0　はじめに
スチーミックス・タンデム型は、蒸気と水を混合して温水を製造するものです。正しく使用されませんと危険を伴ったり機器や配管を傷めたりすることがあります。安全に永くご使用頂く為にこの取扱い説明書を読んで正しくご使用下さい。
0各部名称
B仕様
●最高出湯温度＝60℃ ●最高使用圧力＝0. 4MPa (蒸気・給水共) ●最低使用圧力＝0.05MPa (蒸気・給水共) ●差圧比＝1 : 1～3 : 1（蒸気・水どちらか３でも可） ●元止め式・・温水出口は常に開放状態）警告●ミキシングバルブの出口側には絶対に閉止弁を取り付けないで下さい。 ●出口側で開閉又は流量調節する使い方は出来ません。 ●蒸気・給水は安定した圧力で供給して下さい。 ●過熱蒸気はご使用頂けません。芥は現場にてご用意

�取付け
1）蒸気入口と冷水入口を確認して下さい。標準は向かって左が蒸気、右が冷水です。蒸気・冷水の入口を逆に接続する場合はご注文時にその旨お申し出下さい。又、納入後、何らかの理由で汽水を逆に接続する場合は、メーカーにご連絡下さい。 2）スチーミックスを取り付ける際は、壁面に対し垂直に取付け、バックプレートを固定するか、立管バンド等でＬ型継手部分を支持して下さい。 ※オプション専用ブラケットをご使用頂く場合は別紙を参照してください。 3）蒸気配管を主管から枝取りする場合は、必ず上取して下さい。スチーミックスをドレン抜き代わりに使用することはやめて下さい。 4）スチーミックス本体と供給配管を無理に接続すると漏れの原因になります。フレキ等を用いて無理のかからないようにして下さい。 5）据え付けが完了しましたら運転前に蒸気配管用のストレーナーのキャップを外し十分にフラッシングを行ってください。 6）給水側も同様にフラッシングを行ってください。
】注意
●スチーミックス・タンデムユニットには１次側に保守弁を取付てください。 ●経年後の破損等による漏水発生に備えて漏水による損害発生が予測されるような場所へは設置は避けてください。
6 操作
1）蒸気・給水の元バルブが「開」になっていることを確認して下さい。タンデムレバーを全開の位置までいっぱいに押し上げて下さい。蒸気・給水がミキシングバルブに流入し混合が始まり、温水が吐出します。 2）温度計を見ながらミキシングバルブの中央の温調ノブで必要な温度に設定して下さい。温調ノブは、時計方向に動かすと温度が上がり反時計方向に回すと温度が下がります。 3）温水を止める場合はタンデムレバーを元の位置までいっぱいに引き下げてください。次回使用時には前回に設定した温度の温水が吐出します。
】注意
タンデムレバーは必ず全開・全閉で使用して下さい。半開状態で使用しますと、ボールバルブの寿命を短くすることになります。
注意
安全の為、必ず温水温度を確認してからご使用下さい。出湯温度が安定しない場合は、使用を中止し原因を取り除いてからご使用下さい。
Ø   最高温度設定
スチーミックス・タンデム型は、工場出荷時に最高温度が約４５℃にセットされています。それより高い温度を必要とされている場合は、次の要領で設定をやり直して下さい。尚、作業はタンデムレバーを「開」の位置にし、温水を出しながら行って下さい。最高温度が約４５℃より大幅に高かったり低かったりする場合は、供給条件が使用範囲に入っていない場合がありますので再確認して下さい1）コンシーリングキャップと、温調ノブビスを外し、温調ノブ並びにスプリングを外してください。 2）見えてきたスピンドルの先端の切れかけにマイナスドライバーをはめ込み、温度計を見ながら少しづつ時計方向に回してください。 3）希望する温度になれば元のように組み立ててください、設定した温度以上の温度にならないように「最高温度の設定」する場合は、カバーの突起にノブが引っ掛かりそれ以上時計方向に回らない位置でノブをセットしてください。 (最高温度設定が低い場合や出荷時設定のままでのご使用の場合は、温調ノブが中心付近で給水全開となります。この状態で温調ノブ中心付近より反時計方向に回すと温調ノブは中心へ戻ることがあります。）
0　メンテナンス
スチーミックス・タンデム型は経年によって機能が劣化します。機能劣化が認められたら放置せずにメンテナンスを行って下さい。使用頻度、使用温度、使用圧力、水質、蒸気の質等によってメンテナンスの頻度は変わりますが、パーツ交換で簡単に新品の機能を回復することが出来ます。ユニットを設置した後も次の点に注意して下さい。 1、温調ノブ/ハンドル部から漏れはないか。 2、温水の流量が少なくなって来ていないか。 3、温水温度は不安定になっていないか。 4、温度調整が出来なくなっていないか。 5、混合音が大きくなって来ていないか。
● 0-1  ミキシングバルブ
ミキシングバルブは、ポートピラー、ポートスリーブ並びにサーモスタットアッセンブリー（３点セット）を取り替えることによって新品の機能を回復することが出来ます。 1）コンシーリングキャップ・温調ノブを外し、カバービス6本を緩め、カバー部をボディーから外してください。 2）サーモスタットアッセンブリーがカバーと一緒に外れますので、プラステックハンマー等で軽くスピンドルを叩いてサーモスタットをカバーから抜き取ってください。その際、カバージョイントを新しいものと交換してください。 3)ポートスリーブを外し、ポートピラービスを2本ゆるめて外してください。その際ピラージョイントを新しい物に交換し、ビスが片締めにならないように均等に締めてくだい。
7
4）新しいポートスリーブをポートピラーにはめてください。この時、ポートスリーブの切り欠き部分の長い方をボディ一側に、切り欠きが2か所ある方をカバ一側にしてください。カバーをかぶせるとき、サーモスタットの2か所のツメがポートスリーブの2か所の切り欠きにうまくはまるように組み立ててください。 6）最後に温水を流しながら必要温度が得られるように「Θ最高温度設定」の要領で温度設定を行って下さい。
● 0-2 タンデムボールバルブ
タンデムボール弁（以下ボール弁）のステム部から漏れが始まりましたら、ボンネットナットを少しづつ漏れが止まるまで増し締めを行ってください。この時、必要以上締めすぎないように注意して下さい。多くの場合は止まりますが、もし増し締めをしても止まらない、もしくは増し締めシロが無くなった場合は、次の方法でステムパッキンを交換して下さい。
8

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ●蒸気、給水の元バルブを閉じてください。 ●タンデムレバーを取り外してください。 ●ハンドルナット⑧を外してタンデムレバーを引き抜いてください。 ●ボンネットナット⑦を緩め、ステム⑥を引き抜いてください。 ●ボディー内部を柔らかい布でゴミなどを取り除いてください。 ●ステムパッキン⑩・スラストワッシャ⑤を新しい物と交換してください。その時Ｖ型パッキンの差し込む方向を確認してください。別紙ステムパッキン取付方法を参照してください。 ●ステム⑥の先端が、ボール③に溝に入っていることを確認来てください。 ●カラー⑨・ボンネットナット⑦の順に組み立ててください。 ●ボディー①とボンネットナット⑦には、緩み防止剤を適量塗布してください。 ●タンデムレバーを元通りに組み立ててください。 ●供給弁を開いて漏れがあるか確認来てください。 ●漏れがあれば少しづつ増し締めを行ってください。 ※ポール弁を閉じても蒸気あるいは水が完全に閉止できない場合は、ボール共を新しく交換してください。
●ステムパッキン取付方法
①ボンネットナットを外してスピンドルを抜きだしてください。 ②ボンネット内部に残っている古いパッキンのカスが残らない様に取り除いてください。 ③スピンドルに残っている古いパッキンのカスもきれいに取り除いてください。 ④新しいステムパッキンセットを下記の図のように順に装着してください。 ⑤カラーを装着しボンネットナットを取付てください。その際締めすぎないように注意してください※ボンネットナットには綴み止剤を適量塗布してください。ステムを確実に押し込んで、ボンネットナットを締めてから開閉確認を行ってください。ステムが内部ボールの溝に十分に挿入されていない場合、ボールが破損する場合があります。
10
ß部品表
対象機種：TXF-2ｼﾘｰｽﾞ使用ﾐｷｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ「RADA54/1」型52/1 . 53/7 • 54/1注：Rada 54/1のカバービス並びにバックプレートビスはポジドライブネジです。この度は、当社の製品をご採用いただき、ありがとうございます。正常な使用状態のもとで万一発生しました故障につきましては、ご採用の日から1年間無償で修理いたします。との場合当社は修理部品代及び修理の為の技術者派遣費用を負担いたしますが、それ以外の費用は免除させていただきます。但し、下記の場合の故障、破損は有償とさせていただきます。 1、誤ったご使用方法、及び不当な取扱いや改造のよる故障。 2、火災、天災、地震等の不可抗力による故障。 3、接続している他の機器に起因して本製品による故障。この製品のご使用中に発生した故障に起因する種々の出費、その他の損害の補償はいたしかねますのでで了承ください。本装置の取扱いに関しまして不審点、不明点がありましたら、ご連絡下さい。サービスコール☏　０１２０－７１－０３２１温水制御の-
eonard
(有)北海道レオナード(有)オーク技研（株）東京レオナード商会●東京営業所東北宮葉所東関東宮葉所TEL011-898-1096