乙種29%、丙種53%
保安講習は９月から、はじまります。
危険物災害防止体験記録作品募集

第３３２毎発行所財団法人大阪府危険物安全協会' 発行人大阪市西区新町1丁目51一7四つ橋ビル８階T E L  (531) 9717 • 5 9 1 0定価  1節 50円大阪府危険物取扱者試験危険物取扱者験試結果発表11月15日(日)、工大で乙種全類について大阪府では7月12日、56年度第１回目の危険物取扱者試驗を実施したが、その合格者を８月11日発表した。合格率は乙種第４類29.1%、丙種52.9%といづれも前回よりも悪かった。大阪府では56年度第２回危険物取扱者試験を11月15日(日)大阪工大で、乙種全類について実施する。試験日11月15日（日）試験場大阪正大腐昔受付10月15日• 16日受付場所大阪府職員会館なお、受験準備諸習会は別揭のとおり、大阪、堺、茨木府下車業所に勤務する者で危険物防災に関心をもつもの。危険物災害の防止対策と体験記録。未発表作品のとと。 400字詰原稿用紙10枚以上15枚以内。 56年9月末日1.必夢資格2.夢集内容3.提出期限動務先、電話、氏名、年令、職業、作品題名を明記し、本会宛送付のこと。最優秀賞１編（５万円）後秀年優良賞2編( 3万円) 3編（1万円）大阪市西区新町１一５一７　四つ橋ビル８ F (財)大阪府危険物安全協会で行われる。私
カックシズ以
ポリ容器へ抜き取り中
▧自動車整備工場で
55年5,月27日 16時3分頃、大阪市城東区自動車整備工場で、自動車の燃料タンクからガソリンを抜き取り作業中引火し、従業員２名が火傷をうけ、自動車１台とリフト室の一部が焼損した。火災概要下取り車の燃料タンクに漏れの疑いがあるので検査するため、車両をピット（巾1.4m、奥行4 m、深さ1.3m）上に選び込み、ガソリンの抜き取り作業を行った。抜き取り作業は、ピット上に20 ℓ入ポリ容器を置き、金属製の漏斗をポリ容器の生入口に差し込み、約70cmの落差で自然流下させた。まず１本目が満杯になり、２本目のポリ容器に抜き取っている際、約半分程度抜き取ったとき、福斗が傾いたので元に戻すため、作業員が漏斗に触れたとき「ボッ」と炎が上った。
出火原因
ガソリンの抜き取り作業により発生した静電気が、絶縁された濁斗に帯電していたところへ、作業員が手を触れた1ため火花放電し、引火したものと推定される。
國給油所で
56年3月16日12時26分頃、東京都小金井市の給油所で、桑用車の燃料タンクからガソリンを抜きとり作業中引火し、乗用車１台と自動二輪車２台が焼損した。火災概要Aが自家用車を下取りに出すため、給油所にガソリンの抜き取りを依頼した。給油所では、自動車の燃料タンク給油口にホースを差八込み抜き取り作業を行い約20ｇを抜き取ったが、タンクし底部にガソリンが残った。そこで車体後部をジャッキアップして燃料タンクのドレンコックを開き、自然流下するガソリンを金属属斗で受けてポリ容器（20 ℓ）に注入した。約５ ℓのポソリンがポリ容器に入ったとき、「ポッ」という音とともにポリ容器の注入口付近から炎が発生し火災となった。
出火時の状況
車体、金属漏斗、ポリ容器の位置関係は図1のとおりで自動車はタイヤ及びジャッキを通じ大地にアースされ、金属湯斗はポリ容器によって絶縁された状態であった。出火原因ガソリンの抜き取りにより発生した静電気が金属漏斗に帯電し、わずかの隙間があった金属漏斗と自動車の板ばね間で火花放電し、ガソリン蒸気に引火したものと推定されな。
西給油所で
56年4月17日  11時28分頃、東京都昭島市の給油所で自勁車燃料タンクからガソリンを抜き取り作業中引火し、自動車2台と給油所の壁、屋根の一部を燃損した。火災抵受Bが自分の自動車を下取りに出すため、給油所にガソリンの抜き取りを依頼した。給油所ではこの車両をリフト室に誘導し、リフトアップして、燃料タンクのドレンコックを開け、流下するガソリンを金属揚斗で集めポリ容器に注入した。約10 ℓのガソリンをポリ容器に抜き取ったとき、燃料タンク下方付近から出火した。出火時の状況抜き取り作業の概略は図2のとおりで、自動車はリフトを通じ大地に接地され、金属藩斗はポリ容器により大地と絶縁状態にあった。アースされた予備タイヤ支持金具と金属福斗との距離は約0.5 cmであった。ガソリンは燃料タンクから自然流下し、約18c■下の漏斗に当り下のポリ容器に集められた。出火原因前例と同様に、ガソリンの抜き取り作業により発生した許電気が金属圖斗に帯電し、金属漏斗と自動車の予備タイヤ支持金具問で火花放電し、ガソリンに引火したものと推定されている。
危険物保安講習の制度
*危険物取扱者の保安に関する講習*は、消防法第13条の5に定められた制度で、次のように受講義務が課せられています。 ◇受識対象者製造所等において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者◇受　講　周　期①　免状交付後５年以内どとに受講する。 ②）在険物取扱作業に従事していた者が、中断（中断中は受講義務はない）し、再び従事したときは、1年以内、以後5年以内ごとに受講する。ただし、再び従事するようになった日から前、4年以内に免状交付又は受講したときは、その日から5年以内。

位置、構造、設備の技術基準
(その16)
大阪市消防局予防部危険物課
...
8. 移動タンク貯蔵所の基準
(1)移動タンク貯蔵所の概念移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所をいう。車両の形式としては、単一車形式のもの（一般にタンクローリーと称されるもの)、被産引車形式のもの（一般にセミトレーラと称されるもの）及び獲載式のもの（車両にタンクコンテナを確報するもの）がある。危険物施設はその殆んどが地上等に固定設置されているため発災の場所は限定されるが、この移動タンク貯蔵所は、危険物の移送を目的としていることから市街地の家屋密集地域や高速道路その他一般道路における転覆又は他の車両との衝突や、車両以外の工作物等との衝突事故、或は他の危険物施設への荷おろし作業時等いつ、どのような場所で、どのような事故が発生するか予測ができないだけに保安管理も徹底しがたく、そういう意味で他の危険物施設にない危険性を持った施設といえる。移動タンク貯蔵所において危険物を移送する際には、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてとれをしなければならない。(消防法第16条の2第1項）と規定されており、危険物取扱者本人が車両の運転も行うケースがほとんどであるが、この場合は交通法規の遵守義務はもちろん移送の基準（政令第30条の２）を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならないとと規定されている。 (消防法第16条の2第2項)。従って、当該車両を選転する危険物取扱者は、一般の車両を運転する場合と異なり疲労度が大きく、長距離の移送に当っては２人以上の運転要員を確保しなければならないこととされている(政令第30条の２第２号)。
[2]  技術上の基準（政令第15条第1項関係）
ア 1第1号関係（常置場所） (7) 移動タンク貯蔵所の常置場所では、移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵した状態で駐車しないことを原則としている。ただし、有事の際に敢ちにその措置が可能な位置に取扱者が常駐している場合は、危険物を貯蔵した状態でも例外的に認めている。又、空地の提定はないが当市においては、点検その他火災予防上の視点から移動タンク貯蔵所の周囲に0.5メートル以上の間隔を保有するよう運用基準で定めていだ。 (1)政令第15条第1項第1号に規定する「火災予防上安全な場所」とは、常置場所の近辺において常時火気を使用する場所又は火気を使用するおそれのある場所以外の場所であって、かつ、周囲に塀又は柵等を設け関係者以外の者が容易に出入り出来ないよう措願を講じた場所をいう。 (7)　建築物内にあっては、有事の際容易に屋外の安全な場所に移動できるように一階に常置するととされている。イ（第2号関係（タンクの構造等） (t) タンクの材質及び板厚移動貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板（J I S G3101一般構造用圧延鋼材ＳＳ41）で作ることとされているが、これ以外の金属板で作る場合の厚さは、次の計算式により算出された数値（小数点2位以下の数値は切り上げる。以上で、かつ、
のタンクとは、最大常用圧力が1:5亜盛キログラム毎平方センチメートル分の0.7面量キログラム毎平方センチメートル未満のものないう。それぞれの水圧試験の合格蓝弹は、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1. 5皆の圧力で、それ以外のタンクにあっては0.7新量半ログラム低平方センチメートルの圧力で10分間加圧した状態で漏れ及び変形しないものと規定されている。 2.8ミリメートル以上のものを用いることとされて(*ら。)ウ第３号関係（アセトアルデヒド又は酸化プロピレンのタンク).アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを貯蔵するタンクは不燃性ガスを封入できる標造とすることとされており、とれらは他の可燃性液体に比べ沸点が非常に低く、かつ、引火点も低いため爆発混合気体の構成危険が大であることからこの危険性を排除するための規定で、貯蔵する場合は常に不燃性ガスで封入しなければならず、又貯蔵危険物を取り出すときは同時に1. 0軍最キログラム毎平方センチメートル以下の圧力で不燃性ガスの封入が必要となる。
工(第4号関係（タンクの容量等）
移動タンク貯蔵所はタンクを車両に固定し、路上等を移送する特殊な危険物施設であるところから、発災時における被害を最小限にとどめるため当該タンク容量を20,000リットル以下に制限し、かつ、4,000リットル以下どとに厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で間仕切を設けなければならない。防災・酸備・酸計施工・保守・点換屋内外消火桂設備スプリンクラー設備ドレンチャー設備泡　消　火　設計　備ガルス消火力設備粉来消火設計備消火器具—式製=設計越項自動火災報知設備非常放送設儀湯物整形報 器防治災相設立備士全般安全衛生保護具機器公一書防止機器
清防用設備
年t 41  × 3.2 t ：使用する金属板の厚さ（ミリメートル） 。使用する金属板の引張り強さ（重量キログラム毎平方ミリメートル)最小板厚例については、表1を参照のこと。
(d) :タンクの水圧試験
移動貯蔵タンクは、車両に固定され路上等を移送するという特殊なものであることから、当該タンクは容量にかかわらず全て水圧試験に合格したものでなければならない。圧力タンクと圧力タンク以外のタンクの区分は、最大常用圧力が1.5重量キログラム毎平方センチメートル分の0.7重量キログラム領平方センチメートル以上のものを圧力タンクといい、圧力タンク以外
オ　第５号関係（安全銭置及び防波板）
乙種受験対策資料
(1)物理学・化学・燃焼消火

の。安全被置は、移動貯蔵タンク内部の圧力が上昇した場合にタンクに過度の圧力がかからないようにするために設けるものである。 (1)、安全装置は、その機能が維持できるように容易に点検整備ができ、かつ、点検した場合に安全製置の作動圧力に変動をきたさない構造でなければならな(ウ)、安全装置の種類には複動式安全弁と単動式安全弁があり、複動式安全弁は、タンク内部の圧力が一定圧からプラス圧となる場合もマイナス圧となる場合も作動するもので最も一般的である。単動式安全弁は、タンク内部の圧力が一定以上となった場合のみ作動するもので、アセトアルデヒドや酸化プロピレンを貯蔵するタンクのように不燃性ガスの封入を必要とするタンク或いは圧力タンク等に用いられる。 (日)安全装置の蒸気吹出口には、引火防止装置を設けなければならない。なお当該装置として金網を用いる場合は、金網の目の大きさを40メッシュとするとti (t)　防波板は、走行中の移動タンク貯蔵所における危問題1.元素・化合物及び混合物について、次の組合せのうち正しいものはどれか。 (元発). (1) 分け不(2) (3)蒸留水食 金(4) ナトリウム,ガックリンस्रॉ水(5)） スーツ 楽海ガブリブ問題 2. 次のうち物理変化はどれか。 (1)｜エタノールが青白い炎をあげて燃えた。 (2)」炭酸水茶ナトリウムを加熱したら分解して二酸化炭茶が発生した。 (3)鉄製タンクを放置しておいたら赤さびができた。 (4)・水に硫酸を加えたら希硫酸ができた。 (5)生石区に水をかけたら消石区になった。問題 3.  次のpH値を示す5種類の水溶液がある。次のうち酸性で最も中性に近いものはどれか。 (1) pH=3 (4) pH=8 è物の動揺を減少させ、走行中の車両の安全性を確保するためタンク室の容量が2,000リットル以上のものに設けるものである。 (カ　防波板は、厚さ1.6ミリメートル以上の領板（JIS G 3131為問圧延敏鋼板SPHC)で作ることとされているが、その他の金属板で作る場合の厚さは、次の計算式により算出された数値（小数点2位以下の数領は切り上げる。以上の厚さのものを用いることとされている。 (2):  pH= 5 (5) pH = 9 (3)× pH=6エーテルの爆発限界を2 %～36%とすると、次問題4.の記述のうち誤っているものはどれか。 (1)エーテル2  ℓと空気98 ℓの混合気は燃焼する。 (2)ユーテル20と空気80との混合気は燃焼する。 2.8 x 1.6 t = 1/ t：使用する金属板の厚さ（ミリメートル） ・使用する金属板の引張り強さ（重量キログラム毎平方ミリメートル）最小板厚例については、表1を参照のこと。 (3)Vエーテル36 ℓと空気64 ℓの混合気は燃焼しない。 (4)  エーテル64 ℓと空気36 ℓの混合気は燃焼しない。 (化合物) (混合物) (5)エーテル98 ℓと空気2 ℓの混合気は燃焼しない。問題5. 18℃のエチルアルコール30ｇを加熱して30℃にするには、何カロリーの熱量が必要か。ただし、とのエチルアルコールの比熱は0. 6cal／°C・9とする。問題 7.次の組合せで燃焼の起り得るものはどれか。油—プロパン——断熱圧縮(1) n級ターツ一一空。 (2)茶——がツリン——マッチの火(3) 25 (4)プロパン――ブロタウン――街駅火花アセトシー酸(5)問題  8.   C(無定形) + O 2 (気) = CO 2 (気) + 97. 8Kcal技茶の原子量＝12との熱化学方程式から、次のうち誤っているものはどれか。 (1) 216カロリー (4) 360カロリー (5) 486カロリー (2) 270カロリー (3) 324カロリー問題 6.次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)水の沸点は外気圧が高くなると100℃より高くなる。 (2)水の比熱はガソリンより小さい。 (3)　ふく射熱は白い面ではよく吸収され、黒い面では反射される。 (4)  銀の線ぼう張率は休ぼう張率より大きい。 (5)金属の比重はすべて水より大きい。 (1)　199の技術が完全燃焼すると97.8Kcalの熱を発生すo (2)　12 fの快茶が完全燃焼するためには22.4 lの酸茶が必要である。 (3)との反応は発熱反応である。 (4) 《奴》と同答職である。 (5)生成した二酸化炭茶の容積は標準状態で22.4ℓであv 9. 消火器、消火剤の維持管理について正しいもの問題はどれか。 (1)　酸アルカリ消火器の主成分はハロゲン化合物であv (2)　化学泡消火器の薬剤は充填後約10年は詰め替える必要はない。 (3)水は比熱、気化熱が小さいので冷却効果が大きい。 (4)　三酸化炭素消火器は放射性をよくするため高温室に高くとこ。 (5)たん白泡消火剤は真水でも使用できる。問題10. 電気火災に不適当な消火剤は次のうちどれか。 (4) アエアフォーム(1) ABC粉末(2)一臭化一塩化メタン(3) 二酸化炭素[各論、法令及び解答は次号]
4.

昭和56年度第２回危険物取扱者試験実施に際し、受験者の予備知識向上のため、次のとおり受験準備講習会を開催いたします。申し込 方法 （休日コースのみ電話531—9717予約制です） 2.所定の申込書に会費を添え、次の申込期間、申込所で申込み、テキスト、受講票、受験願書用紙を受領のとと。会場及び郵送での申込みは一切受付けしません。各講習会場は定具制につき、名申込所にそれぞれ期別定具の割当てをしますから、申込期間中各申込所においても定員に達し次第満員締切りさせていただきます。　楽印会場では写真撮影はしません。
1.