Product Bulletin
Net-Contain™ ユニバーサル
アイルコンテインメントシステム
Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシス
テムは、利用されていない冷却能力を再利用し、エネルギーコストを削減することができます。また、既存のデータセンターを汎用性の高いコンテインメントシステムで改修することにより、運用コストも削減することができます。
このシステムは、独立した支持構造部、スライディングドア、垂直ブランクパネル、ルーフ構造部で構成されています。
ホットアイルとコールドアイルのコンテインメントで構成できる柔軟な構造で、様々なサイズやデザインのキャビネットを必要に応じて追加でき、導入にかかる時間と設備投資を削減できます。
冷却能力を再利用 – Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステムを既存のデータセンターに導入すると、暖気と冷気の分離が最適化され、キャビネットあたりの密度が高くなり、既存の冷却能力の 10% を再利用可能になります。
運用コストの削減 – コンテインメントにより、冷却エネルギー消費量を最大で 40% 削減できます。
設備投資を削減 – Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステムは、コンテインメントシステムを構築した後に、様々なサイズとデザインのキャビネットを必要に応じて追加できる柔軟性を備えており、時間と設備投資を削減できます。

主な機能

利点

床置き式、独立した支持構造

構造部の支持がキャビネットや建物の構造に依存しません。新規 (グリーンフィールド) または既存 (ブラウンフィールド) のデータセンター用途に導入できます。また、キャビネットを通路の位置から出し入れでき、構造部への影響がありません。

コンテインメントの長さを拡張可能

フレームサポートを様々なコンテインメントの長さに合わせて構成できます。1 つのコンテインメントシステムで現在と将来のどちらの DC インフ
ラストラクチャにも対応でき、コンテインメントをラックの有無に関わらず設置可能です。

高さ調節式フレーム

高さ 42RU から 52RU のキャビネットを収容できるので、柔軟な対応が可能です。

ルーフコンテインメントとバーティカル
ウォールコンテインメント

ホットアイルやコールドアイルに対応し、柔軟な運用が可能です。

ツールレスのブランクパネル

使っていないキャビネットのスペースを塞いだり、キャビネットトップのフレームとキャビネットの間の隙間を塞いで熱効率を向上させます。

様々なサイズやデザインのキャビネットを 高さ、幅、奥行きが異なる様々なメーカー製のキャビネット (サーバー、スイッチ、ストレージ) を収納できます。
収容
柔軟な設計

建物の柱をコンテインメントスペースに収容できます。また、OA フロアやスラブ床、幅 1200mm や 1800mm の通路にも対応します。

www.panduit.co.jp

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
ブラウンフィールド用途
Net Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステムは、既存のデータセンターに後付けできる構造です。
ルーフコンテインメントとバーティカルウォールコンテインメントとしての構成が可能で、高さや幅の異なるあらゆるメーカー製キャビネットに対応する、独立したコンテインメントシステムです。ラックの有無に関わらず設置可能です。
ルーフ
コンテインメント
一般にパッシブコー
ルドアイルコンテイ
ンメントに使用。OA
フロアまた はウィズ
イン・ ロウ・クーリングで配置。

透明ルーフ

独立した床置き式構造

ツールレスキャビネット
トップブランクパネル

バーティカルウォール
コンテインメント
一般にパッシブ
ホットアイルコンテ
インメントや天井
排出コールドアイ
ルコンテインメントに使用。

エンド・オブ・ロウデュアル
スライディングドア

バーティカルウォール

ツールレス
フルブランクパネル

グリーンフィールド用途
Net Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステムは、コンテインメントシステムを構築した後に、様々なサイズとデザインのキャビネットを必要に応じて追加できる柔軟性を備えており、配置時間と設備投資を削減できます。

1 日目– コンテインメントをキャビネットなしで作成

2 日目– キャビネットを必要に応じて追加できるため、すばやい実装が可能です。

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
部品番号

詳細

フレームとスライディングドア

Net-Contain™ エンド・オブ・ロウフレーム

CUEFRT8W
CUEFRT9W

CUEFRT8W**^^
CUEFRT9W**^^

Net-Contain™ UAC ルーフ用エンド・オブ・ロウフレーム - 高さ 42/45 RU
Net-Contain™ UAC ルーフ用エンド・オブ・ロウフレーム - 高さ 48/52 RU**04 = 4 フィート (1200mm) 通路幅、06 = 6 フィート (1800mm) 通路幅 ^^B1 = 黒、W1 = 白

Net-Contain™ ミッドスパンポスト
CUSMPR52ST01B1

CUSMPR52ST01B1

Net-Contain™ ミッドスパン キャビネットサポート
CUCMSS**ST01NC

CUCMSS**ST01NC

Net-Contain™ ミッドスパン キャビネットサポート
フル実装コンテインメントの長さ 2400mm 毎に必要**03 = 300mm、06 = 600mm

Net-Contain™ アイルコンテインメント スライディングドア
CUD2SD^^CUD1SD^^

CUD2SD^^

Net-Contain™ ミッドスパンポスト。高さ 42 RU 〜 52 RU
部分実装の長さ 2400mm 毎に必要

Net-Contain™ コンテインメント デュアルスライディングドア - 4 フィート
(1200mm)/6 フィート (1800mm) 通路用。扉 2 枚付き。色：黒もしくはシルバー
Net-Contain™ コンテインメント デュアルスライディングドア - 4 フィート
(1200mm)/6 フィート (1800mm) 通路用。扉 1 枚付き。色：黒もしくはシルバー^^B1 = 黒、S1 = シルバー

シーリング構造部

Net-Contain™ インテグラルシーリング構造部

CURFS06F**HB
CURFS07F**HB
CURFS08F**HB

CURFS06F**HB^^CURFS07F**HB^^CURFS08F**HB^^

Net-Contain™ 600mm ルーフ用
Net-Contain™ 700mm ルーフ用
Net-Contain™ 800mm ルーフ用**04 = 4 フィート (1200mm) 通路幅、06 = 6 フィート (1800mm) 通路幅 ^^B1 = 黒、W1 = 白

バーティカルウォール

Net-Contain™ バーティカルウォール用エンド・オブ・ロウフレーム (高さ 42/45 RU)
CUEFRT8W04^^

CUEFRT8W04
CUEFRT9W

CUEFRT9W04^^

Net-Contain™ バーティカルウォール用エンド・オブ・ロウフレーム 高さ 42/45RU、通路幅 4 フィート (1200mm )Net-Contain™ バーティカルウォール用エンド・オブ・ロウフレーム 高さ 48/52RU、通路幅 4 フィート (1200mm)^^B1 = 黒、W1 = 白

C2HACERI1626
C2HACERI2638
C2HACERI3866

CUVWA**S**ST

エンド・オブ・ロウバーティカルウォール
C2HACERI1626^^
Net-Contain™ エンド・オブ・ロウバーティカルウォール (406 〜 660mm)
通路幅 900mm/1000mm/1200mm 用
C2HACERI2638^^
Net-Contain™ エンド・オブ・ロウバーティカルウォール (660 〜 965mm)
通路幅 900mm/1000mm/1200mm 用
C2HACERI3866^^
Net-Contain™ エンド・オブ・ロウバーティカルウォール (965 〜 1676mm)
通路幅 900mm/1000mm/1200mm 用^^B1 = 黒、W1 = 白

Net-Contain™ バーティカルウォールアダプタ

Net-Contain™ バーティカルウォールアダプタ**06 = 600mm、07 = 700mm、08 = 800mm ^^B1 = 黒、W1 = 白
CUVWA**S**ST^^C2HAC**I1626
C2HAC**I2638
C2HAC**I3866

Net-Contain™ 高さ調整式バーティカルウォール
C2HAC**I1626^^
C2HAC**I2638^^
C2HAC**I3866^^

Net-Contain™ 調整式バーティカルウォール (406 〜 660mm)
Net-Contain™ 調整式バーティカルウォール (660 〜 965mm)
Net-Contain™ 調整式バーティカルウォール (965 〜 1676mm)**06 = 600mm、07 = 700mm、08 = 800mm ^^B1 = 黒、W1 = 白

CUVWB12S12ST

Net-Contain™ バーティカルウォールブレース
CUVWB12S12ST^^

Net-Contain™ バーティカルウォールブレース、通路幅 4 フィート (1200mm)^^B1 = 黒、W1 = 白

CUWBSS**ST01

Net-Contain™ ウォールビーム
CUWBSS**ST01^^
CUWBPS**ST02^^

Net-Contain™ ウォールビーム、1 個
Net-Contain™ ウォールビーム、2 個**06 = 600mm、07 = 700mm、08 = 800mm、24 = 2400mm ^^B1 = 黒、W1 = 白

CUWBPS**ST02※ 800mm と 2400mm は、B1 (ブラック) のみの取り扱いです。

アクセサリー

Net-Contain™ フルブランクパネル

Net-Contain™ フルブランクパネル、幅 600mm**42 = 42 RU、45 = 45 RU、48 = 48 RU、52 = 52 RU ^^B1 = 黒、W1 = 白
CUFBPR**06HB^^CUFBPR**06HB

Net-Contain™ キャビネット トップブランクパネル
CUTBPR0610HBN1

CUTBPR0610HBN1

Net-Contain™ キャビネット トップブランクパネル
高さ 600mm × 幅 1000mm

Net-Contain™ ユニバーサル アイルコンテインメントシステム
技術情報
コンテインメント構成

材質

ドアフレーム、ドア、ウォールビーム

粉体塗装スチール

バーティカルウォール、ルーフ、ブランクパネル

半透明ポリカーボネート

コンテインメントの長さ

1 列に最小 2 つのキャビネット、長さの制限なし

1200mm, 1800mm

通路幅
ルーフコンテインメントの天井高要件

42U ラック設定時

45U ラック設定時

48U ラック設定時

52U ラック設定時

キャビネットの最大高さ2062mm (81.2")2197mm (86.5")2329mm (91.7")2507mm (98.7")

コンテインメントの高さ2210mm (87.0")2344mm (92.3")2477mm (97.5")2654mm (104.5")

バーティカルウォールコンテインメントの天井高要件

42U ラック設定時

45U ラック設定時

48U ラック設定時

52U ラック設定時

2062mm (81.2")2197mm (86.5")2329mm (91.7")2507mm (98.7")

最大:2850mm (112.2")2985mm (117.5")3117mm (122.7")3294mm (129.7")

最小:2596mm (102.2")

2731mm (107.5")2863mm (112.7")3040mm (119.7")

最大:3155mm (124.2")3289mm (129.5")3421mm (134.7")3599mm (141.7")

最小:2850mm (112.2")2985mm (117.5")3117mm (122.7")3294mm (129.7")

最大:3866mm (152.2")4001mm (157.5")4133mm (162.7")4310mm (169.7")

最小:3155mm (124.2")3289mm (129.5")3421mm (134.7")3599mm (141.7")

キャビネットの最大高さ
天井の高さ
天井の高さ
天井の高さ

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.

シンガポールcs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はwww.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
PRINTED IN THE U.S.A.

RKCB33--SA-JPN
7/2017