「地中熱は、いつでもどこでも安定して利用できる自然エネルギーです。」

地下熱は・・・
①クリーンな日本ルギーです・化石燃料を直接利用しな😍空調等利用時のCO₂の排出量を減らせます。 ・熱資源のリサイクル活用が可能です。 ・冷房時に外部に排熱しな‼     ヒートアイランド現象の緩和に貢献します。 ②安定してどこでも利用可能です地下熱は、どんな場所でも季節を問わず安定した熱源です。北井シグ由ストが泰価です・地下熱は安定した熱源》　ヒートポンプへの負荷が少＝消費電力の低減。 ・耐用年数が長く、ライフサイクルの面で有利。
地下熱利用の方式
◎地中熱源方式）
新設の熱交換井内を、水・ブラインを媒体として地中の熱を利用する方式です。熱交換井の構造はUチューブや二重管構造があります。
◎地下水利用方式）
汲み上げた地下水を、直接ヒートポンプの熱源として利用する方式で、現在使用している井戸水の熱のみを利用することも可能です。汲み上げられた水は、還元井あるいは単一井戸内に還元部を設けて地下へ戻すこともできます。 ○温泉排湯熱回収方式)温泉として使用された後の湯（排湯）の熱を利用する方式です。暖房、給湯を主な対象としています。
<ヒートポンプチラーによる冷暖房・給湯システム> <ビル用マルチヒートポンプによる冷暖房・給湯システム>
地中埋設部が完全密閉式となるため、メンテナンスが軽減されます。 .普段使用されていない防災用井戸や、水質悪化のために使用していない水井戸を有効利用することができます。空調・給湯以外に、冠雪地域における無散水消融雪システムもあります。 . •熟交換井の掘削工法は、地域や施工状況にあわせてご提案します（下記は一例）
掘削状況および機械配置(例)水プラント設備（例）
熟交換井に挿入する「しチューブ」の一例(株式会社イノアック住環境フレットより引用)熱交換用パイプ
東邦地水は、中部・近畿地方を中心に、地中熱源方式ヒートポンプシステムの施工実績がございます。地下熱利用関連事業等への補助金（実績・抜粋）
常翔学園中学高校北館（大阪市）御幸会デイサービス施設(愛知県弥富市)
▷地下水を直接汲み上げてヒートポンプの熱源として利用する方式です。 >普段使用していない防災用井戸や、今使っている井戸水も熱だけを利用することができます。 >地下水を直接利用するため、工ネルギー効率が高く、省エネルギーに貢献します。 ▷ 汲み上げた地下水は熱源利用の後、今まで通り利用するほか、地下に戻すこともできます。利用可能熱量(TJ) ~50 100 ～ 100既存井戸からの地下水により、熱交換器の往還水温差が5度に設定できると想定し、熱量等を計算しました。名古屋や大垣、四日市といった地域では、既存井戸の本数や各井戸の揚水量が多いため、利用可能熱量が大きくなります(マップでは暖色系で表示)。また、各井戸の揚水量から、地下水利用のコストを地中熱源のコストで割った比（有利性）が小さくなる井戸が岐阜県南部を中心に分布していることが分かります。クコストが(地下水利用／地中熱源)地下水熱利用井施工箇所
当社は、東京大学生産技術研究所、ゼネラルヒートポンプ工業株式会社と共同して、地下水利用ヒートポンプシステムの普及に関する研究を実施し、成果を公表しました。 ※新工ネルギー・産業技術開発機構（NEDO）の補助金適用研究〔研究内容〕 (1)空水冷ハイブリッドヒートポンプの開発(2)安定した地下水循環のための熱利用井の設計・開発(3)地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステムのフィールド試験(4)地下温度・環境負荷・経済性等のシミュレーション手法の構築(5)防災井戸、既設井戸、工業用水、温泉などの複合利用検討※赤文字が主として東邦地水の担当項目
〔熱利用井の設計・複合利用検討事例〕
システムの設置コストの削減には、熱源水を得る井戸構造の改良が欠かせません。当社は、本研究において従来の二井循環方式に加えて単一井循環方式を開発し、井戸内の揚水部と注水部における水温、水圧の分離を実証しました（下記発表実績参照）
二井循環方式
単一井循環方式二井のうち注水井での水位上昇によって、自動的に揚水井と注水単一の井戸内に遮水装置を設置して揚水側と注水側を井戸内で分離させるシステム特許・論文発表実績※論文著者は当社社員のみ記載<出願中特許>地下水熱交換方法及び地下水熱交換装置（特願2009-167016）、（特願2008-290767）く論文発表>奥村（筆頭著者）他、地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステムの開発に関する研究（その6）地下水利用のポテンシャル検討、日本建築学会2009年度大会、2009年8月。三輪(筆頭著者)・奥村・他、地下水循環型空水冷八イブリッドヒートポンプシステムの開発に関する研究(その5)  SCW方式の冷暖房性能実験、平成21年度空気調和･衛生工学会大会、2009年9月。奥村（共著者）他、地下水循環型空水冷ハイプリッドヒートポンプシステムの開発に関する研究（その4）冷暖房性能実験について、日本建築学会2009年度大会、2009年8月。奥村（共著者）他、地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステムの開発に関する研究（その7)最適運転手法の検討、日本建築学会2009年度大会、2009年8月。
○温泉排湯をヒートポンプの熱源として利用して、給湯・冷暖房・床暖房・浴槽昇温を行います。 ○煙突・ボイラーが不要の全電化システムとなります。 ○冬季は熱源温度の高さからヒートポンプの効率は高く、省エネルギー効果が大きくなります。 ○夏季は冷房運転と給湯運転を同時に行うことにより、エネルギーを有効利用します。 ○省エネルギーによりCO,排出量を削減し、排湯を処理する前に熱源として利用して温度を下

システム概要

空気熱源・排湯熱源ヒートポンプをボイラーとクーリングタワーの代わりに導入し、既存の配管系などを出来るだけ活用したシステムとしました。導入の効果○平成19年度（システム導入後）は年間で原油295kL相当の省エネルギーを実現。 ○平成19年度では、2月を除き通年でエネルギー使用量を減少。 ○2月分も、源泉温度低下や源泉湯量増加などを補正すると、原油15kL相当の省エネルギーに。
東邦地水　本社案内図※各支社・営業所へのアクセスは、下記連絡先にお問い合わせください。 □本社／〒510-0025 三重県四日市市東新町2-23代表TEL 059-331-7315 E-mail:tohoinfo@chisui.co.jp ・技術本部：TEL 059-331-8701   FAX 059-332-9563 ・事業本部：TEL 059-331-8700   FAX 059-332-9563 ・津営業所：TEL059-244-1800 ■関東支社／〒350-0823埼玉県川越市神明町20-8 TEL 049-228-2650   FAX 049-228-2651 ・東京営業所：TEL03-5828-2731 ・神奈川営業所：TEL046-256-8008 •新潟営業所：TEL0258-33-2846 ■名古屋支社／〒461-0004名古屋市東区葵3-15-31 TEL 052-937-0100   FAX 052-937-6902 ・岐阜営業所：TEL058-274-1369 ・豊田営業所：TEL 0565-36-0602 ・浜松営業所：TEL053-586-8837 ■大阪支社／〒530-0035大阪市北区同心2-4-17 TEL06-6353-7900   FAX 06-6353-7905 ・奈良営業所：TEL0742-40-1360 ・滋賀営業所：TEL077-547-2721 ｗｗｗ.chisui.co.jp東邦地水検索●本パンフレットに記載の内容については、お近くの拠点までお問い合わせください。 ●記載事項は、平成25年4月現在の情報です。 ●本パンフレットに記載の図表、文章、写真等の転載、複製は、本社技術本部までお問い合わせください。