ロータリブロワRシリーズ日本(日)//三日)見格被工業株式会社大院税额上上美你就工\云行上
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO, LTD. Rシリーズは、永年の研究と技術を結集して開発された「特殊プロフィルインペラ」を採用した、二葉式ルーツタイプの二軸ロータリブロワです。クリアランスは適正値を追求し、容積効率、全断熱効率の高い性能を発揮する実用価値の高いブロワで、豊富な機種構成により、小容量から大容量、低圧から高圧、空気から特殊ガスまで、幅広く御客様の要求仕様を満足するシリーズとなっております。
容積効率の高効率化(省エネ効果)
Rシリーズのロータプロフィル先端は、図1に示す様にケーシング内周と面シールの構成にしています。従来のルーツタイプのブロワは、線シールの構成になっており、吐出側のガスがロータ先端より吸込側ヘブローバイしやすくなっていました。 Rシリーズでは、ロータ円弧部分にステップをつけておりロータの回転方向に対して反対方向に吹き抜けようとする気体を、このステップで逆回転の渦流を発生させ、これによって、ブローバイを低減させ容積効率の高効率化を図り、省エネ効果をもたせております。
豊富な機種構成
Rシリーズは、空気の圧送を基本に、特殊ガス対応も可能としております。シール構造は、軸貫通部や軸封部をメカニカルシール式などへ対応可能で、また、材質面では標準のFC材質から、 FCD材質、SC材質、SCS材質などの対応も可能です。また、接ガス部の表面処理として、無電解Niメッキやアルミニウム塗装も対応可能です。合わせて、ガスの圧送だけでなく、ガスの吸引（真空）対応も可能で、乾式、湿式の機種も取り揃えております。
オイルフリー
ケーシングとロータは非接触であり、ケーシング内部のオイル潤滑は不要です。また、ベアリング、ギヤーの潤滑油は、ケーシング内部へ混入しにくい構造にしております。
シンプルな構造
故障の起きやすい弁機構がなく、また、ロータも全く摺動無しに回転をしており接触部分が非常に少ない為、長期間の連続運転にも耐久力が大きく、合わせて、メンテナンスも容易に行えます。
低騒音・低振動
ギヤは、充分余裕をもった歯幅、モジュール、高級材質、最適な熱処理、JIS1級以上の歯車精度の歯研によりギヤ音を最小にし、また、テーパ嵌合の採用により確実な締結が可能となっており低騒音化を図っております。また、ロータはダイナミックバランサーにより完全にバランスがとってあり、剛性の高い部品、構造と相まって長期にわたり低振動化を図っております。

Rシリーズの商品紹介

ABC部については下記の構造のものを標準化致しております。用途、仕様により最適なものを選定致します。 A・制真通部事由革標準#To RB～RD形:オイルシールRME〜RG形:ラビリンス＋VリングK 1-Wメカシール/特許油循環装置付オイルタンク加圧により完全シール
テフロンラビリンス式テフロンラビリンス(スキマ小が可能……リーク量少) N ポル4-WメカシールU    K 4-Wドライガスシールラビリンス2産式標準ラビリンス＋テフロンラビリンス(メンテナンスフリー、密閉でオイルフリー)
給油、潤滑、冷却について
給油軸受部およびバイロットギヤ部の給油につきましては下記の方法を採用しております。使用油および給油方法は下記の通りですので、仕様に応じて選択下さいます様御願い致します。冷却冷却方法も用途に応じ下記の方法を採用しております。仕様により御選択下さいます様御願いします。使用通シェル:テラスS2M68日石:FBKオイルRO68出光:ダフニーメカニックオイル68左記相当の添加剤入り工業用多目的オイルか又は、添加タービンオイル68を使用下さい。
標準構造詳細(参考:RB～RD形の場合)
二軸ロータリブロワに使用される材質を一覧表化したものです。

表面処理(接ガス部)

主として標準材質FC200に対し処理します。主要部材料表

風量
本性能表は取扱流体が空気の場合で示してあります。ロータリブロワでは標準状能(大気圧101.3kPa、20℃、湿度75％)、真空ポンプでは各真空度における温度20℃のいずれも吸込状態風量Qsm³/minで表わしてあります。すなわち規定状態Q N m³/minで示される場合はQsに換算して本表を見る必要があります。通常湿度は無視します。(厳密な風量が必要な場合考慮すること)
(101.3は単位により1.033kg/cm²、10330mmAq等に変わります）湿度を考慮する場合はPsのかわりにPs-φFを使用します。(Ps:ゲージ圧力)ガス温度Tsが20℃より大きくかわる時、あるいは分子量Mが29(空気)より大きくはずれる時は容積効率が変化します。(内部リーク量Qbが変化する）内部リーク量Qbam³/min=Vth-Qsa　Qba;本表より算出された空気20℃の場合のリーク量吸込温度Ts℃、分子量Mの場合の内部リーク量をQbm³/minとすると
となります。内部リーク量は圧力(圧力比)が同じであれば回転速度に関係なく同一です。又、理論量Vth  m³/minは回転速度に完全に比例します。本表の圧力表示の中間におけるQsaは前後のQsaから振分けて下さい。
|馬力
軸馬力Laは圧力差と回転速度により決まります。本表の圧力の中間の圧力については、やはり前後の軸馬力より振分けて下さい。Laは回転速度にほぼ比例すると計算して下さい。 ①所要動力Laは各圧力におけるモータ出力相当で表示してあります。実際のモータ出力はLaX1.1～1.2位として若干の余裕をつける方が良いと考えます。②全量吹出し逃し弁を使用し、完全締切でオーバロードしないという条件の場合は完全締切圧力を考慮してモータ出力を決定して下さい。③グランドシール、メカニカルシール、オイルシール式等の場合は、それらの摺動損失分のみ若干Laがupします。
|吸込圧力が大気圧でない場合
本表から性能をみる場合、圧力比が同等の吐出圧力でみます。たとえば吸入圧力 Ps=98kPa  Pd=176.4kPaのとき101.3+P' _101.3+176.4 (Pd)__圧力比101.3+98 (Ps) 101.3 Pは吸込大気圧で同圧力比のカタログ吐出圧力すなわちカタログで39.2kPaを目安にみれば良い訳です。但し所要動力は差圧ですから上記より求めた回転速度に対する78.4kPaのところの軸動力となります。風量所要動力

まとめ
以上が理解されればいかなる仕様のものでも本表より選定できる訳です。すなわち、要求風量Qsより概略機種を選定、圧力（圧力比）よりQsa、Qbaを計算し更にTs、MよりQbを計算します。 Qs+Qbより必要Vthを出し、必要Vthより回転速度Nmin 1が算出できます。回転速度Nと圧力差△PよりLaができる訳です。 (但し材質等により内部クリアランスが変わる場合は計算どおりいかない場合もあります。)
压力の換算
大気圧＝101.325kPa＝1.033kg/cm²＝760mmHg(760Torr) 1.033kg/cm²÷10330mmAq 1 atm=101325Pa=0.101325MPa =1.033kg/cm²
Rシリーズは多種多様な吸込ガスや使用条件に対して特殊対応しておりますが、その1例を御紹介致します。
注記1:接ガス部材質表示の*1は無電解Niメッキを示しております。注記2:各仕様の数値は、設計条件の最大値を示しております。注記3:吸込ガスと接ガス部材質などの記載内容は、吸込ガス組成比率により変更する場合があります。詳細の材質選定などに関しては、当社の方まで御連絡を御願い致します。 ※吸込ガスによる材質面の不具合は当社保証範囲外となります。 TAIKO KIKAI  INDUSTRIES CO., LTD. ROTARY BLOWER ■R形/R-Z形ニ軸ロータリブロワ性能表(1)各吐出圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW)
(1)吸入状態とは、大気圧101.3kPa、温度20℃、相対湿度75％、比重率1.2kg/m²の状態です。 TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.
(1)吸入状態とは、大気圧101.3kPa、温度20℃、相対湿度75％、比重量1.2kg/m²の状態です。 ■R形/R-Z形二軸ロータリブロワ性能表(2) TAIKO KIKAI  INDUSTRIES CO., LTD. ROTARY BLOWER
■TR形/TR-Z形2段二軸ロータリブロワ性能表(1)吸入状態とは、大気圧101.3kPa、温度20℃、相対湿度75％、比重量1.2kg/m²の状態です。 (2) 2段式ロータリブロワの場合インタクーラが必要です。原則的にはTRB、TRC、TRD型は本体取付型、TRE、TRFは別置型クーラとなります。
■TR-W形/TR-WZ形2段湿式二軸ロータリ真空ブロワ性能表各真空圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW) (1)湿式真空ボンプの場合内部注水が必要です。このシール用封水量は多すぎると動力オーバーし、又少ない場合は規定風量が保てませんので留意のうえ必要量注水下さい。 TAIKO KIKAI  INDUSTRIES CO., LTD. ROTARY BLOWER ■R-V形/R-VZ形乾式二軸ロータリ真空ブロワ性能表(1)各真空圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW)
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. 8ミルトー ■R-V形/R-VZ形二軸ロータリ真空ブロワ性能表(2)
各真空圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW)
TAIKO KIKAI  INDUSTRIES CO., LTD.
■R-W形/R-WZ形湿式二軸ロータリ真空ブロワ性能表(1)各真空圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW)
(1)還式真空ポンプの場合内部注水が必要です。このシール用封水量は多すぎると動力オーバし、又少ない場合は規定風量が保てませんので留意のうえ必要量注水下さい。 ■R-W形/R-WZ形湿式二軸ロータリ真空ブロワ性能表(2)各真空圧力における吸入風量Qs (m³/min)および所要動力La (kW)
(1)湿式真空ボンプの場合内部注水が必要です。このシール用封水量は多すぎると動力オーバし、又少ない場合は規定風量が保てませんので留意のうえ必要量注水下さい。
回転方向は原則として軸端よりみて右回転です。特に左回転が必要な場合あらかじめお申し付け下さい。標準品を調整なしで左回転で使用しますと、インペラが接触する場合があります。ベース大きさは使用モータ(モータベース、レールも含めて)により変更となる場合があります。防振ゴム使用の場合は、取付位置、使用数が基礎ボルトのものと異なる場合があります。
※質量はブロワ本体のみです。(モータ、ベース等は含まれておりません) RD
ータ、ベース等は含まれておりません。) RME
RMF
TAIKO KIKAI  INDUSTRIES CO., LTD. ROTARY BLOWER
RF
本体単体外形図

本体単体外形図
RG

17
モータによるVベルト駆動を標準と致します。但し、御要望によりモータ直結、エンジン駆動、減速機付、変速機駆動も製作致します。 No.
ブロワ廻りの配管例を示します。スペース、配管計画、振動防止等色々な観点から最も適当な配管をして下さい。振動防止については防振ゴムの使用及びブロワ吐出口にエキスパンションジョイントを設ける事が有効です。サイレンサは横向、縦向どちらに使用されても問題ありません。JISスイング逆止弁は水平配管上に設置してください。逃し弁は縦向に配管下さい。別に立形のサイレンサも標準化致しておりますので必要な場合御用命下さい。いずれにしましてもブロワノズルに配管荷重がかからぬよう配管には適当な支持サポートを実施下さい。 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
捕給水バイブ封入水入口バルブ容量調整弁注）上記の付属品をご要望に応じて用意致します。ベース（共通台板、単独台板）、本体Vプーリ、モータVプーリ、Vベルト又はカップリング1式、安全カバー、基礎ボルト(ナット、ワッシャ付)相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付）
特別付属品寸法
特別付属品として下図のものを標準化致しておりますので、用途、仕様、配管計画等により選定下さい。サイレンサ材質はSS400+グラスウールが標準です。仕様によりステンレス製のものも製作致します。スナッパータイプもSS400、SUS304等標準化致しております。特に脈動を小さくしたい場合、あるいは吸音材の飛散が問題となる用途で御利用下さい。立型サイレンサも御座居ますので配管計画上必要な場合御相談下さい。
側に取り付けて下さいTESスパンシ// o >/ =
逃し弁材質は本体FC200、要部CACが標準です。要部SUS、all SUS又は鋳鋼製等も製作致します。又別に開放型逃し弁シリーズも標準化致しております。 (空気用格安タイプ)
(フランジJIS10kRF)
び類につきましても標準材質以外のものも仕様に合せ製作致します。
外ねじ仕切弁

dile fr (デュオチェックタイプ)
対比率率DCV (インサートディスクタイプ)
※ブロワと逆止弁の距離は、5D以上とする。（D＝配管口径） ※逆止弁は、水平方向に設置して下さい。
40 SKM-100 100 SKM-125 50 125 SKM-150 150 50 SKM-200 200 50 250 SKM-250 65 SKM-300 300 65 350 80 SKM-350 SKM-400 400 80
1200 500 75 640 85 1400 1800 825 85 20001000 95 22001200 95 330 475 450 148 540 19 550 500 380|160 600 19 670|600|460|195 720 19 550|236 900 19 800 750 25001350105 900 800 600 265 1000 23 300014501051030|900|670|305|1130|23
ものであります。10μ程度のダスト史で満集しうるインラインガスフィルタも標準化致しております。必要な場合御相談下さい。バイパスバルブ取付用等として各種標準化しております。配管計画により選定下さい。圧力計取付用座も指示により設けます。又エルボも標準化しておりますので必要時お申し付け下さい。

防振ゴム
(Uボルト、ナット付)据付図

(注) 1.ネジはメートルネジ並目JIS3級とする。 (ISOメートル並目ねじ) 2.六角ナット、スプリングワッシャー各1個付とする。消音ボックス特に騒音規制がきびしい場合、消音ボックスも御用命下さい。小型・大型各種設計製作しております。是非、御相談下さい。防振ゴム(Uボルト、ナット付)据付図インタクーラ、アフタクーラも立型、横型、ガス用と各種とりそろえておりますので用途により御用命下さい。
●本社･工場〒742-1598山口県熊毛郡田布施町大字下田布施209-1 TEL 0820-52-3114 FAX 0820-53-1001 E-mail business@taiko-kk.com
〒101-0061東京都千代田区三崎町3-4-9水道橋MSビル4階TEL 03-3221-8551   FAX 03-3221-8555 E-mail tokyo-br@taiko-kk.com
〒541-0048大阪府大阪市中央区瓦町3-4-7 KCビル8階FAX 06-6222-3295 TEL 06-6231-6241 E-mail osaka-br@taiko-kk.com
〒742-1513山口県熊毛郡田布施町大字麻郷966 TEL 0820-52-2147    FAX 0820-52-2148 E-mail sales@secoh.co.jp北京駐在事務所 上海駐在事務所 韓国大晃URL http://www.taiko-kk.com