7. 点検要領
水道用パルプ類は，その多くが管路等に設置されているため，故障等によって操作が困難な状況になると，給配水等の水運用に支障となるばかりでなく，赤水や白濁水等を発生させて，需給者に水量，水質の両面から深刻な影響を与える。特に，送配水管等に設置されている大口径バルプの場合には，故障が発生すると，断水等，住民への給水に重大な影無を与える。したがって，水道用バルブ類は，日頃から確実に点検・整備を行って，常に良好な状態に維持管理しておく必要がある。また，そのような良好な雑持管理によって，パルプ類の長期間使用が可能になるが，近年使用環境によってバルブの組立用ボルト・ナット（ステンレス製以外）が腐食して破損する事例があるため，今まで以上に点検の必要性が高くなってきている。
7.1点検の種類
本要領では，水道用バルブ類の点検を，日常点検，定期点検及び精密点検の３種類とし，それぞれの点検内容を以下に示す。なお，いずれの点検も，定期的かつ，計画的に実施することが望ましい。点検はパルプ機種ごとのチェックリストに管理番号，呼び径，操作方式，製造会社，製造年とパルプの点検内容，結果などを記録し，管理することが重要である。なお，断水連絡時や渇水時の配水調整に使用するバルプ類は，事前に臨時点検を実施して，その時点で修復が可能ならば，適宜に修繕などを実施する。
7.1.1日常点検
日常点検は，バルブ類の外観の状態を周期的に確認する点検である。点検結果のデータ類は，必ず記録し保存する。また，この点検によって不具合が発見された場合には，その時点で簡単な方法で修復が可能ならば，適宜に修繕を実施する。点検項目と点検内容を，以下に示す。 1）目視………損傷，腐食，塗装，外部漏水，開度指示，水没2）作動……開状態3）聴音………止水状態，流水音，異常音4）触診………振動
7.1.2定期点検
定期点検は，パルプの重要度に応じて点検周期を設定し，機能及び，動作状況を定期的に確認する点検である。日常点検において，不具合が発見されたバルプや，定められた点検周期に至ったバルプを対象に実施する。なお，比較的軽量・小形である空気弁，地下式消火栓については，現地で分解点検を実施して，部品の摩耗，劣化，腐食などの損傷状態を調ベ，補修や部品の取替え作業を含むものとする。この点検作業には，バルブ類に関するある程度の知識を必要とするため，パルプメーカーなどに外部委託して実施することが望ましい。点検の結果，不具合などが発見された箇所は，進行状況の点検結果をもとに修繕・取替えなどの措置を講ずるとともに,必ず記録し保存する。
7, 1, 3  精密点検
精密点検は，パルプの保持する性能や機能が一定基準以下と判断された場合や，バルブの重要度に応じて予め定められた周期に至った場合に行う点検である。通常，パルプや操作機を分解し，各部の摩耗，劣化等による損傷状態を調査したうえで，故障部品の取替え等を実施する。（バルプ本体を分解修理する場合には，基本的に製造メーカーへの持ち込みとなる）なお，精密点検にあっては，パルプ全体を取り替えた方が経済的な場合もあるため,事前に比較検討を行い,有利な方法を選択する必要がある。
7. 1. 4  その他の点検
1） 断水作業前の点検整備断水連絡等の実施にあたっては，断水予定区域内にあるバルブの設置位置を調査する。また，事前に，バルプの試験操作等を行って，開閉操作に支障がないかを確認し，必要に応じて補修整備する。なお，バルブの試験操作を行う場合には，赤水や白濁水等が生じないよう十分注意する。 2） 渇水対策における配水調整前の点検整備渇水対策として，配水調整作業を実施する際には，調整区域内に設置されているバルブを事前に点検して，開閉操作が迅速に行えるかなどを確認し，必要に応じて補修整備する。 3）突発的な点検不定期におこる地震，水苦などの天変地異および大規模な火災のあとには管路の総点検と共に，バルプ類の点検を実施する。
7.2点検の周期
水道用バルブ類は，その設置目的や使用頻度等によって，点検の内容や周期も異なっている。特に，管路に設置され直接地中に埋設されているバルブ類の場合には,点検が不可能な多くの部位が存在するとともに,配水等の水通用上から操作することが不可能なバルプ類もある。また,管網上で広範囲に設置されている多数のバルプ類を，短い周期で点検することは容易ではない。そこで，主に管路に設置される機種を重点にした，点検の種類と周期の目安を，参考資料として【表−7.1】に示した。なお，各水道事業体によって，それらバルブの重要度やその取り扱いも異なるため，そのような実情に即した点検計画を各水道事業体が策定することが望ましい。また，点検計画の策定に当たっては，パルプメーカーに相談するのも一考である。
— 130 —

7.3点検作業に伴う注意事項
7.3.1バルブ操作上の留意点
1）バルブの開閉方向を確認してから開閉操作を行い，開閉トルクが通常より過大な場合はバルプが異物をかみ込んでいる恐れがあるので，無理な操作をしない。 2）全閉時は止水が完全であることを確認する。 3）急激な開閉操作による流量の変化は，ウォーターハンマーを生じる原因となり，管路破壊，機器の破損および，白濁水等を発生するので十分注意する。
7.3.2赤水対策
古い管路に設置されているバルブを開閉作動させると，バルブの内部や管内に付着していた銷や異物が遊離し,赤水を発生させる場合がある。パルプの作動点検を実施する場合には，管内流速に注意して，赤水が発生しない開皮で操作することが肝要である。なお，赤水や白濁水の発生が予測される場合には，需給者への影響を最優先として，事前に，広報を実施しておくことが重要である。
7.3.3点検作業における安全管理
配水管網中に設置されているパルプの多くは，道路下に埋設されているので，次のような事項に注意して，点検作業の安全性を確保する。 1）作業場所には，警備員を配置すると共に，バリケードなどを用いて，適切な交通規制を行う。 2） 弁室内は酸素濃度を計測し，必要に応じて送風機で換気を行う。 3） 弁室内に溜り水がある場合には，水中ポンプ等を用いて排水すな。 4）点検作業に必要な照明を確保する。 5）水管橋上に設置された空気弁を点検する場合には，高所作業に対する「転落防止対策」を講じる。 6）大口径を点検する際には，バルプを誤操作しないように，外部との連絡を密にして点検作業を行う。 7）逆止弁や緊急遮断弁等の点検に際しては，外部に具備され，弁軸と共に作動するカウンターウェイトに，挟まれたり打撃されたりしないように十分注意する。
7.4水道用バルブ類の機種別点検資料
水道用パルプ類の点検整備にあたっては,点検箇所図,チェックリスト,点検項目等の資料を用いて作業すると，効率的に実施できる。そこで,水道用パルプ類の点検箇所図，日常点検項目，定期点検項目の参考資料を機種別に添付した。これらの一覧表を【表−7. 2】示す。なお，精密点検については，メーカーによる分解修理を伴う可能性が高いため省略している。

7.5バルブ機種ごとの点検箇所と点検項目
バルプの『どの部分について点検が必要なのか』また，『どのような項目について点検を行えばよいのか」、および，外観上で点検が可能か，分解しなければ点検が出来ない箇所かを機種ごとに分類して記載する。 ___動画分解しないと点検出来ない箇所7.5.1　メタルシート仕切弁【JWWA B 122】, 【JWWA B 131】, 【JIS B 2062】メタルシート仕切弁の点検箇所，点検項目を【図−7.1】, 【図−7.2】に示す。 7.5.2　ソフトシール仕切弁【JWWA B 120】ソフトシール仕切弁の点検箇所，点検項目を【図−7.3】に示す。 【図−7.3】ソフトシール仕切弁の点検箇所（例） 7.5.3　バタフライ弁【JWWA B 138】【JWWA B 121】パタフライ弁の点検箇所，点検項目を【図−7. 4】に示す。 【図−7.4】バタフライ弁の点検箇所（例） 7.5.4　空気弁【JWWA B 137】, 【旧JIS B 2063】空気弁の点検箇所，点検項目を【図−7.5】, 【図−7.6】に示す。 【図−7.5】急速空気弁の点検箇所(例) 7.5.5地下式消火栓【JWWA B 103】地下式消火栓の点検箇所，点検項目を【図−7.7】に示す。 【図−7.7】地下式消火栓の点検箇所（例）
7.5.6　補修弁【JWWA B 126】
補修弁の点検箇所，点検項目を【図−7.8】に示す。
7.5.7 逆止弁
逆止弁の点検箇所，点検項目を【図−7.9】に示す。 【図−7.9】逆止弁の点検箇所（例） 7, 5, 8   減圧弁（オート弁）減圧升（オート升）の点検箇所，点検項目を【図−7.10】に示す。
7.6 日常点検項目

— 145 —
前項からの続き
*　該当バルプ番号は①メタルシート仕切弁, ②ソフトシール仕切弁, ③バタフライ弁,
7.6.2 バルブの機種別日常点検
①メタルシート仕切弁，ソフトシール弁，バタフライ弁については共通事項例による。 ②空気弁，地下式消火栓，補修弁，逆止弁については，共通事項例と次の例による。 ③減圧升（オート升）については，次の例による。 【表-7.4】空　気　弁
【表-7.5】地 下式 消 火 栓
注記・・・通常，消火栓の点検は，放水テスト時に併せて行うことが望ましく。

(共　通　事　項　例　以　外)

且っ，消火活動の後も点検を実施した方がよい。
— 147 —
【表-7.6】補　修　弁
【表-7.8】歳　圧　弁

7.7定期点検項目

7.7.2 バルブの機種別定期点検
①メタルシート仕切弁，ソフトシール弁，パタフライ弁については共通事項例による。 ②空気弁，地下式消火栓，補修弁については，共通事項例と次の例による。 ③逆止弁，減圧弁（オート弁）については，次の例による。
【表-7,11】地下式消火栓
【表-7, 13】

7.8電動操作機の点検整備
水道用パルプに使用される電動操作機は，流れを止めたり，量及び圧力などを調節するという重要な役割を担っている。そのため一旦故障が発生すると住民への給水に重大な影響を与える。したがって，電動操作機は，日頃から確実に点検・整備を行って，常に良好な状態に維持管理しておく必要がある。下記に点検整備について記載する。
7.8.1適用範囲
本内容は，電動弁用電動操作機の点検整備に適用する。
7,8,2目的
本内容は，電動操作機の正常連転と各機構部の機能の耐久性を保持することを目的とする。
7, 8, 3  種類と適用
点検整備の等級及び周期をＡ級，Ｂ級，Ｃ級に分ける。対象，点検整備内容及び点検整備場所は【表−7.15】による。また，部品別点検・整備の内容は【表−7, 16】による。
※本点検整備内容は一般的な使用条件を基本とする。 (設置場所及び使用頻度により異なる。)
7 ～ 10年毎に行うことを一応の目安とする。なお，等級別の点検整備の詳細内容は各電動操作機メーカーの「電動操作機点検整備基準昔」によるので、バルプメーカーあるいは電動操作機メーカーに問い合わせが必要である。茶電動操作機の推奨更新年数は，電動操作機の選定時の条件を越えずに使われていることを,基準としている。使用条件、環境条件によっては推奨更新年数前に部品の交換が必要となる場合がある。