした。
4.2ゴム輪
ゴム輪は、現在、ゴム輪を有する管に多く使用され実績のある水道用ゴム（JIS K6353）のI類Aに適合したもの、又はその品質（物性）が同等以上のものを用いることとした。ただし、耐薬品性及びオゾン劣化は、JSWAS K-1 - 2002の解説に記載している性能を満足している。
5.品質
5.1色
インバート部の色は、明るい青紫色を標準とした。なお、複数の部品を組み立て一体とする構造のインバート部では、主体となる部分を明るい青紫色とし、その他の部分は異なる色としてもよい。
5.2外観
「有害なきず」とはインバート部の強さや水密性、耐久性に悪影響を及ぼすおそれのあるもので、 「滑らかさ」とは、流水に対する滑らかさと水密性に影響を与える接合面の滑らかさである。また、「ねじれ」は、平面的には曲り角度や合流角度を有し、更に、立上り部分を有する3次元の構造を有するインバート部にあって、所定の位置、方向及び深さに設置することが必要であるため規定した。
5.3構造
管路部分と立上り部分が会合する部位については、維持管理器具の使用が容易な曲線形状又は同等の効果を有する形状とすることを規定した。
5.4形状及び寸法
図―1、2 は、JSWAS  K-9.وووに準じ、インバート部と立上り部との接合に関する共通的な形状及び寸法を規定したものであり、工事設計ごとに異なる管路こう配への適合性を考慮し、インバート部を管路こう配に合わせて設置したとき立上り部が鉛直に設置できるよう５度程度の振れ角度を有する形状とした。さらに、図―3、4は、JSWAS K-13. 2003に準じ、インバート部と管の接合に関する共通的な形状及び寸法を規定したものである。受口の種類は、標準受口形と自在受口形（フラット自在）の２種類がある。自在受口形（フラット自在）は、従来の取付け管用自在受口とは構造が全く異なり、下水本管の角度の微調整が容易に行え、かつ、汚水だまりが発生しない構造とした。差し口の種類は、 I形とI形の2種類がある。図の形状が製造方法を規制することにならないように、今回、図—3、4の注意書きを見直した。図— 5～24は、インバート部の形状及び寸法である。インバート部の寸法の規定は、管路の設計、積算及び施工に際して必要となる有効長（Z 1、Z 2、Z 3）及び有効高さ（H）など必要最小限にとどめた。今回、図―19、21の自在受口形（フラット自在）90度合流「右・左」、45度合流「左・右」の追加と標準受口形のZ1、Z2寸法について、製造設備上の制約等から寸法の見直しを行った。また、図の形状の細部について規定しなかったのは、製造方法により一体構造のものや、複数の部品を接着やゴム輪等によって組み立てた構造のもの、更にFRPなどによる補強を施したものなど、種々の構造があって形状を特定できないため、また、製造業者の創意があって規定しにくいこと及び将来の改良のためにも規定しないほうがよいと考えたからである。
5.5.性能
原則として、JSWAS K-13 - 2003に準じたが、インバート部の強度を保証する観点からJSWAS K-9 - 1999に準じて荷重試験を規定した。リプ付小型マンホールは、公道内に設置される場合、立上り部と緑切りされた鋳鉄製防護ふたによって車両等の荷重から防護されるため、直接荷重が作用することはない。しかし、排水設備に用いる場合には、防護ふたを使用せずJSWAS K-7 - 1999に規定される硬質塩化ビニル製ふたを用いる場合がある、このため普通乗用車程度の荷重（車両総重量20kN を想定、以下「T 一 2 荷重」という。）が直接作用する場合を想定し荷重試験の規格値を設定した。リプ付小型マンホールに加わる荷重は、T一2荷重の後輪片側荷重の場合、 20kN  ×  0.4=8kNとなる。硬質塩化ビニル製ふたが適用できる場所では、車両は極低速走行となるため、衝撃的な荷重が加わることはないものとした。ただし、安全係数の1.5は考慮することとし、 8kN×  1.5 ＝ 12kNを試験荷重とした。
6.試験方法
試験方法は、原則としてJSWAS K-13.2003に準じた。ただし、荷重試験はJSWAS K-9 .وووに準じた。
8.検査
ここに規定する検査は、製造工程におけるインバート部の品質、形状及び寸法の検査についてである。
9.表示
種類又はその略号及び呼び径の表示例を以下に示す。

10.その他
(1)引用規格は、この規格に引用されることによって、この規格の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発効年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、追補は適用しない。発効年を付記していないものはその最新版（追補を含む。）を適用する。 （2）形状及び寸法について、「参考」及び「標準値」を記載している。「参考」及び「標準値」の用い方は、次の基準で使い分けている。 ①標準値とは、製作上の目標値として記載した寸法である。 ②参考とは、規格本体の規定内容に関連する事柄を補足するものであり、規定の一部ではないことがJIS Z 8301に記載されている。この規格では、使用者、製造業者などの利便性を向上させるため、記載した寸法である。