お問い合わせは下記営業所または販売代理店までお願いします。タンクシステム事業部営業所一覧SeKisUiセ非スイ/VEs/Vs Toボルト組立形炎槽新町農牧計スロッシング対応品中部宮崎市〒450-0003名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号(住友生命名古屋ビル12階) (マンク販売) Uニュグルメンディアス☎ 052-582-7711大阪警察官〒531-0076大阪市北区大淀中1丁目1番30号(梅田スカイビルタワーウエスト21階)タンク販売☎☎ 06-6440-2525 (VEn-71:×977-72リニューアル営業部・大阪営業G ☎☎ 06-6440-2524九州州営業所〒812-0033福岡市博多区大博町1番2号(タンク販売) (UE3グル・メンディンス☎☎ 092-261-7250 〒900-0004那覇市銘苅1-16-11-201 (タンク販売) Qlenグル・メンティンス☎☎ 098-866-5735 https://www.sekisuia.co.jp/仕様は改良のため予告なく変更することがあります。当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載-無断使用を困く禁じます。 〒980-6010仙台市青葉区中央4-6-1 (SS30ビル10階) (タンク販売) (UESグル・メンティアス☎☎ 022-745-5295現京営業所〒104-0045東京都中央区築地4丁目7番5号(築地KYビル8階)タンク販売☎☎ 03-5565-6520 (UEaグル・メンディンス)リニューアル営業部・東京営業G ☎☎ 03-5565-6522 SKW理用パネル機能タンク営業部☎☎ 03-5565-6526 ●仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。稿水アクアシステム株式
〈目次〉特徴・用途紹介パネルタンクボルト組立形新耐震設計スロッシング対応品設計基準FRP製パネルタンク製品紹介パネル構成耐熱FRP製
パネルタンク製品紹介温泉槽15パネル構成ステンレス製
パネルタンク製品紹介19パネル構成トータルでサポートします。取出口メーカー機能とエンジニアリング機能の総合力でお客様のご要望にお応えします。取出口取付表(FRP製／商熱FRP製)  33様々な用途によりパネルの種類を３タイプから選択できます。取出口取付表(ステンレス製)制御機器1 55 99 11 13 17 21標準部品23 25 27 29 37 41架台・基礎43 45注意事項・お願い47 49関連法規2
飲料用・工業用タンク大切な「水」をきれいなまま貯めて、安定供給する水槽です。
消火水槽・災害用緊急タンク
非常時に迅速に対応できます。大規模災害時にはライフラインが途絶え、生活用水や消火活動で「水の確保」が問題になります。パネルタンクの用途展開
水処理用タンク
バネルタンクにエンジニアリング力をプラス。バネルタンクのバイオニアだからこそ可能。商特野水タンク飲料用水槽雑用水槽・雨水利用水槽消火水槽·防火水槽排水水槽・汚水槽防災用水槽温水用タンク貯湯槽・温泉槽畜熱槽空間甲タンク冷水槽・氷蓄熱槽温水槽
温水・温泉用タンク
災害時の飲料水確保に簡単設置コンパクトに収納・保管火気不要のポルト組立式庭薬用クッシ工業用水槽（上水・地下水）純水槽薬液槽ブライン(不凍液)貯留槽排水・汚水処理槽ばっ気槽ろ過・沈殿槽攪拌槽Rl槽その他用途タンク海水槽衰殖禮凍結防止溶液用水槽現場仮設水槽
海水タンク・凍結防止溶液貯留タンク
水処理用タンク
阪神・淡路大震災では、いたるところでライフラインが崩壊し、特に、生活水・飲料水の確保が問題になりました。行政では、この震災で得た教訓を活かして災害時の水確保の重要性やスロッシング現象などを考慮し、建築物・建築設備の耐震基準見直しが行なわれました。セキスイは、この動きにいち早く対応してセキスイタンクの新耐震基準を確立しました。 ●スロッシング現象とは地震時に水橋の水面が波立つ現象をいいます。その結果、水種の側壁上部及び天井に水圧がかかるために強度不足の場合、破損-破壊に至ります。
パネルの強度設計・解析
バネルタンクを構成するそれぞれのパネルは、豊富なデータを基にコンピュータによる有限要素法（Finite Element Method）解析を駆使して設計しており、強度・耐久性・衛生性とも十分に確保したデザインです。信頼性の高いバネルを、適確に管理されたシステムで製造しています。耐震実験セキスイは、1970年から耐震実験を繰り返し行い、豊富なデータを蓄積してきました。1995年の阪神・淡路大震災後にも耐震実験を行ない「ポックスフレーム構造」の有効性を確認しました。数々の耐震実験によりバネル強度を再確認するとともに、地震動により本体に加わる「曲げモーメント」の処理技術を確立しました。東日本大震災でも、耐震技術の確かさを実証しています。
耐震設計のポイント
セキスイパネルタンクの設計用震度は、 (社）強化プラスチック協会の「FRP水槽耐震設計基準」および、「官庁施設の総合耐震計画基準」〈1996年（平成8年）・国土交通省大臣官房庁営繕部監修による〉を遵守しています。震災時の「水」の重要性から、水槽は重要な設備機器として扱い、水槽本体はスロッシングを考慮した十分な耐力を持たせるものとし、また、水槽の「水」を安全かつ衛生的に貯める貯水機能を有することを条件としています。
セキスイタンクの耐腐設計基準

水槽設計条件とは、
①中規模の地震では水槽自体の破損もなく貯水機能が完全に果たせること。 ②大地震時地動入力を、床入力加速度値:0.4G.基準速度応答スペクトル値:1.5m/sとし、大補修なしで貯水機能を果たしています。
ボックスフレーム構造
タンクの耐震設計は、地震波の卓越振動数（地震が持っている最も強い波の振動数）を外す剛性設計が重要です。ボックスフレーム構造は、阪神淡路大震災（1995年）の教訓に基づき設計変更した耐震補強方法です。サイドフレームと架台・天井梁を強固に結合した高剛性を保つ耐震構造で「長周期地震動」により発生する液面揺動（スロッシング現象）にも耐える設計となっています。セキスイは、水槽を重要な設備機器に属するものとして、重要度係数（Ｉ）の基準値を1.0・1.5としました。東日本大震災は、日本観測史上最大のマグニチュード9.0を記録しました。しかも地震解析で振動時間が6分間続いたことが判明し、また、大きな余震がl 00回以上発生しています。セキスイの大型ステンレスバネルタンクを設置している宮城県黒川郡大和町では、最大震度6弱を観測しましたが、設置タンクに被害はなく確実に「水」を守りました。
東日本大震災の水道事情
1日に必要な飲料水は……人間ひとりが生命を維持する 4人家族で飲料水だけを確保ためには、最低限１日に３　する場合、3日で36リットル　1リットルの飲料水が必要で　が必要になります。こんなす。地震災害では公的な援助　時、水槽は確実に飲料水を確活動がスムーズに行われるま　保できるので安心・安全で　 Iでに約3日かかるので援助活　す。左のグラフは、「東日本動が軌道にのるまでは、自力　大震災」の水道水供給再開にで飲料水を確保しなければな　要した日数をまとめたものでりません。 ta .
東日本大震災から「水」を守った

外部からの異物侵入防止
水槽は外部からの汚染に対して完全に遮断されていなければ衛生的とはいえません。そのため、マンホール・通気管などは法規に準じた構造であることが必要です。弊社のマンホールは防水密閉型で異物侵入がない構造です。また、部外者が容易に開閉できない施錠可能な構造です。さらに気密性を保持し保温効果を得たい場合は、オプションにて内蓋のついた二重構造に変更できます。掃除水や雨水が侵入できないよう高さが1 00mmあります。蓋はバッキンを介してマンホール本体と密着して外部と遮断され
●通気管
通気管は、虫類の侵入を防ぐため18×16メッシュの防虫網が付いています。また、高さが100mmあり雨水を含め外部から有害な物が侵入できない構造です。
安全な構成部材
バネルやその他構成部材は、水道法に定められた水質基準及び食品衛生法に適合しています。 ●気相部ボルト・ナットの防錆槽内上部（気相部）は遊離塩索の影響でステンレス鋼材でも錆びやすい環境です。セキスイでは、衛生環境を維持するためポルト・ナットは樹脂被覆を施し、防錆性を強化しています。

藻類の増殖防止
「FRP製水槽藻類増殖防止技術指針」では、藻類増殖防止に有効な設計用水槽照度率はO.1％以下と示されおり、照度率測定試験でも、設計用水槽照度率0.1％以下を十分クリアーした良好な結果を得ています。さらにセキスイでは、独自に設計用水槽照度率を0.05%以下とし、より厳しい基準を適用しています。測定器   : TOPCONデジタル照度計IM-3東京光学機械（株）製測定範囲　O.O11 X~199.9001X分光感度　波長400mm～700mm安全な材質バネルやその他構成部材は、水道法に定められた水質基準及び食品衛生法に適合しています。測定位置    內藝照度(ルックス)   照度率(%)懐削学感
槽内清掃作業が安全・容易
ポックスフレーム構造ですので、水槽内部には作業の障害となる構造物がありません。保守点検・清掃作業を安全かつ容易に行えます。 8現
頑丈な構造耐震性に優れた構造で、大地震が発生しても貯水機能が確保される設計です。 (新耐震設計スロッシング対応品)
安全・衛生性を重視
清掃性や点検など維持管理が容易な構造です。(ボックスフレーム構造)また、構成部材は水道法・食品衛生法に適合した設計です。搬入が容易部品は単品で軽量なため隘路や昇降移動でも搬入搬出が容易です。工期が早い工場加工部品により、現場で容易に組立可能のため、工期が短縮できます。形状の自由度が高いパネルモジュール寸法を基準に幅0.5 m〜10m以上にも、高さ1m〜4mHまで組立可能です。また、狭隘部でも施工可能です。
型式表示
標準設計条件

PSFA -10 -15 NPL
(1) 0 
(0型式
PSFA : Fバネルタンク(単板) PSFB：フォームバネルタンク（複合板） �呼称容量(m³) ß設計用水平震度10: 1.0G 15:1.5G 4設計仕様20 : 2.0G N：中仕切付きP :ポンプ室付きL：異型設計
フォームパネル（複合板）
FRPは断熱性が優れていますが、設置場所に断熱性が要求される湿度の高い室内や極寒冷地、空調用途で結露防止や保温が必要な場合に、フォームバネル（複合板）があります。複合板は、HASS204（空気衛生工学会基準)の多湿地域条件をクリアーしています。
設計自由な仕切壁
バネルモジュール寸法を基準として仕切壁や迂回壁を自由に設計することができます。ただし、設計できない形状もありますのでご相談ください。
断熱性能試験
単板形と複合板形の断熱性能を評価するために、JIS規格で定められた試験法に基づいて（財）建築総合試験所で熱貫流率の測定を行いました。
満水位（運転水位）の設定
満水位（運転水位）の設定は、下図の斜線範囲にしてください。斜線範囲外で使用すると、内部金属部材が腐食する恐れがあります。タンク
高さA B満水位（運転水位） 3. TE STATE 1.0mH 800mm 300～ 1.5mH 2.0mH 2.5mH 200 700
\警告および注意!\
水槽の運転・使用方法
800～ 1300mm 1300～ 1800mm 1800～ 2300mm 3.0mH 3.5mH 2300 ~  2800mm 2800 ~ 3300mm 3300 ~  3800mm 4.0mH水槽の運転が①から④に該当する場合は、別途対策が必要となりますのでご相談ください。 ①水の使用量が多く(※2)、1日の中で特定時間に集中または連続して使用する。 ②短時間の間に大きな水位変化が起こる。 ①上記①〜②の運転が毎日行われる。 ④左図満水（運転水位）の設定が斜線範囲外の場合※2：タンク容量の２倍以上うめ品雑雑口9 10
はきーみこ側パネル・高さ別構成表 ※取出口を取付ける場合は、取出口取付用バネルを選定してください。 1.0mH/1.5mH 2.0mH 2.5mH 3.0mH 3.5mH 4.0mH
※バネルのふくらみ部の出面す法については別途お問い合わせください。
注意※上記は基本的な側バネルの構成を示したものです。 ※設計によりバネル構成が一部変わる場合があります。 ※側バネル以外の構成については別途お問い合わせください。見藩におことで口11ホットレージ〈単板・保温型：25mm〉(50mm:オプション対応品)頑丈な構造耐震性に優れた構造で、大地震が発生しても貯水機能が確保される設計です。 (新耐震設計スロッシング対応品)搬入が容易部品は単品で軽量なため隘路や昇降移動でも搬入搬出が容易です。工期が早い工場加工部品により、現場で容易に組立可能のため、工期が短縮できます。耐食性耐食性に優れた素材により、温泉槽・水処理槽に使用可能です。 (水質pH : 2~10) C耐熱性構造部材に耐熱性に優れた材質を採用した耐熱構造設計です。 (耐熱温度：80℃)
型式表示
HSFB-24-10 P
0  Θ   Θ  Θ
Θ保 温  A：耐熱FRPバネルタンク(単板) B :耐熱FRPバネルタンク（複合板） O型式：ホットレージ©呼称容量   : m3 ✪設計用水平震度  10：1.0G 15:1.5G 20 : 2.0G Θ設計仕様      P :ポンプ室付き
保温構造
複合板バネルの厚みは、25mmと50mmの2タイプあります。バネルに密着しており、優れた保温性能を発揮します。
腐食のない開放構造
ホットレージは構造的に開放型。腐食の主因である「気泡化した溶存酸素」を大気中に放出して、給湯システムの機器や配管系の腐食を防止します。 ●ホットレージの脱気機構加熱過程で槽内に発生した気泡を、槽上部の気相部から通気を兼ねるオバーフロー管を通して外部に放出します。また、外部の冷たい空気は通気管を通る間に温められ、気相部が冷えることを防ぎます。 T激感継でエ労務部継
優れた保温性能
MERCOLDステムマッ
警告および注意/ ! Y
水槽の運転・使用方法水槽の運転が①から⑥に該当する場合は、別途対策が必要となりますのでご相談ください。 ①水の使用量が多く(※1)、1日の中で特定時間に集中または連続して使用する。 ②短時間の間に大きな水位変化が起こる。 ③温度の異なる温水が短時間に水槽に給水される。 ①上記①~③の運転が毎日行われる。 ⑤満水水位（連転水位）の設定についてはP47をご参照ください。 ※ 1：タンク容量の２倍以上温泉橋の水位設定はP.47をご参照ください。
標準設計条件

注意  ※内容液によりオプション設計になります。 ※温泉槽・蓋熱槽・冷泉槽にご使用される場合は、保守点検時の安全確保のため仕切壁は設置できません。
優れた耐久性
本体バネルは、JIS K 6919に規定された耐　レス成型したものです。設計耐用年数は15熟性と耐食性に優れたビニルエステル樹脂に　年とし、耐久性を表す曲げ強度保持率60％ JIS K 3411～3417による無アルカリガラ　以上を十分クリアーしています。ス繊維を強化材として用い、金型によってプ13
こんなことでお困りではないでしょうか…。
セキスイホットレージが全てを解決します。
お湯が冷めてしまう…通泉の温度を高くしたい…源泉熟を有効利用したい…ホットレージならヒビ割れ・腐食しません。狭い場所でも容易に更新工事ができます。 15年以上前に設置されたホットレージが、現在でも正常に稼働している実績があり耐久性を実証しています。 pH値が2～10までの源泉を貯めることができるので安心です。ホットレージは、必要容量が確保できます。設計条件に応じた容量・形状をバネルを組み合わせることで、0.5トンから自由に選択できます。 (高さ3mまで)また、槽内は補強材がなく清掃・保守点検作業が容易です。オプションで、底部に沈殿した物質を容易に排除できる排出口を取り付けることができます。ホットレージは、構造的にお湯を冷まさずに貯めることができます。外気を遮断して保温性を高める保温形バネルは、保温層の厚みが25mmと50mmの2種類あり、マンホールは気密性の高い二重蓋構造。槽内に立ち上げた通気を兼ねるオーバーフロー管などで、保温性能を維持します。給湯・空調用ボイラーの熱を利用できる経済的な昇温システムにも採用可能です。また、温泉熱を回収してボイラーに送り、空調・給湯などの燃料使用料を削減できる経済的なシステムをにも流用できます。 ※熟交換器については別途お問い合わせください。
レジオネラ症対策が心配だ…
レジオネラ属菌は60℃以上の環境では生息できません。ホットレージの常時使用最高温度は80℃ですから、槽内湯温を常時60℃以上に設定することで、厚生労働省が告示した「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年7月25日)をクリアいたします。
温泉成分選定の目安
温泉槽を設置する場合、温泉成分（泉質）を調べる必要があります。

温泉情設計時の注意
... ●必ず温泉成分表をご提示のうえご相談ください。泉質によりタンク・熱交換器の仕様など検討を要する場合があります。また、使用環境・泉温・水質によってタンクの耐用年数が異なる場合があります。 (表-1) ●タンク設置環境により、耐用年数に影響を及ぼす場合がありますので事前にご相談ください。 ●タンク周辺には安全柵や防護金網等を設け、関係者以外の立入りができないようにしてください。 ●保守点検時の安全確保のため仕切壁は設置できません。。 ●温泉橋は圧力タンクではありませんので、密閉回路には使用しないでください。 ●各種配管接続の位置決めは、橋内が完全混合状態（所定溫度）となるよう推奨しています。また、温度計取付位置により熱源制御に影響を及ぼす場合があります。物件ことに弊社で図面化いたしますのでご相談ください。 ●植の外部でオーバーフロー管とドレン管を接続する場合は、オーバーフロー管を間接配管した後に接続してください。 ●配管の膨張・収縮・偏荷重・振動また地震時の集中荷重を避けるため、タンクに負荷がかからないように必ず変位吸収継手を用いてください。 ●タンク内の配管及びサポートの材質・仕様につきましては、鋳やタンク腐食の原因になる恐れがありますので必ず事前にご相談ください。 (表-2) ●ホットレージ保湿型は塗装ができません。塗装した場合、保温力バーにクラックが生じることがあります。 (タンク貯水機能に問題はございません。)
左記以外に法令を遵守願います。 ◎厚生労働省告示第264号（平成15年7月25日） 「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」抜粋第二　入浴設備における衛生上の措置二　構造設備上の措置②湯温が60度に満たない貯湯槽には、これを60度以上に保つ能力を有する加熱装置を設置するなど、橋内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにするじた第四　給湯設備における衛生上の措置二　構造設備上の措置貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯湿が60度以上、末端の給湯栓でも55度以上となるような加熱装置を備えることが必要である。… ○温泉法施工規則第6条の3（温泉の採取に伴い発生する可燃性ガスによる災害の防止する技荷上の基準)法第14条の2第2項第1項の環境省で定める技術の基準は、第3項に規定する場合を除き次の各号に揚げるものとする。 1項〜3項15
ーナス煙口口灣感側パネル・高さ別構成表1.0mH 1.5mH 2.0mH
注意※上記は基本的な側パネルの構成を示したものです。 ※設計によりパネル構成が一部変わる場合があります。 ※側パネル以外の構成については別途お問い合わせください。 2.5mH 3.0mH
楽バネルのふくらみ部の出面寸法については別途お問い合わせください。楽オプション設計は別途お問い合わせください。部第一外ス経口口口漫画17ステンレスパネルタンク〈単板・保温型25mm〉(50mm:オプション対応品)頑丈な構造耐震性に優れた構造で、大地震が発生しても貯水機能が確保される設計です。 (新耐震設計スロッシング対応品)
安全・衛生性を重視
清掃性や点検など維持管理が容易な構造です。(ボックスフレーム構造)また、構成部材は水道法・食品衛生法に適合した設計です。搬入が容易部品は単品で軽量なため隘路や昇降移動でも搬入搬出が容易です。施工が簡単ボルト組立により解体・組立が容易。移設や更新工事が経済的に行えます。火気不使用ボルト組立なので溶接作業は不要。組立・解体時に火気を使用しません。また酸洗処理や廃液処理が不要になり産業廃棄物が発生しません。
型式表示
PS A H - 50 - 15 NPL
0
Θ   Θ
0  Θ  Θ
Ο型式PS :常温用ステンレスパネルタンクHS :給湯用ステンレスバネルタンクA :単板●保思B：複合板©気相部使用バネル  H : SUS329J4L L : SUS444 : m3 10: 1.0G Θ設計用水平震度15: 1.5G 20 : 2.0G
注意常温用の場合は、気相部バネルはSUS329J4Lとなります。オプション設計にてSUS444への変更可能です。
保温構造
断熱性が要求される湿度の高い室内・極寒冷地や空調用途には保温型を用意しています。構造は、単板構造のステンレスバネルと保温カバーの間に発泡ポリスチレン製の保温材を入れたもので、保温層の厚みは25mmです。オプションで厚み50mmもあります。
設計自由な仕切壁
バネルモジュール寸法を基準として仕切壁や迂回壁を自由に設計することができます。ただし、設計できない形状もありますのでご相談ください。
パネルの使用材質構成
使用鋼材の特性
バネル材質・構成は、気相部にステンレスOSUS444鋼材のSUS329J4Lを、また液相部にはフェライト系ステンレス鋼SUS444の使用が標準構成です。使用部位：オプションとして、残留塩素が少なく過酷側バネル、底バネル(オプション:天井バネル)な条件でない場合には、液相部・気相部と特ukもにSUS444で対応できます。耐隙間腐食性、耐孔食性に優れている。ご採用時に、別途ご相談ください。応力腐食割れにも強い。
!\警告および注意/!\
水槽の運転・使用方法
タンクB高さ設定範先500～ 800mm満水位(運転水位) A 2000 ～ 2300mm 3000 ~  3300mm 3500 ～  3800mm 4000 ~  4300mm 4500 ~  4800mm水槽の運転が①から⑨に該当する場合は、別途対策が必要となりますのでご相談ください。 ①水の使用量が多く(※１)、１日の中で特定時間に集中または連続して使用する。 ②短時間の間に大きな水位変化が起こる。 ③温度の異なる温水が短時間に水槽に給水される。 ①上記①~③の運転が毎日行われる。 ③左図満水（運転水位）の設定が斜線範囲外の場合※1：タンク容量の２倍以上

標準設計条件
●SUS329J4L
オーステナイト、フェライト二相系ステンレス鋼使用部位：天井バネル、側バネル(気相部のみ)特オーステナイトとフェライトの２つの組織を持つ。「スーバーステンレス」といわれるほど耐隙間腐食性・耐孔食性に優れていタ。
満水位（運転水位）の設定
満水位（運転水位）の設定は、下図の斜線範囲にしてください。斜線範囲外で使用すると、内部金属部材が注意　※内容液によりオプション設計になります。 ※給湯用-蓄熱槽冷泉槽にご使用される場合は、保守点検時の安全確保のため仕切壁は設置できません。 19は諮問姓1000～ 1300mm 1500～ 1800mm 2500 ～  2800mm ©呼称容量
側パネル・高さ別構成表2.5mH 3.0mH 3.5mH
注意  ※上記は基本的な側パネルの構成を示したものです。   ※設計によりパネル構成が一部変わる場合があります。  ※側パネル以外の構成については別途お問い合わせください。
4.0mH 4.5mH 5.0mH
※給湯用は（◆）印のある高さでは対応不可です。 ※バネルのふくらみ部の出面寸法については別途お問い合わせください。         ※オブション設計は別途お問い合わせください。 ∂黄ﾃﾝﾌ燈のこ21
og組立がいい

電池取付用座・電池カバー
外はしご●材質：STK・SGP＋溶酸亜鉛メッキ単位：mm L2 L3水植高さH1 H2 L4 n FRP | SUS FRP | SUS 260 2 50 220 60 914 1.OmH  1840   313 260 220 1.5mH  2340   213 50 60 814 4 260 220 50 60 2.0mH 2840 113 714 6 220 50 7 2.5mH 3340  313 260 60 914 260 220 50 9 60 814 3.0mH 3840 213 290 11 260 60 50 714 3.5mH 4340 113 290 50 914 4.0mH 4840 313 12 260 60 290 14 l 50 814 4.5mH 5340 213 l 16 l 290 l 714 5.0mH 5840| 113 50 ※ 1.0m用はオプションです。 ※ステンレス製はオブションです。 B 作業が
※上記の規格は内容液を飲料水用と想定した設計となっています。 ※外部補強材の締結に使用しているボルトはSS+Znとなります。 ※仕様は予告なく変更する場合があります。内はしど●材質：PVC単位：mm H3 H4 HS n水植高さFRP SUS FRP SUS FRP SUS FRP SUS 1.OmH 1027 955 345 345 1 382   310 1 1.5mH  1527  1455  345   345 582 2 510 2 4 2.0mH  2027  1955   440    345 387 410 4 2.5mH  2529  2457   345 345 6 384 312 6 7 3.0mH  3029  2957   440 345 7 489 512 9 3.5mH 3531 | 3457 | 345 345 486 412 9, 11 11 4.0mH | 4031 | 3957 | 345 345 312 386 12 4.5mH l 514 l 4459 - 345 l -    414 -     14 5.0mH         4959           345 ※ 1.0m用はオプションです。 ※ステンレス製はオブションです。 23 24
水中ホンプ台レベルゲージ
タラップケージ
●材質：SS+溶酸亜鉛メッキ水植高さH6 H7 L3 L2 FRP SUS FRP SUS 220 60 50 50 260 1.0mH 300 600 1.5mH 260 800 1100 2.0mH  1300 260 1600 2.5mH 1800 2100 260 2600 3.0mH 2300 260 3.5mH 2800 3100 260 4.0mH 3300 3600 260 ※ステンレス製対応可能60 60 60 60 60 60 50 220 220 50 220 220 50 50 290 290 50ルーフフェンス部選びよくいオ25
異形設計
ポンプ室付き水槽
異物を沈殿させる越流壁
低水位仕様

バネルモジュールに合わせて、設置空間を可能な限り利用できる異形設計の水槽が設置できます。耐震仕様・形状により設計できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。流入した液体に含まれた異物を沈殿させ、上澄水のみを越流させます。越流壁の寸法設計は、バネルモジュール寸法を基本として、自由に設計できます。多雪地域の屋外に設置する場合は、必ず耐雪型とご指定ください。ただし、積雪が2mを超える場合は、水槽を屋内に設置するか、水槽を防雪小屋で囲んでください。です。バネル加工のため、授気局メーの型番・取付箇所などをお知のせください。基礎の積度により架台と基礎に関閣生じる場合は、お客様にて無収縮ミルタルを詰めるなどの防水処理をbuildします。制検気によりポンプ客内が負圧にぼると、雨水が侵入しやすくなった話が開きにくくなることがあります。また、大雨・強風により雨水が侵入する場合があります。 ●多雪地域の積雪荷重は、建築基準法施行令で定める特定行政庁の設計基準が出されている場合、必ずご確認の上、数値をご指定ください。 ●積雪が1mを超えた時は、できるだけ雪おろしをしてください。耐雪型■耐雪型設計区分い, m学影

歌出口の画周寸法/FC+N
FRP製タンクSUS製タンク口氏男当然
呼び径  L(出面)  L2(出面)  L3(出面) 40A 50A        54 65A        73           183          73   80 75A 190 | 100A      145          255            145
内部配管サポート(オブション)
る場合は、配管長さ・サポート位※内部立ち上げ配置等をご要望され瞳及び形状を弊社までお知らせくオプションにて対応いたします。ださい。
き□旺男
外部配管サポート(オブション)
注意※オーバーフローの水橋内部配管は、地震時に破損の恐れがありますので、取出口は肌バネル最頂部を推奨します。

側パネル（取出口取付用） 1.5mH/2.0mH
側パネル（取出口取付用） 1.0mH

UIIIX：取出口取付面両面フランジTSF:20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 ■幅：1.0mバネル（上部） ※全てセンター取付です。 ※●印は取付可能を表します。 ※センター以外の位置をご希望の場合は別途お問い合わせください。 ※0.5m幅バネルは、フラットバネル(オプション品)に変更可能。可動範囲についてはビットバネルをご参照ください。 221 221 200 200マンホールA A両面フランジTSF:20A/25A/30Aについては4DAをご参照ください。 0 o o ※1 ※標準取付位置を示しています。楽●印は取付可能を表します。 ※標準取付位置以外の位置をご希望の場合は別途お問い合わせください。両面フランジTSF:20A/25A/30Aについては4DAをご参照ください。 A ■■3■■6 32A ※1 ●ライフ155 40A OTFON 190意全てセンター取付です。 ●  LO ※センター以外の位置をご希望の■ O   250場合は別途お問い合わせください。基準AL6 AH6 15A   140   141    110 20A | 140 | 141 | 110 25A   140   126   110 32A      140      121         110 40A       140        121            110 ※0.5m幅バネルについては、右翼の1.5mH/2.0mHをご参照ください。 ※ 1：両菌フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 50AL O � 65A ALS AHS 80A  ピットパネルBC-PLD A  15A 20A ■ 25A 1 0  140 [ 50A] of LO 65A 0110 175 80A O |  O     180 100A R P D ■幅: 0.5mバネル（下部）戦み取焼き罗口旺罗द्वジョBC-PL
BC-PLD口臣トさ#2 AL6 AH6 ※1 244 200     121        120 50A 250 200     121          140 65A 258 200      106       160 80A 265 250 100A 277 250 125A 285 150A 300 | 46 220 200A 21 240 330 AH4 15A 20A 140 141 25A 140 131 15A 32A 140 131 20A 40A 251 25A 140 131 140 360 244 320 231 241 50A 310 221 231 32A 65A 300 221 221 40A 80A 300 201 50A 201 100A 290 181 201 65A 125A 270 80A 161 150A 250 250 141 100A 33 O平真通40AL  ● ■幅：0.5mバネル（上部） 25A ■ ■ ■ ■ ■ 32A O 125A 150A 15A ● 10 10 20A BC-PL 100A 80A 200 211 FC+C
  TSF BT-SN 40A 221 140 231 50A 65A 140 231 25A 140 221 32A 140 221 20A 15A

側パネル(取出口取付用) 2.5mH/3.0mH
■幅：1.0mバネル（上部）基本
 H1 AL1
15A 140 241 231 140 221 221 32A ALS  AHS FC+N平真通Rは焼き罗口旺罗
AH6 AL6延本
 H2 AH6 1 110 15A 140 131 20A   140   131   110 25A   140   121    110 32A       140       121            110 40A 50A ※1 244 200 250 265 250 170 170 250 200       96 258 21 21 2180 36 330 111111 240 ■幅：1.0mバネル（下部）
15A
15A 140 141 140 140 131 355 156 140 258 265 161 200 360 ■幅：0.5mバネル（下部） FC÷N平真通
側パネル（取出口取付用） 3.5mH/4.0mH
■幅：1.0mパネル（上部） BC-PL AL1 AH1 241 140 140 140 140 50A 140 221 221 140 140 20A 140 32A 221 40A 65A 80A 100A 150A 125A
140 140 3SS 355
口氏受200 221 221 200 221 200 211 65A 80A 50A
■幅：0.5mバネル（上部） BC-PL R द्वジョBC-PLD基本
 H2 20A 32A 140 T 140 131 140 360 320 310 38 250 175 183 193 101 151 171 151 151 360 500 330 520 310 535 300 $$0 300 550 100A 290 131 140 131 140 131 140 360 140 150A 360 360 140 355 140 80A 150 170 190 200 315 6SA 80A 305 100A 131 325 250 350 125A 146 125A 28 270 265 270 150A
360 210 290 250 200 244 300 250 161 320 310奈１：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 40A 330 50A 151 250 250 255 35 355 360 141 360 250 161 141 150A 300 250 50A 65A 250 305 40A 140 277 141 380 20A 32A 140 ■幅：0.5mバネル（下部） 15A 231 140 221 140革行25A 140 20A BC-PL
BC-PLD AL6 140 100A 300 285   125A 277 200 65A 88  170 100A 125A 25A 360 ※1 25A 355 150A 231 200 140 40A 25A 80A
（1972）：取出口取付面
天井パネル・原パネル
※1：両面フランジ・TSF：20A/25A/30Aについては4DAをご参照ください。
マンホール
※1 o l楽標準取付位置を示しています。 ●印は取付可能を表しています。楽1：両面フランジ・TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 U.古恩口旺恩建の
ピットパネル
●印は取付可能を表しています。 ※変更をご希望の場合は別途お問い合わせください。楽1 ：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参願ください。
側パネル(取出口取付用) 1.0mH/1.5mH/2.0m

BC-PL
BC-PLD 355 350 34S 345 345 BH1
 BL1 125A 150A楽1 ：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 U古岡口旺恩燈の風1.0mH
DH2
AH2
 AL2 CH2 C2 150 385 155 150 155 385 165 16S 385 385 ※1 155 160 385 165 224
175 175 340 190 190 325  315          200 200 205 315 205 340 330 257 270 245 280 « 1 ：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 37 100A 150A 275 230 350 325 80A 125A FC+N
 TSF 238 65A

側パネル(取出口取付用) 2.5mH/3.0mH/3.5m

350 340 50A 6SA 80A 100A 125A側パネル(取出口取付用) 4.0mH/4.5mH/5.0m
BH1
DH1 ※1 335 185 350 190 330 185 190 34S 345 175 200 200 335 335 395 .175 190 205 315 320 . 205 330 330 215 215 315 320 315 190 « 1 ：両面フランジ、TSF : 20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 325 330 IFI
2.5mH BC-PL
BC-PLD AH2
BH2
 BL2音楽150 350 155 350 385 385 165 155 160 165 345 160 330 190
315 BC-PLD CH2 CL2 AH2 150 385 155 150 ※1 160 345 150 155 16S 385 160 155 155 165 165 385 185 350 165
190 238 200 340 190 340 205 330 205 190 18S 335
150 150 155 385 16S 165 155 ※1 165 160 200 335 325 325 240 270 240 125A 295 125A 285 295
20A 224 224
215 315 ※ 1 ：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。 200 330
175 275 280 250 39 275 250 280 150A 215 16S 345 330 250 275 175 50A 190 345 350 230 80A 6SA
200 350 100A ※ 1：両面フランジ、TSF：20A/25A/30Aについては40Aをご参照ください。
355 385 385 345 150 355 240 280 250 250 275 305 240 165 350 245 257 345 165 165 345
15A AL2 345 32A 40A 185 165 385 150 15S 16S 155 150 165 AL2本公150 155 25A 165 DH2 BL2
 BL2 BC-PL平真通15S 310 340 285 295 〈緊急遮断弁システムきんしゃべんOS型〉地震災害時に「生命の水」を守る。セキスイの外付け型緊急遮断弁受水槽や高置水槽の出水口に緊急遮断弁を設けることで、地震発生時に緊急遮断弁の弁体が自動的に閉まり、槽内の「水」の流出を防止します。復帰に際しては、安全を確認の上、制御盤表面の地震惑知器リセットスイッチで自動復帰できます。
緊急遮断弁システムを設置しない場合
緊急遮断弁システムを設置した場合
緊急遮断弁システムの動作フロー
●地震発生時に自動的に出水口を閉止。 ●内蔵されている感震器の感知レベルを変更可能。 ●バックアップ電源搭載により停電時でも作動。 ●ポンプインターロックにより停止や外部警報発信。給水ポンプ〈停止〉緊急適断弁〈關〉 �地震発生（全水平加速度：200gal以上） &地震感知器が動作し、表示ランプ（橙）が点灯します。 ・(ポンプ運転停止信号出力(給水・揚水ポンプ)) ・(外部警報出力) ●緊急遮断弁が同時に動作し「閉」の状態になります。 ・緊急遮断弁動作の表示ランプ点灯（赤） ④水槽からの給水が停止します。 ６地震感知器のスイッチをリセットし通常モードにする。 ・(ポンプ運転停止指令出力解除(給水・揚水ポンプ)) ・(外部警報解除) 6緊急遮断弁が同時に動作し「開」の状態になります。 ・緊急遮断弁動作の表示ランプ消灯（赤） ✔水槽からの給水が可能になります。 ※復帰作業をする前に、必ず水槽・配管系統の状態を確認してください。 ※復帰詩、ポンプが起動する恐れがありますので注意してください※ポンプの点検時は、必ずSCスイッチ（制御回路スイッチ）を「切」にしてから実施してください。
緊急遮断弁システム標準仕様
緊急遮断弁
●弁体はステンレス製、バッキンはシリコンといずれも耐久性に優れています。 ●緊急遮断弁は、平常時の清掃作業では手動で開閉できます。
※取付に際しては、取出口取付範囲表を合わせてご参照ください。また、塗装仕上げは、溶融亜鉛メッキ仕上げ、半ツヤ消仕上げも可能です。 ※主要部品の交換目安は、地震感知器１０年・電源装置１０年・バッテリーバック１０年です。 ※制御盤・きんしゃ弁は水槽本体に直器付しない場合は、お客さまにて据付をお願いします。 ※電気・配線工事は、お客さまにて施工をお願いします。水位設定で最適水量を維持するだけでなく、水槽内の残留塩素濃度も維持し、衛生性を保ちます。学校・大型イベントホール・ホテルなど、繁忙期･閑散期の変動に合わせた貯水量の変更が簡単にできます。
18.0
41主要鋼材と基礎ピッチ表（凡例） ■主要鋼材と基礎ピッチ表■あと施工接着系アンカーボルト■埋込式Ｊ形アンカーボルトd     d1    L1    L2    L3  | L4 | L5 250 55 M12×145 12 14.5 100 145 55 ※埋込式Ｊ形アンカーボルトは、 16   19   130   185   65 250 65 M16×185お客様にて施工をお願いします。 M20×260 20 23 200 260 70 315 70 (基礎鉄筋に固定をしてください。)
是付録合■基本設計条件●柱の支持間隔は原則2m以内とします。 ●上面材は平架台と同じ鋼材、または同等以上のものとなります。 ●構面構造はプレース構造となります。 ●接合ボルトは中ボルトまたは高力ボルトを使用しています。 ●保守・点検用に踊場の設置は可能です。 ●設計に関しては次の示方書に準じています。 ①建築基準法・同施行令②鋼構造設計基準（日本建築学会） ③建築設備耐震設計。施工指針(日本建築センター) ※お客様のご指示の条件がある場合は、別途お問い合わせください。 lik 〈注意〉1.コンクリート基礎以外の鉄骨基礎などの強度は、充水されている水槽荷重に耐えうる強度としてください。鉄骨のたわみ等が発生すると水槽の破損や漏水の原因となります。 2.既設基礎を使用する場合は、弊社までお問い合わせください。
系台職業
ご注文に際して・タンク組立作業時の注意とお願い
ご注文に際して〈全機種〉
ご注文に際しては、下記事項について弊社特約店または営業所までご連絡ください。 ①納入先名・連絡先住所・電話番号など②パネル材質(FRP · SUS ·ホットレージ) ③タンク形式（単板・複合板：25mm・50mm・天井保温：有無） ④ご使用用途(貯水用・給湯用・消火用など) ⑤容量・寸法（幅・長さ・高さ） ⑥耐震グレード(1.0G · 1.5G · 2.0G) ⑦設置場所（屋外、屋内、屋上） ◎基礎形状（コンクリート・鉄骨） ⑨榮台形状（平榮台・高架台）卿積雪（標準・多雪0.3m־2.0m） ①中仕切、ポンプ室の有無と位置您取出口、電極座、通気口の口径と個数ßマンホール、内外梯子の個数と位置●ご指定の仕様につきましては、弊社提出図面にてご確認ください。 ●水槽の組立は弊社が責任を持って行います。組立日時、設置場所周辺の状況などをご連絡ください。 ●ご注文時は、必ず弊社提出図面と費社発注書を合わせてご依頼ください。
タンク組立作業について〈全機種〉
タンク荷受け・保管・搬入についてのお願い
●タンク材料は原則館側車上渡しです。必ず梱包数を確認の上、受取りいただきタンク組立作業開始までに組立場所へお客様にて搬入をお願いいたします。 ●タンク部材の仮置き場を確保の上、タンク組立まで部材保管をお願いいたします。仮置き中は、資材が風で飛んだり破損のないようお願いいたします。
タンク設計・設置上の注意
●タンク設置にあたっては、国土交通省告示第243号に従ってください。 ●タンク周辺には安全柵や防護金網等を設け、関係者以外の立入りが出来ないようにしてください。 ●タンク周辺は点検作業ができるように周囲及び下部は600mm以上、上部は1000mm以上のスペースを確保してください。 ●タンクは、使用する用途や設置環境により経年劣化の度合いが異なることがありますので、設計及び運用等、気になる事項は事前にご相談ください。 ●火気を使用している付近に設置しないでください。 ●水槽の設置場所や槽内の塩素濃度が高い場合、金物類が発錆する可能性があります。 ●水道本管や流入配管等から、鋳が槽内に入るとパネル材に付着し変色したり檀内金物類の発鎮につながる場合があります。 ●コンクリート基礎幅が推奨400mm幅を超える場合は、設置できない場合があります。事前にご相談ください。
＜ホットレージ・給湯用ステンレスバネルタンク＞
●水槽は開放型タンクです。圧力タンクとして使用できません。 ●禮内は局所的に温度差が発生しないような完全混合状態（所定温度）となるよう推奨しています。 ●温泉槽や温泉で使用する熱交換器などの検討を要する場合は、必ず温泉成分表等の溶液成分が分かる資料をご提示の上、ご相談ください。また、使用環境・水質によって水槽の耐用年数が異なる場合があります。
タンク揚付時のお願い
●水槽用の鋼材は、弊社の製品以外は設置致しかねます。 ●施工に必要な電気（100V、1kw程度）と組立作業のスペース（水槽の周囲600mm以上）の空間を確保してください。 ●組立作業にあたっては労働安全衛生法・同規則を遵守し作業が進められますようご配慮願います。 ●架台の高さが高い場所や屋上・塔屋などの危険な場所で施工する場合には、安全に作業が出来る足場や防護柵を設けてください。 ●建屋の絶壁近くや鉄塔架台上では足場、防護柵、安全ネット等の設置をお願いします。 ●タンク組立において作業者の足元が地面より２ｍＨ以上となる場合は、必ず足場等の設置をお願いします。安全に作業ができないと判断した場合は、組立作業をお断りさせていただく場合があります。（足場図参照）足場とは仮設足場・立馬・作業台・脚立のことをいう。 ●鉄塔架台は水槽の保守点検ができるように周囲に踏り場、手摺を設けてください。 ●コンクリート基礎、アンカーボルト取付位置などは、弊社図面を参照の上、施工してください。 ●降雨・強雨時など気象条件によって作業を中断する場合があります。 ●現場の作業責任者が、作業の進行・その他に関してご相談に伺う場合がありますのでご了承ください。 ●作業者用の休憩所を貸与願います。
配管設計・施工上の注意事項〈全機種〉
●配管はタンク本体側から施工してください。 ●配管は芯出しを正確に行い配管取出口に無理な偏荷重がかからないようにしてください。 ●天井バネルに配管等の重量物を載せないでください。 ●バネル取出口に大口径パイプやバルブ等の荷重を直接かけないよう配管サポートを設けてください。 ●天井バネルに重量配管等（配管サポート含む）の荷重を直接かけないください。事前設計を必要としますので、ご相談をお願いします。 ●配管の能張・収縮・偏荷重・振動また地震時の集中荷重を避けるためタンクに負荷がかからないように、必ず変位吸収継手を用いてください。 ●オーバーフロー配管の途中または端部にバルブを取付けないでください。 ●タンク内の配管及びサポートの材質・取付位置等が不適切な場合は、錆が発生する可能性がありますあります。必ず事前にご相談ください。 ●水槽の補強部材の組立ボルトの脱着は行わないでください。湯水や破損の原因となります。 ●タンク付近での火気（溶接の火花等）の使用は避けてください。やむを得ずタンク付近で溶接作業を行う場合は、タンクに火花がかからぬよう必ずタンクを養生保護してください。
タンク使用時の注意事項〈全機種〉
●2槽式（中仕切りがある場合）は、必ず水位が両槽均等になるようにご使用ください。また、2禮式に限らず水位は、弊社規定値内でご使用ください。 ●水槽内部の補強部材並びにそれらを固定しているポルト類に手を加えたり、改造·改修はしないでください。構造強度上、必要なボルトを外されますと水槽破損事故やパネル破損から湯水の原因となります。改造などを必要とする場合は、必ず弊社へご相談ください。 ●タンクには付属品以外のものを取り付けないでください。致し方なく取付けが必要な際は弊社までご相談ください。 ●漏水の原因となりますので、水槽のボルトは締めたり緩めたりしないでください。 ●マンホールから小動物や異物が混入する恐れがありますので、作業時以外は必ずマンホール蓋を完全に閉め、ガタつきがないことを確認し施錠してください。 ●水槽の破損や小動物の侵入を防ぐため、通気口及びオーバーフロー管等に防虫網設け、目詰りや破損がないことを確認してください。 ●満水位はオーバーフローの位置より低い位置にしてください。湯水の原因となります。 ●タラップの昇降は転倒しないように注意して行ってください。 ●禮内・禮外共に水で濡れていると滑りやすく危険です。転倒等により水槽の金物類で「ケガ」をしないように、安全に注意してください。 ●地震・豪雨などの異常事態が発生した時は、ただちに運転を停止し、本体・架台・配管系統・電気系統などを点検し、運転に支障がないか確認してください。確認後、異常がなければ運転を再開してください。 ●水槽を末永く清潔に安全にご使用いただくために、定期的に槽内・外の保守点検を行ってください。 ●通水試験や水張り試験の後には十分に水槽の清揚を行ってください。配管施工時のごみ、切り粉などが水槽に付着しますと鋳発生の原因となります。 ●定期点検により、水槽に損傷が発見された場合には、必ず弊社へご相談ください。そのままの状態や応急措置的な補強による継続使用が原因で事故が発生した場合は、免責事項となりますのでご注意ください。 ●ＦＲＰ製フォームパネルタンク、ホットレージ複合板は、原則塗装ができません。塗装した場合、保温カバーにクラックが生じることがあります。 （タンク貯水機能に問題はございません。） ●屋外設置の場合、タンクの表面が高温になる部分がありますので索手で触らないでください。火傷の恐れがあります。 ●マンホールの蓋·内蓋部には乗らないでください。落下の恐れがあります。 ●満水位の設定は必ず気相部（側パネル上部よりFパネルは700mm、ステンレスパネルは500mm以内）にしてください。それより水位を下げて運転すると水槽内部の部材が腐食する恐れがあります。詳しくは、各バネルタンクの詳細ページをご参照ください。 ●水槽設置後及び清掃後等、水槽が空の状態から急速に水張りを行いますとポルトの接合部より一時的に漏水する場合があります。また、短時間に集中して水槽容量の水を大量に使用され水位変動が激しい条件の場合においても、同様に漏水等の不具合が発生する事があります。数日経過後も漏水が収まらない場合は弊社へご連絡ください。 ●長期間（1ケ月以上）にわたり水槽を空の状態にした後、使用される場合には増し締め・点検の必要がありますので、事前に弊社へご相談ください。
＜ホットレージ・給湯用ステンレスバネルタンク>
●入水・貯湯温度は、80℃以下で使用してください。バネルの強度が低下し水漏れや破損の危険があります。 ●マンホールの開閉には、熱風やタンク内の蒸気に十分注意してください。火傷の恐れがあります。 ●タンク周辺には、安全柵や防護金網などを設け、関係者以外の出入りができない措置をしてください。 ●弊社が定める用途以外では使用しないでください。また、付属品以外を取り付けたり改造・改修は行わないでください。破損や漏水の原因となります。用途以外の利用・改造等が必要な際は、事前に弊社までご相談ください。 45

満水位（運転水位）の設定に関するお願い
満水位（運転水位）の設定は、下図の斜線範囲にしてください。誤った水位で使用すると、内部金属部材が腐食する恐れがあります。 Fバネル・ホットレージ温泉橋の場合、標準設計水位がA値(375mm)となります。運転水位がそれ以上必要な場合はお問い合わせ下さい。
水槽の運転に関するお願い
水槽の運転条件が以下に該当する場合は、別途対策が必要となりますのでご相談ください。ステンレスバネル①水の使用量が多く(※1)、1日の中で特定時間に集中または連続して使用する。 ②短時間の間に大きな水位変化が起こる。 ③温度の異なる温水が短時間に水槽に給水される。 ④上記①~③の運転が毎日行われる。 ※1：タンク容量の２倍以上

保証について〈全機種〉
セキスイタンクは納入完了後２年間保証するものとし、保証期間中、弊社の責に帰すると認められる欠陥により、貯水機能に異常が生じた場合に限り、無償で満修いたします。ただし、当該保証期間中といえども、次の各号の1に該当する場合は、この限りではありません。 ①荷渡し後の施工中の取扱いの不備に起因する場合。 ②架台・基礎の不良、及び水槽との固定方法の不備に起因する場合。 ③適当な配管が行われない事に起因する場合。 ④常温の飲料水以外の用途に使用された場合。 ⑥異常な外力や圧力、高温、腐蝕性ガスなどの影響による場合。 ⑥運転、取扱いの不備、並びに適切な維持管理を怠った場合。 ⑦天変地異、不可抗力に起因する場合。 ●水槽内部の補強部材並びにそれらを固定しているボルト類に手を加えたり、改造、改修はしないでください。構造強度上、必要なボルトを外されますと水槽破損事故やパネル破損から湯水の原因となります。改造などを必要とする場合は、必ず弊社へご相談ください。 ●定期点検により、水槽に損傷が発見された場合には、必ず弊社へご相談ください。そのままの状態や応急セキスイ|デパネルタンフ措置的補強による継続使用が原因で事故が発生した場合は、免責事項となりますのでご注意ください。 ●片禮満禄時は安全のため、使用側水槽の水位を半分以下に下げてください。また、清掃部の中仕切壁及びその周辺に異常（パネル固定　金具の変形、発鎬、クラック、異常な漏水）ないことを確認してから作業を開始してください。異常が発見された場合は、直ちに弊社までご連絡ください。 ●バネルには、衝撃を与える作業は行わないでください。パネルの破損し湯水や小動物の侵入により不衛生の原因となる恐れに繋がります。 ●天井部で作業する場合は、親綱や転落防止措置をして作業を行ってください天井歩行につきましては、足元に注意しパネル周囲の補強部材を滑らないようにしてください。 ●夏期などに直射日光があたる場合は、補強部材の表面が熱くなることがあります。天井への昇降や作業時に肌が直接触れないよう注意してください。 ●通気管の清掃後は、必ずゆるみ等がないかご確認ください。 ●バネル外装板（保温化粧板）に剥がれ、大きな浮き、大きな亀裂、ポルトキャップの脱落がないか、ご確認ください。 ●アンカーボルトの緩みや著しい腐食がないか確認してください。不備がある場合、地震時に水槽が転倒・移動する可能性があります。 ●点検後、不都合箇所があれば処置していただき、処置出来ないほどの異常であれば弊社まで連絡をしてください。
＜ホットレージ・給湯用ステンレスバネルタンク>
●禮内に入るときは、十分換気を行い内部温度が30℃以下に下がったことを確
認した後に入ってください。 ●捺水用のドレンバルブを開ける時は、湯が身体にかからないように注意してください。お湯による火傷の恐れがあります。 ●温泉槽など高温域でご使用の際には、タンク表面が高温の部分があります。火傷の恐れがありますので素手で触らないでください。 ●禮の外部でオーバーフロー管とドレン管を接続する場合は、オーバーフロー管を間接配管した後に接続してください。 ●清掃・消毒後にご使用になった消毒液が付着したままの場合、鋳発生の原因となる恐れがありますので、きれいに除去してください。
補修について〈全機種〉
万一誤って破損された場合やタンク本体に異常がある場合、次の点をご確認の上、弊社営業所もしくは弊社特約店までご連絡ください。 ①タンクの設置場所と点検依頼のご連絡先②タンクの設置年月日③タンクの寸法(幅・長さ・高さ) ④タンクの設置状況（屋内・屋外・屋上・高架台上など） ⑨異常もしくは破損の内容①補修作業可能な日時⑦作業用電源及び足場などの有無なお、補修内容によって補修費を実費でいただくことがありますので、ご了承ください。活動運
維持管理について〈全機種〉
セキスイタンクは、長期間の使用に耐えるように設計・製作されていますが、ご使用期間中の衛生性確保と初期の製品強度・寿命を保つためにも、必ず定期的な保守点検を実行してください。また、給水タンクの雑持管理に関しましては、水道法などで有効容量10m3を超える施設については、1年以内毎に1回の定期的な清掃が義務付けられています。（但し10m3以下でも自治体や、また給水タンクの重要性から自主的に対応されることが必要とされています。）これら給水タンクの保守管理を怠りますと、水質の悪化や安定供給する機能を損なうことに繋がるなど、トラブルの原因となりますのでご注意ください。水槽の維持管理作業は「セキスイタンク取扱説明書」「セキスイホットレージ取扱説明書」などに沿って実施してください。なお保守点検・清揚作業は、専門的な知識・技術・用具などが必要となりますので弊社のリニューアル営業部までご相談ください。頃
※当時発行の法律文より抜粋。現在建設省は国土交通省・厚生省は厚生労働省です。
◊昭和50年建設省告示第1597号
改正昭和57年10月16日建設省告示第1674号改正昭和62年11月14日建設省告示第1924号改正　平成12年5月30日建設省告示第1406号改正平成22年3月29日国土交通省告示第243号建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全及び衛生上支障のない構造とするための基準建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の2の5第2項第六号及び第3項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全及び衛生上支障のない構造とするための構造方法を次のように定める。第1　飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 ー給水管二　給水タンク及び貯水タンクイ　建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては次に定めるところによること。 （1）外部から給水タンク又は貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。 (2)給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。 (3)内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。 (4)内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造としたマンホールを設けること。ただし、絵水タンク等の天井が蓋を兼ねる場合においては、この限りではない。 （い）内部が常時加圧される構造の給水タンク等（以下「圧力タンク等」という。）に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げること。 49 (ろ)直径60センチメートル以上の円が内設することができるものとすること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等似合っては、この限りではない。 (5) （4)ほか、水抜きを設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。 (6)圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有苦なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けること(7)最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー菅から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じること。 (8)圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けること。ただし、有効容量が2立方メートル未満の給水タンク等については、この限りではない。 (9)給水タンク等の上にポンプ、ポイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講すること。第2　排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 ー排水管ニ排水槽第3　適用の特例建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第1（い）欄に揚げる…
◇平成8年官庁施設の総合耐震計画基準(抜粋)
(1)局部農度法による設備機器の地震力(その1)
10～12階建は上層3階、13階建以上は上層4階※:中間階とは、地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの※:一般施設とは耐震安全性の分類で「その他」に分類されるものを示し、特定施設とは「災害応急対策活動に必要な施設.避難所.人命及び物品安全性確保が必要な施設しを示す。 ※:重要水槽とは「災害応急対策活動に必要な施設」「危険物の貯蔵使用施設」に必要な水種及び「避難・消火等」の防災機能を果たす水悟等を云う。阪神淡路大震災で得た教訓を活かして見直された「官庁施設の総合耐震計画基準」では、慶災時の「水」の重要性から、タンクを重要な設備機器として扱い、タンク本体はスロッシングを考慮した十分な耐力を持たせ、また、タンクの「水」を安全かつ衛生的に貯める貯水機能を有することを条件としました。 ●スロッシング現象とは…地震時にタンクの水面が波立つ現象のこと、スロッシング現象が起こると、タンク側壁上部及び天井に水圧がかかる。建築基準施行令第129条の2の5 （給水、排水その他の配管設備の設置及び構造）
●六面点検空間確保
水槽外部の保守点検作業を容易に行なうため、水槽周囲に点検空間が必要です。具体的には、天井面で100cm・壁面、底面で60cm以上の空間を確保しなければなりません。特に屋内の設置場所で、建築構造物に天井梁がある場合。また、壁面では水槽の外補強端部から、最低45cmの空間が必要となります。
六面点検空間の確保
国土交通省住宅局建築指導課監修「日本建築センター給排水設備技術基準・同解説」（2006年版p42.図2-6）
飲料水槽の内部構造
国土交通省住宅局建築指導課監修
[日本建築センター給排水設備技術基準-同解説] （2006年版p47.図2-14）
◎厚生労働省告示第264号（平成15年7月25日）
「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」抜粋第二　入浴設備における衛生上の措置二　構造設備上の措置②湯温が60度に満たない貯湯槽には、これを60度以上に保つ能力を有する加熱装置を設置するなど、梧内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにすること。三　維持管理上の措置⑥貯湯槽は、湯温を60度以上に保つなど貯湯槽内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにすること。また、定期的に貯湯槽内の生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。
第四　給湯設備における衛生上の措置
二　構造設備上の措置
貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯温が60度以上、末端の給湯栓でも55度以上となるような加熱装置を備えることが必要である。三　維持管理上の措置貯湯槽等に滞留している湯水を定期的に排水するとともに、一年に一回以上、貯湯槽等の清掃を実施しすること。
○温泉法施工規則(平成19年7月20日)
温泉の成分等の掲示新第6条関係
温泉法第14条第1項の規定による温泉成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。温泉法第14条の5 (可燃性天然ガスの濃度についての確認)温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
○温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止のためのガイドライン
平成29年9月 環境省浴室外において、温泉利用許可者等が注意すべき硫化水素中毒防止に必愛な事項（２）温泉利用許可者等が高濃度硫化水蒸発生個所に係る設備の保守を行う際の注意点貯水槽淸掃に伴い底の湯の花を攪拌したところ、高濃度硫化水茶が発生した事例もあり、特に貯水槽等の密閉される場所の清掃は、酸素欠乏・硫化水蒸危険作業主任技術者のいる専門業者に作業を依頼すべきである。