1.別売部品一覧(室外ユニット)
(1)分岐配管セット(3WAYマルチ用)
※吸込管と吐出管用の断熱材は共通品です。 ※吸込官と吐出官用の分岐官は類似しており、どちらにても使用できますが、分岐後の配管サイズが異なっています（図中の＃印部）のて配管が接続てきない場合があります。本図の通りご使用されることを描奨します。品番APR-P160B
(2)ヘッダー配管セット(3WAYマルチ用)
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。） ●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。 】断熱材付属

SGP-HCH280M
部品5部品6 Dへ接続↑ Hへ接続FE l
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。） ●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。 ●断熱材付属↑ 1個あたり相当長0.5m
ピススペースに!弁キットは室内ユニットから30m J
ころに取り付けてください。
し、電磁弁キットに付属している!
です。配線長さが5mを超えて使用さ
はターミナルボックス（現地調達）
|し、延長してください。冷媒音が発生しますので、
の客室など静寂な場所へ取
CZ-P56BU4G
(3)電磁弁キット(3WAYマルチ用)
82664140115000
据付工事説明書ガスヒートポンプエアコン電磁弁キット■品番　CZ-P56BU4G ●本機は３ＷＡＹマルチの分岐配管－室内ユニット間に取り付ける冷暖切り替え装置です。室外ユニットや別売基板等に添付されています「据付工事説明書（据付編）」 「据付工事説明書（試運転編）」、「据付工事説明書（電気工事編）」等の説明書を必ず参照してください。据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、 「取扱説明書」や「保証書」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。
安全上のご注意
必ずお守りください人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 「死亡や重傷を負うおそれ\警告がある内容」です。
「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。してはいけない内容（禁止事項）です。実行しなければならない内容(強制事項)です。 &!!告/? ●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。使用しているHFC系冷媒(R410A)は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。 ●据付工事・電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。 " "した。 「内線規程」および “握付工事説明書” 、 “据付工事説明書（電気工事编）”に従って施工し、必ずはや親戚種」もほし、施行士事故事者をしている。 ●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようには、人気の●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。 ●住業者・を冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。 ●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。 、会議ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する個因になります。
●　履などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
●付属忌または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してい
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。 - ——無料できる●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストープ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。 ●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。 ●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。 )室外그排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。 ※アー ース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。） ※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。
注
/?
息
“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温し●ドレン配管は、てください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
冷媒配管の断熱は、 "据付工事説明書"に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、 ●冷媒配管の断熱は、市東部合の出入に、「この」 (ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。) ●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。 ●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。 ●小動物のすみかになるような場所、落ち葉が堆積する場所および雑草が生い茂る場所への設置は行わないでください。侵入した小動物が内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。 ■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●付属品をご確認ください。下記の部品が梱包されています。

2.据付場所と注意事項
●電磁弁キットは室内ユニットから30m以内のところに取り付けてください。ただし、電磁弁キットに付属している配線は約５ｍです。付属配線を延長して使用される場合はターミナルボックス（現地調達）等を使用し、延長してください。項目5. 配線、配管、断熱の図4を参照してください。 ●病院、図書館、ホテルの客室など静寂な場所では、若干の冷媒音が発生しますので、電磁弁キットは部屋から離れた廊下等の天井裏に取り付けてください。点検・整備のために前面側から作業できる位置に点検口（450×450）を設けることを推奨します。 ●電磁弁キットは、吊り金具の上の穴を利用して、必ず構造体と吊りボルト等で固定してください。天井面に直接置かないでください。また、取り付けは必ず上面を上にして取り付けてください。 (項目3．組み立て寸法と吊り下げ方法の金具の使いかたの図を参照) ●取り付けるときにサービススペースとして前面側を200mm、上面側を200mm以上あけてください。(図１) ●板金には絶対に穴あけや溶接はしないでください。ドレンの邪魔にならないように配置してください。 ●空気穴はふさがないようにしてください。 (項目４．配線、配管、断熱の図を参照)
(図１)サービススペースについて

●電磁弁キットに対応する室内ユニット形式容量は
石表です。 (注)この図は吊り金具を取り付けた状態です。タッピンねじ(4×12・付属品) ※注意タッピンねじ（4×12）は付属品以外の長いねじは絶対に使用しないでください。

内部の配管に穴をあけ、冷媒リークの原因になります。
si

BEARING

1．冷媒配管のしかた注1）配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずスパナ2丁掛けで作業を行ってください。注２）フレアナットの締めすぎによるフレア部破壊を防ぐため下表を目安に締め付けてください。
2．配線のしかた電磁弁キットから出ている9Pコネクタを室内ユニットの電源取入口を通じて別売の電磁弁出力基板の9Pコネクタ（赤）と接続してください。 (図2 )キャブタイヤケーブルは、約5mあります。長さが足りないときは途中で切断して図３のようにターミナルボックス（現地調達）で中継してください。キャブタイヤケーブルは室内ユニット内の結束パンドで固定してください。キャブタイヤケーブルはリモコン線、室内外操作線と同一電線菅内に通さないでください。 ●配線仕様5芯キャブタイヤケーブル、0.75mm²以上●アース工事は、必ず行ってください。 (図2 )接続のしかた
（図３）延長配線のしかた
配線接続は、絶対に間違えないでください。誤配線すると壊れます。
断熱のしかた
(断熱は必ずリーク検査後行ってください。)配管は必ず断熱してください。 (吐出管、ガス管は、 120℃以上、吸込菅、液菅は80℃以上の耐熱性断熱材で厚さは10mm以上を使用してください。）次に、フレアナット部に付属のフレア断熱材を巻き付け結合部に隙間ができないように、またフレア断熱材を巻き付けが上側になるよう工事をしてください。そしてフレア断熱材をピニールクランパー等（現地調達）で隙間ができないように締め付けてください。断熱しないと水漏れ（結露）の原因になります。ガスヒートポンプエアコンは"高圧ガス保安法" 、"冷凍保安規則"および高圧ガス保安協会制定の"冷凍空調装置の施設基準"を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。
CZ-P160BU4
(4)電磁弁キット(3WAYマルチ用)
85464369826002
標付工事説明書据付工事担当のかたへCZ-P＊＊＊BU4電磁弁キット●本機は3WAYマルチの分岐配管一室内ユニット間に取り付ける冷暖切り替え装置です。ットや別売基板等に添付されています「据付工事担当のかたへ」「電気工事担当のかたへ」家外그二等の説明書を必ず参照してください。
安全上のご注意
■握付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ここに示した注意事項は、「心警告」、「心注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内
容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。  警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 ＊掘付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに “取扱説明書”にそってお客様
   に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また “握付工事担当のかたへ 、 “電気工事
   担当のかたへ”は、 “取扱説明書”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。
奇女生
\i/警告
●据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、 "据付工事担当のかたへ"電気工事担当のかたへ"に従って確実に行ってください。据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。 ●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および “ 据付工もれる。 " " "電気工事担当のかたへ"に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。 ●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実は、その後も、その後も●小部屋へ据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。 ●据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。 ●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。 ●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。 ●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストープ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。 ●気密試験に使用するガスはチッソを必ず使用し、酸素等は絶対に使用しないでください。破裂、火災、けが等の原因になります。
△注意
●銘板に記載されている指定以外の冷媒を絶対に使用しないでください。 ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。 ●小動物のすみかになるような場所、落ち葉が堆積する場所および雑草が生い茂る場所への設置は行わないでください。侵入した小動物が内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。 ●冷媒配管の断熱は、この“据付工事担当のかたへ”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。 2.冷媒関連部品
●付属品をご確認ください。下記の部品が梱包されています。

2.据付場所と注意事項
●電磁弁キットは室内ユニットから30m以内のところに取り付けてください。ただし、電磁弁キットに付属している配線は約５ｍです。付属配線を延長して使用される場合はターミナルボックス（現地調達）等を使用し、延長してください。項目5. 配線、配管、断熱の図4を参照してください。 ●病院、図書館、ホテルの客室など静寂な場所では、若干の冷媒音が発生しますので、電磁弁キットは部屋から離れた廊下等の天井裏に取り付けてください。 ●点検・整備のために前面側から作業できる位置に点検口（450×450）を設けることを推奨します。 )電磁弁キットは、吊り金具の上の穴を利用して、必ず構造体と吊りボルト等で固定してください。天井面に直接置かないでください。また、取り付けは必ず上面を上にして取り付けてください。 (項目４．組み立て寸法と吊り下げ方法の金具の使いかたの図を参照) ●取り付けるときにサービススペースとして前面側を200mm、上面側を200mm以上あけてください。(図1 ) ●板金には絶対に穴あけや溶接はしないでください。ドレンの邪魔にならないように配置してください。 ●空気穴はふさがないようにしてください。 (項目5．配線、配管、断熱の図を参照)
●電磁弁キットは、56形と160形の2種類あります。対応する室内ユニット形式容量は右表のとおりです。
(注)この図は吊り金具を取り付けた状態です。（　）寸法は、160形の値です。タッピンねじ(4×12・付属品) ※注意タッピンねじ（4×12）は付属品以外の長いねじは絶対に使用しないでください。内部の配管に穴をあけ、冷媒リークの原因になります。金具の使いかた
1．冷媒配管のしかた注1）配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずスパナ2丁掛けで作業を行ってください。注2）フレアナットの締めすぎによるるフレア部破壊を防ぐため下表を目安に締め付けてください。
2.配線のしかた電磁弁キットから出ている9Pコネクタを室内ユニットの電源取入口を通じて別売の電磁弁出力基板の9Pコネクタ（赤）と接続してください。 (図3)キャブタイヤケーブルは、約5mあります。長さが足りないときは途中で切断して図4のようにターミナルボックス(現地調達)で中継してください。キャブタイヤケーブルは室内ユニット内の結束バンドで固定してください。キャブタイヤケーブルはリモコン線、室内外操作線と同一電線菅内に通さないでください。 ●配線仕様5芯キャブタイヤケーブル、0.75mm²以上●アース工事は、必ず行ってください。 (図3)接続のしかた
(図4)延長配線のしかた
配線接続は、絶対に間違えないでください。誤配線すると壊れます。
断熱のしかた
(断熱は必ずリーク検査後行ってください。)配管は必ず断熱してください。 (吐出菅、ガス菅は、 120℃以上、吸込菅、液菅は80℃以上の耐熱性断熱材で厚さは10mm以上を使用してください。）次に、フレアナット部に付属のフレア断熱材を巻き付け結合部に隙間ができないように、またフレア断熱材を巻き付けが上側になるよう工事をしてください。そしてフレア断熱材をピニールクランパー等（現地調達）で隙間ができないように締め付けてください。断熱しないと水漏れ（結露）の原因になります。 (5)外付電動弁キットATK-SVRK160B
据付工事説明書
�室内ユニット対応（冷媒Ｒ４１０Ａ、Ｒ４０７Ｃ、Ｒ２２に対応可能です。）本文中に示した注意事項は、「 △警告」・「 △注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。 /1 警告取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が介注意取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場こ確認事項

1．取付位置の決定
●本体は液管に取り付けます。図１の外形寸法図を参照し、取付位置を決定してください。外付電動弁からは冷媒音が発生することがあります。室内ユニットからの距離は、５ｍ以上8 m以内を目安としてください。（静音を要求される場所からは遠さけて設置してください。）この距離がとれない場合には、天井裏等しや音の可能な場所への設置をお願いします。また、機能部品ですので、点検や交換が必要になる場合があります。この点も考慮して取付位置を決定してください。（点検口の付近等） ●本製品は屋内専用て"す。屋外には設置しないてください。
2．液管の切断およびフレア加工
取付位置決定後、パイプカッターにて液管を切断し、接続部をフレア加工してください。 (フレア加工は下記内容に注意して行なってください。) (注) ●配管切断後は、必ずバリ取りを行ない、正しい端面に仕上げてください。 ●加工時に、配管をつぶさないよう注意してください。 ●配管の内部に、ゴミや水分等の異物が入らないよう注意してください。 ●フレアナットは本体付属のものを使用してください。 ●Ｒ４１０Ａ用のフレア加工寸法は、従来のＲ４０７Ｃ、Ｒ２２用とは異なります。 R４１０Ａ用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールても下表にしたがって銅管の出し代を調整すれば、使用てきます。

3.外付電動弁の配管への接続
配管への接続時、本体の向きに注意してください。ラベル内の参考マークが必ず上を向く様に設置してください。取付角度は鉛直線に対して±１０度以内としてください。また、フレア部の接続についても、ラベル内の矢印表示に従い、室内側・室外側の方向を確認してから接続してください。（配線引出し側が室内側となります。）（図３参照）
●フレアナットの特め付けについて
A注意
配管接続部のフレアナットをはずす時および配管接続後にフレアナットを締め付ける時は、必ずダブルスパナで行い、締め付けは適正トルクで行なってください。フレア部等のゆるみ・破損が発生した場合に、冷媒漏れによる酸欠事故の原因になることがあります。

4.配管の断熱
漏れ検査が終了したら、図４のように付属の断熱材て配管接続部の断熱処理を施してください。
5．配管接統後の固定
外付電動弁は、配管への接続終了後、付属のクランパーを使用してガス管へ抱かせるように固定してください。（図５参照） �配線の前に、お読みください。
√注意
配線を引っ張らないようにしてください。基板のコネクタ部を破損する原因になります。同様に外付電動弁の本体側も引っ張らないてください。

通電前の室内ユニットの場合
室内ユニット内蔵の電動弁は、全開て出荷されていますので、配線処理（手順１～３）のみとなります。ただし、室内ユニットが外付電動弁タイプの場合は電動弁が内蔵されていないため、 T記a、bのみとなります。 a .電動弁技続コネクタが電装ボックスの外に出ている機種は、電装ボックスを開ける必要はありません。中継コネクタ（ "外付電動弁中継用"ラベルあり）に外付電動弁のコネクタを接続してください。 b .電動弁接続コネクタの無い機種は、配線処理のみとなります。電装ボックスを開けたあと、手順２、３を行なってください。
手順
室内ユニットの電装ボックスを開け、室内電動弁のコネクタを外してください。 1 2外付電動弁のコネクタを室内コントロール基板（ＰＭＶまたはＴ６）に接続してください。配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。 3
通電後の室内ユニットの場合
室内ユニットに通電すると、内蔵電動弁が全開になります。そのため、配線処理をする前に内蔵電動弁を全開にする作業が必要となります。（手順１～４）ただし、室内ユニットが外付電動弁タイプの場合は電動弁が内蔵されていないため、下記ａ、 bのみとなります。 a .電動弁接続コネクタが電装ボックスの外に出ている機種は、電装ボックスを開ける必要はありません。中継コネクタ（ “外付電動弁中継用”ラベルあり）に外付電動弁のコネクタを接続してください。 b .電動弁接続コネクタの無い機種は、配線処理のみとなります。電装ボックスを開けたあと、手順３、４を行なってください。
手順
室外コントロール基板にて室内ユニットを一括停止させ、弁開操作により室内ユニットの1電動弁を全閉にします。 《注》室外コントロール基板の操作方法は、機種によって異なりますので、各機種のサービスマニュアルを参照してください。 2電動弁を全開にしたうえて”、電装ボックスを開き、電磁弁のコネクタを外してください。 3外付電動弁のコネクタを室内コントロール基板（ＰＭＶまたはＴ５）に接続してください。 4配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。
本製品は、接続する室内ユニットの種類により、付属のコネクタ変換ケーブルを使用することになります。対象ユニット・使用法については以下をご参照ください。 ●コネク夕変換ケーブルを使用する室内ユニット室内コントロール基板が５Ｐプラグの場合は、付属のコネクタ変換ケーブルを使用してください。コネク夕変換ケーブルの使用法コネク夕安換ケーブルは、電動弁本体から出ている延長ケーブル（８ｍ）に繼ぎ足して使用します。（図７参照）コネク夕変換ケーブル接続後、前述の配線手順に従い室内コントロール基板に技紙してください。 ※機種により室内コントロール基板に中継コネクタ（ “外付電動弁中継用”ラベルあり）が取り付けられている場合がありますが、本付属ケーブルを使用する際には中継コネクタは取り外し、付属ケーブルを直接室内コントロール基板に接続してください。 PA0207-41016 (1)排気延長キット(SGP-PEX560K) ■外形寸法図■排気延長キットの据付
安全上のご注意
安全に関する重要な内容です。よくお読みのうえ必ずお守りください。誤った工事をしたときに、死亡や重傷等重大な結果に結び付く可能性が大きいものを「 △警告」の欄に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるものを「 △注意」の欄にまとめてあります。
で注意
21警告
●取付け工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事をされ不備があると、排気ガスの中毒や火災の原因になります。 ●取付け工事は、この “排気延長用アダプタ取付説明書”に従って、確実に行ってください。取付けに不備があると、排気ガスの中毒や火災の原因になります。
括付場所の建定
△警告
●排気トップの位置は、排気ガスが建物への給排気口や窓、または建物へ連絡する配管や通気口等から、建物に入らない場所に設置してください。排気ガスが建物に流入して、中毒等の原因になります。 ●排気トップの位置は、排気ガスが滞留しないよう大気に開放された、屋外に設置してください。排気ガスが建物に流入して、中毒等の原因になります。 ●排気ガスは、排水マスや溝等に直接排出する場合、周囲に悪影響を与えないところで、必ず大気に開放してください。排気ガスが建物に流入して、中毒等の原因になります。
/?注意
●排気筒や排気トップと可燃物との距離は、図8、9の定められた離隔距離をとってください。この距離がないと火災の原因になることがあります。 ●排気トップの位置は、排気ガスが動植物に被害を与えない場所に設置してください。動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
地気管理長時の制限内容
排気筒の延長工事を行う際には、下記の制限を厳守してください。

便用する事気筒部材の指定
排気筒は、商品名ＫＰバイプ¢60シリーズを使用し、取付け金具類(受け足、二つ割)を含め、下記販売会社に現地手配をしてください。販売会社　株式会社ホクアイ社　札幌市西区発寒14条12丁目1－5科TEL 011-665-8241、 FAX 011-661-3452東京支店　東京都墨田区東墨田１丁目１－２ TEL 03-3617-3001、FAX 03-3617-3092大阪支店大阪市北区中津6丁目1－13 TEL 06-452-1336、  FAX 06-458-1797
外のリベル画加流1）梱包箱を開け、以下の部品が入っていることをご確認ください。排気延長用アダプタx 1排気TOP ASSY x 1 o-ring (P-70) x 1 2）一度排気TOPを排気延長アダプタの奥まで差し込んでください。 3）排気延長アダプタのストッパ金具を押しながら、排気TOPを矢印の向きに引き抜いてください。 (即幅縮) TOH刈帯CはT>0 1）室外ユニット上部に取り付けてあるCAP（M5ネジ）を取り外してください。 2）同様に排気管が抜けないように注意しながら、排気TOP（M4ネジ×2)を取り外します。 (潤滑剤を使用し、回しながら取り外すと、簡単に抜けます。）なお、M4ネジ×2は再利用しますので、紛失に注意してください。 3）既存のO－RINGを排気管より、取り外し、付属のO－RINGを装着します。この際、排気管のエッジは鋭いので、怪我に注意しながら行って1）排気筒最終端には、必ず付属の排気トップを取付けてください。 2）排気トップとＫＰバイプの接続は、オス側接続部の警告マーク(赤線)のところまで、十分に差し込んでください。図６を参照してください。確実に接続されると「カチット」音がします。 3）排気トップは、図５の様に必ず垂直に取付けてください。
施工時のご注意
① KPパイプ接続時のご注意
●ＫＰバイプを接続する時は、オス側接続部の警告マーク(赤線)のところまで、十分に差し込んでください。確実に接続されると「カチット」音がします。図６を参照してください。 ●ＫＰバイプは絶対に切断しないでください。寸法の調整が必要な場合は、スライド管をご使用ください。 ●その他に関しては、ＫＰメーカの取扱説明書に従ってください。
②排気筒の固定方法
●排気筒の固定は、取付け金具（受け足、二つ割り）を使用して現地加工を行い、ユニット天板のボルト・ビスを使用して共締めを行ってください。例として図７を参照してください。 ●ユニット本体外に延長された排気筒は、取付け金具を使用して1.5 ～ 2.0m間隔で、外壁等に固定をしてください。 ●延長排気筒最終固定端からの長さ制限は、500mm以内としてください。図７を参照してください。
③排気筒の離隔距離
●排気筒と「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離(㎜)は、図８に従ってください。図８ (空間部)
④排気トップの離隔距離
●排気筒の開口部と周囲の「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離陽距離(mm)は、図９に従ってください。 〈備考〉（　）内の寸法は、防熱板を取付けた場合及び「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」との寸法を示す。
⑤防振架台使用時のご注意
●防振架台使用時にも排気延長は可能です。 ●延長排気筒の長さが500mm以下で、垂直に取付ける場合は固定の必要はありません。 ●その他の場合は、取付け金具等を使用してユニット天板のボルト・ビスを使用し、共締めを行ってください。 ●例として図7を参照してください。
6吹き出し延長ダクト設置時のご注意
●吹き出し延長ダクトを設置する場合は、ダクトの形状等から受け足金具類の使用が困難な場合があります。その場合はワイヤ等を使用して、ダクトやユニット天板のボルト・ビスを使用し、共締めを行ってください。 ●受け足金具を使用する場合は、例として図１０を参照してください。 (2)単相キットCZ-GTK560U単相化作業手順
※室外側の電源わたり配線はできません。 ※室内側の配線容量は含みません。室内側に総合電源引込みを行う事はできませんのでご注意ください。 ※電源側漏電造断幾の選択については保護協調をとられることを推奨します。 ※本項に記載がない内容については「電気設備技術基準」「内線規程」に従って電気工事を実施してください。注1．元電源を切った後、作業を行ってください。 （室外機の漏電遮断器ではなく、元電源を必ず切ること。)注2．電源配線は必ずRーTに配線してください。  （誤配線すると漏電遮断器が働きません。)作業1：リアクターとPOW基板間のリアクター配線をPOW基板から外し、リアクターも取り外してください。注3. POW基板上のL1、L2端子はポジティブロック端子です。 (無理して引っ張ると基板を壊します。)必ず端子の樹脂ケースを押さえて引き抜くこと。作業2：単相KITを付属のビス4本で固定してください。作業3：POW基板のL1端子に単相KITの白配線を接続します。 POW基板のL2端子に単相KITの黄配線を接続します。注4. L1、L2端子には極性があるため、絶対に白と黄の配線は誤配線しないこと。 (誤配線すると部品が破壊されます。)作業4 : CAUTION LABEL  (ACXF75-04600)「単相に改造済」を貼ります。作業5：電源端子台の各R,   S,  Tとアース間でそれぞれ絶縁抵抗を測ります。(10MΩ以上であること。)作業6：元電源を入れてMAIN基板のDOWN・UPキーを押して、NO.10 Firstを選択します。 Firstの中の項目Souを0から1へ変更してください。作業後：試運転確認を行ってください。 (3)遠隔監視アダプター取付金具(CZ-CAPMB)遠隔監視アダプター取付金具品番：CZ-CAPMB適用ユニットGHP室外ユニット(U形・T形) ●取り付け工事の前にユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この据付工事説明書をよくお読みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。また、この据付工事説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。ヒのこ注意
必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 [死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。実行しなければならない内容(強制事項)です。 ●据付工事説明書(感電・火災の原因) l工事は、ユニットの漏電しゃ断器を切ってから行う■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
付録画
付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。
2.取り付け位置
■取り付け位置の選定に関しては、遠隔監視アダプター本体付属の説明書をよくお読みください。 ■金具Bにより本体に直射日光を当たりにくくしていますが、なるべく北向きの面へ取り付けてください。 ■機種により取り付け可能範囲が異なりますので、図2『取り付け可能範囲図』をご覧ください。
教の付け手順
3
図1『取り付け状態図』を参照してください。 ①取り付け位置を決めたら「金具A」を「ドリルねじ」で固定します。 ②遠隔監視アダプターを「金具A」に「ボルト」「平ワッシャ」で取り付けます。 ③「金具B」を「金具A」に「ねじ」で取り付けます。 ※通信線の引き込みは、ユニット配線口を利用してください。通信線引き込みのために、パネルに穴を開けないでください。雨水侵入による機器故障の原因となります。 4.
取り付け可能範囲
図2『取り付け可能範囲図』をご覧ください。斜線部が取り付け可能範囲です。 ※G1形以降で図2に取り付け可能範囲が記載されていない機種は、お買い上げの販売店またはサービス会社へお問い合わせください。左側面へも同寸法で取り付け可能です。
左側面へも同寸法で取り付け可能です。図２　取り付け可能範囲図