施工店さま用CIC通信ユニット第１版工事説明書(カラーモニター無し専用)品番：CTU-5C1 (50Hz地域用) ／CTU-6C1 (60Hz地域用)カラーモニター (計測ユニット)とは接続できません。
・この工事説明書はCIC通信ユニットの施工方法及びCIC通信ユニットの初期設定について記載しています。 ・施工は必ず電気工事士が行ってください。 ・はじめにこの工事説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ施工してください。 ・パワーコンディショナの施工についてはパワーコンディショナの工事説明書も参照してください。 ・この工事説明書は施工店さまでお持ち帰りください。 (お客さまへは渡さないでください) CIC長州産業株式会社
1安全上のご注意
施工の前にこの項をよくお読みのうえ正しく施工してください。誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次のように区分しています。
本文中に使用している図記号の意味は次の通りです。
① CIC通信ユニットには50Hz地域用のCTU-5C1と60Hz地域用のCTU-6C1があります。設置する地域の周波数帯に合わせて機器を施工してください。 ②システムの通信確認や初期設定に設定用パソコン（OS:Windows8以降、webブラウザ: Microsoft EdgeやGoogle Chrome）が必要になります。また、設定には「簡単セットアップツール」が必要になりますので、事前に設定用パソコンへ下記URLよりダウンロードしておいてください。 (ソフトウェアのバージョンがVer.2.34以上であることを確認してください。) https://cic-solar.jp/members/ ※設定用パソコンによっては、管理者アカウントで「簡単セットアップツール」のインストールが必要な場合があります。インストールができない場合は、自社のシステム管理者さまに問い合わせてください。 ※初期設定時は設定用パソコンとCIC通信ユニットをLANケーブル（カテゴリ5e以上、ストレート）で接続する必要があります。 ③CIC通信ユニットの設定にはスイッチングハブが必要になります。 ④CIC通信ユニットの初期設定は日中（太陽電池が発電し、パワーコンディショナが起動している状態）に行う必要があります。日没後など、パワーコンディショナが起動していない時間帯はCIC通信ユニットの初期設定を完了することができません。 ⑤CIC通信ユニットに対応しているパワーコンディショナは以下になります。下記以外のパワーコンディショナではCIC通信ユニットと通信ができません。屋内用パワーコンディショナ• PCS-40Z4 • PCS-55Z4屋外用マルチストリングパワーコンディショナ• PCS-48RZ2 • PCS-56RZ2 ※リモコン(RC-302)との併設はできません。 ⑥電源起動時にLTEルータが何度か再起動を繰り返す場合があります。不具合ではありませんのでそのままお待ちください。 (約10分) • Google ChromeはGoogle Inc.の商標です。 • Microsoft Edge、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
CIC通信ユニット
太陽電池モジュールの発電電力を計測、処理し、CIC通信ユニット内のLTEルータを介して長州産業へ発電電力の情報を送信します。また、パワーコンディショナが異常を検知した場合も異常情報を長州産業へ送信します。
パワーコンディショナ
太陽電池モジュールが発電した直流電力を交流電力に変換します。屋外に設置するタイプもあります。
接続箱
太陽電池モジュールが発電した直流電力を一つにまとめてパワーコンディショナへ送ります。マルチストリングパワーコンディショナの場合、接続箱は使用しません。 【フロントカバー、発電用スマートメータのカバーを取り外した状態】 [単位：mm]配線穴寸法図
2.4各部の名称とはたらき
【フロントカバー、発電用スマートメータのカバーを取り外した状態】
①発電用スマートメータ
発電電力を計測してスマートゲートウェイに送信します。パワーコンディショナの出力端子からの配線、太陽光発電用ブレーカへの配線を接続します。 ②スマートゲートウェイ発電用スマートメータやパワーコンディショナからの情報を集約、処理し、LTEルータへ送信します。 ③LTEルータスマートゲートウェイからの情報を、LTE回線を通じて長州産業へ送信します。 ④配線用適断器スマートゲートウェイやLTEルータへ供給しているAC100VをON／OFFします。主分電盤の分岐ブレーカからの配線を接続します。
⑤RS485変換基板
発電用スマートメータやパワーコンディショナの通信を変換し、スマートゲートウェイに情報を集約できるようにします。パワーコンディショナからのPCS間通信ケーブルを接続します。
３事前準備
3.1設置条件
CIC通信ユニットは次のような場所には設置しないでください。 ・NTTドコモのLTEサービスエリア外・屋外・直射日光の当たるところ・温度変化が激しいところ・虫や小動物が多いところ・潮風にさらされるところ・標高2000m を超えるところ・揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ・湯気、水の当たるところ・屋根裏、床下等、容易にメンテナンスできないところ・使用温度範囲(0～+40℃)以外のところ・使用湿度範囲(25〜85%RH)以外のところ・塵埃（粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉、才ガ屑、ワラ屑等）の多いところ・金属や金具類に覆われた場所、金属の壁への設置、金属製品のそば、無線に影響を与える機器(電子レンジ・電話機・パソコン・テレビ・IH製品等)の近く
3.2離隔距離
CIC通信ユニットは次のような離隔距離を確保してください。 ※熱源となるもの（パワーコンディショナ等）の上側には設置しないでください。
3.3同梱品、別売品
同梱品
別売品パワーコンディショナとCIC通信ユニット間で通信するために準備してください。
※パワーコンディショナとCIC通信ユニット間は、LANケーブル(8芯)は使用できません。必ずPCS間通信ケーブル(屋内外共用)(4芯)をご使用ください。
3.4その他必要な工具、測定機器、部材
工具
・トルクドライバー、プラスドライバー、マイナスドライバー ・裸圧着端子用圧着工具（JIS適合品） ・ホールソー ・カッター ・スケール・ストリッパー ・ケーブルカッター ・水準器・精密ドライバ等、先の細いもの（発電用スマートメータの終端抵抗設定変更用）
測定機器
・テスター
部材
・丸形圧着端子、絶縁キャップ・CVケーブル（5.5／8／14mm²　3C） ・VVFケーブル（Φ1.6mm以上　2C黒白） ・穴埋め用パテ・ボードアンカーなどの壁面補強材・AC100V用延長コード上記以外に必要な工具、部材がある場合は、工事店さまでご準備ください。パワーコンディショナの施工に必要な工具、測定機器、部材はパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。
システムの設定に必要なもの（現地調達）
・設定用パソコン（OS:Windows8以降、webブラウザ:Microsoft EdgeやGoogle Chrome） ・スイッチングハブ・LANケーブル2本（カテゴリ5e以上、ストレート）（LTEルータからスイッチングハブ、スイッチングハブから設定用パソコンまで届く長さのもの） 4.1配線図※1パワーコンディショナにおいて、ソラトモサービスに直接関係のない配線は省略しています。詳しい配線はパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※2太陽光発電用ブレーカの容量はパワーコンディショナによって変わります。詳しくはパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※3 CVケーブルを接続する際はパワーコンディショナ側（1S 2S 3S）と太陽光発電用ブレーカ側（1L 2L 3L）が逆にならないようにご注意ください。 ※4 PCS間通信ケーブルをパワコンに接続する際は、接続するコネクタ番号を間違わないようにご注意ください。機種により接続するコネクタ番号が異なります。 ※5発電用スマートメータの終端抵抗は必ず「有」に設定していることを確認してください。 (初期値：有)。 4.1 配線図（つづき） ※1パワーコンディショナにおいて、ソラトモサービスに直接関係のない配線は省略しています。詳しい配線はパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※2太陽光発電用ブレーカの容量はパワーコンディショナによって変わります。詳しくはパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※3 CVケーブルを接続する際はパワーコンディショナ側（1S 2S 3S）と太陽光発電用ブレーカ側（1L 2L 3L）が逆にならないようにご注意ください。 ※4 PCS間通信ケーブルをパワコンに接続する際は、接続するコネクタ番号を間違わないようにご注意ください。機種により接続するコネクタ番号が異なります。 ※5発電用スマートメータの終端抵抗は必ず「有」に設定していることを確認してください。 (初期値：有)。 ※1パワーコンディショナにおいて、ソラトモサービスに直接関係のない配線は省略しています。詳しい配線はパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※2太陽光発電用ブレーカの容量はパワーコンディショナによって変わります。詳しくはパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。 ※3太陽光発電用ブレーカ内蔵の分電盤は使用できません。 ※4 CVケーブルを接続する際はパワーコンディショナ側（1S 2S 3S）と太陽光発電用ブレーカ側(1L 2L 3L)が逆にならないようにご注意ください。 ※5 PCS間通信ケーブルをパワコンに接続する際は、接続するコネクタ番号を間違わないようにご注意ください。機種により接続するコネクタ番号が異なります。 ※6発電用スマートメータの終端抵抗は必ず「有」に設定していることを確認してください。 (初期値：有)。
4.2配線時の注意事項
配線引込時のコネクタ保護
屋内へコネクタが付いた配線を引き込む際は、呼び線へ固定するときにコネクタ同士を少しずらして緩衝しないようにしてから絶縁テープ等でコネクタが動かないようしっかり固定してください。
圧着時の注意
圧着端子を加工する際は、芯線のはみ出し寸法が下図のようになるようにし、圧着部の中央をかしめてください。 ※圧着端子は必ず当社指定のものを使用してください。角先開形（Y形）端子は使用不可です。
端子台へのネジ止め時の注意
端子台ヘネジ止めする際は、下図のように向きや緩みに注意してネジ止めをしてください。
①同梱の取付用型紙を用いてCIC通信ユニットの設置場所及び穴開け箇所を決める取付用 型紙穴開け可能範囲②①で決めた穴開け箇所に穴を開ける※穴は施工後にパテで完全に塞げるよう、最小限の大きさにしてください。 ③4.1項の配線図を参考に、開けた穴から配線を引き込む※パワーコンディショナ及び太陽光発電用ブレーカから引き込んだCVケーブルはどちらからの配線かわかるように目印を付けてください。 ④CIC通信ユニットのフロントカバーを取り外す底面レバーを外側に押しながら⑤CIC通信ユニットを四隅の取付ネジを用いて壁に取り付ける取付ネジ※薄い木材や木材ではない材質の壁にCIC通信ユニットを設置する場合は、ボードアンカー（現地調達）を使って、壁面にしっかりと固定してください。 ※スマートゲートウェイやLTEルータは精密機器になります。機器に触れる前に身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除いてください。機器故障のおそれがあります。 4.3 CIC通信ユニットの設置・配線（つづき） ⑥引き込んだCVケーブル、VVFケーブルを必要な長さに切断する⑦CVケーブルの被覆を剥き、絶縁キャップを通して圧着端子を圧着する⑧VVFケーブルの先端を、11mm被覆を剥く⑨マイナスドライバーを用いて発電用スマートメータの端子力バーを取り外す※このシールは配線時に取り外してください。 (配線後、シールは廃棄してください）締め付けトルク発電用スマートメータの端子：5.0～7.0 N・m配線用遮断器の端子：1.5～2 N・m ※発電用スマートメータへ接続するCVケーブル※1　CVケーブルを接続する際はパワーコンディショナ側（1S 2S 3S）と太陽光発電用ブレーカ側(1L 2L 3L)のケーブルが逆にならないようにご注意ください。接続を間違えると正しく計測できません。 ※2 PCS間通信ケーブルを接続の際に基板を傷つけないようご注意ください。 @発電用スマートメータの終端抵抗を有（ON）になっていることを確認するスイッチが右側になっていることを確認する
4.4その他の機器の配線
この項では、主分電盤、太陽光発電用ブレーカ、パワーコンディショナのソラトモサービスに関連する配線方法について記載しています。設置方法やその他の配線についてはパワーコンディショナの工事説明書を参照してください。
【主分電盤の配線】
①CIC通信ユニットから引き込んだVVFケーブルの被覆を剥き、主分電盤の分岐ブレーカへ接続すネ※１被覆剥き寸法や分岐ブレーカへの接続方法は主分電盤の仕様に合わせてください。 ※2分岐ブレー力に空きが無い場合は照明やコンセントの回路から分岐させてCIC通信ユニットの配線用遮断器へ接続してください(CIC通信ユニットの消費電力は最大約12Wです)。
4.4その他の機器の配線(つづき)
②太陽光発電用ブレーカ（パワーコンディショナ１台）から引き込んだCVケーブルの被覆を剥※パワーコンディショナ２台の場合はCIC通信ユニットから引き込んだCVケーブルを主分電盤の2時側に接続してください。 【太陽光発電用ブレーカの配線】 ①CIC通信ユニットから引き込んだCVケーブルの被覆を剥き、絶縁キャップと圧着端子を取り付け、太陽光発電用ブレー力の二次側へ接続する様に合わせてください。 【パワーコンディショナの配線】 ①CIC通信ユニットから引き込んだCVケーブルの被覆を剥き、絶縁キャップと圧着端子を取り付け、下図のように接続する●屋内用パワーコンディショナの場合●マルチストリングパワーコンディショナの場合締め付けトルク: 2.0〜2.7 N・m締め付けトルク: 2.0～2.7 N・m ②CIC通信ユニットから引き込んだPCS間通信ケーブルを下図のように接続する●屋内用パワーコンディショナの場合※市販のLANケーブルは使用しないでください。必ず別売品のPCS間通信ケーブルをご使用ください。 ●マルチストリングパワーコンディショナの場合注）PCS間通信ケーブルをパワーコンディショナに接続する際は、接続するコネクタ番号を間違わないようにご注意ください。接続するコネクタ番号を間違えるとパワーコンディショナと通信が出来ません。
5初期設定
5.1初期設定前準備
初期設定の前に①システムの通信確認や初期設定に設定用パソコン（OS:Windows8以降、webブラウザ: Microsoft EdgeやGoogle Chrome）が必要になります。また、設定には「簡単セットアップツール」が必要になりますので、事前に設定用パソコンへ下記URLよりダウンロードしておいてください。 (ソフトウェアのバージョンがVer.2.34以上であることを確認してください。) https://cic-solar.jp/members/ ※設定用パソコンによっては、管理者アカウントで「簡単セットアップツール」のインストールが必要な場合があります。インストールができない場合は、自社のシステム管理者さまに問い合わせてください。 ※初期設定時は設定用パソコンとCIC通信ユニットをLANケーブル（カテゴリ5e以上、ストレート）で接続する必要があります。 ②CIC通信ユニットの設定にはスイッチングハブが必要になります。 ③システムの初期設定は日中（太陽電池が発電し、パワーコンディショナが起動している状態）に行う必要があります。日没後など、パワーコンディショナが起動していない時間帯はCIC通信ユニットの初期設定を完了することができません。
【パワーコンディショナの整定値設定】
①パワーコンディショナの工事説明書を参照し、パワーコンディショナのユニットNo.を「2」に設定する項目No.表示部
鑑定値
4-051  Unit
li
※パワーコンディショナを2台設置する場合は次のように設定を行ってください。 ・ 1台目のパワーコンディショナのユニットNo.項目No.表示部鑑定値Y -	5！じゅうこと・2台目のパワーコンディショナのユニットNo.項目No.表示部整定値4-051 Unit 👍🏻 👍 ※パワーコンディショナの工事説明書にはパワーコンディショナのユニットNo.を「0」 (2台目は「1」)にするよう記載されていますが、CIC通信ユニットに接続する場合はユニットNo.を「2」（2台目は「3」）にする必要があります。 ②パワーコンディショナの工事説明書を参照し、パワーコンディショナのRS485送信待ち時間を[99]に設定する項目  No.表示部整定値4.- 101 ※パワーコンディショナを2台設置する場合は2台ともRS485送信待ち時間を「99」にしてください。 ※パワーコンディショナの工事説明書には RS485 送信待ち時間を変更するよう記載されていませんが、CIC通信ユニットに接続する場合はRS485送信待ち時間を「99」にする必要があります。
5.1初期設定前準備(つづき)
【設定用パソコンの配線】
①-1　スイッチングハブをAC100Vの電源に接続してください。 (電源の必要ないLAN用ハブは使用できません) ①-2　LTEルータに接続されたLANケーブルを取り外し、スイッチングハブに接続してください。 (スマートゲートウェイ側はLANケーブルを取り外さないこと) ①-3　設定用パソコンとスイッチングハブにLANケーブルで接続してください。 ①-4　LTEルータとスイッチングハブにLANケーブルで接続してください。 ※ACアダプタがコンセントタップに完全に差し込まれていることを確認してください。 (輸送時の衝撃等により抜けかかっている場合は完全に差し込んでください) ②以下の状態にする・パワーコンディショナの運転スイッチ：OFF ・接続箱のすべての開閉器（マルチストリングパワーコンディショナの場合はパワーコンディショナのすべての入力開閉器）: ON ・太陽光発電用ブレーカ: ON ・主分電盤の主幹ブレーカ: ON ・主分電盤のCIC通信ユニットに接続されている分岐ブレーカ: ON ・CIC通信ユニットの配線用遮断器：ON ・設定用パソコン: ON ・スイッチングハブ: ON ※次ページ以降の設定用パソコン画面の画像はWindows OSのバージョンやブラウザの種類によって見た目が若干異なる場合がありますが、操作等に影響はありません。
【インターネットの接続確認】
①設定用パソコンのwebブラウザ（Microsoft EdgeやGoogle Chrome）を開き、以下のURLを入力し、ページが表示されることを確認する（例としてMicrosoft Edgeを使用します。） https://www.choshu.co.jp/ ※関係のないサイトを表示しないでください。 ※ページが表示できない場合は以下を確認してください。 ・URLが間違っていないか・LANケーブルが正しく接続されているか・LANケーブルに異常はないか・LTEルータの配線が間違っていないか・設置現場がLTEのサービスエリア内に入っているか(LTEのサービスエリアはNTT ドコモのホームページで確認できます)注）パソコン画面下のツールバーに右のアイコンが表示されている場合、IPアドレスの自動取得に失敗している可能性があります。自社のシステム管理者様にご確認のうえパソコンの設定をLTEルータのIPアドレスが自動的に取得できるように設定してください。(IP アドレス自動取得設定方法(39ページ)参照) ②ページが表示されることを確認したら「×」をクリックしてwebブラウザ（Microsoft EdgeやGoogle Chrome）を閉じるO |な
5.2初期設定
【スマートゲートウェイの検索】 ①設定用パソコンに事前にダウンロードしておいた簡単セットアップツールの圧縮ファイル（ファイル名：SgwMiniSetup.zip）を解凍する※過去にこの作業を実施した設定用パソコンを使用している場合、この作業は必要ありません。 ②解凍したフォルダを開き、「SgwMiniSetup.exe」をダブルクリックし、簡単セットアップツールを起動する
5.1初期設定前準備(つづき)
③「スマートゲートウェイの検索」をクリックし、「検索開始」をクリックする※過去にスマートゲートウェイの検索を実施したことのある設定用パソコンを使用した場合、下図のようなメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。 ④「スマートゲートウェイが見つかりました」と表示されたら「✔確認」をクリックする※検索に失敗した場合は以下を確認してください。 ・スマートゲートウェイが起動しているか（POWERランプが点灯しているか） ・LANケーブルの配線が間違っていないか・LANケーブルが故障していないか・LANケーブルの選定が合っているか（カテゴリ5e以上、ストレート）注）パソコン画面下のツールバーに右のアイコンが表示されている場合、IPアドレスの自動取得に失敗している可能性があります。自社のシステム管理者様にご確認のうえパソコンの設定をLTEルータのIPアドレスが自動的に取得できるように設定してください。(IP アドレス自動取得設定方法(39ページ)参照)
【スマートゲートウェイ利用登録】
①下図の画面になったら「利用登録」をクリックし、「>>次」をクリックする②利用規約を確認し、「✔同意する」をクリックする以上でスマートゲートウェイの利用登録は完了です。次に進んでください。
5.2初期設定(つづき)
【発電用スマートメータ（電力量計）の機器登録】 ①「詳細設定」をクリックし、「Webブラウザを起動して表示」に凶を付けてから「システムログイン」をクリックする※1「システムログイン」が表示されない場合、前頁の【スマートゲートウェイの利用登録】が正しく行われていない可能性があります。前項の【スマートゲートウェイの利用登録】をもう一度行ってください。 ※2簡単セットアップツールがVer.2.34より古いた場合システムログインが表示されません。最新バージョンをダウンロードしてください。 https://cic-solar.jp/members/ ②ログイン画面のユーザ、パスワードに以下を入力し、「ログイン」をクリックするユーザ⇒ rs485パスワード⇒ rs485 ③電力量計1のプルダウンからアドレス⇒「1」、種類⇒「EL計器(S)」を選択し、「接続」をクリックする④接続が完了したら「戻る」をクリックする⑤更新のアイコンをクリックして画面を更新し、電力量計1の瞬時電力と積算電力に数値が表示されていることを確認する※更新のアイコンの位置はOSやブラウザの種類・バージョンによって異なる場合があります。 ※数値が表示されない場合は10秒程度時間を置いてから再度更新してください。
5.2初期設定(つづき)
【パワーコンディショナの機器登録】 ①パワコン1のプルダウンからアドレス「2」、種類「オムロン」を選択し、「接続」をクリックする②接続が完了したら「戻る」をクリックする※接続できないときは「こんなときは」を参照してください。 ③パワーコンディショナ2台設置の場合はパワコン1のプルダウンからアドレス「2」、パワコン2のプルダウンからアドレ「3」、種類「オムロン」をそれぞれ選択し、同様に「接続」をクリックする
④接続が完了したら「戻る」をクリックする
※パワーコンディショナが1台の場合はこの作業は不要です。 ⑤更新のアイコンをクリックして画面を更新し、パワーコンディショナ状態のパワコン1のエラー状態が「OFF」になっていることを確認する※パワーコンディショナが2台の場合はパワコン1とパワコン2のエラー状態が「OFF」になります。
※更新のアイコンの位置はOSやブラウザのバージョンによって異なる場合があります。 ※表示されない場合は10秒程度時間を置いてから再度更新してください。 ⑥「×」をクリックしてウィンドウを閉じる
【CIC通信ユニットのサーバー利用登録】 ①設定用パソコンのwebブラウザ（Microsoft EdgeやGoogle Chrome）を開き、下記URLを入カしてログイン画面を表示させる（例としてMicrosoft Edgeを使用します。） https://hems.enegate.jp/solatomo_manage/ ■  ②事前に当社から入手したログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックする※案件元が別会社の場合は、別会社から入手したログインIDとパスワードを入力してください。
5.2初期設定(つづき)
③「変更・閲覧」をクリックし、会社名が「長州産業」（案件元が別会社の場合は、会社名は別会社）になっていることを確認して「OK」をクリックする※案件元の会社名と表示された会社名が一致していることを確認してく※稀にお客さま名が「未設定」以外の文字列になっている場合がありますが、同様の手順を実施してください。 ※稀に「未設定」の行が表示されない場合があります。その際はお問い合わせ先にご連絡下さい。 ⑤「お客さま名」と「追加SGW」にスマートゲートウェイ本体の製造番号を入力し、「OK」をクリックする全て半角大文字英数字です。異なる製造番号を入力すると⑩「会員登録状況」(32ページ)が「登※上記製造番号は一例です。スマートゲートウェイごとに製造番号が異なるので、必ず簡単セットアップツールで製造番号を確認してください。 ⑥「お客さま名」と「追加SGW」がスマートゲートウェイの製造番号になっていることを確認して「更新」をクリックする⑦確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックし、正常に更新されたら「OK」をクリックする※「重複しています」と表示された場合は、製造番号にお間違いがないこと確認し再度「CIC通信ユニットのサーバー利用登録」(29ページ)を行って下さい。再度「重複しています」と表示された場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。 ⑧簡単セットアップツールの「詳細設定」をクリックし、「利用登録」をクリックする⑨確認画面で「はい」をクリックし、「戻る」をクリック
5.2初期設定(つづき)
@会員登録状況が「登録済み」になっていることを確認し、「×」をクリックしてブラウザと簡単セットアップツールのウィンドウを閉じる※会員登録状況が「登録済み」ではなく、「登録中」となっていた場合、電波状況によってお時間を頂くことがあります。また、LTEルータのアンテナに緩みがないか確認してください。 ※約10分経過しても「登録中」のままである場合は、29ページの「CIC通信ユニットのサーバー利用登録」の項で製造番号を誤って登録した可能性があります。29ページの「CIC通信ユニットのサーバー利用登録」の①からやり直してください。 ※webブラウザ（Microsoft EdgeやGoogle Chrome）も「×」をクリックして閉じてください。 @下図のように、LTEルータに接続されている設定用パソコンに接続されるLANケーブルを取り外し、スマートゲートウェイからのLANケーブルをLTEルータへ接続するトゲートウェイ以上で初期設定は完了になります。 6 最終作業・運転開始6.1最終作業初期設定完了後は最終作業として、以下の手順を実施してください。 ※CIC通信ユニットには精密機器を使用しています。パテ埋めをしないと、虫や小動物が隙間から侵入し、機器が故障するおそれがあるため、同梱のパテを用いて必ずパテ埋めをしてください。 ※通信ケーブルを挟み込まないよう注意して取り付けて③CIC通信ユニットにフロントカバーを取り付けるCIC通信ユニットのツメにフロントカバーを引っかけて閉じる
6.2運転開始
系統連系を開始する際は以下の手順でCIC通信ユニットの動作を確認してください。 ①パワーコンディショナの工事説明書を参照して、連系運転を開始する②発電用スマートメータが以下の状態であることを必ず確認する。動作の●(黒丸)が点滅していること(発電電力が大きいほど、点滅の間隔は早くなります。)もし、上図のように表示部の動作の●が点滅（点滅間隔は発電量に依存）していなければ誤配線（逆接続）です。正しい値を取得することができないため、配線を確認してください。
※パワーコンディショナが停止中もしくは発電が0.0kWの場合も無計量の●(黒丸)が点灯しますのでご注意ください。必ずパワーコンディショナが発電中に確認してください。 (パワーコンディショナへ) ③主分電盤のCIC通信ユニットに接続されている分岐ブレーカ、CIC通信ユニットの配線用遮断器をONにする④約2分後に以下の状態になっていることを確認する①【スマートゲートウェイ】 POWERランプWIRELESSランプSTATUSランプLANランプ
:緑色点灯（不規則に点滅する場合がありますが異常ではありません） ②【LTEルータ】 POWERランプANTランプMOBILEランプDTEランプLANランプSTATEランプ
:緑色点灯（不規則に点滅する場合がありますが異常ではありません） ：消灯:緑色点灯（不規則に点滅する場合がありますが異常ではありません） ：消灯③【RS485変換基板】 LD1ランプLD2ランプLD3ランプ
：黄色点滅
8  IPアドレス自動取得設定方法(Windows10の場合) PCが「IPアドレスを自動的に取得する」に設定されていない場合は以下の方法で変更できます。 ※固定IPアドレスを自動習得に変更する場合、PCのシステム管理者に変更しても問題ないか確認してください。 ①「スタート」ボタンをクリックする（図①） ②「Windowsシステムツール」をクリックするる(図②) (図③) ④「ネットワークとイクする（図④） ⑤「ネットワークと共有センター」をクリックする(図①) ⑥「アダプターの設定の変更」をクリックする⑦「イーサネット」を右クリックする（図⑦） ⑧サブメニューより「プロパティ」をクリックする(図②) ⑨「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックする(図の) (9) @「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてON◎にする（図@） @「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてON◎にする（図弧） Ø 「OK」をクリックする(図)お問い合わせ先受付時間：平日9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日・社内休日・年末年始（12月30日～1月4日）を除く社・本〒757-8511山口県山陽小野田市新山野井3740 TEL(0836)71-1033 FAX(0836)71-1202
・東北支店〒984-0032宮城県仙台市若林区荒井3-10-1 TEL(022)287-7122 FAX(022)287-7113 ・北海道営業所〒003-0023北海道札幌市白石区南本郷通20丁目北3-28
・福岡営業所〒812-0011福岡市博多区博多駅前4-24-23第7森谷ビル7F TEL(092)409-2212 FAX(092)409-2144州産業株式会社https://choshu.co.jp