取扱説明書！ ■ ■ ■ ■ ※下記内容は必ずやってください。
据付工事が必要です。
◆電気工事は、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店に依頼し、電気設備基準・内線規定に従った設置をしてください。 ◆接続電源はスポットクーラー専用でご使用ください。同じ電源に複数の機器を接続すると電圧降下を起こし、スポットクーラーの故障に繋がります。 ◆電源コードは付属されておりません。 ◆電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。（必要以上に長いコードや径の細いコードは電気の容量不足を起こし、機器の故障原因になります。）このたびは弊社｢首振りツインダクトスポットクーラー　ＳＡＣ－４５００｣をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。この製品は、海外ではご使用になれません。 USE ONLY IN JAPAN.
この製品は設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。
５年
設計上の標準使用期間
設計上の標準使用期間算定条件
※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間のことをいいます。 ※製品の保証期間とは異なるものですのでご注意ください。ご注意・本製品は、設計標準使用期間を「５年」と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。 ・本製品の設計標準使用期間は、上記使用条件を想定して、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生するおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 •本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されます。 •設計標準使用期間内であっても製品を目的外の用途で使用された場合、または、取扱説明書の注意・警告にて禁止された環境でご使用された場合は、製品の破損や重大事故発生のおそれが高まるので、そのようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。
本機は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。25℃以下でご使用になられると、冷風が結露し、本体破損の原因となります。フィルターのお手入れについてのフィルターの掃除はこまめに行ってください。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。
【安全上のご注意】
〇ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。〇ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を記載していますので必ず守ってください。〇お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。
※冷風吹き出し温度の測定箇所は、標準ダクトの出口部分とし、60Hz強運転時の当社実測による参考値です。 ※製品の外観・仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。
【各部名称】

◆首振り機能の破損が考えられますので、冷風ダクトは付属のもの以外は使用しないでください。また、延長冷風ダクト等の取り付けは行わないでください。 ▶冷風ダクトの吹き出し口を塞いだり物を入れたりしないでください。 ◆冷風ダクト用エルボはしっかりとはめ込んでください。はめ込みが不十分ですと首振り時に落下する恐れがあります。 《 1 》冷風ダクト用エルボの取り付け方冷風ダクト用エルボの切り欠き部分を冷風ダクトロの黒い目印に合わせてはめ込み、左右どちらかに180°回転させます。 《２》冷風ダクトの取り付け方冷風ダクト用エルボの凹部に冷風ダクトの凸部を合わせてはめ込み、右側に止まるまで回して取り付けます。 《３》冷風ダクト・冷風ダクト用エルボの取り外し方冷風ダクト・冷風ダクト用エルボを取り外す際は、取り付け方の手順と逆に作業を行ってください。 《4》排熱ダクト用プレートの取り付け方本体の排熱口のネジ穴と排熱ダクト用プレートのネジ穴（４箇所）を合わせてネジを通し、プラスドライバー (市販品)でしっかりと取り付けます。 《５》排熱ダクトの取り付け方排熱ダクト用プレートにしっかりと差し込みます。 ！ ・王気 ※下記内容は必ず守ってください。 ◆電源コードは付属されておりません。配線の長さに応じて適切な太さのコードをご購入のうえ、ご使用ください。 ◆電気工事は、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店に依頼し、電気設備基準・内線規定に従った設置をしてください。 ◆接続電源はスポットクーラー専用でご使用ください。同じ電源に複数の機器を接続すると電圧降下を起こし、スポットクーラーの故障に繋がります。 ◆電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。（必要以上に長いコードや径の細いコードは電気の容量不足を起こし、機器の故障原因になります。） 《 1 》電源は、付いている専用電源（回線）よりおとりください。 《2》サービスカバーを外します。 《３》配線を行う前にサービスカバーに取り付けてあるグロメットに電源コードを通します。 《４》サービスカバー内の配線接続用の端子台に電源コードを接続します。接続不良や接触不良を防ぐため、電源コードの先端に丸端子等を取付加工して端子台に接続してください。 ※電源コード取り付けの際には配線ミス（逆相）に十分注意してください。逆相接続の場合、機械が破損します。 《５》端子台横のアースネジにアース線を取り付けてください。 《６》サービスカバー内の電源コード固定具でコードを固定し、サービスカバーを元に戻してください。 ・電源コード及びアース線は、10m以内の長さでご使用くださいますようお願いいたします。 (10m以上の長さでご使用になる場合には、必ず電気工事士等の有資格者にご相談のうえ、適切な太さの電源コードをご使用くださいますようお願いいたします。） •お手入れや長期間ご使用されないとき等、本体への電気の供給を止められるように、ブレーカーや開閉器等から本体へ配線を行ってください。 ※電源の接続や配線等の電気工事（配線作業）は、電気工事法等により、無資格者が工事を行うことはできません。必ず電気工事士等の有資格者に工事を依頼してください。 ※無資格者の工事により人的被害（感電等）及び物的被害(ショート、漏電、機器の破損等)が発生した場合、保証対象外となりますので、ご注意ください。
○電線許容長さ
電源からスポットクーラーまでの電圧降下を5％とした場合の電線許容長さを下表に表示します。電線の太さと電流により電線許容長さが決まります。

【逆相防止リレー】
〇欠相や逆相接続によるトラブルを防止するため、スイッチを入れても本機が作動しない構造になっています。スイッチを入れても本機が作動しないときは、端子台に接続している電源コード３本のうち２本を入れ替えて接続してください。また欠相の場合、Ｒ－Ｓ間、Ｓ－Ｔ間、Ｒ－Ｔ間の電圧を測定し、通電の確認をしてください。
【操作方法】
!発表
◆本機は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。25℃以下でご使用になられると、本体内部が結露し、本体破損の原因となります。運搬後冷却液が落ち着くまで３時間以上時間をおいてから電源を入れてください。 ◆電源スイッチを「0FF」にした直後は、３分以上お待ちになってから運転を行ってください。保護装置が働き、運転しない場合があります。や自動首振り機能をご使用になる際は、あらかじめ周囲に障害物がないことを確認してからスイッチを入れてください。 >エルボでの風向き調節の際には、ダクト部で動かすのではなくエルボを持って動かしてください。 >オーバーロードリレーが頻繁に作動する場合は、原因を取り除いてからご使用ください。〇運転方法と風量調節天板の上にある電源スイッチを「ON」にすると運転が開始され、 「OFF」にすると運転を停止します。電源スイッチ横にあります風量スイッチの「強」「弱」で風量を調節できます。 ○自動首振り（スイング）方法首振りスイッチをONにすると、冷風ダクトが約95°自動でスイングします。 ○風向き調節冷風ダクト・排熱ダクトは、お好みの方向に動かせますので、調節してご使用ください。 O操作範囲冷風ダクト用エルボは横方向で約200度回転し（排熱ダクト取り付け時）、冷風ダクトは上下・左右で約50度動かすことができます。排熱ダクトは約40度まで調整できます。保護装置- ・コンプレッサ用オーバーロードリレー電圧の低下などによる過電流や異常過熱からコンプレッサを保護する装置
【本体の設置】
!注意
›フィルターの前面、冷風ダクト・排熱口の吐出し方向に障害物を置かないでください。排熱ダクトからは熱風が排出されますので、熱に弱いもの等に直接熱風が当たらないように注意してください。 ›塩酸・硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないでください。ガス漏れや、性能を低下させる恐れがあります。 ○フィルター・冷風ダクトは壁面より吹き出し口が30cm以上離れるように設置してください。 ○フィルターは前面のみですので、壁に寄せて設置できます。
◆除湿した水は満水になると温れ出しますので、タンクの赤い線まで水が溜まりましたら、除湿した水を捨ててください。（ドレン水を感知する機能は付いておりません。） ◆除湿した水の量はドレンタンクで確認してください。 ◆本機を移動させる際は、除湿水が本体内に漏れますので、除湿水を捨ててから移動させてください。 ◆ドレンタンクは奥までしっかりと入れてください。入れ方が不十分ですと、水漏れの原因となります。 ◆使用環境によっては除湿水がほとんど蒸発し、ドレンタンクには少量の除湿水しか溜まらないことがありますが、故障ではありません。 ※除湿水の量は気温・湿度等や熱交換器の汚れ等で大きく変化します。特に梅雨等の湿度の高い時期は除湿水の量が増えますので注意してください。 ○除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。ドレンタンクの容量は９リットルです。ドレンタンクを手前に引き出すと本体から取り外せます。
【ドレンホース】
〇除湿した水は、ドレンホースを使って排出ができます。ドレンタンクを取り出し、本体ドレン口にドレンホースを取り付けます。ドレンホースはドレンタンク取出口又は本体底部の穴から出してご使用ください。
【お手入れと保管】
!＼注目◆フィルター掃除はこまめに行ってください。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。 ○フィルターは、ホコリを掃除機等で十分吸い取ってからご使用ください。〇ドレンタンク内の水を捨てて、中を乾燥させてホコリなどが溜まらないように保管してください。〇本体を横にして保管しないでください。 !注目◆保守、点検、部品交換等の際は、必ず主電源を切り、本体への電気の供給を遮断したことを確認してから行ってください。〇ネジ等のゆるみがないか確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。〇ご使用後は、乾いた布等で汚れを拭き取ってください。みがき粉、ガソリン、ベンジン等での清掃は、本体を傷める恐れがありますので、避けてください。〇本機は、お子様の手の届かない所に保管し、湿度の高い所、雨のかかる所、直射日光の当たる所は避けてください。

【廃棄方法】
本製品は、フロンガスが使用されており、フロン排出抑制法における第一種特定製品として扱われます。製品を廃棄するときは、下記にご注意ください。 ・この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。廃棄する場合は、使用者ご自身の負担により、専門の回収業者（登録制）に委託し、適切に処理してください。廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口に確認をお願いいたします。 ●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。お客様相談窓口　TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101受付時間10:00〜12:00 13:00〜17:00(土・日・祝日を除く) ※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。