実地
次の注意をよく読んでから解答してください。 【注　意】 1.これは実地試験問題です。表紙とも６枚６問題あります。 2.解答用紙に試験地、受験番号、氏名を間違いのないように記入してください。 3.問題1は必須問題です。必ず解答してください。問題2と問題3の2問題のうちから1問題を選択し、解答してください。問題4と問題5の2問題のうちから1問題を選択し、解答してください。問題6は必須問題です。必ず解答してください。以上の結果、全部で4問題を解答することになります。 4.解答は解答用紙の所定の解答欄に記入してください。 5.選択した問題は、解答用紙の選択欄に○印を記入してください。 6.選択問題は、指定数を超えて解答した場合、減点となりますから十分注意してください。 7.解答は、鉛筆又はシャープベンシルで記入してください。 8.解答を訂正する場合は、プラスチック消しゴムできれいに消してから訂正してください。 9.この問題用紙の余白は、計算等に使用してもさしつかえありません。ただし、解答用紙は計算等に使用しないでください。 10.解答用紙を必ず試験監督者に提出後、退室してください。解答用紙は、いかなる場合でも持ち帰りはできません。 11.試験問題は、試験終了時刻（ 16時00分）まで在席した方のうち、希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は、持ち帰りできません。 【問題1 】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。 〔設問1 〕 (1)及び(2)に示す各図について、使用場所又は使用目的を記述しなさい。 (2)合成樹脂製支持受け付きＵバンド〔設問2 〕 (3)～(5)に示す各図について、適切でない部分の理由又は改善策を具体的かつ簡潔に記述しなさい。問題2と問題3の2問題のうちから1問題を選択し、解答は解答用紙に記述してください。選択した問題は、解答用紙の選択欄に○印を記入してください。 【問題2 】空冷ヒートポンプパッケージ形空気調和機（床置き直吹形、冷房能力20 kW）を事務室内に設置する場合の留意事項を解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。記述する留意事項は、次の(1)〜(4)とし、それぞれ解答欄の(1)〜(4)に記述する。ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。 (1)屋内機の配置に関し、運転又は保守管理の観点からの留意事項(2)  屋内機の基礎又は固定に関する留意事項(3)屋内機廻りのドレン配管の施工に関する留意事項(4)屋外機の配置に関し、運転又は保守管理の観点からの留意事項【問題３】排水管（硬質ポリ塩化ビニル管、接着接合）を屋外埋設する場合の留意事項を解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。記述する留意事項は、次の(1)〜(4)とし、それぞれ解答欄の(1)〜(4)に記述する。ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。 (1)管の切断又は切断面の処理に関する留意事項(2) 管の接合に関する留意事項(3)埋設配管の敷設に関する留意事項(4)  埋戻しに関する留意事項問題4と問題5の2問題のうちから1問題を選択し、解答は解答用紙に記述してください。選択した問題は、解答用紙の選択欄に○印を記入してください。 【問題４】建築物の空気調和設備工事において、冷温水の配管工事の作業が下記の表及び施工条件のとおりのとき、次の設問1 ～設問3の答えを解答欄に記述しなさい。
〔施工条件〕①　準備・墨出しの作業は、工事の初日に開始する。 ②　各作業は、相互に並行作業しないものとする。 ③　各作業は、最早で完了させるものとする。 ④土曜日、日曜日は、現場での作業を行わないものとする。 〔設問1 〕バーチャート工程表及び累積出来高曲線を作成し、次の(1)及び(2)に答えなさい。ただし、各作業の出来高は、作業日数内において均等とする。 (バーチャート工程表及び累積出来高曲線の作成は、採点対象外です。) (1)工事全体の工期は、何日になるか答えなさい。 (2)   29日目の作業終了時点の累積出来高（%）を答えなさい。 〔設問２〕工期短縮のため、配管、保温及び水圧試験については、作業エリアをＡ、Ｂの２つに分け、下記の条件で並行作業を行うこととした。バーチャート工程表を作成し、次の(3)及び(4)に答えなさい。（バーチャート工程表の作成は、採点対象外です。） (条件) ①配管の作業は、作業エリアＡとＢの作業を同日に行うことはできない。作業日数は、作業エリアＡ、Ｂとも６日である。 ②保温の作業は、作業エリアＡとＢの作業を同日に行うことはできない。作業日数は、作業エリアＡ、Ｂとも３日である。 ③水圧試験は、作業エリアＡとＢの試験をエリアごとに単独で行うことも同日に行うこともできるが、作業日数は、作業エリアＡ、Ｂを単独で行う場合も、両エリアを同日に行う場合も２日である。 (3)工事全体の工期は、何日になるか答えなさい。 (4)作業エリアＡと作業エリアＢの保温の作業が、土曜日、日曜日以外で中断することなく、連就して作業できるようにするには、保温の作業の開始日は、工事開始後何日目になるか答えなさい。 〔設問３〕更なる工期短縮のため、配管、保温及び水圧試験については、作薬エリアをＡ、Ｂ、Ｃの３つに分け、下記の条件で並行作業を行うこととした。バーチャート工程表を作成し、次の(5)に答えなさい。（バーチャート工程表の作成は、採点対象外です。） (条件) ①配管の作業は、作業エリアＡとＢとＣの作業を同日に行うことはできない。作業日数は、作業エリアＡ、Ｂ、Ｃとも４日である。 ②保温の作業は、作業エリアＡとＢとＣの作業を同日に行うことはできない。作業日数は、作業エリアＡ、Ｂ、Ｃとも２日である。 ③水圧試験は、作業エリアＡとＢとＣの試験をエリアごとに単独で行うことも同日に行うこともできるが、作業日数は、作業エリアＡ、Ｂ、Ｃを単独で行う場合も、複数のエリアを同日に行う場合も２日である。 (5)水圧試験の実施回数を２回とすること（作業エリアＡ、Ｂ、Ｃの３つのエリアのうち、２つのエリアの水圧試験を同日に行うこと）を条件とした場合、初回の水圧試験の開始日は、工事開始後何日目になるか答えなさい。 〔設問１〕作業用

〔設問3 〕作業用

【問題５】次の設問１及び設問２の答えを解答欄に記述しなさい。 〔設問１〕建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して解答欄に記入しなさい。 (1)移動式クレーン検査証の有効期間は、原則として、年とする。ただし、製造検査A又は使用検査の結果により当該期間をに、その移動式クレーン(2)事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、 B検査証を備え付けておかなければならない。 (3)足場（一個足場、つり足場を除く。）における高さ２ｍ以上の作業場に設ける作業床の床材と建地との隙間は、原則として、 |　 C cm未満とする。 (4)事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所につい｜を備えなければならない。ては、原則として、これを区画し、かつ、適当な選択欄l 、 2 、 3 、 5 、 10 、 12 、現場事務所、当該移動式クレーン、保管場所、避離区画、休憩区画、保護具〔設問2 〕 小型ボイラーの設置に関する文中、 │内に当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句を解答欄に記述しなさい。事業者は、小型ボイラーを設置したときは、原則として、遅滞なく、小型ボイラー設置報告│長に提出しなければならない。書に所定の構造図等を添えて、所轄
【問題6 】あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を1つ選び、次の設問1 ～設問3の答えを解答欄に記述しなさい。 〔設問1 〕その工事につき、次の事項について記述しなさい。 (1)工事名〔例：○○ビル（◇◇邸）□□設備工事〕 (2)　工事場所〔例：○○県◇◇市〕 (3)設備工事概要〔例：工事種目、工事内容、主要機器の能力・台数等〕 (4)現場でのあなたの立場又は役割〔設問2 〕上記工事を施工するにあたり「品質管理」上、あなたが特に重要と考えた事項を解答欄の(1)に記述しなさい。また、それについてとった措置又は対策を解答欄の(2)に簡潔に記述しなさい。 〔設問３〕上記工事を施工するにあたり「安全管理」上、あなたが特に重要と考えた事項を解答欄の(1)に記述しなさい。また、それについてとった措置又は対策を解答欄の(2)に簡潔に記述しなさい。