御中機種名：浴室換気乾燥暖房機ハイパワータイプ型式： BF-533SJD2 [3室換気] [単相2OOV] 《天井埋込型・24時間換気対応型・強弱仕様・電動ダンパー付き》付属品：KK-SJD2リモコン・副吸込ログリル(2個)・天吊金具消防法設置基準適合品 "組込形" (社)日本電気工業会で定める自主誌聴に適合しております。 ŷ高須産業株式会社浴室換気乾燥暖房機[BF-533SJD2]3室換気消防法設置基準適合品"組込形"
2/8 3/8
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は1.2/1.2W(50/60Hz)です。 ※測定数値は静圧OPaにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C 9603)の方法によるものです。澶高須産業株式会社■リモコンは必ず浴室の入り口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。 ■リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に沸らさないように注意してください。故障の原因となります。 ■リモコンの取り付けリモコンは、次の4種類の取付方法がありますので選択して取り付けてください。 ①壁直接取付→壁面にも25mm以上のコード通し穴を開けて直接壁に取り付けます。 ②1個用スイッチボックス使用→事前に1個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。 ③2個用スイッチボックス使用→事前に2個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。 ④はさみ金具取付→市販品のはさみ金具を使用して壁にリモコンを取り付けます。 ※ここでは壁直接取付で説明しています①リモコンの上ケースを外す。 ②壁を通したリモコンコードを下ケースに通して、下ケースを壁面に固定ねじで取り付ける。 ③上ケースに付いているリモコン基板にコネクタを接続する。 ④リモコンの上ケースを下ケースに取り付ける。
【配線例】 〈ケース1：1～2カ所で操作の鳩合〉 ---- =名所接過例( )電源AC200V(15A)家庭別〈照明と一体型のスイッチの鳩合〉 -@アース技地例高下の( - )電源AC200V(15A) OfficeリモコンコードSn
レ換気(外部)スイッチについて】
ッチを設置する•脱衣客等)から西(外部)ス外部(トイレ(本機側で海海海切」操作を行えます。 –ドが動作して(日)下側で換気が縁続されますにしていろしろדררט- (外部)イレ換気SWッサンのよ「入／切」状態は、り確認できパイロットランプ付スイッチを使用する場合は、低ワット用(0.5A)スイッチを使用してください。 4Aなどのスイッチを使用すると正常に点灯しない場合があります。その場合は換気外部追加コンデンサー(オプション品番：KK-KGC2)を換気外部入力即決端子台に追加することで点灯するようになります。 【外部換気遅延時間について】外部検受達延時間をフが点イレ換気(外部)スイッチ「切」後、設定した時間トイレ換気SWラン
換気遅延時間は、６段階(O・1・3・5・10・15分後)に設定が可能で(初期情はO分運延時間を設定すると、トイレ換気(外部スイッチ「切」後、設定した時間トイレ換気SWラ
連転が切り替わります。換気遅延時間は、６段階(O・1・3・5・1O・15分後)に設定が可能
気(外部)スイッチに遅れタイマー付を使用する場合、換気遅延時間は遅れタイマー付スイッチ本機換気遅延時間のHッチに適応可能なスイッチ・パイロットランプ無スイッチは、一般的な片切/3路スイッチ100～300V)が使用できます。
【温風吹出し方向】
①温風吹出方向が【図1】の場合はそのまま施工をしてください。 【図2】の場合は次の手順で温風吹出口方向を変更してください。 【図1】右側排気の場合【天井裏(本体上)から見た図】温風吹出方向【図２】左側排気の場合【天井裏(本体上)から見た図】吹出口の反転が必要【92】の場合は、温風吹出方向を変更することが出来ます。 [正規出荷時]は、【図1】の設定になっていますのでそのまま施工してくにせい.温風吹出方向の変更方法[工場出荷時]の温風吹出方向工事説明書に従って温風吹出口ルーバーの向きを180°回転させ本体にセットしてください。 5/8
※注意・各室の風量割合は配管状態により変化します。
　＊下記表はダクト長さ２ｍ１回曲げのテータです。
　ダクトと配管の条件や長さによって風量が変わってくるので
24時間換気冬季モードの風量は、24時間換気標準の20％ダウンの風量になります。
乾燥(標準)運転は、運転開始から1時間後に換気風量が弱運転に切り替わります。
乾燥(筋電)運転は、残り1時間になるとヒーターがONします。 ※2乾燥(標準)運転は、 ※4.乾燥(種率)運転・乾燥節電運転は、残り1時間になると乾燥仕上げ運転(10分ごとに空温チェックをし30℃以下の場合換気風量を20m3/hすつ下げる。 …下側は40m31mになります。
※5.外部投資延期間が欲しくいるときは、トイレ換気外部スイッチをOFF操作から遅延してダンパー開閉をします。
※6.外部投資金量を変更した場合でも、換気を行うモード(乾燥・洗面・換気を行っている時はトイレ換気(外部スイッチをONにしても各モードの風量を優先します。 【エラー表示】

※1宮温サーミスク異常はは異常・雲層雲長の漫転のほとり、他下一の運転は可能です。
※1宮温教育の口コードを取り出すす。宮温教育の口コードをおすすめにも高めていますが、遠層や高温教育の口コードを行います。
※5
【設定変更のしかた】 《設定手順》 ①運転をしている場合は　 停止全停止にしてください。を約3秒間長押しし、 (2) | 9イデー とと、右図２の残時間LEDが点灯し、設定変更モードに入ります。 ③変更したい項目のポタンを押すと、該当ランプが点滅します。下表【変更内容と変更ポタン一覧表】参照④ 下表【設定変更内容一覧表】参照設定は| 947- **|を1回押すごとに「右方向」に切り替わります。 (最大設定値の次は「1 (0,5h)」に戻ります。) ⑤設定が終了したら、標準、を約3秒以上長押しし、すべてのランプが消え設定変更が確定されます。改1図2 0.5 1 CONCRETE
外部換気風量を変更した場合でも、換気を行うモード(乾燥・涼風・換気)を行っている時は、 ※1トイレ換気(外部)スイッチをONにしても各モードの風量を優先します。 ※2　換気“弱”風量は、換気“強”風量より小さい値しか設定できません。
■BF-533SJD2
【特長】コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。 ●ハイパワータイプ(AC200V・2200Wのハイパワーで鋸昂時間を短縮します。) ●2ファン2モーター1ダンパー方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保し、ダンパー切替による換気制御) ●絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で毫気的にも安全です。) ●シンプルデザイン(フロントパネル取付ネジを認して、スッキリデザイン) ●簡単リモコン(シンプルデザインで操作ボタンの文字も大きくして操作性を向上) ●フィルターお手入れサイン(運転時間の積算でお手入れ時期をお知らせします。時期は5段階に設定可能。) ●洗えるフィルター(フロントパネルの横から簡単スライド脱着で水洗い可。フィルターお手入れサイン付。) ●洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。) ●薄型コンパクト設計(取付深さは180mm。開口寸法は280～300×400～425mmまで対応。重量も約7.4kgと軽量。取付枠を含む。) ●24時間換気対応(DCプラシレスモーター採用により8段階の風量設定と低騒音を実現。換気強弱は各5段階設定可能) ●24時間換気冬季モード(24時間換気風量を20％低減させる冬季モードで、冷寒地での冬季24時間換気にも配慮しました。) ●選べる送風方向•ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。副吸込口も3方向選択可。) ●取付枠採用で簡単施工(配管工事を簡茶化しました。天吊金具を付属で簡単取付。) ●本体仮固定ツマミ(取付枠に本体を挿入する際に、本体仮固定ツマミがあるので、一人でも簡単に取り付けられます。) ●脱着式ダクト接続口(天井裏スペースが狭い場合の配管にも配慮。テーピングしやすい段付構造。風圧式高気密シャッター) ●隙間防止パッキン付属(天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。) ●低騒音設計(風量を確保し、風流経路をスムーズにしてファンの回転を抑え騒音を低減しました。) ●換気側→高圧PWM制御＆正弦波駆動プラシレスDCモーター採用(正弦波駆動による低騒音を実現) ●送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵) ●安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ•ヒーター用電流ヒューズ•基板温度監視サーミスタ•その他各種エラー表示有り) ●簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続・外部換気配線接続ができます。) ●換気風量バランス調整(浴室とトイレまたは脱衣室の風量バランスを調整できます。本体・副吸込グリルに調整機構があります。) ●外部換気運転(トイレ・脱衣室の換気辱スイッチと連動して換気風量とダンパーを切り換えることが可能です。) ●外部換気スイッチONピカ対応(トイレ・脱衣室の壁スイッチは、パイロットランプ付に対応しております。) ●外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。) ●リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能です。) ●リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能です。) ●副吸込グリル(145mm角のコンパクトタイプ・パネルはワンタッチ脱着・洗えるフィルター付・風量調整板付) ●付属品(リモコン・リモコンコード・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン) ●簡易梱包(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での梱包廃材の削減。)
【24時間換気機能について】
●電源投入時は［24時間換気標準ランプ］が点滅します。〈24時間換気〉ポタンか〈停止〉ポタンを押すことで、24時間換気標準運転を開始します。 ●入浴時肌寒い等で浴室換気を一時停止したい場合は、〈24時間換気〉ボタンを押すと［24時間換気標準ランプ］が点灯から点滅に変わり、ダンパーが閉じて浴室の換気を一時停止します。 (1時間後自動復帰) ●〈停止〉ポタンか〈24時間換気〉ポタンを3秒以上長押しすることで、24時間換気を停止できます。住宅全般換気(計画換気)として使用する場合は、24時間換気を停止させないでください。 ●冬季モードは［24時間換気冬季ランプ］を点灯させると、24時間換気風量が約20％ダウンします。 ●24時間換気運転時に他モードの運転をすると、他モードを優先して本体のダンパーが開閉します。 ●24時間換気風量の設定を変更するには、リモコンの24時間換気風量の設定変更操作が必要です。工事説明書に設定変更の操作方法が記載されております。 (取扱説明書には記載されておりません。) ●工場出荷時は、24時間換気風量は「100m³/h」に設定されております。 【ご注意】 ●本製品は一般住宅用です。業務用ではご使用になれません。(日本国内仕様) ●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。 ●本製品の設置は、地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄消防署などにお問い合わせください。 ●浴室の天井材が歪んでいる場合は、フロントパネルと天井面に隙間が出来ることがあります。 ●屋外フードには低圧損型をご使用ください。圧力損失の大きなフードを使用すると、騒音が悪化します。 8/8