の高性能乾式水道メーター
High-performance dry dial type water meter

信頼 創造 奉仕

GT(V)Wシリーズ
新基準に適合し、低流領域の精度が大幅に向上しました。
広範囲な流量が正確に計量できます。

特 長○流量範囲が広く耐久性に優れた、たて形軸流式を採用しました。
○デジタル表示機構部は水と隔離された乾式構造の採用により、水滴、水垢、鉄錆等による検針難を解消いたしました。
○GTW シリーズは、安価なダグタイル鋳鉄を採用し、強じん性に優れており、軽量・コンパクト化を実現しました。
○GTW シリーズは、ケースの接液部には、耐食性にすぐれたエポキシ樹脂粉体塗装を施し、赤水をシャットアウトしました。
事業体様
向け○GTVW シリーズは、ケース材質にビスマス青銅鋳物を採用し、環境に配慮した無塗装タイプでケーシングが３検満（24 年間）使用可能です。

LINEUPGTVW50〜100Ⅴ

仕型

口径《参考》 定格最大流量《Q3》 計量範囲
【m3/h】【mm】《Q3/Q1（R）》

式

GT(V)W50Ⅴ
GT(V)W75Ⅴ
GT(V)W100Ⅴ

5075
1004063100

10075mm

100mm

様流量範囲（流量値【m3/h】）《器差±5％》
0.4〜0.64未満
0.63〜1.01未満
1〜1.6未満50mm《器差±2％》
0.64〜50
1.01〜78.75
1.6〜125

容量《参考》 1日当たりの使用量【m3/日】 月間使用量
表示機構《0.1MPa時》
3【m3/h】 10時間使用のとき 24時間使用のとき 【m /月】 最小目盛【L】 最大表示量【m3】

56.6
95.5
161.4

140
218345250390620注）灰文字は小数点以下

2,600
4,100
6,600

1999,999.999※100L以上はデジタル方式、10L、１Lはアナログ方式

外観図

たて形軸流羽根車式

伸縮補足管もご用意できます!!

50〜100mm※お問い合わせはお近くの支店・営業所までW

口径表示φD3

口径表示
口径表示H2φDφD1h式

G T V W 5 0 Ⅴ・E T V W 5 0 Ⅴ・F T V W 5 0 Ⅲ
G T V W 7 5 Ⅴ・E T V W 7 5 Ⅴ・F T V W 7 5 Ⅲ
GTVW100Ⅴ・ETVW100Ⅴ・FTVW100Ⅳ
G T W 5 0 Ⅴ・E T W 5 0 Ⅴ・F M T W 5 0 Ⅴ
G T W 7 5 Ⅴ・E T W 7 5 Ⅴ・F M T W 7 5 Ⅴ
GTW100Ⅴ・ETW100Ⅴ・FMTW100Ⅴ

0.5mm2）を使用しております。
※電文出力のみの場合は2芯丸型ビニールコード（外径φ5、0.5mm2）となります。

n−φd

鋳造年
（西暦下2桁）L1L型

注１） ET（V）
Wシリーズの出力線は４芯丸型ビニールコード（外径φ5、注２） FT（V）
W・FMTWシリーズの出力線は３芯丸型ビニールコード（外径φ6.5、0.5mm2）を使用しております。

口径《参考》
【mm】

LL1

5075
1005075
100560630
750560
630
750

245
300
350245300350

外形寸法【mm】
約H
GT(V)W ET(V)W FTVW・FMTW
229229232279279
284
321
321
324
229
229
232
259
259
264
296296299

フランジ寸法【mm】
WhφD1

φD2

φD3

186
211238
186
211
238

80
100
12080
100120186
211238186211238143168
195143168195100125152
100125152

共通仕様
最最圧使取高 許 容 使 用 温 度《 M A T 》
大 許 容 使 用 圧 力《 M A P 》
力 損 失《 定 格 最 大 流 量 Q 3 時 》
用周
囲温度
範囲付姿
勢G T V W・E T V W・F T V W
塗装色
G T W・E T W・F M T W
G T V W・E T V W・F T V W
ケ ー ス 材 質
G T W・E T W・F M T W

質 量（約）n−φd 【kg】

203349184−193041※フランジ仕様：上水4−19

型式承認番号
30 ℃
1 MPa
0.063 MPa以下−10〜＋55 ℃
H（水平）無塗装
グレー（AN 55）
ビスマス青銅鋳物
ダクタイル鋳鉄（エポキシ樹脂粉体塗装）

GT(V)W50Ⅴ
GT(V)W75Ⅴ
G T( V )W100Ⅴ

L093

ET(V)W50Ⅴ
ET(V)W75Ⅴ
E T ( V ) W10 0 Ⅴ

L094

FTVW50Ⅲ
FTVW75Ⅲ
FTVW100Ⅳ
FMTW50Ⅴ
FMTW75Ⅴ
FMTW100Ⅴ

遠隔式は裏面をご参照ください。

L093

遠隔式水道メーター(50〜100mm)のご紹介
見やすい液晶デジタル表示、多彩な警告表示、電子式水道メーター ET(V)W

シリーズ 無線検針・集中検針・自動検針等の各種システムに対応した多機能型水道メーター

本メーターは、ケース内部に設けた計量室にリードをもった羽根車を垂直に取り付け、その羽根車に水流を下方から当てて回転させる。羽根車の回転を磁気センサ、ＬＳＩ、液晶表示器及び、電池等を用いた電子式表示部によって検出演算して表示し、さらに各種システム機器に対応した水道メーターとして要求される伝送機能を装備しています。

たて形軸流羽根車式

事業体様
向け

50〜100mm

事業体様
向け

LINEUP

50mm

75mm

ETVW50〜100Ⅴ

100mm

仕型式

ET(V)W50Ⅴ
ET(V)W75ⅤET(V)W100Ⅴ

口径《参考》 定格最大流量《Q3》 計量範囲
【m3/h】【mm】《Q3/Q1（R）》
5075
1004063100

100ETW50〜100Ⅴ

様流量範囲（流量値【m3/h】）《器差±5％》《器差±2％》
0.4〜0.64未満
0.64〜50
0.63〜1.01未満
1.01〜78.75
1〜1.6未満
1.6〜125

容量《参考》 1日当たりの使用量【m3/日】 月間使用量
表示機構《0.1MPa時》
3【m3/h】 10時間使用のとき 24時間使用のとき 【m /月】 最小目盛【L】 最大表示量【m3】

56.6
95.5
161.4

140218
345

250
390
620

2,600
4,1006,600

注）灰文字は小数点以下

1999,999.999※全桁デジタル方式

パルス出力式水道メーター FTVW・FMTWシリーズ

ビル・マンション・工場等にてメーターから離れた場所での検針・監視を可能とした接点パルス出力式水道メーター

本メーターは、内部に設けた計量室にリードをもった羽根車を垂直に取付け、その羽根車に水流を下方から当てて回転させます。
羽根車の回転は、羽根車軸を経て積算表示機構に伝達され、積算表示及び所定積算量毎リードスイッチ発信器を作動させ、３線で伝送するメーターです。

たて形軸流羽根車式

事業体様
向け

50〜100mm

事業体様
向け

LINEUP

50mm

75mm

FTVW50Ⅲ〜100Ⅳ

100mm

仕型式

FTVW50Ⅲ
FTVW75Ⅲ
FTVW100Ⅳ
FMTW50Ⅴ
FMTW75Ⅴ
FMTW100Ⅴ

口径《参考》 定格最大流量《Q3》 計量範囲
【m3/h】【mm】《Q3/Q1（R）》
5075
100
5075
100

4063
1004063100

100100FMTW50〜100Ⅴ

様流量範囲（流量値【m3/h】）《器差±5％》《器差±2％》
0.4〜0.64未満
0.64〜50
0.63〜1.01未満
1.01〜78.75
1〜1.6未満
1.6〜125
0.4〜0.64未満
0.64〜50
0.63〜1.01未満
1.01〜78.75
1〜1.6未満
1.6〜125

容量《参考》 1日当たりの使用量【m3/日】 月間使用量
表示機構《0.1MPa時》
3【m3/h】 10時間使用のとき 24時間使用のとき 【m /月】 最小目盛【L】 最大表示量【m3】

56.6
95.5
161.4
56.6
95.5
161.4

140218345
140
2183452503906202503906202,600
4,1006,600
2,600
4,1006,600

注）灰文字は小数点以下

1999,999.999

1999,999.999※全桁アナログ方式

外観図・共通仕様・型式承認番号は表面をご参照ください。
設置上のご注意

GTW50〜100Ⅴ、ETW50〜100Ⅴ、FMTW50〜100Ⅴについて※設置環境（配管）で錆を問題視される場合は、ステンレス製の電磁式水道メーター「ＳＵ・ＳＹシリーズ」をお薦めいたします。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
当カタログの仕様は、2014年5月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL(011）642 9500
釧 路 営 業 所 TEL(0154）23 7859
仙 台 支 店 TEL(022）258 1181
青 森 営 業 所 TEL(017）738 7531
盛 岡 営 業 所 TEL(019）646 8836
東 京 支 店 TEL(03）3209 0631
横 浜 営 業 所 TEL(045）661 1491
千 葉 営 業 所 TEL(043）278 9191
大 宮 営 業 所 TEL(048）668 0131
新 潟 出 張 所 TEL(025）282 5591

名 古 屋 支 店 TEL(052）661 5843
金 沢 営 業 所 TEL(076）252 1942
静 岡 営 業 所 TEL(054）237 7168
長 野 出 張 所 TEL(026）254 5677
大 阪 支 店 TEL(06）6305 9052
広 島 営 業 所 TEL(082）292 8289
高 松 営 業 所 TEL(087）851 6664
岡 山 営 業 所 TEL(086）207 6828
福 岡 支 店 TEL(092）534 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL(099）254 7877
宮 崎 出 張 所 TEL(0985）24 2279
沖 縄 出 張 所 TEL(098）860 9792
国 際 営 業 本 部 TEL(052）661 5150

指定製造事業者
水道メーター（自主検査）

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くナったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新 No.

1.0

WSJ-GTW-030U