整理番号GC:14
【緊急連絡先】
作成日1993年4月1日改訂日  2021年 4月 1日(第6版) 1.化学品及び会社情報化学品の名称製品コード化学名供給者の会社名称住所担当部門連格先

2.危険有害性の要約
化学品のGHS分類物理化学的危険性健康に対する有害性環境に対する有害性GHSラベル要素絵表示又はシンボル注意喚起語危険有害性情報注意書き[安全対策] [芯為処置] [保管] [廃棄] GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない液化二酸化炭素（液化炭酸ガス） ..液化二酸化炭素(carbon dioxide) ..北酸株式会社富山県富山市本町11番5号:産業ガス事業部.. : Tel;  076-441-2461 FAX;  076-441-2358 E-mail;  info@hokusan.co.jp ：表紙に記載: GC:14高圧ガス液化ガス特定標的臓器毒性（単回ぼく露）；区分3（麻酔作用）記載がないものは区分に該当しないまたは分類できない弊告液化ガス：数すると爆発のおそれ凍傷又は傷害のおそれ:眠気又はめまいのおそれ:   屋外又は換気の良い場所で使用することガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること: ..耐寒手袋及び保護面又は保護眼鏡を着用すること：吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい体勢で休息させること:気分が悪いときは、医師に連絡すること凍った部分をぬるま湯で溶かすこと: :受傷部はこすらないこと:直ちに医師に診察／手当を受けること日光から遮断し、換気の良い40℃以下の場所で保管すること: ..容器を密閉しておくこと:施錠等の措置をして、保管すること：内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせること：人の健康に対する有害な影響；高濃度の二酸化炭素を吸入すると、意識不明、昏睡となって死亡することもある。他の危険有害性液化二酸化炭素を大気中に放出すると、低温のガスと雪状のドライアイスとなり、これに触れると凍傷を起こす恐れがあり、眼に入れば失明のおそれがある。環境への影響;地球温暖化の原因である温室効果ガスの一つであるが、通常の状態では環境への影響は無い。 : 物理的及び化学的危険性: ・液化二酸化炭素は「高圧ガス」及び「極低温物質」としての危険性がある。 ・化学的危険性は知られていない。特有の危険有害性： ・液化二酸化炭素を急速に放出した場合、ドライアイスの生成や配管中の錆、ダスト、水分等により静電気が発生し、可燃性混合物がある場合には発火させることがある。 ・液化二酸化炭素を大気中に放出し、出来た雪状ドライアイスや工業的に作ったドライアイスは、「昇華」して気体となり、数百倍の体積に膨張するので、ビンやペットボトルなどに封じこめると、破裂する危険性がある。
3.組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別成分及び合有量:  化学物質化学名又は一般名（化学式）  ： 二酸化炭素（炭酸ガス） (CO 2 )
4.応急措置吸入した場合皮膚に付着した場合
5.火災時の措置道切な消火利使ってはならない消火剤火災時の枠有の危険有害姓：新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、医師に連絡する。 ：呼吸が弱っているときは加湿した酸素を吸入させる。 ：呼吸が停止している場合には人工呼吸を行う。 ：大気圧の二酸化炭素にさらされても、特に治療の必要はない。液化二酸化炭素の場合、凍傷を起こす。凍傷部分をこすってはならない。凍傷部は感覚がなくなり黄色いろう質状になるが、温まると水ぶくれができ、痛みが出て、化膿しやすくなる。ガーゼなどで保護して医師の手当てを受ける。衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らないで、その他の部分のみ衣服を切り取る。患部を水で徐々に温める。常温に戻り、更に凍傷部が熱を持つ場合は冷水で冷わす。 :清水で洗い、速やかに医師の治療を受ける。 : 二酸化炭素が漏えいまたは噴出している場所は、空気中の酸素濃度が低下している可能性があるので、換気を十分に行い、必要に応じて陽圧自給式呼吸器を着用する。 ：二酸化炭素（炭酸ガス）は不燃性で消火剤でもある。二酸化炭素は燃焼しないが、付近で火災が発生した場合、周辺火災に合わせた消
：容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、二酸化炭素が噴出する。内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。 2 / 10
：低圧ガスとして使用する場合、容器から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用すること。 ：圧力調整器の取り付けにあたっては、容器弁のネジ方向を確かめてネジに合ったものを使用すること。 :圧力調整器を正しい要領にて取り付けた後、容器弁を開ける前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを反時計方向に回してゆるめ、その後、ゆっくりと容器弁を開く。この作業中は、圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たないこと。 :容器弁の開閉に使用するハンドルは所定のものを使用し、容器弁はゆっくり開閉すること。 :容器弁の開閉に際し、ハンマー等でたたいてはならない。手で開閉ができないときは、その旨を明示して、販売者に返却すること。 :容器は、充填許可を受けた者以外はガスの充填を行なってはならない。 :容器の修理、再塗装、容器弁および安全装置の取り外しや交換等は、容器検査所以外では行わないこと。容器の刻印、表示等を改変したり、消したり、はがしたりしないこと。 .. :  使用後の容器は、圧力を0. 1MPa以上残し、使用後は確実に容器弁を閉めた後、保護キャップを付けて、速やかに残ガス容器置場に返すこと。 :  容器内の二酸化炭素の温度が上昇すると内圧が上がり、破裂板式の安全弁が作動、内部から二酸化炭素が噴出する。破裂板式安全弁の作動温度・圧力..二酸化炭素ボンベ（医療用を除く）の安全弁には２種類の作動圧があね。 1）従来型作動「下限圧力」13.33  MＰａ（換算温度：40.5℃）作動「上限圧力」15.68  M P a （換算温度：46.2℃） 2）2007, 12, 1改定基準型(KHKS 0127(2007) 「液化炭酸ガス容器用安全弁に関する基準」）作動「下限圧力」16.66  MＰａ（換算温度：48.6℃）作動「上限圧力」19.60  M P a （換算温度：55.8℃）新基準の安全弁は2007年11月制定の高耐圧型で、容器弁及び締め付けナットに刻印があり、破裂板にも印字がある。もし、安全弁が作動し二酸化炭素が室内に噴出したら、扉、窓を開放し、ガスが滞留しないようにすること。 :  超低温容器(以下LGC)の積み降ろしは昇降装置付のトラック又はクレーン、リフト等を用い、特に衝撃を与えないように行う。 :  LGCは、常に立てた状態で取り扱い、転落、転倒等を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な扱いをしないこと。LGCを倒すと内槽が壊れて、内外槽間に液化二酸化炭素が入って、急激に蒸発し、その圧力で外槽が破壊することがある。 :容器の授受に際しては、あらかじめ授受簿記載などの容器を管理する者を定めること。 ：契約に示す期間を経過した容器および使用済みの容器は速やかに販売者に返却すること。 :高圧ガス保安法の定めるところにより取り扱うこと。 ：二酸化炭素は空気より重く、低い場所に滞留しやすい。二酸化炭素を使用するにあたっては、空気中の酸素濃度が低くなる危険性があるので、密閉された場所や換気の悪い場所で取り扱わないこٽک..二酸化炭素を使用する設備の安全弁の放出口は、排出された二酸化炭素が滞留しないように、安全な場所に設置すること。二酸化炭素を使用するタンク類の内部での作業は、二酸化炭素の流入. .
局所排気・全体換気

保管
8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度等 ： 日本産業衛生学会(2019年版)  ：  5, 000  ppm ACGIH (2019年版)    TLV-TWA TLV-STEL NIOSH（米国国立 IDLH
：大型設備等に内部検査などで立ち入る場合は、酸素濃度及び二酸化炭素の濃度を測定し、安全を確認しなければならない。保護具
10.安定性及び反応性反応性化学的安定性危険有害反応可能性遊けるべき条件混触危険物質：通常の条件では反応しない。 ：不活性ガスであり安定している。 :なし
6 / 10危険有害な分解生成物  ：通常（使用、保管）条件での分解はない。 11.有害性情報
区分3（麻酔作用） : ：情報なし特定標的職器事性（単回ばく異）特定標的赚器専性（反復ばく車）良えん有害性その他の情報
12.環境影響情報
音性その他の情報：二酸化炭素は空気の主成分の一つであり、動植物にとって不可欠なガスであるが、地球温暖化の主因物質の一つと言われ、様々な削減手段が国の内外で検討されている。
13.廃棄上の注意
容器は使用後、容器弁を確実に閉め、その旨の表示等をして、充填容器と区別して置く。 : :使用済み容器は、そのまま製造者または販売者に返却すること。 :容器に残った残ガスは、みだりに放出せず、圧力を残したまま容器弁を閉じ、製造者または販売者に返却する。二酸化炭素を廃棄する場合は、少量ずつ換気に注意して大気放出を行うこと。 :容器の廃棄は、使用者が勝手に行わないこと。 :所有者が処分する場合は、容器弁を外して容器を切断するなど、スクラップ化すること。
14.輸送上の注意
国道発号.. 1013 (圧縮) :炭酸ガス:クラス2.2（非引火性・非毒性高圧ガス） :非該当非該当:非該当MARPOL73/78附属書II及びIBC    :コードによるばら積み輸送される液体物質国内規制がある場合の規制情報高圧ガス保安法..海上輸送法第 2条（液化ガス）港則法..給柏安全法:施行規則第12条危険物 （高圧ガス）危規則第3条危険物告示別表1 （高圧ガス）航空輸送航空港..随上輸送道路法..輸送又は輸送手段に関する特別の..安全対策:施行規則第194条施行令第19条の13 （車両の通行の制限） ..高圧ガス保安法における規定に基づき安全な輸送を行う。移動時の容器温度は40 ℃以下に保つ。特に夏場はシートをかけ温度上昇の防止に努める。容器に衝撃が加わらないように、注意深く取り扱う。移動中の容器の転倒、バルブの損傷等を防ぐための必要な措置を施すこと。車両等により運搬する場合は、イエローカード、消火設備および応急措置に必要な資材、工具を携行する。車両の見やすいところに「高圧ガス」の警戒標を掲げる。 .. : .. :輸送中のLGCの圧力は、そのLGCの常用圧力以下に保持すること。特に長時間輸送するとき、または悪路を通過したとき8 / 10
は、途中安全な場所に駐車し、圧力の上昇状態並びに弁類のゆるみ等、随時点検を行うこと。充填したLGCは人力での移動は原則として行なわないこと。 ..公道上または作業場内を輸送車で運搬する場合は、LGCを車..体からはみ出させないように積み込み、転落しないように歯止めし、ロープ等で確実に固定しておくこと。曲がり角での急な転回は行なわないこと。 LGCを輸送車からおろすときは、静かに緩衝板などの上に降ろすこう。 LGCを吊り上げて移動する場合は、容器弁や配管に玉かけロ.. ープを直接かけるようなことは行わないこと。また、マグネットクレーンによる吊り上げは行わないこと。 .. 120
危険有害業務(圧縮ガス又は液化ガスを製造し又は用いる業務）の就業期限、18歳未満の少年者の危険業務の就業期限： 酸素欠乏症防止規則、事務所衛生基準規則労働安全衛生規則第24条の14、15  危険有害化学物質に関する危険性又は有害性等の表示等:非該当:  法第 2条（液化ガス）一般高圧ガス保安規則、容器保安規則:  施行規則第12条危険物（高圧ガス） ：危規則第3条危険物告示別表1 （高圧ガス） :施行規則第194条告示別表第1 （高圧ガス） :  施行令第19条の13（車両の通行の制限）高圧ガスの施設に係わる距離食品添加物局方二酸化炭素この化学物質安全データシートは、液化二酸化炭素に限り適用するものである。医療用の液化二酸化炭素は別の資料によること。 1）日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」 (2019年度版) 2)  ACGIH (米国産業衛生専門官会議):「2019 TLVs and BEIs」(2019年) 3） 液化炭酸ガス取扱テキスト（日本産業・医療ガス協会編：2015年6月改訂版） Quinn E.L and Jones C.L:CARBON DIOXIDE,Reinhold Publishing Corporaion, 4) 1936, USA 5） 最近の静電工学   :   増田  閃一 高圧ガス保安協会発行「二酸化炭素」社団法人日本化学会環境・安全推進委員会(防災指針 No120) 6) 7） 日本化学会編：「化学便覧」（第3～5版）、丸善佛日本機械学会：「流体の熱物性値集」（1983年8月） 8)本SDS記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の値は保証値ではありません。 .緊急時応急措置指針番号
15.適用法令
化学物質排出把握管理促進法労働基準法労働安全衛生法毒物及び劇物取締法高圧ガス保安法