◆適合LEDユニット(別売)
・定格値については仕様図の別表を参照ください。
◆ LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでごる承<たさい/。
無縁調光タイプの製品について
・詳細に関してはSmart LEDZ Fit/Fit Plusシステム各製品の取扱説明書を参照ください。 ・その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご３歌ください。 ※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。
. EX日ユリゼ
■■ERK9584W 40Wタイプ3-5×10 ※無線調光ユニットをご使用の場合は、取付ピッチ600は使用出来ません。
◆取付方法
1 .
| △感電の原因となります。
安全確保の為、電源プレーカー及び、電源スイッチを遮断して＜ださい。 ２．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してくださいハ。 ●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。 ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。 ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。 ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。 ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすざますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。 △ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。 ■清掃方法について|△注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。 ●シンナーやペンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで＜ださい。 ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。 ERK9585W-T 15版●木ネジで取付ける場合は、木ネジ(2本)で取付面に確実に取付けて＜ださい。 ●取付用木ネジは別途ご用意ください。 △△取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因と
なります。
＜連結取付けの場合＞ （1）密具本体の刻印と連結する器具本体のユニットバネ取付位置用の刻印の向きを同じ向きに合わせてください。 ※刻印の向きを合わせないと、線押さえの向きが反対になり、内部配線をする場合に、電源線を線押さえで固定出来なくなりますのでご注意ください。 ３．電源線、アース線を電源端子台に接続してください。 ※両切りスイッチ、両切りブレーカーを使用してください。使用しない場合、消灯時にLEDが微小点灯する恐れがあります。 ●電源線の剥き代を100mm剥いてください。 ●電源線はストリップグージ長12mmにむいてください。 ●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。 ●送り容量15A以下。 ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。 △△接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。 ●電源線は電源端子台に接続後、LEDユニットとの干渉を防ぐ為、電源穴へ押し込み、空間を確保してください。 4．内部配線にて、電源線を通す場合は、線押さえを使用して電源線を固定してください。 ※線押さえは、工具等を使用して図のように折り曲げてくださ5． LEDユニットを取付けてください。 ●本体の電源装置側シールを目印に、LEDユニットの電源装置を合わせてください。 ●LEDユニットに付いている取付バネを、2ケ所(ERK9584W, ERK9566W）もしくは3ヶ所(ERK9585W)本体のバネ受け金具に一旦引っ掛けてください。 ※LEDユニットの電源ガ、本体端子台と反対になるように取付けてください。 | △接続不完全の場合、火災･漏電の原因となります。 6． LEDユニットを持ち上げて本体にセットしてください。 △△取付けに不備がありますと落下の原因となります。 (２)器具本体側面の連結部の凸と凹を、連結する器具本体側、各部の名称
◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。工事店様へ,この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。安全に関するA警告
●ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ (エコマテリアル)ケープルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体羅出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。 (ただし、耐紫外線ＥＭ-ＥＥＦは除く) →保護が不十分ですと感電・火災の原因となります。
●電源内蔵器具は調光の種類を確認の上、弊社適合調光器と組みあわ器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
光学性能に影響を与える場合があります。ご使用上の注意●喫煙による煙や、ほとりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。 →定期的にお手入れ、また、 ●器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。点検補修をしてください。 ●クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けないでください。 →メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意が必要ですラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。 ●婴品は予告無く仕様を変更することがあります。 ●点灯直後、消灯直後、樹脂部材の伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や異常ではありません。
●ＬＥＤ素子は自然的・蛍光灯などの一般好い類に比べバラツキがあるため、発光色、明名さが異なる場合がありますのでご了承ください。
●ＬＥＤ素子は指然や絵をほとんど含みませんが、可視光により被照射物が退色する場合があります。
●無線制御詞光システム詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
点検・交換について
心寿命について●器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ＊使用条件は周囲温度３０℃以下、1日１０時間点灯、年間３０００時間点灯。(ＪｉＳ C 8 1 0 5 − 1解説による) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は寿命が短くなります。 ◇点検･交換について●安全にご使用頂くために、1年に1回は｢安全チェックシート｣により､自主点検をしてください。
(｢安全チェックシート｣は(一社)日本照明工業会のホームページhttp://www.jlma.or.jp/index.htmをご覧ください) ●点検を行うために設置場所､設置方法には十分考慮頂いたうえでご使用お願い致します。
● 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると､まれに､発煙､発火､感電などにいたる恐れがあります。保証について◇保証について●照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より３年間です。３年以降の２年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
 【EDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より５年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれせんest success th ●２４時間連続使用など、1日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。
さんが外国では前述の長くので、セロン◇補修用性能部品(電気部品)について●弊社はごの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 ●補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。お手入れ・清掃方法（△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。） ◇器具の清掃について●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。