😭 株式会社前田鉄工所
前日の八八里事族琵琶泰成千万
ステーバエース6月9/5月C-D 9月-2
ＭＡＥＤＡ独自の技術が生み出す『高効率・省エネ・長寿命!独特のダブルフィン構造による垂直水管群を環状配置し、熱伝達効率を大幅に高めました。燃焼室は下方噴霧燃焼機構の採用により、ムラのない完全燃焼金実現。さらに、燃焼ガスを高速度回流動させることで接触熱伝達量の大幅な向上をはかり、高効率を達成しました。前田鉄工所の誇るオリジナル技術は、長寿命にも寄与しています。絞り加田のない水管はは22万かな傾造のため、スケールの付着を防止します。また、完全燃焼構造によりスタの発生がほとんどないため、長期にわたり高い性能の保持を可能としました。
間表面を行う
SAUSAIニス
長かしをお越巨大な、ジュ三アクリーズ。 P3 D
8/23：モルバルス
■スリムでコンパクトな設計高いボイラ容量（能力）と優れた経済性を実現した、スリムかつコンバクトな設計。小型・軽量のため狭小な場所でも設置可能であり、搬入時、通路の幅や高さなどによる制限を受けません。 ■高レベルの総合安全度ジュニアシリーズは、「簡易ボイラー構造規格」に順応して製造されています。本体は安全性の高い貫流型構造、バーナの燃焼・制御機器も安全性の高さをベースに選定・搭載。入念な設計製造によりポイラの耐久性を増伸し、長期にわたる安全運転を実現しています。 ■スピーディな蒸気発生スタートから4 ～ 5分で良質な蒸気を発生。水管内の保有水量が少ないため、負荷変動に対し高い追従性を発揮します。また、休止時におけるポイラ内部の保有廃熱量が少ないため、省エネ及び経済性に寄与します。
SAC:P3ソロース・小型式白/  効能率:DWA
鹿茸県住、しかも高校店を長寿命の画期的近万千千でで。  P5 D
●安全運転のための様々な機能を標準装備自動連続ブロー装置（SAC-75P〜200PC）、冷スタート時燃焼制限機能、給水ポンプ空運転防止装置、水管過熱防止装置、全量式安全弁などを標準装備。安全性と信頼性を追及しました。 ●良質で安定した蒸気を常に発生蒸発量の変化に応じて、水管水位を自動的に調整する水位制御機構を搭載。高性能な気水分離器との相乗効果により、高乾き度かつ良質な蒸気を安定して得ることが可能です。 ●メンテナンスが容易で長寿命自動軟水器と薬注装置の併設により、スケールや腐食に強く、更なる長寿命が期待できます。又、バーナや送風機、オイルポンプなどを操作性優先で配置しているため、日常のメンテナンスが容易です。
スチームエースミロコ/写真C=Pシリーズの基本精造
スチームエニスミロコ/ミロC-Pシリーズフローシー
■ドレン回収システムのフローを示します。 ■ドレン回収システムは、環水タンクを使用。 ■蒸気消費システムは、給水夕ンクを使用。 ■自動ブロー装置付属。 (SAC-75P〜200PC) ■給水不勢受付属(SAC-150PC・200PC) SAJ - 20 A NL：天然ガス（13A) PL: LPガス
SAJ油だき仕様
SAJ-10、 SAJ-20、 SAJ-30 ■仕様
■燃料の基準発熱量(低位)灯　油　43.5MJ/kg（比重0.79） A重油 42.7MJ/kg (比重0.86) . L An B C D  SAJ-10 1,190 760 1,176 750 550 506 SAJ-20 1,470  760 1,176  750  550 506 SAJ-30 1,510 860 1,355 860 660 565 - G王SELECT . J K L M N L O R S O do 620 1.525 670 235 25 148 140 1.365 512 580  482 30 390 150 620 1.820 580 482 525 235 25 198 59 200 670 150 1,695 400 690 1,895  650  615  594 790 235 25 228 144 160 1,825 470 230
SAJガスだき仕様
SAJ-10、SAJ-20、SAJ-30国仕様
SAJ-20 ■燃料の基準発熱量（低位） 13A：41.4MJ/m²N、  LPガス：93.4MJ/m²N ■寸法図■設置参考図0 A ※B C S  ※T ※U  V   do L L E M E E N O D E | F | G | ※H | J | K | Public Religious Bu 1,190  500 1,185  750  550  515  620 1,595  580  482  512  670  235   25  148 390 155 270 905 150 SAJ-10 30 1401,365 SAJ-20 1,470  536 1,185  750  550  515  620 1,930  580  482  525  670  235 25 198 59 1501,695 400 170 270 960 200 SAJ-30 1,510 550 1,365 860 660 575 690 2,010 650 615 594 790 235 25 228 144 160 1,825 470 205 270 1,060 230 ■この寸法は13Aの値です。その他のガスの場合法印が変わります。 SAJ-30シAAVEDAV機種別表示のたPシリースSAC - 150 P C A燃料／A：A重油、K：灯油(定格換算蒸発量kg/h/10) -給水予熱器の付属（150P、200P版） (5) (1) (1) SAC油だき仕様5OP、75P、100P、150PC、200PC ■仕様
A重油42.7MJ/kg (比重0.86) 1.燃料の基準発熱量(低位)灯油43.5MJ/kg (比重0.79) .  ■本製品は改良の為、寸法・仕様の一部を予告なく変更することがありますので、承諾図にてお確かめください。 O蒸気取出口�安全弁吐出口●缶体ブロー出口�燃料入口0給水入口0排気口�自動ブロー出口0上部ブロー出口DCDVD 5 /AVEDAV (55) ( Co
SACガスだき仕様
5OP、75P、100P、150PC、200PC

1．燃料の基準発熱量（低位） 12A : 35.8MJ/m²N 13A : 41.4MJ/m²N LPガス：93.4MJ/m²N 2. 12A 13A : 2.0kPa LPガス：2.8kPa、中圧時は60kPa但し　楽1：4.0kPa 、楽2：5.0kPa 、 ３．ドレン回収を行う場合、週水タンクの温度が85℃以上を予想される場合は給水口径を1サイズ大きく選定してください。 ●SAC-200PCについては比例制御方式も製作いたします。 ■本製品は改良の為、寸法・仕様の一部を予告なく変更することがありますので、承諾図にてお確かめください。 O蒸気取出口�安全弁吐出口✆缶体ブロー出口�燃料入口©給水入口0排気口�自動ブロー出口●上部ブロー出口SAC-50P 7 a AAAEDA
周辺後藤原: 1
周辺機器適応表

※2自動軟水器は（　）内の機種も扱っております。

水処理の省力化
ボイラの給水管理は、その良否により缶体等の寿命に大きな影響を及ぼします。スチームエースを設置する際には、適切な水処理関連機器を同時に配置し、取扱指導にもとづく正常な運転管理をされるようおすすめします。自動軟水器と自動薬注器、またドレン回収の場合は特殊機能をもった還水タンクと併用することにより、複雑な水処理作業を適切に合理化。そのうえ、省力化が達成されます。
ボイラ技士の資格内閣！手軽なSAJ/SAC-Pシリー
スチームエースSAJ/SAC-Pシリーズは、簡易又は小型ポイラの扱いとなるため、取り扱いにはポイラ技士の資格を必要としません。ポイラ取扱作業主任者も、法的な定期性能検査の実施も必要ありません。取り扱い易さ、手軽さを十分に考慮した設計で、どなたでも容易にご使用いただけます。
〔参考〕
ポイラを取り扱う場合は、構造、燃焼理論、水管理、事故防止、大気汚染防止等についての知識を身につけたポイラ技士でなければならないと法で定められています。小規模ポイラの場合は、ポイラ技士でなくても指定教習機関のポイラ取扱技能講習を修了した方であれば取り扱い可能です。ポイラを設置して使用するには、労働災害を防止するための取扱作業と管理が必要となります。扱うポイラの容量によって、定められている資格者からポイラ取扱作業主任者を選任し、安全規則による職務を遂行させなければいけません。ポイラの伝熱面積の合計と取扱作業主任者として選任できる資格は、下図の通りに定められています。
休す契約制度のご利用を！
ボイラシステムの定期的な精密点検・保守整備は、高い初期性能の保持、長寿命化、安全な操業に欠かせません。前田鉄工所では、ポイラの予防処置を主体とした「保守点検制度」を設けております。ポイラシステムの障害を事前に発見し、起こりうるトラブルを未然に防ぐことで、事後の大きな損失を回避することができます。ぜひ、この制度へのご加入をおすすめします。 ■熟達した保守専門技術員が定期的に訪問します。 ■ポイラの運転機能等について詳細な診断を行います。 ■もし不具合を発見した場合は、詳細をご報告の上、改善を実施します。 ■不虚の事態発生の場合は早急にチェックの上、応急処理を施し、速やかに復旧作業を実施します。 ●保守点検契約のメリット● 1.ポイラシステムが、効率を含めた最良の状態を維持できる。 2.ポイラ・各機器の耐久性がのびる。 3.ポイラトラブルによる操業中断のための大きな損失を未然に防ぐ。 4.実際のご使用者が「日常の保守点検要領」を早期習得することができる。 5.わずかな保守契約費で、大きな事故処理費の支出を防ぐ。 ●空調用機器鋳鉄製ポイラ(MF・RK)鋳鉄製真空式温水ヒータ(MFV・RKV)鋳鉄製無圧開放式温水ヒータ(RMO)鋼板製温水ポイラ(MS・MST)鋼板製無圧開放式温水ヒータ (MSH)ステンレス製貯湯形無圧開放式湿水ヒータ(MEF)ガス温水ヒータ（コンデック）浴槽循環ろ過装置（バスバック）オイルバーナガスバーナ真空給水ポンプ疑婚水ポンプ高性能熱交換器(THP)貯湯槽ファンコンベクタ師鉄放熱器排煙濃度計O産業用機器多管式買流蒸気ボイラ(SAC・SAJ)液相熱媒ヒータ(HC)フライオイルヒータフライオイル熱交換器タビレント熱交換器多管円简形熟交換器廃ガス温水熱交換器（THW）廃ガス空気熱交換器（THC）三重管式熱交換器（TR）マクロス超音波洗浄機）株式会社前田鉄工所 http://www.maedatekkou.co.jp/