構成と特長
●三菱電機制製床置型パッケージエアコンPFAV型室内機組込専用の滴下浸透気化式加湿器です。 ●加湿モジュールに給水ヘッダ・ドレンパンを取り付けた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットにより構成されています。 ●加湿器本体を室内機の熱交換器の二次側に取り付けて、湿潤させた加湿モジュールに気流を通過させることにより加湿を行います。 ●加湿された水分は完全に空気に溶け込んでいるため、ファンなどを満らすことがありません。 ●低消費電力の省エネ加湿器です。 ●大掛かりな電気工事なしで取り付けが可能です。
茶1：記載の適合室内機型番にのみ対応。オールフレッシュ用（型番末尾[-F]）等の室内機には使用できません。 ※ 2：使用可能風量を超える場合、水滴飛散の可能性があります。 ※ ３：標準加湿能力および絶和効率は空調機メーカーによる組込試験結果の値です。 ※ 4：圧力摄失は、加湿器単体の値です。 ※ 5：WM-VPH1120ME、WM-VPH1400MEにつきましては三菱電機械製エリミネータの取付が必要です。適合機種と型番ラインナップ

湿度不足を予防するために必要なこと
『気化式加湿器は湿度がのらない』あるいは『気化式加湿器は蒸気式加湿器や水噴霧式加湿器と比較して強制的に湿度を上げる力が弱いのでは」と言う言葉を耳にすることがあります。それらの認識は誤りであり、飽和効率に従って選定した気化式加湿器を用いれば室内を十分な湿度に保つことは可能です。気化式加湿器を用いて湿度不足が起こる原因は以下の2点の原因が考えられます。 ①必要飽和効率に適した型番選定をしていない。 ②空調機は送風モードでの運転時間が長く、さらに加湿器を暖房連動にしているため起動しない。
飽和効率とは？
飽和効率とは、加湿による空気の状態変化の中で、相対湿度100%に至るまで、どこまで加湿できるのかを表す目安となるものです。必要飽和効率が低ければ容易に加湿することができますが、必要飽和効率が高くなるほど加湿は難しくなり、また、加湿器の種類が限定されます。空調機組込型の加湿器の場合、加湿器選定の際には加湿負荷(必要加湿量)を把握するだけではなく、どれだけの飽和効率が必要であるかを把握することも重要なポイントになります。同じ加湿量を必要とする場合、空気の温度が低くなると加湿は難しくなり、高い飽和効率が必要となります。気化式において、暖房運転で30℃ ·20% RHの空気10,000m³/hに20kg/hの加湿を行う場合、必要な飽和効率は30%弱（図- 1）ですが、
給水ユニット部（減圧弁、電磁弁）は出荷時取外して出荷します。数2：給水勝手の変更はできません。 No加深深受賞A WM-VPH0800ME 2 3 WM-VPH1120ME 1450 1510 1510 1730
4 WM-VPH1400ME WM-VPH1600ME
端子台ボックス外形図/電気回路図
送風運転で空気温度が１５℃になった場合に同じ量の加湿を行うために必要な飽和効率は80%近くまで上昇します（図- 2)。このように必要加湿量は同じであっても、必要飽和効率によって適用できる加湿器が異なります。必要飽和効率が高い場合には、適用飽和効率が高い加湿器を選定することが必要となります。
選定・施工上の注意事項
本体取付
●本体は熱交換器二次側に取り付けられますので、後々の保守点検が容易に行えるだけのサービススペースを確保し、加湿モジュールを空調機の外に取り出せるようにご配慮ください。 ●空調機への接続で空調機本体付近にチャンバを設置する場合は、整流板を設けるなど空調機に搭載されている加湿器への送風が偏流にならないようにしてください。嘱流になると局部的に加湿器通過風速が速くなり、水滴飛散が発生する場合があります。 ●給水位置の左右勝手は変更できません。 ●加湿器と公共の水道管は直接接続することはできません。このような場合はシスターン(型式認可品）をご使用ください。水道直結給水についてはお問い合わせください。 ●加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、教水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。 ●給水配管には加湿器本体のなるべく近い位置に、必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを加湿器ごとに設けてください。 ●給水サービス弁は加湿器本体になるべく近い位置に、必ず加湿器１台につき１個ご用意ください。 ●配管に結露が生じないよう、必ず保温してください。 ●排水配管は必ず1/100以上の先下がり勾配を確保してください。 ●給水配管と加湿器本体を接続する前には過水して必ずフラッシングを行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。 ●付属の給水ストレーナは必ず使用し、保守点検作業が容易に行える位置に取り付けてください。 ●加湿器運転中は常時ドレンがでますので、加湿器本体下部には必ずドレンバンが必要です。 ●電気ヒータおよび蒸気・温水ヒータを取り付ける場合は、組込スペースおよび輻射熱の影響により使用できませんので、ご了承ください。
保守点検
●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ストレーナ・ドレンパン掃除などです。 ●定期的に加湿器および空調機のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。 ●衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。 *空調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止（給水停止）して、1時間以上の送風（空調機アフターラン）により、加湿モジュールを乾燥させてください。 *空調機アフターラン（送風運転）が困難な場合は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュール運転の実施をご検討ください。 * 24時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、 1時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。 ●加湿シーズン終了後は加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止になります。 ●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。 *汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA- GLO2-1994)」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH (25℃) : 6.8 ～ 8.0、導電率(25℃) : 30mS/m以下、酸消費量(pH4.8) : 50mgCaCO 3 / ℓ以下、全硬度： 70mgCaCO 3 / ℓ以下、カルシウム硬度： 50mgCaCO 3 / ℓ以下、イオン状シリカ： 30mgSiO 2 / ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。 *データセンター等、加湿による気化冷却を行う場合には、不慮の断水や故障、加湿モジュールの汚れによる能力低下を考慮し、当加湿器と冷却コイルとを併用してご使用ください。 ●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間5,000時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を１日１０時間とした場合、年間１,250時間となりますので交換周期は４年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は5,000時間となりますので交換周期は 1年が目安となります。
その他
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィル夕を設置してください。 ●現場の空気条件などにより、使用できない場合があります。以下のような場合には弊社宛ご相談ください。 *通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合*厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合*機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合*病院などの特殊空調バッケージエアコンと加湿器とのインタロック接続については、三菱電機類　販売窓口へお問い合わせください。
\安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。 ●取付工事、電気工事は専門業者に依頼してください。 ●本製品は、定期的な保守点検作業が必要です。保守点検作業は、当社または専門業者にご相談ください。
次ウエットマスター株式会社

●築務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロΩシステム・カラムアイ●製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがありますのでご了承願います。