Net-Contain™ ユニバーサル
アイルコンテインメントシステム

仕様書

仕様
ユニバーサル アイルコンテインメントシステムは、ルーフコンテインメ
ント (一般にコールドアイルコンテインメントに使用) およびバーティカル
ウォールコンテインメント (一般にホットアイルコンテインメントに使用)で構成されています。
本システムは、床置き式の自由構造で、主なキャビネットに対応しています。壁用ビーム、エンド・オブ・ロウフレーム、デュアルスライディングドア、ルーフコンテインメント用シーリング構造部またはウォールコンテインメ
ント用壁構造部で構成されます。キャビネットから独立しているため、キャビネットの出し入れが容易です。高さを 42RU から 52RU まで調整でき、コンテインメントの長さも拡張可能です。ツールレスブランクパネルを使用すると、キャビネット上部を塞ぐことができます。また、使用していないキャビネットスペースは、フルブランクパネルで塞ぐことができます。
本システムは、フリーアクセスフロアまたはスラブ床に配置し、既存のキャビネット内機器に影響を与えることなく追加が可能です。また、現在と将来のどちらのデータセンターインフラストラクチャにも対応可能です。

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
ルーフとバーティカルウォール
ミッドスパン キャビネット
CUCMSS03ST01NC
サポート:
CUCMSS06ST01NC
ミッドスパンポスト:
CUSMPR52ST01B1
ルーフコンテインメント
エンド・オブ・ロウフレーム CUSREFRT8B1
CUSREFRT9B1– 通路幅 3 フィート
(900mm):CUEFRCKITB1
エンド・オブ・ロウフレーム CUEFRT8W04B1
CUEFRT9W04B1– 通路幅 4 フィート
(1200mm):
エンド・オブ・ロウフレーム CUEFRT8W06B1
CUEFRT9W06B1– 通路幅 6 フィート
(1800mm):
バーティカルウォールコンテインメント
エンド・オブ・ロウフレーム CUSREFRT8B1
CUSREFRT9B1– 通路幅 3 フィート
(900mm):CUEFRCKITB1
エンド・オブ・ロウフレーム CUEFRT8W04B1
CUEFRT9W04B1– 通路幅 4 フィート
(1200mm):
ルーフとバーティカルウォール
フルブランクパネル:
CUFBPR4206HBB1

製品内容
ユニバーサル アイルコンテインメントは既存のデータセンターに革新的なサービス、コンテインメントシステム、環境監視を導入することで、過去に遡って、取り残された容量を取り戻し、エネルギー効率を回復し、設備投資を削減または延期することを可能にします。

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメント (UAC) システムは、Panduit 製または他社製のキャビネットを使用しているブラウンフィールド用途 (既存データセンター ) またはグリーンフィールド用途 (新設データセンター ) に後付けできます。 ルーフコンテインメント (コールドアイルコンテインメント) とバーティカルウォールコン
テインメント (ホットアイルコンテインメント) が含まれます。

主な特徴と利点
床置き式、自由構造

新規 (グリーンフィールド) または既存 (ブラウンフィールド) のデータセンター用途に導入可能。キャビネットを通路の位置から出し入れでき、構造部への影響がない

高さ調節式フレーム

42RU から 52RU のキャビネットに柔軟に対応

ホットアイルまたはコールドアイル

ルーフコンテインメントとバーティカルウォールコンテインメントに構成可能

あらゆるブランドのキャビネットに適合

高さ、幅、奥行きが異なる様々なメーカー製のキャビネット (サーバー、スイッチ、ストレージ) を収納可能

ラック設置状況に柔軟に対応

コンテインメントをラックの有無に関わらず設置可能

フリーアクセスフロア
またはスラブ床

あらゆるタイプのデータセンターで配備可能

ポッドの長さを延長可能 フレームサポートを様々なコンテインメントの長さに合わせて構成可能。1 つのコンテイ
ンメントシステムで現在と将来のどちらのコンテインメントインフラストラクチャにも対応

ツールレスブランク
パネル

フルブランクパネル：コンテインメント内の使っていないキャビネットスペースを密閉トップブランクパネル：キャビネットトップのフレームとキャビネットの間の隙間を密閉

柔軟な設計

架列に柱がある場合でも柔軟に対応

CUFBPR4506HBB1CUFBPR4806HBB1CUFBPR5206HBB1

キャビネットトップ
ブランクパネル:
ルーフコンテインメント
ルーフ用セクション– 通路幅 3 フィート
(900mm):CUTBPR0610HBN1

ルーフ用セクション– 通路幅 4 フィート
(1200mm):

CURFS06F04HBB1CURFS07F04HBB1CURFS08F04HBB1

ルーフ用セクションCURFS06F06HBB1CURFS07F06HBB1– 通路幅 6 フィート(1800mm):
CURFS08F06HBB1
バーティカルウォールコンテインメント
バーティカルウォール
CUSRVWA06B1
アダプタ:
CUSRVWA07B1CUSRVWA08B1
CUVWA06S06STB1CUVWA07S07STB1CUVWA08S08STB1

バーティカルウォール
CUSRVWBB1
ブレース:
CUVWB12S12STB1
ルーフとバーティカルウォール
壁用ビーム (ペア):
CUWBPS06ST02B1

CUWBPS07ST02B1
CUWBPS08ST02B1
CUWBPS24ST02B1

壁用ビーム (単体):

CUWBSS06ST01B1
CUWBSS07ST01B1
CUWBSS08ST01B1
CUWBSS24ST01B1

ダブルスライディングドア:

CUD2SDB1
CUD1SDB1

シングルスライディングドア: CUSR1SDRHB1

CUSR1SDLHB1

バーティカルウォールコンテインメント
バーティカルウォール:
C2HAC06I1626B1

C2HAC07I1626B1
C2HAC08I1626B1
C2HAC06I2638B1
C2HAC07I2638B1
C2HAC08I2638B1
C2HAC06I3866B1
C2HAC07I3866B1
C2HAC08I3866B1

用途
Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメント(UAC) システムは、Panduit 製または他社製のキャビネットを使用しているブラウンフィールド用途 (既存デー
タセンター ) またはグリーンフィールド用途 (新設デー
タセンター ) に後付けできます。ルーフコンテインメン
ト (一般にはコールドアイルコンテインメントに使用) とバーティカルウォールコンテインメント (一般にはホットアイルコンテインメントに使用) が含まれています。高さや幅の異なるあらゆるメーカー製キャビネットに対応する、独立したコンテインメントシステムです。

www.panduit.co.jp

ラックの有無に関わらず配置が可能で、キャビネットを出し入れする際に構造部への影響がありません。このパッシブシステムには可動部がないため、強制空冷式に比べてよりエネルギー効率の高いソリューションとなります。

CUSRRFS06B1CUSRRFS07B1CUSRRFS08B1

エンド・オブ・ロウ
バーティカルウォール:CUSRVWER1626B1CUSRVWER2638B1CUSRVWER3866B1
C2HACERI1626B1
C2HACERI2638B1
C2HACERI3866B1

ルーフとバーティカルウォール
キャビネット-toCUCFS06B1
フロアシール:CUCFS07B1

CUCFS08B1
CUCFS10B1
ビルディングコラムアダプタ: CUCAKITB1

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
製品内容
ユニバーサル アイルコンテインメントを構成するために必要な情報と利用可能なオプション:• コンテインメントの通路幅– 900mm、1200mm、1800mm• コンテインメントの通路高さ– 42/45 RU、または 48/52 RU• エンド・オブ・ロウフレーム– 42/45 RU、または 48/52 RU• 通路の長さ– 制限なし100mm 増毎 (壁用ビーム: 600mm、700mm、800mm、2400mm)

エンド・オブ・ロウフレーム (1 システムにつき 2 個)

ルーフコンテインメント用:• 通路幅を基に、シーリング構造部を選定– 600mm、700mm、800mm• コンテインメントの高さと通路幅を基に、ルーフ用のエンド・オブ・ロウフレームを選定– コンテインメントの高さ 42/45RU および 48/52RU– 通路幅 1200mm、1800mm

ルーフ用セクション

スライディングドア

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
製品内容 (続き)バーティカルウォールコンテインメント用:• 天井の高さとコンテインメントの高さ、通路幅、コンテインメントの長さを基に、バーティカルウォールを選定– コンテインメントの長さに合わせて、600mm、700mm、800mmを組み合わせて選定– コンテインメントの高さと天井の高さに合わせて、高さ406 〜 660mm、660 〜 965mm、965 〜 1676mmを選定• バーティカルウォールサイズを基に、バーティカルウォールアダプタを選定– 600mm、700mm、800mm• バーティカルウォールサイズを基に、エンド・オブ・ロウバーティカルウォールを選定– 406 〜 660mm、660 〜 965mm、965 〜 1676mm• バーティカルウォールブレースの数を決定 (長さ 2400mm 毎に 1 個必要)
• コンテインメントの高さと通路幅を基に、バーティカルウォール用のエンド・オブ・ロウフレームを選定– 42/45 RU または 48/52 RU

壁用ビーム 1 個セット、2 個セット

バーティカルウォールアダプタ

アクセサリー :• キャビネットがない場合は、フルブランクパネルで空いたスペースを塞ぐ– 600mm x 42 RU、45 RU、48 RU、または 52 RU• キャビネットとフレームの間の隙間を埋めるために、キャビネットトップブランクパネルを使用• ミッドスパンポスト– 部分実装の長さ 2400mm 毎に必要
• ミッドスパンキャビネットサポート– フル実装コンテインメントの長さ 2400mm 毎に必要
• キャビネット-to-フロアシール• 連結フロアシール• SmartZone™ ソリューション (オプション)

フルブランクパネル

キャビネット トップブランクパネル

ミッドスパンポスト

ミッドスパン キャビネットサポート

寸法はインチ単位 (括弧内の寸法はミリ単位)

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.

シンガポールcs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はwww.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060©2016 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

RKSP141--WW-JPN
7/2016