s AQ – 2 4 3形 フローリレー明取書扱認株式会社東邦製作所田　次項番
1 0
1．安全の為に
当社のフローリレーを安全にご使用いただく為に、必ず本書をお読み下さい。ここではフローリレーを使用するに当たり、特に安全に関する事項についてのみ記載しております。製品のご使用前に本取扱説明書を必ずお読み頂き、製品を安全にお使い下さい。お読み頂いた後はいつでも見られる所に必ず保管して下さい。実際の取扱については次ページ以降の本文をお読み下さい。本書はこのフローリレーを使用する全ての方を対象としています。又、本書では読者が竜気関係、制御関係、機械関係の基礎知識を持っていることを前提として書かれています。
ベ　注　音
本機を正しく安全に使用して頂く為に、本機器の操作、保守、メンテナンスについては取扱説明書に記載されている安全事項を必ず守って下さい。お客様が運用された結果につきましての責任や保証を負いかねる場合や、注意事項に従わなかった場合、又は下記により生じた損害、事故等についてユーザー及び第三者が被っても一切の責任や保証を負いかねますのでご了承下さい。 ①本製品を転用、又は改造した結果の影響による損害。 ②当社において予測不可能な本製品の欠陥による損害。 ③その他、全ての間接的損害。
お　願　い
フローリレー及び本書は厳重な品質管理のもと製造及び出荷されておりますが、万一不都合事項等やお気付きの点がございましたら当社営業担当者、又は最寄りの営業所にご連絡下さい。故障時や製品のお問合せは銘板に記載されている当社の製造番号をお知らせ下さい。 ＊本取扱説明書については基本的な内容を示したものになります。該当する製品の仕様等につきましては該当製品の納入仕様書を参照して下さい。 ＊本取扱説明書の内容は予告も無く変更する場合があります。警　告　表　示この表示の注意事項を守らないと、感竜や誤作動により死亡や大怪我の原因になります。この表示の注意事項を守らないと、損傷や製品又は周囲装置に損害が発生する可能性が有ります。この表示はしてはいけない禁止事項の表示になります。この表示は必ず実行してもらう義務的行動の表示になります。
2.概要
面積式フローリレーは、配管途中に取り付けることにより、流体（水・油等）の流量の変化で動作する自動スイッチで、各種機械装置の減水（増水）警報リレー、又は断水警報リレーとしてベル（プザー）又は警報ランプ回路に用いたり、あるいはインターロック用としてコンタクター回路やサーキットプレーカーのトリップ回路に挿入したりして、安全な運転を保つ目的に用いられます。
○該当製品の詳細仕様は納入仕様書を参照して下さい。
4.構造
上向きの傾斜をもつテーパ管内に、自由に昇降できるフロートを収めているものが面積流量計です。これに下方より上方へ流体を流すと、フロートはその前後に生ずる圧力差による力のために上へ押し上げられますが、フロートが上方へ移動するにつれてフロートとテーパ管との流通面積が増加するので、そこを通過する流体の速度が減り、圧力差が減少してフロートはその可動部の質量と圧力差による力との均衡した位置で静止します。この時のテーパ管内のフロートの位置によって決まる流通面積と通過する流量とは一定関係にあるので、その位置を検出して流量を測定することができます。 (図１参照)そこで定められたフロートの位置で、可動鉄心と永久磁石を介してスイッチ機構を動作させることにより、フローリレーとして用いることができます。面積式フローリレーは、流量検出部と検出された流量により作動するスイッチ機構からなります。 ( 1 )検出部は測定流体が通過する弁箱、その中央にあるテーパ管、管内を昇降するフロートとロッド、その上部の可動鉄心と、ロッド中程に取り付けられたオモリなどからなります。流体の流量が流れていない時は、フロートはテーパ管の最下位に停止していますが、流体が流れるとフロートは上昇し、流量に応じた位置に静止します。 ( 2 )スイッチ機構はフロート上昇位置で作動するスイッチで、非磁性の密封管、その内部をフロートと連動して昇降する可動鉄心、密封管の外側に取り付けられた永久磁石とマイクロスイッチなどからなります。流量に応じてフロートが昇降すれば、ロッドに固定された可動鉄心は、密封管の内部で昇降します。可動鉄心が上昇して永久磁石との間隔が小さくなれば、磁石は吸引されてマイクロスイッチを動作させます。可動鉄心が下降すれば磁石は戻されてマイクロスイッチを復帰します。 4 − 1フローリレー構造図*代表的な例になります。 (該当製品につきましては該当製品の納入仕様書を参照下さい。)
5.寸法
製品仕様書・外形図を参照下さい。
6.接続
カバーを開けるとスイッチユニットが露出します。 7.据付

8.運
転
○本機を運転する前に、７項（据付）の１～１０の項目と次の事を確認して下さい。 ①使用圧力、流体、温度に問題は無いか②本機の据付は正しく行われているか③流体の流れ方向、配管への取付けは正しく行われているか④本機への配線工事、電線口工事が正しく行われているか⑤周囲環境、振動等の問題は無いか
フローリレーは流体の流量を検出し信号が切り替わります。一定流量が流れているにもかかわらず、頻繁に信号が切り替わるなどの現象が確認される場合は、配管内に発生している乱流などの影響を受けている可能性がありますので、運転条件や設備の見直しをご検討ください。またカタログ値記載の許容最大流量付近では、内部部品のクリアランスによりカタカタと音が発生する可能性がありますが、故障ではありません。
トラブルシューティング
（１）　原因不明な場合の故障や異常動作、又は適切な処置をしても改善されない場合は当社営業所にご連絡下さい。原因によってはスイッチユニット、又は弁体部一式の交換になる場合があります。部品交換の際に現地で交換が難しい場合は工場返却を推奨致します。 ( 2 )
{修正方法②}マイクロスイッチ抑えねじを緩め、スイッチユニット取付位置を所定の寸法に戻す。 (「６接続」図5参照) {点検方法①}管路内から流体を抜いた後、プラグをはずし丸棒で下からロッドを押し上げて、スムーズに動くか確かめる。 (ロ径10A〜20Aはプラグがありませんので、直接弁蓋を外して点検してください。)数回、昇降させて異常が感じられなければ良好。ひっかかりが感じられるようであればボルトをゆるめ、弁蓋をはずして可動部分を取り出し、点検する。可動鉄心を密封管内に挿入してスムーズに動かせるかどうか確かめる。異常があった場合は、当社にご相談下さい。
9.保守・点検
日常の点検及び定期点検の時の主な確認事項を列記します。点検項目をチェックし、異常が発見された場合は直ちに対処して下さい。対処できない場合は最寄りの営業所にご連絡下さい。 ①流量に問題はないか②動作に異常はないか③外部、内部漏れはないか④取付ボルト等の緩みはないか
〈減水リレー〉
常用流量が正常に流れている時は永久磁石が密封管に吸着されております。流量が減少して、ある定められた流量に達した時、永久磁石が密封管から離れて、マイクロスイッチを動作させます。すなわちこの点を動作点といい、この時の流量を動作流量といいます。又、流量が増加して永久磁石が吸引して元に復帰した時、この点を復帰点といい、この時の流量を復帰流量といいます。
〈増水リレー〉
常用流量が正常に流れている時は永久磁石が密封管に吸着されておりません。流量が増加して、ある定められた流量に達した時、永久磁石が密封管から吸着されて、マイクロスイッチを動作させます。すなわちこの点を動作点といい、この時の流量を動作流量といいます。又、流量が減少して永久磁石が離れて元に復帰した時、この点を復帰点といい、この時の流量を復帰流量といいます。接続部のアクリル管部分で流量を受けて可動する部分の動きが確認できます。 ・流体が流れていない時は、指示板の上端が、目盛「Ｓ」より下•常用流量の時は、指示板の上端が、目盛「１」より上時折、カバーを開けて、永久磁石吸着の状態を確認して下さい。又、スイッチユニットの設定位置がずれていないかチェックして下さい。 (密封管上端からスイッチユニットの上端までの寸法は検査試験成績書を御参照下さい)

推奨予備品
＊交換周期は使用頻度や環境により異なりますので目安になります。 ＊製品によっては下記と異なる部品やその他部品が別途必要になる場合があります。 ＊部品交換の際は工場返却を推奨致します。 ＊分解・点検を実施しない場合は５年毎に新品と交換して下さい。
緊急の場合は裏表紙下部に記載の最寄り営業所、又は本社にご連絡下さい。