次世代型電線共同溝通信管路(共用ＦＡ方式)施　工　要　領2 0 1 6年9月塩化ビニル管・継手協会
1．運搬、保管
1）トラック等から管および継手を積み降ろす際は放り投げたりせずに、ロープ等を使い、ゆっくり積み降ろしてください。 2）保管場所は、屋内が望ましいのですが、屋外に集積する場合は、右図のように管に曲がりが発生しないように支持台を作り、その上に受口部を互い違いにするか、材木を置き、受口部に荷重がかからないように注意してください。また、屋外に集積する場合は、カバーを掛け、直射日光を避ける  ようにしてください。しかし、この場合、熱気がこもらないように通気をよくしてください。

2.基本配管作業
( 1 )
2）台付ワイヤーロープは￠6～8で管を２周できる長さのものをご使用ください。 ※作業用工具の使用に際しては、必ず事前に安全点検を行ってください。 ※治工具類は正しく使用し安全作業に努めてください。
(2)
管の切断、面取り作業
配管途中において長さ調節のため、管を切断する必要が生じた場合は、次の要領で行ってください。
①　管の切断
管の切断面全周に沿って油性フェルトペンを使用して管軸に対して直角になるように厚紙などを巻き付け、切断線を記入してから切断してください。切断後は、必ず管端面の面取りを行ってください。接着接合となるさや管－Ｖ管は、内外面糸面取りを行います。
③　標線記入

(３)　ゴム輪接合
①　原　理ゴム輪接合部は、ゴム輪の弾性を利用して水密性を保つ接合方法です。ゴム輪および差口管の先端に滑剤を塗布して挿入するだけの機械的作業ですので、確実にしかも簡単に接合ができます。
②　接合手順
a ）受口、差口の点検および清掃
受口部の汚れがひどい時はゴム輪を外し、ゴム輪と溝部に付着した土砂や異物をウエスで拭き取った後ゴム輪を溝部に正しく装着してください。ゴム輪をリンク溝部に装着する場合、まずゴム輪を水につけ、ゴム輪の方向を確認し、ハート形に曲げてから装着してください。ゴム輪の離脱防止のため、滑剤などは使わないでください。差口部にゴミや砂などの異物が付着していないように清掃してください。また、差口部に深いキズがある場合、切断・面取りをしなおしてください。
b ）滑剤塗布
受口のゴム輪内面および差口の外面面取部に滑剤を塗布してください。塗布後は土砂が付着しないようにしてください。なお、油・グリス・石けん水などの使用は絶対に避けてください。

c）接合
受口に差口を合わせ、挿入機をセットして挿入してください。挿入時、受口管と差口管の管軸を合わせてください。 (挿入は１本標線の場合は標線まで、２本標線の場合は２本の標線の中間まで行ってください。)重機による挿入または泥水中での接合はしないでください。 ※てこ挿入をする場合は、受口に当て木を介し、挿入してください。 ＜標線１本の場合＞ ＜標線２本の場合＞
d ）チェックゲージによる確認
接合後全円周について、チェックゲージでゴム輪が溝部に正しく装着されているか確認してください。 (注意)曲路部の配管時に受口部で無理に曲げますと不導通の発生する恐れがあります。規定の導通棒で都度確認を行ってください。
( 4 )
接着接合
①原理接着接合は接着剤による塩化ビニル管の膨潤と弾性を利用した接合方法です。必ずしもストッパーまで挿入する必要はありませんが、ゼロポイントから継手受口長さの１／３以上挿入してください。 ②接合手順a）受口内面および差口外面を、乾いたウエスなどできれいに拭き、とくに油分と水分は注意して拭いてください。管端より１１０mmの位置に油性フェルトペンで標線を記入してください。 b) c）受口内面および差口外面に接着剤を刷毛で薄く均一に塗布してください。接着剤塗布後、ただちに管を受口に一気にひねらず差し込み、そのまま３０秒以上押さd)えてください
3.土工
( 1 )掘削
所定の寸法で掘削し、掘削床面はできる限り平坦に仕上げてください。 (石等が床面から突き出ているような時は、取り除いてください。)
( 2 )管基礎工
基礎部は、一層の仕上がり厚さが20cm 1 Ocm以上常10年以内になるようにし、小型締固め機械などで入念に締固めてください。管の直上部の締固めは、機械による振動法務節や衝撃を与えないでください。管底側部(税)は、基礎材がまわり込みにくく、締固め不足が生じやすいため、基礎材を盛付け、突き棒などで十分突固めてください。継玉床部10cm以上手掘りした箇所は、基礎材を十分に充填し、突棒などで十分突固めてください。 ※基礎材は、原則として砂または細粒分の少ない砂質材料を用いてください。 ※基床部の厚さは10cm以上としてください。 (普通地盤の場合) ※ 管上部の厚さは10cm以上としてください。 ※管路の移動段崩れ等のないように注意してください。特に管の裏側まで充分砂を充填するよう、突き棒または、水締めにて、締め固めてください。 (多段の場合、２段毎に締め固めるのが望ましいです)
( 3 )埋め戻し
埋め戻しは管頂30cmまでは小型締固め機械などで十分に締固めてください。締固め機械は、管に衝撃を与えないよう、衝撃力の小さい軽量のものを使用してください。 4.配管工
 （１） 標準配管図4 1)配管は下段のボディーＶ管、上段のフリーアクセスーＶ管の順に行います。ボディーＶ管用管枕（下側）を所定の間隔で設置し、あらかじめ、さや管一Ｖ管を挿入したボディ一Ｖ管を掘削溝におろし、さや管－Ｖ管を接着接合します。 ※さや管－V管の配管作業にあたっては、受口及び差口に識別のための番号をあらかじめ記入し、接合時に番号を合わせるようにしてください。 ※管枕の設置は、以下を目安とします。
2)さや管－V管の接合が終了後、ボディーV管をゴム輸接合します。ボディーV管用管枕（上側）とフリーアクセスーＶ管用管枕を設置します。 3)フリーアクセスーＶ管をゴム輪接合します。 4)以上で接合作業が終了します。次の配管準備を行います。
(3)
曲線部
曲線部は、ボディーＶ管、フリーアクセスーＶ管については、曲管を用いて配管してください。さや管－Ｖ管については、１０ｍＲ、５ｍＲともに管体での曲がりが可能であり、直管にて配管してください。参考に、曲管の曲率変位を記載します。 1）曲がり部角度、変位

2)
曲管組み合わせ変位

(4) ハンドホール部(起点側)
1）ハンドホールへのダクトスリープの取付は、ボディーＶ管用ダクトスリープとフリーアクセス用ダクトスリーブを水平方向に100mmずらして取り付けます。 2）ボディーＶ管ダクトスリープに、ロータス管（起点側）をゴム輪接合します。挿入長さは、ロータス管にある挿入標線までとします。 3)ロータス管（起点側）内のさや管－Ｖ管ダクトスリープに、さや管－Ｖ管(1.1m)を挿入します。 4）さや管－Ｖ管を挿入したボディーＶ管を掘削溝におろし、さや管－Ｖ管の接着接合を行います。このときさや管ーV管(1.1m)の受口先端が、ボディーV管の先端より185mm（$ 150の場合）160mm（￠200の場合）140mm（￠250の場合）の位置になるよう挿入長さを調整します。さや管－Ｖ管の接合終了後、ボディーＶ管をゴム輪接合します。 5）フリーアクセスーＶ管ダクトスリープに10mR曲管をゴム輪接合します。 6) 10mR曲管をＳ字となるように２本配管し、ボディーＶ管の真上にフリーアクセスーＶ管が位置するように、直管を配管します
（5）ハンドホール部（終点側）
1）ハンドホールへのダクトスリーブの取付は、起点側と同様に行います。 2）ボディーV管の受口先端とボディーV管ダクトスリープの先端との距離Ｌ１が、2700～6000 (目安)の位置でハンドホール部の配管を行います。 3）ボディーV管ダクトスリープに、ロータス管（終点側）をゴム輸接合します。 4)さや管－V管の先端とロータス管の先端との距離Ｌ２を測定しておきます。ロータス管にさや管－V管(1.1m)を奥まで挿入しておきます。 5）ボディーＶ管（調整管）とさや管－Ｖ管（調整管）を準備します。調整管の長さは、下表を参考にしてください。 (あらかじめ長さを現物で確認することをおすすめします)ボディーＶ管(調整管)にスライド管をゴム輪接合します。この時、ボディーＶ管(調整管)はスライド管に可能な範囲で奥まで挿入しておきます。（ボディーＶ管（調整管）とスライド管との接合部は十分に滑剤を塗布しておくと、やりとりをスムーズに行うことができます）スライド管と接続したボディーＶ管（調整管）にさや管－Ｖ管（調整管）を挿入します。 (挿入した状態)
※ mm （φ 200）580mm （φ 250）で算出しています。 6)スライド管と接続したボディーＶ管（調整管）を掘削溝におろし、さや管－Ｖ管（調整管）を接着接合します。 8）ロータス管に挿入してあるさや管－Ｖ管(1.1m)を引き出し、さや管－Ｖ管（調整管）と接着接合します。 9)   スライド管をボディーV管(調整管)から引き抜きながら、ロータス管とゴム輸接合します。 10）フリーアクセスー V管の受口先端とダクトスリープ先端との距離を測定します。 11）フリーアクセスー V管の調整管１、２を準備します。調整管の長さは、下表を参考にしてください。 (あらかじめ長さを現物で確認することをおすすめします)調整管1を直管に、曲管10mR×1Mをダクトスリープにゴム輪接合します。 (なお、ヤリトリ継手と接続する場合の挿入標線は、管端から165mmです）
※ヤリトリ継手部にできる調整管のすき間（ヤリトリ継手の有効長さ）を170mmで算出しています。 1840＝2000(10mR曲管×2本) －165(受口挿入長さ)×2＋170(ヤリトリ継手有効長さ) 12） 10mR曲管をＳ字なるよう２本配管し、調整管２を曲管10mR×1Mに、ヤリトリ継手を先13） ヤリトリ継手を調整管1から引き抜きながら、調整管2とゴム輪接合します。以上ハンドホール部取り付け寸法図