セキスイからの提案……自然災害時には少しでも多くの「水」が必要です。地震に強い水槽と「水」を確実に確保するシステムを統合しました。巨大地震への備えは…？もし…、貯水量が少ない時に地震が発生したら…災害時対応型給水システム[貯得] (ためとく)を装備なら… ●バッテリー電源を使用して水槽に貯水する。セキスイは万一の時を想定して、メーカーとしての「災害時の備え」をもう一度見直すことで、水槽の「水のストック機能」をより確実にした「災害時対応型給水システム」を開発しました。ここでは、地震災害時での「水の確保・大切さ」を念頭に提案し、これからのご計画の一助にと考えています。 〈参考文献·写真提供〉 ●阪神大震災　阪神渋路大震災　救別　阪神大震災の写真画像●(一社)リビングアメニティ協会　ALIANEWS [東日本大震災における給水タンク関産」 ●(一社)強化プラスチック協会　強化プラスチック[東日本大震災における給水タンク調査] ●(一社)リビングアメニティ協会「水橋ビジョン水橋ビジョン2新水橋ビジョン」 ●日本給水タンク工業会HP ●写真是快:神戸市·仙台市v
地震を感知し自動的に出水口を緊急遮断弁で遮断。また、入水口は緊急給水弁で満水まで給水します。災害時に水道本管や給水管系統に損傷しても、自動で水槽内の貴重な水を確実に守ります。確認してください。 ※復帰時、ポンプが起動する恐れがありますので注意してください。 ・（ポンプ運転停止指令出力解除（給水・揚水ポンプ）） ・緊急給水中の表示ランプ消灯（緑） ✔水槽からの給水が可能になります。
制御盛
地震感知器・バックアップ電源装置などを内蔵。システムの動作をコントロールします。地震感知器●地震感知器は地震の揺れのみに作動します。地震以外の瞬時の衝撃などの振動には作動しません。 ●自己診断機能内蔵の電子式感知器を採用しています。動作が不具合の場合はランプ表示でお知らせします。 ●標準の感震レベルは200gal(震度5程度)です。また、他の感震レベルも設定できます。 ■制御盤標準仕様
●一次側電源はAC100V・AC200V共用です。制御盤の操作制御回路はDC24Vを採用しています。 ●制御盤内にバックアップ電源装置を装備していますので、停電時の対応も可能です。 ●制御盤は標準品の場合きんしゃ弁は2基まで制御できます。オプション対応で最大4基まで制御することも可能です。 ●サージアプソーバー（落雷対策）を標準装備しています。
バックアップ電源装置(UCS)
●バックアップ電源装置は、瞬時停電や一時的な電圧降下などに起因する誤作動を防止します。 ●自己診断機能内蔵のバックアップ電源装置を採用。動作が不具合の場合はランプ表示でお知らせします。 ●内部に小型バッテリを装備。バッテリ交換も容易に行えます。 ●ブレーカーを内蔵しているので二重に安全です。
高精度の水位センサーとコントローラーでタンク水位を自在に制御できます。滞留による水質変化を防ぎ、いつも新鮮な飲料水を提供します。
水位制御コントローラーの特徴
学校・大型ホール・イベント会場など・・時期や時間帯で水の使用量が極端に変化する施設に最適です。マンション・ホテル・宿泊施設など・
正確な水位調整
水位センサーで水槽の水位を連続的に検出し、コントローラーに送信します。コントローラーは、現在の水位をデジタル表示すると共に、設定した水位と比較演算して水位を正確に調整します。
配線工事や水位確認作業が容易
従来の水位制御(電極式)は、電極棒カットや配線工事に時間と手間がかかっていましたが、水位コントローラーは設置および配線工事は簡単な作業なので手間や時間がかかりません。また、設置後の水位・動作確認や水位変更も容易に対応できます。
コントローラーの操作が簡単
[▲] [▼]キーで値を増減するだけで簡単に水位を設定できます。また、設定時には該当する設定項目のランプが点滅するので、どの項目を設定しているのか一目瞭然です。 ●コントローラー1台に対し水位センサー2個まで接続対応可能。 ●中央監視盤からの状態監視や遠隔操作も対応可能です。 (オプション対応)

コントローラー各部の名称と動作説明

水位センサー部寸法
緊急給水弁（電磁弁）
●地震を感知して自動的に入水口を開閉し、水槽内の水量を満水まで貯水します。万一の場合でも手動で開閉操作ができます。
設置上の注意
項 日仕様呼び径20mm使用圧力範囲0~0.78MPa構造耐圧1.75MPa電日DC24V取付姿勢水平管接統方式ネジ込みRc3/4接 日2.4kg ●日本水道協会（JWWA）認定品
設置上の注意
●水位センサーの一次側には必ずバルブを設けてください。また、水位センサーに過度の圧力がかからないように空気抜きコックを極めた後に配唇してください。 ●水位センサー本体に工具をかけて接続する際は、穴角部で行い絶対にセンサー本体に直接工具をかけないでください。 ●空気抜きコックが上倒となるよう取り付けてください。 ●配管が終わりましたら、空気抜きコックでセンサー部の空気を十分抜いてください。 ●ケーブルは必ず1,25口-2芯シールド線を使用してください。 ●ケーブルは必ず防水型の中継ポックス内で接続してください。 ●ご使用されている定水位弁の本弁仕様をご連絡ください。場合により緊急給水弁（バイロット弁）が原作動を起こします。また本弁の交換が必要な場合もあります。 ●本システムの用途以外には使用しないでください。 ●野外で使用する場合は、コイル保護のために保護ケース（オプション）を使用してください。また、凍結する恐れのある箇所には防寒措置をしてください。ただし、コイル部分は防寒しないでください。 ●使用中（通電中）は時間の経過につれてコイルの温度が高くなります。 （70℃程度）使用中はコイルの外面等には素手で触れないでください。 ●コイルの点検等を行う場合は必ず電源をOFFにしてください。 ●緊急給水弁は弁体のみの提供です。お客様にて国土交通省などの行政指導に沿った適切な配管・配管支持等を行ってください。 ●電気配線作業は、お客様にてお願いします。
地震を感知して自動的に出水口を遮断し、水槽内の水を確実に守ります。
設置例

楽日本水道路会(JWWA)認定品〈法取〉 ●左記例図は100Aです。他の機種の取付詳細図はお問い合わせください。 ●国土交通省・行政指導に沿って適切な配管・配管支持を行ってください。 ●本体に表示している流れ方向の矢印と管内流れ方向が一致するよう取付けてください。 ●緊急遮断弁を水槽直付けする場合のみ当社にてサポート取付を行います。ご注文時にご用命ください●緊急遮断弁を水槽本体に取付けない場合は、弁体を提供いたしますので、お客様にて国土交通省・行政指導の施工要領に沿って取付け及び弁体支持をお願いします。 ●電気配線作業は、お客様にてお願いします。 ●2点鎮線は客先施工部分です。
主要部品交換時期の目安

施工範囲区分

設置上の注意
●施工は、弊社図面を参照のうえ実施してください。 ●当システムの全ての電気配線工事はお客様にてお願いします。 ●設置場所の周囲温度は、10～50℃。水沼は常温(30℃以下)の範囲にしてください。 ●制御鎰は前面から操作確認ができるようにメンテナンススペースを経保してください。 ●弊社以外の水槽への取付けは、別途ご相談ください。 ●制造盤の取付は水槽本体に取付ける場合のみ弊社が行います。設置場所を事前にお知らせください。
取扱い上の注意
●取扱説明書をよくご覧いただき、ご理解のうえ正しくご使用ください。 ●制剖盤のご使用に際しては、注意事項などのシールをよくご覧いただき、ご理解のうえお取扱いください。 ●表示した仕様以外で使用しないでください。 ●制御盤内部に水滴が入らないようにしてください。火災·感電の恐れがあります。
維持管理について
設置後、機能を損なうことなく安定してご利用いただくため、必ず年１回以上の定期的な動作確認と保守点検を行い、不具合箇所への適切な処置を実施してください。弊社では、維持管理契約後に専門知識を持つ係員が、定期的な点検診断清掃-不具合箇所の早期発見などを行い、お客様に適切なご報告ができる体制をとっています。詳しくは担当営業所までご下命ください。 ●制御堂及び本体を改造しないでください。損傷:動作不良の原因になります。 ●長期間､波面を下げて水位制御を行う計面がある場合は､水橋の橋内を一部仕様変更する必要がありますので、ご相談ください。 ●弊社以外の水槽への取付は､別途ご相談ください｡を要望いただければ、本システム以外の「災害講放原型協水システム」をはずさていただけす。まずはならばに受けなください。
積水アクアシステム株式会社タンクシステム事業部
お問い合わせは下記営業所または取扱代理店までお願いします。東京営業所〒104-0045東京都中央区築地4-7-5 (築地KYビル8F) Tel. 03 (5565) 6520 ・Fax. 03 (5565) 6521大阪営業所〒531-0076大阪市北区大淀中1-1-30 (梅田スカイビルタワーウエスト21F) Tel. 06 (6440) 2525 ・Fax. 06 (6440) 2527 ●ホームベージアドレス http://www.sekisuia.co.jp/ ●仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。東北営業所T980-6010 仙台市青葉区中央4-6-1 (SS30 10F) Tel. 022 (745) 5295 ・Fax. 022 (745) 5297中部営業所〒450-0003名古屋市中村区名駅南2-14-19 (住友生命名古屋ビル12F) Tel. 052 (582) 7711 ・Fax. 052 (582) 7714九州事業所〒812-0033福岡市博多区大博町１２ Tel. 092 (261) 7250 ・Fax. 092 (281) 1322