歩行者用自動ドアセット〈引き戸〉
～自動ドアの安全性の向上を図るために～ ※このガイドブックは「JIS A 4722歩行者用自動ドアセットー安全性」のうち、引き戸を対象にして規格内容、及び全国自動ドア協会からのお願いを分かりやすく説明したものです。本書は自動ドアの安全性確保に関してあらゆる場面において事故の防止を保証するものではありません。これらの情報を利用することにより直接・間接的に生じた損害に関して、一切の責任を負うものではありません。本文中【★2022】と記載された項目は2022年四版の安全ガイドブック改訂により追加・変更となった箇所を指します。
本ガイドブックは、日本産業規格（JIS）として制定されている「JIS A 4722（歩行者用自動ドアセットー安全性）」に基づき、その中の引き戸を対象に自動ドアの計画、設置及び管理の各段階における要点を説明したものです。自動ドアの設置環境は現場によって様々であり、安全性を向上させるためには自動ドア装置供給者の対策だけでは不十分です。そのため、設置計画から保守管理までの段階において自動ドアに関わる関係者全員の十分な理解と協力が必要です。関係者の方々はぜひご一読ください。 ※公共建築工事標準仕様書令和４年版において、「駆動装置」及び「起動センサー」の部分の安全性全般については、JIS  A  4722 (歩行者用自動ドアセット一安全性）によると規定されています。
●適
用
JIS A 4722は、電気で駆動する歩行者用自動ドアを適用の対象としています。ただし、特別な付加機能を備え、その付加機能が優先される歩行者用自動ドアについては対象としていません。付加機能が備わっている自動ドアとは、防火戸など法令で定める特殊機能に該当する部分、特別なセキュリティが求められる場所で使用される自動ドアなどが該当します。また、他の制御システムに組み込まれて使用される自動ドアなど、JISを適用することによって本来の機能を損なうもの、及びフォークリフトやトラックが通行する産業用自動ドア、門扉なども対象としていません。ただし、これら適用の対象とされていない自動ドアについても、可能な範囲でJIS A 4722の要求事項を満たすことを推奨します。 2017年版では対象外となっていた“車椅子使用者用便房”及び“一般便房”用自動ドアセットは、2022年版より新たに個別要求事項が規定され対象となりました。 ※"車椅子使用者用便局"及び"一般便局"用自動ドアセットについては「安全ガイドブックくバリアフリートイレ〉」をご参照ください。 ※国土交通省の高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準は令和３年３月の改正により、高齢者、障害者等が利用する各種便局は総称して『高齢者障害者等用便局（バリアフリートイレ）』とされました。
●自動ドアの構成例
防護補を設置した自動ドア起動センサー (寒検知保護装置)歩行者を検知し制御装置へ信号を送る為の装置フィックスFix (袖壁)固定された又はブレークアウト機能をもつ連員防護柵関作動中のドアと接触、衝突する恐れのあるFix（袖壁）側への進入を回避する意図で用いられる柵などで高さは900mm以上必要。また、床面との娘間は100mm
以下であることが望ましい。
1000mm当たり490Nの水平荷重で損傷しないこと。たて枠枠を構成する部材の一部で、たて部に位置する部材

自動ドアの事故の傾向
自動ドアの事故は小さな子どもや高齢者に多く、傾向としては「駆け込み」や「立ち止まり」によるものが、その半数以上を占めています。これらの事故を防ぐには、自動ドアを利用する歩行者の行動特性や通行動線、周囲の状況などを把握した上で、適切な安全対策を含む仕様の決定と保全点検を行うことが必要です。
●事故の主なパターン
###閉じ途中の自動ドア、又は開き途中の自動ドアに急いで駆け込んでドアに衝楽する。子どもが自動ドアのFix (祂壁)側で遊んでいて、開いてきたドアが衝突する。 Fix (神磨)側進人による衝突のも止まりによる被毒抗自動ドア走行部で立ち止まっていて、閉じてきたドアに挟まれる。
雑め進人による衝撃
閉じ途中の自動ドアに斜めから進入して、反転した開ききらないドアに衝突する。引き込まれ子どもが自動ドアに触って遊んでいるうちにドアが開いて、ドアと方立の間に手を引き込まれる。 high
自動ドア供給者(製造者・販売者・施工者)はJIS A 4722の要求事項を満たした駆動装置やセンサーなどを用いて、歩行者の行動特性や不注意などによって起こり得る状況を十分理解した上で、歩行者の安全性確保のための諸対策を行います。また自動ドア供給者は関係者に対して自動ドアの特性、事故防止策、利用上の留意事項、保全点検などについて説明を行います。
●安全対策の関係主体
自動ドアの安全対策は、自動ドアを設置する建物の計画などを担う建築設計者・発注者、自動ドア供給者、建物管理者、及び点検整備者などがそれぞれの段階において講じなければなりません。
●JIS A 4722の適用範囲
JIS安全規格では製品設計から保全点検にいたるまでの全工程が適用範囲となります。
●安全対策の留意点
自動ドアの設置環境は様々です。次頁以降にあげる内容はJIS A 4722に準じ、これを基本として現場に適した対策や具体的数値を決定することが必要です。 ●保全点検[★2022]下線部のみ追加・変更JIS A 4722では建物管理者に保全点検の実施を求めています。また、建物管理者より保全点検を請け負った自動ドア供給者は、保全要領書を整備し、それに基づいた保全点検を実施して、JIS A 4722の要求事項を満たした性能•状態を維持できているかの結果を示した保全点検記録（センサー起動検出範囲の測定とその値の記録を含む)を作成し、発注者・建物管理者などに提供しなければなりません。 ●完工検査(★2022)下線部のみ追加・変更自動ドア供給者は、自動ドア設置後にJIS A 4722の要求事項を含めた完工検査を実施し、発注者・建物管理者などに検査結果（センサー起動検出範囲の測定とその情の記録を含む）を提供しなければなりません。
●発注者・建物管理者への情報提供
自動ドア供給者は、設置した自動ドアの仕様・性能、安全機能などの説明書、取扱説明書などを整備し、発注者・建物管理者などに提供しなければなりません。また、自動ドアの安全な通行に関する注意喚起、情報提供などを行います。

開作動時の安全対策
●挟まれ及び衝突リスクの低減
開作動中における挟まれ及び衝突リスクの低減策として、次のa～gに示す7つの事項のいずれかを満たさなければなりません。また、歩行者の大部分が高齢者、障害者、子どもなどであるときは、次のd・e・fのいずれかの方法を用いて歩行者がドアに接触しないようにしなければなりません。 ※子どもに対する配慮が必要な場合、更に次の事項のいずれかを満たすことが望ましい。 ①外寸法が300m以上(2)以寸法が70mm以下③戸尻かまちがJIS A 4722に定める形状④ドアの力をJIS A 4722に定める限度値に制限cドアの力がJIS A 4722に定める限度値以下であり、ドアの前面と固定されたFix（袖壁）との間の距離が150mm以下であること。 eガードスクリーンを設置する場合は、戸尻の領域が、ドアの前に8mm以下、又は25mm以上100mm以下の距離に位置するガードスクリーンでカバーされていること。ドアをJIS A 4722に定める低エネルギーで開作動させるg低エネルギーでの開作動こと。低エネルギー作動時は以下の表に準じること。
※運動エネルギー＝ → mv² m＝ドアの質量(kg)、v＝ドアの速度(m/s)更に次の事項のすべてを満たすことが望ましい。 ①Z寸法が70mm以下(2)X寸法が70mm以下、又は戸尻かまちがJIS A 4722に定める形状③ドアの力をJIS A 4722に定める値に制限、またはSが100mm以上d戸尻と周囲の隣接する部分との間に備わっている検知保護装置が、開作動中の保護領域にいる人を検出した後、ドアの力がJIS A 4722に定める基準以下であること
◑指のせん断及び引き込まれリスクの低減
ドアとFix (袖壁)の向かい合う面には、格子やたて桟などの凹凸が無い形状としなければなりません。 (S)が8mmより大きい場合は、かまちと方立などとの距離（ｔ）を25mm以上としなければなりません。 ( t )が25mmに満たない場合は、方立なととドアのガラス面（ガラスが無い場合はドア面）及び、かまちとFix (袖壁)のガラス面との距離( S )を8mm以下としなければなりません。 ○かまち戸の場合〇タッチスイッチがガラス面に設置されている場合〇タッチスイッチがかまちに設置されている場合※子どもに対する配慮が必要な場合【★2022】集合玄関機を操作するマンションの自動ドアや、子供だけで集まりやすい施設、保護者が子供から一時的に目を離しやすい施設など、子どもに対する配慮が必要な場合は、さらなる対策が求められます。構造的な付加保護方策を用いる場合は、下の図のように手指用緩衝材を用いて保護することが望ましい。 ※手指用緩衝材を設置の際は、手指が引き込まれ緩衝材が変形した時に建具の角を覆うように設置すること。
●指の挟まれ防止
全開したドアの戸尻かまちとたて枠などに指が挟まれることを防止するために、右の図のように防護柵があっても25mm以上の隙間を設けなければなりません。ただし、ガードスクリーンを設置する場合、戸尻かまちとたて枠の隙間についてはこの限りではありません。

財作動時の安全対策
●挟まれ及び衝突リスクの低減閉作動中における挟まれ及び衝突リスクの低減策として、次のa又はbに示す事項のいすれかを満たさなければなりません。
a保護領域の確保
保護領域を確保するために、検知保護装置を設置しなければなりません。一般的な反射型光線センサー又は光電センサーを用いる例を次に示します。両側に換知保護装置として反射型光線センサーを設置する場合片側に検知保護装置として反射型常線センサーを設置し、片側に光電センサーを設置する場合
両側に光垂センサーを設置する場合
※閉作動中にF i x (補壁)の領域で、光電センサーを遮る事により反転するドアとの衝突を防止するため、全国自動ドア協会としては防護柵などを設置することを推奨します。 ｂ低エネルギーでの閉作動ドアをJIS A 4722に定める低エネルギーで閉作動させること。低エネルギー作動時は右表に準じること。

起動検世について
●起動検出範囲の確保
歩行者とドアとの衝突を防止するため、起動検出範囲は、幅方向は有効開口幅より左右各尺150mm以上広げた寸法とすることが望ましい。また、進行方向はドアの面より1000mm以上が望ましい。片引きの場合(戸先側陣がドアと垂直)
片引きの場合（戸先側壁がドアと平行）
※反射型光線センサーの検出範囲は、検出対象物である人の衣服の色や大きさ、及びセンサーの設置環境などの諸条件によって異なります。
●併用センサーの設置
タッチスイッチなどの手動起動装置を使用する場合は、連続する歩行者を考慮し、併用センサーを設置しなければなりません。 ※併用センサーとは少なくとも閉作動中は検出機能が有効となるセンサー
保羅領域について
●保護領域の確保
歩行者の立ち止まりなどの際にも、歩行者にドアが接触しないよう、開口部に保護領域が設けられます。閉作動中の保護領域内に歩行者が存在する場合には停止（反転）、関作動中の保護領域内に歩行者が存在する場合には、停止又は低速作動に切り換わらなければなりません。 ○検出方法保護領域に存在する歩行者の検出は、動体検出かつ存在検出できる検知保護装置〈反射型光線センサー・補助光電センサーなど）によって行います。また、反射型光線センサーは歩行者の立ち止まりなどを老慮して連続して30秒以上の検出が可能な設定にしなければなりません。
(注意事項)
開作動中のFix(袖壁)側の保護領域を検知保護装置によって保護する場合(P5.【d】参照)、検知保護装置の作動によってドアを停止又は減速すると、自動ドアの開口部を通過する歩行者が、ドアの面や戸先に接触する、新たなリスクが発生する可能性があることを考慮する必要があります。確保する場合引分けの場合

建築設計者・発注者の安全対策
自動ドアにおける歩行者の安全確保をするためには、建物の計画段階で建築設計者や発注者の方々に、自動ドアの使用場所・周囲の条件を考慮した適切な仕様を検討・決定していただく必要があります。

S
JIS A 4722で求められている建物管理者の安全対策
自動ドアは毎日使用されるものです。機械的・電気的消耗及び劣化に対し、定期的な点検や調整・部品交換を行い、常に良好な状態を維持することが安全確保のための第一歩です。
●保全点検の実施
JIS A 4722の要求事項を満たした性能・状態を維持するための保全点検は、自動ドアの点検・整備を行うことができる能力を有する建物管理者が自ら実施するか、専門業者に委託して、その報告を受ける必要があります。建物管理者は保全点検の結果がJIS A 4722の要求事項を満たさない場合は、適切かつ必要な措置をとる必要があります。
●案内表示及び警告表示
自動ドアには、「自動ドアであることの表示」や「開く方向を示す表示」及び「立ち止まり」や「駆け込み」を注意するための案内表示と、「指などの引き込まれ」を防止するための警告表示が必要です。自動ドア案内ラベル例立ち止まり・駆け込み注意ラベル例戸袋側警告ラベル例
全国自動ドア協会ではJIS A 4722で求められていない次の対策を更なる安全性の向上を目的として推奨します。
●ドアの質量とセンサー取付高さ
ドアと衝突した時のリスクを低減するためにドアの質量は150kg以下に、センサーの検出精度を確保するためにセンサーの取付高さは3000mm以下とすることを推奨します。
●調整・改変の注意事項
建物管理者は自動ドアの構造や安全機能などを変更、調整、改変する場合には、自動ドア供給者もしくは点検整備者と協議の上実施することを推奨します。

の開速度
病院や公共施設などの場合には、閉速度をより遅くすることで、高齢者、子ども連れ、車椅子使用者などが利用する際の安全性が高まります。また、開速度を適切に遅くすることで、FIX(袖壁)での接触事故の可能性が低減されます。
●有効開口幅
主要な経路上の出入口の有効開口幅は、900mm以上を推奨します。くわしくは「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和３年3月改正版)」をご参照ください。
●開放タイマー
断続的な通行がある場合や高齢者への配慮をする場合、適した設定にすることを推奨します。
●補助光電センサーの設置
保護領域を検知保護装置（センサー）で確保できる場合であっても、より安全性を向上させるために補助光電センサーを設置することを推奨します。設置は床面から高さ100 ～ 650mm程度としてください。
●JADA注意喚起表示ラベルの貼付(* 2022 )
建物環境によりセンサー起動検出範囲の推奨値を確保できない場合、ドアとの接触・衝突を注意する目的で、貼ることを推奨します。

●保全点検に関する契約
全国自動ドア協会会員各社では、専門知識を有した自動ドア施工技能士及びそれと同等の技能を有する者による保全点検を行う体制を整えています。 JIS A 4722の要求事項を満たした安全に関する性能・状態を完工検査以降も維持させるために、協会会員各社と定期的な保全点検の契約を結ばれることを推奨します。 JIS A 4722では製造業者の保全要領書に従って専門業者により定期的に保全点検を行うことが要求されております。全国自動ドア協会では「３ヶ月に1回(年4回)」*の保全点検を推奨します。 ※【国土交通省大臣官房官庁営繕部発行の建築保全業務共通仕様書（平成30年版）】による。自動ドア施工技能士国家検定制度で実施されている自動ドア施工技能検定試験に合格した技能士
●事故・故障などの対応
建物管理者は、負傷事故や安全上の重大な故障なピがあった場合に、適切に対応できる体制を整え、発生時にはすみやかに自動ドア供給者に連絡し、対策を検討・実施するとともに、その記録を残してください。双方のコミュニケーションを緊密にすることが、より効果的な自動ドアの安全対策を可能にします。
●その他[*2022]
①通行者の動線を考慮して、センサー検出範囲の確保、斜め進入の防止、戸袋部への進入防止等について、建物設計段階から検討することを推奨します。 ②集合玄関機設置の場合、適切な配置や戸袋部進入防止対策を推奨します。 ③ドア視認性向上等を配慮したドアデザインを推奨します。 （例）ライト・蛍光テープ等〒105-0022　東京都港区海岸1-9-18 TEL 03-3436-3287  FAX 03-5473-9576 Eメール: jadainfo@pastel.ocn.ne.jp URL:http://jada-info jp全国自動ドア協会(Japan Automatic Door Association)とは、自動ドアの製造及びその販売会社で構成され、社会に快適で安全な自動ドアを提供することを目的とした民間の団体です。 「JIS版　安全ガイドブック」 2017年9月初版第一周発行2022年12月四版第一刷発行