ゼロガバナ／均圧弁
省エネルギーや品質向上、安全管理にご活用ください。

AZ型

標準仕様
ゼロガバナ方式仕様
最 高 使 用 一 次 圧 力（ P 1 ）20kPa ※1

最 低 使 用 一 次 圧 力（ P 1 ）0.5kPa1型−0.4〜0kPa
スプリングによる二次（P2）
圧力調整可能範囲
2・11・21型−0.05〜＋0.05kPa※1.A10・13Z-1は10kPa、使用温度0〜+60℃

均圧弁方式仕様特最 高 使 用 一 次 圧 力（ P 1 ）50kPa

最 高 使 用 二 次 圧 力（ P 2 ）30kPa（P2＝PL※2）

最 高 使 用 差 圧（ P 1−P 2 ）30kPaスプリングによる設 定 圧 力−0.05〜＋0.05kPa※2.PL＝ローディング圧力注）1kPa＝101.972mmH2O、使用温度0〜+60℃

長1. ゼロガバナは一次側の圧力変化及び流量変化に関係なく二次側のガス圧力を大気圧付近に保ちます。
2. 汎用型（１型）、高精度型（２型）、大容量型（11型、21型）と機種も豊富です。

作動原理と構造A10・13Z-1

ゼロガバナは、ダイヤフラム系の自重を打ち消すカウンタースプリングを取り付け、二次圧力を大気圧に制御します。
ローディング圧力を利用する場 合は、ローディング圧力を上部ケースのタップ部に接統し、ダイヤフラム室に入れます。ローディング圧力は、ダイヤフラムに作用して、バルブを動かし二次圧力をローディング圧力と同じ圧力に調整します。

A-Z-2

上部ケース

カウンタースプリング

バルブステムメイン
ダイヤフラムローディング圧力導入口

ケースフランジ
バルブシート

一次側
バランス
ダイヤフラム

A-Z-1

二次側
バルブ

下部ケース

A75Z-21

一次圧力の変化によって、二次圧力が変化しないようバルブステム部には、バランスダイヤフラムを取り付けバルブとの圧力バランスをとっています。

注意事項
1. 酸素、水素、アセチレン、その他使用部品を腐蝕させるガスには使用できません。
2. ガバナの前後に設置されているバルブの開閉操作はゆっくり行ってください。
3. ガバナの前後に設置されている電磁弁をON、OFFする場合は過度に圧力の上昇・下降が発生する可能性があります。
4.ベーパーライザー使用のLPGを使用する場合には、再液化分（粘着性物質）の付着に注意してください。
5. 屋外設置時、空気抜孔から雨水等が入らないよう対策をお願いします。結露水にもご注意ください。

使 用 例
ゼロガバナベンチュリーミキサー方式
流量制御弁

均圧弁方式
流量制御弁

ベンチュリー
ミキサー
バーナー

空気 Pa1

空気 Pa1

Pa2→→

絞り

Pa3
ミキサー
またはバーナー

ゼロガバナ
ゼロガバナ
絞り

ガス Pg1

炉

ガス Pg1→→

Pg2＝Pa2

空気元圧Pa1が高い場合に用いられるもっとも簡単な比例混合方式です。
ガス圧は一般供給圧力で充分です。適当なベンチュリーミキサーを用いれば、空気圧の範囲で常に一定の混合比が得られます。
混合比は、ミキサーに内蔵する調節機構により任意に設定できます。流量調節は、空気側の制御弁で自由に行なえます。

炉Pg3

ゼロガバナにより絞りの入口側ガス圧力Pg2と空気圧力Pa2とを等しくして混合比を一定に保てます。
混合比は、ガスあるいは、空気の絞りの開きを変えることによって任意に設定できます。
流量調節は空気側の制御弁で自由に行なえます。流量範囲は、ガス、空気の圧力Pg1・Pa2の値によって決まります。

二重均圧弁方式

ゼロガバナをリリーフ弁としてお使いになる場合

流量制御弁
絞り

空気 Pa1

→

Ra

ゼロガバナ
空気または
ガス

バーナー
ゼロガバナ
ガス Pg1Rg

空気およびガスを予熱する場合のように、配管抵抗Ra・Rgが変動する時用いる方式で、ゼロガバナによりガス側絞りの差圧を空気側絞りの差圧と等しくすることによって一定の混合比を保ち、ガスや空気の配管抵抗が変化してもあるいは、火力を調節しても混合比を一定に保つことができます。
流量調節の方法は、空気側の制御弁で自由に行なえます。

材→※1

リリーフ弁（安全弁）として絞り→放出→ゼロガバナ（特殊型）

ゼロガバナを利用してリリーフ弁として使用することができます。
動作は、一次側圧力が設定圧力以上になると、スプリングの力に打ち勝ってバルブが開きガスが放出されます。
（最大一次圧力20kPa標準仕様）※1）放出ガスは安全な場所へ導いてください。

質

部品名 上部ケース 下部ケース スプリング メインダイヤフラム
A10Z−1 アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴム
A13Z−1 アルミダイカスト アルミダイカスト ピ ア ノ 線 ニトリルゴム
ピ アノ線
A20Z−1
アルミダイカスト アルミダイカストニトリルゴム
ピ アノ線
A25Z−1
A40Z−1 アルミダイカスト アルミダイカスト ピ ア ノ 線 ニトリルゴム
A50Z−1 アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴム
A20Z−2 アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴム
A25Z−2 アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴムA40Z−2 アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴム
鉄 アルミダイカスト ステンレス鋼線 ニトリルゴム
A50Z−2 鋳A40Z−11 アルミダイカスト アルミ鋳物 ピ ア ノ 線 ニトリルゴム
鉄 ピ ア ノ 線 ニトリルゴム
鉄 鋳
A50Z−11 鋳
鉄 ステンレス鋼線 ニトリルゴム
鉄 鋳
A75Z−21 鋳

型式

バランスダイヤフラム ケースフランジ

バルブ

̶̶

̶
̶

フッ素ゴム
フッ素ゴム

ニトリルゴム̶

フッ素ゴム

ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム̶̶̶
アルミダイカスト
アルミダイカスト
鋳
鉄
アルミ鋳物
アルミ鋳物
鋳
鉄

フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム
フッ素ゴム

A25Z-2

A40Z-11外形寸法
型

式

A10Z−1A13Z−1A20Z−1A25Z−1
A40Z−1A50Z−1A6074112
140140220

単位：mmB
79107104138145
221C202125243151

D
E 質量kg 型式□73 Rc3／8 0.3 A20Z−2
φ117 Rc1／2 0.5 A25Z−2
φ117 Rc3／4 0.6 A40Z−2
φ169 Rc1 1.3 A50Z−2
φ169 Rc11／2 1.3 A40Z−11
φ246 Rc2 4.3 A50Z−11付）A40Z-11はJIS10Kフランジタイプもあります。

A
112
140140220200250

B
135
197
205281262
318

A75Z−21 400 650

1C252431515364

DE 質量kg
φ169 Rc3／4 1.1
φ246 Rc1 2.9
φ246 Rc11／2 3.0φ330 Rc2 13.5
φ246 Rc11／2 4.5
φ330 Rc2 20.8
JIS 10K120 φ44057.0
3Bフランジ

DB
ECA耐COG用ガバナ（3・4・31型）
コークス炉ガスのように脱硫が十分でないガスに使用する場合はこの型式をご使用く
ださい。容量、外形寸法は標準品と同一であります。
変更する部品……銅合金使用部品が鉄製部品に、ダイヤフラム、Ｏリング、パッキンはフッ素ゴムにおきかえます。

〈例〉
耐COG用ガバナ
A50Z−4

該当標準品ガバナ
A50Z−2

高温用ガバナ（HT型）〈例〉

使用するガスの温度が高い、または、範囲気温度が高いため、ガバナの温度が60℃を超えるおそれがある場合は高温用ガバナを使用してください。
容量、外形寸法は標準品と同一であります。
変更する部品……ダイヤフラム、Ｏリング、パッキン
最高温度……+100℃

高温用ガバナ
A25Z−2HT

該当標準品ガバナ
A25Z−2A10・13Z-1設置姿勢について
A10Z-1、A13Z-1については、右写真のような姿勢で設置してください。
その他の型式については、通常の姿勢（スプリング部が上方向）で設置してください。

容 量 表型式

A10Z−1
A13Z−1
A20Z−1
A25Z−1
A40Z−1
A50Z−1

容量係数（K）
0.16
0.57
0.88
1.32
1.544.43

容量換算

3差圧（P1−P2）kPa
0.514691031

11581315442.52914212470

531219293499

1051828424914115──345160
17220──395969199

型

容量係数（K）
0.84
1.541.85
5.316.449.90
22.90.5510133745701621815185364992302.513242984102157364518344111914422251510264958169204315728

1520323760697283207 239
251 289385 445892 1030

ガバナの圧力制御可能最大流量（容量）は一次圧力（P1）と二次圧力（P2）の差圧によって決まります。
上表以外の差圧のときは、下記計算式で容量を求めてください。

Q＝K P （2 P 1−P 2）
Q＝容量（バルブ全開時の空気量）Nm3／h
K＝容量係数P 1＝絶対一次圧力（kPa）＝101.325（kPa）+ゲージ圧力（kPa）
P 2＝絶対二次圧力（kPa）＝101.325（kPa）+ゲージ圧力（kPa）

換算方式
使用ガスでの容量＝空気容量×ガス比重の容量係数）

空気容量20m ／hのガバナで、使用ガス（天然ガス比重0.65）の場合の容量は図からガス比重の容量係数は≒1.2420×1.24≒24.8m3／hとなります。

2注意
容量は、空気での数値ですから、使用気体の比重にて容量換算を行ってください。換算方法は次頁をご参照ください。

ガス比重の容量係数

容量表および計算式から算出された容量は、空気（比重1.0）での容量であります。したがって他の気体で使用する時には、その比重の容量に換算してください。
換算方式は下記のとおりです。

（式

A20Z−2
A25Z−2
A40Z−2A50Z−2
A40Z−11
A50Z−11
A75Z−21

容量換計算式3

単位：空気m N／h
差圧（P1−P2）kPa

1.5

1.29
1.24
1.0
0.8
0.70.5

都市ガス

天然ガス
プロパン
ガス

0.5 0.6 0.65

1.0

1.5

ガス比重（空気＝1.0）

ブタン
ガス
2.0

A13Z-1

一般性能例

0.3

二次圧力 ↑二次圧力 ↑P1＝一次圧力単位：kPa

A20Z-1・20.20.1（kPa） 0-0.1

P1=1P1=35100A20Z-2-0.1-0.3 A20Z-1

P1=101520P1=1（kPa）-0.2-0.3

0-0.1（kPa）-0.2

P1=1100.1

P1=3 P1=520

P1=340P1=3P1=1

P1=5204010P1=10P1=5A40Z-1-0.3

P1=1030

A40Z-2
P1=13300-0.1（kPa）-0.2

P1=1050

A50Z-2
P1=1P1=1-0.3

60

P1=1050

P1=5P1=3100150→流量（空気）m3／h

0.1

0.1-0.2

P1=150P1=3100

P1=5150

P1=100（kPa）
-0.1

200

二次圧力 ↑0.1

二次圧力 ↑

A75Z-21

二次圧力 ↑

A50Z-110-0.2→流量（空気）m3／h

P1=1100

25P1=3200

P1=10P1=5P1=3A50Z-1

A40Z-11（kPa）-0.1

200.1→流量（空気）m3／h→流量（空気）m ／h

15

A50Z-1・2
二次圧力 ↑-0.1

P1=5P1=3A25Z-1

二次圧力 ↑

二次圧力 ↑

0P1=10P1=3103

A40Z-1・2

A25Z-2

P1=5P1=5→流量（空気）m ／h

30.1

P1=10P1=3P1=1

5→流量（空気）m ／h

A25Z-1・2

P1=10P1=1（kPa）-0.2
P1=5-0.2

0.1P1=50P1=10（kPa）-0.1

P1=3P1=1P1=10-0.2

300

100→流量（空気）m ／h

200P1=5300→流量（空気）m3／h

3

ガバナの選定にあたってゼロガバナの一次圧力が大きく変動する装置または、圧力が高い場合は、ゼロガバナの前に器具ガバナまたは、中圧ガバナをご使用ください。安定した圧力が得られます。
大流量の電磁弁による急激なON、OFF制御は、二次圧力を過度的に大きく変化させますのでガバナを設置する際は、電磁弁対策をしたシステム設計をしてください。
ガバナを接続する配管口径は、最大流量の流速で設計し決めてください。配管長、バルブ、エルボ、流量計などの圧力損失を十分検討の上、設置場所及び口径を決めてください。

ご注文・ご照会のときは、下記のことをお知らせください。
ガバナの型式・口径使用方法・ゼロガバナ方式・均圧弁方式
一次側圧力範囲 P1〜

二次側圧力範囲 P2 標準：P2＝Pa（kPa）Pa（kPa）

特殊：P2＝Pa（kPa）

ローディング圧力範囲 PL〜Pa（kPa）

流量範囲〜m N／h

Q＝3

ガスの種類と比重
ガバナ雰囲気温度℃

気体の温度℃

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ガバナの取り扱いについて」をよくお読みください。
当カタログの仕様は、2021年2月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
秋 田 出 張 所 TEL（018） 865ｰ1017
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5355
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
茨 城 出 張 所 TEL（029） 353ｰ8541
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5855
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9053
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664
岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

1.7
GK-AZ-000Z