太陽光発電用パワーコンディショナシリーズ
Catalog ShinDengen New power. Your power.
1
発電効率を追求
マルチストリング機能／変換効率／待機電力・２つのマルチストリング機能で効率良く発電・絶縁型PCSで変換効率は95％ ・待機電力は10W／20VA以下で省エネ設計・過積載率UPにより朝方・夕方の発電量をUPへ三種200V 9.9kW/10kW G
連系し易くコスト削減
高周波絶縁型・受電設備のトランス結線方式に制約はありません・受電設備へは三相200Vで連系・漏洩電流を通さない安全設計
オプション
停電時でも電気が使える自立運転機能
(災害時のレジリエンスとして利用ができます) ・自動切り替えモードで、停電時の電力供給が可能・単相AC200V/AC100Vの電気製品に接続可能・最大６kVAの大出力が可能家消費ユオフクョン海軍勢信最大30台まで接続
型式：PV-WATCH-SC 1 -LAN-U（後付けオプション品）
全量自家消費の発電システムを行う際にパワーコンディショナの内部に取り付けます。(1台／発電システムに搭載)自家消費ユニットは受電設備に取り付けた電力TDからの、4-20mA信号を受け使用電力に応じてパワーコンディショナの出力を制御(負荷追従)します。また、逆潮流抑制機能などを利用し、逆潮流を防ぎ発電量の最大化が可能です。その他、日射計および気温計が接続できます。
オプションネットワークで、発電状況をモニター表示、発電チェックが可能※画像はすべて嵌め込みイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。 ※遠隔監視は、クラウド監視サービスのみが対象です。 (別途契約要) ※発電状況をモニター表示には、インターネットプラウザを内蔵したパソコンが必要です。 ※他社製監視装置の併用も可能です。接続方法は取扱説明書をご確認ください。 PVS-Cシリーズ三相200V 9.9kW/10kW三相9.9kW三相10kW ■型式PVS9R9T200C羽式PVS010T200C ■ JET認証■ JET SEL MP-0175 , MP-0176  (自立付) MP-0177 , MP-0178  (自立付) ■マルチストリング機能■ 騒音レベル35dB以下■自然空冷採用■ JET認証取得■出力制御対応■ 電圧上昇抑制待機機能■防塵防水等級：IP65適合(塩害地域設置可) ■重塩害地域※重塩害キットを取り付けることで設置可
茶２接続箱機能を使用せず１回路の場合はMPPT回路数は１回路になります。茶３太陽電池は温度により出力が変わります。太陽電池の仕様を把握し接続可能な価を起えないでください。 ※４オプション品とは異なります。茶５鶏舎、畜舎および化学薬品を取り扱う地域には設置しないでください。また、重塩害地域（海岸及び汽水域から500m以内）、周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域には設置しないでください。重塩苦地域および塩苦対策を施している地域に設置する場合は、重塩苦キット（後付けオプション）をご使用ください。 PVS-Bシリーズ三相200V 12.3kW三相12.3kW ■型式PVS012T200B ■ JET SEL P-0247 , P-0246 (自立付) ■ JET認証取得販売終了(ご発注期限：2021年3月31日まで) ■出力制御対応■ 電圧上昇抑制待機機能■防塵防水等級：IP65適合(塩害地域設置可) ■重塩害地域※重塩苦オプションを取り付けることで設置可
茶２太陽電池は温度により出力が変わります。太陽電池の仕様を把握し接続可能な価を起えないでください。茶３製造番号200001からの適用になります。 ※４オプション品とは異なります。楽5 鶏舎、画舎および化学薬品を取り扱う地域には設置しないでください。また、重塩害地域（海岸及び汽水域から500m以内）、周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域には設置しないでください。重塩苦地域および塩苦対策を施している地域に設置する場合は、重塩苦オプション（別元りオプション）をご使用ください。

➡出力制御ユニット・監視装置、監視サービスの特長
■お客様ニーズに合わせて３種類の監視サービスを提供。 ■現地駆け付け頻度を軽減するPCSリモート運転操作機能*'を具備。 ■ PCSの異常だけではなく、発電所の異常*²（PCS間乖離アラート等）も感知可能。 ■監視装置が三相200V対応のため、三相連系の発電所において別途単相受電契約不要。 ■監視装置がIP65に適合しているため、重塩害地域にも設置可能。 ■経産省令に基づいた出力制御の対応も万全！（広義JET認証取得品） ※ 1 ：クラウド監視サービスまたはクラウド監視サービスLiteの契約が必要です。 ※ 2 ：クラウド監視サービスの契約が必要です。アラートの通知を行うサービス遠隔地で簡易的にリアルタイム結果するサービスクラウド監視サービスクラウドサーバとの連携による遠隔地でリアルタイム監視するサービス
』機能一覧

←：ローカル監視サービスと同機能を表します■型式LTE回線タイプ： PV-WATCH-ST2-LTE LAN回線タイプ： PV-WATCH-ST2-LAN ■ JET認証(広義PCS)取得■防塵防水等級：IP65適合（重塩害地域設置可） ■単相100V/200V,三相200V入力対応
機器仕様

お客様保有のネットワーク環境に接続する場合はPV-WATCH-ST2-LANを選択ください。注２金属加工（研磨等）で金属粉を発生させる工場、およびその周辺での使用は遅けてください。
島通信回線を利用したシステム構成例

鳴自家消費ユニット型式：PV-WATCH-SC1-LAN-U
全量自家消費(逆潮流をしない場合)のパワーコンディショナ内部に取り付けます。計測信号(4-20mA)を接続することにより、消費電力を計測しながら、これを超えないようにパワーコンディショナの出力電力を自動で制御します。また、ネットワーク接続が可能なLANポートが搭載されており、発電グラフ表示やパソコン等からの発電状況モニタリング、メール通知なども利用できます。その他、日射計および気温計の接続が可能です。 （1台／発電システムに搭載）三相9.9kW用,三相10kW用見計測ユニット
型式：PVSMSC-U
日射計および気温計をパワーコンディショナに接続する際、パワーコンディショナ内部に取り付けます。気温計(Pt100)および日射計(0-10mV)を接続します。 （1台／発電システムに搭載） ※三相12.3kWは、日射計および気温計の計測機能は標準搭載しています。三相9.9kW用,三相10kW用
島重塩害地域対応品
重塩害地域対応品を取り付けることで重塩害地域での設置が可能で、ケーブル配線部から浸入する塩分を防ぎ、パワーコンディショナに内蔵している部品類を守ります。また、塵埃に対しても優れた効果を発揮します。理式: PVSTC-SLT-KIT理会: PVSTB-SLT
品太陽電池の過積載

茶接続可能な太陽電池容量は、(開放電圧の合計÷安全保数1.2) × (短絡電流の合計÷安全保数1.2)で計算していま茶太陽電池の過積載率は、使用する太陽電池仕様によって変わります。安全にご使用いただくため、パワーコンディショナの仕様値（開放電圧の合計／短絡電流の合計）を超えないようにしてください。 ■プラチナ・スタンダードサービスプランの申請・登録は、別途WEB (http://pcs.shindengen.co.jp/stdreg/)より登録が必要となります。

最短1日のスピード修理（緊急修理サービス
24時間365日の監視体制で、初動対応を短縮します。全国102カ所のサービス拠点から1日で修理に駆け付けます。 ※1日：当社稼働日での日数カウントとなり、お客様事情・天候要因等は日数カウントに含みません。登録製品の修理が何度でも無料無料修理サービス当社パワーコンディショナと監視装置の修理が無料！さらに自然災害／突発起因事故等の外部起因も対象で承ります。
取り付け交換費も無料
当社製品のトラブルで本体交換が必要になった場合でも、取り付け・交換費用は発生しません。茶設置状況によっては作業を実施できないか、特別費用を申し受ける場合があります。 ※お客様都合による本体交換は対象外となります。 11年目以降は「安心コース」でご利用いただけます。経事業者達！経事サービス監視装置＆監視サービスをセットでご提供。クラウド監視、クラウド監視Lite、ローカル監視からお選びいただけます。す県代行サービス発電所のトラブルと対処方法を、当社からお客様にご連絡します。さらに、当社が実施する「遠隔復旧サービス」も無料で承ります。初期設定＆初期点検サービス発電所の初期点検を実施し、問題点をエスカレーションします。監視装置の初期設定作業を実施し、お客様の手間を削減します。引き取り・T取りサービスサービス期間終了後の不要機器の引き取りも承ります。また、サービス対象製品にお買い替え頂くと、お見積もりから一定額を値引きいたします。 【事】原発・メンテナンスサービスお客様の任意のタイミングで当社パワーコンディショナ点検に加え、発電所点検などの豊富なメニューを特別料金でご提供します。(都度選択)
覧 O＆M+R  20年アフターパック　選べる！ベースプラン
ご契約期間中のペースとなるプランは、監視サービスの充実度に応じて選ぶことができます。11年目にはプランの見直しが可能なほか、修理が都度見積もりの「お手軽コース」も選べます。
高機能クラウド監視 [Venus Solar] のすべての機能を利用可能。発電所の発電量アラート機能や、毎月メールで届く「発電・見守りレポート」で管理を省力化！
高機能クラウド監視 [Venus Solar] の基本機能が利用可能。複数ある発電所の発電状況やトラブル情報を横断的に監視できる、保守事業者様向けプラン！ローカル監視サービス発電量の表示や異常通知メールでの監視が可能です。メール通知でのみ発電状況を取得されたい方に最適です。
O＆M+R 20年アフターパックサービス一覧表
凸11年目から選べるコース
品年間定額料金でリスク低減＆省力化
発電事業の不安要素となっていた修理・保守費用を、監視サービスとセットの定額料金としたことで、トラブル毎の費用処理や各種ご請求お手続きの省力化と、復旧までの時間短縮を同時に実現しました。 ※ご加入初年度：初期費用を申し受けます。初期費用は発電所の諸条件により変動いたします。 ※11年目：更新費用を申し受けるとともに、以降の年間定額料金が変わります。
凸オプション・割引のご案内
保守会社選択オプション一地場産業貢献一お客様任意の保守会社をご指定頂く事が可能です。交換作業費は、当社からご指定の保守会社へ一律40,000円をお支払いします。 (1台毎)茶ご指定の保守会社様と弊社間で業務委託書の掃結が必要となります。 ※緊急修理サービスは対象外となります。低圧区画分譲割引S-class、A-classのご契約者様で低圧区画分譲をお持ちの方は、年額よりお値引きします。既設発電所割引既存で太陽光発電所をお持ちの方で、当社が提供している各種サービスに加入済みの場合は、ご契約時の初期費用からお値引きします。
品を理式一覧
品高周波絶縁について
太陽電池と大地間の浮遊容量による系統側からの漏洩電流が流れません。直流地絡による系統側からの短絡電流が流れません。また、高周波絶縁により外部トランスの設置が不要になり、トータルコストを削減できます。三相の場合V（S）相接地に限定されず、インバータが３レグ構成かつ絶縁されていることで交流結線方式に制約されず接続可能になります。
新電元工業株式:
www.shindengen.co.jp
〒100-0004東京都千代田区大手町２−２−１ (新大手町ビル)本社☎03-3279-4431 (代表) 〒351-8503埼玉県朝霞市幸町３-14-1朝霞事業所☎048-483-5311 (代表) 〒542-0081大阪市中央区南船場２−３−２ (南船場ハートピル)大阪支店☎06-6264-7770(代表) 〒460-0003名古屋市中区錦1 -19-24 (名古屋第一ビル)名古屋支店☎052-221-1361 (代表)お問い合わせ先お客様相談窓口　증증,0120-055-595受付時間9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (土・日・祝祭日及び当社休業日は除きます。)営業統括部販売促進課☎048-483-5376  MAIL:ps-sales@shindengen.co.jp
A注意
弊社SOLGRIDシリーズは学校や公共・産業分野向けに工場・店舗への太陽光発電システム設置を目的とした製品です。ご使用の際には必ず納入仕様書、取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。西接人体や生命を窮かす恐れのある医療機器などへのご使用や、人身の損傷に至る可能性のある場所へご使用にならないでください。本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。このカタログに記載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により実際の色と異なる場合があります。このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。輸出規制について本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。