2021/03/12＜付録＞

Interfaces for SNMP JEMA-MIB

対応一覧表

OID=ISO(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).entarprises(1).jema(4550).jemaUps(1).
ObjectID

ObjectName(.1.3.6.1.4.1.4550.1)

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

説明

1

jemaUpsObjects

－

－

－

1.1

jemaUpsIdent

－

－

－

1.1.1.0

jemaUpsIdentManufacturer

DisplayString(SIZE(0..31))

read-only－

UPS製造業者名称（Yutaka Electric Mfg.Co.,Ltd.）1.1.2.0

jemaUpsIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSモデル名称（UPSの型名）

1.1.3.0

jemaUpsIdentUPSSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSのファームウェアバージョン

1.1.4.0

jemaUpsIdentAgentSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSエージェントのソフトウエアバージョン番号（本ボードのバージョン）

1.1.5.0

jemaUpsIdentName

DisplayString(SIZE(0..63))

read-write－

UPS識別用文字列

1.1.6.0

jemaUpsIdentAttachedDevices

DisplayString(SIZE(0..63))

read-write－

負荷装置名 (Webの「装置情報」の「接続装置」の内容。16文字まで設定可能。17文字以上はエラー)

1.1.7.0

jemaUpsIdentManufacturedDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-only

mm/dd/yyyy

1.1.8.0

jemaUpsIdentManufacturedNumber

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only

1.2

jemaUpsBattery

－

－

－

－

1.2.1.0

jemaUpsBatteryStatus

INTEGER {unknown(1)，batteryNormal(2)，batteryLow(3)，batteryDepleted(4)}read-only－

UPSのバッテリの残存容量
unknwonn(1):不明
バッテリの状態が不明なとき
batteryNormal(2):ﾊﾞｯﾃﾘ正常 バッテリが正常なとき
batteryLow(3):ﾊﾞｯﾃﾘ容量低下 バックアップ運転中にバッテリの容量が低下しバック
アップ運転可能時間が残り少なくなった場合
batteryDepleted(4):バッテリに異常が発生している場合

1.2.2.0

jemaUpsSecondsOnBattery

NonNegativeInteger

read-only

seconds

UPSがバックアップ中の場合，バックアップを開始してからの経過時間(秒)。
バックアップ中以外は，0を返す。

1.2.3.0

jemaUpsEstimatedMinutesRemaining

PositiveInteger

read-only

minutes

未対応

1.2.4.0

jemaUpsEstimatedChargeRemaining

INTEGER(0..100)

read-only

percent

バッテリ残充電容(％) (×1倍値)
満充電を100%、バッテリ容量低下(ローバッテリ)時を0%とする。

1.2.5.0

jemaUpsBatteryVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Volt DC

バッテリ電圧値(0.1Ｖ)。(×10倍値/×100倍値) ※１

1.2.6.0

jemaUpsBatteryCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

未対応(8文字まで設定可能、9文字以上はエラー)

UPSの製造年月日
UPSの製造番号－1－1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

説明

MAX-ACCESS

Unit

1.2.7.0

jemaUpsBatteryTemperature

Integer32

read-only

degrees
Centigrade

バッテリ周囲温度(℃) (×1倍値)

1.2.8.0

jemaUpsBatteryLastReplaceDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-write

mm/dd/yyyy

バッテリ交換年月日

1.2.9.0

jemaUpsBatteryReplaceIndicator

INTEGER{unknown(1)，noBatteryNeedsReplacing(2)，
batteryNeedsReplacing(3)}read-only-

1.2.10.0

jemaUpsBatteryLifeTimeRemaining

NonNegativeInteger

read-only

mmm

1.3

jemaUpsInput－－

1.3.1.0

jemaUpsInputLineBads

Counter32

read-only－

UPSへの入力電圧が仕様範囲外になった回数（バッテリ運転累積回数）999回を越えると0に戻る。

1.3.2.0

jemaUpsInputNumLines

NonNegativeInteger

read-only－

入力ライン数
（１固定）

1.3.3

jemaUpsInputTable

SEQUENCE OF
UpsInputEntry

not-accessible－

入力テーブルエントリのリスト

1.3.3.1

jemaUpsInputEntry

UpsInputEntry

not-accessible－

一つの入力ライン(系統)に関する情報を提供するエントリ

1.3.3.1.1.(index)

jemaUpsInputLineIndex

PositiveInteger

not-accessible－

入力ライン(系統)識別子

1.3.3.1.2.1

jemaUpsInputFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

入力周波数(0.1 Ｈｚ)。(×10倍値)

1.3.3.1.3.1

jemaUpsInputVoltage

NonNegativeInteger

read-only

RMS Volts

入力電圧(実効値)(Ｖ)。(×1倍値/×10倍値) ※２

1.3.3.1.4.1

jemaUpsInputCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

1.3.3.1.5.1

jemaUpsInputTruePower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

1.3.3.1.6.1

jemaUpsInputPhase

INTEGER {unknown(1)，singlePhase2Wire(2)singlePhase3Wire(3)，threePhase3Wire(4)，threePhase4Wire(5)}read-only－－

バッテリ交換警告
1：不明
2：交換不要
3：交換要（予測されるバッテリ寿命まで残り3ヶ月をきった場合）予測される交換残期間(ヶ月)

入力電流(実効値)(0.1Ａ)。(×10倍値)
入力電力値(W)。(×1倍値/×10倍値) ※２
入力相数
（１固定）

，

1.3.3.1.7.1

jemaUpsInputVoltage1

INTEGERread-only

RMS Volts

入力電圧(実効値)(V)。(×1倍値/×10倍値) ※２
ただし，-1の場合は不明を意味する。

1.3.3.1.8.1

jemaUpsInputVoltage2

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.3.3.1.9.1

jemaUpsInputVoltage3

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.3.3.1.10.1

jemaUpsInputCurrent1

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp－2－

入力電流(実効値)(0.1A)。(×10倍値)
ただし，-1の場合は不明を意味する。

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

説明

MAX-ACCESS

Unit

1.3.3.1.11.1

jemaUpsInputCurrent2

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.3.3.1.12.1

jemaUpsInputCurrent3

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.3.3.1.13.1

jemaUpsInputCurrent4

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.4

jemaUpsOutput－－

1.4.1.0

jemaUpsOutputSource

INTEGER {other(1),none(2),
normal(3),bypass(4),battery(5),booster(6),reducer(7)}read-only－

1.4.2.0

jemaUpsOutputFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

1.4.3.0

jemaUpsOutputNumLines

NonNegativeInteger

read-only－

出力ライン数（１固定となります。）

1.4.4

jemaUpsOutputTable

SEQUENCE OF
JemaUpsOutputEntry

not-accessible－

出力テーブルエントリのリスト

1.4.4.1

jemaUpsOutputEntry

JemaUpsOutputEntry

not-accessible－

一つの出力ライン(系統)に関する情報を提供するエントリ

1.4.4.1.1.(index)

jemaUpsOutputLineIndex

PositiveInteger

not-accessible－

出力ライン(系統)識別子

1.4.4.1.2.1

jemaUpsOutputVoltage

NonNegativeInteger

read-only

RMS Volts

1.4.4.1.3.1

jemaUpsOutputCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

1.4.4.1.4.1

jemaUpsOutputPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

出力電力値(W)。(×1倍値/×10倍値) ※２

1.4.4.1.5.1

jemaUpsOutputPercentLoad

INTEGER(0..200)

read-only

percent

出力負荷率(％)。(×1倍値/×10倍値) ※２

1.4.4.1.6.1

jemaUpsOutputStatus

INTEGER {unknown(1),none(2),
normal(3),}read-only－

出力ライン(系統)別の給電状態
unknown(1):不明
none(2):給電停止
normal(3):給電中

1.4.4.1.7.1

jemaUpsOutputPhase

INTEGER {unknown(1),singlePhase2Wire(2),singlePhase3Wire(3),threePhase3Wire(4),threePhase4Wire(5)}read-only－

入力相数（１固定となります。）－－3－

出力の状態を返します。
other(1):不明
none(2):供給源なし
スタンバイ中及びスケジュール起動待機中
normal(3):正常
正常運転中及び
シャットダウンディレイ中
bypass(4):バイパス
バイパス運転中battery(5):バッテリ
バックアップ運転中
booster(6):昇圧中未対応（機能なし）
reducer(7):降圧中未対応（機能なし）
出力周波数(0.1Hz)。(×10倍値)

未対応

出力電圧(実効値)(V) 。(×1倍値/×10倍値) ※２
出力電流値(実効値)(A) 。(×10倍値)

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

説明

MAX-ACCESS

Unit

1.4.4.1.8.1

jemaUpsOutputVoltage1

INTEGERread-only

RMS Volts

出力電圧(実効値)(V) 。(×1倍値/×10倍値) ※２
ただし，-1の場合は不明を意味する。

1.4.4.1.9.1

jemaUpsOutputVoltage2

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.4.4.1.10.1

jemaUpsOutputVoltage3

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.4.4.1.11.1

jemaUpsOutputCurrent1

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

jemaUpsOutputPhase で定義されている出力電流(実効値)(0.1A)。
(×10倍値)
ただし，-1の場合は不明を意味する。

1.4.4.1.12.1

jemaUpsOutputCurrent2

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.4.4.1.13.1

jemaUpsOutputCurrent3

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.4.4.1.14.1

jemaUpsOutputCurrent4

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.4.4.1.15.1

jemaUpsOutputPercentLoad1

INTEGER(-1..200)

read-only

percent

jemaUpsOutputPhase で定義されている負荷率(UPS定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)（％）。(×1倍値/×10倍値) ※２
ただし，-1の場合は不明を意味する。

1.4.4.1.16.1

jemaUpsOutputPercentLoad2

INTEGER(-1..200)

read-only

percent

未対応

1.4.4.1.17.1

jemaUpsOutputPercentLoad3

INTEGER(-1..200)

read-only

percent

未対応

1.5

jemaUpsBypass－－

1.5.1.0

jemaUpsBypassFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

1.5.2.0

jemaUpsBypassNumLines

NonNegativeInteger

read-only－

バイパス時の相数（１固定となります。）
jemaUpsInputPhase (1.3.3.1.6.1)と同じ値になります。

1.5.3

jemaUpsBypassTable

SEQUENCE OF
JemaUpsBypassEntry

not-accessible－

未対応

1.5.3.1

jemaUpsBypassEntry

JemaUpsBypassEntry

not-accessible－

未対応

1.5.3.1.1.(index)

jemaUpsBypassLineIndex

PositiveInteger

not-accessible－

未対応

1.5.3.1.2.1

jemaUpsBypassVoltage

NonNegativeInteger

read-only

RMS Volts

バイパス時の電圧(実効値)(V)。(×1倍値/×10倍値) ※２
ただし，-1の場合は不明を意味する。
jemaUpsInputVoltage1(1.3.3.1.7.1)と同じ値になります

1.5.3.1.3.1

jemaUpsBypassCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

バイパス時の電流(実効値)(0.1A)。(×10倍値)
ただし，-1の場合は不明を意味する。
jemaUpsInputCurrent1(1.3.3.1.10.1)と同じ値になります

1.5.3.1.4.1

jemaUpsBypassPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

バイパス時の電力値(W)。(×1倍値/×10倍値) ※２
jemaUpsInputTruePower (1.3.3.1.5.1)と同じ値になります－－4－

バイパス時の周波数(0.1Hz)。(×10倍値)
jemaUpsInputFrequency (1.3.3.1.2.1)と同じ値になります。

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

説明

MAX-ACCESS

Unit

1.5.3.1.5.1

jemaUpsBypassPhase

INTEGER {unknown(1),singlePhase2Wire(2),singlePhase3Wire(3),threePhase3Wire(4),threePhase4Wire(5),noBypass(6)}read-only－

未対応

1.5.3.1.6.1

jemaUpsBypassVoltage1

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.5.3.1.7.1

jemaUpsBypassVoltage2

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.5.3.1.8.1

jemaUpsBypassVoltage3

INTEGERread-only

RMS Volts

未対応

1.5.3.1.9.1

jemaUpsBypassCurrent1

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.5.3.1.10.1

jemaUpsBypassCurrent2

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.5.3.1.11.1

jemaUpsBypassCurrent3

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.5.3.1.12.1

jemaUpsBypassCurrent4

INTEGERread-only

0.1 RMS Amp

未対応

1.6

jemaUpsAlarm－－

1.6.1.0

jemaUpsAlarmFatalFaultStatus

INTEGER

Read-only

重故障状態。※３
UPSの重故障状態を示す。
-1:重故障なし
1:出力電圧異常
4:ファン故障 (ファン故障が重故障となるUPSのみ)
5:制御電源異常
1001:充電器異常 (充電器異常が重故障になるUPSのみ)
1002:PFC電圧異常
1003:半導体温度異常

1.6.2.0

jemaUpsAlarmFatalFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

重故障詳細情報jemaUpsAlarmFatalFaultStatusの詳細情報を文字列で与える。
日本語メッセージ、英語メッセージ"重故障無し", "No serious failures"－"出力電圧異常", "Abnormal output voltage""ファン故障", "Fan failure""制御電源異常", "Control power supply failure""避雷器故障", "Lightning arrester failure""充電器故障", "Charger failure""PFC電圧異常", "PFC voltage abnormality""半導体温度異常", "Semiconductor temperature abnormality"－5－1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明

Unit

1.6.3.0

jemaUpsAlarmFaultStatus

INTEGERread-only

異常状態。※３-1:異常なし
1:電圧降下、上昇、周波数異常
3:バッテリ異常(バッテリ異常、初期バッテリ異常、インターバルバッテ
リ異常、充電器故障、バッテリ寿命)
1004:ファン故障 (ファン故障が警告となるUPSのみ)
1005:通信異常 (UPSと本ボードとの通信異常)

1.6.4.0

jemaUpsAlarmFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

異常状態詳細jemaUpsAlarmFaultStatusの詳細情報を文字列で与える。
異常が無い場合は空文を返す。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"UPSの入力電圧が低下しています。バッテリバックアップ運転中です。
", "UPS input voltage is low. Battery backup is in operation. ""UPSの入力電圧が上昇しています。バッテリバックアップ運転中です。
", "UPS input voltage is elevated. Battery backup is in operation. "" 入 力 周 波 数 が 異 常 で す 。 バ ッ ク ア ッ プ 運 転 中 で す 。 ", "The input
frequency is abnormal. Backup operation is in progress. ""PFC電圧異常", "PFC voltage abnormality""半導体温度異常", "Semiconductor temperature abnormality""ファン故障", "Fan failure"(ファン故障が重故障となるUPSのみ)"バッテリ寿命", "Battery life""バッテリ異常", "Battery failure""初期バッテリ異常", "Initial battery failure""インターバルバッテリ異常", "Interval battery failure""バッテリ寿命", "Battery life""充電器故障", "Charger failure""通信異常", "Communication error"－6－1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明

Unit

1.6.5.0

jemaUpsAlarmWarningStatus

INTEGER {none(-1),
occurred(1)}read-only

UPS警告状態
UPSの警告状態を示す。
-1：警告なし
1：警告発生中
下記のいずれかが発生した場合、「警告発生中」となる。詳細はjemaUpsAlarmWarningDetailで判別する。
・入力電圧低下・入力電圧上昇・ローバッテリ(バッテリ容量低下)
・過負荷・周波数異常・初期バッテリ異常・インターバルバッテリ異常・ファン故障・充電器異常・バッテリ異常・通信異常

1.6.6.0

jemaUpsAlarmWarningDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

警告詳細情報jemaUpsAlarmWarningStatusの詳細情報を文字列で与える。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"正常", "normal""入力電圧低下", "Input voltage drop""入力電圧上昇", "Input voltage rise""ローバッテリ発生", "Low battery generation""過負荷発生", "Overload occurs""周波数異常発生", "Frequency abnormality occurs""初期バッテリ異常", "Initial battery failure""インターバルバッテリ異常", "Interval battery failure""ファン故障", "Fan failure""充電器故障", "Charger failure""バッテリ異常", "Battery failure""通信異常", "Communication error"－7－1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.6.7.0

ObjectName

jemaUpsAlarmCautionDetail

SYNTAX

MAX-ACCESS

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

Unit

説明
注意詳細情報重故障/警告に対する追加情報（実施する必要のあるアクション）を文字列で与える。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"装置故障が発生しました。弊社保守拠点又は販売店に連絡願います。 ","A device failure has occurred. ""装置内部温度が異常となりました。弊社保守拠点又は販売店に連絡願います。 ", "The internal temperature of the device has become abnormal.
""UPSの入力電圧が低下しています。バッテリバックアップ運転中です。
", "UPS input voltage is low. Battery backup is in operation. ""UPSの入力電圧が上昇しています。バッテリバックアップ運転中です。
", "UPS input voltage is elevated. Battery backup is in operation. ""ローバッテリ状態となりました。まもなくUPS出力が停止します。 ","The battery is low. The UPS output will stop soon. ""バッテリ周囲温度が上昇しています。UPS周囲温度を下げてください。
", "The battery ambient temperature is rising. Lower the UPS ambient
temperature. ""過負荷状態です。接続負荷を低減してください。 ", "It is overloaded.
Reduce the connection load. ""バッテリ異常が発生しました。弊社保守拠点又は販売店に連絡願います。 ", "A battery failure occurred. ""自動バッテリチェックが異常となりました。 ", "The automatic battery
check became abnormal. ""バッテリ寿命です。弊社保守拠点又は販売店に連絡願います。","Battery life. ""入力周波数が異常です。バックアップ運転中です。", "The input
frequency is abnormal. Backup operation is in progress. ""出力状態変化：OFF -> ON", "Output state change : OFF -> ON ""出力状態変化：ON -> OFF", "Output state change : ON -> OFF "－8－1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.6.8.0

ObjectName

jemaUpsAlarmInputBadStatus

SYNTAXINTEGER {none(-1),
occurred(1)}MAX-ACCESS

説明

Unit

入力異常状態
UPSの入力異常状態を示す。
-1：入力異常なし
1：入力異常発生中
下記のいずれかが発生した場合に｢入力異常発生中｣になる。詳細はjemaUpsAlarmInputBadDetailで判別する。
・入力電圧,周波数正常

read-only

・入力電圧低下・入力電圧上昇・入力周波数異常
1.6.9.0

jemaUpsAlarmInputBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

入力異常詳細情報
jemaUpsAlarmInputBadStatusの詳細情報を文字列で与える。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"入力電圧低下", "Input voltage drop"

read-only"入力電圧上昇", "Input voltage rise""入力周波数異常", "Input frequency error ""入力電圧,周波数正常", "Input voltage and frequency are normal."
1.6.10.0

jemaUpsAlarmOutputOverloadStatus

INTEGER {none(-1),
occurred(1)}read-only

出力過負荷状態
UPSの出力過負荷状態を示す。
-1：出力過負荷なし
1：出力過負荷発生中

1.6.11.0

jemaUpsAlarmBatteryBadStatus

INTEGER {none(-1),
occurred(1)}read-only

バッテリ異常状態
バッテリの劣化などの異常を示す。
-1：バッテリ異常なし
1：バッテリ異常発生中
下記のいずれかが発生した場合に「バッテリ異常発生中」となる。詳細はjemaUpsAlarmBatteryBadDetailで判別する。
・バッテリ異常・初期バッテリチェック異常・インターバルバッテリチェック異常・バッテリ寿命
・充電器故障－9－1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.6.12.0

ObjectName

jemaUpsAlarmBatteryBadDetail

SYNTAX

MAX-ACCESS

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

説明

Unit

バッテリ異常詳細情報
jemaUpsAlarmBatteryBadStatusの詳細情報を文字列で与える。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"バッテリ異常", "Battery failure""初期バッテリ異常", "Initial battery failure""インターバルバッテリ異常", "Interval battery failure""バッテリ寿命", "Battery life""充電器故障", "Charger failure"

1.6.13.0

jemaUpsAlarmTempBadStatus

INTEGER {none(-1),
occurred(1)}read-only

1.6.14.0

jemaUpsAlarmTempBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read_only

温度異常状態
UPS内部又は関連する場所の温度状態を示す。
-1：温度異常なし
1：温度異常発生中
下記のいずれかが発生した場合に｢温度異常発生中｣となる。詳細はjemaUpsAlarmTempBadDetailで判別する。
・バッテリ温度上昇発生 (警告)・半導体温度上昇発生(重故障)

温度異常詳細情報
jemaUpsAlarmTempBadStatusの詳細情報を文字列で与える。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"バッテリ温度上昇発生", "Battery temperature rise occurs""半導体温度上昇発生", "Semiconductor temperature rise occurs"

1.7

Test

－

－

－

－10－

1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.7.1.0

ObjectName

jemaUpsTestId

SYNTAXOBJECT IDENTIFIER

MAX-ACCESS

Unit

read-write－

説明テストID(テスト名称)
TestIDを設定するとTestIDに対応したOIDのテストが実行する。
バッテリテストはバッテリテスト機能を有している機種に限る。
読み取り操作を行うと実行中のテストTestIDまたは最終実行テスト
TestIDを返す。
テストが実行されていない場合はテスト実行無しを示すTestIDを返す。
TestIDと実行するテストOIDの対応は以下の通り。
TestID
1.7.7.1
1.7.7.2
1.7.7.3
1.7.7.4
1.7.7.5

ObjectIDjemaUpsTestNoTestsInitiated（実行テスト無し）
jemaUpsTestAbortTestInProgress（テスト中断）
jemaUpsTestGeneralSystemsTest（メーカ標準テスト）
jemaUpsTestQuickBatteryTest（簡易バッテリテスト）
jemaUpsTestDeepBatteryTest（定格時間バックアップテスト）※テスト実行中にTestIDを設定するとエラーとなりテストは実行されません。
※テストを実行する場合は万一UPSの出力が突然断しても良いように負荷のサーバのアプリケーションを全て閉じる等縮退運転状態で実施してください。
1.7.2.0

jemaUpsTestSpinLock

TestAndIncr

read-write－

テスト・サブシステム上の 排他制御
テストが実行されると数値が1増加されます。
ボードを再起動すると1に戻ります。

1.7.3.0

jemaUpsTestResultsSummary

INTEGER {donePass(1),doneWarning(2),doneError(3),aborted(4),inProgress(5),noTestsInitiated(6)}read-only－

最後に実行されたUPS診断テスト結果
戻り値の1，2，3は，UPSからのテスト結果報告である。
1：正常終了
2：警告
3：エラー
4：中断
5：実行中
6：実行されたものなし－11－1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.7.4.0

ObjectName

jemaUpsTestResultsDetail

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

DisplayString(SIZE(0..255))

read-only－

説明
テスト結果追加情報
最終UPS診断ﾃｽﾄ結果に対する詳細情報を文字列で返す。
もし，追加情報がなければ，空の文字列が返される。
日本語メッセージ, 英語メッセージ"正常終了", "Successful completion""警告", "Warning""エラー", "Error""中断", "Break""実行中", "Running""実行されたものなし", "Nothing executed"

1.7.5.0

jemaUpsTestStartTime

TimeStamp

read-only－

テスト開始時間

1.7.6.0

jemaUpsTestElapsedTime

TimeInterval

read-only－

テスト経過時間

1.7.7

jemaUpsWellKnownTests

－

－

－

1.7.7.1

jemaUpsTestNoTestsInitiated

－

－

－

テスト経歴(実行中)なし（TestID 1.7.7.1）未対応

1.7.7.2

jemaUpsTestAbortTestInProgress

－

－

－

進行中テスト中断（TestID=1.7.7.2）
実行中のテストが中断されたか，実行中であったテストが中断されたことを示す。

1.7.7.3

jemaUpsTestGeneralSystemsTest

－

－

－

製造業者の標準テスト（TestID=1.7.7.3）
10秒間のバックアップテスト（jemaUpsTestQuickBatteryTestと同様のテスト）

1.7.7.4

jemaUpsTestQuickBatteryTest

－

－

－

簡易バッテリテスト（TestID=1.7.7.4）
定格時間のバックアップテスト（jemaUpsTestGeneralSystemsTestと同様のテスト）

1.7.7.5

jemaUpsTestDeepBatteryCalibration

－

－

－

バッテリ放電テスト（TestID=1.7.7.5）
バッテリ限界までバックアップテスト

1.8

jemaUpsControl

－

－

－

－12－

－

1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.8.1.0

ObjectName

jemaUpsShutdownType

SYNTAXINTEGER {output(1),system(2)}MAX-ACCESS

Unit

read-write－

説明
UPSのシャットダウンタイプ
UpsShutdownAfterDelayやupsRebootWithDurationが設定された場合のUPSの停止方法を設定します。
output(1)の場合、upsShutdownAfterDelay等が設定されると、PCのシャットダウンを行わずUPSの出力を設定時間後に直接停止します。
system(2)の場合、upsShutdownAfterDelay等が設定されるとシャットダ
ウン処理を行い、その後、設定時間後にUPSを停止します。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。

NonNegativeInteger

read-only-

出力制御ライン数(系統数)
出力制御を行う対象となる出力ライン数(系統数)を示す。(未対応)jemaUpsOutputControlTable

SEQUENCE OF
jemaUpsOutputControlEntry

notaccessible-

出力制御テーブルエントリのリスト

1.8.3.1

jemaUpsOutputControlEntry

jemaUpsOutputControlEntry

notaccessible-

出力制御テーブルエントリ

1.8.3.1.1.(Index)

jemaUpsOutputControlLineIndex

PositiveInteger

notaccessible-

出力制御ライン(系統)識別子

1.8.3.1.2.1

jemaUpsShutdownAfterDelay

INTEGER(-1..2147483648)

read-write

seconds

1.8.2.0

jemaUpsOutputControlNumLines

1.8.3

UPS停止またはシャットダウン処理を行います。
シャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効
で、シャットダウン処理を行っていない場合はこの設定は有効です。
シャットダウンタイプ(jemaUpsShutdownType)、停電回復後のUPS再起
動動作(jemaUpsAutoRestart)、設定した値により、動作が変わります。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。

1.8.3.1.3.1

jemaUpsStartupAfterDelay

INTEGER(-1..2147483648)

read-write

seconds－13－

値を設定すると設定時間後にUPSの出力が開始します。
設定を-1にすると、カウントダウンが中断されます。
読み取り操作ではカウントダウン中であればその時点の残時間を返します。カウントダウンをしていない場合は、-1を返します。
※秒単位での設定が可能です。

1515700T

2021/03/12
ObjectID
1.8.3.1.4.1

ObjectName

jemaUpsRebootWithDuration

SYNTAXINTEGER(-1..300)

MAX-ACCESS

Unit

read-write

seconds

説明
UPS停止またはシャットダウン処理を行い、その後、出力を開始します。
シャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効
で、シャットダウン処理を行っていない場合はこの設定は有効です。
シャットダウンタイプ(jemaUpsShutdownType)、停電回復後のUPS再起
動動作(jemaUpsAutoRestart)、設定した値により、動作が変わります。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。

－

read-write

出力オートリスタート設定
jemaUpsShutdownAfterDelay又はバッテリ放電終止によってUPSの出力が停止後，復電時の動作を決める。
on(1):複電時リブートを行う（オン）
off(2):複電時リブートを行わないオフ※off(2)の時は，マニュアル又はリモートでの出力開始操作がないと出力を再開しません。

1.8.3.1.5.1

jemaUpsAutoRestart

INTEGER {on(1),
off(2)}

1.9

jemaUpsConfig

NonNegativeInteger－－

1.9.1.0

jemaUpsConfigInputVoltage

NonNegativeInteger

read-write

RMS Volts

定格入力電圧(実効値)(V)。(×1倍値)

1.9.2.0

jemaUpsConfigInputFreq

NonNegativeInteger

read-write

0.1 Hertz

定格入力周波数(0.1Hz)。(×1倍値/×10倍値) ※２（50Hzもしくは60Hz 自動判別）

1.9.3.0

jemaUpsConfigOutputVoltage

NonNegativeInteger

read-write

RMS Volts

定格出力電圧(実効値)(V)。(×1倍値)

1.9.4.0

jemaUpsConfigOutputFreq

NonNegativeInteger

read-write

0.1 Hertz

定格出力周波数(0.1Hz)。(×1倍値/×10倍値) ※２（50Hzもしくは60Hz 自動判別）

1.9.5.0

jemaUpsConfigOutputVA

NonNegativeInteger

read-only

Volt-Amps

定格出力皮相電力定格(VA)。(×1倍値/×10倍値) ※２

1.9.6.0

jemaUpsConfigOutputPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

定格出力電力定格(W)。(×1倍値/×10倍値) ※２

1.9.7.0

jemaUpsConfigLowBattTime

NonNegativeInteger

read-write

minutes

初期時の定格出力でのバックアップ時間(分)

1.9.8.0

jemaUpsConfigAudibleStatus

INTEGER {disabled(1),enabled(2),muted(3)}read-write－

1.9.9.0

jemaUpsConfigLowVoltageTransferP
oint

NonNegativeInteger

read-write

RMS Volts

入力低電圧切換値(V)。(×1倍値)※[read-write]となっていますが、書き換えは出来ません。

1.9.10.0

jemaUpsConfigHighVoltageTransferP
oint

NonNegativeInteger

read-write

RMS Volts

入力高電圧切換値(V)。(×1倍値)※[read-write]となっていますが、書き換えは出来ません。

－14－

ブザーON/OFF
1：無効
2：有効
3：鳴動中のブザー停止(SETでのみ有効)
Webの｢装置情報｣の｢ブザー鳴動｣で｢全ての異常、警告条件で鳴動｣のみ「２：有効」となり、それ以外は「１：無効」となる。

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

説明

1.9.11.0

jemaUpsConfigTransferTrapControl

INTEGER {fatalFault (1),fault(2),warning(3),all(4)}

read-write

トラップ送出レベル
次の4種類のトラップに対し，重要度に応じて，トラップ送出の有無を設定する。
jemaUpsTrapFatalFault 重故障発生
jemaUpsTrapFault
軽故障発生(未対応)jemaUpsTrapWarning 警告情報発生
jemaUpsTrapCaution 注意情報発生
1：重故障のみ送出
2：重故障，軽故障，軽故障回復を送出
3：重故障，軽故障，軽故障回復，警告，警告回復を送出
4：すべてのトラップを送出

1.9.12.0

jemaUpsConfigIntervalTrapControl

INTEGER {disabled (1),enabled (2),muted (3),}read-write

jemaUpsTrapAny制御。
1：jemaUpsTrapAnyの送出無効
2：jemaUpsTrapAnyの送出有効
3：jemaUpsTrapAnyの送出中止(無効)jemaUpsTrapAnyは未対応であるため、jemaUpsTrapCautionの送出の有効/無効となる。

1.9.13.0

jemaUpsConfigIntervalTrapTime

INTEGER(5..2147483648)

read-write

seconds－15－

Trap送出間隔
jemaUpsTrapBatteryLow及びjemaUpsTrapAnyの繰返し送出間隔を設定する。
1未満の値が設定された場合は，1に設定しなおす。

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

2jemaUpsTraps

2.1

jemaUpsTrapOnBattery

説明

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

－

－

－

jemaUpsEstimatedMinutesR
emaining (PositiveInteger)－－

UPSは，バックアップ運転中。
このトラップは，UPSが停止するか，又は，バックアップ運転が解除されるまで１分間隔で送信される。

－－

UPSテスト完了を通知する。
テスト結果は，jemaUpsTestResultSummaryを参照することによって得られる。

jemaUpsAlarmInputBadDetail(DisplayString)－－

UPSへの入力電圧が仕様範囲外である。

jemaUpsSecondsOnBattery(
NonNegativeInteger)
jemaUpsConfigLowBattTime(
NonNegativeInteger)
2.2

jemaUpsTrapTestCompleted

jemaUpsTestId(OBJECTIDENTIFIER)
jemaUpsTestSpinLock(TestAndIncr))jemaUpsTestResultsSummary(INTEGER)
jemaUpsTestResultsDetail(DisplayString)
jemaUpsTestStartTime(TimeStamp)
jemaUpsTestElapsedTime(TimeInterval)

2.3

jemaUpsTrapInputBad

2.4

jemaUpsTrapInputBadRemoved

－

－

－

UPSへの入力電圧が仕様範囲外から復帰した。

2.5

jemaUpsTrapBatteryLow

－

－

－

バッテリ容量の低下
jemaUpsBatteryStatus参照。
繰返し値は，jemaUpsConfigIntervalTrapTimeによる。

2.6

jemaUpsTrapOutputOverload

jemaUpsOutputPercentLoad(
INTEGER)－－

UPSの出力過負荷状態

2.7

jemaUpsTrapOutputOverloadRemovedjemaUpsAlarmOutputOverlo
adStatus(INTEGER)－－

UPSの出力の過負荷状態からの回復

2.8

jemaUpsTrapBatteryBad

jemaUpsAlarmBatteryBadDetail(DisplayString)－－

バッテリの交換が必要（送出回数は3回）

jemaUpsAlarmTempBadDetail(DisplayString)－－

温度が仕様範囲外
温度異常内容の詳細情報はjemaUpsAlarmTempBadDetailを参照することによって得られる。

－－－

温度の仕様範囲外からの回復

jemaUpsBatteryLifeTimeRemaining(NonNegativeInteger)
2.9

jemaUpsTrapTempBad

2.10

jemaUpsTrapTempBadRemoved－16－

1515700T

2021/03/12
ObjectID

ObjectName

説明

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

2.11

jemaUpsTrapCommunicationsLost

－

－

－

エージェントとUPS間の通信が異常
UPSと本ボードとの通信異常時に送出。

2.12

jemaUpsTrapCommunicationsLostRe
moved

－

－

－

エージェントとUPS間の通信異常からの回復

2.13

jemaUpsTrapConfigChange

－

－

－

未対応

2.14

jemaUpsTrapFatalFault

jemaUpsAlarmFatalFaultStatus(INTEGER)－－UPSに重故障発生
重故障の詳細情報はjemaUpsAlarmFatalFaultDetailを参照することによって得られる。
トラップには追加情報として，関連管理情報のObject Nameに
jemaUpsAlarmFatalFaultStatus，Valueに故障原因を示す次のコード(数値)を追記する。
1：出力異常4：ファン故障
5：制御異常1000:ｱﾚｽﾀ異常
1001:充電器異常
1002: PFC電圧異常
1003:半導体温度異常

－

－

未対応

－

－

未対応

－

－

UPSからの警告発生
警告の内容は製造業者によって定められる。
警告内容の詳細情報は，jemaUpsAlarmWarningDetailを参照することに
よって得られる。

－－

UPSの警告からの回復－－

UPSからの注意情報発生
情報内容の詳細は，jemaUpsAlarmCautionDetailを参照することによって得られる。

jemaUpsAlarmFatalFaultDetail(DisplayString)

2.15

jemaUpsTrapFault

jemaUpsAlarmFaultStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmFaultDetail(DisplayString)

2.16

jemaUpsTrapFaultRemoved

jemaUpsAlarmFaultStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmFaultDetail(DisplayString)

2.17

jemaUpsTrapWarning

jemaUpsAlarmWarningStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmWarningDetail(DisplayString)

2.18

jemaUpsTrapWarningRemoved

jemaUpsAlarmWarningStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmWarningDetail(DisplayString)

2.19

jemaUpsTrapCaution

jemaUpsAlarmCautionDetail(
DisplayString)－17－1515700T

2021/03/12
ObjectID
2.20

ObjectjemaUpsTrapAnyName

SYNTAX

MAX-ACCESS

UnitjemaUpsAlarmFatalFaultStatus(INTEGER)

－

－

説明
未対応

jemaUpsAlarmFaultStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmWarningStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmInputBadStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmOutputOverlo
adStatus(INTEGER)
jemaUpsAlarmBatteryBadSta
tus(INTEGER)
jemaUpsAlarmTempBadStatus(INTEGER)※１：JemaUpsBatteryVoltage(1.2.5.0)はMIBの仕様では×10倍値を返しますが、Avanced NW board以前は×100倍値を返していました。
Avanced NW boardⅡでも過去のボードとの互換を保つため、デフォルトでは×100倍値を返します。
この設定はWebの｢ネットワーク設定｣-｢SNMP設定｣の｢JemaUpsBatteryVoltage,UpsBatteryVoltageの返答値｣で変更可能です。
※２：(×1倍値/×10倍値)の記載の部分は、MIBの仕様では×1倍値ですが、Avanced NW board以前は×10倍値を返していたMIBを表します。
(×1倍値/×10倍値)の記載の部分は、MIBの仕様では×10倍値ですが、Avanced NW board以前は×1倍値を返していたMIBを表します。
Avanced NW boardⅡでも過去のボードと互換を保つため、デフォルトでは従来の倍率(上記の上段では×10倍値、下段では×1倍値)を返します。
この設定はWebの｢ネットワーク設定｣-｢SNMP設定｣の｢誤った倍率で返していたMIB｣で変更可能です。
※３：jemaUpsAlarmFatalFaultStatus(1.6.1.0)、jemaUpsAlarmFaultStatus(1.6.3.0)は異常が無い場合、MIBの仕様では"-1"を返しますが、
Avanced NW board以前は"0"を返していました。
Avanced NW boardⅡでも過去のボードと互換を保つため、デフォルトでは"0"を返します。
この設定はWebの｢ネットワーク設定｣-｢SNMP設定｣の｢Jema 1.6.1、1.6.3正常時返答値｣で変更可能です。

－18－

1515700T

2021/03/12◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作
UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作は設定した値やUPSのシャットダウンタイプ(upsShutdownType)、停電回復後のUPS再起動動作(upsAutoRestart)、および、通常運転中か、停電でシャットダウン処理中でない場合(※１）で動作が異なります。
ここではそれらの詳細を記載します。
※１:Webの｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の｢シャットダウン実行｣にチェックを入れないと、停電になってもシャットダウン処理は行われません。
その際に上記のmibで制御が可能です。
｢シャットダウン実行｣にチェックが入っていて、停電等でシャットダウン処理を行っている場合、または指示によるシャットダウン処理を行っている場合、これらの設定をしても無視されます。
Jema、RFC1628とも動作は同じですのでRFC1628のみ記載しています。
Jemaはオブジェクト名の前の"jema"を省略しているため付加する必要があります。
(例) upsShutdownAfterDelay → jemaUpsShutdownAfterDelay
Jemaの場合、jemaUpsShutdownTypeはindex値を0に設定しますが、
jemaUpsShutdownAfterDelay、jemaUpsRebootWithDuration、jemaUpsAutoRestartはindex値を1に設定する必要があります。
・jemaUpsShutdownType→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.1.0

・jemaUpsShutdownAfterDelay→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.2.1

・jemaUpsRebootWithDuration→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.4.1

・jemaUpsAutoRestart→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.5.1

RFC1628は全て0を設定します。
・upsShutdownType→1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0

・upsShutdownAfterDelay→1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0

・upsRebootWithDuration→1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0

・upsAutoRestart→1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0(1) UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)
UPSの出力停止またはシャットダウン処理を行います。
設定した値はシャットダウンタイプ(upsShutdownType)に関わらず、UPSの停止時間となります。
設定できる値は秒ですが、60秒以下は1分、それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)－19－1515700T

2021/03/12

既にシャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン処理を行っていない場合は、この設定は有効です。これを停電中とします。
読み取り操作ではUPSが停止するまでの残時間を返します。処理中でなければ-1を返します。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がoutput(1)の場合値を設定すると設定された時間後にUPSの出力が停止します。
通常運転中に値を設定すると、出力停止後に停電、復電が行われても出力は開始しません。(動作例のA1)
停電中に値を設定すると、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のB1)
停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
処理中に復電している場合、一旦UPSは出力を停止しますが、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のB2)
停止したままとなります。
この処理中に-1を設定すると、UPS停止処理は中断されます。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がsystem(2)の場合値を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、設定された時間後にUPSを停止します。
通常運転中に値を設定すると、出力停止後に停電、復電が行われても出力は開始しません。(動作例のA2)
停電中（バックアップ運転中）に値を設定すると、出力停止中、または出力停止後に復電しても出力は開始しません。(動作例のB3)復電で出力を開始したい場合はupsRebootWithDurationを使用します。詳しくは｢(2)UPSの再起動指示(upsRebootWithDuration)｣をご確認下さい。
この処理中に-1を設定しても無視します。(中断できません)(2) UPSの再起動指示(upsRebootWithDuration)
UPS停止またはシャットダウン処理を行い、その後、UPSを起動します。
設定した値はシャットダウンタイプ(upsShutdownType)により意味が異なります。
既にシャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン処理を行っていない場合は、この設定は有効です。これを停電中とします。
－20－

1515700T

2021/03/12

読み取り操作ではUPSが出力を開始するまでの残時間を返します。処理中でなければ-1を返します。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がoutput(1)の場合
設定した値はUPSの停止時間となります。
設定できる値は秒ですが、60秒以下は1分、それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)
通常運転中に値を設定すると、設定時間後にUPSの出力が停止し、出力停止後、1分後再度UPSの出力を開始します。(動作例のA3)
停電中に値を設定すると、1分間起動待機後、UPSが完全停止します。復電で｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。(動作例のB4)UPSが完全停止する前に復電した場合も1分間起動待機後、出力を停止し、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。(動作例のB4)
UPS停止処理中に-1を設定すると、UPS停止処理は中断されます。起動待機中は無視されます。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がsystem(2)の場合設定した値はUPSの起動待機時間となります。
設定できる値は秒ですが、0秒は別扱いされます。それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)※Advanced NW boardでは0秒を設定しても60秒(1分)に切り上げられますので、下記の0秒を設定した場合の処理は行えません。
この処理中に-1を設定しても無視します。(中断できません)
通常運転中に値として1秒以上を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止し、設定された時間、起動待機状態となり、その後、UPSの出力を開始します。(動作例のA4)
通常運転中に値として0秒を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行
し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止します。その後、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のA5)｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のA6)
停止したままとなります。
停電中に値として1秒以上を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行
し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止し、設定された時間、起動待機状態となります。この間に復電している場合は｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)に出力を開始します。停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。 (動－21－1515700T

2021/03/12

作例のB5)
停電中に値として0秒を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止します。その後、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のB6)
停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
処理中に復電している場合、一旦UPSは出力を停止しますが、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のB7)
停止したままとなります。
◆動作例
表内の記号は以下の意味を表します。
①：｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣のDelay4(分)②：｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)n0：0以上の値。0は60秒に切り上げられ、それ以外も60秒単位に切り上げられる。(0→60、1→60、61→120)
n1：1以上の値。60秒単位に切り上げられる。0秒は含まない。(1→60、61→120)(A) 停電でない場合に実行した際の動作
upsShutdownAfterDelayは出力停止後に停電、完全停止後したら復電時の動作
upsRebootWithDurationは出力を再開するので、停電は起こさない。
A1
A2
A3
A4
A5
A6

upsShutdownAfterDelayn0
n0
upsRebootWithDurationn0
n1 (※1)0 (※1)
0 (※1)

upsShutdownType
output(1)system(2)upsShutdownType
output(1)system(2)system(2)system(2)upsAutoRestart－－
upsAutoRestart
－
－
on(1)
off(2)

動作
n0 秒後に出力停止。停電→復電でも出力開始しない。
シャットダウン後、n0 秒後に出力停止。停電→復電でも出力開始しない。
動作
n0 秒後に出力停止。1 分後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に出力停止。n1 秒後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に出力停止。②秒後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に出力停止。そのまま出力開始しない。

－22－1515700T

2021/03/12(B) 停電中でシャットダウンでない場合に実行し、出力停止後でUPSが完全停止後に復電時の動作
停電中でシャットダウンでない場合に実行し、出力停止中に復電時の動作.(UPSは完全停止しないが、それ以外は同じ)
B1
B2
B3
B4

upsShutdownAfterDelayn0n0n0
upsRebootWithDurationn0

upsShutdownType
output(1)output(1)system(2)upsShutdownType
output(1)upsAutoRestarton(1)off(2)－
upsAutoRestart－

B5

n1 (※1)system(2)

－

B6
B7

0 (※1)
0 (※1)

system(2)system(2)on(1)
off(2)

動作
n0 秒後に UPS が完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
n0 秒後に UPS が完全停止。復電でも出力開始しない。
シャットダウン後、n0 秒後に UPS が完全停止。復電でも出力開始しない。
動作
n0 秒後に出力停止。1 分間起動待機後、UPS が完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に出力停止。n1 秒間起動待機後、UPS が完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に UPS が完全停止。復電後②秒後に出力開始する。
シャットダウン後、①分後に UPS が完全停止。復電でも出力開始しない。

※１：Advanced NW boardは0を指定しても60秒に切り上げられますので、0秒の設定は行えません。
そのため、Advanced NW boardでは「A5,A6」は「A4」の動作に、「B6,B7」は「B5」の動作となります。

－23－

1515700T