消 防 予 第 ３ ４ ６ 号
平成２０年１２月２６日
各 都道府県消防防災主管部長
殿東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令の公布について（通知）閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成２０年総務省令第１５７号。以下「改正省令」という。）が、平成２０年１２月２６日に公布されました。
今回の改正は、長崎県の認知症高齢者グループホームにおける火災の発生を受けた
平成１９年６月の消防法施行令等の改正により、平成２１年４月１日から火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等で、２７５㎡以上１,０００㎡未満のものについて、特定施設水道連結型スプリンクラー設備（配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備）の設置が新たに認められたところであり、この特定施設水道連結型スプリンクラー設備が、従来より低圧及び小水量で放水を行うものであることから、これに用いるスプリンクラーヘッド（以下「水道連結型ヘッド」という。）に求められる性能等の基準を新たに定めるものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨を周知されるようお願いします。
記第一改正内容水道連結型ヘッドに関する性能等について、以下のように定めること。
(1) ヘッドの呼びについて、従来より小口径のもの（呼び８）を追加すること。（改正省令による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和４０年自治省令第２号。以下「閉鎖型省令」という。）第３条第２項関係）(2) 作動試験における放水圧力を、最低放水圧力（０.０２メガパスカル又は放水量が毎分１５リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値）とすること。（閉鎖型省令第１１条第３項関係）(3) ヘッドの呼びが８のものに係る放水量試験における流量定数の許容範囲を、最低放水圧力において、３０以上５０未満の申請値の±５パーセントとすること。
（閉鎖型省令第１３条関係）

(4) 水道連結型ヘッドの散水分布試験を次のとおりとすること。
ア ヘッド４個の散水分布に係る試験において、最低放水圧力で放水した場合、各採水ますの平均採水量が毎分０.０８リットル以上で、各採水ますの採水量が毎分０.０２リットル以上であること。（閉鎖型省令第１４条第２項関係）
イ ヘッド１個の散水分布に係る試験において、０．０５メガパスカル又は放水量が毎分３０リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値から１メガパスカルまでの範囲で放水した場合、(i)
床面にあっては、各採水ますの平均採水量が毎分０．０８リットル以上で、各採水ますの採水量が毎分０.０２リットル以上であること。（閉鎖型省令第１４条第３項）(ii) 壁面にあっては、各壁面の採水量が毎分０.８リットル以上で、四壁面の合計が毎分４リットル以上であること。（閉鎖型省令第１４条第３項関係）(5) その他所要の整備をしたこと。
第二 施行期日等(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドの改正省令は、公布の日（平成２０年１２月２６日）から施行することとしたこと。（改正省令附則第１条関係）(2) この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなすこととされたこと。（改正省令附則第２条
関係）

（連絡先）
消防庁予防課担 当：加藤係長、荒川ＴＥＬ：03-5253-7523
ＦＡＸ：03-5253-7533

○総務省令第百五十七号

邦夫

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項の規定に基づき、閉鎖型スプリン鳩山

クラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十年十二月二十六日

総務大臣

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和四十年自治省令第二号）の一部を次のように改正する。

水道連結型ヘッド

小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたス

第二条第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三

プリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。

第三条第二項の表十、十五の項中「十、十五」を「八、十、十五」に改める。

第十一条第三項中「放水圧力〇・一メガパスカル」の下に「（水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力（〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。））」を加える。

第十三条中「放水圧力〇・一メガパスカル」の下に「（水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧-1-力）」を加え、同条の表を次のように改める。

２20び
呼80151

第一項（第一号及び第三号を除く。）の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する

八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。

試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇

水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布

第十四条第一項第三号中「各ます」を「各採水ます」に改め、同条に次の二項を加える。

囲範
容許のＫ３。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。

第十五条第七号中「小区画型ヘッド」の下に「（水道連結型ヘッドを除く。）」を加え、同条に次水道連結型ヘッドのものにあつては、「Ｗ」、流量定数Ｋ及び〇・〇五メガパスカル又は放水の一号を加える。
八-2-

量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値
別図六を次のように改める。

-3-

-4係
関条）

第14

置装
験
試
布分
水散
ドッ
ヘ型
壁側（６図別別図七の次に次の一図を加える。

-5係
関条）

第14

置装
験
試
布分
水散
ドッ
ヘ型
結連
道水（８図別附則

この省令は、公布の日から施行する。

（施行期日）
第一条

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承（経過措置）
第二条

認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

-6-

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令

正後

現（ 傍 線 部 分は 改 正 部 分 ）行

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当（略 ）（略 ）
一 の二（略 ）一～四第三条（略 ）ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

（構造）

二～十一

該各号に定めるところによる。

第二条

（定義 ）

○ 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド の 技 術 上 の 規 格を 定 め る 省 令 （昭 和 四 十 年 自治 省 令 第 二 号 ）改

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当（定義）第二条

小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に該各号に定めるところによる。

（略）

（略 ）

一の 二
水道連結型ヘッド

一一の三（略）

供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
二～十（略）

ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

（構造 ）
第三条
一～四ヘッドの取付ねじは、ＪＩＳ（工業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ 。）Ｂ〇二２八十五号）第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ 。）Ｂ〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の左欄に掲げるヘッドの呼びのヘッドの取付ねじは、ＪＩＳ（工業標準化法（昭和二十四年法律第百〇 三 の 管 用テ ー パ ー お ね じ の う ち 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る ヘ ッ ド の 呼 び の区分に応じ同表右欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用２区分に応じ同表右欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用取付ねじの呼びテーパーおねじでなければならない。
ヘッド の呼び八、十、十五二十

取付ねじの呼びテ ー パ ー お ね じ で な け れ ばな ら な い 。
ヘッドの呼び十、十五二十（略）（作動試験）(略）

は又

ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態まは又（作動 試 験 ）

第十一条
２

（略）

（略 ）

３

第十一 条
２

ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態ま

第十三条

ヘッド は 、放水圧 力〇 ・一メ ガ パ ス カル

（放水量試験）で放水させても正常に作動するものでなければならない。

での取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル

３での取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル（水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力（〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎。））

分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じで放水させても正常に作動するものでなければならない。

（放 水 量 試験 ）ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル（水道連結型ヘッドににおける全放水量を測定した場合において、第十三条

あつては、最低放水圧力）における全放水量を測定した場合において、放水量（リットル毎分）

次の式のＫの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲Ｑ放水圧力（メガパスカル）

次の式のＫの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲放水量（リットル毎分）Ｐ内にあるものでなければならない。

Ｑ

放水圧力（メガパスカル）

内にあるものでなければならない。

Ｐ

Ｋ
囲
範
び 容呼 許のＫ流 量定 数
80151

Ｋ

流量定 数

5102

ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカル01

第十四条（散水分布試験）囲範び 容呼 許のＫ

02（散水分布試験）
ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなけ第十四条までの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなけ（略 ）ればならない。
一 ・二

れ ばな ら な い 。
（略）ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁

側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布三に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各ますの採 水 量曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。

水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合においの差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。

側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水一・二三２て、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を第一項（第一号及び第三号を除く。）の規定は、水道連結型ヘッドのかつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。

測定し た とき 、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、３
散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。

（表示 ）
第十五条

（表示 ）
第十五条

ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容製造者名又は商標

二一標示温度及び次の表の標示温度の区分による色別

製造 年

製造者名又は商 標易に消えないように表示しなければならない。

一製造 年

三易に消えないように表示しなければならない。

二標示温度及び次の表の標示温度の区分による色別

取付け方向

五四ｒ二・六のものにあつては、「二・六」一種のものにあつては、「① 」又 は「ＱＲ 」

取付け方向のものにあつては、「

三四一種のものにあつては、「①」又は「ＱＲ」

六

小区画 型ヘッド表（略 ）五ｒ二・六のものにあつては、「 二 ・六 」

七表 （略 ）

六小区画型ヘッド（水道連結型ヘッドを除く。）のものにあつては、「小」又 は「 Ｓ 」及び 流 量定 数Ｋ七小」又は「Ｓ」及び流量定数Ｋ八

水道連結型ヘッドのものにあつては、「Ｗ 」、流量定数Ｋ及び〇・〇）五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値（（係
関条
41第）

6
図
別
置
装
験
試
布分
水散
ドッ
ヘ型
壁側

係
関条
41第6
図
別

置
装
験
試
布分
水散
ドッ
ヘ型
壁側

係
関条
41第）

置装
験
試
布分
水散
ドッ
ヘ型
結
連
道
水（8図
別