第二節ダクト式セントラル空調機
1.適用範囲
本計算方法は、ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量及び最大出力について適用する。本節の計算方法は、ヒートポンプを熱源とし、専ら機外静圧を持った状態で運転されることを想定して、ダクト等により住戸全体を空調するように計画された家庭用の空調設備に適用する。なお、循環用送風機が宝内機と一体として用意されていること。
2.引用規格
JIS B 8615-2:2015 エアコンディショナ第2部:ダクト接続型エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ定格性能及び運転性能試験JIS B 8616:2015 パッケージエアコンディショナ
3.用語の定義
第一章の定義を適用する。
4.記号及び単位
4.1記号
この計算で用いる記号及び単位は表1による。
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜) 2019.11
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜) 2019.11

4.2添添え字
この計算で用いる添え字は表2による。

5. 暖房エネルギー消費量
5.1消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量EE,H,asは、日付dの時刻tにおける外気温度θex,ds、熱源機の入口における空気温度θhsing,t、熱源機の入口における絶対湿度Xnsing,t、熱源機の出口における空気温度θhs,out,d,t、熱源機の風量Vhs,supply,d,t等に依存し付録Aにより定まる。
5.2ガス消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりのガス消費量Eg,H,axは0とする。
5.3灯油消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの灯油消費量Eκ,н,d,tは0とする。 5.4その他の燃料による一次エネルギー消費量日付dの時刻tにおける1時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量Em,h,a,tは0とする。
6. 冷房エネルギー消費量
6.1消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの消費電力量EE,c,asは、日付dの時刻tにおける外気温度Bexds,熱源機の入口における空気温度θhsing,t、熱源機の入口における絶対湿度Xnsing,t、熱源機の出口における空気温度θns,out,d,t、熱源機の風量Vhs,supply,d,t等に依存し付録Aにより定まる。
6.2ガス消費量
日付dの時刻tにおける1時間当たりのガス消費量Eg.c,d,tは0とする。 6.3灯油消費量日付dの時刻tにおける1時間当たりの灯油消費量Eκ.c,d,tは0とする。 6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量日付dの時刻tにおける1時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量Emc.atは0とする。
7.冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値
日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値Ec,ut,d,tは、式(1)により表される。
ここで、 Еситдь    :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値(MJ/h) Qur,cl,ars :日付dの時刻tにおける1時間当たりの販冷房区画に設置された冷房設備機器の未処理冷房潜熱負荷(MJ/h) Qur.cs,ats :日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖冷房区画に設置された冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷(MJ/h) :冷房設備の未処理冷房負荷を未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する保数& ut,c (-)である。冷房設備の未処理冷房負荷を未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する保数αurcは、地域の区分が1～7の場合、それぞれの地域に対する暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数αυτ,нに等しいとし、地域の区分が８の場合、地域4-2-5 2019.11の区分７に対する暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する保数αυτ,нに等しいとする。暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数αυτ,нは、第四章「暖冷房設備」の第一節「全般」により定まる。
8.未処理負荷
日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖冷房区画にに設置された暖房設備機器等の未処理暖房負荷Qur,h,d,t,i、未処理冷房顕熱負荷Qur,cs,d,iおよび未処理冷房潜熱負荷Qur,cl,d,i、は、居室(i = 1 ～5)に対し、式(2)～式(4)により表される。
Qut,cl,d,t,i = max(L*cl,d,t,i = L'cl,d,t,i,0)ここで、 L'CL,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房潜熱負荷(MJ/h) L'cs,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房顕熱負荷(MJ/h) L'H ,d,t,i L * CL,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける阪冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) L"Cs,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) Lhasi      :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷(MJ/h) Qur,cl,a,,,, :日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖冷房区画に設置された冷房設備機器の未処理冷房潜熱負荷(MJ/h) Qut.cs,dss：日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖冷房区画に設置された冷房設備機器の未処理冷房類熱負荷(MJ/h) Qurhali ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖冷房区画iに設置された暖房設備機器等の未処理暖房負荷(MJ/h)である。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの１時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷にnativ冷房顕熱負荷L'csdt,tおよび冷房潜熱負荷L'czdt,iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(5) ～式(7)で表される。暖房期:
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜)
冷房期:中間期:ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房潜熱負荷(MJ/h) L'CL,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房顕熱負荷(MJ/h) L'CS,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷(MJ/h) L'H a,t,i Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h) Xhbr,a,i Xsuppty,d,t,i：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し絶対湿度(kg/kg(DA)) θнвʀ a,t,i       :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の室温(℃) θsupply,α,τ,ί：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し温度(℃) :空気の比熱(J/(kg・K)) Cpair :水の蒸発潜熱(kJ/kg) :空気の密度(kg/m³) Pairである。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷にward、冷房顕熱負荷および冷房潜熱負荷は、居室( i = 1 ～5)に対し、式(8)～式(10)により表される。なお、負荷バランス時とは、暖冷房負荷が熱源機により全て処理され、居室の室温・絶対湿度が設定温度・設定湿度に等しくなる状態をいう。陵房期: (6–2) (7-2) Lwtr
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜) 2019.11
冷房期:
(8–2)
中間期:
(10–3)ここで、 LCL,d,t,i Lcs,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの冷房潜熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの冷房顕熱負荷(MJ/h) L H ,d,t,i L"CL,d,t,i :日付dの時刻むにおける暖冷房区画iの1時間当たりの暖房負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) L"CS,d,t,i :日付dの時刻むにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷(MJ/h) L ¨ H ,d,t,i Qtrsprt,a,t, ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動(MJ/h)である。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居宝への熱移動Q*rs,prt,d,t,iは、式(11)により表される。
ここで、 :暖冷房区画から見た非居室の間仕切りの面積(m²) Aprt,i Qtrsprt,a,e, ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動(MJ/h) U prt :間仕切りの熱賣流率(W/(m²•K)) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) O * H B R , a , t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の室温(℃) O N R A Lである。
9.熱源機
9.1熱源機の入口における空気温度・絶対湿度
日付dの時刻tにおける熱源機の入口における空気温度θhsingtは、日付dの時刻tにおける非居室の室温θ nr,d,tに等しいとし、式(12)により表される。
にこで、 θns,in,a,t  ：日付dの時刻tにおける熱源機の入口における空気温度(℃) :日付dの時刻tにおける非居室の室温(℃) ONR,a,tである。日付dの時刻tにおける熱源機の入口における絶対湿度Xhs,in,tは、日付dの時刻tにおける非居室の絶対湿度X NR d tに等しいとし、式(13)により表される。
ここで、 Xns,in,a,t     :日付dの時刻tにおける熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X N R , d , tである。
9.2 熱源機の出口における空気温度・絶対湿度
日付dの時刻tにおける熱源機の出口における空気温度θns,out,dxは、VAVの機構の有無に応じて、式(14)により表される。ただし、VAVの機構の有無によらず、熱源機の出口における空気温度θns,out,drは、暖房期においては、暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値θhs,out,max,H,d,tを超える場合は、暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値θns,out,max,h,d,tに等しいとし、冷房期においては、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値θ ns,out,min,c,a,を下回る場合は、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値θns,out,min,c,d,tに等しいとする。 VAVの機構を有さない場合：
冷房期：
中間期：
VAVの機構を有する場合：暖房期：
冷房期：
中間期: θhs,out,d,t = θnr,d,t
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) Vsupply,d,t,i θ ns,out,d,t θns,out,min,C,d,t X NR,d,t θ req,d,t,iである。 :日付dの時刻tにおける熱源機の出口における空気温度(℃) :日付dの時刻むにおける冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値(℃) θns,out,max,H,a,t ：日付dの時刻tにおける暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値(℃) :日付dの時刻tにおける非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻むにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求空気温度(℃)日付dの時刻tにおける熱源機の出口における絶対湿度Xns,out,d,tは、式(15)により表される。ただし、熱源機の出口における絶対湿度Xns,out,d,tは、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値Xns,out,min,c,d,tを下回る場合は、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値Xns,out,min,c,a,tに等しいとする。暖房期: 2019.11
冷房期:
中間期:
ここで、 V supply,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける熱源機の出口における絶対湿度(kg/kg(DA))
Xns,out,min,C,d,t X NR,A,L :日付dの時刻むにおける冷房時の熱源機の出口における絶対湿度の最低値(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求絶対湿度(kg/kg(DA)) Xreq,d,t,iである。
9.3最大出力時の熱源機の出口における空気温度・絶対湿度
暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値θns,out,max,n,d,および冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値θns,out,min,c,tは、それぞれ、最大暖房出力時または最大冷房出力時の熱源機の出口における空気温度であり、式(16)および式(17)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) V supply,d,t,i Qns,max,CS,d,L Qns,max,H,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大暖房出力(MJ/h) :日付dの時刻tにおける冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値(℃) Ons,out,min,C,d,t θns,out,max,H,d,t  ：日付dの時刻tにおける暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値(℃) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度(℃) Ons,in,d,t :空気の比熱(J/(kg・K)) Pair :空気の密度(kg/m³)である。冷房時の熱源機の出口における絶対湿度の最低値Xns,out,min,c,d,tは、最大冷房出力時の熱源機の出口における絶対湿度であり、式(18)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房潜熱出力(MJ/h)
Xns,out,min,C,d,t     :日付dの時刻tにおける冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値(℃) :日付dの時刻むにおける負荷バランス時の熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) :水の蒸発潜熱(kJ/kg) :空気の密度(kg/m³)である。日付dの時刻tにおける負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度θns.in.atおよび絶対湿度Xns.in.atは、それぞれ、日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の室温θ nr,d,tおよび絶対湿度X nr,d,tに等しいとして、式(19)および式(20)により表される。
ここで、 Xhs,in,d,t    :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X NR A t :日付dの時刻むにおける負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度(℃) θ" :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の室温(℃) θ n r ,a,tである。
9.4熱源機の出口における要求空気温度・絶対湿度
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求空気温度θreg.dx,iおよび要求絶対湿度Xreq,αι,ιとは、VAV調整前の吹き出し風量V,supply,αι,ιに対し、熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷Ln,αι,または熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷Lcs4tt、熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷L'clasiを全て処理するために必要となる熱源機の出口における空気温度であり、ダクト熱損失(暖房時)または数取得(冷房時)を考慮して算定する。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求空気温度θreg.triは、式(21)により表される。ただし、暖冷房区画iの熱源機の出口における要求空気温度θreggt,tは、暖房期においては負荷バランス時の居室の室温θing,a,tを下回る場合は、負荷バランス時の居室の室温θing,a,tに等しいとし、また、冷房期においては負荷バランス時の居室の室温θñeratを上回る場合は、負荷バランス時の居室の室温θñeratに等しいとする。暖房期: 2019.11
冷房期:
中間期: θreq,d,t,i = θ*̃br,d,t
ここで、 L"CS,d,t,i L̃Ḥḍṭṭ̣i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷(MJ/h) l duct,i :ダクトiの長さ(m) Vsupply,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求空気温度(℃) Oreq,d,t,i :日付dの時刻tにおけるダクトiの周囲の空気温度(℃) Osur,d,t,i :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) θ ˚ HBR,α,ι ψ :ダクトiの線熱損失係数(W/(m・K)) :空気の比熱(J/(kg・K)) Cpain :空気の密度(kg/m³) Pairである。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求絶対湿度Xreq,d,t,は、式(22)により表され暖房期: ☆
冷房期：
中間期:
ここで、 L * CL , d , t , i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) Vsupply,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) 4-2-13 X hbr,d,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) Xreq,d,t,i Lwtr Pair :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの熱源機の出口における要求絶対湿度(kg/kg(DA)) :水の蒸発潜熱(kJ/kg) :空気の密度(kg/m 3 )である。
9.5熱源機の最大出力
9.5.1熱源機の最大暖房出力日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大暖房出力Qns,max,h,d,tは、式(23)により表される。 Qhs,max,H,d,t = qhs,rtd,H × α max,H × Caf,H,d,t × 3600 × 10−6 (23)ここで、 :日付dの時刻tにおけるデフロストに関する暖房出力補正係数(-) Caf,H,d,t Qns,max,H,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大暖房出力(MJ/h) 9ns,red,H :熱源機の定格暖房能力(W) :定格暖房能力に対する最大暖房能力の比(-) Amax Hである。定格暖房能力に対する最大暖房能力の比α max ,は、1.00とする。日付dの時刻tにおけるデフロストに関する暖房出力補正係数Car,n,a,rは、外気温度が5℃未満かつ相対湿度が80%以上の場合にデフロスト運転が発生するとして、式(24)により表される。外気温度θex,d,tが5℃未満かつ外気相対湿度hex,d,tが80%以上の場合: Cdf,H,d,t = 0.77 (24–1)外気温度θex,α,tが5℃以上または外気相対湿度hex,α,tが80%未満の場合: Cdf,H,d,t = 1.0 (24-2)ここで、 :日付dの時刻tにおけるデフロストに関する暖房出力補正保数(-) Caf ,H,d,t :日付dの時刻tにおける外気相対湿度(%) hex,d,t :日付dの時刻tにおける外気温度(℃) θex,d,tである。 9.5.2熱源機の最大冷房出力日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力Qhs,max,cs,d,tおよび最大冷房潜熱出力Q hs,max,cl,d,tは、式(25)および式(26)により表される。 Qrs,max,cs,d,t = Qrs,max,c,d,t × SHF' d,t (25) Qhs,max,cl,d,t = min(Qhs,max,c,d,t × (1 − SHF'd,t),   L'cl,d,t) (26)ここで、 L CL,d,t :日付dの時刻tにおける補正冷房潜熱負荷(MJ/h) SHF's r :日付dの時刻tにおける冷房負荷補正顕熱比(-) Qns,max,c,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房出力(MJ/h) Qhs,max,cl,a,t：日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房潜熱出力(MJ/h) Qns,max,cs,a,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力(MJ/h)である。日付dの時刻tにおける１時間当たりの熱源機の最大冷房出力Qhs,max,c,d,tは、式(27)により表される。 Qhs,max,c,d,t = Qhs,rtd,c × {max,c × 3600 × 10−6 (27)ここで、 Qns,max,c,a,:日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の最大冷房出力(MJ/h) :熱源機の定格冷房能力(W) Ins,rtd,C :定格冷房能力に対する最大冷房能力の比(-) Amax,Cである。定格冷房能力に対する最大冷房能力の比αmax.cは、1.11とする。顕熱比は、本来であれば、非居宝における顕熱取得および潜熱取得を考慮する必要があるが、ここでは収束計算を回避するため、居室の冷房顕熱負荷および冷房潜熱負荷のみから決定するものとする。日付dの時刻tにおける冷房負荷補正顕熱比SHF'sは、式(28)により表される。
ここで、 Lcs,d,t L"c",d,e SHF's L :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける補正冷房負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける冷房負荷補正顕熱比(-)である。日付dの時刻tにおける補正冷房負荷Lc ,d,tは、式(29)により表される。
ここで、 Lcs,d,t L"c",d,t L"CL,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける補正冷房負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける補正冷房潜熱負荷(MJ/h)である。日付dの時刻tにおける補正冷房負荷Lを,a,tは、式(30)により表される。
ここで、 LCL,d,c :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける補正冷房潜熱負荷(MJ/h) L"CL,d,e L*cz,max,a,t ：日付dの時刻tにおける最大冷房潜熱負荷(MJ/h) 4-2-15である。日付dの時刻むにおける最大冷房潜熱負荷L*L,max,d,tは、式(31)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) L'cs,d,t L cl,max,a,t ：日付dの時刻tにおける最大冷房潜熱負荷(MJ/h) SHFL,min,c :冷房負荷最小顕熱比(一)である。冷房負荷最小顕熱比SHF L,min,cは、0.4とする。日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷Lcs,a,tおよび冷房潜熱負荷Lcz,a,tは、式(32)および式(32)により表される。
ここで、 L CL,d,t L*CL,d,t,i L'cs,d,t L"CS,d,t,iである。
9.6熱源機の風量
日付dの時刻tにおける熱源機の風量Vhs,supply,d,は、式(34)により表される。
ここで、 Vns,supply,a,t：日付dの時刻tにおける熱源機の風量(m³/h) Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h)である。日付dの時刻tにおける熱源機の風量のうちの全般換気分Vns,vent,a,tは、式(35)により表される。 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h)当該システムが全般換気の機能を有する場合:
当該システムが全般換気の機能を有さない場合:
ここで、 Vhs,vent,d,t：日付dの時刻tにおける熱源機の風量のうちの全般換気分(m³/h) :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) Vvent q iである。
9.7 VAV調整前の熱源機の風量
日付dの時刻tにおけるVAV調整前の熱源機の風量Vhs,supply,d,tは、式(36)により表される。陵房期：
冷房期：
中間期：
ここで、 :熱源機の冷房時の定格出力(MJ/h) Qns,rtd,C :熱源機の暖房時の定格出力(MJ/h) Q hs,rtd,H :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の出力(MJ/h) Q hs,d,c :冷房時の設計風量(m³/h) Vns,asgn,c :暖房時の設計風量(m³/h) Vrs,dsgn,H :熱源機の最低風量(m³/h) V hs,min :日付dの時刻tにおけるVAV調整前の熱源機の風量(m³/h) V'rs,supply,d,tである。暖房時の熱源機の定格出力Qns,rtd,нおよび冷房時の熱源機の定格出力Qns,rtd,cは、式(37)および式(38) 4-2-17により表される。
シー :冷房時の熱源機の定格出力(MJ/h) Qns,rtd,C :暖房時の熱源機の定格出力(MJ/h) Qns,rtd,H :熱源機の定格冷房能力(W) Ins.rtd.c :熱源機の定格暖房能力(W) Ins.rtd,Hである。熱源機の最低風量Vns,minは、居室の全般換気量の合計に等しいとして、式(39)により表される。
:熱源機の最低風量(m³/h) V hs,min :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) Vvent,g,iである。日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の出力Qns.grは、式(40)により、表される。暖房期:
冷房期:
中間期:
いこで、 A A :床面積の合計(m²) Id,r :日付dの時刻tにおける水平面全天日射量(W/m²) np,d,t :日付dの時刻tにおける在室人数(人) Q :当該住戸の熱損失係数(W/(m²•K)) QpscLar :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房潜熱出力(MJ/b) Qns,cs,a,e :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房類熱出力(MJ/h) Q rs ,H ,d ,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の暖房出力(MJ/h) 9 gen,d,t :日付dの時刻tにおける内部発熱(W) :冷房期における人体からの1人当たりの潜熱発熱量(W/人) Ip.cl :冷房期における人体からの1人当たりの顕熱発熱量(W/人) Ip.CS :暖房期における人体からの1人当たりの顕熱発熱量(W/人) 9p,H Vvent,g,i :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) Vvent,t,d,t  ：日付dの時刻tにおける局所換気量(m³/h) Xex,d,t :日付dの時刻tにおける外気の絶対湿度(kg/kg(DA)) Wgen,d,t :日付dの時刻tにおける内部発湿(g/h) Xset,c :冷房時の設定絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける外気温度(℃) θ ex,d,t 0set,c :冷房時の設定温度( ℃) θ set,H :暖房時の設定温度( C) :当該住戸の冷房期の日射取得保数((W/m²)/(W/m²)) llc
:当該住戸の暖房期の日射取得保数((W/m²)/(W/m²)) :空気の比熱(J/(kg・K)) :水の蒸発潜熱(kJ/kg) Pair :空気の密度(kg/m³)である。
9.8定格能力・定格風量・設計風量
熱源機の定格暖房能力qhs,rtd,nおよび定格冷房能力qhs,rtd,cは、付録Bにより定まる。また、暖房時の設計風量Vns,dsgn,nおよび冷房時の設計風量Vns,dsgn,cは、それぞれ、付録Ｂの暖房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,H、冷房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,cとする。
10.吹き出しロ
10.1吹き出し空気温度
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し温度θsuppty,d,t,iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(41)により表される。暖房期:
冷房期:
中間期:
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷L'cs,d,t,i (MJ/h) :日付dの時刻むにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷L̃Ḥḍṭṭi (MJ/h) :ダクトiの長さ(m) l duct,i Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) θ ˚ HBR,α,ι θns,out,a,t ：日付dの時刻tにおける熱源機の出口における空気温度(℃) θsupply.a,t,i：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し温度(℃) :日付dの時刻tにおけるダクトiの周囲の空気温度(℃) θ sur,d,t,i ψ :ダクトiの線熱損失係数(W/(m・K)) Cpair :空気の比熱(J/(kg・K)) Pair :空気の密度(kg/m³)である。
10.2吹き出し絶対湿度
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し温度Xsuppty,dt,iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(42)により表される。暖房期:
冷房期:
中間期:
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷L " CL,d,t,i (MJ/h) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X hbr,d,t Xns,out,d,t ：日付dの時刻tにおける熱源機の出口における絶対湿度(kg/kg(DA)) Xsuppty,d,t,i：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し絶対湿度(kg/kg(DA))である。
10.3吹き出し風量
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量Vsuppty.d.t.iは、VAVの機構の有無に応じて、居室(i = 1〜5)に対し、式(43)により表される。ただし、吹き出し風量Vsupply,t,iは、VAV調整前の吹き出し風量V'supply,d,t,iを上回る場合はVAV調整前の吹き出し風量V'supply,d,t,iに等しいとし、全般換気量V vent,g,iを下回る場合は全般換気量Vvent,g,iに等しいとする。 VAVの機構を有さない場合:暖房期：
冷房期：
中間期:
VAVの機構を有する場合：暖房期： Vsupply,d,t,i
冷房期： Vsupply,d,t,i
中間期：
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷L'CS,d,t,i (MJ/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷L̃Ḥḍṭṭi (MJ/h) l duct,i :ダクトiの長さ(m) Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h) :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) Vvent q i Vsupply,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) O h b r ,a,t θns,out,a,t ：日付dの時刻tにおける熱源機の出口における空気温度(℃) :日付dの時刻tにおけるダクトiの周囲の空気温度(℃) θ sur,d,t,i ψ :ダクトiの線熱損失係数(W/(m・K)) Cpair :空気の比熱(J/(kg・K)) Pair :空気の密度(kg/m³)である。
10.4 VAV調整前の吹き出し風量
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量Vsupply,d,t,iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(44)により表される。 V'supply,d,t,i = max('supply,des,i'hs,supply,d,t,
にこで、 Tsupply,des,i :暖冷房区画iの風量バランス(-) Vvent,g,i :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) V supply,d,t,i :日付dの時刻tにおけるVAV調整前の熱源機の風量(m³/h) Vns,supply,d,tである。暖冷房区画iの風量パランスrsupply,des,iは、式(45)により表される。
ここで、 :暖冷房区画iの床面積(m²) Ahcz,i Tsupply des i ：暖冷房区画iの風量バランス(-)である。
11.暖冷房区画
11.1実際の居室の室温・絶対湿度
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の室温θHBBAtiは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(46)により表される。ただし、暖冷房区画iの実際の居室の室温θμerat,iは、暖房期において負荷バランス時の居室の室温θñBRAtを下回る場合、負荷バランス時の居室の室温θñBRAtに等しいとし、また、冷房期において負荷バランス時の居室の室温θ約BRAtを上回る場合、負荷バランス時の居室の室温θ約BRAtに等しいとする。暖房期:
冷房期: θhbr,d,t,i = θåbr,d,t一
中間期:
ここで、 Ahcz,i :暖冷房区画iの床面積(m²) Aprt,i :暖冷房区画から見た非居室の間仕切りの面積(m²) L"CS,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷(MJ/h) L H ,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷(MJ/h) :当該住戸の熱損失係数(W/(m²•K)) Q U prt :問仕切りの熱賣流率(W/(m²•K)) Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h) 4-2-23 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の室温(℃) θ HBR,d,t,i θsupply,α,α,α :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し温度(℃) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) θ* hbr,d,t Cpain :空気の比熱(J/(kg・K)) Pair :空気の密度(kg/m 3 )である。日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の絶対湿度XHBRAttiは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(47)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) XHBR,d,t,i :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X h b r ,d ,tである。
11.2実際の非居室の室温・絶対湿度
日付dの時刻tにおける実際の非居室の室温θ NR,d,tは、式(48)により表される。
ここで、 ANR :非居室の床面積(m²) Aprt,i :暖冷房区画から見た非居室の間仕切りの面積(m²) Q :当該住戸の熱損失係数(W/(m²•K)) U prt :間仕切りの熱賣流率(W/(m²•K)) Vsupply,a,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの吹き出し風量(m³/h) Vvent,I,NR,d,t：日付dの時刻tにおける非居室の局所換気量(m³/h) Vsupply,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) 0 HBR,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの実際の居室の室温(℃) θ NR,d,t :日付dの時刻tにおける実際の非居室の室温(℃) 0"HBR,d,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) 4-2-24 θ n r ,a ,c :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の室温(℃) Cpair :空気の比熱(J/(kg・K)) Pair :空気の密度(kg/m³)である。日付dの時刻tにおける実際の非居室の絶対湿度X NR,a,tは、式(49)により表される。
ここで、 X NR,d,t :日付dの時刻tにおける実際の非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける非居室の負荷バランス時の絶対湿度(kg/kg(DA)) X NR,a,tである。
11.3 負荷バランス時の居室の室温・絶対湿度
日付dの時刻むにおける負荷バランス時の居室の室温θ約BR,d,tは、式(50)により表される。暖房期:
冷房期：
中間期:
ここで、 θex,d,t :日付dの時刻tにおける外気温度(℃) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) θ* hbr,d,t 0set,c :冷房時の設定温度(℃) θset,H :暖房時の設定温度(℃)である。日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度XHBRAtは、式(51)により表される。暖房期:
冷房期：
中間期: 2019.11 X*BR,d,t = Xex,d,t (51-3)ここで、 :日付dの時刻tにおける外気絶対湿度(kg/kg(DA)) Xex,d,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X HBR,d,t :冷房時の設定絶対湿度(kg/kg(DA)) Xset,Cである。
11.4 負荷バランス時の非居室の室温・絶対湿度
日付dの時刻むにおける負荷バランス時の非居室の室温θ*暖房期: 0*Rat = 0*BRat
冷房期: ONRAt = OHBRA (Q − 0.35 × 0.5 × 2.4)A NR + CpairPai
(52–2)中間期:
(52–3)ここで、 ANR :非居室の床面積(m²) Aprt,i :暖冷房区画から見た非居室の間仕切りの面積(m²) L CS,d,t,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの冷房顕熱負荷(MJ/h) L H ,d ,t ,i :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの暖房負荷(MJ/h) Q U prt :当該住戸の熱損失係数(W/(m²•K)) :問仕切りの熱賣流率(W/(m²•K)) Vvent,i,nr,d,t：日付dの時刻tにおける非居室の局所換気量(m³/h) Vsuppty,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) θ*br,d,t    :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の室温(℃) θ " " :空気の比熱(J/(kg・K)) Cpair :空気の密度(kg/m 3 ) Pairである。日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の絶対湿度X*ratは、式(53)により表される。暖房期:
(53–1)冷房期：
(53–2)中間期: X* nr,d,t = X* nr,d,t (53–3)ここで、 :日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの冷房潜熱負荷(MJ/h) L CL,d,t,i Vvent,I,NR,d,t：日付dの時刻tにおける非居室の局所換気量(m³/h) Vsupply,d,t,i ：日付dの時刻tにおける暖冷房区画iのVAV調整前の吹き出し風量(m³/h) :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X hbr,d,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の非居室の絶対湿度(kg/kg(DA)) X n r , a , t Cpair :空気の比熱(J/(kg・K)) Lwtr Pair :水の蒸発潜熱(kJ/kg) :空気の密度(kg/m³)である。
12.ダクト
12.1ダクトの周囲の空気温度
日付dの時刻tにおけるダクトiの周囲の空気温度θsurgt,tは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(54)により表される。なお、ダクトiは、熱源機から暖冷房区画iに空気を供給するダクトである。ダクトの全部または一部が断熱区画外にある場合:
(54-1)ダクトの全部が断熱区画内にある場合: θsur,d,t,i = θ*̃br,d,t (54–2)ここで、 l duct,ex,i :断熱区画外を通るダクトiの長さ(m) :断熱区画内を通るダクトiの長さ(m) l duct,in,i :日付dの時刻tにおける小屋裏の空気温度(℃) Oattic,d,t :日付dの時刻tにおけるダクトiの周囲の空気温度(℃) θ sur,d,t,i θ"hbr,d,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃)である。日付dの時刻tにおける小屋裏の空気温度θatticatは、式(55)により表される。 θ attic,d,t = θ sat,d,t H + θ * br,d,t (1 − H) (55)ここで、 H :温度差係数(-) θ attic,d,t :日付dの時刻tにおける小屋裏の空気温度(℃) :日付dの時刻tにおける水平面における等価外温度(℃) θ S ΛΤ ,d ,t :日付dの時刻tにおける負荷バランス時の居室の室温(℃) θ"hbr,d,t 4-2-27である。温度差係数Hは、1.0とする。 12.2ダクトの長さダクトiの長さl duct iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(55)により表される。
ここで、 l duct,i :ダクトiの長さ(m) lduct,ex,i :断熱区画外を通るダクトiの長さ(m) l duct,in,iであろ。 :断熱区画内を通るダクトiの長さ(m)断熱区画内を通るダクトiの長さl duct in iおよび断熱区画外を通るダクトiの長さl duct ex iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(57)および式(58)により表される。
ここで、 A Λ :床面積の合計(m²) A A R :標準住戸の床面積の合計(m²) :断熱区画外を通るダクトiの長さ(m) lduct,ex,i l duct,ex,R,i     :標準住戸における断熱区画外を通るダクトiの長さ(m) :断熱区画内を通るダクトiの長さ(m) l duct,in,i :標準住戸における断熱区画内を通るダクトiの長さ(m) l duct,in,R,iである。標準住戸における断熱区画内を通るダクトiの長さl duct in R iおよび断熱区画外を通るダクトiの長さlduct,ex,R,iは、表1により定まる。

12.3ダクトの線熱損失係
ダクトiの線熱損失係数ψ iは、0.49 W/(m・K)とする。
13.その他
13.1外気条件
日付dの時刻tにおける外気温度θex.dr、外気相対湿度hex.dr、外気絶対湿度Xex.drは、第十一章「その他」第一節「地域区分と外気条件」による。日付dの時刻tにおける水平面全天日射量Ja,tは、第十一章「その他」第二節「日射に関する地域区分と日射量」付録A「傾斜面における単位面積当たりの平均日射量の計算方法」において、傾斜面の方位角P」を0° 、傾斜面の傾斜角P 8を0°として算出した傾斜面の単位面積当たりの平均日射量I 5 a rである。ただし、日付dの時刻tにおける法線面直達日射量Ipn,d,t、水平面全天日射量Isky,d,t、太陽高度h,t、太陽方位角A,t,tは、地域区分に応じて、第十一章「その他」第一節「地域区分と外気条件」により定まる値とする。日付dの時刻tにおける水平面における等価外温度θsat,atは、式(59)により表される。 θsat,d,t = θex,d,t + 0.034Jd,t (59)ここで、 :日付dの時刻tにおける水平面全天日射量(W/m²) Id,t :日付dの時刻tにおける外気温度(℃) θex.d.t :日付dの時刻tにおける水平面における等価外温度(℃) θ S ΛΤ , α, ιである。
13.2住宅の仕様
13.2.1外皮性能
当該住戸の熱損失係数Qは、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。当該住戸の暖房期の日射取得係数μ„および当該住戸の冷房期の日射取得係数μςは、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」により定まる。
13.2.1 間仕切り
吸冷房区面から見た非居室の間仕切りの面積Aprtiは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(60)により表される。暖冷房区画が主たる居室(i = 1)の場合：
暖冷房区画がその他の居室(i = 2~5)の場合: Aprt,i = Ahcz,i tenv AMR + ANR (60–2)ここで、 AHCZ,i :暖冷房区画iの床面積(m²) :主たる居室の床面積(m²)
:床面積の合計に対しる外皮の部位の面積の合計の比(−)である。間仕切りの熱賣流率Uprtは、式(61)により表される。
ここで、 :問仕切りの熱賣流率(W/(m²•K)) U prt :間仕切りの熱抵抗((m²•K)/W) R prtである。問仕切りの熱抵抗R prtは、0.46 (m²•K)/Wとする。 13.2.3床面積および床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比主たる居室の床面積床A MR 、その他の居室の床面積A oR 、非居室の床面積A NR 、面積の合計A A 、標準住戸における暖冷房区画iの床面積AHcz R 1および暖冷房区画iの床面積AHcz 1は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比renvは、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」により定まる。
13.2.4機械換気量
暖冷房区画iの全般換気量V vent g iは、居室(i = 1 ～5)に対し、式(62)により表される。 Vvent,g,i = Vvent,g,r,i AHCZ,r,i
ここで、 :暖冷房区画iの床面積(m²) AHCZ,i :標準住戸における暖冷房区画iの床面積(m²) AHCZ,R,i Vvent,gi     :暖冷房区画iの全般換気量(m³/h) Vvent.g.R,i :標準住戸における暖冷房区画iの全般換気量(m³/h)である。標準住戸における暖冷房区画iの全般換気量Vvent.g.r,iは、表2により定まる。
日付dの時刻tにおける局所換気量Vvent,t,d,tは、式(63)により表される。 Vvent,l,d,t = Vvent,l,mr,d,t + Vvent,l,or,d,t + Vvent,l,nr,d,t
(63)
ここで、 Vvent,1,d,t  ：日付dの時刻tにおける局所換気量(m³/h) Vvent,i,mr,a,t：日付dの時刻tにおける主たる居室の局所換気量(m³/h) Vvent,1,0R,d,t：日付dの時刻tにおけるその他の居室の局所換気量(m³/h) Vvent,I,NR,d,t：日付dの時刻tにおける非居室の局所換気量(m³/h)である。日付dの時刻tにおける主たる居室の局所換気量Vvent Vvent,i,or,d,tおよび非居室の局所換気量Vvent,i,nr,d,tは、時刻に応じて表3により定まる。

13.2.5内部発熱・発湿（人体を除く）
日付dの時刻tにおける内部発熱qgen,d,tは、式(64)により表される。
ANR I gen,NR,d,t = I gen,NR,R,d,t 38.93 (64d)
ここで、
AMR :主たる居室の床面積(m²) :非居室の床面積(m²) ANR :その他の居室の床面積(m²) A or :日付dの時刻tにおける内部発熱(W) 9 gen,d,t Agen,MR,d,t ：日付dの時刻むにおける主たる居室の内部発熱(W) qgen,mr,r,d,t：日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の内部発熱(W) qgen,or,d,t  ：日付dの時刻tにおけるその他の居室の内部発熱(W) qgen,or,r,a,t：日付dの時刻tにおける標準住戸のその他の居室の内部発熱(W) Qgen,NR,d,t ：日付dの時刻tにおける非居室の内部発熱(W) qgen,NR,R,d,t：日付dの時刻tにおける標準住戸の非居室の内部発熱(W)である。日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の内部発熱qgen,mr,r,a,、標準住戸のその他の居室の内部発熱qgen,or,r,a,および標準住戸の非居室の内部発熱qgen,nr,r,a,tは、表4により表される。
日付dの時刻tにおける内部発湿Wgen,d,tは、式(65)により表される。 Wgen,d,t = Wgen,MR,d,t + Wgen,OR,d,t + Wgen,NR,d,t (65a)
ここで、 AMR :主たる居室の床面積(m²) ANR :非居室の床面積(m²) A or :その他の居室の床面積(m²) :日付dの時刻tにおける内部発湿(g/h) Wgen,d,t Wgen,mr,d,t ：日付dの時刻tにおける主たる居室の内部発湿(g/h) Wgen,mr,r,d,t：日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の内部発湿(g/h) Wgen,or,d,t ：日付dの時刻tにおけるその他の居室の内部発湿(g/h) Wgen,or,r,a,t：日付dの時刻tにおける標準住戸のその他の居室の内部発湿(g/h) Wgen NR,d,t ：日付dの時刻tにおける非居室の内部発湿(g/h) Wgen,NR,R,d,t：日付dの時刻tにおける標準住戸の非居室の内部発湿(g/h)である。日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の内部発湿Wgen,MR,R,d,、標準住戸のその他の居室の内部発湿Wgen,or,r,d,tおよび標準住戸の非居室の内部発湿Wgen,nr,r,d,tは、表5により表される。

13.2.6人体発熱および在室人数
暖房期における人体からの１人当たりの顕熱発熱量q p ,は、79.0 W/人とする。冷房期における人体からの1人当たりの顕熱発熱量q p,csは、51.0 W/人とする。冷房期における人体からの1人当たりの潜熱発熱量q p,clは、40.0 W/人とする。日付dの時刻tにおける在室人数np,d,tは、式(66)により表される。
(66a)
にこで、 AMR :主たる居室の床面積(m²) ANR :非居室の床面積(m²) Aor :その他の居室の床面積(m²) Np,d,t :日付dの時刻tにおける在室人数(人) np,mr,a,t  :日付dの時刻tにおける主たる居室の在室人数(人) np,mr,r,d,t ：日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の在室人数(人) np,or,d,t     :日付dの時刻tにおけるその他の居室の在室人数(人) np,or,r,a,t ：日付dの時刻tにおける標準住戸のその他の居室の在室人数(人) np,nr,d,t     :日付dの時刻tにおける非居蛮の在蛮人数(人) (66b)
np,nr,r,d,t ：日付dの時刻tにおける標準住戸の非居室の在室人数(人)である。日付dの時刻tにおける標準住戸の主たる居室の在室人数np.mr.r.a.t、標準住戸のその他の居室の在室人数np,or,r,a,tおよび標準住戸の非居室の在室人数np,nr,r,tは、表6により表される。

13.3使い方
13.3.1 暖冷房期間
暖冷房期間は、地域の区分に応じて、表７により定まる。「暖房期」と「冷房期」のいずれでもない期間を「中問期」とする。

13.3.2 設定温度・設定絶対湿度
暖房時の設定温度θset,nは、20 ℃とする。冷房時の設定温度θset,cは、27 ℃とする。冷房時の設定絶対湿度は、空気温度27℃、60%の時の絶対湿度とし、0.013425743 kg/kg(DA)とする。
13.4 暖房負荷・冷房負荷
日付dの時刻tにおける暖冷房区画iの1時間当たりの暖房負荷Ln,dr,i、冷房顕熱負荷Lsc,dr,iおよび冷房潜熱負荷Lcz,d,t,iは、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。
13.5空気および水の物性値
空気の比熱cpairは、1006.0 J/(kg・K)とする。空気の密度ρairは、1.2 kg/m 3とする。水の蒸発潜熱Lwtrは、式(67)により表される。 Lwtr = 2500.8 – 2.3668 × θ (67)ここで、 :水の蒸発潜熱(kJ/kg) Lwtr :温度(℃) θである。温度θは、冷房時を仮定し、27℃とする。
本付録では、ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量の計算方法を規定する。 A.1記号及び単位
A.1.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表1による。
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜) 2019.11

A.1.2添え字
本計算で用いる添え字は表2による。

A.2消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖房時の消費電力量EEHAtおよび冷房時の消費電力量E圧縮機の消費電力量と送風機の消費電力量のうちの暖房設備または冷房設備への付加分の合計であり、式(1)および式(2)により表される。
ここで、 E E C ,d ,l :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房時の消費電力量(kWh/h) E E H ,d ,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖房時の消費電力量(kWh/h) :日付dの時刻むにおける1時間当たりの冷房時の圧縮機の消費電力量(kWh/h) E E ,comp,C ,d ,t :日付dの時刻むにおける1時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量(kWh/h) E E,comp,H,d,t E E,f an,C,d,t :日付dの時刻tにおける１時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分(kWh/h) :日付dの時刻tにおける１時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分E E,f an,H,d,t (kWh/h)である。
A.3 熱源機の平均暖房能力・平均冷房能力
日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均暖房能力qhs,h,d,tおよび平均冷房能力qhs,c,d,tは、式(3)および式(4)により表される。暖房期:
Ver.07 (エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.02.07〜) 2019.11
冷房期:
Qhs,C,d,t = Qhs,CS,d,t + Qhs,CL,d,t (4a-2)
中間期:
ここで、 :日付dの時刻tにおけるデフロストに関する暖房出力補正保数(-) Caf,H,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房能力(W) Ins,C,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房潜熱能力(W) 9 hs,CL,d,t :日付dの時刻むにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房顕熱能力(W) Qns,CS,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均暖房能力(W) Ins,H,d,t Vhs,supply,d,t：日付dの時刻tにおける熱源機の風量(m³/h) Xns,in,d,t :日付dの時刻tにおける熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) :日付dの時刻tにおける熱源機の出口における絶対湿度(kg/kg(DA)) Xns,out,d,t θns,in,d,t :日付dの時刻tにおける熱源機の入口における空気温度(℃) θ ns,out,d,t C Pair Lwtr :水の蒸発潜熱(kJ/kg) :空気の密度(kg/m³) :日付dの時刻tにおける熱源機の出口における空気温度(℃) :空気の比熱(J/(kg・K))である。 Pair
A.4 圧縮機
A.4.1 消費電力量
日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量Ee,comp,n,a,および冷房時の圧縮機の消費電力量Ee,comp,c,d,tは、式(5)および式(6)により表される。
ここで、 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの冷房時の圧縮機の消費電力量(kWh/h) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量(kWh/h)
:日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房能力(W) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均暖房能力(W)である。日付dの時刻tにおける暖房時の熱源機の効率ens,n,d,および冷房時の熱源機の効率ens,c,d,tは、式(7)および式(8)により表される。
ehs,C,d,t = eth,C,d,t × er,C,d,tここで、 Ens,C,d,L :日付dの時刻tにおける冷房時の熱源機の効率(−)
:日付dの時刻tにおける冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :日付dの時刻tにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :日付dの時刻tにおける冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) :日付dの時刻tにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) Eth,H,d,tである。
A.4.2ヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
A.4.2.1 エネルギー消費量の算定におけるヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比日付dの時刻tにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,n,a,および冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,c,d,tは、式(9)および式(10)により表4-2-41される。暖房時: Ins,H,d,t ≤ Ins,min,Hの場合:
Qhs,min,H < Qhs,H,d,t ≤ Qhs,mid,Hの場合:
Ahs,mid,H < Ahs,H,d,t ≤ Ahs,rtd,Hの場合:
Ins,rtd,H < Ins,H,d,tの場合:
冷房時: Qhs,C,d,t ≤ Qhs,min,Cの場合:
Qhs,min,c < Qhs,c,d,t ≤ Qhs,mid,cの場合:
Ins,mid,c < 9ns,c,d,t ≤ 9ns,rtd,cの場合:
Ins,rtd,c < Ins,c,d,tの場合:
ここで、 :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房能力(W) Qns,C,d,t :熱源機の中間冷房能力(W) Ins,mid,C 4-2-42 Ins,min,C :熱源機の最小冷房能力(W) Ins,red,C :熱源機の定格冷房能力(W) Ins,H,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均暖房能力(W) Ins,mid,H :熱源機の中間暖房能力(W) Ins,min,H :熱源機の最小暖房能力(W) Ins,rtd,H :熱源機の定格暖房能力(W) er,C,d,t er,mid,C er,min,C :日付dの時刻tにおける冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :日付dの時刻むにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,rtd,C er,H,d,t Cr,mid,H :中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,min,H er,rtd,Hである。
A.4.2.2 JIS試験におけるヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,rta,nおよび定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,rta,cは、式(11)および式(12)により表される。ただし、定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比errta,nおよび定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,rta,cは、それぞれ、0を下回る場合は0に等しいとし、1.0を上回る場合は1.0に等しいとする。定格暖房能力運転時:
定格冷房能力運転時:
ここで、 Ens,rtd,C :定格冷房能力運転時の熱源機の効率(-) ehs,rtd,H :定格暖房能力運転時の熱源機の効率(-) :定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) Eth,rtd,C 4-2-43
eth,rtd,h     :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) Phs,red,c :熱源機の定格冷房消費電力(W) Prs,rtd,h     :熱源機の定格暖房消費電力(W) Pfan,rta,c ：定格冷房能力運転時の送風機の消費電力(W) Pfan,rtd,H ：定格暖房能力運転時の送風機の消費電力(W) Ins,red,C :熱源機の定格冷房能力(W) 9ns,rtd,H :熱源機の定格暖房能力(W) :定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,rtd,C :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,rtd,Hである。中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,mid,nおよび中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,mid.cは、熱源機の中間能力(qns,mid,h 、qns,mid,c)および中間消費電力( Phs,mid,h 、Phs,mid,c ) 、中間能力運転時の送風機の消費電力( Pfan,mid,H 、Pfan,mid,c )に性能試験(試験規格等については付録 B を参照)により得られる値を用いるか否かに応じて、式(13)および式(14)により表される。ただし、中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,mig,нおよび中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比ermid.cは、それぞれ、0を下回る場合は0に等しいとし、1.0を上回る場合は1.0に等しいとする。中間暖房能力運転時:性能試験により得られる値を用いる場合:
性能試験により得られる値を用いない場合: er,mid,H = er,rtd,H × 0.95 (13a-2)中間冷房能力運転時:性能試験により得られる値を用いる場合:
(14a-1) (14b)
性能試験により得られる値を用いない場合: er,mid,c = er,rtd,c × 0.95
(14a-1)ここで、 ens,mid,c     :中間冷房能力運転時の熱源機の効率(-) :中間暖房能力運転時の熱源機の効率(−) Ens,mid,H :中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) Eth,mid,C :中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) Eth,mid,H Pns,mid,c  :熱源機の中間冷房消費電力(W) Pns,mid,H :熱源機の中間暖房消費電力(W) Pfan,mid,c ：中間冷房能力運転時の送風機の消費電力(W) Pfan,mid,H：中間暖房能力運転時の送風機の消費電力(W) Ins,mid,C :中間冷房能力(W) Ins,mid,H :中間暖房能力(W) er,mid,C :中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,mid,H er,rtd,C er,rtd,Hである。最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比er,min,нおよび最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比ermincは、式(15)および式(16)により表される。最小暖房能力運転時: er,min,H = er,rtd,H × 0.65
最小冷房能力運転時: er,min,c = er,rtd,c × 0.65
ここで、 er,min,C
er,rtd,C :最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比(-) er,rtd,Hである。
A.4.3 ヒートポンプサイクルの理論効率
A.4.3.1 エネルギー消費量の算定におけるヒートポンプサイクルの理論効率
日付dの時刻tにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率eth,a,および冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率eth,c,d,tは、式(17)および式(18)により表される。 eth,H,d,t = eth,d,t (17) eth,c,d,t = e'th,d,t = 1 (18)ここで、 eth,c,d,t      :日付dの時刻tにおける冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) eth,h,d,t      :日付dの時刻tにおける暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率(-) :日付dの時刻tにおけるヒートポンプサイクル(加熱)の理論効率(-) eth,d,tである。日付dの時刻tにおけるヒートポンプサイクル(加熱)の理論効率einariは、表4により定まる、外気温度θex、熱源機の入口における空気温度θnsin、熱源機の入口における絶対湿度Xnsin、熱源機の出口における空気温度θhs,outおよび熱源機の風量Vhs,supplyにより算定される、凝縮温度(θref,cnd,πまたはθref,cnd,c)、蒸発温度(θref,evp,nまたはθref,evp,c)、過冷却度(θref,sc,nまたはθref,sc,c)および過熱度(θref,su,nまたはθref,su,c)から、第四章「暖冷房設備」第八節「ルームエアコンディショナー付温水床暖房」の付録A「R410Aにおけるヒートポンプサイクルの理論効率の計算方法」により定まる。

A.4.3.2 JIS試験におけるヒートポンプサイクルの理論効率
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率ethrta.n、中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率ethmidn、定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率ethrtd.c、中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率eth,mid.cは、式(19) ～式(22)により表されろ。 2019.11
(22)
ここで、
:定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクル(加熱)の理論効率(-) Eth,rtd,c e'tn,rtd,h     :定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクル(加熱)の理論効率(-)である。ヒートポンプサイクル(加熱)の理論効率(e'n,rta,n・e'n,mia,n・e'n,rta,c・e'n,mia,c)は、表5により定まる、外気温度θex、熱源機の入口における空気温度θns.in、熱源機の入口における絶対湿度Xns.in、熱源機の風量Vhs,suppty、熱源機の販房能力qhs,nおよび熱源機の冷房能力qhs,cにより算定される、凝縮温度(θref,cnd,nまたはθref,cnd,c)、蒸発温度(θref,evp,нまたはθref,evp,c)、過冷却度(θref,sc,нまたはθref,sc,c)および過熱度(θref,su,hまたはθref,su,c)から、第四章「暖冷房設備」第八節「ルームエアコンディショナー付温水床暖房」の付録A ｢R410Aにおけるヒートポンプサイクルの理論効率の計算方法｣により定まる。

A.4.4冷媒温度
暖房時の冷媒の凝縮温度θref,cnd,n,蒸発温度θref,evp,n,過冷却度θref,sc,nおよび過熱度θref,su,nは、式(24) ～式(26)により表される。ただし、凝縮温度θref,cnd,Hは、65℃を上回る場合、65℃に等しいとする。蒸発温度θref,evp,Hは、−50℃を下回る場合、−50℃に等しいとし、また、θref,cnd,H − 5.0を上回る場合、θref,cnd,H − 5.0に等しいとする。
(26)ここで、 θex :外気温度(℃) θref,cnd,h :暖房時の冷媒の凝縮温度(℃) θref evp H      :暖房時の冷媒の蒸発温度( C) Oref,SC,H :暖房時の冷媒の過冷却度(℃) θ ref SH H :暖房時の冷媒の過熱度(℃) θsurf,rex,H :暖房時の室内機熱交換器の表面温度(℃)である。冷房時の冷媒の凝縮温度θref,cnd,c、蒸発温度θref,evp,c、過冷却度θref,sc,cおよび過熱度θref,su,cは、式(27) ～式(30)により表される。ただし、凝縮温度θref,cna,cは、65℃を上回る場合、65℃に等しいとし、また、 θref,evp,c + 5.0を下回る場合、θref,evp,c + 5.0に等しいとする。蒸発温度θref,evp,cは、−50℃を下回る場合、− 50℃に等しいとする。
(28)
(29) θref sh,c = max(0.194 × θref,cnd,c = 3.86   ,0) (30)ここで、 θex :外気温度(℃) :冷房時の冷媒の凝縮温度(℃)
:冷房時の冷媒の蒸発温度(℃) :冷房時の冷媒の過冷却度(℃) θref,SH,C :冷房時の冷媒の過熱度(℃) θsurf,rex,c  ：冷房時の室内機熱交換器の表面温度(℃)である。
A.5室内機熱交換器
A.5.1 熱交換器の表面温度A.5.1.1 エネルギー消費量の算定における熱交換器の表面温度エネルギー消費量の算定における熱交換器の表面温度を算定する場合、暖房時の室内機熱交換器の表面温度θsurf,hex,hおよび冷房時の室内機熱交換器の表面温度θsurf,hex,cは、式(31)および式(32)により表される。
ここで、
である。
A.5.1.2 JIS試験における熱交換器の表面温度
JIS試験における熱交換器の表面温度を算定する場合、暖房時の宝内機熱交換器の表面温度θsurf.nex.H式(33)により表される。 Irs,H θsurf,hex,h = θhs,in + 2CpairPairVns,supply
ここで、 :室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積(m²)
:暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率(W/(m²•K)) θsurf nex,H    :暖房時の室内機熱交換器の表面温度(℃) Pair :空気の密度(kg/m³)である。冷房時の宝内機熱交換器の表面温度θsurf.nex.cは、式(34)で表される連立方程式の解とする。すなわち、式(34b)により算定される熱源機の冷房顕熱能力qhs,csと式(34c)により算定される熱源機の冷房潜熱能力qhs,clの和が、熱源機の冷房能力qhscに等しくなるように定めた、冷房時の室内機熱交換器の表面温度θsurf.hex.cである。
(34a) Ins,cs = (θhs,in = θsurf,hex,c)キ
Ins,CL
Ae,nex :室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積(m²) Ins,C :熱源機の冷房能力(W) :熱源機の冷房顕熱能力(W) Ins,CS Ins,CL :熱源機の冷房潜熱能力(W) Vrs,supply :熱源機の風量(m³/h) Xns,in :熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) Xsurf nex,c   :冷房時の室内機熱交換器の表面絶対湿度(kg/kg(DA)) Achex,C :冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率(W/(m²•K)) α' c,rex,C :冷房時の室内熱交換器表面の潜熱伝達率(kg/(m²•s)) θ ns in :熱源機の入口における空気温度(℃) θsurf nex,c  ：冷房時の室内機熱交換器の表面温度(℃) :空気の比熱(J/(kg・K)) :水の蒸発潜熱(kJ/kg) Lwtr :空気の密度(kg/m³) Pairである。冷房時の室内機熱交換器の表面絶対湿度Xsurf,nex,cは、空気温度が冷房時の室内機熱交換器の表面温度θsurfnex.cに等しい場合の飽和空気の絶対湿度とし、第十一章「その他」第五節「湿り空気」により定まろ。
A.5.2 熱交換器表面の顕熱伝達率
暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率αchex,нおよび冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率ας,hex,cは、式(35)および式(36)により表される。暖房時:
冷房時:
にこで、 Af,nex :室内機熱交換器の全面面積のうち熱交換に有効な面積(m²) :熱源機の風量(m³/h) :冷房時の熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA)) Xns,in Vrs,supply :暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率(W/(m²•K))はc,hex,H &c,hex,C :冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率(W/(m²•K)) a' chex.C :冷房時の室内熱交換器表面の潜熱伝達率(kg/(m²•s)) :空気の比熱(J/(kg・K)) :水蒸気の比熱(J/(kg・K))である。
A.5.3 熱交換器の表面積
室内機熱交換器の全面面積のうち熱交換に有効な面積Ar,nexは、0.23559 m²とする。宝内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積Ae,nexは、6.396 m²とする。
A.6送風機
日付dの時刻tにおける1時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分Ee,fam,n,a,tおよび日付dの時刻むにおける１時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分E e.fan.c.a.tは、式(37)および式(38)により表されるE E,f an,H,d,t
E E,fan,C,d,t
ここで、 Ee,fan,c,d,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分(kWh/h) E e,fam,a,t ：日付dの時刻tにおける1時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分(kWh/h) :全般換気設備の比消費電力(W/(m³/h)) fsfp Pfan,rtd,c ：定格冷房能力運転時の送風機の消費電力(W) Pfan,rtd,H ：定格暖房能力運転時の送風機の消費電力(W) :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均冷房能力(W) Ins,C,d,t :日付dの時刻tにおける1時間当たりの熱源機の平均暖房能力(W) Qns,H,d,t Vrs,asgn,C     :冷房時の設計風量(m³/h) Vns.asgn,H     :暖房時の設計風量(m³/h) Vhs,vent,d,t：日付dの時刻tにおける熱源機の風量のうちの全般換気分(m³/h)である。全般換気設備の比消費電力fsepは、ダクト式第二種換気設備(直流)として 0.144 (= 0.4 × 0.36)とす☆
A.7熱源機および送風機の仕様
熱源機の定格暖房能力qhsrtd,n、熱源機の定格暖房消費電力Phs,rtd,n、定格暖房能力運転時の送風機の風量Vfanrta,n、定格暖房能力運転時の送風機の消費電力Pfanrtd,n、熱源機の中間暖房能力qhs,mid,n、熱源機の中間暖房消費電力Phs,mid,n、中間暖房能力運転時の送風機の消費電力Pfan,mid,n、熱源機の最小暖房能力qbsming、熱源機の定格冷房房能力qbsrtd.c、熱源機の定格冷房消費電力Pbsrtd.c、定格冷房能力運転時の送風機の風量Vfan,rtd,c、定格冷房能力運転時の送風機の消費電力Pfan,rtd,c、熱源機の中間冷房能力Qhsmid,c、熱源機の中間冷房消費電力Phsmid,c、中間冷房能力運転時の送風機の消費電力Pfan,mid,c、熱源機の最小冷房能力qns,min,c、付録 B により定まる。また、暖房時の設計風量Vns,asgn,Hおよび冷房時の設計風量Vns,dsgn,cは、それぞれ、付録Bの暖房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,、冷房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,cとする。 A.8空気・水蒸気・水の物性値空気の比熱C pairは、1006.0 J/(kg・K)とする。空気の密度ρairは、1.2 kg/m³とする。水蒸気の定圧比熱c pwは、1.846 J/(kg・K)とする。水の蒸発潜熱Lwtrは、式(39)により表される。 Lwtr = 2500.8 – 2.3668 × θここで、 :水の蒸発潜熱(kJ/kg) Lwtr 8 :温度(℃)である。温度θは、冷房時を仮定し、27℃とする。 (39)

B.1記号及び単位
B.1.1記号
本計算で用いる記号及び単位は表1による。
本計算で用いる添え字は表2による。

B.2熱源機
B.2.1定格能力および定格消費電力
熱源機の定格暖房能力qhs,rtd,n及び定格冷房能力qhs,rtd,cおよび定格冷房消費電力Phs,rtd,cは、JIS B8616が定める定格暖房標準能力または定格冷房標準能力の定義に基づき、JIS B 8615-2が定める性能試験により得られる値とするか、床面積の合計A aにより、式(1)および式(2)により表される。
ここで、
:床面積の合計(m²)
:外気温度能力補正係数(−)
:間歇運転能力補正係数(−) Qns,rtd,h     :熱源機の定格暖房能力(W)
:熱源機の定格冷房能力(W) Arq,H :単位面積当たりの必要暖房能力(W/m²) :単位面積当たりの必要冷房能力(W/m²) 9rq,Cである。単位面積当たりの必要暖房能力qrq,n及び単位面積当たりの必要冷房能力qrq,cは、地域区分ごとに表1により定める。外気温度能力補正係数ƒ昇は、1.05の値とする。間歇運転能力補正係数ƒcιは、1.0とする。
熱源機の定格暖房消費電力Prta,n及び定格冷房消費電力Prta,cは、式(3)および式(4)により表される。
Phs.rtd.c
ここで、 Pns,rtd,H :熱源機の定格暖房消費電力(W) Pns,rtd,C :熱源機の定格冷房消費電力(W) Ins,rtd,H :熱源機の定格暖房能力(W) Ins,rtd,C :熱源機の定格冷房能力(W) ertd,H :定格暖房エネルギー消費効率(-) ertd,C :定格冷房エネルギー消費効率(-)である。定格暖房エネルギー消費効率erta,nは3.76、定格冷房エネルギー消費効率erta.cは3.17とする。
B.2.2中間能力および中間消費電力
熱源機の中間暖房能力qhs,mid,nおよび中間冷房能力qhs,mid,cは、JIS B8616が定める中間暖房標準能力または中間冷房標準能力の定義に基づき、JIS Ｂ 8615-2が定める性能試験により得られる値とするか、式(5)および式(6)により表される。 Ins,mid,H = Ins,rtd,H × 0.5
Qhs,mid,c = Qhs,rtd,c × 0.5 (6)ここで、 Ins,mid,c     :熱源機の中間冷房能力(W) Ins,mid,h     :熱源機の中間暖房能力(W) qns,rtd,c     :熱源機の定格冷房能力(W) qns,rtd,h     :熱源機の定格暖房能力(W)である。熱源機の中間暖房消費電力Phs,mid,нおよび中間冷房消費電力Phs,mid,cは、JIS B8616が定める中間暖房標準能力または中間冷房標準能力の定義に基づき、JIS B 8615–2が定める性能試験により得られる値とする。 B.2.2 最小能力熱源機の最小暖房能力qhs,min,нおよび最小冷房能力qhs,min,cは、式(7)および式(8)により表される。 Ihs,min,H = Ihs,rtd,H × 0.35
Ins,min,c = Ins,rtd,c × 0.35 (8)ここで、 Qns,min,C     :熱源機の最小冷房能力(W) qns,min,H     :熱源機の最小暖房能力(W) :熱源機の定格冷房能力(W) Ins,rtd,C :熱源機の定格暖房能力(W) Ins,rtd,Hである。
B.3送風機
B.3.1 定格能力運転時の風量および消費電力
定格暖房能力運転時の送風機の風量Vfan,rtd,nおよび消費電力Pfan,rtd,n、定格冷房能力運転時の送風機の風量Vfan.rtd.cおよび消費電力Pfan.rtd.cは、室内側及び室外側の送風機の風量をJIS B8615-2が定める空調機の性能試験による定格能力の測定時と同一の風量に固定し、かつ、圧縮機が停止した状態で測定した値とするか、式(9)～式(12)により求めた値とする。但し、測定により値を求める場合、測定時の凝縮器の表面状態(凝縮水)は不問とする。 Vfan,rtd,H = (1.69 × qns,rtd,H × 10−³ + 14.5) × 60 (9)
ここで、 Pfan,rta,c ：定格冷房能力運転時の送風機の消費電力(W) Pfan,rtd,H ：定格暖房能力運転時の送風機の消費電力(W) qns,rtd,c     :熱源機の定格冷房能力(W) Ins,rtd,h     :熱源機の定格暖房能力(W) Vfan,rtd,c ：定格冷房能力運転時の送風機の風量(m³/h) Vfan,rtd,H ：定格暖房能力運転時の送風機の風量(m³/h)である。
B.3.2中間能力運転時の風量および消費電力
中間販房能力運転時の送風機の風量Vfan,mid,nおよび消費電力Pfan,mid,n、中間冷房能力運転時の送風機の風量Vfan,mid,cおよび消費電力Pfan,mid,cは、室内側及び室外側の送風機の風量をJIS B8615–2が定める空調機の性能試験による中間能力の測定時と同一の風量に固定し、かつ、圧縮機が停止した状態で測定した値とするか、式(13)～式(16)により求めた値とする。但し、測定により値を求める場合、測定時の凝縮器の表面状態(凝縮水)は不問とする。
ここで、 Pfan,mid,c ：中間冷房能力運転時の送風機の消費電力(W) Pfan,mid,H ：中間暖房能力運転時の送風機の消費電力(W) Ins,mid,c     :熱源機の中間冷房能力(W) qns,mid,H     :熱源機の中間暖房能力(W) Vfan,mid,c ：中間冷房能力運転時の送風機の風量(m³/h) Vfan,mid,H ：中間暖房能力運転時の送風機の風量(m³/h)である。
B.3.3設計風量
暖房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,tおよび冷房時の送風機の設計風量Vfan,dsgn,cは、第五章「換気設備」付録 B「換気設備の設計風量の計算方法」の算定方法により求めた値とするか、式(17)および式(18)により算定される値とする。
Vfan,dsgn,c = Vfan,rtd,c × 0.79 (18)ここで、 Vfan,dsgn,c   :冷房時の送風機の設計風量(m³/h) Vfan,dsgn,H :暖房時の送風機の設計風量(m³/h) Vfan,rtd,c     :定格冷房能力運転時の送風機の風量(m³/h) Vfan,rtd,H     :定格暖房能力運転時の送風機の風量(m³/h)である。
B.4複数のダクト式セントラル空調機が設置される場合の仕様の決定方法
複数のダクト式セントラル空調機が設置される場合、熱源機の定格暖房能力は、設置する複数の機器の定格暖房能力を合計した値とする。熱源機の定格暖房消費電力は、設置する機器のうち最も低い定格暖房エネルギー消費効率で合計された定格暖房能力を除した値とする。定格暖房運転時の送風機の風量は、設置する複数の機器の定格暖房運転時の送風機の風量を合計した値とする。定格暖房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の定格暖房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。同様に、熱源機の中間暖房能力は、設置する複数の機器の中間暖房能力を合計した値とする。熱源機の中間暖房消費電力は、設置する機器のうち最も低い中間暖房エネルギー消費効率で合計された中間暖房能力を除した値とする。中間暖房運転時の送風機の風量は、設置する機器の中間暖房運転時の送風機の風量を合計した値とする。中間暖房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の中間暖房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。暖房時の送風機の設計風量は、すべての機器の暖房時の送風機の設計風量を合計した値とする。なお、計算した定格暖房運転時の送風機の消費電力および中間暖房運転時の送風機の消費電力に小数点以下一位未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。冷房についても同様に、熱源機の定格冷房能力は、設置する複数の機器の定格冷房能力を合計した値とする。熱源機の定格冷房消費電力は、設置する機器のうち最も低い定格冷房エネルギー消費効率で合計された定格冷房能力を除した値とする。定格冷房運転時の送風機の風量は、設置する複数の機器の定格冷房運転時の送風機の風量を合計した値とする。定格冷房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の定格冷房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。同様に、熱源機の中間冷房能力は、設置する複数の機器の中間冷房能力を合計した値とする。熱源機の中間消費電力は、設置する機器のうち最も低い中間冷房エネルギー消費効率で合計された中間冷房能力を除した値とする。中間冷房運転時の送風機の風量は、設置する機器の中間冷房運転時の送風機の風量を合計した値とする。中間冷房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の中間冷房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。冷房時の送風機の設計風量は、すべての機器の冷房時の送風機の設計風量を合計した値とする。なお、計算した定格冷房運転時の送風機の消費電力および中間冷房運転時の送風機の消費電力に小数点以下一位未満の端数が生じる場合は、こ4-2-58れを切り上げる。ダクトが通過する空間は、すべての機器においてダクトの全部が断熱区画内にある場合、「ダクトの全部が断熱区画内にある」とし、それ以外の場合は「ダクトの全部または一部が断熱区画外にある」とする。 VAVの機構は、すべての機器がVAVの機構を有する場合、「VAVの機構を有する」とし、それ以外の場合は「VAVの機構を有さない」とする。全般換気の機能は、すべての機器が全般換気の機能を有する場合、「全般換気の機能を有する」とし、それ以外の場合は「全般換気の機能を有さない」とする。