令和元年度

磐南浄化センターNo1汚泥脱水機修繕業務
特１記

仕様書

適用
この特記仕様書は、磐南浄化センターNo1汚泥脱水機修繕業務に適用する。

２

目的
本修繕は、No1 ロータリープレス脱水機本体、現場盤の部品、消耗品類の交換及び整備修繕を行い機能を維持することを目的とする。
３

提出書類
提出書類は下記のとおりとする。
契約締結後、修繕共通仕様書で規定する書類を提出すること。
作業日報には作業内容等を記載すること。
完成期限までに、下記の完成図書等を作成の上、提出すること。
№
1

図書名
修繕業務報告書

規格
A4 判縦ﾌｧｲﾙ製本

2
3
45

機器取扱説明書
検査試験成績表
業務計画書
機器台帳入力データ

A4 判縦
A4 判縦
A4 判縦ｴｸｾﾙﾃﾞｰﾀ

6

電子データ

CD-R

7

その他

A4 判

数量
内容・備考
1
修繕報告、修繕履歴・計画表
作業日報など。写真 1 部
修繕報告概要版（５枚以内）
１部提出すること。
1
主要機器・部品等動作説明書
1
必要に応じて1
作業計画等
1
機器台帳入力用のファイルを作成すること。詳細は監督員からの指示による。
1
報告書（CAD データ、文書、写真等）を CD-R１枚にまとめること。
官公庁手続書、届出書類（必要に応じて）監督員が必要と認めたもの（修繕作業手順書、作業日誌、KY 日誌など）※№1〜3､6 は、監督員の了承を得て一括製本とすることができる。ただし、枚数が多い場合、その後の取り扱い易さを考慮し、分冊とすることが望ましい。なお、完成図書等の背表紙には業務名、受注者、完成年月等を記載すること。

1/3

４

対象設備
No1 汚泥脱水機

1台

形式：回転加圧脱水機（ロータリープレスフィルタ）KR-3-1200
能力：90kg-DS/㎡･hr

12.5kw

ろ過面積：4.5 ㎡（1.5 ㎡×３チャンネル）５

作業内容
No1 汚泥脱水機本体、現場盤、フロキュレータの点検、部品交換、整備、試運転調整を行う。
（交換部品等については別紙参照）

６その他(1) 設計図書において明記なき場合には、下記の図書による。また、下記の図書に明記なき場合及び上記事項により難い場合には、監督員と協議の上、業務を履行しなければならない。
① 機械設備標準仕様書（日本下水道事業団編著）② 機械設備工事一般仕様書（日本下水道事業団編著）③ 機械設備工事必携（施工編）（日本下水道事業団編著）(2) 作業に当たっては監督員と十分に打合せを行ない、作業日時は監督員の指示に従うこと。
(3) 業務中は養生等を行い、他の機器を傷つけないように注意すること。
(4) 酸素及び硫化水素濃度の測定、十分な換気の実施、作業者への教育等、安全対策を徹底すること。また労働安全衛生法等を遵守し、監督員の指示に従い安全に作業を行うこと。
(5) 過去 5 年間の点検・修繕(部品交換)履歴と、この先５年間における No1 汚泥脱水機の点検計画及び、修繕と消耗部品の交換計画を一覧表にまとめ提出すること。
（エクセルワークシートデータも提出すること)(6) 業務に必要な汚水・汚泥・し渣・脱水ケーキ等の排出、移送、洗浄、復旧作業を行うこと。
(7) 洗浄等に必要な場合は、場内の二次処理水を支給する。
(8) 業務により発生した汚水・汚泥・し渣・脱水ケーキ等の処分が必要な場合は発注者が行うので、監督員の指示する箇所に移動すること。
(9) 交換部品の塗装色は、F37-60D(7.5GY6/2)とし、部分的な補修塗装の場合は、既設と同色とすること。ただし、耐熱部は除く。
(10) 本年度および次年度点検にて要する交換用部品等を一覧表にまとめ、その箇所を朱書きで示した図面を添付して提出すること。（ CAD データも）(11) 業務に伴い発生する廃棄物等の運搬及び処分を適正に行うこと。この費用は、2/3

共通仮設費内の準備費として積上げ計上する。
(12) その他
特に明記なき場合でも、必要に応じ以下の作業を行う。（共通仕様書 1-3）
① 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整② ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め③ 次に示す消耗部品の交換または補充（劣化しているもの）
ⅰ 潤滑油、グリス、充填油等（油脂類は発注者が支給する）
ⅱ ランプ類、ヒューズ類（高価なものは除く）
ⅲ パッキン、ガスケット、Ｏリング類（高価なものは除く）④ 接触部分、回転部分等への注油⑤ 軽微な損傷がある部分の補修⑥ 塗装（タッチペイント）⑦ その他これらに類する軽微な作業

3/3

別紙
令和元年度 磐南浄化センター No1汚泥脱水機修繕業務 交換部品一覧表
名称
１仕様

No1汚泥脱水機本体(1) デフレクタ

W54034-1-VHA

個

3(2) 供給口外輪スペーサ

H-W53976J-001#-VHA00

個3(3) 中間外輪スペーサ

H-W53977C-001#-VHA00

個3(4) 排出口外輪スペーサ

H-W53978C-001#-VHA00

個3(5) Oリング

G260P

個

6H-X54250#-001#-Y5A00

個

6H-X54242#-001#-VHA00

個6(6) ガスケット

本体用(7) 外周シール(8) スクレーパ

右用H-X58335A-002#-GAD00

枚18(9) スクレーパ

左用H-X58335A-001#-GAD00

枚18H-W54030#-001#-VHA00

個3H-X56441#-001#-WCA00

個

3H-X53158#-012#-WCA00

個6H-X53158#-012#-WCA00

個6(14) ラバーチューブ

H-X54573A-001#-WEA00

個6(15) ラバーチューブ用バンド

W-W51557#-012-012#-FDA00

個12(1) 扉パッキン

C/R400個1(2) 入口圧力センサー

VNF-A6-200KPaT-4個1(3) 接点付圧力計

AU型 PK-1個

1個

1個

1個1(10) ディスチャージライナ(11) ガスケット

汚泥供給口用(12) Oリング(13) Oリング

２３単位 数量グランドカバー用フロキュレータ

現場盤(1) インバータ(2) インバータ(3) 高効率コンバータ

AC400V-1.5ｋW
FR-A840-1.5ｋ-1-60
コーティング仕様
AC400V-11ｋW
FR-A840-11ｋ-1-06
コーティング仕様
AC400V コーティン
FR-HC2-H15K
グ仕様(4) ラジオノイズフィルタ

FR-BIF AC200V個

1(5) ラインノイズフィルタ

FR-BLF AC200V

個

4(6) ラインノイズフィルタ

FR-BSF01 AC200V

個

2(7) サージ電圧抑制フィルタ AC400V0.4〜1.5kW FR-ASF-H1.5K

個1(8) サージ電圧抑制フィルタ AC400V15kW

FR-ASF-H15K

個

1(9) CPUユニット

コーティング仕様

Q03UDCPU個

1(10) 電源ユニット

コーティング仕様

Q61P個1(11) 基本ベースユニット

コーティング仕様

Q38B

個1(12) 増設ベースユニット

コーティング仕様

Q52B

個1(13) 増設ケーブル

コーティング仕様

QC12B

個

1(14) 入力カードユニット

コーティング仕様

QX42個2(15) 出力カードユニット

コーティング仕様

QY42P

個2(16) シリアルコミュニケーションユニット コーティング仕様

QJ71C24N-R2個

1(17) A/D変換ユニット

Q68DI

個

2コーティング仕様

交換部品一覧表 1備考名称(18) D/A変換ユニット

仕様

単位 数量

Q68DAIN個

1(19) 直流電源装置（パワーサプライ）

S8VS-18024

個

1(20) タッチパネル

PFXGP4501TAAC

個

1(21) タッチパネル用アタッチメント

CA4-ATM10-01個

1(22) タッチパネル用ケーブル

CA3-CBLLINKMQ-01

個

1コーティング仕様

交換部品一覧表 2備考

Ｎ

場内

配 置 図

S=1/2500

旧 イ方僧川へ

最初沈殿池
ポンプ棟

反応タンク

最終沈殿池

用水棟

沈砂池棟

流入渠

水処理電気室棟
汚泥濃縮棟
独立管廊

送風機棟

調

資材倉庫

整池

脱臭設備
１号焼却炉
車庫

汚泥処理棟
汚泥焼却
管理棟

管理棟

物置

２号
焼却炉
（将来）

リプレース
（将来）

汚泥投入室

業務場所
令和元年度 磐南浄化センター
No1汚泥脱水機修繕業務
1/3
図名
場内配置図
図面番号
業務箇所 磐田市小中瀬地内
1
業務名

令和元年度
磐南浄化センターNo1汚泥脱水機修繕業務

2/3

令和元年度
磐南浄化センターNo1汚泥脱水機修繕業務

3/3

No1汚泥脱水機

現場盤外形図