再生ソフト〔情報計測装置(DC-MDE)用  〕取扱説明書津田電気計器株式会社DI —759A 2020.12

1.製品の概要
本ソフトは、情報計測装置（ＭＤＥ－１１Ｌタイプ）で記録し、ＵＳＢメモリに転送された負荷情報、故障情報、保全情報のデータを基に、パソコンにて作表・作図および印刷するためのソフトです。
2.製品の特徴
(1)情報計測装置( MD E ー 1 1 Lタイプ)で記録した負荷情報のデータを基に、変電所等の負荷管理に利用するための日報および月報を作成します。 (2)日報、月報の表示において、従来品（情報計測装置再生装置）には無かった日付の切替、月の切替機能を追加し、必要な情報を確認し易くしました。 (3)情報計測装置( MD E ー 1 1 Lタイプ)で記録した負荷グラフのデータを基に、変電所等の負荷管理に利用するための負荷グラフを作図します。 (4)情報計測装置( MD E ー 1 1 Lタイプ)で記録した故障情報のデータを基に、き電回線故障時の解析に利用するための故障電流波形を作図します。 (5)情報計測装置( MD E ー 1 1 Lタイプ)で記録した保全情報のデータを基に、高速度遮断器およびコンプレッサの保全管理に利用するための管理表を作成します。 (6) ＵＳＢメモリに記録されているデータをパソコンへ転送する機能がありパソコンへ転送する際、情報の管理がし易いようデータを整理し保存します。 (7)従来品（情報計測装置再生装置）では専用のパソコンが必要でしたが、再生ソフトとすることで、OSがWindows XP, Vista, 7, 8, 10のパソコンがあれば使用することができるようになりました。
3.製品の構成
再生ソフトのセットアップ用プログラムが入ったＣＤ－Ｒ　１枚(情報計測装置の付属品として納入) 〔再生ソフトを使用するために必要な動作環境〕 ①　ハードウェア・ＵＳＢポート、ＣＤドライブがあるパソコン( C Dドライブは外付けのものでも問題ありません) ・画面解像度1 0 2 4 × 7 6 8ピクセル以上②　ソフトウェア• O S : W i n d o w s  X P ,  W i n d o w s  V i s t a , W i n d o w s  7 Windows 8,Windows 10
4.パソコン使用上の注意
パソコンの使用方法については、ご使用のパソコンに添付されているマニュアルを確認してください。
5． ＵＳＢメモリ使用上の注意
①　ＵＳＢメモリの取扱いについては、ご使用のＵＳＢメモリのマニュアルを確認してください。 ②　ソフトの起動中はＵＳＢメモリを取外さないで下さい。データが破損する可能性があります。ＵＳＢメモリを取外す場合は、ソフトを終了してから取外してください。
6.再生ソフトのインストール
再生ソフトを利用していただくには、再生ソフトをパソコンにインストールする必要があります。再生ソフトのインストールは下記の手順で行います。 (次ページにインストール時の画面例を載せています) ①　再生ソフトのセットアップログラムが入っているＣＤ－Ｒを用意します。 ②　Ｗｉｎｄｏｗｓを起動し、管理者権限を持つユーザーでログオンします。 ③　ＣＤ－ＲをパソコンのＣＤドライブにセットします。 ④ CD－R内の“setup.exe”を実行すると再生ソフトのインストールが開始されます。 ⑤　再生ソフトのインストールが開始されると“情報計測装置用再生ソフト№03セットアップ”と表示された画面に確認画面が表示されます。この確認画面で【ＯＫ】ボタンを左クリック（以下クリックと表記）します。 ⑥　再生ソフトのインストール先を選択する画面が表示されます。この画面でディレクトリの変更は行わず、セットアップ開始ボタンをクリックします。 ⑦　プログラムグループの選択画面が表示さます。この画面で【継続】ボタンをクリックします。 ⑧　再生ソフトのインストールが終了し、確認画面が表示されます。【ＯＫ】ボタンをクリックすると通常画面に戻り、プログラムリストに「情報計測装置（DC-MDE）用再生ソフト№03」が追加されます。 (セットアップ中に“バージョンの競合”が表示される場合があります。現在のファイルを保持しますか？と表示されますので、【はい】ボタンをクリックしてください。） ※注：再生ソフトのバージョンアップを行う場合、最新のソフトをインストールする前に旧バージョンの再生ソフトをアンインストールする必要があります。再生ソフトのアンインストール方法については(11.項 P71)を参照してください。
再生ソフトのインストール時の画面例
再生ソフトをデスクトップから起動させる場合、デスクトップに「情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト№03」のショートカットを作成する必要があります。ショートカットの作成は下記の手順で行います。 [Windows 7の場合] ①　デスクトップ左下のスタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」を選択します。 ②　「情報計測装置(DC-MDE)再生ソフト」アイコンを右クリックし、コピーを選択します。 ③　デスクトップ上で右クリックし、ショートカットの貼り付け（または貼り付け）を選択するとデスクトップ上に「情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト」アイコンが表示され、ショートカットが作成されます。 [Windows 8 、 Windows 10の場合] ①　デスクトップ左下のスタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」を選択します。 ②　「情報計測装置（DC-MDE）再生ソフト」アイコンを右クリックし、「ファイルの場所を開く」を選択します。 ③　「情報計測装置(DC-MDE)再生ソフト」アイコンを右クリックし、コピーを選択します。 ④　デスクトップ上で右クリックし、ショートカットの貼り付け（または貼り付け）を選択するとデスクトップ上に「情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト」アイコンが表示され、ショートカットが作成されます。
7.再生ソフトの起動
7.1スタートメニューからの起動
再生ソフトをスタートメニューから起動する場合は下記の手順で行います。 ① W i n d o w sを起動します。 ②　デスクトップ左下のスタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」を選択します。 ③　「情報計測装置(DC-MDE)再生ソフト№03」フォルダの「情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト№03」をクリックすると再生ソフトが起動します。
7.2デスクトップからの起動
再生ソフトをデスクトップから起動する場合は下記の手順で行います。 ① W i n d o w sを起動します。 ②　デスクトップにある「情報計測装置（DC-MDE）用再生ソフト№03」アイコンをクリックすると再生ソフトが起動します。 8.再生ソフトの操作方法8.1画面構造メインメニュー
8.2メインメニュー
再生ソフトを起動させるとメインメニューが表示されます。【故障情報】【保全情報】ボタンをクリックすると、各情報のメニュー画面へ移動します。【負荷情報】ボタンをクリックすると、メニューの選択画面が新たに表示され、【負荷帳票】、【負荷グラフ】ボタンをクリックすると、各情報のメニュー画面へ移動します。 【終了】ボタンをクリックすると、再生ソフトを終了します。
8.3負荷帳票のメニュー
負荷帳票のメニュー画面です。 ●  ＵＳＢメモリに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルを開くパソコンに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルに保存ＵＳＢメモリに保存されている情報をパソコンへ転送するためのボタンです。 ●日報各種情報の日報を表示するためのボタンです。 ●月報各種情報の月報を表示するためのボタンです。
(1)ファイルに保存
ＵＳＢメモリに保存されているデータをパソコンへ転送する場合の手順です。転送するデータに応じて下記手順で行って下さい。手順A:USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合(下記参照)手順B:新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合(P10参照)手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合(P11参照)手順A:  USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷帳票をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「全て上書き保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順B: 新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷帳票をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「上書きせず新規ファイルのみ保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合本手順にて、USBメモリに保存されているデータのうち、転送日フォルダ毎にパソコンへ転送するデータを選択できます。 ①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷帳票をファイルに保存」という画面が表示されます。 [ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［変電所フォルダ名］内の一覧及び［転送日］内の一覧からパソコンへ転送するデータを選択し、[対象]内の「選択した変電所フォルダ名、転送日のデータを保存」を選択し、 【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「フォルダ毎に選択する」を選択し、【OK】をクリックします。既にパソコン内に同名のフォルダが保存されていた場合、「ファイルに保存の確認」と(6)いう画面が表示されます。フォルダ毎の上書きを行う場合は【はい】を、保存を行わない場合は【いいえ】をクリックします。 ⑦　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。
(2)情報の読込み
U S Bメモリに保存されている情報、またはパソコンに保存されている情報を読出す場合は下記の手順で行います。 ①　【ＵＳＢメモリ読出】または【ファイルを開く】ボタンをクリックします。 ②　ドライブを選択する画面が表示されます。この画面でＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 【ファイルを開く】ではドライブの選択がありません） ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④　表示したい変電所フォルダ名および転送日を選択し、【一覧表示】ボタンをクリックします。（【ファイルを開く】では変電所フォルダ名および年を選択します） ⑤　情報が読込まれ、日報、月報を表示できる情報が一覧表示されます。 (変電所名、年、月が表示されます）また、【日報】、月報】ボタンが操作可能になります。
8. 4変電所負荷情報の表示
(1)変電所負荷情報（日報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル │の一覧から表示させたい月を選択し、変電所負荷情報の【日報】ボタンをクリックすると、変電所負荷情報（日報）が表示されます。変電所負荷情報（日報）の表示内容は下記の①, ②で、0時～23時の24時間分の帳票を表示します。 ①母線電圧：最大値、最小値およびこれらの発生時刻、平均値②総括電流：最大値および発生時刻、1時間RMSの最大値、電力量また、帳票内の下側には１日の集計があり１日の合計値、最大値、最小値、平均値を表示します。帳票内で「 － 」表示されている箇所は、無効データを示しています。画面左にある［表示日選択］のプルダウンメニューから1日～31日を選択すると、日報の表示日を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。変電所負荷情報(日報)変電所名表示年月日試験用変電所
変電所負荷情報（日報）印刷例(2)変電所負荷帳票（月報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル｜の一覧から表示させたい月を選択し、変電所負荷情報の【月報】ボタンをクリックすると、変電所負荷情報（月報）が表示されます。変電所負荷帳票（月報）の表示内容は下記の①, ②で、1日～31日の1ヶ月分の帳票を表示します。 ①母線電圧:最大値、最小値およびこれらの発生時刻、平均値②総括電流：最大値および発生時刻、1時間RMSの最大値、電力量また、帳票内の下側には１ヶ月間の集計があり、1ヶ月間の合計値、最大値、最小値、平均値を表示します。帳票内で「 － 」表示されている箇所は、無効データを示しています。画面左にある［表示月選択］のプルダウンメニューから月を選択すると、月報の表示月を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。変電所負荷情報（月報）

8.5き電負荷情報の表示
(1)き電負荷情報（日報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル｜の一覧から表示させたい月を選択し、き電負荷情報の【日報】ボタンをクリックすると、き電所負荷情報（日報）が表示されます。き電所負荷情報（日報）の表示内容は下記の①, ②で、0時～23時の24時間分の帳票を表示します。 ①き電回線電流    :最大値、最小値およびこれらの発生時刻、20分間RMSの最大値②き電回線電力量：正電力量、負電力量また、帳票内の下側には１日の集計があり１日の合計値、最大値、最小値、平均値を表示します。帳票内で「 － 」表示されている箇所は、無効データを示しています。画面左にある［表示日選択］のプルダウンメニューから1日～31日を選択すると、日報の表示日を切替えることができ、[表示回線選択]に表示されている回線名を選択すると、日報の表示回線を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。き電負荷情報(日報)試験用変電所変電所名
き電負荷情報（日報）印刷例(2)き電負荷情報（月報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル｜の一覧から表示させたい月を選択し、き電負荷情報の【月報】ボタンをクリックすると、き電所負荷情報（月報）が表示されます。き電所負荷情報（月報）の表示内容は下記の①, ②で、1日～31日の1ヶ月分の帳票を表示します。 ①き電回線電流    :最大値、最小値およびこれらの発生時刻、20分間RMSの最大値②き電回線電力量：正電力量、負電力量また、帳票内の下側には１ヶ月間の集計があり、1日の合計値、最大値、最小値、平均値を表示します。帳票内で「 － 」表示されている箇所は、無効データを示しています。画面左にある［表示月選択］のプルダウンメニューから月を選択すると、月報の表示月を切替えることができ、[表示回線選択]に表示されている回線名を選択すると、日報の表示回線を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。き電負荷情報（月報）変電所名試験用変電所表示年月2013/08回線11H
き電負荷情報（月報）印刷例
8. 6装置停電情報の表示
(1)装置停電情報（日報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル  の一覧から表示させたい月を選択し、装置停電情報の【日報】ボタンをクリックすると、装置停電情報（日報）が表示されます。装置停電情報（日報）表示内容は、停電時刻と復電時刻で、それぞれ情報計測装置が計測を停止した時刻、情報計測装置が計測を再開した時刻を表示します。画面左にある［表示日選択］のプルダウンメニューから1日～31日を選択すると、日報の表示日を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。装置停電情報(日報)試験用変電所変電所名表示年月日2013/07/02
装置停電情報（日報） 印刷例(2)裝置停電情報（月報）の表示負荷帳票メニュー画面で、ファイル｜の一覧から表示させたい月を選択し、装置停電情報の【月報】ボタンをクリックすると、装置停電情報（月報）が表示されます。停電情報（月報）の表示内容は、停電時刻と復電時刻および停電回数で、それぞれ情報計測装置が計測を停止した時刻、情報計測装置が計測を再開した時刻、装置が停電した回数を表示します。 1日集計の表示で、複数回停電が発生した日は最初に停電した時刻を停電時刻、最後に復電した時刻を復電時刻として表示します（停電があった日の詳細は装置停電情報（日報）(8. 6項P21参照）で確認してください）。また、停電日と復電日の日付が異なる場合（2日間電源「切」の場合など）は、停電日の復電時刻、復電時の停電時刻およびその間の期間は時刻が表示されません。画面左にある［表示月選択］のプルダウンメニューから月を選択すると、月報の表示月を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。装置停電情報（月報）変電所名
表示年月
装置停電情報（月報）印刷例
8.7  負荷グラフメニュー
負荷グラフのメニュー画です。 ●  ＵＳＢメモリに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルを開くパソコンに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルに保存ＵＳＢメモリに保存されている情報をパソコンへ転送するためのボタンです。 ●  負荷グラフ(1時間)負荷グラフ（1時間）を表示するためのボタンです。 ●  負荷グラフ（24時間）負荷グラフ（24時間）を表示するためのボタンです。
(1)ファイルに保存
ＵＳＢメモリに保存されているデータをパソコンへ転送する場合の手順です。転送するデータに応じて下記手順で行って下さい。手順A:USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合(下記参照)手順B:新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合(P27参照)手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合(P28参照)手順A:  USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷グラフをファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「全て上書き保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順B: 新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷グラフをファイルに保存」という画面が表示されます。 [ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「上書きせず新規ファイルのみ保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合本手順にて、USBメモリに保存されているデータのうち、転送日フォルダ毎にパソコンへ転送するデータを選択できます。 ①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「負荷グラフをファイルに保存」という画面が表示されます。 [ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［変電所フォルダ名］内の一覧及び［転送日］内の一覧からパソコンへ転送するデータを選択し、[対象]内の「選択した変電所フォルダ名、転送日のデータを保存」を選択し、 【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「フォルダ毎に選択する」を選択し、【OK】をクリックします。既にパソコン内に同名のフォルダが保存されていた場合、「ファイルに保存の確認」と(6)いう画面が表示されます。フォルダ毎の上書きを行う場合は【はい】を、保存を行わない場合は【いいえ】をクリックします。 ⑦　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。
(2)情報の読込み
ＵＳＢメモリに保存されている情報または、パソコンに保存されている情報を読出す場合は下記の手順で行います。 ①　【ＵＳＢメモリ読出】または【ファイルを開く】ボタンをクリックします。 ②　ドライブを選択する画面が表示されます。この画面でＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 【ファイルを開く】ではドライブの選択がありません） ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧表示されます。 ④　表示したい変電所フォルダ名および転送日を選択し、【一覧表示】ボタンをクリックします。（【ファイルを開く】では変電所フォルダ名および年、月、日時を選択します） ⑤　情報が読込まれ、表示できる情報の変電所名、記録日時が表示されます。負荷グラフ（1時間）の情報を読込んだ場合【負荷グラフ(1時間)】ボタン操作可能になり、負荷グラフ（24時間）の情報を読込んだ場合【負荷グラフ（24時間）】ボタン操作可能になります。
8.8負荷グラフの表示
(1)負荷グラフ: 1時間（アナログ）の表示負荷グラフのメニュー画面で、ファイル  【1時間】の一覧から記録日時を選択し、【負荷グラフ（1時間）】ボタンをクリックすると、負荷グラフ：1時間（アナログ）が表示されます。負荷グラフ: 1時間（アナログ）の表示内容は、①～③で、30秒単位1時間分（120データ）をプロットしたグラフです。
③ き電回線電流（最大5回線）     :最大値(赤線)、最小値(青線)画面上側にデータを記録した日付とデータの記録開始時刻、終了時刻を表示します。画面右上には【印刷】ボタンがあり、表示内容の白黒印刷ができます。画面左の【データ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ：1時間（デジタル）が表示されます。 (2)負荷グラフ: 1時間（デジタル）の表示負荷グラフ: 1時間（アナログ）の画面で、【データ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ: 1時間（デジタル）が表示されます。負荷グラフ: 1時間（デジタル）の表示内容は、下記の①～③で、30秒単位1時間分（120データ）の帳票です。
また、帳票内の下側には1時間の集計があり、最大値、最小値およびその発生時刻を表示します。画面上側にデータを記録した日付とデータの記録開始時刻、終了時刻を表示します。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷（全4ページ分）することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとC ＳＶ形式での保存ができます。画面左の【グラフ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ：1時間（アナログ）が表示されます。
変電所名記録年月日試験用変電所2013/10/04
負荷グラフ:1時間(デジタル) PAGE 4変電所名記録年月日
試験用変電所2013/10/04開始時刻  12:00:30
負荷グラフ: 1時間（デジタル）印刷例(3)負荷グラフ: 24時間（アナログ）の表示負荷グラフのメニュー画面で、ファイル｜【24時間】の一覧から記録日時を選択し、【負荷グラフ（24時間)】ボタンをクリックすると、負荷グラフ：24時間（アナログ）が表示されます。負荷グラフ: 24時間（アナログ）の表示内容は下記の①～③で、10分単位24時間分（144データ）をプロットしたグラフです。
画面上側にデータを記録した日付とデータの記録開始時刻、終了時刻を表示します。画面右上には【印刷】ボタンがあり、表示内容の白黒印刷ができます。画面左の【データ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ: 24時間（デジタル）が表示されます。 (4)負荷グラフ: 24時間（デジタル）の表示負荷グラフ：24 時間（アナログ）の画面で、【データ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ：24時間（デジタル）が表示されます。負荷グラフ：1時間（デジタル）の表示内容は、下記の①～③で、10分単位24時間分（144データ）の帳票です。
また、帳票内の下側には24時間の集計があり、最大値、最小値およびその発生時刻を表示します。画面右上には【印刷】ボタンがあり、表示内容の白黒印刷ができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷（全5ページ分）することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとC ＳＶ形式での保存ができます。画面左の【グラフ表示】ボタンをクリックすると、負荷グラフ: 24時間（アナログ）が表示されます。 PAGE 1負荷グラフ:24時間(デジタル)試験用変電所変電所名記録年月日2013/10/04
負荷グラフ:24時間(デジタル) PAGE 5変電所名試験用変電所2013/10/04記録年月日開始時刻13:00終了時刻
負荷グラフ：24時間（デジタル）自別例
8.9故障情報
故障情報のメニュー画面です。 ●  ＵＳＢメモリに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルを開くパソコンに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルに保存ＵＳＢメモリに保存されている情報をパソコンへ転送するためのボタンです。 ●故障電流波形故障電流波形を表示するためのボタンです。
(1)ファイルに保存
ＵＳＢメモリに保存されているデータをパソコンへ転送する場合の手順です。転送するデータに応じて下記手順で行って下さい。手順A:USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合(下記参照)手順B:新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合(P40参照)手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合(P41参照)手順A:  USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「故障情報をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「全て上書き保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順B: 新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「故障情報をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「上書きせず新規ファイルのみ保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合本手順にて、USBメモリに保存されているデータのうち、転送日フォルダ毎にパソコンへ転送するデータを選択できます。 ①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「故障情報をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［変電所フォルダ名］内の一覧及び［転送日］内の一覧からパソコンへ転送するデータを選択し、[対象]内の「選択した変電所フォルダ名、転送日のデータを保存」を選択し、 【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「フォルダ毎に選択する」を選択し、【OK】をクリックします。既にパソコン内に同名のフォルダが保存されていた場合、「ファイルに保存の確認」と(6)いう画面が表示されます。フォルダ毎の上書きを行う場合は【はい】を、保存を行わない場合は【いいえ】をクリックします。 ⑦　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。
(2)情報の読込み
ＵＳＢメモリに保存されている情報または、パソコンに保存されている情報を読出す場合は下記の手順で行います。 ①　【ＵＳＢメモリ読出】または【ファイルを開く】ボタンをクリックします。 ②　ドライブを選択する画面が表示されます。この画面でＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 【ファイルを開く】ではドライブの選択がありません） ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧表示されます。 ④　表示したい変電所フォルダ名および転送日を選択し、【一覧表示】ボタンをクリックします。（【ファイルを開く】でも同様に変電所フォルダ名および転送日を選択します） ⑤　情報が読込まれ、故障情報の一覧が表示されます。故障情報として、変電所名、遮断回線、発生日時、遮断電流、故障点が表示されます。また、【故障電流波形】ボタンが操作可能になります。
8. 10  故障波形の表示
(1)故障波形(全回線)の表示故障情報のメニュー画面で　ファイル｜の一覧から故障電流波形を表示させたい情報を選択し、【故障電流波形】ボタンをクリックすると、故障電流波形（全回線）が表示されます。故障電流波形（全回線）の表示内容は、下記の①～③で(①と②は選択)、1msサンプリング30秒間（30, 000データ）をプロットしたグラフです。 (1)動作表示:  50F, 54F, 85F, 64P (信号有の区間を太線で表示) ②母線電圧、総括電流   :各1回線③ き電回線電流1画面に表示できる範囲は1.5秒間ですので、画面左右に配置されている【＜】【＞】ボタンまたは、画面下側に配置しているスクロールバーを操作し、故障電流波形を確認します。画面上側に故障情報(変電所名、遮断回線、発生日時、遮断電流、故障点)を表示しています。画面左上には【表示切替】ボタンがあり、50F, 54F, 85F, 64P の動作表示と母線電圧、総括電流のグラフ表示を切り替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると画面に表示されている範囲を白黒印刷します。【ファイル作成】ボタンをクリックすると波形表示に使用しているデータ（30秒間のデータ）をＣＳＶ形式で保存することができます。各回線の故障波形の左側に【回線名】ボタンがあり、【回線名】ボタンをクリックすると、対応する回線の故障電流波形を拡大表示した故障電流波形（1回線）を表示します。表示切替をクリックすると故障電流波形(50F, 54F, 85F, 64Pの動作表示)印刷例(2)故障電流波形（1回線）の表示故障電流波形の画面で、【回線名】【母線電圧】【総括電流】ボタンをクリックすると、対応した故障電流波形を拡大表示した故障電流波形（1回線）を表示します。故障電流波形（1回線）の表示内容は、下記の①②で、1msサンプリング30秒間（30, 000データ）をプロットしたグラフです。 A:き電回線電流の表示内容①動作表示          : 50F, 54F, 85F, 64P (信号有の区間を太線で表示) ②き電回線電流: 1回線B:母線電圧、総括電流の表示内容①動作表示         : 64P (信号有の区間を太線で表示) ②母線電圧、総括電流   : 1回線1画面に表示できる範囲は1.5秒間ですので、画面左右に配置している【＜】【＞】ボタンまたは、画面下側に配置しているスクロールバーを操作し、故障電流波形を確認します。画面上側に故障情報(変電所名、遮断回線、発生日時、遮断電流、故障点)を表示しています。画面右上には【印刷】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると画面に表示されている範囲を白黒印刷します。タイトル部分の右側の【戻る】ボタンをクリックすると、故障電流波形(全回線)の画面へ戻ります。
8.11保全情報
保全情報のメニュー画面です。 ●   U S Bメモリ読出ＵＳＢメモリに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルを開くパソコンに保存されている情報を読出すためのボタンです。 ●ファイルに保存ＵＳＢメモリに保存されている情報をパソコンへ転送するためのボタンです。 ●遮断回数高速度遮断器の遮断回数を表示するためのボタンです。 ●コンプレッサ動作回数コンプレッサ動作回数を表示するためのボタンです。
(1)ファイルに保存
ＵＳＢメモリに保存されているデータをパソコンへ転送する場合の手順です。転送するデータに応じて下記手順で行って下さい。手順A:USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合(下記参照)手順B:新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合(P50参照)手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合(P51参照)手順A:  USBメモリに保存されている全てのデータをパソコンへ転送する場合保全情報は遮断回数表示とコンプレッサ動作回数表示とに分かれています。図は遮断回数の場合のものです。 ①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「遮断回数をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「全て上書き保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順B: 新規でUSBメモリに保存されたデータのみをパソコンへ転送する場合保全情報は遮断回数表示とコンプレッサ動作回数表示とに分かれています。図は遮断回数の場合のものです。 (D 【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「遮断回数をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［対象］内の「全てのデータを保存」を選択し、【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「上書きせず新規ファイルのみ保存する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。手順C:特定のデータのみをパソコンへ転送する場合本手順にて、USBメモリに保存されているデータのうち、転送日フォルダ毎にパソコンへ転送するデータを選択できます。保全情報は遮断回数表示とコンプレッサ動作回数表示とに分かれています。図は遮断回数の場合のものです。 ①　【ファイルに保存】ボタンをクリックします。 ②　「遮断回数をファイルに保存」という画面が表示されます。[ドライブ名]のプルダウンメニューからＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 (画面例では[f]を選択) ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧が表示されます。 ④ ［変電所フォルダ名］内の一覧及び［転送日］内の一覧からパソコンへ転送するデータを選択し、[対象]内の「選択した変電所フォルダ名、転送日のデータを保存」を選択し、 【保存】をクリックします。 ⑤　「保存処理選択」という画面が表示されます。[処理]内の「フォルダ毎に選択する」を選択し、【OK】をクリックします。 ⑥　既にパソコン内に同名のフォルダが保存されていた場合、「ファイルに保存の確認」という画面が表示されます。フォルダ毎の上書きを行う場合は【はい】を、保存を行わない場合は【いいえ】をクリックします。 ⑦　ＵＳＢメモリからパソコンヘデータを転送すると、パソコンのＣドライブに「DC−MDE_DATA」というフォルダが作成され、データが記録されます。
(2)情報の読込み
ＵＳＢメモリに保存されている情報または、パソコンに保存されている情報を読出す場合は下記の手順で行います。遮断回数とコンプレッサ動作回数とに分かれています。図は遮断回数の場合のものです。 ①　【ＵＳＢメモリ読出】または【ファイルを開く】ボタンをクリックします。 ②　ドライブを選択する画面が表示されます。この画面でＵＳＢメモリが挿入されているドライブ名を選択します。 【ファイルを開く】ではドライブの選択がありません） ③　データが保存されている場合、変電所フォルダ名の欄に一覧表示されます。 ④　〔遮断回数の場合〕表示したい変電所フォルダ名および転送日を選択し、【一覧表示】ボタンをクリックします。（【ファイルを開く】でも同様に変電所フォルダ名および転送日を選択します） 〔コンプレッサ動作回数の場合〕表示したい変電所フォルダ名および転送日を選択し、【一覧表示】ボタンをクリックします。（【ファイルを開く】では変電所フォルダ名および年、月を選択します） ⑤　情報が読込まれ、表示できる情報が一覧表示されます。遮断回数の情報を読込んだ場合【遮断回数】ボタンが操作可能になり、コンプレッサ動作回数の情報を読込んだ場合【コンプレッサ動作回数】ボタンが操作可能になります。
8. 12 保全情報の表示
(1)遮断回数の表示保全情報のメニュー画面で　ファイル　【遮断回数】の一覧から表示させたい情報を選択し、 【遮断回数】ボタンをクリックすると、遮断回数が表示されます。遮断回数の表示内容は、き電回線のＡ～Ｄランクに分類された遮断回数および損耗評価値（Σ I ）です。画面右上には【印刷】ボタンがあり、表示内容を印刷します。 〔参考〕遮断回数のランク判定と損耗評価値〔 Σ 〕
損耗評価値( Σ  I ) = 遮断回数(Aランク) X9＋遮断回数(Bランク) X3＋遮断回数(Cランク) X1 ※ 遮断回数は情報計測装置に起動信号が入力された際に1カウントするものです。
遮断回数
変電所名:試験用変電所
記録年月日: 2013/08/24

(2)コンプレッサ動作回数の表示
保全情報のメニュー画面で　ファイル　【コンプレッサ動作回数】の一覧から表示させたい情報を選択し、【コンプレッサ動作回数】ボタンをクリックすると、コンプレッサ動作回数が表示されます。コンプレッサ動作回数の表示内容は、コンプレッサの1ヶ月間の動作回数（回）、1ヶ月間の動作時間（分小数点以下切捨て）、および1回当たりの平均動作時間（分/回  小数点以下切捨て）です。画面左にある［表示月選択］のプルダウンメニューから月を選択すると、コンプレッサ動作回数の表示月を切替えることができます。画面右上には【印刷】【ファイル作成】ボタンがあり、【印刷】ボタンをクリックすると表示内容を印刷することができます。【ファイル作成】ボタンをクリックするとデータをＣＳＶ形式で保存することができます。 ※コンプレッサ動作回数、動作時間は情報計測装置にコンプレッサ動作信号が入力された回数、時間になります。表示内容の印刷、
変電所名表示年月試験用変電所2013/07
コンプレッサ動作回数印刷例
9.機能説明
9.1母線電圧の最小値について本ソフトでは、母線電圧の最小値が500V以下を記録した時間帯について、変電所負荷情報（日報)、（月報）の集計において、1日の最小値から除外する機能があります。この機能は、変電所等において、作業等で母線停電を行った場合にその日の母線電圧の最小値が0Vとなり、実負荷による最小値が確認できなくなる事象に対し、実負荷による最小値を表示させるための機能です。実際に行う処理方法を下記に示します。
(日報)
①　母線電圧の各時間帯の表示を行います。(各時間帯の表示は500V以下でも表示します。) ②　1日の集計において、母線電圧の最小値が500V以下を記録した時間帯を探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、501V以上の時間帯がある場合、その結果を１日の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に表示します。 ④　探索の結果、501V以上の時間帯がない場合、1日の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。実際の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
（月報）
①　日報の集計結果を１日分のデータとし、各日付に対応する表示をします。 (月報では500V以下のデータを日報の集計時に除外済みです。) ②　１ヶ月間の集計において、母線電圧に無効データがある場合、探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、有効なデータがある場合、その結果を１ヶ月間の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に表示します。 ④　探索の結果、有効なデータがない場合、1ヶ月間の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。実際の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
9. 2 き電回線電流の最小値について
本ソフトでは、き電回線電流の最小値が −4600A以下を記録した時間帯について、き電負荷情報（日報）、（月報）の集計において、1日の最小値から除外する機能があります。この機能は、変電所等において、作業等でき電回線用の電流検出器の電源を遮断した場合にその日のき電回線電流の最小値が –5000となり、実負荷による最小値が確認できなくなる事象に対し、実負荷による最小値を表示させるための機能です。実際に行う処理方法を下記に示します。
(日報)
①　き電回線電流の各時間帯の表示を行います。 (各時間帯の表示は−4600A以下でも表示します。） ②　1日の集計において、き電回線電流の最小値が−4600A以下を記録した時間帯を探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、−4590A以上の時間帯がある場合、その結果を１日の集計を表示する箇所(最小値の最小値表示箇所）に表示します。 ④　探索の結果、−4590A以上の時間帯がない場合、1日の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。実際の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
(月報)
①　日報の集計結果を１日分のデータとし、各日付に対応する表示をします。 (月報では -4600A以下のデータを日報の集計時に除外済みです。) ②　１ヶ月間の集計において、き電回線電流に無効データがある場合、探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、有効なデータがある場合、その結果を１ヶ月間の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に表示します。 ④　探索の結果、有効なデータがない場合、1ヶ月間の集計を表示する箇所（最小値の最小値表示箇所）に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。実際の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
9.３き電回線電力量の負電力量について
本ソフトでは、き電回線電流の最小値が −4600A以下を記録した時間帯について、き電負荷情報（日報）、（月報）の負電力量に［ － ］を表示し無効データとして扱います。また、負電力量の集計において無効データを除外する機能があります。この機能は、変電所等において、作業等でき電回線用の電流検出器の電源を遮断した場合にき電回線電流の値が –5000Aとなり、電力量の計算時に大きな負電力量として算出されてしまう事象に対し、その影響を軽減させるための機能です。実際に行う処理方法を下記に示します。
(日報)
①　き電回線電流の最小値が−4600A以下を記録した時間帯を検出し、その時間帯の負電力量に［ － ］を表示し無効データとして扱います。 ②　１日の集計において、無効データがある場合、最大値、最小値の探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、有効なデータがある場合、その結果を１日の集計を表示する箇所(負電力量の最大値、最小値表示箇所)に表示します。 ④　探索の結果、有効なデータがない場合、1日の集計を表示する箇所(負電力量の最大値、最小値表示箇所)に［ － ］を表示し無効データとして扱います。 ⑤　1日の集計において、無効データ（[  ー  ]）がある場合、合計値、平均値の計算から除外します。（平均値の計算では、無効データを母数から除外し計算します） ⑥　探索の結果、有効なデータがない場合1日の集計を表示する箇所(負電力量の合計値、平均値表示箇所)に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。十歳の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
(月報)
①　日報の集計結果（合計値）を１日分のデータとし、各日付に対応する表示をします。 (月報では無効データを日報の集計時に除外済みです。) ②　１ヶ月間の集計において、無効データがある場合、最大値、最小値の探索範囲から除外します。 ③　探索の結果、有効なデータがある場合、その結果を１ヶ月間の集計を表示する箇所(負電力量の最大値、最小値表示箇所)に表示します。 ④ 探索の結果、有効なデータがない場合、1ヶ月間の集計を表示する箇所(負電力量の最大値、最小値表示箇所)に［ ー ］を表示し無効データとして扱います。 ⑤ 1ヶ月間の集計において、無効データがある場合、合計値、平均値の計算から除外します。（平均値の計算では、無効データを母数から除外し計算します） ⑥　探索の結果、有効なデータがない場合、1ヶ月間の集計を表示する箇所(負電力量の合計値、平均値表示箇所)に［ － ］を表示し無効データとして扱います。
※注：上記の表は機能説明用のものです。実際の帳票から説明に必要な箇所を抜粋したものです。 ※注：表中のデータは機能説明用に作成したものであり、実際の負荷状態とは関係ありません。
1 0. 再生ソフト用のデータ
10. 1  USBメモリのデータ構造再生ソフト用のデータは情報計測装置からＵＳＢメモリヘデータ転送することでＵＳＢメモリ内に記録されます。このとき作成されるフォルダおよびファイルの構造は下記のようになります。再生ソフトで作図・作表する際、これらの構造を基にフォルダ探索、ファイル探索を行いますので、フォルダ名、ファイル名の変更、削除、移動などの操作を行わないで下さい。データをパソコンに保存する場合、再生ソフトの各メニュー画面にある【ファイルに保存】ボタン操作にて行います。 (【ファイルに保存】ボタン操作については8. 3項(1) P9、8. 7項(1) P26、8. 9項(1) P39、8. 11項(1) P49を参照)はフォルダ、 (1) DC-MDE用フォルダ情報計測装置から転送されたデータを保存するフォルダです。このフォルダの下にデータが集められます。 (フォルダ名：DC-MDE)
(2)変電所名フォルダ
情報計測装置ごとに個別に設定されている変電所名フォルダです。1台の装置から転送されたデータはこのフォルダの下に集められます。 (フォルダ名は半角英数字8文字以内、情報計測装置で設定されている)
(3)データ名フォルダ
データの種別を識別するデータ名フォルダです。LOADDATA（負荷情報）、FLTDATA（故障情報）、 GRAPH（負荷グラフ）のデータがこのフォルダの下に集められます。
(4)転送日フォルダ
転送日フォルダのフォルダ名は下記のような構成になります。下記の例では2013年1月15日の1回目の転送となります。No.はLOADDATA、FLTDATA、GRAPHで個別に付加されるもので、同日にLOADDATAとFLTDATAを転送しても共にNo. 1からになります。

(5)集計月フォルダ
集計月フォルダのフォルダ名は下記のような構成になります。下記の例では2013年1月の負荷情報となります。
(6)ファイル①　LOADDATAのファイル名LOADDATAのファイル名は下記のような構成になります。下記の例では1月1日の負荷情報となります。
また、ファイル名がLOADLISTのファイルが作成されます。このファイルは再生ソフトで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数などのデータになります。また、ファイル名がCLOSECHKのファイルが作成されます。このファイルはUSBメモリのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
② FLTDATAのファイル名
FLTDATAのファイル名は下記のような構成になります。No.は0～9の10パターンで、 10件分の故障波形データを示します。下記の例では1件目の故障情報となります。
また、ファイル名がFLTLISTのファイルが作成されます。このファイルは再生ソフトで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数および遮断電流値や故障点標定結果などの故障情報のデータになります。また、ファイル名がCLOSECHKのファイルが作成されます。このファイルはUSBメモリのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
③ GRAPHのファイル名
GRAPHのファイル名は下記のような構成になります。種別は1 Hが1時間、24Hが24時間のデータを示します。下記の例では1月15日の1時間データを示します。
また、ファイル名がCLOSECHKのファイルが作成されます。このファイルはUSBメモリのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
10. 2 パソコン内のデータ構造
再生ソフトの各メニュー画面にある【ファイルに保存】ボタンを押し、ＵＳＢメモリのデータをパソコンに保存した際に作成されるフォルダおよびファイルの構造は下記のようになります。これらの構造は、各メニュー画面にある【ファイルを開く】ボタンを押して情報の読込みをする際、およびその後の作図・作表をする際にフォルダ探索、ファイル探索で使用します。フォルダ名、ファイル名の変更、削除、移動などの操作を行わないで下さい。 (【ファイルに保存】ボタン、【ファイルを開く】ボタン操作については8.３項(1) , (2) P9, 12、 8. 7項(1),  (2)  P26, P29、8. 9項(1),  (2)  P39, P42、8. 11項(1),  (2)  P49, P52を参照) (1) DC-MDE用フォルダU S Bメモリのデータをパソコンに保存した場合に作成されるフォルダです。このフォルダの下にデータが集められます。 (フォルダ名：DC-MDE_DATA)
(2)変電所名フォルダ
情報計測装置ごとに個別に設定されている変電所名フォルダです。1台の装置から転送されたデータはこのフォルダの下に集められます。 (フォルダ名：全角１３文字以内、情報計測装置で設定している)
(3)データ名フォルダ
データの種別を識別するデータ名フォルダです。負荷情報、負荷帳票、負荷グラフ、故障情報、保全情報、遮断回数、コンプレッサ動作回数のデータがこのフォルダの下に集められます。
(4)年フォルダ
年単位でデータを管理するためのフォルダです。負荷帳票、負荷グラフ、コンプレッサ動作回数のフォルダの下に作成されます。
(5)月フォルダ
月単位でデータを管理するためのフォルダです。年フォルダの下に作成されます。
(6)転送日フォルダ
情報計測装置からＵＳＢメモリにデータを転送した日を表すフォルダです。故障情報、遮断回数のフォルダの下に作成されます。
(7)ファイル
①　負荷帳票のファイル名負荷帳票のファイル名は下記のような構成になります。下記の例では2013年1月1日の負荷情報となります。
また、ファイル名がLOADLISTのファイルが作成されます。このファイルは再生ソフトで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数などのデータになります。
②　負荷グラフのファイル名
負荷グラフのファイル名は下記のような構成になります。種別は1Hが1時間、24Hが24時間のデータを示します。下記の例では1月15日の16時36分にデータ転送した1時間データを示します。

③　故障情報のファイル名
故障情報のファイル名は下記のような構成になります。No.は0～9の10パターンで、 10件分の故障波形データを示します。下記の例では1件目の故障情報となります。
また、ファイル名がFLTLISTのファイルが作成されます。このファイルは再生ソフトで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数および遮断電流値や故障点標定結果などの故障情報のデータになります。
④　遮断回数のファイル名
遮断回数のファイル名は下記のような構成になります。
⑤コンプレッサ動作回数のファイル名コンプレッサ動作回数のファイル名は下記のような構成になります。

1 1.
再生ソフトのアンインストール
再生ソフトのバージョンアップを行う場合、最新のソフトをインストールする前に旧バージョンの再生ソフトをアンインストールする必要があります。再生ソフトのアンインストールは下記の手順で行います。注:再生ソフトのアンインストールを実行すると、再生ソフトが使用できなくなります。再生ソフトのインストール用ディスクがあることを確認してから実行してください。また、プログラム名が「情報計測装置（DC-MDE）用再生ソフト№03」であることを必ず確認してください。
〔Windows 7の場合〕
⑤ W i n d o w sを起動し、管理者権限を持つユーザーでログオンします。 ⑥　デスクトップ左下のスタートボタンをクリックし、「コントロールパネル」を選択します。 ⑦　「プログラムと機能」を開きます（ダブルクリックします）。 ⑧　プログラムの一覧が表示されますので、「情報計測装置（DC-MDE）用再生ソフト№04」を選択します（ダブルクリックします）。 ⑨　“情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト№04とすべてのコンポーネントを削除しますか？”と表示されるので、【はい】をクリックします。 (@  “削除されました”と表示されますので、【ＯＫ】ボタンをクリックすると通常画面に戻り、再生ソフトのアンインストールが完了します。 [Windows 8 、 Windows 10の場合] ①　Ｗｉｎｄｏｗｓを起動し、管理者権限を持つユーザーでログオンします。 ②　デスクトップ左下のスタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」を選択します。 ③　「情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト」のアイコンを右クリックし、「アンインストール」を選択します。 ④　プログラムの一覧が表示されますので、「情報計測装置（DC-MDE）用再生ソフト№04」を選択します（ダブルクリックします）。 ⑤  “情報計測装置(DC-MDE)用再生ソフト№04とすべてのコンポーネントを削除しますか？”と表示されるので、【はい】をクリックします。 ⑥　“削除されました”と表示されますので、【ＯＫ】ボタンをクリックすると通常画面に戻り、再生ソフトのアンインストールが完了します。
【お問合せ先】