もくじ

SHE20D/SHE28D
SHE35D/SHE45D
SHE85D/SHE1 OOD

1はじめに

2操作バネルの位置と詳細
2-1操作バネルの位置…………………………………………………………………………… 2-2操作パネルの機能と各部の名称

4運転管理項目
4-1運転管理項目の一覧18 4-2絶対積算運転時間のリセットと変更…………………………………………… 5エラーコードが表示されたら5-1安全保護機能による警報表示について………………………………………… 20 5-2予報表示について同川野菜
•この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。 •とこに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。 •誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。響告
誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの
誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの幽記号の意味は以下のとおりです。対に濁れた手で触らない対に水に濁らさない取付工事は、専門業者に依頼する取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。高所作業時の安全を確保する高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、壁落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用するやけど・けがの原因になります。ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレー力を遮断してから行う通電したままの作業は感電の原因になります。みす守る活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する通適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になりまます。電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない高温部に触れるとやけどの原因になります。触らない本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない絶対しない　加熱タンクの内圧が上昇し危険です。電気工事は、電気工事士の資格のある方が、 「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工する電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になのます。加湿器元電源には、必ず加湿器専用の渦電ブレーカーを取り付ける溺電ブレー力が取り付けられていないと、感電の原因になり# a 。改造はしない故障や水もれ・感電・火災の原因になります。の 水澤禁止加湿器本体・操作バネルに水、液体をかけないショート・湯電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作しない感電・事故・発煙・火災の原因になります。濁手禁止触らない運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないやけど・感電の原因になります。
/?注意
アース接続（D種接地工事）を行ってくださいアース線は、カス管、水道管、避電針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。あす守る加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、バックアップ機を設置する加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。 1必す守る水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する法令を遵守した施工が必要です。避す守る高温になる供給蒸気配管・還水配管・排水配管は露出しないよう保温工事を行う保温が行われない場合やけどの原因になります。給水配管は結露が生じないよう保温工事を行う結露が生じた場合、水もれによる事故の原因になります。もあす守る

1-1出荷時設定一覧

rise
1 -2出荷時設定から変更が必要な場合
三河市津戸市同新着更多多位

2-1操作パネルの位置
SHEタイプでは、設定の変更に操作パネルを使用します。操作パネルの位置は図- 1の通りです。 ※図-1ではSHE35Dの場合を表していますが、他の型番でも同様です。
2-2操作パネルの機能と各部の名称
①表示部加湿器の運転時間(× 1 Oh)や各種設定を表示します。 ※表示される時間の10倍が実際の時間となります。 ② MODEボタン加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。 ③ UPボタン表示項目の切替や、数字の変更に使用します。 ④ DOWNボタン表示項目の切替や、数字の変更に使用します。 ⑤ ENTボタン設定項目の決定に使用します。 ⑥加湿表示灯(赤)加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。 ⑦電源スイッチ加湿器の電源をON/OFFします(●部を押すとONになります)。 ⑧手動排水スイッチ加湿器の加熱タンク内の水を排水します(●部を押すとONになります)。 【表示部（①）の詳細】 Aの点灯／消灯：低水位表示加熱タンク内の水位を検知し、点灯/消灯を行います。操作パネルの電源スイッチON後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。 A/B/C/Dの点滅：連動運転設定確認表示連動運転時にのみ、連動運転の設定確認中に点滅を行います。操作パネルの電源スイッチON後、約1分間点滅表示を行い、加湿器の設定確認を行います。この点滅表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。日本の男性
● SHEタイプでは機能設定項目として、「単独連転/連動連転の設定」「入力信号設定」「定期点検表示時間設定」「点検清掃表示時間設定」 [ファンインタロックオフプロー設定」 [連動台数設定」 [連動用蒸気遮断弁設定」 [バックアップ設定」 [ローテーション設定」 [客先設定項目のリセット」の計１０種類を設定および確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
TSG官が■福川郡枝. D W I H H
● SHEタイプは、単独連転と連動連転が行えます。連動連転は最大4台(同型番に限る)の連動が可能です。 ●出荷時は連動なしの単独連転に設定されています。連動運転を行う場合は、本項目を参照し設定してください。 ●単独連転と連動運転を切替えるには、制御基板上のディップスイッチの切替が必要となります。それぞれの内容に従って設定してください。 ※連動連転は１台を親機、他を子機としたグループ制御を行うもので、各種の入力信号・制御信号は親機にのみ配線します。子機へは、親機からRS-485通信線で接続します。ディップスイッチ切り替え作業は必す漏電ブレーカを遮断してから行う/\警告()通電したままの作業は感電の原因になります。
〔単独運転の場合（出荷時設定）]
•加湿器電源ONの前に、制御基板上のディップスイッチが、「単体／親機」の設定であることを確認します。加湿器本体制御盤のカバーを外し（図-2)、制御基板の2極ディップスイッチ(DS2)が「単独／親機」に設定されていることを確認してください（図-3）。 ※単独運転の場合は「子機のない親機」の扱いになります。
〔連動運転の場合〕
•加湿器電源ONの前に、親機と子機を決定します。親機には、蒸気用制御弁と結線した加湿器を選択してください。連動するその他の加湿器を子機とします。 •親機とする加湿器の制御盤力バーを外し（図-2)、制御基板上の２極ディップスイッチ（DS2）が「単独／親機」に設定されていることを確認してください(図-3)。 ▪子機とする加湿器の制御基板上のディップスイッチを、それぞれ「子機1」、「子機2」、「子機3」に設定します（図-3）。 •ディップスイッチ（DS2）の設定が垂複しないように注意してください（設定が垂複している場合、エラーが表示されます）。福信駅長
3-3連動台数設定
●連動連転を行う台数の設定です。出荷時は連動なしの単独連転に設定されています。連動連転を行う場合のみ､設定してください。
3-3-1単独運転の場合
※出荷時設定で単独運転に設定されていますので設定は不要ですが、何らかの要因でエラー（予報表示／加湿表示灯が点滅）が出た場合、本項を参照し確認・再設定を行ってください。 ①ディップスイッチがP.6図-3の「単独/親機」の位置にあることを確認した後、操作パネルの電源スイッチをONにします。 ②操作パネルの機能設定項目から連動台数が[con!] （1台)であることを確認します(手順は次頁参照)。 ③各設定が正しく設定されると、加湿運転可能な待機状態になります。
3-3-2連動運転の場合
①先に子機の操作バネルの電源スイッチをONにした後、親機の操作バネルの電源スイッチをONにします（次頁参照）。先に親機の電源スイッチをONにしてしまうと、エラーとして予報表示（加湿表示灯が点滅）を行う場合があります。 ②親機にて、操作パネルの機能設定項目から連動台数を設定します(手順は次頁参照／子機での設定変更はできません)。 ③親機は通信により連動台数を確認します。設定内容と合致しない場合は、エラーとして予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います（エラーが表示された場合は下記【連動台数の設定エラーと通信異常】を参照してください）。 ④各設定にエラーがなければ、加湿運転可能な待機状態になります。
3-3-3設定後の各種表示
【連動台数の設定エラーと通信異常】 ●親機で設定した台数と実際に通信して確認した連動台数が異なっていた場合、連動設定台数エラーとして、全加湿器で予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います。 ●連動台数の設定後に、何らかの原因で加湿器の電源がOFFとなった場合や配線が断線した場合、通信異常と判断し、電源をONとしている加湿器で予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います。 ●上記エラーが表示された場合は、各加湿器の「ディップスイッチ設定」、「電源」、「配線」を確認してください。
【連動台数の型番表示】
● [絶対積算運転時間]表示状態でDOWNボタン( )を1回押すと表示されます。 ●連動連転の場合、運転管理項目の型番設定表示は、当該機の型番（蒸気発生量を意味する）ではなく、連動されている加湿器の型番の合計値を表示します。例えば、SHE 1 OODが2台連動されている場合、操作パネルの表示は[ 2004 ]となります。 ●ローテーション運転を選択している場合は、運転中の加湿器の型番の合計値を表示します(運転待機中の型番分は加算されません)。 【連動運転時の標準表示】 ●親機・子機ともに、操作パネル表示部には絶対積算運転時間を表示します。 ●バックアップ/ローテーション連転を選択している場合、バックアップ/ローテーション待機中の加湿器の操作パネル表示部は---- を表示します。て参考：電源スイッチON時の動作＞操作パネルの電源スイッチをONにします。表示部と、加湿表示灯が3秒間点灯します。基板プログラムナンバーが「秒間表示されます。 ※例)プログラム番号021の場合の表示絶対積算運転時間が表示されます。 ■新作無料●電源スイッチをONにした後、親機操作パネルのMODEボタン（●）を押します（電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7  [参考:電源スイッチON時の動作]を参照)。 ●その後UPボタン( )またはDOWNボタン( )を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● ⑦の「連動台数設定」を表示させます。 ●単独運転の場合： con! が表示されることを確認します。 ●連動運転の場合： conf 表示状態でENTポタン（ so ）を押し、点滅表示の状態でUPボタン（き）またはDOWNボタン（き）で下記に示す連動台数を設定しENTボタン（略）を押して確定します。
risc III海岸線1985年3-4入力信号設定(親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます) ●使用する制御信号を設定する機能です。制御信号は下記表の3項目に対応します。 ●電源スイッチをONにした後、親機操作パネルのMODEボタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7  [参考:電源スイッチON時の動作]を参照)。 ●その後UPボタン（む）またはDOWNボタン（む）を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算連転時間の表示へ戻ります。 ● ②の「入力信号設定」を表示させます。出荷時設定は4-20mAに設定されています。 ●入力信号を変更する場合は RO2D 表示状態でENTポタン（ ● ）を押し、点滅表示の状態でUPポタン（き）またはDOWNポタン（ ）で、下記に示す任意の項目を表示させENTボタン( 😍 )を押して確定します。
● ON-OFF式ヒューミディスタットを使用する場合や、加湿要求入力信号を結線しないで運転させる場合は、② - ③端子を短絡し、制御基板上のディップスイッチDS1 (6極)の５番をONにして「サーミスタ入力を有効」に設定してください（別冊の施工変領書を参照)。
3-5定期点検表示時間設定(親機と子機での設定が必要です)
●定期点検時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に【CHEC】(CHEC、定期点検表示)を操作パネルに表示します。 ●電源スイッチをONにした後、操作パネルのMODEボタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7 [参考:電源スイッチON時の動作]を参照)。 ●その後UPポタン（ ● ）またはDOWNポタン（ ● ）を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算連転時間の表示へ戻ります。 ● ④の「定期点検表示時間設定」を表示させます。 o CHEC  表示後、   （出荷時設定:時間設定無し）が表示されます。 0000 |表示状態でENTポタン( W )を押すと、下1桁が変更可能状態(点滅)になります。 ● MODEボタン( 😊)を押して、変更を行う桁に移動し、UPボタン（ # ）またはDOWNボタン（ # ）で任意の時間に変更します。 ●入力が終了したらENTボタン（ ● ）を押して確定します。 ●表示時間は操作パネル上に印字されているように「× 10h」ですので、例えば5,000時間経過時に定期点検表示を行う場合はosco |と入力します。その後、更に5,000時間経過時に定期点検表示を行う場合は:000と入力します。 ※入力値ごとの表示ではありません。 risc福州現民IIIの年II
3-6点検清掃表示時間設定(親機と子機での設定が必要です)
●点検清掃時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に[SECE]（SECE、点検清掃表示）を操作パネルに表示します。 ●電源スイッチをONにした後、操作パネルのMODEボタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7 [参考:電源スイッチON時の動作]を参照) 。 ●その後UPボタン（ ● ）またはDOWNボタン（ ● ）を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● ⑤の「点検清掃表示時間設定」を表示させます。 o SECE  表示後、	800 （出荷時設定:8,000時間）が表示されれます。 0800 |表示状態でENTポタン（ W )を押すと、下1桁が変更可能状態(点滅)になります。 ● MODEボタン（ ● ）を押して、変更を行う桁に移動し、UPボタン（ ✔ ）またはDOWNボタン（ ✔ ）で任意の時間に変更します。 ●入力が終了したらENTボタン（ ● ）を押して確定します。 ●表示時間は操作パネル上に印字されているように「× 1 Oh」ですので、例えば5,000時間毎に点検清掃表示を行う場合はoser |と入力します。高州現在
●ファンインタロックオフプロー機能は加熱タンク内の水温を下げるために、空調機のファン運転停止に連動し給排水動作を行います。 ●電源スイッチをONにした後、操作パネルのMODEボタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7 [参考:電源スイッチON時の動作]を参照)。 ●その後UPポタン（ # ）またはDOWNポタン（ # ）を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● ⑥の「ファンインタロックオフブロー設定」を表示させます。 ●出荷時設定RbS: 「ファンインタロックオフブロー機能あり」が表示されます。 ● ENTボタン（●）を押し、点滅表示の状態でUPボタン（●）またはDOWNポタン（ 😍）で下記に示す任意の項目を表示させENTボタン( )で確定します。
risc福州現民III 字序正 III 字  III 字  III 字3-8連動用蒸気遮断弁設定（親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます） ●連動運転時の連動用蒸気遮断弁の有無を設定します。 ●電源スイッチをONにした後、親機操作パネルのMODEボタン（●）を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7「参考：電源スイッチON時の動作」を参照)。 ●その後UPボタン（ # )またはDOWNボタン（ # )を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEポタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算連転時間の表示へ戻ります。 ● ⑧の「連動用蒸気遮断弁設定」を表示させます。 ●出荷時設定ここに「連動用蒸気遮断弁なし」が表示されます。連動用蒸気遮断弁を使用する場合はENTボタン（ ● ）を押し、点滅表示の状態でUPボタン（ # ）またはDOWNボタン（ # ）でRoと。を表示させENTボタン（ ω ）で確定します。
3-9バックアップ設定(バックアップ対象機にて設定します) ●バックアップ運転を行う場合の設定です。設定を行う加湿器はバックアップ対象機のみです。 ●バックアップ用に連動できる加湿器は同グループで１台のみとなります。 ●電源スイッチをONにした後、操作パネルのMODEボタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7 [参考:電源スイッチON時の動作]を参照) 。 ●その後UPボタン（ # ）またはDOWNボタン（ # ）を押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● ③の「バックアップ設定」を表示させます。 ●出荷時設定ьясс 「バックアップ運転なし」が表示されます。バックアップ運転を行う場合はENTボタン（●）を押し、点滅表示の状態でUPボタン（ # ）またはDOWNボタン（ # ）でbRに！を表示させENTポタン( 😍 )で確定します。
risc福州現民三河市3-10ローテーション設定(親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます) ●ローテーション運転を行う場合の設定です。各加湿器に連動用蒸気遮断弁の設置とP.13  [3-8連動用蒸気遮断弁設定]が必要です。 ●電源スイッチをONにした後、親機操作パネルのMODEポタン（●）を押します（電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7  [参考：電源スイッチON時の動作]を参照)。 ※②～①の項目はMODEボタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● @の「ローテーション設定」を表示させます。 ●出荷時設定ん800 （rdOO） [ローテーション運転なし]が表示されます。 ●ローテーション運転を行う場合は、ENTボタン( ● )を押し、下1桁を変更可能状態(点滅)にします。 ● UPポタン（  ）またはDOWNボタン（  ）で数字の変更、 MODEボタン（ ● )で変更を行う桁の移動を行い、 rd● ! { (-833 ) （末尾2桁がローテーション間隔の日数）の任意の日数を設定後、ENTポタン( 😍 )で確定します。 ※ローテーション間隔は１～ 99日の範囲で設定が可能です。 ※連動用蒸気遮断弁設定が「連動用蒸気遮断弁設定なし（出荷時設定）」の状態では設定変更はできません。高州現在
●下図に示す⑥入力信号設定〜⑩ローテーション設定で設定した各項目を出荷時設定にリセットします。 ※絶対積算運転時間は当項目の方法ではリセットできません。絶対積算運転時間のリセット方法は、Ｐ１８をご参照ください。 ●電源スイッチをONにした後、操作パネルのMODEポタン( 😍 )を押します(電源スイッチON後の操作パネルの画面遷移についてはP.7[参考:電源スイッチON時の動作]を参照)。 ※②～①の項目はMODEポタン（ ● ）を押す、または30秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。 ● ①の「客先設定項目のリセット」を表示させます。 e [ C b b ] (Cbtd)を表示した状態で、ENTボタン（ W )を押します。 CbFdが点減表示に変わりますので、再度ENTボタン（ W ）を押すと  9ES が点滅表示(リセット実行の最終確認)します。 ● ENTポタン( ● )でリセットを実行、MODEボタン( ● )でリセットをキャンセルします。 ●リセットを実行した場合は、cLr （cLr）を3秒間表示し、 [5559]表示に戻ります。 ●キャンセルした場合は、直接[ LL ]表示に戻ります。 risc III 脚注注釈

4-1運転管理項目の一覧
● SHEタイプは下記表内の5種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下記表を参照してください。
三宮市東京市三河市町町●電源スイッチをONにし、操作パネルの画面遷移(P.7  [参考：電源スイッチON時の動作]を参照)終了後に①絶対積算運転時間が表示されることを確認します。 ● ①絶対積算運転時間が表示された状態から操作パネルのUPボタン（ ）またはDOWNボタン（ ）を押すと、右図の順序に表示部が切り替わります。 ●図中の②～⑤の項目は、30秒経過すると、自動的に①絶対積算連転時間の表示へ戻ります。 ※  1：数字のみ点滅します(ドットは点滅しません)。 ※ 2 :数字·ドットすべてが点滅します。
4-2絶対積算運転時間のリセットと変更
●絶対積算運転時間とは、加湿器が運転した延べ時間を指し、運転時間を積算し表示します。リセットおよび変更が可能です。 ●本機能はお客様の利便性向上のための機能です。自動車のトリップメーター（任意設定の走行距離計）と同様の使い方ができます(本機能は、加湿器の動作や制御には関係しません）。 【活用例】故障により制御基板交換を行った場合、交換後の制御基板の絶対積算運転時間は0時間から再カウントとなるため、今までの絶対積算運転時間を設定することにより、加湿器全体の運転時間を継続して管理することが可能となります。
4-2-1絶対積算運転時間のリセット方法

福州野菜1.5 William
4-2-2絶対積算運転時間の変更方法
例）絶対積算運転時間を5,000時間に設定する場合1 P.7を参照し、絶対積算運転時間を表示させます。 (左記はO時間の表示例) n ENTボタン( 😍 )を押し、1桁目を点滅させます。 3 UPボタン（き）またはDOWNボタン（き）を押し、設定したい数値にあわせます。 UPボタン( ✿ )またはDOWNボタン( ✿ )を押すごとに、D ～ 9までの数字がループして表示されます。 → {→こ← !←←ヨ←ч←5←5←7←8←9 A MODEボタン(●)を押し、2桁目を点滅させます。 |手順３～４を繰り返し、1 ～４桁目まで数値の設定を行います。 6 1 ～ 4桁目までの数値設定完了後、ENTボタン( ● )を押して設定を確定させます。変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。 ■リリア教教三河市町町される。 10 नकल
●本製品は以下の安全保護機能を備えています。

5-2予報表示について

II 同作品 工作品rise古市郡武
TS GS河流郡武陵同時計算算a本社営業本部〒161-8531東京都新宿区中落合3-15-15 WM本社ビルTEL.03-3954-1101 ●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
●藻務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロQシステム・カラムアイhttps://www.wetmaster.co.jp