TM

データセンターコネクティビティガイド

実行するアプリケーションは？
• 10/25/50GBASE-SR• 40/100GBASE-SR4• 40/100 Gb BiDi
• 16/32/64/128 GB ファイバーチャネル• 40/100GBASE-LR4• 10GBASE-LR• 400GBASE-SR4, 400GBASE-SR4.2 BiDi

ケーブルアセンブリに求める性能レベルは？

求めているファイバータイプは？

リンク/チャネルの内容は？
• 最大の長さは？
• カセットまたは FAP の数は？
• 相互接続はありますか？その数は？
• 各リンクで必要となるパッチコードの数は？
• パッチコードの長さは？

マルチモード• OM3 50/125 µm• OM4 50/125 µm• OM4+ 50/125 µm(Signature Core™ 光ファイバーケーブリングシステム)• OM5+ 50/125 µm(Signature Core™ 光ファイバーケーブリングシステム)
シングルモード• OS2 9/125 µm

実装する極性メソッドは？
• メソッド A• メソッド B• ユニバーサル

本ガイドを通して提示されているソリューションは、最も一般的な構成にのみ適用されます。
その他の構成も利用可能です。
詳細については、以下からパンドウイットのカスタマーサービスにお問い合わせください。

03-6863-6060

最大挿入損失 (嵌合ペア当たり)• 標準シングルモード MPO .75dB• 標準シングルモード LC .35dB• 低損失マルチモード MPO .35dB• 低損失マルチモード LC .15dB• 超低損失マルチモード MPO .25dB• 超低損失マルチモード LC .10dB求めているファイバー密度は？
• HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム、1 RU あたり
144 LC ファイバー、1 RU、2 RU、4 RU で入手可能• QuickNet™ SFQ システム、1 RU あたり 96 ファイバー• Opticom™ ファイバーシステム、1 RU あたり 96 ファイバー、
1 RU、2 RU (192 ファイバー)、4 RU (288 ファイバー) で入手可能

主要なシステムの特徴:
HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム• 最大のポート密度、設置スペースの使用効率を最大化
QuickNet™ SFQ システム
• 銅線とファイバーを使用可能、エンクロージャーなしでパネルにマウント

Opticom™ ファイバーシステム• 従来のカセット設計、最も余裕のあるコネクタスペース

距離表
損入損失バジェット 1.5 dB

OM3

OM4

OM5

OM4+

16G Fibre Channel

100

125

125

200

32G Fibre Channel

70

100

10012564G Fibre Channel

70

100

100

125

25GBASE-SR

70

100

125

160

Cisco 40G BiDi

100

135150200

40GBASE-SR4100

125125165

40G SWDM4240

350

440

440

50GBASE-SR

70

100

100

130

100GBASE-SR470

100

100

125

100G SWDM475100

150

150

Cisco 100G BiDi

70100150150

400GBASE-SR870100100130

400GBASE-SR4.270100150

150

Cisco は、Cisco Technology, Inc. の登録商標です。

ファイバー規格
Panduit レーザー用マルチモードファイバー OM3、OM4 は、国内および国際的な規格を満たしています。Signature Core™ 光ファイバーケーブリングシ
ステムは、国内および国際的な光ファイバーの規格を上回ります。これには TIA-492AAAF、IEC 60793-2-10 が含まれ、特にイーサネット、ファイバーチャネル、Infiniband、FICON (光ファイバー接続) などのさまざまな従来および最新の用途に対応しています。
™

記載されている製品名および社名は、各社の商標または登録商標です。
リンクロス計算ツールをご利用ください。

コネクティビティソリューション
1. 以下で、コネクティビティアプリケーションソリューション (A、B、または C) を選択します。
2. 3、4、5 ページのコンポーネントから選択したソリューションを構築します。

A. デュプレックスの例 (10 G-10 G)、40 G BiDi、4、8、16、32 G ファイバーチャネル SAN アプリケーション

パッチコード:カセット

エンクロージャー

トランク

エンクロージャー

パッチコード:カセット

B. パラレルからデュプレックスの例 (40 G-10 G)、(100 G-10 G)、(100 G-40 G)、(128 G-32 G)

インターコネクト

光ファイバーアダプター
パネル (FAP)

エンクロージャー

トランク

エンクロージャーC. パラレルからパラレルの例 (40 G-40 G)、(100 G-100 G)

インターコネクト

2

光ファイバーアダプター
パネル (FAP)

エンクロージャートランク

光ファイバーアダプター
パネル (FAP)
またはカセット

エンクロージャー光ファイバーアダプター
パネル (FAP)

ハーネス+

パッチコードインターコネクトハーネスとパッチコードの選択

12 芯プレナム、ピンなし PanMPO™ コネクタ - LC
(プッシュプルまたは Uniboot) (61cm 同長分岐)

ハーネス*
部品番号

ハーネス

詳細

FZTRP7NQSONF010

OM4 ピンなし PanMPO コネクタ - LC プッシュプル、低損失、10 フィートFZTRP7NUSONF010

OM4 ピンなし PanMPO コネクタ - LC Uniboot、低損失、10 フィートFXTRP7NQSONF010

OM3 ピンなし PanMPO コネクタ - LC プッシュプル、低損失、10 フィートFXTRP7NUSONF010

OM3 ピンなし PanMPO コネクタ - LC Uniboot、低損失、10 フィート

F9TRP5NQSSNF010

OS2 ピンなし MPO - LC プッシュプル、標準損失、10 フィート

ハーネス*

8 芯プレナム、4 対 1 変換ハーネス、ピンなし PanMPO™ コネクタ - LC(プッシュプル) (61cm 同長分岐)

部品番号

詳細FZ8RP7NQSVNF010

OM4 ピンなし PanMPO コネクタ - LC プッシュプル、低損失、10 フィート

FZ8RP7NUSVNF010

OM4 ピンなし PanMPO コネクタ - LC Uniboot、低損失、10 フィート

FX8RP7NQSVNF010

OM3 ピンなし PanMPO コネクタ - LC プッシュプル、低損失、10 フィート

FX8RP7NUSVNF010

OM3 ピンなし PanMPO™ コネクタ - LC Uniboot、低損失、10 フィート

F98RP5NQSQNF010

OS2 ピンなし MPO - LC プッシュプル、標準損失、10 フィート

*ピンあり PanMPO™ コネクタの場合、6 番目の数値を「7」から「8」に変更します
ピンあり MPO の場合、6 番目の数値を「5」から「6」に変更します**LC プッシュプルから Uniboot に変更するには、8 番目の数値を「Q」から「U」に変更します
長さは、3 〜 30 フィートまであります

デュプレックス

パッチコード
部品番号

パッチコードファイバーパッチコード
詳細

FZ2ERLNLNSNM001*

OM4、2 芯 1.6mm パッチコード、ライザー、LC デュプレックス - LC デュプレックス、標準損失、1m

FZ2RPU1U1ONM001*

OM4、2 芯 2mm パッチコード、プレナム、LC デュプレックス Unibootユニブーツ - LC デュプレックス、低損失、1mF92ERLNLNSNM001*

OS2、2芯 1.6mm パッチコード、ライザー、LC デュプレックス - LC デュプレックス、標準損失、1m

F92RPU1U1ONM001*

OS2、2芯 2mm パッチコード、プレナム、LC デュプレックス Uniboot - LC デュプレックス、低損失、1m*長さ: 1m 〜 50m (001 〜 050m・1m 単位）

3カセットの選択

HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム
部品番号

詳細

部品番号

HD Flex 12 芯カセット MPO - LC デュプレックス™

カセット

HD Flex ファイバー
ケーブリングシステム™

• 設置スペースの使用効率を最大化

HD Flex カセット 12 芯 MPO×2 - LC デュプレックス×12

FHCZO-12-10U

OM4、ユニバーサル極性、低損失

FHCZO-24-10U

OM4、ユニバーサル極性、低損失

FHCXO-12-10U

OM3、ユニバーサル極性、低損失

FHCXO-24-10U

OM3、ユニバーサル極性、低損失

FHC9N-12-10AS

OS2、メソッド A、標準損失

FHC9N-24-10AS

OS2、メソッド A、標準損失

FHC9N-12-10AF

OS2、メソッド A、ペアフリップ、

FHC9N-24-10AF

OS2、メソッド A、ペアフリップ、

標準損失

標準損失

HD Flex 4 対 1 変換カセット、MPO×1 LC デュプレックス×4 (パラレル - デュプレックス光方式)

HD Flex™ カセット 24 芯 MPO×1 - LC デュプレックス×12

FHC3ZO-08-10BN OM4、メソッド B、低損失

FHCZO-24F-10AS OM4、メソッド A、ユニバーサル、低損失™

• 1 RU で144 芯、2 RU で 288 芯、4 RUで 576 芯の LC ファイバー FHC3XO-08-10BN OM3、メソッド B、低損失に対応できる収容性

詳細™

FHCXO-24F-10AS OM3、メソッド A、ユニバーサル、低損失

FHC39N-08-10AN OS2、メソッド A、標準損失

FHC9N-24F-10AS OS2、メソッド A、ユニバーサル、標準損失

HD Flex™ LC スプライスカセット、LC デュプレックス×6、ファイバーを組み込み済み
FHSZO-12-10P*

OM4、低損失

FHSXO-12-10P*

OM3、低損失

FHS9N-12-10P*

OS2、標準損失*ピッグテールの場合は “P”、リボンファイバーの場合は “R” に変更

QuickNet™ SFQ システム
部品番号

詳細

部品番号

詳細

QuickNet SFQ 4 対 1 変換カセット、MPO×1 QuickNet™ SFQ 12 芯カセット、MPO - LC デュプレックス LC デュプレックス×4 (パラレル - デュプレックス光方式)™

カセット

QuickNet™ SFQ システム

FQZO-12-10U

OM4、メソッド B、ユニバーサル、低損失 FQ3ZO-08-10B

OM4、低損失

FQXO-12-10U

OM3、メソッド B、ユニバーサル、低損失 FQ3XO-08-10B

OM3、低損失

FQ9N-12-10AS

OS2、メソッド A、標準損失

OS2、低損失

FQ9N-12-10AF

OS2、メソッド A、ペアフリップ、• 1 RU で 96 芯に対応可能• ソリューションに標準損失エンクロージャーなし• 同じパッチパネルでファイバーと銅線両方に対応可能

銅線については次のページをご覧ください。

FQ39N-08-10A

Opticom™ ファイバーシステム
部品番号

詳細

部品番号

Opticom™ 12 芯、MPO - LC デュプレックス

詳細Opticom™ 24 芯、12芯 MPO×2 - LC デュプレックス

FC2ZO-12-10U

OM4、メソッド B、ユニバーサル極性、

FC2ZO-24-10U

OM4、メソッド B、ユニバーサル極性、

FC2ZO-12-10U

OM3、メソッド B、ユニバーサル極性、

FC2XO-24-10U

OM4、メソッド A、ペアフリップ、

FC29N-12-10AS

OS2、メソッド A、標準損失

FC29N-24-10AS

OM3、メソッド A、低損失

FC29N-12-10AF

OS2、メソッド A、ペアフリップ、

FC29N-24-10AF

OM4、メソッド B-B2 (1-12)、低損失

低損失
低損失

低損失
低損失

標準損失

Opticom™ 4 対 1 変換カセット、MPO×2 LC デュプレックス×8 (パラレル - デュプレックス光方式)

カセット

Opticom™ ファイバーシステム• 1 RU では 96 芯、2 RU では
192 芯、4 RU では 288 芯に対応可能• ユーザーが利用可能なより大きなスペースを提供

4

FC3ZO-16-10B

OM4、メソッド B、低損失

FC3XO-16-10B

OM3、メソッド B、低損失

スプライスカセット*
部品番号

詳細

部品番号

詳細

Opticom™ LC スプライスカセット、LC デュプレックス×6、 Opticom™ SC スプライスカセット、SC デュプレックス×6、ファイバーを組み込み済み
ファイバーを組み込み済み
FCSZO-12-10P*

OM4、低損失FCSZO-12-03P*

OM4、低損失

FCS9N-12-10P*

OS2、標準損失

FCS9N-12-SAP*

OS2、SC/APC、標準損失

FCS9N-12-LAP*

OS2、LC/APC、標準損失*ピッグテールの場合は “P”、リボンファイバーの場合は “R” に変更QuickNet™ 銅線トランク
オンラインツールで QuickNet™ 銅線トランクの部品番号を構成

QuickNet™ ケーブルアセンブリの選択ガイド

例: QCPBCCB0001F010 − QuickNet™ ケーブルアセンブリ、Cat6 プレナム、青ケーブル、UTP、
カセット - カセット、10 フィート

ケーブル

片端 1

Q

X RC P
Z UTP

長さB
W

カセット

erformance Level of Cable= Category 6 UTP= Category 6A (TX6A-SD™
10Gig™) UTP MaTriXCat6™
ライザー= Category 6A (TX6A
10Gig™)UTP MaTriX

片端 2

C L C LC B C BC W CUTPWC B P X

UTP モジュラージャック

部品番号Cable ColorQCRBCCB0001F***B = Blue
W= White
QCRBCJB0001F***QCRBCPB0001F***

X

95

X

Assembly LengthCustom Labeling

モジュラープラグ
X = No Custom Labels

10 to 296

未成端(one foot increments)(10, 196 for small diameter)

Copper QuickNet™ トランクアセンブリの詳細

ト - 青カセット
Cat6 UTP、ライザー、青ケーブル、青カセッ
AssemblyOptions
Cat6 UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - 青ジャック
X = No Options Requested
Cat6 UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - プラグ

Termination Method/Color

Cat6 UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - 未成端
End 1 or End 2 Options:Black to Cassette Blackト - 青カセット
Cat6 UTP、プレナム、青ケーブル、青カセッ
QCPBCCB0001F*** CLCL = Cassette
CBCB = Cassette Blue to Cassette BlueCassetteWhite to Cassette Whiteト - 青ジャック
UTP、プレナム、青ケーブル、青カセッ
QCPBCJB0001F*** CWCW =Cat6
CBPX = Cassette Blue to Plug
Cat6 UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - プラグ
QCPBCPB0001F***QCRBCUB0001F***

Cable Flame Rating= Riser= Plenum

Cat6プレナム

Cat6A
ライザー

Cat6A
プレナム

QCPBCUB0001F***

Cat6 UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - 未成端

QZRBCCB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - 青カセット

QZRBCJB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - 青ジャック

QZRBCPB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - プラグ

QZRBCUB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、ライザー、青ケーブル、青カセット - 未成端

QZPBCCB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - 青カセット

QZPBCJB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - 青ジャック

QZPBCPB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - プラグ

QZPBCUB0001F***

Cat6A AXテープ UTP、プレナム、青ケーブル、青カセット - 未成端*** = 長さ 010 ～ 295 (フィート単位)5光ファイバーアダプターパネル (FAP)HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム
部品番号詳細HD Flex LC FAP、LC デュプレックスアダプター× 6™

光ファイバー
アダプターパネルFHSXN-12-10N

マルチモードアダプター、アクア、ジルコニアスリーブ (LC ピッグテールの付属なし)

FHS9N-12-10N

シングルモードアダプター、青、ジルコニアスリーブ (LC ピッグテールの付属なし)

HD Flex™ MPO FAP カセット
FHMP-6-ABL

MPO アダプター× 6、黒、メソッド A

FHMP-6-BCG

MPO アダプター× 6、チャコールグレー、メソッド B

FHMP-6-ARD

MPO アダプター× 6、赤、24 芯 MPO、メソッド A

QuickNet™ SFQ システム
部品番号

詳細

QuickNet SFQ MPO FAP、MPO アダプター× 6™

光ファイバー
アダプターパネル

FQMAP45BL

MPO アダプター× 4、黒、メソッド A

FQMAP65BL

MPO アダプター× 6、黒、メソッド A

FQMAP85BL

MPO アダプター× 8、黒、メソッド A

FQMAP46CG

MPO アダプター× 4、チャコールグレー、メソッド BFQMAP66CG

MPO アダプター× 6、チャコールグレー、メソッド B

FQMAP86CG

MPO アダプター× 8、チャコールグレー、メソッド B

FQMAP45RD

MPO アダプター× 4、赤、24 芯 MPO、メソッド A

FQMAP65RD

MPO アダプター× 6、赤、24 芯 MPO、メソッド A

FQMAP85RD

MPO アダプター× 8、赤、24 芯 MPO、メソッド A

Opticom™ ファイバーシステム
部品番号

詳細Opticom™ MPO FAP、MPO アダプター× 6

光ファイバーアダプターパネル

FAPH**12BLMPOMPOアダプター× **、黒、メソッド A、横マウント用

FAPV**12BLMPOMPOアダプター× **、黒、メソッド A、縦マウント用

FAPH**12CGMPOMPOアダプター× **、チャコールグレー、メソッド B

FAPH**24RDMPOMPOアダプター× **、赤、24 芯 MPO、メソッド A**必要な MPO の数として 06、12、または 18 を入力します。例: FAPH1212BLMPO
部品番号

詳細Opticom LC デュプレックス FAP™

光ファイバー
アダプターパネル

6

FAP6WAQDLCZ

マルチモードアダプター× 6、アクア、ジルコニアスプリットスリーブ

FAP12WAQDLCZ

マルチモードアダプター× 12、アクア、ジルコニアスプリットスリーブ

FAP6WBUDLCZ

シングルモードアダプター× 6、青、ジルコニアスプリットスリーブ

FAP12WBUDLCZ

シングルモードアダプター× 12、青、ジルコニアスプリットスリーブ

FAP6WAGDLCZ

シングルモード LC/APC アダプター× 6、緑、ジルコニアスプリットスリーブ

FAP12WAGDLCZ

シングルモード LC/APC アダプター× 12、緑、ジルコニアスプリットスリーブ

エンクロージャー/パネル

HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム
部品番号

詳細

エンクロージャー

エンクロージャーFLEX*U04*1、2、または 4 RU、4 ポートカセット搭載用4ポートスタイルエンクロージャー

FLEX*U06*1、2、または 4 RU、4 ポートカセット搭載用6ポートスタイルエンクロージャー

FLEX*U12*1、2、または 4 RU、12 ポートカセット搭載用12ポートスタイルエンクロージャー

部品番号

詳細

パネル
FLEX*UPN04*1、2、または 4 RU、4 ポートの HD Flex™ パネル

FLEX*UPN06*1、2、または 4 RU、6 ポートの HD Flex™ パネル

FLEX*UPN12*1、2、または 4 RU、12 ポートの HD Flex™ パネル

パネル

部品番号

詳細

床下エンクロージャー
FLEX-ZRFEGHD Flex™ ゾーンフリーアクセスフロア型エンクロージャー、グレー

部品番号

エンクロージャー

詳細HD 融着エンクロージャー
FRMHSS-4RU

4 RU、HD 融着スプライスエンクロージャー

FWMHSSGS-3456

ウォールマウントスプライスエンクロージャー、最大 3456 リボンファイバーに対応 (リボンファイバーの付属なし)

FWMHSSGS-6912

ウォールマウントスプライスエンクロージャー、最大 6912 リボンファイバーに対応 (リボンファイバーの付属なし)* ‘*’ を 1、2、または 4 に置き換えて、ラックユニット数を指定してください(例: FLEX1U06 は、1 RU、6 ポートカセット搭載用の6ポートエンクロージャーです )QuickNet™ SFQ システム
部品番号

詳細エンクロージャー

パネル

QAPP24BL

QuickNet™ パッチパネル、アングル型、24 ポート、1 RU

QAPP48HDBL

QuickNet™ パッチパネル、アングル型、48 ポート、1 RU

QPP24BL

QuickNet™ パッチパネル、ストレート型、24 ポート、1 RU

Opticom™ ファイバーシステム
部品番号

詳細エンクロージャー

エンクロージャー

FCE*U

ファイバーカセットエンクロージャー、* RU

FMT1

ラックマウントファイバートレー、1 RU

FMT2

ラックマウントファイバートレー、2 RU

FRME1U

ラックマウントファイバーエンクロージャー、融着スプライス用は 1 RU

部品番号

詳細パネル
CFAPPBL1

ファイバーアダプターパネル、1 RU、FAP を 4 枚まで取り付け可能

CFAPPBL2

ファイバーアダプターパネル、2 RU、FAP を 8 枚まで取り付け可能* ‘*’ を 1、2、または 4 に置き換えて、ラックユニット数を指定してください

パネル7

エンクロージャー/パネル
HD Flex™ ファイバーケーブリングシステム
部品番号

詳細

ファイバー管理アクセサリ

整線プレート

スプライストレー

FLEX-PLATE*U#HD Flex エンクロージャー専用 背面整線プレート

FLEX-PLATE*UR％HD Flex エンクロージャー専用 背面カバー付き背面整線 プレート

FLEX-PLATE*UPR％HD Flex パッチパネル専用 背面カバー付きプレート

FLEX-PLATE1IDWSHD Flex スロット付き背面整線ディバイダ―ウォール

FLEX-FCM*UA#HD Flex 前面用ケーブルマネージャー、1、2、または 4 RU

FLEX-0RUBR04

HD Flex ゼロユニットブラケット、4 ポート (FLEX-0RUCH04 が 1 つ付属)FLEX-0RUBR06

HD Flex ゼロユニットブラケット、6 ポート (FLEX-0RUCH06 が 1 つ付属)FLEX-0RUBR12HD Flex ゼロユニットブラケット、12 ポート (FLEX-0RUCH12 が 1 つ付属)FLEX-0RUCH04

HD Flex ゼロユニットカセットホルダー、4 ポート (FLEX-0RUBR04 へのカセット追加用)

FLEX-0RUCH06

HD Flex ゼロユニットカセットホルダー、6 ポート (FLEX-0RUBR06 へのカセット追加用)

FLEX-0RUCH12HD Flex ゼロユニットカセットホルダー、12 ポート (FLEX-0RUBR12 へのカセット追加用)

FLEX-RCM*U#HD Flex 背面用ケーブルマネージャー、1、2、または 4 RU

FLEX-OPTI-1RUHD Flex Opticom 変換ブラケット、1RU

FLEX-SFQHD Flex Quicknet SFQ パッチパネル用アダプターブラケット

FLEX-RAIL04EN

HD Flex エンクロージャー用レールキット（4ポートスタイルへ変換）、レール×12個、ラベル×36枚

FLEX-RAIL06EN

HD Flex エンクロージャー用レールキット（6ポートスタイルへ変換）、レール×6個、ラベル×12枚

FLEX-RAIL04PNHD Flex パッチパネル用レールキット（4ポートスタイルへ変換）、レール×12個

FLEX-RAIL06PNHD Flex パッチパネル用レールキット（6ポートスタイルへ変換）、レール×6個

FLEX-BRK4UHD Flex ブラケット（FLEX-RCM4Uと使用）

FLEX-CLIP12HD Flex トランジションクリップ (2個入り)、12 ポジション

FLEX-CLIP18

HD Flex トランジションクリップ (2個入り)、18 ポジション

FLEX-CM12SHD Flex ユニバーサル背面ケーブルマネージャー、12ポジショントランジションマネージャー（2個入り）、ネジ止めブラケット付き

FLEX-CM18SHD Flex ユニバーサル背面ケーブルマネージャー、12ポジショントランジションマネージャー（2個入り）、ネジ止めブラケット付き

FLEX-CM12CHD Flex ユニバーサル背面ケーブルマネージャー、12ポジショントランジションマネージャー（4個入り）、クリップ付き

FLEX-CM18C

HD Flex ユニバーサル背面ケーブルマネージャー、18ポジショントランジションマネージャー（4個入り）、クリップ付き

FLEX-CM-1UB%HD Flex ユニバーサル拡張ケーブル管理ブラケット

FLEX-CM-1UBKIT%HD Flex ケーブル管理ユニバーサルブラケット、1RU

FHSBBL06W

HD Flex™ ブランクパネル、6 ポートスタイルのエンクロージャーおよびパッチパネル用

FQCBRUA

QuickNet™ ゼロユニットブラケット、2 つの QuickNet™ カセットまたはアダプターを取り付け可能

FEABRU

Opticom™ ゼロユニットブラケット、1 つの Opticom™ カセットまたは FAP を取り付け可能

QPPABL

QuickNet™ パッチパネルアダプター、Mini-Com™ モジュールに対応

QPPBBL

QuickNet™ パッチパネル用ブランクパネル

FQCRCM

QuickNet™ パッチパネル用リアケーブルマネージャ

FOSMF

FRME ラックマウントエンクロージャー用光ファイバースプライスモジュール

FSC24

単芯・テープ用融着スリーブホルダー (24 本用)

FST6ファイバースプライストレー、12 芯まで収容可能

FSTK

ファイバースプライストレー、6 芯まで収容可能

FST24

ファイバースプライストレー、24 芯まで収容可能

FST48ファイバースプライストレー、48 芯まで収容可能

FST144R

リボンファイバースプライス用トレー

FOSMH1U

光ファイバースプライスモジュールハンドラー、1 RU

FOSMH4U

光ファイバースプライスモジュールハンドラー、4 RU

FSTHS

FSTK 積み重ね用ホルダー

FMS1

光ファイバースプールキット、1 RU 用、1 式 (2 個)

HLS-75R0

タックタイ、長さ 22.9 m、幅 19.1 mm、黒*‘*’ を 1、2、または 4 に置き換えて、ラックユニット数を指定してください

白色を指定する場合は、# に WH、もしくは％に W を入れてください。
(例: FLEX-PLATE1U は、1 RU、黒の HD Flex エンクロージャー専用 背面整線プレートです。 )8トランクの選択
オンラインツールでファイバートランク部品番号を構成
トランク

F

Y

1-ファイバー
製品

9SW
X
ZTUW
X*Y*
A*

2- ケーブルタイプ
Y = 屋内用細径
トランクケーブル

3- ファイバータイプ9 = OS2 9/125µm
S = OM4+ 50/125µm
W = OM5 50/125µm
X = OM3 50/125µm
Z = OM4 50/125µm

P5- 外被覆タイプ

P＝プレナム5 56 67 78 8U

A*
B*X
YKL

4- ファイバー芯数
T = 12 芯U = 24 芯
W = 48 芯
X* = 72 芯
Y* = 96 芯
A* = 144 芯

0 0 1
250 0 60 1 5
9 9 912-長さの単位
F = フィート
M = メートル

9-11-シリアルコード(下記の表を参照)

シリアル

分岐

001

HD Flexあり

002

HD Flexなし

003

HD Flex - ピッグテール

あり

005

標準あり

006

標準なし

007

標準 - ピッグテール

あり

6 - 7 コネクタタイプ (片端 A/ 片端 B)*72, 96, 144 芯は、シリアルコード 005または006の標準分岐、およびOS2/OM3/OM4のみの取扱いですFM

55 = 12芯 MPO ピンなし/ MPO ピンなし
66 = 12芯 MPO ピンあり/ MPO ピンあり
77 = 12芯 PanMPO ピンなし/ PanMPO ピンなし
88 = 12芯 PanMPO ピンあり/ PanMPO ピンあり
U = ピッグテール

プーリングアイ8-構造/性能

長さ

A = OS2, メソッド A, 標準損失
B = OS2, メソッド B, 標準損失
X = OM3/OM4, メソッド A - 低損失
Y = OM3/OM4, メソッド B - 低損失
K = OM4+, メソッド A, 超低損失
L = OM4+, メソッド B, 超低損失
*A と B は OS2 の場合のみ選択可能です

015 - 999（15 フィート～ 999 フィート、1フィート刻み）
005 - 300（5 m～ 300 m、1 m刻み）

例: FYXTP77Y001F030 - OM3 12芯 HD Flex™ 屋内用細径トランク、プレナム、両端が1m分岐の1 x 12 芯 PanMPO ピンなし - 1 x 12 芯 PanMPO ピンなし、

極性 B、低損失、プーリングアイ (片端 A)、30 フィート

インターコネクトの選択
インターコネクトFR

1-ファイバー製品
ケーブルタイプ
R = 3.0mm 丸型屋内

9X
ZWS

8TUP
プレナム

ファイバー芯数
8=8芯
T = 12 芯U = 24 芯

ファイバータイプ
9 = OS2 9/125µm
X = OM3 50/125µm
Z = OM4 50/125µm
W = OM5 50/125µm
S = OM4+ 50/125µm

G G
H H
J J
K K
5 5
6 6
7 7
8 8
E EF Fコネクタタイプ
GG = MPO-8 芯 ピンなし
HH = MPO-8 芯 ピンあり
JJ = PanMPO-8 芯 ピンなし
KK = PanMPO-8 芯 ピンあり
55 = MPO ピンなし
66 = MPO ピンあり
77 = PanMPO ピンなし
88 = PanMPO ピンあり
EE = MPO-24 芯 ピンなし
FF = MPO-24 芯 ピンあり

A*
B*X
YK
L

0 0 10 0 20 0 30 0 1

F
M

3 0 0

12-長さの単位
F = フィート
M = メートル
シリアル

分岐 -片端 A

001

なし

なし

002

24インチ (60cm)

24インチ (60cm)

003

なし

24インチ (60cm)

10-構造/性能
A* = メソッドA - 標準損失
B* = メソッド B - 標準損失
X = メソッド A - 低損失
Y = メソッド B - 低損失
K = メソッド A - 超低損失
L = メソッド B - 超低損失

分岐 - 片端 B

長さ001 - 300（1 フィート～ 300 フィート、1フィート刻み）
0.5 - 100（0.5 m～ 100 m、0.5 m刻み）

例: RXTP77X001F001 - OM3 12芯 インターコネクト、プレナム、PanMPO™ ピンなしコネクタ - PanMPO™ ピンなしコネクタ、メソッド A、低損失、分岐なし、1フィート

9ダイレクトアタッチ銅線ケーブル (DAC) アセンブリ
10 GbE SFP+、25 GbE SFP28、および 100 GbE QSFP28 銅線ケーブルアセンブリ、アクセスまたはリーフレイヤー、
主に Top of Rack アーキテクチャで使用、業界の要件を超えるため 100% 製品テストを実施

QSFP28 - 4x SFP28

パッシブ SFP+

パッシブ SFP28

パッシブ QSFP28

ブレークアウトアセンブリ

PSF1PXA1MBL
PSF1PXA2MBL
PSF1PXA3MBL
PSF1PXD4MBL
PSF1PXD5MBL

PSF2PZA1MBL
PSF2PZA2MBL
PSF2PZA3MBL
PSF2PZC4MBL
PSF2PZC5MBL

PQSF2PXA1MBL
PQSF2PXA2MBL
PQSF2PXA3MBL
PQSF2PXC4MBL
PQSF2PXC5MBL

PHQ4SFP2A1MBL
PHQ4SFP2A2MBL
PHQ4SFP2A3MBL
PHQ4SFP2C4MBL
PHQ4SFP2C5MBL• 高速ソリューション、データセンター向けの最もコスト効率に優れたインターコネクト• 10 GbE SFP+、25 Gb SFP28、および 100 Gb QSFP28 銅線ケーブルアセンブリ• アクセスまたはリーフレイヤー、基本的に Top of Rack アーキテクチャで使用• 業界の要件を超えるため 100% 製品テストを実施
AWG: 部品番号の ‘A’ = 30 AWG、‘C’ = 26 AWG
ケーブル色: BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、WH (白)©2023 Panduit Corp.

ALL RIGHTS RESERVED.

Printed in the U.S.A. FBCB49-SA-ENG

1/2023

Panduit Corp.
東京都港区港南2-13-31
03-6863-6060
www.panduit.co.jp