ソーラーサーキットSC小屋裏ファンシステム取扱説明書お客さま用もくじ
●この取扱説明書は、システムを正しく安全にお使いいただくために、ご理解いただきたいことを説明しておりますので、最後までよくお読みください。 ●なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しくお使いください。 ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。 ●この製品は日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.お客さま自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）
●台風時など床下浸水が予想される場合には床下ダンパーを閉鎖してください。なお、床下ダンパーを閉鎖しても漫水を防ぐことはできません。 ●雪で床下ダンパーがふさがるような場合は、雪が浸入しないような処理をしてください。
ソーラーサーキット（略称：SC）は、建物に断熱性を付加するとともに、気密性と通気性という相反する機能を季節に応じて使い分ける「外断熱・二重通気工法」です。 SCは、冬季は断熱・気密構造による保温性、夏季は断熱・通気構造による遮熱・排熱性によって、日々の気候変化による屋内の温度変化をより穏やかにすることができます。気密性と通気性を使い分け外断熱・二重通気工法四季の気候変化にあわせてダンパーを開閉(本書は通気システム部分の操作を説明しています)小屋裏ファンのON/OFFと強弱の切り替えを行います。 ※室内の24時間換気は小屋裏ファンとは別の換気ファンで行います。（換気システムの取扱説明書をお読みください。）
四季の気候変化に合わせて小屋裏ファンの運転や床下ダンパーの開閉を行い、寒いときには建物の気密性能を高めて建物から熱が逃げるのを抑え、暑いときには通気性能を高めて建物内部にこもった熱を排出します。 SC小屋裏ファン■仕様
※弱運転時に赤ランプが暗くなる場合がありますが、故障ではありません。 SC床下ダンバー 1.前面グリルのつまみ（2ヶ所）を上に持ち上げながら手前に倒します。 2.密閉ハンドル（2ヶ所）を左右にまわして後部シャッターを奥に押し倒します。 3.密閉ハンドルは、シャッター開の時、遊びがありますがそのまま使用してください。ネジの締め増しをしないでください。締め増しによって製品が壊れたり故障することがあります。 ※グリルが汚れていると開きにくい時があります。時々ホコリ等を取り除いてください。 ※開閉しずらい時は、何か挟まっているか部品が変形している可能性がありますので、無理に開閉せず工務店へご連絡ください。以下のように季節の変化にあわせて、通気モードを切り替えます。
季節の変化にあわせて、通気モードを切り替えてご使用ください。以下に示す時期はあくまで目安です。切り替えの時期は建設地によって異なります。
注意●停電時は、小屋裏ファン停止となりますが、通電後はその時の切替スイッチの状態に応じた運転となります。
上手にお使いいただくために

小屋裏ファンの電源をOFFにし床下ダンパーを閉鎖してください。 ●建物が完成してしばらくの間は、床下のコンクリートや室内の塗り壁などの乾燥に伴い、水蒸気の発生が多くなります。冬季を除き開放モードとして床下に湿気が滞留しないようにしてください。ただし長雨のときは閉鎖モードにしてエアコンの除湿機能や除湿機で室内の除湿をしてください。 ●台風時など床下浸水が予想される場合には小屋裏ファンを停止し、床下ダンパーを閉鎖してください。 ●このシステムは建物の断熱による保温や遮熱、通気による排熱、乾燥を促すシステムであり、カビ、結露の発生を完全に排除することや、お客様個人の温冷感の快適性を保証するものではありません。暖冷房機器を必要に応じて併用してください。 SC小屋裏ファンの動作点検とあわせて、床下ダンバー、屋外フードの日常点検をお願いします。
響告
お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってください（通電状態では感電やけがをすることがあります）。
注意
お手入れの際は、手袋を着用してください（着用しないとケガの原因となります）。お手入れの際は、足元が不安定な状態で部品の着脱および清掃は行わないでください（転倒によりけがをすることがあります）。
お願い
●床下ダンパー、小屋裏ファンのメンテナンスが可能な点検口の確保をお願いします。 ●塩害地域でご使用になる場合は、錆による部品交換が一般地域よりも多くなります。 ●長年ご使用の機器は、工務店に点検を依頼してください。
●小屋裏ファンの動作点検
(電源「入」時の動作確認)初夏になって小屋裏ファンの電源を「入」にして、運転を開始した時は、以下の確認動作をお願いします。 1.壁スイッチにて正常な運転ができますか？ 2.振動・異常音はありませんか？メモ, ●「弱」で運転したとき、スイッチのランプの点灯が薄くなることがありますが、異常ではありません。 ●電源スイッチを「入」にしてから約１０秒後にファンが運転して電源スイッチのランプが点灯します。約10秒の間に電源スイッチのランプが点灯（ファンが運転）/消灯（ファンが停止）しますが異常ではありません。
●床下ダンパーのお手入れのしかた
日常点検では、屋外のグリル部分（ステンレスメッシュの扉）に大きなごみや、多量のホコリが付着している場合、グリルの屋外面からやわらかい毛先のブラシなどで取り除きます。この際、小屋裏ファンの電源を「切」にして床下ダンバーを閉鎖し、多量のホコリが床下に入らないようにしてください。
お願い
気密部品の交換目安は5年です。工務店に依頼してください。芝刈り機などを近くでお使いのときは、ゴミが噛みこまないよう床下ダンパーを閉鎖してください。異物の噛みこみを発見したときは除去してください。また高圧洗浄水によるお手入れは破損の原因となりますのでおやめください。 (図グリル部外観) ●小屋裏ファン（屋外フードのお手入れのしかた） ●空気の吹出し部分をふさぐようなゴミが付着していたら取り除いてください。 ●フードが高所に取付けられている場合は、工務店等へお手入れを依頼されることをおすすめします。
お願い
高圧洗浄水によるお手入れは破損の原因となりますのでおやめください。
(温度ヒューズの点検・交換(防火ダンバーP-18DUT-KNを設置している場合)
防火ダンパーの設置有無はお買上げの販売店・工事店にご確認ください。点検・交換はお買上げの販売店・工事店に依頼してください。 ●定期点検（１～２年程度）が必要です。 ●温度ヒューズは交換が必要な消耗品です。 ※防火ダンパーはダクト配管からの延焼を防ぐ部品です。温度ヒューズは72℃以上で切れます。塩害地域、腐食性ガス・腐食性物質が発生する場所・地域では、著しく交換時期が短くなる可能性があります（１年以内）。 ※温度ヒューズの表面に腐食が発生した場合は、温度ヒューズを交換してください。 ●点検・交換の方法1．ねじ4本をはずし、継手を取りはずす。 2.両方のダンパーを指ではさみ、温度ヒューズを据付ける。 (はさみにくいときは、ラジオペンチ等を使用してください) 3.継手を元通り据付ける。
故障かな?と思ったら
次のような症状があれば点検してください。点検しても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ずブレーカーや小屋裏ファンの電源を切ってから直ちに建築を依頼した工務店にお申しつけください。床下ダンパー

お願い
近くで落雷があったときは、6ページに記載の電源「入」時のシステム動作確認を行って異常がないか確認してください。修理やお手入れのご相談やお問合せまず、建築を依頼した工務店へ、お申し付けください。補修用性能部品の最低保有期間は補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後約6年です。性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。
修理を依頼されるときは
○「■故障かな？と思ったら」（7ページ）にしたがってお調べください。 ○異常のあるときは、建築を依頼した工務店にご連絡ください。修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。修理料金は、技術料＋部品代（出張料）などで構成されています。 ○ご連絡いただきたい内容1.システム名：SC小屋裏ファン又はSC床下ダンパー 2.入居した時期： 3. 故障内容（できるだけ具体的に）： 4.住所・名前・電話番号・付近の目印など
▌長年ご使用の機器の点検をお願いします。

●小屋裏ファン（本体）
システム開発・資材供給株式会社カネカソーラーサーキットのお家(カネカグループ) 〒100-0011東京都干代田区内幸町1丁目3番3号内幸町ダイビルTEL(03)5574-8139 FAX(03)3580-9100 http://www.schs.co.jp