JCS 4524：2020　 1時間低圧耐火ケーブル附属書B  1時間低圧耐火ケーブル接続部標準工法(規定)ボックス内線接続工法（金属製ボックス） a) b) テープ巻式単心直線接続工法c)　テープ巻式多心直線接続工法d) テープ巻式単心分岐接続工法e)　射出成型方式単心分岐接続工法収縮チュープ方式単心直線接続工法f) g） 収縮チュープ方式多心直線接続工法
①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④ 黒色粘着性ポリエチレン絶緑テープ（JCAA  D004適合品） ⑤ケープル耐火層⑥ケープル絶縁体①ケープルシース8 線心接続部⑨ボックス(アウトレットボックス又は丸型露出ボックス)
＜作業手順＞
l  ケープルをシース，絶縁体，耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 2　導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，導体相互を接続する。この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していないか十分確認する。また，接続管より突き出している導体先端部は，耐火テープを損傷しないようにサンドペーパーなどを使って十分磨きなめらかに仕上げる。 3　耐火テープを亀裂及び隙間がないように重ね巻きし，巻厚さは約1.3 mmとする。なお，標準としてテープ厚さ0. 13 mmのものならば1/2ラップで5層巻きとする。 4　次に黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA　D004適合品）を1/2ラップで絶縁体厚さの約1～ l.5倍とする。 5　以上の処理を必要線心数行った後，なるべく接続部がボックスに接触しないようにポックス内に入れ蓋を閉じる。なお，ボックス内にはロックウール，ガラスウールなどの充填物は入れないものとすベ6　ポックスのケープル入口部でケープルとポックスの隙間が大きい場合には，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA  D004適合品）等で巻きつける。
a)
b) テープ巻式単心直線接続工法
①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品） ⑤ケープル耐火層6)ケープル絶縁体①ケープルシース

＜作業手順＞
200 10 20 l ケープルをシース，絶縁体，耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 250 30 10 2　導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，導体相互を接続する。 10 325 30この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していないか十400 30 15分確認する。（注一1） 30 500 15 3　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープ15 600 30を重ね巻きし，巻厚さは約1 mmとする。例えば，テープ厚さ0. 13 mm 800 15 30のものならば1/2ラップで4層巻きとする。 1 000 15 30 4　黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品）を1/2ラップで2層以上巻き，絶縁体厚さの約1～1.5倍とする。 5さらに黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA  D004適合品）を1/2ラップで6層以上巻き，シース厚さの1倍以上かつ凹凸がなくなるように十分巻きつける。
(注意事項)
(注－1)導体接続部の形状は，サイズが大きくなるほど四凸が顕著となるので耐火テープで四凸部がなくなるよう，整形することが望ましい。 10
c)　テープ巻式多心直線接続工法
＜作業手順＞
(注意事項)

①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品） ⑤ケープル耐火層⑥ケープル絶縁体①ケープルシース8 線心接続部l ケープルをシース，絶縁体，耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 20 10 200 60 2 導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，導体相互を接続する。 250 10 30 60この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していない325 10 30 60か十分確認する。(注一1) 3　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープを重ね巻きし，巻厚さ約1 mmとする。例えば，テープ厚さ0. 13 mmのものならば1/2ラップで4層巻きとする。 4　黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品）を1/2ラップで2層以上巻き絶縁体厚さの約1〜1.5倍に巻きつける。 5　以上の処理を必要線心教行ったものを，一括した上から，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D004適合品)を1/2ラップで6層以上巻き，シース厚さの1倍以上かつ凹凸がなくなるように十分巻きつける。 (注－1)導体接続部の形状は，サイズが大きくなるほど凹凸が顕著となるので，耐火テープで凹凸部がなくなるよう整形することが望ましい。
d) テープ巻式単心分岐接続工法
①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品） ⑤ケープル耐火層⑥ケープル絶縁体①ケープルシース各部寸法（mm）

＜作業手順＞
150 10 20 1ケープルをシース,絶縁体,耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 2　導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，幹線及び分岐線の導体相200 10 20互を接続する。この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入し250 10 30ていないか十分確認する。 (注一1) 325 30 10 3　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープ(ただし，分岐線は幹線と同一を重ね巻きし，巻厚さは約1 mmとする。例えば，テープ厚さ0. 13 mmのサイズ又はそれ以下とする。)ものならば1/2ラップで4層巻きとする。 4　黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA  D004適合品）を1/2ラップで2層以上巻き，絶縁体厚さの約1～1.5倍に巻きつける。 5　さらに，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA  D004適合品）を1/2ラップで6層以上巻き，シース厚さの１倍以上かつ凹凸がなくなるように十分巻きつける。
(注意事項)
(注－1)導体接続部の形状は，サイズが大きくなるほど凹凸が顕著となるので，耐火テープで凹凸部がなくなるよう整形することが望ましい。 12
e) 射出成形方式単心分岐接続工法
①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④粘着性ポリオレフィン絶縁テープ(注一1) ⑤射出成形混合物⑥ケープル耐火層①ケープル絶縁体⑧ケープルシース＜作業手順＞ l ケープルをシース，絶縁体，耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 2　導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，幹線及び分岐線の導体相互を接続する。この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していないか十分確認する。(注一2) 3　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープを重ね巻きし，巻厚さ約1 mmとする。例えば，テープ厚さ0. 13 mmのものならば1/2ラップで4層巻きとする。 4　粘着性ポリオレフィン絶緑テープを約1.0～2.0 mmの厚さに巻きつける。 5　射出成形により，耐燃ポリエチレン混合物の外装を施す。
(ただし，分岐線は幹線サイズ以下とする。)
(注意事項)
(注－1)上記④の粘着性ポリオレフィン絶縁テープは同品相当以上の他のハロゲンフリーテープを使用してもよいこととする。 (注－2)導体接続部の形状が，四凸になる場合には，耐火テープにて，四凸部がなくなるよう整形することが望ましい。
f)    収縮チューブ方式単心直線接続工法
①ケープル導体②導体接続管③耐火テープ(ガラスマイカテープ) ④絶縁収縮チュープ⑤保護収縮チュープ⑥ケープル耐火層①ケープル絶縁体⑧ケープルシース各部寸法（mm）

＜作業手順＞
10 5 60 l  ケープルをシース，絶縁体，耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) 2　保護収縮チュープ及び絶縁収縮チュープをケープルの上に各々送り込む。 10 100 Sなお、収縮チュープはケープルの外径に適合したものを使用すること。 15 150 5 3   導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，導体相互を接続する。 200 5 15この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していないか十分250 S 15確認する。(注一1) 4　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープ5 325 20を重ね巻きし，巻厚さ約1 mmとする。例えば，テープ厚さ0. 13 mmのものならば1/2ラップで4層巻きとする。 5　絶縁収縮チュープを接続部の中央に移動し、適切な方法で収縮させる。 (注一2) 6　保護収縮チュープを両側のシースに均等にかかるように移動し，適切な方法で収縮させる。
(注意事項)
(注－1)導体接続部の形状は、サイズが大きくなるほど凹凸が顕著となるので耐火テープで凹凸部がなくなるよう整形することが望ましい。 (注－2)接続部分の絶縁体は，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品）でもよい。なお，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA  D004適合品）は，絶縁体厚さの約1～1.5倍に巻きつける。 14
g） 収縮チュープ方式多心直線接続工法
⑤保護収縮チュープ⑥ケープル耐火層①ケープル絶縁体⑧ケープルシース9 線心接続部
＜作業手順＞

1ケープルをシース,絶縁体,耐火層の順に剥ぎとる。 (段むき) S 15 38 10 2　保護収縮チュープ及び絶縁収縮チュープをケープルの上に各々送60 S 10 15り込む。なお，収縮チュープはケープルの外径に適合したものを5 15 100 10使用すること。 3　導体接続管（圧縮又は圧着スリープ）により，導体相互を接続する。 20 S 150 15この時スリープと導体の間に耐火層の破片などが混入していない200 S 15 20か十分確認する。(注一1) 250 S 15 30 4　導体及びケープル耐火層の上に亀裂及び隙間がないように耐火テープを重ね巻きし、巻厚さ約1 mmとする。 325 20 5 30例えば，標準としてテープ厚さ0. 13 mmのものならば1/2ラップで4層巻きとする。 5　絶縁収縮チュープを接続部の中央に移動し，適切な方法で収縮させる。(注一2) 6　以上の処理を必要線心数行った後，保護収縮チュープを両側のシースに均等にかかるように移動し,適切な方法で収縮させる。
(注意事項)
(注－1)導体接続部の形状は、サイズが大きくなるほど凹凸が顕著となるので耐火テープで凹凸部が無くなるよう整形することが望ましい。 (注－2)接続部分の絶縁体は，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA D004適合品）でもよい。なお，黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ（JCAA   D004適合品）は，絶縁体厚さの約1～1.5倍に巻きつける。