2021. 11
ゼロ標準施工仕様書〈乾式耐火間仕切壁〉 1時間耐火構造認定番号   : FP060NP-0427-1 (1) GWなしFP060NP-0427-1 (2) GWあり水平断面図

留付材早見表

P2 2.
P3
P3 4.
P4
P5～6 P7～8 P9 8.
9. P10～11 P12〜16
P17
乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成17年総務省令第40号」に基づいた消防予188号通知、その運用・細目を定めた消防予第500号通知内容を遵守する義務があります。その500号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。 「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、 ①　乾式巻の施工方法メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。 ②施工現場における指導・監督等メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。 ③　施工状況の確認等自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。 ④その他ア.施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。イ.乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。の要件が整っていることです。 ①につきましては「標準施工仕様書」に当ります。 ②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チョダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証(ライセンス)を授与する制度を確立しております。 ③につきましてはＰ15の自主検査記録書を使用して下さい。 ④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。
*注意事項
この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。
2.総則
2-1
適用範囲
2–2
周知徹底ＳＴウォール0の施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。
2-3
施工
施工業者は、この標準施工仕様書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工仕様書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チョダウ一テ㈱の担当者と協議する。
2-4
報告
施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し捜査を受ける。
3.留意事項-
3–1 3–2 3–3本仕様書は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。 3–4現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。 3–5別紙「自主検査記録書（兼報告書）」に基づき、チェック・検査報告をする。 3–6立会検査は監視員の指導に基づいて行う。 3–7壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管（コンジットパイプ・PF管）内にする。梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する3–8
4-1荷姿荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。
4–2
強化せっこうボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。 4-3
揚重
各階への楊重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。 4-4搬入された強化せっこうボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。 (1)荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。 (2)壁際より、最低1m以上離す。 (3)斜面、露出部には置かない。 (4)凹凸面や水濡れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。 (5)波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。 (6) ２段積みなどを行う場合は、１段目と２段目の台木位置を同じにする。 (7)ボードなどを踏み台にしない。
4-5
残材処理、掃除
せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

5–1主構成材料
5-1-1上張り材商品名: 強化せっこうボード （タイプＶ耐水ＢＫを含む） GB-F規格 :  JIS A 6901 (せっこうボード製品)比重 :   0.75以上厚さ: 21mm標準寸法: 606×1820、2420、2730mm端部形状  :  スクエア、ベベル、テーパー※ ※テーパーボードは受注生産品5-1-2下張り材商品名: 強化せっこうボード （タイプＶ耐水ＢＫを含む） GB-F格:  JIS A 6901 (せっこうボード製品)規重 :   0. 75以上比厚     さ  :   21mm標準寸法: 606×1820、2420、2730mm端部形状 : スクエア、ベベル
5-1-3鋼製下地材
格:  JIS G3302、G3313、G3314、G3317、G3321のいずれかに規定するものとする。規上下ランナー  ： □ −65 × 40 × 0. 4mmの断面寸法以上スタッド: □-65×45×0.4mmの断面寸法以上： □−65 × 45 × 0. 4mmの断面寸法以上振れ止め :  □-19×10×0.9mmの断面寸法以上5-1-4スタッドスペーサー格:下地材と同じ材質とする規取り付け間隔:約600mm
5–2–1 ランナー固定ピンコンクリート躯体の場合①　発射打ち込み鋲　寸法　:　φ 2.0×19 mm以上②　コンクリート釘　寸法　:　φ 2.0×19 mm以上鉄骨下地の場合はボルト（M8×25）、タッピンねじ(め3.0×20)、溶接(@900)等でランナー受金物を介して取付けるものとする。 5-2-2　タッピンねじ法  :    φ 3. 5 × 32 mm以上ホ留付間隔: 202 mm以下5–2–3 ステープル法  :  幅4 mm以上  長さ32 mm以上寸留付間隔 ：周辺部100 mm、中間部200 mm以下5-2-4接着剤酢ビ系接着剤　塗布量：　100～200ｇ/㎡ 5–2–5 補強用鋼板（※.  1枚あたりの鋼板幅が600 mm以下且つ、壁面積の25%以下）質:鋼製下地材と同じ材質材さ: 1.0 mm以下厚留付位置:下張り材と上張り材の間鋼板幅とは短辺方向の長さを指す。 5–2–6 充填材（※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨） ＦＲフェルト・・・・・ガラス繊維混入ロックウールフェルト厚×幅×長: 10×20×100mmスキマナイト・・・・無機質充填材ＣＡボンド･････せっこう系直張り用ボンドロックウール・・・・・J JIS A 9504、JIS A 6301 Ｇコーク･････せっこう系充填材シーリング材･････ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変成シリコン系チヨダ耐火シール注）使用部材については、「６．標準施工要領」及び「８．施工順位」を参照して下さい。チョダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チョダ耐火シールの標準施工方法」参照5–2–7 目地処理材  （※目地部木口面処理を行わない場合）ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。 ①ジョイントコンパウンド②ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等補強用鋼板固定用留め具(上張りボードと共に固定する)質：鋼製またはステンレス製材法： φ 3.5 × 32 mm寸留付間隔  :  周辺部100 mm、中間部200 mm以下の屋出し間仕切壁を設置する所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。
@
上下ランナーの取り付け
上下ランナーの取り付けは、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 mm以内の間隔で固定する。鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ900 mm以内の間隔で留付ける。
@
スタッドの建込み
スタッドを606 mm以下の間隔で建込む。 (上部クリアランスを10 mm程度設ける。)口型スタッドを使用する場合はスタッドスペーサーを約600 mmの間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを約1200 mmの間隔で挿入する。
4
FRフェルトの貼り付け（上部、豊取合部）   スキマナイト又はシーリング材の鎌状塗布（床部）
(四周処理1)スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇にFRフェルト（10×20×1000 mm）を張り、床ランナー脇にスキマナイト又はシーリング材を塗布する。 ※上張りポードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。
6
下張りポードの取り付け
下張りボードは、横張りを標準とし、タッピンねじにて202 mm以下の間隔でスタッドに留付ける。床部への取り付けはスキマナイト等の上に落とし込み、隙間が生じないようにする。上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が5～8 mm程度となるようにカットし、FRフェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。
の
スキマナイト又はシーリング村の鎌状塗布（床部）
(四周処理2)床面の下張りボードの脇に、スキマナイト又はシーリング材を塗布する。 【上張りボード目地木口面を酢ビで処理する場合】
の上張りポードの取り付け
上張りボードは、縦張りとし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、酢ビ系接着剤（100～200ｇ/㎡）とステープル（間隔　周辺部100 mm、中間部200 mm以下）を併用して留付ける。床部はスキマナイト等の上に落とし込み取り付ける。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5 mm以下になるようにボードをカットし、取り付ける。目地処理及び表面仕上げを行う場合は、接着剤が完全に硬化するまでの養生期間を十分とってから行って下さい。 【上張りボード目地部を目地処理する場合】
の上張りポードの取り付け
上張りボードは、縦張りとし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、酢ビ系接着剤（100～200ｇ/㎡）とステープル（間隔　周辺部100 mm、中間部200 mm以下）を併用して留付ける。床部はスキマナイト等の上に落とし込み取り付ける。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5 mm以下になるようにボードをカットし、取り付ける。目地処理及び表面仕上げを行う場合は、接着剤が完全に硬化するまでの養生期間を十分とってから行って下さい。補強用鋼板を挿入する場合は、テープ等で下張りボードに仮固定し、鋼板部分を上張りボードの上からφ 3. 5×32 mmのタッピンねじ（間隔　周辺部100 mm、中間部200 mm以下）で留付ける。その際、スタッドまで到達させる必要はない。また、鋼板の厚さにより、ステープルが打ち込める場合はステープルでも可。 (※次項「7補強用鋼板の施工」参考） 9上張りポード目地部酢ビ処理次のボードを張る前に上張りボードの目地部木口面を酢ビ系接着剤で処理する。塗付量：たて目地25g/m　よこ目地10g/m 9
スキマナイト又はシーリング材の充填
（上部、豊取合部） (四周処理3)上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。スキマナイト又はシーリング村の充填の(上部、豊取合部) (四周処理3)上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。 @目地処理上張りボードの目地をジョイントコンパウンドとジョイントテープ（ガラス繊維）を併用して処理する。表面仕上げ材を施工する。表面仕上げの種類により目地部をジョイントコンパウンド等で処理し表面仕上げ材を施工する。ステープルによる固定（鋼板厚さ0. 6 mm以下）
■補強用調板
1枚あたりの鋼板幅*が600 mm以下且つ、壁面積の25%以下賞:網製下地材と同じ材賞村はさ: 1.0mm以下取付位置:下張り村と上張り村の間
※網板幅：短辺方向の長さ
■施工方法下張りボードに両面テープ、タッピンねじ等を用いて鋼板を仮固定し、上張りボードの施工と共に本締めを行う。上張りボードの固定について挿入した補強用鋼板により、ステープルが施工できない箇所はタッピンねじにて固定する。簡付材：タッピンねじ(φ3.5×32mm)留付間隔 ：周辺部100 mm、中間部200 mm以下その際、スタッドに固定する必要はありません。 ※床部の四周処理について※上張りポードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。
9.標準詳細
透視図（一般例） ※1　上張り目地を目地処理する場合は、上張用面材目地裏（木口）補強は不要。 ※2　目地処理なしで施工する場合は、たて目地、よこ目地共に上張用面材目地裏（木口）補強必須。上張りボード小口面の酢ビ処理たて目地: 25g/m よこ目地: 10g/m平面詳細図（一般例）上張りボード木口面の酢ビ処理または、目地処理のいずれかを行う。（以下同じ） ①目地処理なし②目地処理あり断面詳細図（一般例）四周処理詳細※上張りポードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。耐火被覆取合い詳細図（一般例）

年
月
日
耐火道音間仕切壁（戸境壁）工事施工自主検査記録書（兼報告書）

建設会社名
使用ボード     :下張り　強化せっこうボードt=21　上張り　強化せっこうボードt=21
ＳＴウオールVer 、明日を創る。共に挑み© Chivoda Ute Co.,Ltd. All Rightsチヨダ耐火シール◇耐火・遮音間仕切壁の四周処理が耐火シール1仕様で施工可能◇隙間部の耐火性能を担保しつつ弾性を有する為、鉄骨造等の層間変位が大きな建物にも最適
■上部、下部、壁取合い部の４方※床部等で不陸が大きい場合は適時F Rフェルトを併用する。 © Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.四周処理施工手順施工手順四周処理施工手順© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6