SMART & COMPACT暖冷工業のコンパクト形空気調和機 DH-CA・CAR・CAREシリーズ建物空間を有効利用する省スペース構造のコンパクト形空気調和機コンバクト形空調機DH-CAシリーズは、ユニット形空調機の機能をそのままにコンバクトにバッケージ化した空気調和機です。標準のユニット形空気調和機に比べ、設置面積が約½（当社比）ですみます。各階方式の空調システムなどで、各階でとに空調機械室を設ける場合などに適しており床面積の有効活用が計れます。空調の個別分散に対応すると共に、制御弁類、自動制御機器類などの付随機器を組込み、工事、保守を大幅に省力化できます。また、強度と耐久性を兼ね備えたサンドイッチバネル仕様の外装鋼板、ステンレス製ドレンバンなどを標準に、現代のビル空調に求められている省スペース、省工事、個別制御の要求に応えるコンバクト形空気調和機です。今回、標準外形寸法の大幅見直しを行い、コンバクト化を図るとともに、内部組込み機器へのアクセス性を高め、メンテナンス性能を向上させました。コンパクト化、軽量化を図ったシロッコファン組込みのDH-CA、CAR、CAREシリーズシロッコファン組込みのDH-CAシリーズは、今回大幅なコンパクト化を図り、より一層の省スペース性の確保、軽量化による省資源、さらには現場組み立て方式にも対応することにより、機器の更新時の設置性能を向上させました。内蔵する加湿器も、蒸発気化式の他、蒸気噴霧式にも対応し、コンバクトながらユニット形空調機と同様に設置現場の条件に応じた柔軟な内部機器構成とすることが出来ます。また、レタンファン組込み形、回転式全熱交換器組込み形も標準でラインアップしています。高効率プラグファン組込みのDH-CAIN、CARIN、CAREIN-Sタイププラグファン組込みのDH-CAINシリーズは、送風機効率の高いプラグファン（後向き羽根形送風機）を組み込み、省電力を図りました。ファンモータ直結形で、高効率、低振動で保守管理性を向上させています。また、レタンファン組込み形、回転式全熱交換機組込み形も標準でラインアップしているほか、コイルの上流側に送風機を配置した「押し込み形」もあります。蒸発気化式加湿器は、メンテナンス性に配慮した組込み方式を採用しており、正面側から加湿エレメントの取り付け・取り外しが行えます。 DH-CA　多翼送風機組込タイプDH-CAINプラグファン組込タイプ
床置形・多翼送風機組込み形  DH-CA、CAR、CARE-Sユニット形空気調和機の機能をそのままに、コンパクトにパッケージ化した暖冷工業のコンパクト形空気調和機DH-CAシリーズ。空調の個別分散に対応すると共に、制御弁類,自動制御機器類等の付随機器を組み込み、工事、保守を大幅に省力化できます。 ●コンバクト空調機：DH-CA　 –多翼送風機仕様－ ●還気ファン組込み・コンバクト空調機：DH-CAR
送風機効率の高いプラグファンを組込んだコンパクト空調機。 .  ●コンバクト空調機：DH-CAIN　 －プラグファン仕様－

●高効率のプラグファン組込み形
コンパクト形空調機には、送風機効率の高いプラグファン組込みタイプを標準ラインアップ。ファンモータ直結形でスペース効率が高く、保守点検が容易です。このタイプは、標準装備のインバータで回転数を初期設定する方式です。また、給気ファンのみの組込み形では、熱交換コイルに対して上流側にファンを配置したファン押し込み形と、コイルの下流側にファンを配置したファン引張形の２種類の空調機を設定しています。
天吊形 DH-CACL、 DH-CACH
●コンパクトな天吊形シリーズ
デッドスペースとなるピルの天井裏空間を有効利用する省スペース構造の"天吊コンパクト形空気調和機"。 DH-CAシリーズには、ファン押し込み形とファン引張形の２種類を設定。 DH-CA・CLシリーズは、コイルの上流側にファンモータを配置したファン押し込み形で、ファンモータは直結方式・インバータ駆動形で低騒音を追求しています。 DH-CA・CHシリーズは、Vプーリ、Vベルトによるベルト駆動方式で、ファン押し込み形とファン引張形の両方に対応しています。
2）風量静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、貧量などが変化します。 ＊天吊形:DH-CA・CH、DH-CA・CLシリーズの仕様・詳細等については、このカタログには掲載していません。別途、担当営業員まで、お問い合わせください。 3
床置形・多翼送風機組込み形
多翼送風機を組込んだコンパクト形空気調和機。ファンモータはVベルト駆動方式。このモデルは、給気ファンを1台備えたシンプルなモデルです。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 ＊３送風機の駆動方式は、Vベルト駆動方式です。 ＊４冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・D8、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差5Kの場合。 ＊ 5 暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊６冷房能力値、暖房能力値、通水量、通水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 ＊７通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません。 ＊８標準質量は、全て乾燥質量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に組込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊９組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 * 10メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式2による平均粒子捕集率です。国外形図DH-CA形
40～300形　床置形・給気ファン

1）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用飽和効率の高い気化式加湿器組込み、などの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100%の場合は、コイル仕様が変わりますので、W寸法が伸びます。 2）風霊は、コイル正面風速が3m/secの場合です。風霊静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、質量などが変化します。概算算量はコイル6Rの場合です。寸法、貨量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 3）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は参考です。これと異なる寸法となることがあります。また、ファンが変わった場合、吐出口フランジの寸法が変わります。多翼送風機を2台組込んだコンバクト形空気調和機。ファンモータはVベルト駆動方式。このモデルは、給気ファンと還気ファンを組込んだモデルです。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 ＊３送風機の駆動方式は、Vベルト駆動方式です。 ＊４冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・DB、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差5Kの場合。 ＊ 5 暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊６冷房能力値、暖房能力値、通水量、通水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 ＊７通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません。 ＊８標準資量は、全て乾燥資量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に組込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊ ９組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 * 10メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式2による平均粒子捕集率です。画外形図
1）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用飽和効率の高い気化式加湿器組込みなどの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100％の場合は、コイル仕様が変わりますので、W寸法が伸びます。 2）風豊は、コイル正面風速が3m/secの場合です。風豊静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、質量などが変化します。概算資量はコイル6Rの場合です。寸法、質量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 3）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は参考です。これと異なる寸法となることがあります。また、ファンが変わった場合、吐出口フランジの寸法が変わります。
多翼送風機2台（給気ファン、還気ファン）と回転式全熱交換器を組込んだコンバクト形空気調和機。ファンモータはＶベルト駆動方式。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 ※ 3送風機の駆動方式は、Vベルト駆動方式です。 * 4 冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・DB、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差5Kの場合。 ＊ 5 暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊６冷房能力値、暖房能力値、通水量、通水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 * ７通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません＊８標準質量は、全て乾燥質量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に組込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊９組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 * 10メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式2による平均粒子捕集率です。国外形図
1）との表は、給気ファン、遅気ファン、回転式全熱交換器を備えた全熱交換器組込みモデルの標準的な仕様、寸法を示したものです。 2）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。 2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用飽和効率の高い気化式加湿器組込み、などの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100%連転を行う場合は、コイル仕様が変わりますので、W寸法が伸びます。 3）風量は、コイル正面風速が3m/secの場合です。風量静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、質量などが変化します。寸法、貨量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 4）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は、参考です。これと異なる寸法となることがあります。
2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で未尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
┃冷水コイル能力

注） 1.この冷房能力表は、コイル入口冷水温度が7℃で、コイル出口冷水温度が12℃、冷水出入口温度差5 Kを基準にしたものです。 –部、冷水出入口温度差が、5K以上になっている箇所があります。 (通水量に上限値を設けているためです) 2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で末尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
また、通水抵抗値で末尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
温水温度60℃～50℃　温水出入口温度差10K注） 1.この暖房能力表は、コイル入口温水温度が60℃で、コイル出口温水温度が50℃、温度差10 Kを基準にしたものです。 2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルプ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で未尾にＨが付いているものはハーフバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。画運転音特性  DH-CA形●機器構成：給気ファン
注）機側透過騒音予測値は、吸込み側及び吐出側双方にダクトを按続した状態で、本体前面1.5mの位置における予想値です。 ●吐出PWL   （吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）事位：dB

●吸込PWL
（吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
❏運転音特性DH-CAR形●機器構成：給気ファン・還気ファン
注）機側透過騒音予測値は、吸込み側及び吐出側双方にダクトを按続した状態で、本体前面1.5mの位置における予想値です。 ●吐出PWL (吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値)単位：dB

●吸込PWL
（吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
■運転音特性DH-CARE-S形●機器構成：給気ファン・還気ファン・回転式全熱交換器
注）機側透過騒音予測値は、吸込み側及び吐出側双方にダクトを按続した状態で、本体前面1.5mの位置における予想値です。 ●吐出PWL （吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のパワーレベル予測値）
●吸込PWL （吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
床置形・プラグファン組込み形
送風機効率の高いプラグファンを組込んだコンパクト形空気調和機。ファンモータは直結方式でインバータを装備。このモデルは、コイルの下流側にファンを配置した「ファン引張り形」のモデルです。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 ＊３冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・DB、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差SKの場合。 ＊４暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊ 5冷房能力値、暖房能力値、通水量、通水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 ＊ 6 通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません。 ＊７標準質量は、全て乾燥質量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に組込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊８組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 ＊９メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式２による平均粒子捕集率です。国外形図DH-CAIN形40～300形床置形・給気ファンプラグファン組込み形
2）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。 2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用飽和効率の高い気化式加湿器組込み、などの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100％の場合は、コイル仕様が変わりますので、W寸法が伸びます。 3）風霊は、コイル正面風速が3m/secの場合です。風量静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、貨量などが変化します。寸法、貨量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 4）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は、参考です。これと異なる寸法となることがあります。
送風機効率の高いプラグファンを組込んだコンバクト形空気調和機。ファンモータは直結方式でインバータを装備。このモデルは、給気ファン、選気ファンの2台のファンを内蔵した「レタンファン組込み形」のモデルです。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 * ３冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・DB、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差SKの場合。 ＊４暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊ 5冷房能力値、暖房能力値、通水量、通水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 ＊６通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません。 ＊７標準資量は、全て乾燥資量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に組込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊８組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 ＊ 9 メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式2による平均粒子捕集率です。 |外形区DH-CARIN形
1）この表は、給気ファンと遠気ファンを備えたレタンファ組込みモデルの標準的な仕様、寸法を示したものです。 2）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。 2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用飽和効率の高い気化式加湿器組込み、などの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100%の場合は、コイル仕様が変わりますので、W寸法が伸びます。 3）風霊は、コイル正面風速が3m/secの場合です。国有的にアァン形式、電動機出力、外形寸法、貨量などが変化します。その他組込部品の仕様などに応じて、寸法、貨量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 4）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は、参考です。これと異なる寸法となることがあります。RD、RHについてはお問い合わせください。
上記以外の機外静圧にも対応します。その場合、電動機出力、送風機番手が変わることがあります。 * ３冷房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度28℃・DB、21.7℃・WB、冷水入口温度7℃、冷水出口温度12（14）℃、冷水出入口温度差SKの場合。 ＊４暖房能力測定条件は、コイルが6Rの場合で、入口空気温度14.7℃・DB、温水入口温度60℃、温水出口温度50℃、温水出入口温度差10Kの場合。 ＊ 5冷房能力値、暖房能力値、透水量、透水抵抗値は、いずれも基準風量のときで、表示した空気・水条件、コイル列数の場合の値です。 ＊６通水抵抗値は、表示通水量のときで、コイルのみの値を示します。オプションのバルプ内部配管類の抵抗値は含まれません。 ＊７標準資量は、全て乾燥資量（コイル保有水量を含まない）です。また、機器内部に相込むコイルの列数・台数、フィルタの種類、加湿器などにより変動します。 ＊８組込みエアフィルタは、標準的な例を示します。標記以外のフィルタの組込みも可能です。 ＊ 9 メインフィルタの捕集率は、JISB9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）の試験方法・形式2による平均粒子捕集率です。プラグファン2台（給気ファン、還気ファン）と回転式全熱交換器を組込んだコンパクト形空気調和機。ファンモータは直結駆動方式。 |外形区
1）この表は、給気ファン、還気ファン、回転式全熱交換器を備えた全熱交換器組込みモデルの標準的な仕様、寸法を示したものです。 2）W寸法は、コイルが冷温水コイル6R迄で、気化式加湿器組込みの場合です。 2コイル組込み、蒸気加湿器組込み、あるいは適用酸和効率の高い気化式加湿器組込みなどの場合は、寸法が変わることがあります。また、OA100%運転を行う場合は、コイル仕様が変わりますので、 W寸法が伸びます風雲は、コイル正面風速が3m/secの場合です。風量静圧、その他組込部品の仕様などに応じて、ファン形式、電動機出力、外形寸法、質量などが変化します。寸法、貨量、その他の詳細は、必ず現場ごとの図面で確認してください。 4）吐出口フランジ、吸込み口フランジの寸法は、参考です。これと異なる寸法となることがあります。RD、RHについてはお問い合わせください。
2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で未尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
┃冷水コイル能力

注） 1.この冷房能力表は、コイル入口冷水温度が7℃で、コイル出口冷水温度が12℃、冷水出入口温度差5 Kを基準にしたものです。 –部、冷水出入口温度差が、5K以上になっている箇所があります。 (通水量に上限値を設けているためです) 2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で末尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で末尾にＨが付いているものはハーフバス、＊の付いているものはそれ以外のバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。
注） 1.この暖房能力表は、コイル入口温水温度が60℃で、コイル出口温水温度が50℃、温度差10 Kを基準にしたものです。 2.通水抵抗はコイルのみの値です。内部配管、オプション装備のバルブ類等の抵抗は、含まれていません。また、通水抵抗値で未尾にＨが付いているものはハーフバスを示します。特に表示のないものはシングルバスです。 DH-CAIN形 運転音特性DH-CAIN形副運転音特性●機器構成：給気ファン
注）機側透過騒音予測値は、吸込み側及び吐出側双方にダクトを按続した状態で、本体前面1.5mの位置における予想値です。 ●吐出PWL  （吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
オクターブバンド中心周波数

●吸込PWL

（吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
オクターブバンド中心周波数
DH-CARIN形■運転音特性●機器構成：給気ファン・還気ファン
●吐出PWL （吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
Hz

●吸込PWL
（吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値）
Hz
●機器構成：給気ファン・還気ファン・回転式全熱交換器●機側透過SPL  （機器から周囲に放射される騒音の、距離1.5mの位置に於ける周波数特性予測値）単位：dB
●吐出PWL (吐出口からサプライダクト内に放射される騒音のパワーレベル予測値)
事位：dB
●吸込PWL (吸込口からダクト内に放射される騒音のバワーレベル予測値)単位：dB

●各部の圧力損失
●プラグファン用ファンボックス圧力損失
●3/8コイル圧力損失
WET-COIL DRY-COIL ●プラグファン(電動機直結駆動タイプ)用、インバータ盤
●インバータ盤（給気ファンのみ）
●インバータ盤（給気ファン、還気ファン） ＊主な装備品についてインバータ、ブレーカー、DCリアクトル、零相リアクトル、手元操作回路、遠方操作回路、表示灯(商用運転回路は、含まれません。必要な場合は、見積もり時にで指定ください。) *インバータ盤ボックスのカタチ、操作系部品レイアウトなどは、この画像と異なる場合があります。現場でとの製品図面でご確認ください。
●インバータ盤回路図
•仕様、回路
●プラグファンレイアウト
プラグファン組込み(シングルファン)タイプでは、給気ファンのレイアウトが、コイルの上流側に配置したものと、コイルの下流側に配置したもの2種類があります。 (特に指定がない場合は、コイルの下流側配置になります。寸法等も異なりますので、現場でとの外形図面でご確認ください。) ●シングルファン／押し込みタイプ(コイルに対してファンで押しこむタイプ) [コンバクト形空調機の使用対象について] ●コンバクト形空調機には、一般空調用の他、用途に合わせた様々な製品があります。担当営業員とよくお打ち合わせのうえ、目的に合った製品を正しくお使いください。使用目的と機器の仕様が合わないと、事故の原因になることがあります。 [設置場所について] ●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところや、引火物のあるところへは据え付けないでください。可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維が浮遊する場所では、火災の原因になることがあります。 [据え付けに際して] ●コンパクト形空調機の据え付けに際しては、配管工事、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。 [ご使用に際して] ●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。暖冷工業株式会社 http://www.danrey.co.jp/社〒104-0043　東京都中央区湊3-3-2前田セントラルビルTEL.03(3552)0351　FAX.03(3552)5725水戸暖冷工業株式会社水戸工場〒311-3115　茨城県東茨城郡茨城町前田1680 TEL.029(292)0811  FAX.029(240)7009品質管理システムISO9001:2015認証登録事業所：暖冷工業株式会社・本社営業部、水戸暖冷工業株式会社（水戸工場）登録番号：C2021-01110登録更新年月日：2021.3.17お問い合わせは下記へどうぞ
東京都中央区湊3-3-2前田セントラルビル    TEL.03(3552)0351
TEL.022(262)4021 TEL.028(615)2210 TEL.029(292)6121
FAX.03(3552)5725 FAX.022(217)1338 FAX.028(615)2250 FAX.029(292)8895
FAX.027(265)3221 ●このカタログの内容は、2021年4月現在のものです。仕様は予告なく変更することがあります。資料No.AHCA-21.31C禁複製D21.04 ＊この印刷物には、ECFバルプを使用した印刷用紙を使用しています。また、印刷には揮発性有機化合物の発生を抑えた植物油インクを使用しています。