技
#

はじめに
荷ほどきされましたら、まず以下の点についてご確認ください。 ( 1 )当社標準ポンプは屋内設置用です。屋外設置の場合は、風雨などを避ける屋根の設置、又はご購入先へ相談ください。 (2)輸送中の事故で破損したり、ポルト・ナットが緩んでいないかどうか。 (３)付属品が全て揃っているかどうか。万一お気付きの点がございましたら、製造番号・型式・コンストラクション記号をご明示のうえ、ご注文先あるいは当社にお知らせください。なお、非常時の備えとして予備ポンプをお勧めいたします。
保管
保管場所は以下の点にご注意ください。金属部の発鋳、ゴムの劣化の可能性があります。また、長期間保管の場合には十分ご注意ください。 ( 1 )面射日光は避け、出来る限り暗い場所。 ( 2 )雨水や周囲の水が飛び散ってかからない場所。 (3)大きな温度変化をうけない場所。 (4)十分に換気され、乾燥した場所。 (5)粉じんの極力少ない場所。なお粉じん防止のためにシート等で保護してください。 ( 6 )ポンプの吸込口及び吐出口には蓋をして異物のケーシング内への侵入がないようにしてください。 ( 7 )積上等により異常な荷重を機器にかけないようにしてください。
据付・配管
1.据付位置( 1 )当社標準ポンブは屋内設置用です。屋外設置の場合は、風雨などを避ける屋根の設置、又はご購入先へ相談ください。 ●浴室など湿気の多い所には設置しないでください。注意漏電すると感電する恐れがあります。 (2)ポンプの保守点検しやすい場所をお選びください。 ( 3 )ポンプは出来る限り水源に近く、ポンプ中心から吸込み最低水面までの高さも出来る限り低くしてください。ただし、特殊液・高温液、また吸込管の長さが長い場合には水位を上げなければならない場合もありますのでご注意ください。 4注意●電動機は上または横置きに設置してください。 ※絶対に電動機を下側にして設置しないでください。電動機を下側にすると、わずかな水漏れで電動機内に水が入り、事故を起こすことがあります。 H 2. ( 1 )吸込管はなるべく短く、曲がりを少なくまた空気溜りが出来ないようにしてください。 ●配管凸部（空気溜りになる部分）にポンプを設置しないでください。注意空運転となりポンプ内部が破損します。 ( 2 )ポンプに吸込管・吐出し管の重量がかからないように十分な支持装置を設けてください。 (３)高温液使用の場合、熱膨脹による応力がポンプにかからないように逃げを作ってください。 ( 4 )吐出し配管には吐出し量の調整や電動機の過負荷防止のため仕切り弁を設けてください。 (５)配管が長い場合、実揚程が高い場合、２台以上のポンプを並列運転する場合、圧力タンクへ送水する場合にはポンプ本体と仕切り弁の間に逆止弁を取り付けてください。 ( 6 )当ポンプには呼び水栓及び呼び水じょうごが付いておりません。当ポンプを吸込条件で使用する場合は吐出し配管上に呼び水ができるような方法を考慮してください。 ※流し込み、押し込みの場合( 1 )分解・点検が容易なように、吸込管に仕切り弁を設けてください。 ( 2 )吸込配管は空気溜りが出来ないように、ポンプに向かって下り勾配にしてください。基礎台は、ポンプの重量に充分耐えられるものとし、表面は出来るだけ水平にしてください。
運転前の準備
( 1 )ポンプに呼び水を行ってください。 ①当ポンプには呼び水栓および呼び水じょうごが付いておりませんので押し込み条件で使用する場合は吸込側のバルブを開いてポンプ内に呼び水をしてください。 ②吸込条件で使用する場合は吐出し管上の呼び水じょうご等よりポンプ内に呼び水してください。 ●空運転（ポンプに水のない状態での運転）は絶対にしないでください。注意ポンプ内部を破損します。 ( 2 )ドライバーなどを使用してモーターファン〈モーター軸〉を回してください。羽根車内の空気を完全に排出してください。また、長期保管や禁油処理、液性などによりメカニカルシールの摺動面が固着している場合がありますので、異常が無い事を確認してください。運転前の準備( 3 )外部注水方式・その他の注水式の場合はそれぞれの方式に必要な水圧・水量にて注水を行ってください。
【参考】 1MPa=10.197 kgf/cm² G ※１．上記以外につきましては付属されてあるそれぞれの取扱説明書に従ってください。 ●各種注水式ポンプの場合は、必ず注水を行ってから運転してください。注水を行わないと漏水やポンプ破損の原因になります。また、注水配管は凍結しないように施工してください。 ●工業用水から直接注水する場合には、必ず配管内に逆止弁を取り付けてください。逆止弁がないと、ポンプ内液が工業用水へ逆流し思わぬ事故の原因になります。 ( 4 )吸込側の仕切り弁を全開にしてください。 (5)吐出し側の仕切り弁を全閉もしくはある程度絞り込んだ状態にしてください。 ( 6 )屋内配線に電動機過負荷保護装置を取り付けてください。（定格電流は電動機銘板に表示してあります。)運
転
( 1 )スイッチを一、二度入れたり切ったりして回転方向を確認してください。逆回転のときは３相電源のうち、２相の結線を入れ替えてください。（回転方向は軸受またはケーシングに表示されています。） ●寸動の際も空運転（ポンプに液のない状態での運転）は絶対にしないでください。ポンプ破損の原因になります。 ●逆回転は絶対に行わないでください。漏水やボンプ内部破損の原因になります。 ( 2 )運転に異常がないか（振動・騒音など）確かめた後、連続運転に入ってください。 (３)ポンプが規定回転速度になりましたら、吐出し側の仕切り弁を徐々に開いて規定圧力になるように設定してください。 ●吸込側の仕切り弁にて流量調整は行わないでください。ポンプから異音や振動が発生しポンプ内部破損の原因になることがあります。 ●規定圧力以下で使用しないでください。規定圧力以下になりますと電動機が過負荷になることがあります。 (4)圧力・電流・吐出し量・振動・騒音などに異常がないかご確認ください。なお、圧力計・真空計などのコックは、測定時以外は閉じておいてください。開放しておくと破損しやすくなります。 (5)運転を停止する時は、吐出し側の仕切り弁を徐々に閉じてから電動機を停止してください。その後、各部の注水等を止めてください。保作●ポンプの点検時は必ず元の電源を切り、操作盤には「点検中・運転禁止」等の表示をしてください。 4警告不意の運転で感電やけがをする恐れがあります。 ( 1 )日常の点検の際、次のような点にご注意ください。 ①　圧力・吐出し量・電流・振動・騒音などが極端に異なっていないかどうか。 ②　メカニカルシール式は正常ならばほとんど液漏れはありません。（メカニカルシールは摺動面の漏れ（潤滑）により、発熱や破損を防止しています。よって油等の場合は蒸発しないため常ににじみ出ている状態となります。）漏れ量が１０ｍｌ ／ｈになれば、交換用メカニカルシールを用意してください。注意●空運転（ポンプに液のない状態での運転）は絶対にしないでください。空運転をしますと漏水やポンプ破損の原因になります。 ( 2 ) 1年毎の点検の際は、次のような点にご注意ください。 ①　ポンプを分解し回転部（バランスリング・主軸など）の摩耗・隙間を調べ、異常があれば交換してください。 ②　ポンプ内部の摩耗状態を調べてください。 ③　消耗品（パッキン類など）を交換してください。 (3)ポンプの運転については次のような点にご注意ください。注意●ポンプの吐出し側仕切り弁を締め切ったまま、あるいは極少流量域で長時間運転しないでください。 (ポンプ型式により異なります。営業担当者へご確認ください。)ポンプ内の液温が上昇し、思わぬ事故の原因になります。始動・停止を頻繁に行うことはポンプ寿命を短くします。始動頻度はなるべく６回／ｈ以下にしてください。 ●停電の場合は必ず電源を切ってください。通電時にポンプが急に始動し、けがや思わぬ事故の原因になります。注意●長期・短期にかかわらず休止する時は、必ずドレン抜きプラグを取り外し排水してください。冬期など凍結によりポンプが破壊される恐れがあります。予備ポンプがあるときは時々運転し、いつでも使えるようにしておいてください。の②　ポンプ内で賛び付きや固着が起こり、回転し難くなる場合がありますので定期的にモーター軸を回し、滑らかに回転するかを確認してください。 ③　運転前は呼び水はされているか、モーター軸が滑らかに回転するかを確認してください。
玉軸受番号

ポンプの分解
①吸込・吐出し側の仕切り弁を閉じ、(５１０)ドレン抜きプラグを取り外しポンプ内液を排出してください。 ②ポンプ回りの小配管（外部注水管等）を取り外してください。 ③吸込・吐出し配管からポンプを取り外し、( 0 1 )ケーシングを( 0 4 4 )モーター台から取り外します。この状態でポンプ内部は点検できます。摩耗や異常をご点検ください。 ④ (４６０)羽根車ナット・(４６１)回り止めを取り、(０２１)羽根車、（１０２）調整リングを抜き、(４７０)羽根車キーを取ります。 ⑤（０１１)ケーシングカバーから(３４０)メカカバーを外し、(３１０)メカニカルシール固定環と共に(２５０)水切りつば側に移動させてください。 ⑥ ( 0 1 1 )ケーシングカバーを( 0 4 4 )モーター台から取り外してください。 ⑦（３１０)メカニカルシールのセットスクリューを緩め、(３１０)メカニカルシールの回転環を(６８１)モーター釉より抜き取り、 (３４０)メカカバーを(３１０)メカニカルシールの固定環と共に抜き出し、（２５０）水切りつばを抜いてください。 ⑧（０４４)モーター台より(６８０)モーターを取り外してください。
ポンプの組立
再組立は分解の逆の手順で行えばできますが、次の点に注意してください。 ( 1 ) （ 0 2 1 )羽根車は、( 0 0 1 )ケーシングとの前面隙間を０．５～０．７ｍｍに調整してください。必要あれば( 0 2 1 )羽根車の裏側と（６８１）モーター軸の段差との間に(１０２)調整リング（別売）を入れてください。 ( 2 )各バッキン類は新品と交換してください。 (３)各部品にて摩耗しているもの、損傷しているものは交換してください。 ( 4 )各部品にて内部が汚れなどで詰まっているものは清掃してから使用してください。
メカニカルシールの交換
( 1 )分解・組立の項に従いポンプを分解してください。 ( 2 )分解の際は、メカニカルシールのセット寸法を前もって測っておいてください。 (３)組立の際は、主軸又はスリーブ及びメカニカルシールの摺動面に清浄油（スピンドル油など）または使用液を塗布してください。 (清浄油は使用液により変質や固化などを起こさないものを使用してください。 ) ●モーター軸に傷を付けないでください。 ●摺動面およびパッキン類には欠け・傷などを付けないでください。液漏れの原因になります。

分解図
※ 1．本図は代表を示すものであり機種・口径により構造が異なる場合があります。詳しくはそれぞれの構造断面図をご請求になり確認してください。 ※２．特殊品につきましてもそれぞれの構造断面図をご請求になるか、またはお買い上げの販売店またはお近くの当社営業所までお問い合わせください。
保証について( 1 )保証期間は納入の日から1年間です。 ( 2 )保証期間中に、正常なご使用にも係わらず当社の設計・製作上の不備により故障や破損が発生した場合には、故障または破損箇所を無料修理または交換させていただきます。 (3)本製品の保証は日本国内で使用される場合に限ります。 ( 4 )次の原因による故障及び破損の修理や消耗品の交換は有料とさせていただきます。 ①　保証期間満了後の故障・破損。取り扱いの誤りや正常でないご使用又は保管による故障・破損。 (3)当社指定品以外の部品をご使用の場合の故障・破損。当社又は指定業者以外の修理・改造に因る故障・破損。 4) (5)火災・天災・地変などの災害および不可抗力による故障・破損。ご使用液の液質による故障・破損および腐食・摩耗。 (6) ⑦　ポンプ部品の寿命による故障・破損。 ( 5 )故障・破損原因の判定は、お客様と当社の担当者又は出張者との協議の結果に従うものとします。 ( 6 )ご使用中に発生した故障に起因する種々の費用その他の損害の補償は致しかねますので予めご了承願います。 ※消耗品とはメカニカルシール、各種パッキン類など当初より消耗が予想されるもののことです。
修理について
( 1 )修理を依頼されるとき修理をご依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき再度ご検討ください。なお異常のある場合はご購入先へご依頼ください。 (2)修理品を返送される場合のご注意作業者の安全を守り環境を保全するため、次のことを必ず守ってください。 ●ポンプをきれいに洗い、ポンプ修理承り書を添付して返送してください。 ●ポンプ修理承り書が添付されていない場合は、修理しない場合があります。 ●ポンプ修理承り書が付いている場合でも、当社が危険と判断したときは返送するときがあります。 ※ポンプ修理承り書は下記の各支店・営業所にご請求ください。 (３)補修用性能部品の最低保有期間当社における補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後７年間です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
問い合わせ窓口
保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買上げの販売店またはお近くの当社営業所までお問い合わせください。
部品注文時のご照会について
( 1 )部品注文およびご使用中のトラブルの際は、ポンプ銘板表示事項をお知らせください。 (2)銘板表示事項①　ＴＹＰＥ… ＳＩＺＥ… (2) ③　ポンプ材質………………………………（参考銘板内ＳＵＳ３０４） m…… (4) m³/m i n… (5) k W (6)

参考銘板

参考銘板表示例(FSD-20 0.4kW 60Hz)
T 5 0 1 − 6 0 8 8 T 1 3 6 − 0 0 7 1 T 4 5 2 − 0 8 2 2名古屋市西区中小田井３丁目３５１ T E L  ( 0 5 2 )  5 0 3 − 1 6 3 3 (代)      F A X  ( 0 5 2 )  5 0 3 − 1 6 6 2大阪市西区立売堀１丁目１３－１０ T E L  ( 0 6 )  6 5 3 2 − 4 4 8 1 (代)      F A X  ( 0 6 )  6 5 3 2 − 4 5 0 4 〒５５０－００１２ T 5 0 1 − 6 2 6 1岐阜県羽島市小熊町外粟野１丁目８３ T E L  ( 0 5 8 )  3 9 2 − 2 0 6 4 (代)      F A X  ( 0 5 8 )  3 9 1 − 3 4 7 9ホームページh t t p : //www.n i s h i g a k i -p . c o . j p ■製品改良の為、内容を一部変更することがあります。