VDFタイプは本体を空調機や全熱交換器などにダクト接続し、気流を通過させることにより加湿を行う気化式加湿器です。
軽量化・小型化を実現
加湿能力は維持しつつ、従来品に比べ最大容積比約75%、重量比約80%と小型、軽量化したことで、より省スペースでの設置が可能となりました。
メンテナンス性を向上
工具レスでメンテナンスが行える設計のため天吊設置でも安心。ローレット付ビスにより加湿モジュールの脱着が簡便化、給水ユニットヘフラッシングバルブ、ストレーナを標準搭載し、ドレンパン上で安全に作業が行えます。
●VDFタイプは、本体を天井内や機械室などに天吊または床置で取り付け、バッケージエアコン・全熱交換器などの吹出後にダクト接続して気流を通過させることにより加湿を行う気化式加湿器です。 ●加湿器本体は、加湿モジュール・給水ユニット・本体内配管・ドレンバン・断熱材・電装ボックスがあらかじめセットアップされており、現場での面倒な組立作業を行う必要がなく施工が容易です。 ●処理風量4,000m³/h ～ 26,000m³/hまでの中・大型バッケージエアコンに適合。適用飽和効率55%、73%、80%の3タイプをラインナップしています。 ●気化式加湿器ですので、ダクト内の結露の心配がありません。 ●ドレンバン高水位検知による運転停止機能を搭載。 ●「運転」およびドレンバン高水位時の「警報」を外部信号（無電圧）として取り出せます。 ●消費電力は7W（オプションのステップ制御仕様の場合は14W）と僅少です。 ●水処理は不要。水道水でご使用いただけます。 ●加湿モジュールは後のメンテナンスや交換を考慮し、工具レスで本体フレームから取り外すことができる構造です。加湿器本体の小型・軽量化、内蔵加湿器の槽造変更により
: ・メンテナンス作業を大幅に簡略
(FRE VDC 9471514). 名無事的75%, ### &yhav—ada鹿なバラミケースの日本日ーレットの122。はなースピアンタッチントを使用。 MIE92-VORUALがTEVZCGXEF。 hasale (F [神文化-参] 美術語lies  EXPOTENER  EXPOTENERAT.
仕様

飲料水の水質基準を満足したべても、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用は、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じ
る幅合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質の
スクールが新出*本加湿器は受注生産品です。
型番表記について

設備用パッケージエアコン（床置ダクトタイプ）と組合わせる加湿器を考えた場合、設置スペースを必要としないのはパッケージエアコン内への組込です。その加湿方式には蒸発皿式（蒸気式）や水スプレ一式など様々ありますが、昨今は気化式が採用されるケースが顕苦といえます。その理由として、「省スペース」、「低消費電力」、「水処理不要」、「メンテナンス性の良さ」等の利点があげられますが、一方で肝心の加湿能力についての不満やトラブルが増えていることも事実です。 「気化式加湿器は湿度がのらない」という評価や先入観は、「設計時における選定上の確認不足」が原因になっていることがあります。なぜ気化式加湿器で加湿不足が起こるのか。そのキーワードは「飽和効率」と「空調機の運転モード」です。気化式の特徴をとらえ、前述のキーワードを考慮に入れることで、確実な加湿を行うことが可能になります。
飽和効率とは？
飽和効率とは、加湿による空気の状態変化の中で、相対湿度100%に至るまで、どこまで加湿できるのかを表す目安となるものです。必要飽和効率が低ければ容易に加湿することができますが、必要飽和効率が高くなるほど加湿は難しくなり、また、加湿器の種類が限定されます。空調機組込型の加湿器の場合、加湿器選定の際には加湿負荷（必要加湿量）を把握するだけではなく、どれだけの飽和効率が必要であるかを把握することも重要なポイントになります。同じ加湿量を必要とする場合、空気の温度が低くなると加湿は難しくなり、高い飽和効率が必要となります。気化式において、暖房連転で30℃ ·20% RHの空気10,000m³/hに20kg/hの加湿を行う場合、必要な飽和効率は30%弱（図- 1）ですが、送風運転で空気温度が１５℃になった場合に同じ量の加湿を行うために必要な飽和効率は80%近くまで上昇します（図- 2)。このように必要加湿量は同じであっても、必要飽和効率によって適用できる加湿器が異なります。必要飽和効率が高い場合には、適用飽和効率が高い加湿器を選定することが必要となります。
空調機の運転モードについて
パッケージエアコンと加湿器の連動を行う場合、エアコンメーカーに用意されているオプション基板を用いることがあります。これら基板の標準的な動作条件は、「暖房モードの暖房運転時」にのみ運転信号（200V出力や無電圧接点信号）を出力するもので、「暖房モードの送風運転時」には運転信号が出力されません。近年のビルでは、気密性の向上やOA機器による室内発生顕熱の上昇によって、冬季においても冷房負荷が発生することが多く、パッケージエアコンは送風運転を行うことが増えています。このことにより加湿が必要な場合においても、連動がとられないため加湿器が動作していないことが多々あります。仮に送風運転時を見越して高い適用飽和効率の機器を選定・取付していても、必要な時に運転ができないのでは意味がありません。エアコンメーカー用意のオプション基板*  'には送風運転時においても連動がとれる場合もあり、実際の運用条件を見越した適切な機器設定および自動制御工事が重要です。
加湿不足を招かないために
気化式加湿器で加湿不足を招かないためには、以下の2点が重要になります。 ・加湿にとって最も条件の悪いパターンを想定し、必要飽和効率を確認のうえ適切な型番選定を行うこと・暖房/送風運転に関わらず、確実に加湿器が運転できる制御を施すことこの２つの決まりごとを守れば、ダクト接続タイプの気化式で確実な加湿を行うことが可能です。茶1：バッケージエアコン運動用のオプション基板の動作は、メーカーによって仕様が異なります。予めご確認ください。
ダクト接続加湿とパッケージエアコン組込加湿の違い
パッケージ組込型気化式加湿器の適用飽和効率は概ね30% *²までダクト接続型WM-VDFタイプの適用飽和効率は最大80％まで気化式加湿器は、水分と気流の接触面積が大きく、接触時間が長いほど加湿量は増えます。そのため、気化式加湿器の加湿モジュールの面積が大きくかつ厚みがあるほど、高い加湿能力（＝高い飽和効率）を得ることができます。パッケージエアコンの機内は大変狭く、気化式加湿器を組み込むためのスペースが確保できず、薄く小さい加湿モジュールしか設置することができません。定量的に表すと、およそ５～ 30%程度の飽和効率までしか対応できません。これに対し、ダクト接続型WM-VDFタイプは、気化式加湿器として必要な機能がアッセンブルされており、処理風量ごとに必要飽和効率に応じた加湿モジュールを選定することが可能で、最大80%の飽和効率にまで対応可能です。この適用飽和効率の違いが、パッケージエアコン組込型とダクト接続型での気化式加湿器による加湿の大きな違いであり、特に外気処理系統での気化式加湿器を検討する場合は、最低でも66%以上の飽和効率が必要になるため、ダクト接続型での加湿を検討する必要があります* 3。寮2：バッケージエアコンのメーカー・型番によっては30%以上の絶和効率に対応できる場合や、より低い適用跨和効率の気化式加湿器しか組み込めない場合があります。 ※ 3：室内条件22℃・40%RH、外気条件O'C・50%RHにおける全外気バッケージエアコンへの加湿の場合で、加湿器入口空気温度が30℃の場合の値です。
全外気パッケージエアコンにおける注意点
●加湿器能力の決定のために全外気パッケージエアコンでは、吹出温度制御が基本であり、その温度はパッケージエアコン本体で設定されるため、加湿器入口温度＝設定吹出温度となります。この吹出温度に基づけば、必要な飽和効率を求めることも容易となります。仮に20℃、25℃、30℃の吹出温度の場合に必要となる飽和効率は下記図の通りです。 20℃吹出に見られるように、低すぎる吹出温度設定では、加湿不足となるばかりか吹出温度が極端に下がるため注意が必要です。 ※より多くの加湿量を必要とする場合は「てんまい加湿器」など室内別設置の加湿忍の併用をお勧めいたします。
●中間期での注意点
全外気パッケージエアコンの使用限界温度によって、外気温度が一定の温度を超えると暖房運転が行えない場合があります。中間期等でも加湿が必要な系統の場合は、パッケージとの連動だけではなく、空調システム全体で計装を組み対応する必要があります。いすれの場合においても、具体的な運用イメージのもと空気線図を引き、必要な飽和効率を確認することが重要です。 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.016ダ0.014  30 0.012動
近年、空調方式の空冷化が進み、全外気エアハンドリングユニットから全外気バッケージエアコンへ更新されるケースが増えています。この空調機更新において散見される気化式加湿での加湿不足の代表例として、以下の事例が挙げられます。全外気エアハンドリングユニットはRA（還気）を利用しないため外気による加湿負荷が大きくなります。この加湿負荷を満足するため、一般的に気化式加湿器は加湿モジュールの奥行寸法が厚い、高飽和効率タイプが選定されます。一方、全外気バッケージエアコンでは加湿器を組み込むためのスペース確保が難しいため、適合する加湿器の加湿モジュール奥行寸法は薄くなり、求められる飽和効率を満足することは難しくなります。これにより機器更新時に空調機の冷暖房能力は満足するものの、スペースの問題から加湿能力を満足する加湿器が組み込みできないという事象が発生します。また、全外気バッケージエアコンの場合、外気負荷を処理するために、吹出温度制御が基本になりますが制御上、加湿不足となるケースがあります。右の空気線図は全外気空調（外気負荷のみの処理）を想定し、加湿後空気温度22℃のバターンで加湿不足となるものをシミュレーションしたものです。
加湿不足を招かないためには
必要飽和効率を確認し、検討される外気処理空調機に組み込み可能な加湿器の飽和効率を確認することが大切です。全外気処理ではなく必要飽和効率が低い場合にはバッケージエアコン組込加湿器で加湿を満足することが可能ですが、全外気処理の場合、必要飽和効率が高くなることが想定されるため、SA（給気）側ダクト途中で飽和効率の高いダクト接続型気化式加湿器WM-VDFタイプでの加湿をお勧めいたします。それ以上の加湿量を必要とする場合、各部屋に「てんまい加湿器」などの室内直接加湿器との併用をお勧めいたします。 ※バッケージエアコンのメーカー・型番によっては、30％以上の飽和効率に対応できる場合や、より低い適用飽和効率の気化式加湿器しか組み込めない場合があります。
●VDFタイプは、加湿器入口空気の温湿度及び処理風量により加湿能力が変動します。設計条件が弊社標準能力条件（40℃・15% RH入口、および各型番の最大処理風量）と異なる場合には、右記の手順で加湿能力を算出してください。 ●設計処理風量が、各型番の最大処理風量を超えないようにしてください。なお、最大処理風量は同一でも加湿器型番によって加湿能力と圧力損失が異なります。 ●処理風量・加湿能力が適合しても、空調機の送風能力によっては、許容圧力損失を満足できない場合があります。ご不明な点はお問合せください。
■加湿能力の算出手順
① P.8の能力表から設計処理風量と加湿器の最大処理風量を比較し、 「設計処理風量≤最大処理風量」となる型番グループを選択します。 ②選択した型番グループの標準加湿能力を確認します。 (VDF50 · VDF70 · VDF80の全3型番の加湿能力を確認) ③下記の温湿度係数線図から加湿器入口条件に応じた温湿度係数を読み取ります。 ④風量比（設計処理風量/選択した型番の最大処理風量）を計算し、下記の風量係数線図から風量比に応じた風量係数を読み取ります。 ⑤加湿能力（kg/h）は、②×③×④となります。 6 VDF50 · VDF70 · VDF80の3型番いすれかから必要加湿量を満足できる型番を選択し、圧力損失を能力表より確認します。 ■温湿度係数線図
■風昼係数線図深圳西楚羽時刻自
処理風量4,000 ～ 20,000m³/h標準仕様
処理風量22,000 ～ 26,000m³/h標準仕様※本外形図は右勝手を示します
選定例①床置パッケージエアコンの２次側に接続■選定条件·室内空気条件：22℃ DB · 50%RH ·外気取入量：2,500m³/h ・外気条件：O'C DB・50%RH ・暖房能力：20kW ・空調機全風量：5,000m³/h ・必要加湿量：19.0kg/h
■能力確認
①最大処理風量5,000m³/hの型番グループを確認。（設計処理風量≤最大処理風量） ②条件より加湿器入口空気条件を確認。 (図- 1参照・22.9℃ DB ・29.2% RH) ③ P.6湿湿度係数線図から22.9℃ DB・29.2％ RHの係数（D.5）を読み取る。 ④ P.6風量係数線図から風量比1.0 (5,000/5,000)の時の風量係数(1.0)を読み取る。 ⑥上記①で確認した各型番の標準加湿量と③④の係数を使い加湿能力を算出。 WM-VDF50-05 : 25.9kg/h × 0.5 × 1.0 = 13.0kg/h WM-VDF70-05 : 34.8kg/h × 0.5 × 1.0 = 17.4kg/h WM-VDF80-05 : 38.3kg/h × 0.5 × 1.0 = 19.2kg/h ⑥必要加湿量を満足できる型番WM-VDF80-05を選択。
選定例②全熱交換ユニットの２次側に接続
■選定条件
・室内空気条件：22'C DB ・40% RH ·外気取入量: 6,500m³/h

日能力確認
①最大処理風量7.000m³/hの型番グループを確認。（設計処理風量≤最大処理風量） ②条件より加湿器入口空気条件を確認。 (図-2参照・14.3℃ DB ・48.7% RH) ③ P.6温湿度係数線図から14.3℃ DB · 48.7% RHの係数（D.27）を読み取る。 ④ P.6風量係数線図から風量比0.93（6,500/7,000）の時の風量係数（0.93）を読み取る。 ⑥上記①で確認した各型番の標準加湿量と③④の係数を使い加湿能力を算出。 WM-VDF50-07 : 36.3kg/h × 0.27 × 0.93 = 9.1kg/h WM-VDF70-07 : 48.7kg/h × 0.27 × 0.93 = 12.2kg/h WM-VDF80-07 : 53.6kg/h × 0.27 × 0.93 = 13.4kg/h ⑥必要加湿量を満足できる型番WM-VDF80-07を選択。
選定例③室内循環加湿での使用
■選定条件·室内空気条件：22℃ DB · 50% RH ・循環風量：3,700m³/h ・必要加湿量：3.1kg/h
■能力確認
①最大処理風量4.000m³/hの型番グループを確認。（設計処理風量≤最大処理風量） ②室内循環のため、加湿器入口空気条件を室内空気条件とする。 (22.0℃ DB ・50.0% RH) ③ P.6温湿度係数線図から22.0℃ DB・50.0％ RHの係数（D.34）を読み取る。 ④ P.6風量係数線図から風量比0.93（3,700/4,000）の時の風量係数（0.93）を読み取る。 ⑥上記①で確認した各型番の標準加湿量と③④の係数を使い加湿能力を算出。 WM-VDF50-04 : 20.6kg/h × 0.34 × 0.93 = 6.5kg/h WM-VDF70-04 : 27.7kg/h × 0.34 × 0.93 = 8.7kg/h WM-VDF80-04 : 30.6kg/h × 0.34 × 0.93 = 9.7kg/h ⑥必要加湿量を満足できる型番WM-VDF50-04を選択。 9使用例①床置パッケージエアコンの２次側に接続●パッケージエアコンと接続し加湿を行います。 ●外気処理用途などパッケージ内組込の加湿器では必要加湿量を満足できない場合でも、 VDFタイプなら高い飽和効率への対応が可能ですので、確実な加湿が行えます。
使用例②全熱交換ユニットの２次側に接続
●処理風量の大きい全熱交換ユニットのSA側ダクトに接続し加湿を行います。 ●全熱交換後の低温空気に加湿を行ってもダクト内を結露させることがありません。 ※室内条件によっては、適用飽和効率の高い型番を用いても条件を満足できない場合があります。使用例③室内循環加湿（室内直接加湿） ●加湿用のラインファンとダクト接続して単独加湿を行います。 ●空調機の運転モードに左右されない確実な加湿が可能です。 ●ファン風量を少なく設定するためにも、適用飽和効率の高い型番（VDF70 · VDF80）が適します。 ※加湿器とファンとの連動、アフターラン運転回路等詳細につきましては都度お問い合わせください。 ※気流入口側やファン吸込側にプレフィルタ等の設置が必要になります。 W

本体取付
◆本体は必ず水平に取付られるようにご配慮ください。 ◆本体側面の点検口側には、人が入れるだけのスペース(700mm以上）を確保してください。 ◆加湿器本体の取付場所が天井隠蔽の場合は、個々の加湿モジュールを外に取り出せる大きさ5450以上の点検口が必要です。 ◆吊ボルト用アンカーの選定にあたっては、本体運転時質量に加えて、加湿器内での保守作業にも考廊し、強度的に十分な余裕をもたせてください。 ◆必要に応じて保温処理を施してください。 ◆加湿器からは常時ドレンが出るため、本体の設置位置の選定にあたっては、排水配管の十分な先下がり勾配（1/100以上）が確保できるようにご配慮ください。 ◆拡大-縮小の勾配については、拡大15°以下、縮小30°以下としてください。やむを得すこの値を超える場合には、拡大·縮小部にガイドベーンを設置するなどして気流を整流してください。 ◆本加湿器の下に濡れて困るものを置かないでください。 ◆メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。
給排水配置
◆加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましては、お問い合わせください。 ◆給水配管には、加湿器ことに必ず給水サービス弁を設けてください。 ◆給水の接認はR1/2 (15A)、排水の接認はR1 · 1/4 (32A)です。揉水主營までは加湿器ごとに単独に配管してください。 ◆禁水配管は必ず1/100以上の先下がり勾配・大気開放としてください。 ◆禁水配管には必要に応じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。 ◆給水配管-禁水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必要となります。
電気配線
◆加湿器元電源には、必ず漏電ブレー力を設けてください。 ◆アースはＤ種接地工事にて必す施工してください。 ◆ヒューミディスタットは客先ご用意となります。湿度低下で接点がONとなり、AC250V時の誘導負荷電流が2A以上の接点容量のものを使用してください。また、1個のヒューミディスタットで複数の加湿器を制御する場合は、リレーを設けて各加湿器ことに独立した接点となるようにしてください。 ◆空調機との連動運転の場合は、加湿器を接続した空調機器が運転中にのみONとなるようにインタロックをとってください。 ◆「運転」および「警報」を無電圧接点信号として外部取り出しできます。
運転制御
◆加湿器への給水は、減圧弁・電磁弁などの組み合わせにより自動的に行われます。 ◆空調機器とのインタロック回路により自動運転を行います。また、ヒューミディスタットをご使用の場合には加湿信号により自動発炉します。 ◆ドレンバン高水位検知により加湿器の運転を停止します。
保守点検
◆通常の保守は、加湿モジュールの点検(洗浄)、給水配管のフラッシング、給水ストレーナ・ドレンバン掃除などです。 ◆衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時罔放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。 *空調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止（給水停止）して１時間以上の送風(空調機アフターラン）により加湿モジュールを乾燥させてください。 *空調機アフターラン（送風運転）が困難な場合は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュール運転の実施をご検討ください。 *24時間運転などの連続した運転の場合、一日に一度、1時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。また、給水ステップ制御により交互運転を行い、加湿モジュールを乾燥させる事例もあります。その場合、「ステップ制御仕様」をご使用ください。 ◆定期的に加湿器のドレンバン-禁水トラップ-排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。 ◆加湿モジュールは汚れ、給水状態により洗浄または交換が必要となります。 ◆加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。 ☀汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準(JRA-GL02-1994)」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH (25℃) : 6.8 ～ 8.0、導電率(25℃) : 30mS/m以下、酸消費量(pH4.8) : 50mgCaCO 3 / ℓ以下、全硬度：70mgCaCO 3 /ℓ以下、カルシウム硬度: 50mgCaCO 3 / ℓ以下、イオン状シリカ: 30mgSiOン/ ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水·井戸水·地下水を利用した専用水道·工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。 ◆加湿用給水配管はシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやすく、残留水は汚れます。配管残留水の加湿器への流入防止および衛生的にご使用いただくために、シーズンイン時には必す配管のフラッシングを実施してください。 ◆加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間5,000時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を１日１０時間とした場合、年間1,250時間となりますので交換周期は4年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は5,000時間となりますので交換周期は１年が目安となります。データセンター等で加湿による気化冷却を目的として周年運転を行う場合には、年1回の交換をお願いします（交換用加湿モジュールの予備ストックもご検討ください)。
その他
◆空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。 ◆加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。 ◆現場の空気条件などにより、使用できない場合があります。以下のような場合には弊社宛ご相談ください。 *通気、設置場所に腐食性力スが予想される場合*厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合＊機械工場など、通気に金属性の塵埃を含むおそれのある場合*病院などの清浄度を要求される特殊空調関連票品紹介
てんまい加湿器は、室内の天井面に単独で取り付け、室内空気に直接加湿するので、空調機の冷暖運転や風量変動に左右されす確実に加湿します。
選定のめやす
標準加湿能力……………2.2/2.2kg/h加湿可能床面積……………65/65m² ●何れも50/60Hzの値を示します。 ◑加湿能力床面積は、外気O℃ · 50%RH、室内空気22℃ · 40%RH、外気量5m³/h · m ²とし、一般事務室を対象に建築物衛生法の室内空気環境基準を考慮して算定しています。強運転40dB (A) /弱運転23dB (A)の静音運転応接室や小会議室などにもご使用いただけます。新たに緊急停止機能付仕様をラインナップ緊急停止指令信号の入力により運転の停止が可能です。
水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意くだい。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが新出し、廃散することがあります。ダイキン工業㈱製FVYCP/FVYP · FVYCDP型床置パッケージエアコン専用滴下浸透気化式加湿器)ダイキン工業㈱製床置型パッケージエアコン組込型FVYCP/FVYP · FV型室内機専用の滴下浸透気化式加湿器です。 ●加湿モジュールに給水ヘッダ・ドレンバンを取り付けた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットにより構成され、専用の取付ブラケットを付属しています（WM-VPF2228DA、WM-VPF2800DAタイプを除く）。 ●加湿器本体を室内機の熱交換器の二次側に取り付けて、湿潤させた加湿モジュールに気流を通過させることにより加湿を行います。 ●加湿された水分は完全に空気に溶け込んでいるため、ファンなどを濡らすことがありません。 ●低消費電力の省エネ加湿器です。 ●大掛りな電気工事なしで取り付けが可能です。
適合機種と型番ラインナップ

三菱電機株製PFAV型床置パッケージエアコン専用滴下浸透気化式加湿器三菱電機㈱製床置設備用パッケージエアコン「ファシレアDD」組込用の滴下浸透気化式加湿器です。 ●加湿モジュールに給水ヘッダ・ドレンバンを取り付けた本体と、減圧弁・電磁弁を組み合わせた給水ユニットにより構成されています。 ●加湿器本体を室内機の熱交換器の二次側に取り付けて、湿潤させた加湿モジュールに気流を通過させることにより加湿を行います。 ●加湿された水分は完全に空気に溶け込んでいるため、ファンなどを濡らすことがありません。 ●低消費電力の省エネ加湿器です。 ●大掛りな電気工事なしで取り付けが可能です。 WM-VPHO810MDの組込例
適合機種と型番ラインナップ

■ヒューミディスタット（ＨＳ）、金調最インタロック（ＩＬ）随時には
ＬＩ・Ｌ２の短軸軸をはずして無電圧換点を配備してください。本注 接地はD種類地工事を行ってください。
床置仕様（VDF-Vタイプ）全熱交換ユニットのSA側出口への設置や、重さやスベース等の制限がある場合に対応する床置型です。
屋外設置仕様（VDF-Oタイプ）
屋外設置に対応する屋根付き仕様です。各種ビス等をSUS製とし、耐候性を高めています。 ※塩害仕様、凍結防止仕様には対応しておりません。
ステップ制御仕様（VDF-Sタイプ）
ステップ制御仕様は加湿器を気流方向に対し左右に分割し、ゾーンことに給水制御するものです。冬期暖房時と中間期で生じる必要飽和効率の変動に対応し、 「加湿過多」や「ハンチング」を抑え、安定した加湿が行えます。
分割搬入仕様（VDF-Dタイプ）
既設改修現場等の搬入間口に制限がある場合に、３分割して搬入し、現地で組み立て施工する仕様です。
、安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。 ●取付工事、電気工事は専門業者に依頼してください。 ●本製品は、定期的な保守点検作業が必要です。保守点検作業は、当社または専門業者にご相談ください。
エットマスター株式会社

●樂務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロQシステム・カラムアイ●製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがありますのでご了承願います。