ナイスジョイントはオーエヌ工業株式会社の登録商標です
◆品質保証システムの認証取得等について
(1) ISO 9001認証取得
(2) ISO 14001認証取得
(3)ステンレス協会規格認定認定規格名称SAS322一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準継手名称拡管式管継手(ナイスジョイント) (4)日本消防設備安全センター認定証PJ-164-2号：ナイスジョイント(20～60Su) PJ-172  号：ナイスジョイント(75～100Su) PJ-281  号：ナイスジョイント(75～100Su) PJ-171 号：テーパソケット(65～100A)認定番号接合方式SAS32206拡管式認定番号SAS32221接合方式指定式(5)日本水道協会品質認証センター認証品登録番号 G-246  G-248  E-505      呼び径  13〜100Su (6)国土交通省公共建築工事標準仕様書掲載
▶ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

【注】ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。寿命推定とはゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験を行ったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪による応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。
(1)使用範囲
給水･給湯･冷却水･冷温水･エア･蒸気･蒸気還管･高温水･消火配管に使用でき、適用可能な水質は、配管システムのための水質基準(ステンレス協会[建築用ステンレス配管マニュアル] 2011年3月発行)を参考にしてください。(SUS304とSUS316の使用区分はナイスジョイント施工マニュアルをご確認ください。) （2）温度、最高使用圧力、流速度　標準品：−15～100℃(HNBR使用の場合)※80℃以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨活いたします。特殊品: MAX180℃ (NJSR使用の場合) ※ナイスジョイントボールパルプは150℃まで使用可能となります。(NJ-670ゲートパルプは使用不可) ※使用できる製作品種は総合価格表の、蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表をご確認ください。 ※絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S（SGP＆SUS用）が100℃、NJIU-V（SGP-VA＆SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。最高使用圧力 2.0MPa(エア使用時は1.0MPa未満) ※一部1.0MPaの製品があります。ナイスジョイントの形状・寸法表内の(10K) (20K)をご確認ください。速　3.5m/s以下(キャビテーションを考慮してください)流(3)継手・バルブの材質(絶縁ユニオンは除く) JIS G 5121　ステンレス鋼鋳鋼品SCS 13、SCS 14 JIS G 4303  ステンレス鋼棒  SUS304、SUS316 ※SCS14(SUS316)の製作品種は製品カタログをご確認ください。 (4)ゴムパッキンの材質・種類
また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(5)パイプの適用範囲
(6)脱脂洗浄品
一般配管用ステンレス鋼鋼管JIS G 3448水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115ナイスジョイント継手・パルプの洗浄品を別途製作しています。 ー部脱脂洗浄を行っていない製品があります。お問い合わせください。 \安全に関するご注意上記以外の仕様で使用する場合、あらかじめ御相談ください。施工時には、施工マニュアルを必ずお読みください。
※NJSRゴムバッキンは継手との■75～100Su A※継手本体NJSRを赤色で

続部の構造(75～100Su)
構造は、パイプの篇部を拡管してその部分に袋ナット及びフランジを引掛け継手本体に接続し、継手本体とパイプに囲まれた三角形の部屋にゴムパッキンを入れて流体をシールする構造です。拡管原理は、パイプ内部に拡管ゴムを挿入し、油圧により軸方向(矢印)に圧縮荷重を加え、拡管ゴムが円周方向へ拡がる力を利用して拡管するものです。
›ナイスジョイントシステムの特長
(1)衛生的です。鉄の腐食による赤水、銅イオン溶出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 (2)軽量なので運搬や施工が楽に行えます。耐食性が優れているため「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため専肉化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約予で運搬および施工が楽です。 (3)拡管作業がスピーディーです。ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 (4)拡管式は独自の構造です。 1）引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 2）袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの締め忘れ防止付です。 3）パイプのスッポ抜けがなく安心です。 ※パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。 4）拡管することでパイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 ※パイプの公差は1%程度あり、管の大小が多少あります。 ※拡管することで0.2mm以下に修正できます。また、多少の楕円の歪みも修正可能です。 (5)火気、油類を使用せず施工でき安全です。火気を使わず改修工事なども安全に作業が出来ます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 （6）ステンレス鋼は環境にやさしく、長寿命で経済的です。リサイクルに最も適した素材で、耐用年数（寿命推定）は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
※NJMS・NJMU・NJMUKのメーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。はSCS14(SUS316)製作品]日本水道協会品質認証センター「認証品」
あります。 ※受注生産品50Suのみハンドルの取り外しが可能です。
※１ナイスジョイント用バルブは社団法人日本バルブ工業会規格一般配管用ステンレス鋼弁JV8-1:2007に適合しています。最高許容圧力は2.0MPa以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)にも掲載されています。 ※２仕切弁(ゲート弁)はJV8-1の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所ではボール弁のご使用を推奨します。 NJSR対応はしておりません。 ]日本水道協会品質認証センター「認証品」はSCS14(SUS316)製作品
▷配管作業上の注意事項
6.ゴムパッキンを忘れないで!! 1.パイプが薄肉であることを忘れないで!! 2.切断、面取り作業はていねいに!! 7.ナットの締め付けは完全に!! 3.拡管機の部品取り付けは確実に!! 8.無理な配管応力をかけないで!! 4.拡管時、パイプの差し込みを正確に!! 9.防食、凍結対策を忘れずに!! 5.拡管量はいつも正確に!! 10.支持固定を正確に!! ※配管の延長は、ナットの締め付けを完全に行い次工程の接続作業をして下さい。
作業手順(13～60Su)

の場合）
ステンレス鋼鋼管用切断機マンティス60Su （13～60Su）
XB60Su

ステンレス鋼鋼管用面取機
SU60P

使用方法本体の黒い部分を持ち、SU60Pの先端を切断面に当てて、バイブに沿って廻しながら面取りをしてください。
氏氏本体量23kgアタッチメント一式14.8kg

NE500周

NE789 ※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。
△警告:ナイスジョイント専用の拡管機です。 1.ナイスジョイント以外の、メカニカル継手の拡管に使用すると不具合が発生します。
1990年代に2.ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、バイブの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保出来ないので注意して下さい。
ナイスレンチ(50Su·60Su専用)
袋ナット本締めの作業効率アップのため、専用締め付け工具(ラチェットレンチ)を製作しました。 ■長さ:600L
75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A ※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番V＃N7030-N、T＃N9010-A-5など(比較的強く締め付けられる金属フランジ用)を使用してください。カタログ、族工マニュアルを参照してください。苗通フランジBを使用し拡管し、賃通フランジＡにセットし、エルボ、ソケッ卜などに強人します. NJLRE・NJLRT・NJLRSの形状②の小径倒には貫通プランジが取り付けできません。 │日本水道協会品質認証センター「認証品」
→寸法表 (75〜100Su)    SCS13 (SUS304)呼び径はSu
停止時のみ使用します。
貫通フランジ作業手順
ランジAと貫通フランシBに分解する。

Iボルト・ナットの種類

配管作業上の注意事項
1.パイプが薄肉であることを忘れないで!! 2.切断、面取り作業はていねいに!! 3.拡管機の部品取り付けは確実に!! 4.拡管時、パイプの差し込みを正確に!! 5.拡管量はいつも正確に!! （参考）六角ボルト・ナットは継手にセットされています。
六角ボルトの種類M16×55L材質六角ボルト:SUS304J3六角ナット：SUS304 M16×65L M16×110L外観M16×120L M16×130L
M16×140L 6.ゴムパッキンを忘れないで!! 7.フランジの締め付けは完全に!! 8.無理な配管応力をかけないで!! 9.防食、凍結対策を忘れずに!! 10.支持固定を正確に!! ※配管の延長は、フランジの締め付けを完全に行い次工程の接続作業をして下さい。
ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材※給排水衛生設備工事用( 1 )耐熱使用温度: 70℃以下(2)ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材の物性
* JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)ビーズ法ポリスチレンフォーム保温筒3号適合品※屋内配管の保温･防露用です。凍結防止することは困難ですのでご注意ください。
>特殊品の紹介
※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。 1.脱脂洗浄品1)ドライエア※ (ゴムパッキンの材質はHNBR)圧縮空気品質等級JIS B 8392-1等級2(油分:0.1mg/㎡以下程度) 2)純水仕様をご連絡願います。 ※RO水(ゴムバッキンの材質はHNBR) ※超純水(ゴムバッキンの材質はNJSR) ※製品には「脱脂品」のシールを貼っています。通常品と識別できます。
2.ミスト用(13Su・7MPa)

3.オゾン水
ゴムパッキンは特殊ふっ素ゴム(NJSR)をご使用ください。各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料(HPに掲載)をご確認下さい。
◆消火設備用継手　 ※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。 1.認定番号、及び該当設備一覧材質:SCS13(SUS304)
注2)泡消火設備(泡消火剤混合装置の一次側で水配管に設けるものに限る)最高使用圧力(2.0MPa) ※認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。 ①特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。 ③気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。も無理解説。
③耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。 ④耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。
高架下の査定を務めて取り扱う方法である。 ③緒手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したものには、その旨の記載が必要です。
3.他の継手との識別方法（参考継手写真 製品名:ナイスジョイント、品名:90°エルボ、呼び径:30Su）
※製品には「消火設備用」としてA :認定証票、B：継手ラベルのシールを貼っており、通常品と識別できます。 ※ A :認定証票、B :継手ラベルのシールを貼る位置は品名、呼び径により異なります。 ※日:継手ラベルには、型式配号、認定番号等を記載しています。
般配管用ステンレス鋼鋼管(TPD) 1.規格JIS G 3448一般配管用ステンレス鋼鋼管
2.種類の記号
SUS304TPD
3.原産地韓国・台湾
4.化学成分
単位：%
※納入単位は別途ご相談ください。
6.取扱い注意事項
(1)軽量ですが薄肉であるため強度に限界があります。 (2)運搬は傷や変形に気を付けて注意深く扱ってください。 (3)保管は異種金属との接触や塩分、その他の異物の付着にご注意ください。 (4)不適切な加工を行った場合は責任を負いかねますのでご注意ください。 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
※配管に加速度2000ガルを与え、露度7相当に耐えうることを確認しています。
Øオーエヌ工業株式会社
■新本社·工場　〒708-0011 岡山県津山市上田邑3 2 3 5 - 2 TEL(0868)28-0171 FAX(0868)28-4254 ■北海道営業所　〒060-0003北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地さっけんビル6F TEL(011)252-0010 FAX(011)252-0015 ■東北営業所  〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 JRE仙台本町ホンマビル3F TEL(022)781-5586 FAX(022)781-5587 ■東京営琴所  〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12  HSB鐵砲洲3F TEL(03)3551-9491 FAX(03)3551-9488 ■大阪営業所  〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-18中村第2ビル2F TEL(06)6101-0260 FAX(06)6101-0234 ■中国・四国営業所  〒730-0029 広島市中区三川町7-7三川町バーキングビル11F TEL(082)225-7200 FAX(082)225-7201 ■九州営業所  〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22ブックローン福岡ビル4F TEL(092)406-3192 FAX(092)406-3193 ■ホームベージアドレス https://www.onk-net.co.jp/ ■ E メ — ルアドレス  onk@onk-net.co.jp代理店、安全に関するご注意本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「施工マニュアル」をよくお読みください。ナイスジョイントの施工説明を実施しています。 *技能講習修了証、技能講習修了者証を発行いたします。 ＊施工マニュアル、作業手順等で実施いたします。 ＊施工が初めての方等は必ず施工説明を受講してください。 ＊申し込みはご購入の販売店に依頼されますようお願いいたします。 ※なお、施工説明はできるだけ早めのご依頼をよろしくお願いいたします。