三芳水道企業団令和３年度水質検査計画

1. 基本方針
三芳水道企業団では，水道需要者の皆様が水道水を安心して飲んでいただけるように，水源の状況に応じた適切な水質検査を実施するとともに,安全な水道水を供給していることをご理解いただくため，水道水の水質検査計画を毎年度に策定します。水質検査は，水道水が水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠なものであり,水道水の水質管理において基本となる重要な位置を占めています。水質検査計画とは，水質検査の適正さ・透明性を確保するために，採水地点及び検査項目等を定めたものです。令和３年度の水質検査計画は，以下の基本方針に基づき策定しました。 （１）採水地点は，水質基準が適用される給水栓（蛇口）に加えて，浄水場の入口及び出口を基本として採水することとします。 （2）検査項目は，次のとおりとします。 ● 水質基準項目水道法で検査が義務付けられている項目●水質管理目標設定項目水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目.維持管理指針項目水道水がより安全であることを確認するために三芳水道企業団が独自に行う項目
2. 水道事業の概要
三芳水道企業団の事業内容は，次のとおりです。
※見物浄水場，神余浄水場，佐野浄水場，宮城浄水場及び真倉浄水場については休止中。 ※ 水源および浄水処理については現在の運転状況により記載。
3. 水質の状況及び水質管理上の留意点
各浄・配水場について，原水水質は以下の特徴があります。三芳水道企業団では原水水質状況を把握し，適正な浄水処理を行います。
( 1 ) 作名浄水場
●　原水水質状況水質は比較的安定しているが，障害藻類プランクトンの大量発生が稀におこる。 .問題点降雨等による高濁度の発生漢類プランクトンによる凝集障害トリハロメタンが生成されやすいカビ具物質●水質管理上注意すべき項目トリハロメタン植物プランクトン濁度臭気
( 2 ) 増間浄水場
. .原水水質状況濁度が通年を通して高く，有機物，鉄，アルミニウムが比較的多く存在している。問題点降雨等による高濁度の発生トリハロメタンが生成されやすい凝集剤の注入量●水質管理上注意すべき項目トリハロメタンハロ酢酸有機物（全有機炭素：TOC）アルミニウム濁度臭気
( 3 ) 山本浄水場
●　原水水質状況フッ素，蒸発残留物，硬度，pH値，ウラン，アンモニア態窒素が高い。深井戸だが大腸菌が検出される。また，2号井については過去に農薬が検出されているため注意を要する。 ● 問題点各井戸（2, 3, 4号井)の混合比率により水質が大きく変動する。アンモニア態室素が高いため，次亜塩素酸ナトリウムの使用量が多くなり塩素酸が高くなってしまう傾向にある。水質管理上注意すべき項目●色度アンモニア態窒素フッ茶蒸発残留物硬度pH値ウラン大腸腸菌アルミニウム塩茶酸( 4 ) 出野尾・宮本配水場●　原水水質状況浄水受水のため安定している。 .問題点管路が長いため，トリハロメタンの生成に注意が必要である。水質管理上注意すべき項目●トリハロメタン
4. 水質検査を行う地点
( 1 ) 原水(5箇所)水道水は，水源水質に大きく影響を受けるため，各浄・配水場の入口（原水）について検査を行います。
( 2 ) 浄水(3箇所)
適切な浄水処理が行われていることを確認するため，各浄・配水場の出口（浄水）で採水し検査します。ただし，利根川水系房総導水路水源系については，浄水受水ですので検査を省略しています。 (３)給水栓(10箇所)それぞれの系統ごとに5箇所，各系統が混在している場所5箇所，計10箇所を設定しました。
( 4 ) 長堰取水堰(1箇所)
使用時期に合わせて採水し検査を行います。 (5)井戸(3箇所)山本地下水源系の各井戸は井戸毎に特徴があるため,各井戸を採水し検査を行います。 (6) 毎日検査(8箇所)法令に基づく色，濁り，消毒の残留効果（残留塩素）についての採水場所です。以上，計34箇所を採水地点とします。
5. 水質検査項目及び頻度（表3～13参照）
水質検査項目及び頻度は次のように行います。 ( 1 ) 水質基準項目水道事業者が，給水栓（蛇口）で必ず守らなければならない項目です。 ●検査項目法令で定められている水質基準項目（51項目）について検査を行います。 ●検査頻度原水水源の検査頻度は定められていませんが、原則として給水栓（蛇口）について法令で定める頻度と同等回数検査を行います。なお，水質基準項目No. 3〜9, 11〜20, 32〜37, 39〜41, 44， 45の項目については，過去3年間の検出濃度の最大値が基準値の1/2以下の場合は検査頻度を少なくし，過去３年間の検出濃度の最大値が基準値の1/5以下の場合は、さらに検査頻度を少なくします。ただし，最低でも年1回は検査を行います。水質基準項目 №21〜25,  27 ～31 は水道水の消毒により発生する物質であることから検査を省略します。カビ臭に関する項目である水質基準項目№. 42,  43については,  6月～9月に月1回, 年4回行います。浄水水道の拠点施設であり，きめ細かい管理が必要となります。各系統の水源の検査回数から，浄水場で使用している薬品により，濃度上昇する可能性のある項目については検査頻度を上げ，浄水場の処理により，濃度減少する項目については検査頻度を下げます。給水栓水質基準項目No. 3〜8,  11〜20,  32〜37,  39〜41,  44,  45の項目については，過去3年間の検査結果を踏まえ，基準値の1/10を超えたことのない項目については3年に1回，基準値の1/5 を超えたことのない項目については年1回に検査頻度を緩和できることになっていますが，水質が安定し良好であることを確認するため，最低でも年１回の頻度で検査を行います。
( 2 ) 水質管理目標設定項目
検査の義務はありませんが,水道水の安全性の確認等に万全を期する見地から留意したほうが良い項目です。 ●検査項目No. 7, 8の項目については浄水処理において二酸化塩素を使用していないため省略します。 No. 13, 14, 20, 21, 22, 26 の項目については、水質基準項目と重複しているため、水質基準項目として検査した結果を水質管理目標設定項目の検査結果として位置づけます。 ●検査頻度作名浄水場系統及び増間浄水場系統，山本浄水場系統（浄水受水である利根川水系房総導水路水源系を除く）について検査を行います。検査頻度は，表流水を原水としている系統で，原水，浄水を最低年2回，地下水を原水としている山本地区地下水源系について，原水，浄水を最低年1回行います。水質管理目標設定項目No. 9, 10については消毒副生成物なので原水を省略し,浄水場の出口及び給水栓について検査を行います。
（3）維持管理指針項目
水源水質に起因するものや,将来的にデータの蓄積が水質管理に有用と考えられるものなどで，水道水の安全性等を確認するために検査を行います。 ●検査項目水源の環境を監視するための項目や浄水処理の維持管理に必要な項目について,三芳水道企業団が独自に設定し検査を行います。 ●検査頻度水源の監視や浄水処理の維持管理などのために必要な頻度で行います。
( 4 ) 放射能検査
維持管理指針項目として設定し検査を行います。 ●検査項目国の指針に基づき，放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象に放射能検査を実施します。 ●検査頻度国の指針に基づき，現在までの検出状況から、3か月に1回の頻度で検査を実施いたします。 ( 5 ) 毎日検査項目水道法施行規則第15条第1項第1号イによる検査です。 ●検査項目水道水に異常がないこと及び残留塩素を確認するために，法令で定める3項目（色，濁り，消毒の残留効果（残留塩素））について検査を行います。 ●検査頻度１日１回，給水栓で行います。
6. 水質検査方法
水質検査は，突発的な水質事故にも対応できるよう当企業団で行いますが，検査体制が未整備な項目について外部に委託します。また，委託先については水道法に基づき登録された検査機関に委託します。水質基準の検査方法は，法令に基づき厚生労働大臣が定める方法で行います。また，その他の項目は上水試験方法（日本水道協会）等により行います。 （1）自己検査項目及び頻度表9〜表13の自己項目について，表3〜表8の頻度で実施します。 ( 2 ) 委託検査項目及び頻度表9〜表13の委託項目について，表3〜表8の頻度で実施します。
（３）試料の採取及び運搬方法
水質検査を委託する項目については，委託検査機関が探取及び運搬を実施し，自己検査項目については当企業団職員が採取及び運搬を行います。なお，水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により採取し，クーラーボックス等に入れ氷冷し，破損防止の措置を施して運搬します。
( 4 ) 臨時検査の取り扱い
定期検査と臨時検査の委託先は同一の検査機関とし,状況に応じて自己採取または委託検査機関による採取とします。自己採取の場合でも厚生労働省告示の水質検査方法に従い実施し,告示法で定められた時間内に検査が開始できるよう保冷して検査機関まで運搬するか,検査機関に引き渡します。
（５）委託した検査の実施状況の確認方法
検査の記録やデータなどにより検査の実施状況を確認します。また，精度管理の実施状況や水質検査に関する品質管理の認証状況などを確認するとともに,必要に応じて検査施設への立入り及びクロスチェックを実施します。 7.
臨時の水質検査
. ●水源の水質が著しく悪化したとき。水源に異常があったとき。浄水過程に異常があったとき。 ● ●水源付近，給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。 ●降雨等の高濁度により，放射性物質が原水へ流入する恐れがあるとき。その他必要と認められるとき。 ●水質検査項目は基本的に全項目としますが，状況に応じて項目を決定します。
8. 水質検査結果の評価
水質結果については検査結果判明後直ちに基準値と照らし合わせ評価します。なお，基準値を超過した場合は，原因究明を行うとともに，所要の措置を講じます。
9. 水質検査計画の見直し
水質基準の改正を踏まえ，水質検査結果を評価及び社会的要請等を考慮し翌年度の水質検査計画に反映します。
図 2水質検査計画策定の概念図
10.水質検査の精度と信頼性の保証について
水質検査の測定値の信頼性を確保するため，正確かつ精度の高い検査に留意しています。 （1）水質検査の測定精度厚生労働省が定めた水質基準項目等に係る水質検査方法により，原則として基準値等の1/10の濃度の定量分析ができ，定量下限値付近の測定における変動係数（ＣＶ）が無機物では10%以下，有機物では20%以下を確保するよう水質検査を行います。また，委託検査においても同様に検査精度を保つよう指導します。
(２) 信頼性の保証
自己検査においては，国及び千葉県が行う精度管理事業に積極的に参加することにより，検査精度の向上に努めています。また，測定者間での誤差が無くなるように標準作業手順書を作成し順守します。委託検査については，水質検査委託業者が受験する，国及び千葉県が行う精度管理事業の評価試験の結果，及び標準操作手順書を提出させ，水質検査の信頼性確保と保証について確認を行います。
11.関係機関との連携
水道水が原因で水質事故が発生した場合には，安房健康福祉センター（安房保健所）と連携して迅速に対策を講じます。水源で水質事故が発生した場合には，水道施設等危機管理対策要領（三芳水道企業団策定）に基づき，千葉県や他の水道事業者等と情報交換を図りながら対応を行います。また，県及び近隣水道事業体と水質管理に関する情報交換を積極的に行い，安全で安心な水道水の供給に努めます。
12.水質検査計画と検査結果の公表
翌年度の水質検査計画は，毎年３月末までに需要者の皆様に企業団のホームページ等で公表します。計画内容について，ご意見があれば参考としますので，三芳水道企業団までご連絡ください。検査結果については，翌年度の6月末までに企業団のホームページで公表する予定です。
表３検査項目及び頻度

*2正式名は1・2・7 *3水源において,これらを産出する義類の発生時期に検査
表 4検査項目及び頻度

*3水源において,これらを密出する藻類の発生時期に検査
表 6検査項目及び頻度

*5クリプトスポリジウム等とはジアルジア検査も含みます。 *6受水については供給団体において検査を行っているため省略します。
●2正式名は1・2・7
表 8水質管理目標設定項目一覧

表 9維持管理指針項目一覧

表 10毎日検査項目一覧

★10 e11 ★12 ★13 ★14 ★15 ★16 ●17 ■18ニンドメルファン（ベンノエピン）の演度は、具性体であるa ーニンドメルファン及びa ーニンドメルファンに加えて、代謝物であるニンドメルフェート（ベンノエピンスルート)も開定し、αーエンドスルファン及びダーは、そのうちの人の貴族の人ートの微度を原体に換算した微度を合計して算出することオリサストロピンの演度は、代謝物である(5Z)一オリサストロピンの演度を同定し、原作の演度と、その代謝物の演度を媒体に換算した演度を合計して算出することカルタップの演度は、ネワイストネシンとして測定し、カルタップに検算して算出すること。グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸（AMPA）も開定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸（AMPA）の濃度を原体に熱算した濃度を合計して算出するクロルニトロフェン(CNP)の演技は、アミノ体の演技も満定し、原体の演技とアミノ体の演技を原体に換算した演技を合計して算出すること。ジテオカルバメート系典案の適度は、ジネブ、ジワム、ナウワム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼプ（マンコゼプ）及びマンネブの適度を二歳化炎素に幾篇して合計して算出すること.ダンメット、メタム（カー ーバム)及びメチルインチオシアネートの演度は、メチルインチオシアネートとして測定すること。 、MPPオオンな(MPP)の演度は、敵化物であるMPPメルホーシド、MPPメルホーシ、MPPオキシンスルホホシド及びMPPオキシンスルホンの演度も両定し、フェンテオン(MPP)の原体の演度と、その酸化物それぞれの演度を原体に検算した演度を合計して算出すること。ベノミルの濃度は、メチルー2ーベンツイミダソールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。