点検整備業務共通仕様書

日本下水道事業団 東海総合事務所 磐田分室

点検整備業務共通仕様書
１ 総則
１−１ 適用範囲
本仕様書は、日本下水道事業団が発注する、磐南浄化センターにおける電気・機械・計装等の設備（これに類するものを含む）の点検整備業務に関する一般事項を示すもので、現場説明（行った場合）や契約書と重複する条項は適用しない。
１−２ 疑義受注者は仕様書及び図面その他に関する疑義の点は予め契約前に明確にしておくものとし、契約後疑義を生じた場合は、発注者の指示に従わなければならない。
１−３ 点検整備業務の範囲（１）点検整備業務の範囲は原則として設計書、図面並びに特記仕様書による。
（２）点検整備中、範囲外で発見された軽微な故障の修繕は、受注者の負担で行うものとするが、重大な故障の修繕もしくは部品の交換については発注者と協議の上費用負担を決定するものとする。
１−４ 主任技術者
主任技術者は、十分な経験及び技術を有する者でなければならない。また、受注者は現場着手前に主任技術者の経歴書を提出の上、発注者の承諾を得なければならない。但し、発注者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。
１−５ 損害補償
点検整備は誠意をもって慎重に行うものとし、万一構造物または機器に損傷等を与えた場合は速やかに発注者に連絡して指示を受けるとともに受注者の責任において修理復旧するものとする。
１−６ 諸法令の遵守
受注者は業務に関する諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は、受注者の責任と費用負担において行わなければならない。
１−７ 下請業者の届出受注者が点検整備業務の一部について下請負に出す場合は、事前に下請負の届出書を発注者に提出しなければならない。但し、発注者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。
１−８ 点検作業員（１）受注者は点検整備作業に当たり十分な技術、経験を有する作業員を派遣しなければならない。
（２）受注者が派遣した作業員が著しく不適当と認められた場合、発注者は受注者に対して作業員の交代を求めることができる。

１−９ 後片付け（１）使用工具の置き忘れ、ビス・ナットの脱落、残材の未処理等は、機器の二次的な事故の原因になるので最終確認を十分行うこと。
（２）点検整備箇所の清掃、後片付けを十分に行う。
１−10 書類の提出及び報告（１）受注者は、点検整備作業終了後、その都度点検整備報告書を発注者に提出し、承認を得ること。
（２）提出部数
点検整備報告書 ２部
１−11 手直し
点検整備業務終了後に業務内容の脱落があった場合、又は指摘された場合は速やかに責任をもって再度点検整備をしなければならない。
１−12 現場発生物
現場発生物の処理は全て監督員の指示に従わなければならない。
１−13 その他
業務の際に発生した不要品は、産業廃棄物処理に関する法律に基づき、適切に処分し、必要に応じて、以下の書類を提出する事。
（１）産業廃棄物処分業許可証の写し（２）産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（３）運搬経路図（４）産業廃棄物処分計画書（５）マニフェストについては、完成検査時に持参して検査員の確認を得ること。

２ 業務
２−１ 業務計画書
下記により業務計画書を提出するものとする。但し、該当のない項目、または監督員の承認を得た項目については、省略できるものとする。
（１）業務概要（２）実施工程表（３）現場組織（資格者一覧、緊急連絡体制含む）（４）仮設計画（５）交換部品仕様対比表一覧
２−２ 就業日時（１）原則として平日は８時３０分から１７時
土曜日、日曜日、祭日は休業日（２）停電作業又は就業時間の伸縮、夜間作業、土、日曜祭日の作業を行う点検・整備については原則として１ヶ月前、それ以外の点検については１週間前に協議し作業日程を決定すること。
（３）上記の作業日程については、設備の運転状況により変更することがあるので、作業日の前日に確認すること。
２−３ 写真
点検整備業務の写真は下記の点に留意し、内容が把握できるように撮ること。
（１）写真には必ず下記事項を記入した説明板をいれること。
１ 業務名
２ 業務内容３ 受注者名４ 撮影年月日例
令和○○年度
磐南浄化センター○○設備点検整備（○○点検）（株）○○○○
令和○年○月○日

（２）業務内容は概略次による。
１ 分解組立を伴う作業については、その行程がわかる写真
２ 分解組立時において摩耗等異常が認められるものについては、それが判定できる写真
３ 交換部品がある場合は新・旧部品を併置し、部品名を明示した写真
４ 工程がわかる写真
５ 各機器の点検整備完了写真は説明板に仕様を記すこと
例
令和○○年度
磐南浄化センター○○設備点検整備
機器名
形 式
容 量

○○○○
○○○○
○○○○
（株）○○○○

令和○年○月○日
６ 塗装については下塗り、中塗り、上塗りが全対象物について判定できるように写真を撮ること。なおカラー写真とすること
例
令和○○年度
磐南浄化センター○○設備点検整備
塗 装
塗 料

○○○○
上塗り
○○○○
（株）○○○○

令和○年○月○日

２−４ 電子データ（１） 電子媒体のラベル面には業務名、完成年月、発注者名、受注者名、ウィルス対策ソフト名とウィルスチェック年月日を記入すること。
（２） 電子媒体への書き込みは、追加書き込みのできない方式で書き込むこと。または追加書き込みができないように閉じる処理を行うこと。
（３） CD-Rのフォーマット形式はISO9660 level2またはJolietとし、DVD-Rのフォーマット形式はUDF（UDF Bridge）とする。
（４） 写真はjpeg、文書はpdf・xdw、図面はjwwのファイル形式で書き込むこと。文書作成元となったワード・エクセル等ファイルも合わせて書き込むこと。但し、事前に監督員と協議を行うことで、図面をpdf・xdwファイルに変更することができる。

業務名：令和○○年度 磐南浄化センター○○設備点検○○設備修繕
完成年月：令和○○年○○月

発注者：日本下水道事業団
受注者：(株)○○○○
ウィルス対策ソフト：
ウィルスチェック年月日：令和○年○月○日

ラベル 表記例

令和元年度 磐南浄化センター計装設備点検業務
特 記 仕 様 書
１. 目的
本業務は、専門的見地から対象設備を点検し、劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、下水道施設の運転に必要な総合的機能の維持を目的とする。
２. 施設概要
計画処理水量：

日最大汚水量66,000 m3/日（分流式）

処理方式

水処理方式

標準法

：

汚泥処理方式 重力・機械濃縮、脱水、焼却
３. 対象設備
別紙 1-1、1-2 による。
４. 点検内容
別紙 2-1,2-2 に示す事項と同等以上の点検を実施すること。
別紙 3 に示す消耗部品を交換すること。
５. 作業計画（１） 作業日は事前に監督員、運転管理者等と協議し、決定する。
（２） 汚泥処理計装設備の点検は、汚泥濃縮棟・汚泥処理棟の棟毎に実施する。
６. 一般事項（１） 点検整備業務共通仕様書及び特記仕様書において明記がない場合は、下記の図書を準用する。また、下記の図書に明記がない場合または準用が困難な場合は、監督員と協議の上、業務を履行すること。
① 日本下水道事業団 電気設備工事一般仕様書・同標準図（平成 31 年度版）
② 日本下水道事業団 電気設備工事必携（平成 31 年度版）
③ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 28 年度版④ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成 28 年度版（２） すべての交換部品は、既設品同等以上の性能・品質のものを使用すること。調達が不可能で既設品に劣る部品を用いる時は、性能・品質を比較できる資料を提出し監督員− 1 −の承諾を得ること。
（３） 作業中は適切な養生等を行い、他の機器を傷つけないように注意すること。
（４） 必要により、酸素及び硫化水素濃度の測定、十分な換気の実施、作業者への教育等、安全対策を徹底すること。また労働安全衛生法等を遵守し、監督員の指示に従い安全に作業を行うこと。
（５） 今後５年間における該当設備の点検計画及び、修繕と消耗部品の交換計画を一覧表にまとめて提出すること。
（６） 次回の業務にて施工を要する交換部品等を一覧表にまとめ、その箇所を朱書きで示した図面を添付して提出すること。
（７） 特に明記なき場合でも、必要に応じ下記の作業を行う。（共通仕様書 1-3）
① 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整② ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め③次に示す消耗部品の交換または補充

ⅰ ランプ類、ヒューズ類
ⅱ パッキン、ガスケット、Ｏリング類④ 接触部分、回転部分等への注油⑤ 軽微な損傷がある部分の補修⑥ 塗装（タッチペイント）⑦ その他これらに類する軽微な作業（８） 製造メーカーの基準に準拠した測定器具を使用し、製造メーカーが推奨する試験方法を実施すること。なお、測定器具等は受注者の負担により準備すること。
（９） 対象設備を取り外して点検、整備、測定等を行う場合は、取り外し箇所をマーキングし、緩みや過度な締めつけのないようトルク値を管理する。
（１０） 電気回路の閉鎖あるいは解放を行う場合、作業時に対象箇所を明確にして端子の養生を確実に行うこと。
７. その他
・交換済みの部品は指定の場所へ運搬し、水銀を含有する部品がある場合は明確にすること。
・MLSS 計の校正のための採水は，運転管理業者の手分析と合わせて実施すること。
・アンモニア計の詳細な点検時期（周期）は協議し決定する。
・− 2 −

８. 提出書類
委託契約締結後、契約約款、点検整備業務共通仕様書及び本仕様書で定める下記の書類を提出すること。
№
1

図 書 名
業務計画書

数 量

提 出 期 限内 容 ・ 備 考

1部

契約締結から原則（１）業務概要

14 日以内（２）実施工程表（土日含む）（３）現場組織表（４）有資格者一覧（５）緊急連絡体制（６）交換部品仕様対比表2

作業（試験）要領書

2部

現場作業（試験）日の2 週間前まで（１）作業（試験）内容（２）作業（試験）による設備影響（３）工程表（４）体制表3

現場作業報告書

2部

現場作業毎（１）作業内容（２）作業人数（３）作業結果（簡易）

4

業務報告書

1部

完了検査まで（１）業務概要・総括※背表紙に業務（２）5 年間の点検計画表

名、受注者名、完了（３）業務報告詳細年月を記載（４）作業写真（５）業務計画書（６）作業報告書

5電子データ6

その他

1部

完了検査まで全てのデータを格納すること。
監督員が必要と認めたもの※ 不要な項目は監督員と協議すること。
※ 作業(試験)要領書・現場作業報告書の１部は本施設の運転管理業者へ提出すること。
※ 試験要領書の記載事項は「日本下水道事業団 電気設備工事必携」による。
※ 業務報告書は、受注者独自の記号や専門用語の使用は極力控え、点検結果の良否に関する基準を明示すること。

− 3 −別紙１−１ 点検機器一覧表（水処理計装設備・気象計器類）
１ 溶存酸素濃度(DO)計
No
機器名
場 所※
1
1-1-4
21-2-431-3-441-4-452-1-462-2-4DO計
72-3-482-4-493-1-4103-2-4
113-3-4
123-4-4型式（変換器）DO402G-1-5-J/U/H4*S3
HACH SC200
DO402G-1-5-J/U/H4*S3DO402G-1-5-J/U/H4*S3
HACH SC100
HACH SC100
HACH SC100
HACH SC100WTW DIQ/S182
WTW DIQ/S182
WTW DIQ/S182
WTW DIQ/S182

２ 浮遊性懸濁物質濃度(MLSS)計No
機器名場 所※
131-1-4
141-2-4
15
1-3-4
161-4-4
172-1-4
18
2-2-4
MLSS計
192-3-4
202-4-4
21
3-1-4
223-2-4
23
3-3-4
24
3-4-4

型式（変換器）SS400G-N-1-J/U/AFTG*S2.2
SS400G-N-1-J/U/AFTG*S2
LQ143A2C1A1X1/AFTG*S635
SS400G-N-1-J/U/H4/X1/AFTG*S2.2
SS400G-N-1-J/U/H4/X1/AFTG*S2.2
SS400G-N-1-J/U/H2/SCT/X1/Z
LQ43A2C1A1A11
LQ43A2C1A1A11
LQ43A2C1A1A11
LQ43A2C1A1A11
LQ43A2C1A1A11
LQ43A2C1A1A11

３ 硫化水素(H2S)計
No
機器名
場 所
25
No.1活性炭
H2S計
26
No.2活性炭27
生物脱臭出口型式（変換器）-型式（検出器）
LD01

LD01
LD01
LD01
LD01
S182
S182
S182
S182

型式（検出器）SS400G
SSF
SS400G

型式（検出器）GD-70D
GD-70D
GD-70D

4 用水設備
機器名
No
28 No.1放流流量計
29 No.2放流流量計
30 残留塩素計
31 濁度計32 UV計型式（変換器）W4485-10-00
W4485-10-00
CLF-120
TUF-100
OPM-410型式（検出器）
W4485-10-00
W4485-10-00
CLF-5(S)TUF-100
OPM-4105 気象計器
機器名
No
風向風速計
3334 雨量計
35 温度計36 露点発信器
37 温度湿度計
38 気圧計型式（変換器）
WA7501-PL-NN/L50
WB0015-05S1-HT
E-723-00- 000
E-711-11
WM8842-S1-TD/AN1
F4711-11-10

型式（検出器）
WA7501-PL-NN/L50
AB0015-05S1-HT
E-723
E-771-11

6 その他計器
機器名
No
39 ｐH計40
初沈
電気伝導度計41
二次処理水
42 アンモニア計

型式（変換器）TOA HBM-310
TOA MDM-310
TOA MDM-310
HACH SC200

型式（検出器）※ ○-△-□は、反応槽の「○ - △系 □槽」を示す。

F4711-10-10

別紙１-2 点検機器一覧表（汚泥処理計装設備）

1/2

汚泥処理棟
ループ名称型 式

製造者

検出器

変換器

指示計

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ
調節計

警報
設定器

ｱｲｿﾚｰﾀ

手動設定器

ﾃﾞｨｽﾄﾘ
ﾋﾞｭｰﾀ

積算演算器

積算計

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ
演算器

アレスター

備考

（１） 水位計
ア 圧力式水位計№1-1薬品溶解タンク液位

横河電機㈱№1-2薬品溶解タンク液位

横河電機㈱№1薬品溶解タンク液位

横河電機㈱№2薬品溶解タンク液位

横河電機㈱

処理水槽貯留タンク水位

横河電機㈱EJ210-DMTJ1D2B00DN/A*S2
EJ210-DMTJ1D2B00DN/A*S2
EJ210-DMＳＪ1E2B00DN/A*S1
EJ210-DMＳＪ1E2B00DN/A*S1
EJX210J-DMS0G-2A0DNWJ13C2SW00-B*S311311131131113111311イ 超音波式水位計№1汚泥貯留槽液位

横河電機㈱PULS62

1横河電機㈱AXF040G-NNAT1T-BJ110NA/T01*S11141（２） 流量計（電磁流量計）№1脱水機薬品注入量
総薬品注入量11-№1脱水機汚泥供給量

横河電機㈱№2脱水機汚泥供給量

横河電機㈱総汚泥供給量112
AXFA100G-NNAL1S-BG110NA/T01*S1
AXFA100G-NNAL1S-BG110NA/T01*S111111111-2111111（３） 濃度計№1脱水機汚泥供給濃度

芝浦セムテック㈱LDM-7000

11№3脱水機汚泥供給濃度

芝浦セムテック㈱LDM-7000

1111（４） 一般共通計器
1計11581719181001614232142/2

汚泥濃縮棟
ループ名称

型式

製造者

指示計

警報設定器

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

124111241112411検出器

変換器

積算計

信号分配器

アレスター

（１） 水位計（差圧伝送器）
余剰汚泥貯留槽液位

横河電機㈱

濃縮汚泥貯留槽液位

横河電機㈱No.1分離液槽液位

横河電機㈱EJ210-DMSJ1E2B00DN/A*S1
EJ210-DMSJ1E2B00DN/A*S1
EJ210-DMSJ1E2B00DN/A*S1（２） 流量計（電磁流量計）№1余剰汚泥流量横河電機㈱AM11-ASA1J-000*A/ECG

112

濃縮汚泥移送流量横河電機㈱AM208DG-AH1-LSJ*A/ECG

112

濃縮汚泥流量横河電機㈱AM208DG-AH1-LSJ*A/ECG

11111（３） 濃度計
余剰汚泥濃度

芝浦セムテック㈱LDM-7000

1111

重力濃縮汚泥濃度

芝浦セムテック㈱LDM-7000

1111（４）一般共通計器
2計85131257347

備考別紙２−１ 点検内容（水処理計装設備・気象計器類）
点 検 項 目

1/2
備 考

目視点検
内外部清掃
端子点検増締め
電源電圧測定共通事項

絶縁抵抗測定パラメータ値の確認
ゼロ・スパン調整
入出力特性試験
実測値との比較による校正
消耗部品の交換

計 器

点検項 目
電極洗浄点検

DO計

ゼロスパン校正
伝送出力試験
ループ試験
電極洗浄点検光源からの受光部の外観チェック
ゼロスパン校正
洗浄タイマー動作確認

MLSS計

伝送出力試験
サンプル液データに基づく実液校正
サンプル液測定
ループ試験
絶縁抵抗試験
ゼロスパン校正
サンプリング配管の漏れ、劣化等の点検変換器IN・OUT試験、校正

硫化水素計

指示計の点検（指示値は中央監視室と確認）
アレスター等の点検
ガス検知部センサー交換 （ESU-237iF）
ボルストンフィルター交換
テストガスによる校正
検出器引上げ洗浄

堰式流量計

変換器パラメータ確認
実水位によるゼロスパン校正
測定セル洗浄検出器点検
セラミックビーズ交換
ゼロスパン校正

残留塩素計

洗浄動作確認
伝送出力試験
交換部品交換
ループ試験
電極交換

備 考

別紙２ 点検内容（水処理計装設備・気象計器類）
計 器

点検事項
検出器点検
ゼロスパン校正

アンモニア計2/2
備 考アンモニア計の点検は10月頃及び2月頃の計2回行うこと

伝送出力試験
交換部品交換
ループ試験
測定槽洗浄
試料水量確認
ゼロスパン校正

濁度計

トラップフィルター取替
伝送出力試験
定期交換部品交換
ループ試験
検出器点検洗浄ワイパー動作確認

UV計

伝送出力試験
検出部交換
ループ試験
ゼロスパン校正
取付状況・方位確認

風向風速計

風車回転状況確認
尾翼回転状況確認

露点発信器
温度湿度計
雨量計
気圧計

取付状況確認
洗浄・溶液塗布
取付状況確認・清掃
アスマン通風乾湿計による校正取付状況確認・清掃
雨量マスによる校正
取付状況確認・清掃
気圧標準器または浜松測候所の観測データによる比較試験
電極部洗浄
塩化カリウム液補充

ｐH計

標準液校正
伝送出力試験
ループ試験
電極交換
検出器点検洗浄、校正（ゼロ点確認）

電気伝導度計

温度補償試験
等価抵抗伝送出力、ループ試験※ 監督員と協議し、不要と認めた項目は対象外とする。
※ 点検項目は必要に応じて追加すること。

別紙２−２ 点検内容（汚泥処理計装設備）

1/1
点 検 項 目

備 考

目視点検
内外部清掃
端子点検増締め
電源電圧測定絶縁抵抗測定共通事項

パラメータ値の確認
ゼロ・スパン調整
入出力特性試験
実測値との比較による校正
消耗部品の交換

計 器
水位計

方 式
圧力式
超音波式

流量計

濃度計

電磁式

特 記 事 項
ゼロ点調整は大気圧を用いること
実測値は実水位を測定すること。
実測値は実水位を測定すること。
抵抗値測定を電極相互間および励磁回路相互間で行うこと。
内部清掃は不用とする。

加圧消泡式 分解点検及び動作試験
超音波式
手動・自動動作試験、シーケンスチェック
レーザー光式実汚泥を手分析した値を用いて校正を行うこと。
検出器の取付確認
レーザー光式 洗浄機能の確認
ゼロ・スパン校正は検量線を作成して行うこと。

備 考

別紙３

交換部品一覧表

1/2１．機器品 名型 式単位数量

支給品数

備 考

センサーキャップ

HACH2456用

個

5１（一部支給品を使用）

センサーキャップ

SC-FD0個

4センサーキャップ

K9679AN個

31Oリング

K9142QV個

31PH計電極チップ

HGS300個

1液絡部チップ

JC300個1検出電極（2132用）

EL2132-P個

1ポリエチレンチューブ

116B150m

2ユニチューブ ＃20

116E062m

1ユニチューブ ＃30

116E064m

1セラミックビーズ

123G007個

1テフロンチューブ

116E010m

1.5Zユニオンスリーブ

117K041個

8Zユニオンスリーブ

117B402個4光源ランプ

6431720K

個

1ポリエチレンチューブ

116B150m

1ネオプレンゴム管

φ20×28m

0.50.5（支給品を使用）

ネオプレンゴム管

φ30×40m

0.50.5（支給品を使用）

スナップホースグリップ

117F341個

6スナップホースグリップ

117F343個

2シリカゲル 50g

143C089個

1Ｚユニオンスリーブφ6117K041

個

6カートリッジフィルター

136A337

個

1エアポンプ用バルブ

125A132個

1エアポンプ用ダイヤフラム

125A133

個

1ミニトラップフィルター

136A022

個

1個

1DO計
(TOA製品)（横河電機製品）

PH計

残留塩素計

濁度計

濁度計検出部蓋
UV計
ペン型水銀ランプ ASSY

4761951K

個

1Оリング

115A158

個

1Оリング

115A016

個

1Оリング

115A641個

2別紙３

交換部品一覧表

１．機器

2/2UV計 Оリング

品名
115A045

型式単位個

数量
2

備 考Оリング

115A172個

1キャップシール

CAP-7BI-8個

1ルーロンベアリング

123E060個

2シリカゲル

143C065個

3シンクロナスモータ ASSY

6429100K個

1金属干渉フィルタ

60242100個

1蛇腹90126700

個

1セル窓 ASSY

6114420K

個

225mmワイパ

616890400

個

1

Оリング

K9432QD

個

52（一部支給品を使用）

洗浄ホース

15*22 3mm33（支給品を使用）

ガス検知部センサー

ESU-237iF

台

3ボルストンフィルター

CF-8369

個

3電極カートリッジ

HACH5424用

個

2マフラ KM-23

126A596個

11エア洗浄ホースセット

7352710K

式

1180A10K個9単位数量

MLSS計

硫化水素計

アンモニア計

差圧式伝送器
テフロンガスケット

２．材料
品名

型式

PH計
標準液（pH7）500ml

本1標準液（pH4）

500ml

本

1

純水 10L6092010K

本

1スパン校正液 10L

6269880K

個

10.48ppm

式

1UV計

硫化水素計
校正用テストガス

2回交換分

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

1/14

：点検対象
令和元年度 磐南浄化センター計装設備点検業務

2/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

3/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

4/14

：点検対象
令和元年度 磐南浄化センター計装設備点検業務

5/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

6/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

7/14

気圧計(盤内)：点検対象
令和元年度磐南浄化センター計装設備点検業務

8/14

：点検対象
令和元年度 磐南浄化センター計装設備点検業務

9/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

10/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

11/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

12/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

13/14

：点検対象
令和元年度

磐南浄化センター計装設備点検業務

14/14