s T GEE 2024年度
 《征略表CGS）株式会社港広合合報化住所耐震補強に最適。危機管理に備える、漏水事故を防ぐガスケットステンレス製芯金にゴムライニングし、表面に環状の突起と溝を設けたガスケットです。セルフシール構造により、管路内部が高圧になった場合でも、高い止水性を保持。配管曲げ発生時でも変形を抑え、飛び出し、漏水やフランジの破損を防ぎます。 1枚であらゆるフランジに対応独自のボルト穴形状と位置により、1枚で7.5K、10K、16K、20K全フランジに使用できます。また、ガスケットの突起と溝により、ＧＦ形・ＲＦ形どちらでも接続可能ですので、フランジの種類が不明でも１枚で対応できます。 7 5Kフランジの場合位置合わせが簡単、施工時間の短縮が可能独自形状でＧＦ形でのセンタリング、水平配管でのボルト穴位置合わせが容易に行えます。日本水道協会検査品ＧＦ・ＲＦ兼用フランジ接合部材耐塩素性ＥＰＤＭ仕様マルチガスケットのすぐれた特長はそのままに耐塩素性ＥＰＤＭを採用、屋外使用の耐久性と絶縁ガスケットとしての性能をプラス耐塩素性ＥＰＤＭで屋外仕様でも安心ゴム素材に耐候性、耐オゾン性、耐薬品性、耐老化性にすぐれた耐塩素性ＥＰＤＭを採用。一般的なガスケットに使用されるＳＢＲと比較して耐久性が向上。漫演処理日数90日間でも綿棒に 恒温槽で加熱による促進劣化後、劣化物粉の付着ほぼ無し水密試験を実施し、100年相当の水密性想定値13MPa（初期性能の約７割)を保持オゾン濃度50±5pphmで24時間後の劣化状態を確認亀裂の発生なし絶縁状態配管での抵抗値測定(1MΩで以上で合格)異種金属接触腐食を防止、絶縁ガスケットとして使える耐塩素性ＥＰＤＭの電気絶縁性により、異種金属配管の腐食を防止する絶縁ガスケットとして使用することができます。腐食を防止する場合は、ポルト部の絶縁が必要です。 7.5K.10K #165-1797空気弁や消火栓の耐震化に最適。伸縮可とう構造がフランジ部からの漏水・破損を防ぎます。地震により消火栓や空気弁も被害に東日本大震災や阪神・淡路大震災では、空気弁や消火栓などの付属設備も被害を受けています。付属設備のフランジ部からの漏水、破損は、弁栓本体と弁室との衝突によるものといわれています。管路が耐震化されても、付属設備が被害を受ければ、消火活動・応急復旧に支障をきたす場合があります。補修弁に伸縮可とう構造を一体化耐震継手ダクタイル鉄管と同じ4°の可とう角を持ち、弁室の壁に衝突する際の反力を吸収、フランジ部付近への負荷を軽減します。地震発生後も補修弁としての作動性・止水性を維持するため、消火活動や応急復旧が確実に行えます。震度７クラスの地震波で弁筐衝突実験を実施実際の地震波を再現した実験で漏水や破損なし新潟県中越地震、兵庫県南部地震、東北地方太平洋沖地震の各波形を再現した振動台に消火栓、フランジ短管、補修弁をフランジ接合し、弁筐衝突実験を実施。耐震補修弁に湯水や破損はありませんでした。フランジ部より漏水が発生しなやかに可とうし、漏水・破損なし正常に開閉操作ができました。据付は従来の補修弁と同じT字管との接続はフランジ接合を採用。従来の補修弁と同じくボルト・ナットで接続できます。本震、余震を想定した試験ですぐれた作動性・止水性を維持することを確認価格は40ページをご参照ください。手配・工数を削減できるバルブ本体と台座のセット品ですので、コンクリート底板を別途用意する必要がなく、手配・設置の工数を減らすことができます。台座は鋼板プレス製法により、薄肉軽量で強度があります。豊富なラインアップ●ポリパイソフトφ50～φ200両袖管形φ50 ～φ150　片メカニカル形φ50 ～ φ200 E F片受形●ポリエチレンニ層管用ソフトシール仕切弁　φ50 ●ＶＳ－ＮＯＶＯソフトＩ φ 50 ～ φ 150 ●ＰＥ－ＮＯＶＯ形ソフトφ50 ～φ200 ●チェンジソフトφ 50 ～ φ 150価格はお問い合わせください。 ●地層の境目や地盤が弱い箇所、配水池などの構造物周りなど、歪みや捻れの発生が予想される場所に設置することで管路全体の耐震性が向上します。価格は8ページをご参照ください。水道用ソフトシール仕切弁ステンレス製長期使用が可能なステンレス製ソフトシール仕切弁●ニューボブ（JWWA B 120水道用ソフトシール仕切弁規格品）をベースに本体をステンレス製にしました。耐食性、耐久性にすぐれ、長期間の使用が可能です。 ●ロストワックス精密鋳造法により外観が美しく、品質も向上しました。 ●据付後でも、口径、メーカー名を確認しやすい樹脂カバーを標準装備。 ●操作部をキャップ式からハンドル車式へ変更したい場合でも、弁棒を交換することなく対応できます。価格は12ページをご参照ください。 G X管対応のバタフライ弁管路全体の耐震性向上と長寿命化に●センターキャップのバタフライ弁の継手部にＧＸ形ダクタイル鋳鉄管受口を採用。管路をＧＸ形で統一でき、管路全体の耐震性が向上します。 ●弁体は、J WW A  B  1 3 8規格タイプ以外に、初期通水にすぐれた充水機能付タイプや耐キャビテーションタイプなど、使用条件に合わせて選択可能です。 ●操作機取り外し機能を持ち、通水状態で操作機の修理や交換ができますので、メンテナンス性の向上を実現しました。 ●Ｏリングケースにフッ素ゴムのＯリングを追加、止水性向上とＯリングの長寿命化を実現しています。 ●ゴム弁座は耐塩素性にすぐれたＥＰＤＭを採用しています。老朽化した補修弁の補強・延命にJWWA B 126 (水道用補修弁)のフランジ部に取り付け、経年劣化により弁箱接合部のポルトが腐食・破断した際の漏水を防ぎます。あらゆるメーカーの補修弁に対応できます。呼び径75：面間100 ～ 400mm、呼び径100：面間200 ～ 400mm対応通水状態で地上から容易に装着、高い施工性を発揮上下の部品をタイロッドでつなぎ、一体化した状態で補修弁の周囲から装着して挟み込む構造で、工具や作業工数を減らして施工性を高めています。専用工具を使用し、弁室に入ることなく通水したまま施工できるため、大きな手間や費用が掛からず事故リスクを低減します。締め付けは、市販のスタッビラチェットハンドルなどで作業できます。垂直配管の補強にも利用できる補修弁と接続する消火栓・空気弁やＴ字管など、垂直配管の補強としても利用できます。価格は42ページをご参照ください。水道用急速空気弁簡易分解式町野式口金内蔵凍結破損防止形ラクエアに凍結破損防止機能をプラス凍結時には本体内のスプリングが装着されたピストンの移動により体積膨張分を吸収、凍結破損を防ぎます。洗管、応急給水、水圧測定に使える町野式口金がついたまま空気弁として使用でき、内部部品を取り出せば、すぐに洗管、応急給水、水圧測定に使えます。現場に町野式口金を持ち込む必要がありません。繰返し凍結・解凍を行い、破損せず解凍後も空気弁の性能を維持することを確認●一般工具を使い、約15秒で分解。町野式口金を持ち上げるだけで弁箱内の部品が一度に取り出せ、簡単に清掃作業が行えます。 ●JWWA B 137 (水道用急速空気弁)の性能を満足しています。価格は35ページをご参照ください。
弊社製品をご注文・ご使用いただく場合には、以下の事項にご注意のうえ、ご承諾ください。なお、以下の本文中で引用しております弊社製品の「製品カタログ」、「取扱説明書」、「製品同梱取扱説明書」、「価格表」（以下、 「カタログ等」という。）につきましては、当社ホームページからダウンロードいただくか、最寄りの弊社営業所までご用命ください。また、上記カタログ等の記載内容につきましては、予告なく変更することがありますので、常に最新版をご確認くださいますようお願いいたします。
1.製品のご選定上の注意
1-1. 「当社ホームページ」及び「カタログ等」に記載の製品には、公的規格・仕様及び弊社規格に基づいた仕様及び使用範囲が規定されておりますので、選定にあたり、「当社ホームページ」及び「カタログ等」でご確認のうえ、適正な製品をご選定ください。 1 -2,法規上の規制がある環境下で弊社製品を使用される場合及び弊社製品を設置する事業体などで制定されている規格・規定にご使用上の仕様などが定められている場合には、事前に規制・規格・規定をご確認のうえ、適正な製品をご選定ください。 1-3,「当社ホームページ」及び「カタログ等」には製品ことの主要な仕様などを掲載しております。また、詳細な仕様につきましては、 「当社ホームベージ」に記載の最寄りの弊社営業所にご確認ください。 1-4. 「製品カタログ」に記載の製品の部品構成欄には、代表的な部品材料名を表記しています。 1-5. 「製品カタログ」に記載の製品の部品材料は、製品カタログの部品構成欄に記載の材料と異なる同等材料を使用している場合があります。 1-6.弊社製品を「カタログ等」に記載以外の特殊な用途に使用される場合は、事前に必ず弊社にご確認のうえ、お客様の責任で必要な安全対策を十分に実施してください。 1-7.弊社製品を構成している各材料は、それぞれ耐食性が異なります。使用範囲以外の条件下でのご使用は各材料の耐食性をご確認のうえ、ご選定ください。 1-8.弊社製品を輸出される際には、輸出する当事者において「外国為替及び外国貿易法」及び「輸出貿易管理令」などの関係法令の規定に基づく経済産業省の輸出許可を取得する必要があります。ご不明な点は事前に弊社までお問い合わせください。 1-9.弊社製品は、流体の凍結がない状態でご使用ください（凍結対策製品を除く）。
2.製品のご使用上の注意
2-1.弊社製品を安全にご使用いただくためには、弊社製品が設置されている設備・装置及び当該弊社製品の使用条件・環境・流体・使用期間などの諸条件を考慮した定期的な保守・メンテナンス・交換を必ず実施してください。 2-2.弊社製品をご使用いただける期限は、上記2-1.に定める諸条件及び点検・保守などの実施状況に依存しますので、弊社としての定めはございません。 2-3.弊社製品の定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換は、該当製品の「カタログ等」を必ずお取り寄せいただき、そこに記載されている「警告」及び「注意」事項を十分ご確認のうえ、正しく安全に実施してください。
３.弊社のサービス範囲
3-1.弊社製品の価格には、技術者の派遣などのサービス費用は含まれておりません。 3-2.以下の事項につきましては、別途費用が発生いたします。 1）製品の取付け・調整・試運転立会い2）製品の点検・保守・メンテナンス・交換・修理3）製品及び前各号に係る技術指導・教育
4.免責事項
弊社は、弊社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんので、ご注意ください。 1）天災地変・災害及び弊社の責に帰すべからざる事故により生じた損害2）弊社以外の第三者による弊社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害3）お客様及びご使用者様の故意・過失並びに弊社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害4) 「当社ホームベージ」及び「カタログ等」に記載された禁止事項・注意事項（弊社製品の定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換を実施することなどを含みます）を遵守せず、又は仕様及び使用範囲を超えた取付け、使用により生じた損害5）接続機器との組み合わせにより生じた損害6）弊社製品の使用又は使用不能に起因して生じた間接損害（営業上の損害、逸失利益及び機会損失などを含みます） 7）弊社製品の出荷時の技術水準では予見不可能な事態により生じた損害８）その他、弊社の責に帰すべからざる事由により生じた損害1.各種製品寸法図2.仕切弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～17ニューボプJWWA B 120 ／ニューボプ外ねじ式JWWA B 120  ／ G XソフトJWWA B 120,JDPA G 1049 ／ NSソフトJWWA B 120準拠／ポリバイソフト両袖管形PTC B 22 ／ポリバイソフト片メカニカル形・片フランジ形／ボリパイソフトEF片受形PTC B 22 ／可とう式ボリパイソフト／ PE-NOVO形ソフトPTC B 25 ／チェンジソフト／ PE挿し口付Ｔ字管・フランジ短管PTC G 32 ／ ＰＥメカメタルPTC B 26 ／ポリエチレン二層管用ソフトシール仕切弁／ VS-NOVO形ソフト／K形ソフト／サスソフト／ニューポプ電動外ねじ式／水道用ダクタイル鋳鉄メタルシート仕切弁JWWA B 122 ／ K形メカメタル／水配管用仕切弁JIS B 2062 ／水配管用仕切弁密閉式／水配管用仕切弁ギア密閉式／水道用10K仕切弁旧JWWA B 115 ／水配管用仕切弁外ねじ式／水配管用仕切弁電動外ねじ式
3.バタフライ弁・・・・・・・・・・・・
.......... 18~26水道用バタフライ弁JWWA B 138 ／ニューソフトシールバタ／充水機能付バタフライ弁／耐震形ＮＳバタ／充水機能付ＮＳバタ／耐震形ＧＸバタ／充水機能付ＧＸバタ／短面間バタフライ弁／アジャストバタⅡ ／アジャストバタ／耐キャビバタ／レクティバタ弁／水道用バタフライ弁電動JWWA B 138 ／アンカーボルト・ナット（バタフライ弁用）／フランジレスバタフライ弁／配管用六角ボルト・ナット（フランジレスバタフライ弁用） 4.消火栓・水道用地下式消火栓JWWA B 103 ／ ファイヤーボールJWWA B 135 ／耐震消火栓／ニューB R消火栓／ニューＢＲツイン消火栓／空気弁付ニューＢＲ消火栓／ ＥＸ消火栓／ステンレス製消火栓／地上式消火栓（弁体引抜形）／ネオアーバンファイター 5.空気弁・ ......... 33~39水道用急速空気弁JWWA B 137 ／急速フランジ一体形／ラクエア／凍結破損防止形ラクエア／ステンレス製ラクエア／ミニアロイ空気弁／エアシミーネⅡ ／ニューファノック／水道用玉押器対応型急速空気弁／ステンレス製急速空気弁／凍結破損防止形ステンレス製急速空気弁／空気弁用保護ケース6.補修弁・耐震補修弁／ステンレス製補修弁／水道用補修弁JWWA B 126 7.補強金具カロック／補修弁補強金具8.特殊弁・逆止め弁／安全弁／伸縮管／ストレーナ／通風筒／アングル型フロート弁／バタフライ型フロート弁／バイロット式自動水位調整弁／フラップ弁／開閉台／着脱式丸ハンドル・Ｔ字形開栓器・自在制水弁キー ／中間ロッド・中間軸受／人孔蓋・バルプ開閉器／マルチガスケット／マルチガスケットPlus ／配管用ボルト・ナット・ガスケット／エフカットバルプ／ ＷＤオートバルブ／ ＳＤオートバルブ／ ＳＧＳレジコン弁室／プランジャーバルブ／ツ～ウェイ切替形緊急遮断弁／マークリング型緊急遮断弁／キャバシタ内蔵形緊急遮断弁9.水処理・アクアMF・アクアUF ／アクアUV ／アクアMF-R ／アクアミニ／アクアレスキュー ／アクアシリーズハイプリッドシステム除濁ユニット／アクアレスキュー・ライト／アクアシリーズレンタル
注意事項
1.本価格表は、2024年4月1日より適用いたします。 2.本価格表に記載しております価格は、弊社工場（滋賀県彦根市）渡しでの価格です。 3.本価格表に消費税は含まれておりません。記載の価格は全て円単位です。 4.本価格表のバルブ製品価格には配管用ボルト・ナット・ガスケットは含まれておりません。 5.本価格表に記載しております価格は、弊社標準仕様です。その他特殊仕様につきましては、別途お見積りいたします。 6.本価格表の浸出基準欄の◎が付いている製品は、水道施設の技術的基準を定める省令（平成十二年二月二十三日厚生省令第十五号）の浸出基準に適合しているものです（試験方法：JWWA Z 108水道用資機材の浸出試験方法）。本件に関するお問い合わせは、弊社品質管理部までお願いします。 7.製品改良のため、内容（製品仕様）を一部変更する場合もございますので、ご了承ください。
運送費用について
チャーター便、ユニック車などの特殊車両便、航空便、時間指定便での納品をご希望の場合は、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
キャンセル及び変更について
お客様のご都合によりご注文をキャンセル又は変更される場合、工程進捗状況に応じてキャンセル料、変更手数料を請求させていただきます。ご返品につきましては、製品不良、配送トラブル、弊社過失による手配違いを除き諸経費を申し受けます。また、製品により、お買い取りをお願いする場合もございますのでご了承くださいませ。お客様のご都合による返送につきましては元払いにて手配くださいますようお願い申し上げます。
その他の寸法は、下記、各製品の寸法表をご覧ください。ユーボブ
1 NSソフト
K形ソフト
ボリパイソフト
PE-NOVO形ソフト
VS-NOVO形ソフト
消火栓
※弁棒非上昇式仕
ーボブ(水道用ソフトシール仕切井BR形) JWWA B 120 外ねじ式
5
仕切
その他の接合部品(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット)は別途ご用意ください。 2.受挿し形につきましては、JWWA B 120, JDPA G 1049を基に設計したもので規格品ではありません。 NSソフト(水道用ソフトシール仕切井NS形) JWWA B 120準燃内ねじ式
1. JWWA B 120を基に設計したもので規格品ではありません。 2.付属品(ロックリング、ロックリング心出し用ゴム)を含みます。 3. ＳⅡ用継手部品（バックアップリング、ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。
弁
仕
1.  PTC B 22･･･配水用ポリエチレンバイプシステム協会規格水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁ณ呼び径250,300mmはPTC B 22を基に設計したもので規格品ではありません。 3. PWA対応形(呼び径75〜200mm)につきましては、同価格です。ポリパイソフト片メカニカル形・片フランジ形（水道用ソフトシール仕切弁 配水用ポリエチレン管用）内ねじ式
PTC K 03・・配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格　水道配水用ポリエチレン管2.片メカニカル形の場合、受口側付属品（水密ゴム輪、押輪、グリップリング、インナーコア、セットリング、ロックフランジ、 T頭ポルト・ナット、スペーサーピン）を含みます。 ３．PWA対応形(片フランジ形)につきましては、同価格です。
1. PTC B 22･･･記水用ポリエチレンパイプシステム協会規格　水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁可とう式ポリパイソフト(水道用ツフトシール仕切弁配水用ポリエチレン管用可とう式継手形) 内ねじ式  巻頭の広告ページをご参照ください。
PTC K 03･･･配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 水道配水用ポリエチレン管仕切弁
仕PTC B 25（水道配水用ポリエチレン管メカニカル形ソフトシール仕切弁）
1.付属品(水密ゴム輸、押輸、グリップリング、インナーコア、セットリング、ロックフランジ、T頭ボルト・ナット、スペーサービン)を含みます。 2.施工は、汎用の作業工具（ラチェットレンチ等）でボルトを締め付けていくだけです。 3. JWWA K 144･･･日本水道協会規格水道配水用ポリエチレン管PTC K 03・・配水用ポリエチレンバイプシステム協会規格　水道配水用ポリエチレン管4. JWWA K 144は、呼び径50mm〜150mmまでとなります。 5.台座付は巻頭の広告ページをご参照ください。
チェンジソフト（水道用ソフトシール仕切弁異種管接続用）内ねじ式
台座付は巻頭の広告ベージをご参照ください。
1. VP・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管、HPPE・・水道配水用ポリエチレン管2.付属品〈VP側・・水密ゴム輸、押輸、グリップリング、スペーサ、ロックフランジ、T頭ボルト・ナットHPPE側・水密ゴム輪、押輪、グリップリング、インナーコア、セットリング、ロックフランジ、 T頭ポルト・ナット、スペーサービン）を含みます。 ３．鋼管対応も製作いたします。別途お見積りいたします。 4.台座付は巻頭の広告ページをご参照ください。 PE挿し口付T字管

PE挿し口付フランジ短管

PE挿し口付フランジ短管PEメカメタル(B122形仕切弁配水用ポリエチレン管用メカニカル形)内ねじ式PTC B 26（水道配水用ポリエチレン管メカニカル形メタルシート仕切弁）
仕引弁
仕
2.台座付は巻頭の広告ページをご参照ください。 VS-NOVO形ソフト(水道用ソフトシール世切井複雑管用メカニカル形)内ねじ式 台座村は巻頭の広告ベージをご参照ください。
を含みます。 2.施工は、汎用の作業工具（ラチェットレンチ等）でポルトを締め付けていくだけです。 ３．調管対応も製作いたします。別途お見積りいたします。 4.台座付は巻頭の広告ベージをご参照ください。 K形ソフト(水道用ソフトシール仕切井K形)内ねじ式
仕切弁
◆ SCS13製1.丸ハンドルはFCD製粉体塗装です。 2. SCS14製も製作いたします。別途お見積りいたします。 ーボブ電動(水道用ソフトシール仕切井BR形)外ねじ式
オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途お見積りいたします。
仕切
1． ※につきましては、別途お見積りいたします。 2.  16K（4種）及び20K（5種）の呼び径350mm以上はJWWA B  122を基に設計したもので、規格品ではありません。 3. 16K (4種)及び20K (5種)の呼び径350mm以上はボールベアリング入となります。 4.ロングタイプ及び上記以外の仕様につきましては、お問い合わせください。 K形メカメタル(B122形仕切井K形両受)内ねじ式
13 ■
仕切弁
1．FC製につきましては、お問い合わせください。 2呼び径·流体·圧力·材質等、詳しい仕様をご指示ください。 3.その他の塗装につきましては、別途お見積りいたします。水配管用仕切弁密閉式(ベアリング入)内ねじ式
1. FC製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径200mm以下はスラストベアリング入、呼び径250mm以上はボールベアリング入となります。 3.呼び径50mmも製作いたします。別途お見積りいたします。
仕
1．FC製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径・流体・圧力・材質等、詳しい仕様をご指示ください。 3.フランジ寸法及び面闘寸法は、JIS B 2062-1994と同一寸法です。 4.その他の塗装につきましては、別途お見積りいたします。 ５．横形及び外ねじ式につきましては、お問い合わせください。 6.東京都水道局仕様につきましては、別途お見積りいたします。
仕切弁
vi 1.その他の塗装につきましては、別途お見積りいたします。 １６K.20Kにつきましては、旧JWWA B １１５に基づき設計されたものです。
1. FC製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径・流体・圧力・材質等、詳しい仕様をご指示ください。フランジ寸法及び面間寸法は、JIS B 2062と同一寸法です。 r下水道事業団仕様、その他の塗装につきましては、別途お見積りいたします。
水配管用仕切弁電動外ねじ式

1．FC製につきましては、お問い合わせください。 2.使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。 3.フランジ寸法及び面間寸法は、JIS B 2062またはJIS B 2062ー1994と同一寸法です。上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、 4別途お見積りいたします。 5．※につきましては、別途お見積りいたします。暑合は別途お見積りいたします。仕17 ■
◆ FCD数1. FC製、鋼板製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径・流体・圧力・材質等、詳しい仕様をご指示ください。呼び径1600mm以上は、別途お見積りいたします。 3.呼び径150mmはJWWA B 138を基に設計したもので規格品ではありません。 4.ハンドル付の場合、￥97,200加算してください。 5.呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途お見積りいたします。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは24ベージをご参照ください。 6. ※につきましては、別途お見積りいたします。
フランジ寸法及び面倒寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。 1. 2.呼び径1000mmにつきましては、お問い合わせください。 ３上記以外の高さにつきましては、別途お見積りいたします。 4 ※につきましては、別途お見積りいたします。充水機能付バタフライ弁(水道用バタフライ弁充水機能付)
1.フランジ寸法及び面闘寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。 2　呼び径1000mmにつきましては、お問い合わせください。 ３上記以外の高さにつきましては、別途お見積りいたします。 4.耐キャビテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。
1.付属品(呼び径300mm〜450mmロックリング、ロックリング心出し用ゴム、呼び径500mm～1000mm　なし） 2.接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。呼び径300mm〜450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット呼び径500mm〜1000mmの場合、ロックリング、パックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット3. 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。 4.上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。
充水機能付NSバタ(水道用バタフライ井耐震NS形充水機能付)

1.付属品(呼び径300mm〜450mmロックリング、ロックリング心出し用ゴム、呼び径500mm～1000mmなし） 2.接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。呼び径300mm〜450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット呼び径500mm〜1000mmの場合、ロックリング、パックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト-ナット3. 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。 4.上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。 5.耐キャビテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。
内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装）外面：亜鉛合金溶射+合成樹脂FCD製塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）付属品接合部品(ロックリング、ストッパ)を含みます。その他の接合部品（ゴム輸、押輸、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。 1.充水機能付GXバタ(水道用バタフライ井耐震GX形充水機能付)
巻頭の広告ベージをご参照ください。 ◆ FCD製内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装）外面：亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装） 1.付属品接合部品(ロックリング、ストッバ)を含みます。その他の接合部品（ゴム翰、押翰、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。 2　耐キャビテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。
短面間バタフライ弁(水道用バタフライ弁短面間形)

1．FC製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途お見積りいたします。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは24ページをご参照ください。 3.上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。
1.水道面問での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。 2　上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。 3.電動式につきましては、別途お見積りいたします。 4.充水機能付タイプ及び耐キャピテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。
アジャストバタ(水道用バタフライ井更新形)
手動
1.水道面間での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法（呼び径150mmを除く）です。使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、 vi詳しい仕様をご指示ください。 3.上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途お見積りいたします。
◆ FCD製内外面工ポキシ樹脂粉体塗装（手動操作機外面は工ポキシ樹脂塗装） 1.上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。 2.電動式につきましては、別途お見積りいたします。 3.フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径150mmを除く)です。 4.脚はオプションです。別途お見積りいたします。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは24ページをご参照ください。
レクティバタ弁(水道用バタフライ弁 整流板付)

場合は別途お見積りいたします。 ◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（手動操作機外面／電動操作機外面はエポキシ樹脂塗装） 1.使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。 2.フランジ寸法及び面悶寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径100,150mmを除く)です。 3.呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途お見積りいたします。 4.上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途お見積りいたします。
1. FC製につきましては、お問い合わせください。 2.使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。 3.呼び径150mmは、JWWA B 138を基に設計したもので規格品ではありません。 4.呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途お見積りいたします。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは下記39をご参照ください。 5.上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途お見積りいたします。オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途お見積りいたします。
アンカーボルト・ナット(バタフライ弁用)

#マハリヘン
レバー式キャップギア式2.塗装さび止め塗装＋上塗エポキシ系塗料（グレー） 3.ウォームギア式は左回し開きです。 4.配管用穴角ボルト・ナットは26ページをご参照ください。
２塗装さび止め塗装＋上塗エポキシ系塗料（グレー） 3左回し開きです。 4.使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。 ５．発信機、受信機、変換器等のオプション品につきましては、別途お見積りいたします。 6.配管用穴角ボルト・ナットは26ページをご参照ください。
1 OK用
1.フランジ１０Kにつきましては、JWWA Ｂ１０3を基に設計したもので規格品ではありません。 2.自動排水弁付の場合は、¥9,500加算してください。消水道用地下式消火栓 JWWA B 103:1991  [単口・双口]
1. H型（口金高さの高いもの）又はL型（口金高さの低いもの）のいすれかをご指示ください。 2.自動排水弁付の場合は、¥9,500加算してください。アイヤーボール（水道用ボール式単口消火栓） JWWA B 135
◆耐震消火栓はニューBR消火栓（ショートタイプ）＋耐震補修弁（呼び径75×面間150mm）＋マルチガスケット(呼び径75)のセット品です。 1.配管用ポルト・ナット（呼び径75用）、マルチガスケット（呼び形75用1面分）、接続費込の価格です。 2.自動排水弁付の場合は、￥9,500加算してください。
ニューBR消火栓（水道用地下式消火栓BR形単口）

◆FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装1.ロングタイプにつきましては、口金高さH 1 = 330, 390, 430（同一価格）のいすれかをご指示ください。 2.自動排水弁付の場合は、¥9,500加算してください。
ューBRツイン消火栓(水道用地下式消火栓BR形二井式双口)
◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装1.自動排水弁付の場合は、￥19,000加算してください。消火栓
1．空気弁部は漫出基準に適合しています。 2.ボール弁付又はボール弁無の仕様をご指示ください。また、ロングタイプにつきましては、口金高さH 1 = 330, 390, 430（同一価格）のいすれかをご指示ください。 3.自動排水弁付の場合は、￥9,500加算してください。 EX消火栓(水道用地下式消火栓BR形逆流防止排気井付単口)
1．ロングタイプにつきましては、□金高さH i ＝330, 390, 430（同一価格）のいすれかをご指示ください。 2.自動排水弁付の場合は、￥9.500加算してください。消火栓■ 29 ■
◆ SCS13製火栓
L=1000mmを超える場合、別途お見積りいたします。 2．本体外面はフッ素樹脂塗装（SGめっきの場合、SGめっき＋フッ素樹脂塗装）、接水部（弁胴、補修弁、乙管）は内面エポキシ樹脂粉体塗装です。 ３．このページに記載されている図は仕様をわかりやすくするためのものであり、実際の補修弁、排水弁の向きとは異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。呼び径75mm回転打倒式乙管付消
1.地上直管寸法（H i ）は仕様により異なります。管上土被りL=1000mm以下の場合は同一価格です。 L=1000mmを超える場合、別途お見積りいたします。 2.接水部（弁胴、補修弁、乙管）は内面工ポキシ樹脂粉体塗装です。 3.このページに記載されている図は仕様をわかりやすくするためのものであり、実際の補修弁、排水弁の向きとは異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。呼び径75mm I型回転打倒式乙管付呼び径100mm I型回転打倒式乙管付火栓浅層埋設対応ねじ込み形(甲形)
ねじ込み形フランジ付きねじ込み形フランジ形
フランジ形：呼び径75mm
75
107,200 151,600 124,900 169,300 137,700 182,100 14 204 ◆ FCD製1. FC製、FCD製内面粉体塗装につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径13, 20mmlは、JWWA B 137を基に設計したもので規格品ではありません。最低使用圧力は0.05MPaです。低圧でご使用される場合は、お問い合わせください。合フランジ

水道用急速空気弁
JWWA B 137

1. FC製につきましては、お問い合わせください。 2.呼び径200mmにつきましては、外観が変わります。 3.最低使用圧力は0.05MPaです。低圧でご使用される場合は、お問い合わせください。急速フランジー体形(水道用急速空気弁フランジー体形)
呼び径100,150の場合◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装33   RH
町野式口金内蔵通常は空気弁として使用、内部部品を取り出せば、すぐに洗管、応急給水、水圧測定などに使用できます。フランジー体形
ねじ込み形(甲形)
気弁短◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装標準形（町野式口金:オプション）内部部品を取り出し、オプションの町野式口金を取り付ければ、洗管、応急給水、水圧測定などにフランジー体形
使用できます。

フランシ形

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ付きねじ込み形（乙形）
フランジ付きねじ込み形（乙形）
町野式口金内蔵通常は空気弁として使用、内部部品を取り出せば、すぐに洗管、応急給水、水圧測定などに使用できます。フランジ一体形◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装テンレス製ラクエア(水道用急速空気弁 簡易分解式 ステンレス製)町野式口金内蔵通常は空気弁として使用、内部部品を取り出せば、すぐに洗管、応急給水、水圧測定などに使用できます。ねじ込み形(甲形)使用できます。標準形（町野式口金:オプション）内部部品を取り出し、オプションの町野式口金を取り付ければ、洗管、応急給水、水圧測定などに1.オプション品ラクエア用町野式口金は、34ページオプション品ラクエア用町野式口金と共通です。 2. ※につきましては、お問い合わせください。 1 35ねじ込み形(甲形)短フランジ付きねじ込み形（乙形）ねじ込み形(甲形)フランジ付きねじ込み形（乙形）
◆本体CAC製(めっき)

エアシミーネI  (水道用急速空気弁不凍結形)

◆ SUS/CAC製(フランジFCD製エポキシ樹脂粉体塗装)
◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装1.高さは凍結時には若干高くなります。

水道用玉押器対応型急速空気弁(水道用急速空気弁玉押器対応型)

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装呼び径200mmにつきましては、呼び径150mmのフランジ部をJWWA B 137呼び径200mm 1.にて製作したものです。性能は呼び径150mmと同じです。 2.玉押器は弊社での取り扱いはございません。短■ 37 I
◆ SCS13製凍結破損防止形ステンレス製急速空気弁(水道用急速空気弁ステンレス製凍結破損防止形)
気◆ SCS13製短弁
1.上記以外の仕様につきましては、お問い合わせください。短
キャツプ式
◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装補ステンレス製補修弁(水道用補修弁ステンレス製) 【ボール弁レバー式・キャップ式】
◆ SCS13製呼び径75mm×面間150mm修
1．FC製につきましては、お問い合わせください。 ★（7.5K GF形）につきましては、お問い合わせください。かきましては、JWWA B １２６を基に設計したもので規格品ではありません。
1． ※につきましては、JWWA B 126を基に設計したもので規格品ではありません。補
◆ SCS13A／SUS304製（エポキシ樹脂粉体塗装） 1．消火栓1台につき、5個取り付けてください。 2.接合部のボルト・ナットを交換するための治具としてはご使用いただけません。
補修弁補強金具(水道用補修弁対応補強金具)

◆水道用エポキシ樹脂粉体塗装1.使用圧力0.75MPa以下2適用フランジ外径呼び径75mmの場合：209~215mm呼び径100mmの場合：236～242mmです。据付状態補強金真
据付工具

1.ハンドル、エクステンションバー、スタッビラチェットハンドル（ナットグリップソケット装着）ディープソケットー式の価格です。巻頭の広告ベージをご参照ください。
◆ FCD製1． FC製につきましては、お問い合わせください。 2.弁箱弁座CAC406、弁体弁座ゴムが標準です。 3.水平配管または垂直配管をご指示ください。呼び径450mm以上につきましては、別途お見積りいたします。 4.
� 1.ダッシュポット付につきましては、別途お見積りいたします。特
SUS製� 1．常用圧力及び、吹出圧力をご指示ください。吹出圧力は常用圧力+0.2MPa以上でご指示ください。吹出圧力は0.75MPa以下です。0.75MPa以上につきましては、お問い合わせください。 ２　垂直配管に設置してご使用ください。 ３　上記以外の仕様につきましては、お問い合わせください。
(※１につきましては、STKM製内外面ナイロンコーティング)内外面ナイロンコーティングは、WSP067（ナイロンコーティング鋼管）日本水道鋼管協会規格に基づいています。 2. ※2につきましては、別途お見積りいたします。 ３．伸縮量は±25mmとなります。上記以外の面間寸法につきましては、お問い合わせください。 2.伸縮量は±30mmとなります。上記以外の面間寸法につきましては、お問い合わせください。
空気弁付も製作いたします。別途お見積りいたします。
SUS製�上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。特
1. 流入圧、H寸法(H. W. L)、流出流量、取付タイプを御指示ください。 Bタイプ、B-1タイプについて、管中心よりH寸法(H. W. L)が下方になる場合はマイナスでご指示ください。 vi最大流入圧0.75MPaです。 3.垂直配管の場合、オブション品(90°エルボ、全面パッキン、六角ボルト・ナット)が必要です。別途お見積りいたします。バタフライ型フロート弁(水位調整弁)
1. 流入圧、H寸法(H. W. L)、取付タイプ、流れ方向の仕様をご指示ください。A-2型、B-2型につきましては、J寸法も併せてご指示ください。 2.最大流入圧呼び径50～200mm 0.49MPa、呼び径250mm以上0.29MPaが標準です。上記以外の最大流入圧の場合は、お問い合わせください。 ３　全開～全閉までのレバー角度は45゜です。 4.内外面粉体塗装の場合、弁箱SUS304、短管SS400です。殊弁特
SUS製も製作いたします。別途お見積りいたします。 1. 16K, 20Kも製作いたします。別途お見積りいたします。 vi
SUS製◆ 1．河川などの自然排水や逆流防止用の弁ですので、ポンプ吐出口などの流速が速い場所や圧力変動が大きい場所ではご使用いただけません。 2　高潮、津波対策としてはご使用いただけません。 ３．垂直に取り付けてご使用ください。勾配のある場所でご使用されますと、おもりにより屏が開きにくくなります。 4.フランジタイプは7.5Kフランジ取付形です。10Kフランジ取付形につきましては、お問い合わせください。特
2　内ねじ式には、弁棒ソケットが標準装備されています。 3. FC製はフタル酸樹脂エナメル塗装、中型SGめっきはフッ素樹脂塗装です。 4.標準弁棒出し寸法以下の場合は同一価格です。標準弁棒出し寸法を超える場合は、別途お見積りいたします。 ５． ※につきましては、別途お見積りいたします。 6.使用される弁種、呼び径、埋設深度等により上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。
2.外ねじ式には、弁棒価格は含まれておりません。別途お見積りいたします。 3.上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては別途お見積りいたします。 4.使用される弁種、呼び径、埋設深度等により上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。
オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途お見積りいたします。特殊弁着脱式丸ハンドル・T字形開栓器・自在制水弁キー
着脱式丸ハンドル（キャップハンドル）
FC製

T字形開栓器

1.その他のL 1寸法も製作いたします。別途お見積りいたします。
自在制水弁キー

◆ SUS304製1. A型はL i =約985mm～約1785mm間の200mm単位で伸縮可能です。ハンドル部を下図のように収納することができます。 2.自在制水弁キーに強化ハンドルをセットして使用することができます。 ３強化ハンドルは2本１組の価格です。特
使用される弁種、呼び径等、詳しい仕様をご指示ください。 2.中間ロッドの算出方法につきましては、Aタイプ（YGR）＝（①ロッドL 1 ×円/m）＋②キャップ＋③ソケットBタイプ（YGRB）＝（①ロッドL 1 ×円/m）＋④ジョイント＋③ソケット2本継ぎの場合、Aタイプ、Bタイプとも上記計算に④ジョイントを加算してください。L1＝4m以上は2本継ぎとなります。 3. L 1寸法1 m未満は1 mの単価です。 4. L i寸法が3mを超える場合は、中間軸受（振れ止め）を付けられることをお勧めします。 5. 50φのソケット及びジョイントにつきましては、SS製となります。
中間輸受
A形振れ止め(カラー付)
ヒューム管用、T字形等の特殊形振れ止め金具も製作いたします。 1.別途お見積りいたします。円盤形振れ止め(上下カラー付)
特

バルブ開閉器

◆ SUS304製1. T型開栓キー及び伸縮ロッドは含まれておりません。下記価格をご参照ください。
◆ SUS304製■設置例■使用例特殊
ゴム・・・SBR、芯金・・ステンレス製16K、20K兼用(呼び径125は5K、7.5K、10K、16K、20K兼用) 7.5K. GF形ーRF形、RF形ーRF形、GF形ーGF形対応左記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。特殊
1. 5K、10K、16K、20K兼用(呼び径125は5K、7.5K、10K、16K、20K兼用) 2.対応フランジ FF形ーFF形、FF形ーRF形、RF形ーRF形３上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。
マルチガスケット用配管用ボルト・ナット（緩み止めナット） ◆ SUS304
特
1. 7.5K、10K、16K、20K兼用(呼び径125は、5K、7.5K、10K、16K、20K兼用) 2.対応フランジ GF形ーRF形、RF形ーRF形、GF形ーGF形3.上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。
※につきましては、別途お見積りいたします。
◆ゴム･･･耐塩素性EPDM、芯金･･･ステンレス製1. 7.5K、10K、16K、20K兼用(呼び径125は、5K、7.5K、10K、16K、20K兼用) 2対応フランジFF形ーFF形、FF形ーRF形、RF形ーRF形
マルチガスケットPlus用配管用ボルト・ナット（絶縁用防食ボルト・ナット）◆  SUS304 ※につきましては、別途お見積りいたします。特殊
1.下段は、鋳鉄管と仕切弁を接合する場合の寸法です。 2.ボルト寸法は、参考です。実際の寸法は製品によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ３．マルチガスケット用は52～55ページをご参照ください。
特
1.使用圧力は0.75MPa (7.5K)のみです。 2. ※につきましては、別途お見積りいたします。
＜特　長＞
常に設定流量を保つ為、本管の圧力低下を防止できます。圧力変動での流量増加1.もありませんので、節水対策に大きな効果をもたらします。 2.ワイドな設定流量範囲を実現。また流量設定器により流量変更も容易に行えます。過大流量やウォーターハンマの防止により、メーター等の機器を保護します。 3.
特
1.使用条件（設置場所、呼び径（管径）、接合フランジ規格、流体の種類、一次側圧力、二次側圧力、使用流量、レジコン弁室の要否、ストレーナの要否）等の詳しい仕様をお知らせください。 2.安全弁付も製作いたします。別途お見積りいたします。伸縮管及びストレーナにつきましては、44、45ページをご参照ください。
＜特　長＞
1.  2弁式を採用。 ①小開度時のハンチングを防止。 ②面間寸法が小さく、コンパクト。 ③小弁コントロール領域での開度が大きくとれ、作動音が小さく、静か。 2i構造が簡単で、耐食性、耐磨耗性にすぐれ、導圧配管はフレックスタイプの樹脂パイプを使用し、メンテナンスを省力化。 3.夜間等、使用流量が無い場合、自力で弁が全閉。また水圧により完全止水。特
レジコン弁室の要否、ストレーナの要否）等の詳しい仕様をお知らせください。 2.その他の呼び径につきましては、お問い合わせください。 3. 16K,20Kも製作いたします。別途お見積りいたします。伸縮管及びストレーナにつきましては、44、45ページをご参照ください。
＜特　長＞
単弁式を採用。 1. 2.主弁の流出口はＶ形ポート形状で小流量時の制御性を向上。 3.ピストンシリンダー構造によりピストンが圧力的にバランスされ、圧力変化に対し安定性を保ちます。一次側圧力の変動に対する追従性が向上。 4. FCD製のシリンダーカバー(蓋)がステンレス製で防錯性にすぐれています。 5. ＜特　長＞プレハブ化構造で工期短縮。 1.コンパクト設計で掘削幅がとれない場所でも設置可能。 2. 3.レジンコンクリートはセメントコンクリートと比較して3 ～ 6倍の茶材強度を持ち、トラックの輪荷重や埋め戻し土圧にも十分対応。 4. 5.レジンは耐食性・凍結融解性にすぐれ、寒冷地等での厳しい状況下でも高い耐久性を保持。軽量で底板があるので、地整状態がよい場合は、砂利基礎だけでコンクリート基礎が省け、掘削してすぐ設置でき、悲礎工事の簡略化が可能。 6.内部配管にナイロンコート鋼管を標準使用。鋳鉄管と比較しても軽量で、外観も美しく衛生的、曲管寸法もコンパクト。また、雑持管理用のソフトシール弁も組み込んでの弁宝設計で弁室外に弁きょうを設置する必要もなく、材料コスト、敷設コストがかからず経済的。減圧弁とレジコン弁室とセットの場合、標準仕様は下記のような組合せになります。 ★バイバス付き… ①レジコン弁室、②配管材料（伸縮管、片フランジ短管、３フランジT字管、フランジ短管、フランジ曲管、フランジ接合材）、③バルブ（滅圧弁、ストレーナ、ソフトシール仕切弁ハンドル車付）、④人孔鉄蓋★バイパス無し… ①レジコン弁室、②配管材料（伸縮管、片フランジ短管、フランジ接合材）、③バルブ(滅圧弁、ストレーナ、ソフトシール仕切弁ハンドル車付）、④人孔鉄蓋特殊※セット価格につきましては、お見積りいたします。減圧弁の他、マークリング型緊急遮断弁やプランジャーバルプ、電動弁等、ご要望に合わせた設計を行います。詳細につきましては、お問い合わせください。
＜特　長＞
1.調整弁でありながら、完全止水ができるので、流量制御、圧力制御、水位制御など、あらゆるコントロールが可能となります。 2.弁箱内の通過流体は、弁箱(A)とガイドの周りをリング状に流れ、弁座通過後、管の中心でクロスするため、キャビテーションの発生を抑えます。 3.弁座の種類が選択できるため、使用条件に合わせた最適な制御を実現します。また将来、条件が変わっても、弁箱はそのままに弁座の交換のみで対応することができます。弁仕様
高差圧下に於いてキャビテーションの成長を抑え、全開時の流量が多く取れるため、ON-OFF創創に適していまヤタイプL(多孔シリンダー式弁座)アンチキャビテーションタイプ。ギャビテーションの発生を防ぎ、高差圧下での貯水池への送水(2次圧が低圧となる）及び配水ラインの水圧、流量のレギュレート(調節)用として最適な調整枠性が得られます。特殊弁ご使用条件に合わせてお見積りいたします。
＜特　長＞ 1. 3台の機能を1台に集約！ 2.コンパクト化でタンク搭載可能！ 3.損失抵抗が少ない4.逆流にも確かな対応5.選べるヘッダータイプ
ヘッダータイプ（上記３機種とも状況に合わせてヘッダーが選べます） ※他の組み合わせも可能です。詳細につきましては、お問い合わせください。ご使用条件に合わせてお見積りいたします。特殊
<特　長>
1.不測の事態及び地震による災害に確かな対応緊急造断時の確実な作動、緊急造断待機状態の安定した性能、选隔操作の容易さでライフラインを守る構造を持ち合わせています。 2.油圧ロック方式による確実遮断造断動作機構として信頼性の高い油圧ロック解除方式を採用、高湿気時でも確実に造断します。 3.停電時でも安心遮断修電時でもバッテリーにより造断しますので安心です(無修電電源装置)。 4.豊富なバリエーション造断弁構成、形式ごとにユーザーニーズに応じた豊富なバリエーション及びオプション仕様の追加が可能です。仕　楼

システム図(参考)
各設置場所に最も適した選定が出来るよう、多様なシステムを用意しております。ご使用条件に合わせてお見積りいたします。特殊弁
＜特　長＞
1.小口径対応
呼び径50mm〜400mmに対応。小規模配水池や減圧水槽、受水槽などにも使えます。
2.停電時でも正常監視
電動操作機内にキャパシタ、操作盤には高効率のパッテリーを搭載。停電時でも監視を続け、緊急時には瞬時に作動します（バックアップ1時間）。また長寿命ですので、ランニングコストが抑えられます。
3.感知方式が選択可能
感知方式は上位機種と同等の地震、流量、地震と流量の組み合わせを選択できますので、ご使用条件に合わせた造断方法を構築できます。
4.入力電源はAC100V
5.簡単操作
自動－手動の切替と手動時の開閉操作は電動弁と同じで簡単です。また状態表示も判りやすく、維持管理も容易です。
特殊ご使用条件に合わせてお見積りいたします。超高性能・コンパクト・浄水処理装置山間部・村落・限界集落など小規模水道施設の現状と問題点水処理水質汚染やクリプトスポリジウム等の浄水処理の問題解決に最適な膜ろ過装置です。
＜特　長＞
1.小規模分散化対応のオールインワンユニット(400m³/日以下)施設統合が困難な小規模水道施設に適した装置です。お客様のニーズや原水水質に合わせた最適な運転仕様、処理フローを選択し、ユニットタイプで製造します。装置をユニット化することで、大幅な工期短縮・低コスト化を実現しました。また、1系列可搬型は、緊急時にトラックで簡単に持ち出し可能なため、平常時と緊急時の1台2役で活躍します。 2自動運転システム浄水量、残留塩素（オプション）、浄水濁度等の管理項目を制御し、適方監視することで、完全無人化自動運転が可能です。また、2系列運転の場合は、自動系列切替制御により、故障発生時にも運転を継続できて安心です。 3.安全・安心使用膜モジュールは、(一社)膜分離技術振興協会（AMST)の規格認定品を採用しています。 2系列装置は、(公財)水道技術研究センター (JWRC)の基準適合認定を受けています。アクアMF (1系列) 150m³/日仕様
最大処理量は水質により異なります。水処理ご使用条件に合わせてお見積りいたします。 ■ 67 ■紫外線照射による病原性生物の不活化に特化した製品で、クリプトスポリジウム等の対策に最適です。 ＜特　長＞ 1.オールインワンユニット紫外線照射槽と機器の全てをユニット化、前御盤も一面のシンプルな構造です。 2.自動運転システム運転だけでなく、ランプ及び空間紫外線強度計のスリープ表面の洗浄も自動で、管理が簡単です。 3.安全・安心対応いたします。 (UVH—05041のみ)原水濁度計、空間紫外線強度計などにより水質を常時監視しています。異常発生時は、緊急透断弁等を用いて処理水側への流出を遮断することで安全性を確保します。紫外線照射槽は、(公財)水道技術研究センター(JWRC)基準適合認定装置を使用しています。紫外線処理の対象となる水厚生労働省「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。
紫外線照射槽の型式、処理量
ご使用条件に合わせてお見積りいたします。
水処
設置事例
施設管理が簡単でどこでも搬入•設置が可能な極小規模水道施設向けの膜ろ過装置です。 <特　長> 1.軽量・コンパクト・オールインワンユニット省スペースで設置可能なため、統合が困難な小規模分散形施設や既設水道施設への導入が容易です。装置をユニット化することで、大幅な工期短縮・低コスト化を実現しました。撤入困難な場所でも、分割構造（オプション）で撤入することができます。 2.自動運転システム沈慧一定制御、质道洗や水位監視によるON-OFF等の運転制御を自動で行います。タッチパネルで誰でも簡単に設定できます。凍結防止制御付きのため、寒冷地での使用も可能です。オプションで残留塩茶、浄水濁度等の管理項目を制御し、塩方監視することで、完全無人化運転ができます。 3.安全・安心使用膜モジュールは、(一社)膜分離技術振興協会（AMST)の規格認定品を採用しています。突発的な濁度やクリプトスポリジウムも確実にろ過します。 4.電源：AC100V電源は家庭用AC100Vコンセントが使えます。市販の小型発電機を使えば、停電時にも運転ができます。

［設置事例

水処ご使用条件に合わせてお見積りいたします。 1 69 ■理分割構造でラクラク設置可能な極小規模水道施設向けの膜ろ過装置です。 ＜特　長＞ 1.シリーズ最小処理量・最コンパクト、分割構造シリーズ最小処理量・最コンバクトで設備が通剰になることなく、設置スペースやイニシャルコスト、ランニングコストの無駄を省くことができます。分割構造により、救人困難な離島や山間地でも人力撤入でラクラク設置することが可能です。恒久的な使用に適したスタンダードな报置型と緊急時やメンテナンス時に移動ができる可撒型があります。 2.自動運転システム流量一定制御、既逆洗や水位監視によるON-OFF等の運転制御を自動で行います。タッチバネルで誰でも簡単に設定できます。凍結防止制御付きのため、寒冷地での使用も可能です。オプションで残留塩茶、浄水濁皮等の管理項目を制御し、改方監視することで、完全無人化運転ができます。 3.安全・安心廣モジュールは、一社）発揮します。アフターフォローが充実しており、万一の奨常発生時は担当営業所、技術員が迅速に対応します。 4電源：AC100V電源は家庭用AC100Vコンセントが使えます。市販の小型発電機を使えば、停電時にも運転ができます。水処ご使用条件に合わせてお見積りいたします。理＜用　途＞ 1.既設ろ過施設の修繕・改修の仮設装置や急に水源が悪化した時の応急処置装置などの仮設備2.応急給水拠点での給水車への給水用や災害発生時の緊急用設備3.中長期的に使用する浄水設備用など、『移動できる浄水場』としてさまざまな用途に使えます。 ＜特　長＞ 1.軽量・コンパクトで可搬式(一般的な片扉　幅700mmから搬入可能)軽トラックで運べるスリムなボディは、一般的な建物にラクラク識入できコンパクト。可搬式ですので、災害時の給水麹点として、また浄水施設トラブル発生時の仮設給水用としてなど、あらゆるシーンに幅広く対応します。 2.自動運転システムで逆洗機能付きオール自動運転、かつ逆洗機能付き(空気洗浄機能・逆洗水槽)で浄水場と同等のシステムです。コントローラで処理量を一定に制御し、異常時には、警報接点出力が可能です。 3.安心・安全信頼ある膜モジュールAMST(膜分離技術振興協会)認定品による安心・安全なろ過であらゆるシーンに対応します。 4.配管、配線はワンタッチ接続で簡単ホースはワンタッチ継手で、簡単に接続できます。配殺はコンセントやコネクタ接就のため、配殺ミスがありません。 5.電源はA C 100 V電源は家庭用ＡＣ100Ｖコンセントが使えます。市販の小型発電機を使えば、電源がない場所でも運転ができます。
なく使用できました。水理ご使用条件に合わせてお見積りいたします。 71 I高濁度に悩む小規模施設を「どこでもプラスの柔軟性」を持った除濁ユニットが解決します。
＜特　長＞
1.高濁度原水でも安定した浄水処理濁質揃擬能力が高い機雑ろ過法の採用で、原水濁度上昇にも安定した浄水処理ができます。 2.軽量、コンパクト、可搬式で、どこでも柔軟に設置可能裁維ろ過法を採用し、軽量・コンパクトなユニットを実現。裁維ろ過塔の取り外しが簡単にできるため、一般的な建物の片扉から人力でラクラク搬入できます。アクアレスキューと併用したハイブリットシステムや既設浄水場の前処理など、幅広く運用できます。 3.配管、配線はワンタッチ接続で簡単ホースはワンタッチ継手で簡単に接続できます。配線はコンセントやコネクタ接続のため、配線ミスがありません。 4.電源はAC100V電源は家庭用AC100Vコンセントが使えます。市販の小型発電機を使えば、電源がない場所でも運転ができます。仕様
水処ご使用条件に合わせてお見積りいたします。理地震などの災害時は、ライフラインの復旧まで数日かかることもあり、飲料水や生活用水の確保が最優先となります。簡単操作で近くにある受水槽の水、プールの水、井戸の水、渓流の水などさまざまな水を飲料水や生活用水として使える安全な水に処理する災害用浄水装置です。
＜特　長＞
1.可搬性の良さコンパクト(L：840mm×W：520mm×H：710mm)、軽量(空時：55kg)ですので、軽トラックへの積み込みが大人2人で行えます。また、キャスターがついていますので、女性や高齢者の方でも容易に運搬可能です。 2.簡単操作簡単な準備と操作ですぐに給水できます。フィルターはカートリッジ式ですので、交換も簡単。初めてでも操作しやすい装置です。消毒は流量に応じて自動注入しますので、安全・安心です。燃料や電気がない場合でも手動ポンプで給水可能です(通常はエンジンタイプにて稼動)。ホースはワンタッチ継手で簡単に接続できます(アクアレスキューと共通)。 3.すぐれた浄水能力粗ろ過＋活性炭＋ＭＦ酸＋塩素消毒により安全で良質な水を造ります。処理水量は最大2.0m³/hですので、災害時1.600人組の水を造ります(災害時必要水量約30L/日として計算)。フィルター容量が大きく、また逆洗機能付ですので、浄水能力を長時間維持することができます。
△：水質状態により、除去が不完全な場合があります。 ×：ほとんど除去することができません。水処ご使用条件に合わせてお見積りいたします。理1 73 ■
<特　長>
1.短い納期で設置可能常時社内にレンタル用機材を保管しています。最短1～3日で設置作業が完了し、処理水を供給できます。 ※飲料水として供給する場合は、別途水質検査が必要です。 2.豊富なレンタルオプション原水水質や現場状況により、必要なオプションを装置と同時にレンタルできます。 3.装置の保管、維持管理不要使用前、使用後の保管場所に困らず、管理費の心配もいりません。 4.安心サポート安心して装置を運用していただけるよう、社内体制を整えています。設置、撤去はもちろん、万一、故障した場合は修理または代替機を手配いたします。
■レンタルの主な流れ
●レンタル期間→自由に設定（長期割引あり） ●現場確認→原水水質、電源、据付場所など●定期点検　●膜の薬品洗浄、活性炭交換などトラブル発生時は担当営業所、技術員が迅速に対応します!! ●工場で整備、修理●膜の薬品洗浄、消耗品交換ご使用条件に合わせてお見積りいたします。水理