のトラック型式
このたびは、全熱交換型スーパーエコ換気ユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、必ずお読みになり、安全にご使用ください。 □この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。 □保証書は、お買い上げ日・販売店名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
各出入り口はダクト（ホース）に接続されています【外気取込み口】屋外から給気します。 【室内への給気口】居間や寝室などの居室に新鮮な空気を供給します。 【室内吸込み口】汚れた空気を吸込み、屋外へ排気します。 【屋外への排気口】屋外へ排気します。 【全熱交換器】排気する室内空気の熱エネルギーをここで回収し、室内へ供給する空気に熟工ネルギーを与えます。 【外気清浄フィルター】花粉やホコリを取り除きます。粒径１０μm以上の捕集効果80% 【室内吸込み側フィルター】全熱交換器に入るホコリを取り除きます。 【電源ボックスカバー】運転に必要な電気を供給し、ファンの円滑な回転を制御する部品を保護しています。 【本体スイッチ】本体の電源を「入、切」します。「入」のとき、本体スイッチ内のランプが点灯します。 【コントローラー】本製品にはコントローラーが付属しています。 P.5をご参照ください。 【風量調整ポリューム】給気(SA)側と排気(EA)側の風量を別々に無段階で調整可能なポリュームスイッチです。施工業者様が施工時に設定した後、お客様が調整することはありません。 【別売品コントローラー取付け用結線部】別売品のコントローラーを接続する際に、中継コードを通すための結線部です。
本換気ユニットは、24時間連続運転して換気を行うことによって、室内の空気をきれいに保つ装置です。本体に電源スイッチが付いていますが、常に運転している状態にするため、施工時に「入」とした後は通常操作することはありません(フィルター清掃時、悪天候時などを除く)。省エネや節電のために本換気ユニットの運転を停止させると、室内環境の悪化や、換気ユニットやダクト内にカビの発生を招くことがありますので、連続運転でご使用ください。
圏で使用の前にお読みください
●24時間連続運転改正建築基準法において必要とされる換気量を満たすための24時間換気対応製品ですので、運転を停止しないでください。ただし、下記の場合は一時停止してください。 ・悪天候の場合(吹雪や台風など、雪や雨、風が強い/霧が多いなど) ·外気温が-15℃を下回る場合・清掃、点検時・換気装置に異常が発生した場合上記解消後、運転を再開してください。 -15℃以下の状態が6時間以上連続するような環境で使用すると結氷や結露が生じ熱交換素子が破損したり、結露が適下することがあります。
●長期間留守にする場合
旅行などで長期間留守にする場合も、可能な限り連続運転させてください。
国使用前の準備
分電盤のブレーカーを「入」にしてください。 ●分電盤のブレーカーのご使用方法は施工業者におたすねください。
■運転開始/停止の仕方
1.壁スイッチが付いている場合●運転を始めるには、壁スイッチを「入」にします。 ●運転を停止するには、壁スイッチと分電盤のブレーカーを「切」にします。 2.壁スイッチが付いていない場合●運転を始めるには、本体スイッチを「入」にします。 (P.3の図をご確認ください) ●運転を停止するには、本体スイッチと分電盤のブレーカーを「切」にします。
■風量調整の仕方
●風量調整は風量調整ボリュームの操作で行います。以下の「風量調整について」をご覧ください。長期間使用していなかった場合、分電盤のブレーカーと本体スイッチを[入]にして再運転したとき、給気口より若干においがすることがあります。その場合、においが消えるまで風量調整ボリュ一ムで風量を上げ、運転を続けてください。においが消えた後は、元の風量設定に戻してください。
I上手な使い方
本換気ユニットを運転することによって、室内の熱エネルギーの排出を抑え、使用している暖房・冷房機の働きを助けます。開放型ストーブ、石油ブァンヒーターなどの暖房機を使用される場合は、それぞれの暖房機の換気のすすめに従って、十分な換気を行ってください。
I風量調整について
●本製品は、給気(SA)側と排気(EA)側を別々に風量調整することができます。 ●マイナスドライバーで風量調整ボリュームを左右に回転させることで調整します。 ●風星調整ポリュームは、Min.(最低)～Max.(最大)までを無段階で調整可能ですが、無段階調整のため目安値となりますのであらかじめご了承ください。 ●適切な風量で運転するように換気計算を行っていますので、設定以外での使用は室内環境の悪化を招くおそれがあります。急な排気などでツマミを回した場合、必ず元の位置にツマミを戻してください。風量調整ポリューム
本換気ユニットの機能を維持していただくために、3ヶ月に1回程度の間隔でフィルターを清掃してください。いフィルターは清掃だけでなく、定期的に交換してください。各フィルターの交換時期については裏表紙の「▓フィルターの機能と交換時期」をご確認ください。 ●お手入れのときは、分電盤ブレーカーを「切」にすること（感電・火災の原因) ●お手入れのときは素手ではなく手袋を着用すること(けがの原因) ●お手入れのときに不安定な台には乗らず、脚立などを使用し、落下・転倒に注意すること(けがの原因) ●お手入れ完了後の部品の取付けは確実に行うこと(けが·故障の原因) ●お手入れのときは頭上に十分注意し、対象物を手でおさえること(けがの原因)
●お手入れのときは、下記のものを使用しないこと(変質・変色の原因)アルカリ性洗剤・化学雑巾の薬剤、研磨剤の入った洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、ガソリンや灯油などの石油由来の物質①換気装置の運転を停止する1点検口を開けます。 2.本体の電源ボックスの端についている本体スイッチを「切」にします。 ※本体スイッチのランプが消灯します。 3.分電盤のブレーカーを「切」にします。
③フィルターの清掃
フィルター表面のゴミを捨て、掃除機でフィルターの両面のホコリを吸い取ってください。 ※外気清浄フィルターは分解できません。
④フィルターの汚れが掃除機で
吸い取れない場合
1掃除機でホコリが吸い取れない場合は、弱い流水で洗い流してください。汚れがおちない場合は中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗ってください。 ※文字側の面(本体中心側)を流水にさらすと、汚れがきれいにおちます。外気清浄フィルター 2.外気清浄フィルターはブラシでの清掃も可能です。樹脂部分および周囲のパッキンを傷つけないようご注意ください。 ●室内吸込み側フィルターはブラシでの清掃はできません。 ●もみ洗い、熱湯、強い流水での清掃は行わないでください。破損の原因となります。 ●外気温がO℃以下の場合、水洗いでの清掃は行わないでください。凍結、結露によって本体から水が滴下するおそれがあります。 3.水洗い後は必ず十分乾かしてください。 ●フィルターが漂れた状態で換気装置に取付けないでください。換気装置の機能低下の原因となるおそれがあります。 ●熱風を当てないでください。破損の原因となります。
⑤フィルターを取付ける
1 .外気清浄フィルター、室内吸込み側フィルターをそれぞれ元の角穴に奥まで押し込んでください。外気清浄フィルターは方向指示シールの向きに注意して押し込み、タブを奥まで押し込んでください。 2.フィルターカバーを閉めます。各フィルターを奥までしっかり押し込み、フィルターカバーを「力チッ」と音がするまで閉めてください。 3.分電盤のブレーカーを「入」にします。 4.本体スイッチを「入」にします。 ※本体スイッチのランプが点灯します。 5.下記の安全確認をしてください。 ●フィルターカバーは確実に固定されていますか? ●異常な音や振動はありませんか? ●換気されていますか? 6.点検口を閉めます。 ●点検口は閉めた後、必ずロックされていることを確認してください。落下によるけがの原因となります。
次の表にあげるポイントを、もう一度確認してください。
運転を停止してから、お買い上げの販売店にご相談ください。
日: TMP  457
●補修用性能部品のご購入、修理のご依頼補修用性能部品のご購入や、換気ユニットの修理をご依頼されるときは、お買上げの販売店、または弊社までお申し付けください。 ●補修用性能部品の最低保有期間この換気ユニットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。 ※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示にな
(本体への表示内容) ※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で覺務付けられた右の内容表示を本体に行っています。 (壁スイッチへの表示内容) ※右の内容を壁スイッチの近辺等に表示しています。 (殷計上の標準使用期間とは) ※運転時間や温湿度など、標準的な仕様条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※股計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。 ● 「経年劣化とは」長期間にわたる使用や放置に伴い生する劣化をいいます。
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼く《無料修理規定》本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 (200メモ2 4' 5.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理致し保証期間内に盆障して無料権理を受ける場合は、本書をご提示の上、お販売店に依頼してください. 、離島及び離島に準ずる適隔地への出張修理を行なった場合には、出張はする実費を申し受けます。転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談くださいご事情により、本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できな場合には、下記にお問合せください。次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります(イ)使用上の願り及び不当な修理や改造による故障及び損傷お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損火災、地震、水害、落個、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害などによる故障及び損傷掘付け工事の不備による故障及び損傷樂務用としての使用、車両、船舶への落載など一般家庭以外に使用された場合(本)の故障及び損傷本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合本書のご提示がない場合※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理物についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は、下記へください。 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しは取扱説明書をご覧ください。
フィルターを新しいものに交換するときは、お買上げの販売店又は下記までご連絡ください。次回フィルター交換の目安のため、下記欄に使用開始年月日を記入することをおすすめいたします。 #用日使用開始お問い合わせは、お買上げの販売店または下記へ。東京本社　〒108-0074　東京都港区高輪2-16-37換気営業部TEL.03-5424-1861 FAX.03-5424-1864