△セイコー化工機株式会社
テクセル耐蝕送風機は、シロッコファンCES形とターボファンFTF形で直動式を標準化しています。CES形は電動機の種類により、汎用電動機CES一D形とインバータ搭載電動機CES一V形を、FTF形はその構造により、送風機主軸を電動機軸に一体結合したF TF一MD形と、送風機主軸・一体式オイル潤滑方式の軸受箱を持つカップリング直結のFTF一MC形を、また、高静圧仕様に対して、羽根車を2枚セットした2段ブロワFTW形をご用意しています。は同じもとやアップ/ ERR
ERPPACEフターはおけし
●全体容量図／標準信後●耐食表° Offishing ・相フランク・防衛銀王。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ・年少/1 。 A V E Fレーベン��������������� ・防報ヨル受信·防振スプリング架台··········· ・防音ボックス・防音ユニット・ ·サイレンサー · · · · · ·· ·· ·· ·· ●振動測定／電動機質量 ………………. ♪技術資料·圧力損失の算出·............ ·円形ダクトの圧力操失早見表 ········ 22頁·ダクトの形状による圧力損失係数 · · ·  23頁・オイル軸受箱の給油量／対応表・・・・・・ 23頁・送風機の設置計画にあたって・・・・・・・・ 24頁● CES-V形電動機の取扱いについて・・・ 25・26頁●他機種紹介・ FRP製容量図・・・・・・・・・・・ 13・14頁外形寸法図・・・・・・・・ 15・16頁節面構造図・・・・・・・・・・・ 18頁FRP部
FRP製
2段ブロワ

吸込ガス温度は、温度上昇分を考慮して決定致しますので、最寄り営業所までお問い合わせください。本力タログの製品は電気事業法にいう事業用電気工作物として設計・製造されています。
国際特許(中国) No.ZL200380110333.X特許第4590167号国際特許(台湾) No.1253491シロッコファンの進化形。より優れたメンテナンス性、省力化を発揮する直動式送風機独自の三次元曲面設計によるセンター吐出しを採用しました。ケーシング・羽根車ともFRPP射出成形品とし、リサイクル性にも配慮した直動式シロッコファンです。
ない長
[センター吐出しを標準化]従来、6種類の回転吐出方向がありましたが、今回、右回転のみのセンター吐出し方向を採用し、回転方向を半分の3種類としました。これにより回転方向選択の煩雑さが半減され、またダクト配管がシンプルに行なえます。
[メンテナンス性の向上]
従来、小形のシロッコファンはケーシング2分割の構造となっており、羽根車を取り外すためには先ず吸・吐両方のダクトを外さなければなりませんでした。しかし取り外しが非常に容易な吸込みコーンを設けることにより、吸込み側のダクトを外すだけで羽根車を取り外すことができます。また、ケーシング内部の点検も容易です。
【優れた耐食性】
ケーシング･羽根車とも耐薬品性に優れ、寸法精度の高いFRPP射出成形品を標準としました。また、効果的なリブや折り返し形状の設計で、軽量かつ優れた強度を発揮します。耐食性、メンテナンス性とともにリサイクル性にも配慮した材質を採用しています。
[メンテナンス作業を大幅削減]
直動式は、汎用電動機(D形)とインバータ搭載電動機(V形)の2種類です。電動機直動式は、Vベルトおよび送風機軸受が無く、回転部分は電動機と羽根車だけですから、ベルト・軸受等の機械部分への一切のメンテナンスが不要となり、設備点検の省力化が図れます。さらに、インバータ搭載電動機はベルト掛け送風機と同様、必要な風量・静圧を自在に設定できます。 [吸込口・吐出口を同一サイズの丸形フランジ]吸込・吐出両フランジとも同一サイズの丸形フランジで、ダクト配管が容易です。またCES形送風機自身がエルボ配管に近いレイアウトになっています。
CESTAIR途列
●化学工場、薬品工場等の腐食性ガスの送風機として●多種類のガス体を取扱う化学実験室のドラフトチャンバー用送風機として●バイオ研究施設、IC実験室の送風機として●厨房設備の送風機として●浄化槽設備の臭気用送風機として●海岸沿いの塩害にお困りの送風機として
省エネルギー、省力化時代に対応。大型送風機の常識を覆すメンテナンス性の良い直動・直結式ターボファン。
Vベルトのない構造ですから保守管理が容易で信頼性がより向上しました。ケーシングに大型点検・掃除口を装備、さらにバックプルアウト方式採用（FTF-MD形）によりメンテナンスがさらに容易になりました。カップリング直結式FTF-MC形
FTF74甲途列
●化学工場、薬品工場の腐食性ガスの送風機として●排ガス処理装置、吸収塔の腐食性ガスの送風機として●半導体工場の腐食性ガスの送風機として●海岸沿いの塩害にお困りの送風機として
集
In
[インバーター対応]
インバータを用いて、ベルト掛けと同様の広い回転域・容量範囲に対応しております。インバータを用いることにより、適切な運転制御可能となり大幅な省工ネが可能です。インバータの故障等に際し、商用電源による運転を考慮した選定をおこなっています。
[メンテナンスの大幅低減]
Vベルトが無いので、点検・交換・張り調整などの煩わしさから開放されます。消耗部品は、電動機軸受けだけになり、軸受へのラジアル荷重が羽根車重量だけになったので軸受が長寿命になり、ランニングコストが低減されます。 [メンテナンス作業が容易]ケージングに大形点検・掃除口を装備し、ケージング内部の点検や羽根車の清掃が容易です。 [バックプルアウト方式(FTF-MD形)】 FTF503〜803は吸込み・吐出しダクトを取り付けたまま、羽根車を電動機と一体で取り外すことが出来るバックプルアウト方式を採用。部品交換やメンテナンス作業が索早く・容易に行え、従来どおり、吸込み側からの羽根車の取外しも可能です。 [省スペース(FTF-MD形)]ベルト駆動方式に比べ、余分な電動機据付スベースが不要になり、省スベース化を実現しました。 [要求性能に応じた電動機を選定] FTF503-803、MD形及びMC形は、電動機のメーカー・種類を自由に選定でき、汎用品が採用可能です。
1台分の本体に羽根車を2枚セット。おおよそ１OkPaからの高静圧仕様に対応する高圧ブロワ。
腐食に強い材料（FRP)を用いた高圧ブロワの登場です。今まで2台直列でしか対応できなかった高静圧の仕様に対し、2段化することで対応可能としました。 З機種をご用意し、使用される頻度の高い高静圧領域をカバーしています。
共
 
[省スペース化の実現]従来の送風機2台による直列仕様と比較して設置スベースが少なくなり、配管レイアウトも簡略化できます。 [設置費用の減少]片持ち支持構造により、通常の送風機と同じように設置できます。騒音対策も1台分で済み、2台分必要であった2台直列式に比べ費用が低減できます。
[メンテナンスの向上]
Vベルト不要なモーター直結方式ですので、Vベルトの張り調整、点検、交換の必要がありません。また運転・保守管理も１台分で済みますのでメンテナンスにか掛かる時間、コストが減少されます。
FTW非3用途例
●化学工場、薬品工場の腐食性ガスの送風機として●半導体工場の腐食性ガスの送風機として●高静圧領域対応で設置スペースが小さくお困りの送風機として
●（　）付の数字は、標準仕様の場合の使用可能温度を示します。本注1 CES-101V～201Vの耐フッ酸仕様は最高回転数が標準仕様とは異なりますので、選定の際にはご注意下さい。ミストが発生する場合はミストセバレータ等を設置して下さい。塩寒発生を抑制するため、pH8.5～10の範囲でご使用下さい。上記以外の仕様の場合はお問い合わせ下さい。
ダクトがPVCの場合、ご要求で付属します。使用温度は50℃以下で、ポルト・ナットが１組付属します。送風機とダクトの間に接続し、送風機振動のダクトへの伝達を少なくすると共に、ダクトの荷重を送風機に掛けないようにするために使用するものです。送風機の配管時には必ずご使用下さい。ダクトの間に取付けて風量の調節に使用するFRP製ダンバ(手動式)です。電動式ダンバ等については問い合わせ下さい。送風機吐出口やダクトに取付けて、雨滴や雪の侵入を防ぎます。送風機の振動を床に伝えにくくするために使用します。耐震ストッパーボルトをオプションで付加することもできます。防振効率にご指定のある場合は、防振ゴムで対応できない場合もありますので、問い合わせ下さい。送風機の振動を床に伝えにくくするために使用します。防振効率にご指定のある場合は、スプリングが変更となる場合もありますので、当社に問い合わせ下さい。防音ポックスはケーシングを透過してくる送風機の騒音・軸受からの騒音・電動機の騒音などを適音します。防音ボックスによる減音量はおおよそ10～15dB(A)ですが、機種・回転数によって多少変化します。なお、ダクト内の騒音については効果がありません。サイレンサは吸込・吐出側のダクト内を伝わって行く騒音を減少させます。サイレンサの減音量は、およそ、15～25dB(A)ですが、機種・回転数によって多少変化します。
RLケーシングセンター
RL
注）本体質量は概算算量で、電動機質量は含み立せん。
■材質表

CES 101V～201V

FTF703M
注) FTF253は吸込コーンとケーシングが一体となり、ケーシングが分割式になります。注）下部水平吐出方向(LR、 RL)の場合はドレン抜きは付属しません。 FTF503MD～803MD (電動機直動式) ■材質表
注）下部水平吐出方向(LR、 RL)の場合はドレン抜きは付属しません。 FTF503MC～803MC (カップリング直結式) ※FTF503～803MC形は、使用条件に応じて特殊輪封装置の対応が可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。 ■材質表
■材質表
注1)本体質量は概算質量で、電騎機質量は含みません。
注2)全長L寸法は、電騎機出力及び形式により変わります。
MTTTA

電動機軸受上の振動
軸受部の振動が異常に大きいと軸受に悪い影響をあたえるばかりか、羽根車破損に至る場合があります。振動計で軸受部の振動を測定し、右表の基準値以上の場合は次の点を点検して下さい。振動が基準値以上の場合の原因と対策

電動機
電動機は、周波数・電圧・種類（全閉屋外・耐圧防爆形等）・電線径等をよくお確かめのうえ、ご選定下さい。
注）①この表は、全閉外腐形の寸法表です。防適保護形等の寸法と異なる場合があります。 ② (　)内は2極機の寸法です。 ③軸心高さは、わく番の数値と同一です。 ④質量は参考値です。メーカーにより異なります。は簡算機
圧力損失の算出
ダクトによる圧力損失の算出は、次の式で算出します。 V² P=¿× γ× ≥×gここで、 P :圧力損失(1mmAq=9.8Pa) γ :空気の比重量(空気の場合1.2kg/m³) ¿ :ダクトの圧力損失係数V :ダクト内風速(m/s) g :重力加速度(9.8m/s²)矩形ダクト直管部の抵抗係数は、次式によって等価な円形ダクトへ換算し、圧力損失を求めます。 (a×b) 5 D=1.3× [ここで、 D :等価円形ダクト内径a :矩形ダクトの幅b：矩形ダクトの高さ
円形ダクトの圧力損失早見表
ダクトの形状による圧力損失係数

オイル潤滑形軸受箱の給油量

オイル各社対応表

本表は､参考各社対応表です。　用途によっては､これ以外の物が対応する場合があります。　詳細は､各メーカーにお問い合わせ下さい。
各メーカーにより､油筒類の特性･液加剤等が異なります。　交換する際は､必ず全量交換とし異極品を提合しないで下さい。
送風機の周辺騒音測定
送風機の周辺騒音測定は、実際の使用状況に近い下図のような測定位置で測定しています。なお、現地据付後の騒音は、壁天井等からの反射音等の影響がある場合には、カタログ値より増加する場合もあります。
回転数による性能・騒音変化
回転数がN₁からN₂に変化した場合の各性能の変化は次式で換算できます。国IR
N²×Q1 N 1静出
'N2'
×Pı軸動力
×Lı項音dB₂=50×Log N2 Ni +dBı
送風機の設置時間にあたって
■据え付け、および配管
1)送風機の保守・点検に便利な場所に、作業のできるスペース（送風機の周囲600mm程度)をとって据付けて下さい。 2)送風機への配管にあたっては、配管荷重を送風機にかけないように必ず防振継手を使用し、ダクトにはサポートを付けて下さい。 (各機種の防振継手を標準化していますのでご用命下さい。) 3)異物の吸引などによる、思わぬ羽根車の破損を避けるため、吸込口には異物吸引防止用ネットを、また吐出口からの異物落下を防止するため、吐出口にもネットの取付けをお薦めします。 （各機種のネットを標準化していますのでご用命下さい。） 4)羽根車は安全性を十分配慮して設計･製作されています。しかし、異物吸引・ダスト付着・高温ガス吸引・取扱いガスなどの思わぬ要因で破損を招く危険性があります。やむを得ず吐出口が通路に向かう場合は、万一に備えプロテクタの設置など事故防止にご配慮下さい。 5)送風機の配管・据付けは、下図のように取付けて下さい。 6)ダクト配管は下図の配管例の実線のように、風がスムースに流れるように設計して下さい。特に送風機の吸込側で下図の破線の配管は、振動や騒音を増加させるばかりか、性能低下も招くことがありますのでご注意下さい。 7)送風機吸込側配管が直角エルボ、またはチャンバとなる場合も異常振動や性能低下の原因になります。やむを得す直角エルボやチャンバになる場合は案内羽根を設けて下さい。 8)水蒸気・ミストを含むガスの場合には、ケーシング内にドレンが溜まりますので、必ずドレン配管を行い、常時ドレンの排出を行って下さい。 9)送風機は清浄ガスを基準に設計製作しています。ダストや結晶性のあるガスを取扱う場合は、吸込口にフィルタなどを設けて、羽根車にアンバランスを招かないようにして下さい。
使用可能温度および耐食表
送風機の使用可能な取扱いガス温度は、耐食表に示された範囲以内です。これを超える場合は、羽根車の破損を招くことがありますので、必ず使用可能温度範囲を守って下さい。これ以上のガス温度となる場合は、お問い合わせ下さい。

電源・警報回路の接続方法について
電源・警報回路の接続方法は以下の通りです。電源ケーブルや、必要に応じて接点出力コネクターケーブルを所定のケーブル用グランドを通してケース内に引き込み、先端の圧着端子を所定の端子台に接続しビスでしっかり固定してください。ケーブル用グランドはキャップの部分を外してケーブルを通し、そのケーブルをケース内に通してからキャップをトルクレンチで締めてください。(キャップに傷をつけないようご注意願います。)三相200VAC電源にはインバーター対応のブレーカーを介して本装置を接続してください。(他の機器とのブレーカーの併用はおやめください。また、ブレーカーは定格電流値の2倍程度までのものをご利用ください。）耐圧試験は、インバーターを破損するおそれがありますので、行わないで下さい。 ■適合ケーブルサイズについてa)電源ラインのケーブルグランドb)警報接点信号用ケーブルグランド　  ·日本AVC製FGA21L − 14B − XA ·日本AVC製FGA21L − 10B − XA
警報接点は開放時の電圧値が250V以下、接点ON時の電流値がO. ５A以下となることをご確認ください。なお、コイル等の誘導負荷を接続する場合はL／R≦O. 4ｍsであることをご確認のうえ必要に応じて接点保護用のコンデンサーを端子間にご接続ください。アース線の端子はモーターからのアース線と同一端子に接続願います。ケースの保護シートを元に戻し、カバーをビスで取り付けて固定してください。 )電源プレーカーを投入するとモーターが始動します。工場出荷の状態ではモーターの加速時間は１０秒の設定になっています。
電源入力用端子台
色は標準接続時のケーブル被覆の色を示します。電源入力はそのまま三相整流器に接続されるためＲ相、Ｓ相、Ｔ相の相順を変えても何ら問題ありません。また、インバーター方式ですので二相を入れ替えてもモーターは逆転しません。他のインバーター装置の出力を本インバーターに接続しないでください。ステータス表示の意味は、左のLEDから順に①電源表示（緑色LED） ②異常表示1 (赤色LED) ③異常表示2(赤色LED) ④動作表示（黄色LED）です。
対処方法等は、取り扱い説明書に記載してありますので、こちらもご参照下さい。
＜外部サーマル接続における注意事項＞
本モータ付属のインバータには過負荷保護機能がありますので、基本的に外部サーマルは不要です。外部サーマルを接続される場合には、電源側入力電流にはインバータによる高調波電流成分が重量しますので、これを加味した保護レベルの設定が必要となります。このため、サーマルの保護レベルをモータの定格電流よりも大きく（1.4～1.8倍程度）設定して下さい。実際の高調波の影響度合いは接続される電源容量･配線状態によって異なりますので、下記サーマルの設定値は推奨値とさせて頂きます。

他機種紹介
ペルト武送風情FRPP製センター吐出しシロッコファンCES形串流戸浅風信
周辺後59
● FRP製成形ダンパFDP形●防音ボックスBX形●本力タログの内容は改良のため変更することがありますのでご了承ください。 https://www.seikow.co.jp E-mail:scem1sales@seikow.co.jp社〒6740093 明石市二見町南二見1 ５番地の3 ☎ (078)944-1840 -FAX(078)944-1812
部〒6740093 明石市二見町南二見1 ５番地の3 ☎ (078)944-1251 -FAX(078)944-1414機械事業語〒6740093明石市工関東宮東所〒3340013埼玉県川口市南鳩ヶ谷３-２５-1 ２ ☎(048)2995719 FAX(048)285-7719 T1050012東京宮東所東京都港区芝大門2-9-16(Dsiws芝大門ビル7F)  ☎ (03) 6381-5017 ·FAX (03) 3431-7220名古屋市中区古港町18番9号(TSUNOKYU名古屋ビル)  ☎ (052)3233130 ・FAX (052)3233136名古屋宮東所 〒480-0025大阪市淀川区西中奥5丁目14番10号(新大阪トヨタビル)  ☎ (06)6838-7806 · FAX (06)6838-7658犬阪宮葉所〒532-0011 10 (033)2843053 · FAX (093)2843064福同宮東所TB02003な九州市小倉北区町丁目1番21号(大分銀行明治安価生命ビル)海外宮東課75320011大阪市図川区西中奥5丁目14番10号(新大阪トヨタビル)  ☎ (06)76883500 · FAX (06)76883431蘇州是吳環保設備有限公司〒215137 蘇外市相城区太平工榮園元春路 ☎ 48051268190058 ·FAX48051268190059 Texel-Seikow U.S.A +1 713-683-1505 · FAX+1 713-683-1997 44D4 West  12th Street Houston,TX7055,USA Texel-Seikow Vietnam A-4 Long Duc Industrial Park, Long Duc Ward, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam   184842513881-279 · FAX+842513881-280関東サービスセンター 〒334-0013　埼玉県川口市雨鳩ヶ谷３・２ ５・１ ２ ☎ (048)448-7414 ·FAX(048)285-7718大阪サービスセンター 〒532-0011　大阪市淀川区西中奥5丁目14番10号(新大阪トヨタビル)  ☎ (06)6839-7805 · FAX (06)6839-7858名古屋サービスセンター 〒480-0025　名古屋市中区古波町18番9号(TSUNOKYU名古屋ビル) ☎ (052)3233130 · FAX(052)3233138   JQA-EM4095 （上記項目については、中国麻然工場アメリカ及びヘナムの音現地法人を除く）