ユーザビッシングル管シリーズねじ込み式プレスト管独立山シングルプレスト管ダイポリン・シングル管シリーズは、発売開始以来、その確かな品質や軽量で使い勝手の良さから好評を得ています。また、弊社では長年に亘る研究開発や豊富な実績と経験によって、常に業界のリーダーとして新しい提案をしています。ととに、ねじ込み式プレスト管と独立山シングルプレスト管を併せてシングル管シリーズとしてまとめました。 ☆管片側に継手部（ねじ込み受け口）が一体成形されており、継手が不要です。（部品等は除く）たことで、接続時の管どうしの突き合せ作業が簡便になりました。
◆特長／Strong Point
達統押出し一体成形：独自の製法により、バイプは連続で押出一体成形されます。このため、バイプの強度にムラがなく、均一な品質を生み出します。抜群の施工性：ダイポリン・シングル管シリーズは垂量比がヒューム管の1/15〜1/20と他種管に比べ非常に軽量なことから、小運搬、設置作業が容易に行えます。波付構造が生み出すフレキシブル特性から、バイブ呼び径の約20倍(管種により異なります）の大曲りがバイプ自体で行え、地山に沿った配管が可能です。性：独自の波付構造が、平滑なバイブに比べ有利なth司断面性能を実現し、高盛士やトラック荷重などの高外圧に耐えます。耐性：適度な可とう性を有する特性から、地震や地盤酸沈下時の不同沈下に追従し、バイプ自体が破壊することがほとんどありません。粉：塩ビ製バイブなどの他種バイブに比べ、耐衝撃強強度・耐寒性が圧倒的に優れることから、輸送中や使用時に割れる恐れが少ないバイブです。長い寿命:ポリエチレンは、耐摩耗性や耐薬品性に優れる材質です。また、スケールの付着が少なく経年変化が僅かで、長期に亘って安心して使用できます。豊富なサイズ：呼び径φ150mm～1.500mmをラインナップしています。また、部品類もバイプと同じ高密度ポリエチレンを材料としていることから、一貫した設計が可能です。
 ### / Use
●一般土木用集排水●土地造成集排水●産業廃棄物場排水●道路・路肩・側溝下排水●トンネル内排水●湿潤地改良排水●河川切り回し
◆他種管との重量比較グラフ（$1,000)
ダイポリンブレスト管強化ブラスチック複合管ダクタイル顔鉄管ヒュ—ム管
◆耐薬品性

河延現相/ Standardねじ込み式プレスト管￠150～￠300 ◆無孔管：NPM−¢150ねし込み受け口◆無孔管：NPM-φ200・φ300ねじ込み受け口◆有孔管(5列孔)：NPY− φ 150～ φ 300
4独立山シングルプレ
レスト管も350～も1500
無孔管：DSM-¢350〜¢1500
管の接続に用いる継手については下表をご覧下さい。
管継手一覧表

>ねじ込み式プレスト官の接続
 
(写真は無孔管の場合です。有孔管はバッキンを使用しません。)します。
2
〈ねじ込みソケット〉
(写真は無孔管φ150～300の場合です。有孔管はバッキンを使用しません。)
ハッキンの貼り方
NPMパッキンは、管の端面に平行に、また、管の山谷にフィットさせて貼ります。 6
魏立山シングルプレスト管の接続方法<
方法l W |
独立山TM継手
管を等分にセットし、締め付けバンドを管頂部にてボルト締めします。方法4独立山TY継手管を等分にセットし、ナイロンバンドを管頂部にて締め付けます。 7
施工時における曲がり部は、原則としてエルボを使用しますが、管自体のフレキシブル特性から、右表の曲率半径（参考）の大曲配管が行えます。
管長が短いケースや寒冷地並びに冬期間の施工においては曲がりにくい場合があります。 8
流量・流速は、次のマニング式によって算出されます。 1 · R ³ · I ² Q=A・V V ：平均流速(m/sec) n ：粗度係数n=0.016 R :径深(m) I ：水面勾配Q :流 量(m³/sec) A :流積(m²)次表に円形断面の水路に対する水深別の水理関係を示します。 (d：管内径)
部品/ Partsロー部品φ150～φ300用にラインアップした工具を必要としない接続が簡単な部品シリーズです。部品の組み合わせによりさまざまな配管が可能です。 ※ねじ込み部上記部品のねじ込み部は回転式になっております。ねじ込み部を回転させる乙とで管との接続が可能です。
クラ型ゴム支管
クラ型ゴム支管は、管路（本管）への支管の取付を簡便に行うことを目的として開発された製品です。使用に際しては、流入管や有孔管の接続用としてください。
固定バンド(φ150～φ600用)
ステンレス製の固定バンドです。設置につきましては、オールアンカーなど現地状況に合わせた固定方法を選定して下さい。 o鳥居化成株式会社担当者行依頼日年     月□ダイポリン・シングル管シリーズφ150～φ1500強度検討用チェックシート1.管種： □ねじ込み式プレスト管・□独立山シングルプレスト管2.  管サイズ:呼称_ ___ 3.基礎分施工断面 ： □溝型        □突出型4.管頂土被り: _ 5.輪荷重:  □有り(t) (t)ダンプトラックブルトーザー ___重タンプスクレーパー (t) (t) 6.  盛士の単位重量   :   □18(kN／㎡)      □その他7.基礎部裏込め材 ： _ ___ 8.使用目的:用途工事名
9.その他・特記事項: _ □ダイポリン·シングル管シリーズ口径選定用チェックシート1.計画流量.. ( i ⁄ sec) 2.勾配..
3.粗度係数: n=0.016 ○上記事項にご記入後、弊社にFAXいただければ強度検討及び口径選定を致します。 TEL : 026―257―3211       FAX : 026―257―3153 ○貴社名：ご担当者名：ご連絡先電話： FAX :メールアドレス：鳥居化成株式会社
使用上の注意事項
・管及び継手は、一般土木用途の吸排水管として自然流下での使用条件で設計されており、常時水頭が加わる場合での使用や、水以外の流体を搬送する場合には、弊社までお問い合わせください。 ・管及び軽手は、原則として地中埋設用です。露出配管での使用の場合には、弊社までお問い合わせください。
連線・保管上の注意
・製品を取扱う際は、軍手等の保護具を着用して下さい。 ・管は傷つきやすいので、放り投げたり、引きずったりしないでください。 ・車での運搬に際しては、荷台などの角に管が直接当たらないように保護し、運搬中に管が動かないようにしっかり固定してください。 ・保管は平面な場所に横積とし、荷崩れや管上から転落しないように注意してください。また、4 m品ということと重量を理解の上、取り扱っていただくように御願いします。 ・保管されている管の付近での火気の使用は行わないでください。火災の危険が有るばかりでなく、管の変形や劣化の原因になります。 ・雑手の保管場所は、バッキンが使用前に濡れると性能が低下するので、雨水の当たらない場所としてください。地工上の注意・弊社設計仕様書を御参照ください。
ご注意
本カタログに記載する情報は、誤りの訂正、不十分な内容の補足・改善、設計変更、製品の生産中止等、弊社が必要とする事由により、予告無く改定されます。従って、本カタログで製品選定の際には、必要に応じて、最新版であるか弊社までご確認ください。
US」JW0308017 一般用ポリエチレン管
鳥居化成株式会
●本社長野県長野市豊野町浅野1864番地TEL.026-257-3211 ψ 389-1195 FAX, 026-257-3153 ●大阪営業所大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1-18 TEL.06-6150-6500 → 532-0003 新大阪サン7ールセンタービル&202号》FAX. 06-6150-6501 ●広島営業所広島県広島市安佐南区西原9丁目6-18  TEL.082-850-0515 ☞ 731-0113 FAX. 082-850-0514 ●名古屋営業所愛知県名古屋市中区栄5丁目28番12号 TEL. 052-249-3301 ⊕ 460-0008　〈名古屋若宮ビル8Ｆ〉 FAX, 052-249-3303宮城県仙台市泉区大沢3丁目5番地の6 TEL. 022-374-3811 ●仙台営業所☞ 981-3137 FAX. 022-374-3812 ●信濃町工場　長野県上水内郡信濃町大字平岡171　TEL. 026-255-4908円389-1315 FAX. 026-255-2244 h t t p : / / w w . t o r i i k . c o .j pウェブ検索：鳥居化成H