//ヴィーン理解次感情！担露出タイプ埋込タイプ
取取取明書
スーパークライスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このスーパークライスは屋内消火栓代替設備としてご使用いただけます。万一の火災時には必ずお役に立ちますので、この取扱説明書をよくご覧の上、正しいご利用のほどよろしくお願い申しあげます。第１版2012.05

1

重要情報
1.使用上の重要情報
注慧
①スーパークライスは消火専用です。消火以外の用途には絶対使わないでください。
注意
②スーパークライスは「手動式」です。火災時には人による操作が必要です。誤った操作方法では消火できない場合がありますので、操作方法は関係各位に熟知徹底してください。 ③消火設備には強い衝撃を与えないでください。また、誤操作にはご注意ください。スーパークライスの加圧用ガス容器(N2 3.4ℓ)は「高圧ガス容器」です。強い衝撃や誤った操作は大変危険です。 ④スーパークライスには約１６５kgの質量があります。危険ですので転倒事故などのないようご注意ください。
法意
⑤扉の前や周辺に物を置かないでください。火災の際に本体を操作できないことがあります。
注意
⑥消火にあたる人は、火災に対して十分な保護を行ってください。火災現場はさまざまな危険が伴い、事故や外傷を招くことがあります。
注意
⑦ノズルレバー部をしっかり持って放射してください。放射の反動でノズルレバーが振られることがあります。
&I
⑧消火薬剤は人に向かって放射しないでください。消火薬剤が人にかかると危険な場合があります。 (万一、人にかかった時はすぐに水などで洗い流してください。)
動画
⑨電気機器に向かって消火薬剤を放射しないでください。消火薬剤には電気絶縁性がないので、感電の恐れがあります。
2.設置上の重要情報
織告|
①使用温度範囲内の場所に設置してください。高温(40℃をこえる)状況で設置すると加圧用ガス容器の内部圧力が上昇し破裂する恐れがあり危険です。また、高温物体を本体に近づけないよう注意してください。
注意
②電源は地区ベル、発信機、赤色表示灯用です。常時通電しておいてください。電源が切れていると暗闇での消火時に消火設備の設置場所がわからず、消火活動に支障が生じます。標準仕様:AC100V総合盤仕様:DC24V (詳しくは接続する火災受信機の基準に従って下さい。) ③点検用バルブは常時「開(常時)位置」にしてください。「閉(点検時)位置」のままでは、消火薬剤が放出されません。
注 意
④故障または事故の原因となりますので次のことを厳守してください。 ●格納箱の内部に異物を入れない。 ●格納箱に水などをかけない。 ●指定の部品のみを使用する。 ●扉は常時閉めた状態にする。
3.維持·点検上の重要情報
［注　意］
①日常点検を行い、異常や故障箇所がないかを確認してください。

注意
②定期点検を必ず実施してください。定期点検は消防設備士または消防用設備点検資格者が行ってください。
注意
⑨異常や劣化または故障箇所があれば直ちに補修して、正常な状態に復旧してください。 ●異常や劣化または故障箇所を放置すると作動不良や消火不能になることがあります。 ●修理を行う場合は施工要領書を参照してください。 ※詳しくは第6章「点検・保守」をご参照下さい。
スーパークライスは、万一の火災時に消火器のイメージで簡単に使用でき、屋内消火栓に匹敵する消火能力を発揮します。操作は大変簡単で、最低一人ででも消火活動が行えます。また、スーパークライスは消防法規上の屋内消火栓設備義務設置部分の代替設備品として認められており、貯水槽や加圧ポンプなどを特別に装備しなくとも、屋内消火栓設備としてご使用いただけます。(実際の法的義務設置に関しては、所轄の消防機関と詳細を打ち合わせていただく必要がある場合があります)
2.機器各部の名称露出型埋込型●粉合盤7
■法改正の内容平成16年5月31日付の消防庁告示第12号抜粋①屋内消火栓設備の代替設備として、バッケージ型消火設備を耐火建築物で、6階以下かつ延べ面積3,000m²以下の対象物に設置可能とする。
備考2. I型については、防火対象物の階でとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20m以下に設けること、また防護する部分の面積は概ね850m²以下とすること。
火が広がると有毒ガスが発生する場合があります。周囲の状況をよく把握し、安全を確認して消火活動を行ってください。
■万一の火災発生時は、次の手順に従って操作してください。

使用後の処理・復旧
火災の状況によっては鎮火後に再発火したり、破損物による二次的な事故が発生する場合もあります。周囲の安全を十分確認し、復旧作業を行ってください。
1.各部変形、破損箇所の確認
定期点検要領に従って、各部品に異常がないかを確認してください。変形や損傷など異常があれば、補修してください。
2.電源の遮断
電源を遮断してください。消火薬剤が表示灯電源回路の接続部にかかるとショートする恐れがあります。消火薬剤を充填する前に必ず電源を遮断してください。
4.加圧用ガス容器の交換
使用済みの加圧用ガス容器を取り外して、新しい加圧用ガス容器を取り付けてください。 ※加圧用ガス容器は高圧容器です。消火を途中で止めてしまった容器には残留ガスが残っている可能性があります。ハンドルを右方向に止まるまで回し、ゆっくりと静かに外してください。 ※交換の際には、バルブやハンドルに強い衝撃などを与えないように十分気を付けてください。
5.新しい消火薬剤の充填
※詳しい充填方法については、別冊「施工要領書」をご参照ください。
3.残留消火薬剤の排出
消火剤容器には加圧されている消火薬剤が残っている事があります。次の手順で残留消火薬剤を排出してください。 ①ホースを伸ばし、ノズルレバーを開放。 ②受け皿などに消火剤容器及びホース内部に残留している消火薬剤を排出します。 ③排出後ノズルレバーは「閉」にします。
6.各所の締め付けとホースの
セットをしてください
7.電源の入力電源をONにしてください。
■スーパークライスは万一の火災時に使用します。いざという時にきちんと作動するよう、日常の維持点検・保守は必ず行ってください。
①日常の点検・保守
毎日次の点検を欠かさず行ってください。 1.スーパークライス本体の扉の前に物が置かれ、扉の開閉がしにくい状態になっていないか? ●もし、物が置かれていたりしたら、直ちに取り除いてください。 2.扉の前面に付いている赤色表示灯が消灯していないか? ●もし、消灯していたら、赤色表示灯への電源供給が正常に行われているかを調べてください。また、電源が常に供給されていて消灯している場合は、電線が途中で断線していないか、電球が球切れしていないかを調べて、直ちに補修してください。 ※各タイプによって赤色表示灯の電源が異なりますので注意してください。標準仕様:AC100V総合盤仕様:DC24V 3.機器や部品に、操作に支障がでると思われる著しい変形や損傷がないか? ●もしあれば、直ちに補修してください。 4.ホース先端やホースそのもの、また消火剤容器や接続部分からの消火薬剤の漏れがないか? ●もしあれば、直ちに補修してください。
②法定定期点検
6ヶ月に一度、消防設備士か消防用設備点検資格者による定期点検を必ず行ってください。定期点検方式は、別途[パッケージ型消火設備点検基準] [点検票]を参照してください。
インターネットホームページ･アドレス  http://www.maruyamaexcell.co.jp