2018/12/11<付録> MIB-Ⅱ、RFC1628 対応一覧
ｏｂｊｅｃｔ identifer
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ名
MIB-Ⅱ(.1.3.6.1.2.1)
1.1.0
sysDescr
1.2.0
sysObjectID

SYNTAXorOBJECT

アクセス

System Group
System Group

DisplayString (SIZE (0..255))
OBJECT IDENTIFIER

read-only
read-only

System Group
System Group
System Group
System Group
System GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupInterfaces GroupIP Group
IP Group
IP Group
IP Group
IP Group

TimeTicks
DisplayString (SIZE (0..255))
DisplayString (SIZE (0..255))
DisplayString (SIZE (0..255))
INTEGER (0..127)
INTEGERINTEGER
DisplayString (SIZE (0..255))
INTEGER（1-32)
INTEGER
Gauge
PhysAddress
INTEGER（1-3)
INTEGER（1-4)
TimeTicks
IpAddress
INTEGER
IpAddress
INTEGERINTEGER (0..65535)

read-only
read-write
read-write
read-write
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only

mandatory システム説明
mandatory 製造元番号
mib設定がRFC1626ならyutaka id(1.3.6.1.4.1.2661)
mib設定がJemaならJema id(1.3.6.1.4.1.4550)
mandatory 経過時間
mandatory 管理者 (Webの「装置情報」の「管理者」の内容)
mandatory 機器名 ("UPS"固定)
mandatory 設置場所 (Webの「装置情報」の「設置場所」の内容)
mandatory サービス
mandatory インタフェース数
mandatory インデックス
mandatory 名前
mandatory タイプ
mandatory 最大パケット
mandatory 転送速度
mandatory 物理(MAC)アドレス
mandatory インターフェース状態
mandatory 操作状態
mandatory 時間 （sysUpTime と同じ)
mandatory IPアドレス
mandatory インデックス
mandatory サブネットネットマスク
mandatory ブロードキャスト
mandatory The size of the largest IP datagram

snmpTraps－

trap

current

RFC1628(.1.3.6.1.2.1.33)
1.1.1.0
upsidentManufacturer
1.1.2.0
upsidentModel
1.1.3.0
upsidentUPSSoftwareVersion
1.1.4.0
upsidentAgentSoftwareVersion

upsIdent
upsIdent
upsIdent
upsIdent

DisplayString（SIZE（0-31)）
DisplayString（SIZE（0-63)）
DisplayString（SIZE（0-63)）
DisplayString（SIZE（0-63)）

read-only
read-only
read-only
read-only

current
current
current
current

1.1.5.0
1.1.6.0

upsidentName
upsidentAttachedDevices

upsIdent
upsIdent

DisplayString（SIZE（0-63)）
DisplayString（SIZE（0-63)）

read-write
read-write

current
current

1.2.1.0

upsBatteryStatus

upsBattery

INTEGER＝unknown(1),batteryNormal(2),batteryLow(3),batterydepleted(4)read-only

current

1.2.2.0

upsSecondsOnBattery

upsBattery

NonNegativeInteger

read-only

current

1.2.3.0
1.2.4.0

upsEstimatedMinutesRemaining
upsEstimatedChargeRemaining

upsBattery
upsBattery

PositiveInteger
INTEGER（0-100)

read-only
read-only

current
current

1.2.5.0
1.2.6.0
1.2.7.0
1.3.1.0

upsBatteryVoltage
upsBatteryCurrent
upsBatteryTemperrature
upsInputLineBads

upsBattery
upsBattery
upsBattery
upsInput

NonNegativeInteger
Integer32
Integer32
Counter32

read-only
read-only
read-only
read-only

current
current
current
current

1.3.0
sysUpTime
1.4.0
sysContact
1.5.0
sysName1.6.0
sysLocation
1.7.0
sysServices
2.1.0
ifNumber
2.2.1.1.1
ifIndex2.2.1.2.1
ifDescr
2.2.1.3.1
ifType2.2.1.4.1
ifMtu
2.2.1.5.1
ifSpeed2.2.1.6.1
ifPhysAddress
2.2.1.7.1
ifAdminStatus
2.2.1.8.1
ifOperStatus
2.2.1.9.1
ifLastChange
4.20.1.1.1
ipAdEntAddr
4.20.1.2.1
ipAdEntIfIndex
4.20.1.3.1
ipAdEntNetMask
4.20.1.4.1
ipAdEntBcastAddr
4.20.1.5.1
ipAdEntReasmMaxSize
SNMPv2 MIB(.1.3.6.1.6.3.1).1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 coldStart

グループ

ｽﾃｰﾀｽ

coldStart。ボード起動時に発行。Webの「SNMP設定」の「snmpd再起動」でも発行。
「snmpd再起動」は｢SNMP設定｣の「trap送信先」が正しく設定されているかの確認にも使用可能。
メーカー名"Yutaka Electric Mfg.Co.,Ltd."UPS型名
UPSﾌｧｰﾑｳｴｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
SNMPｴｰｼﾞｪﾝﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ（本ボードのバージョン）
UPS識別用文字列 (8文字まで設定可能、9文字以上はエラー)
負荷装置名 (Webの「装置情報」の「接続装置」の内容。16文字まで設定可能。17文字
以上はエラー)
UPSのバッテリの残存容量
unknwonn(1):不明
バッテリの状態が不明なとき
batteryNormal(2):ﾊﾞｯﾃﾘ正常。バッテリが正常なとき
batteryLow(3):ﾊﾞｯﾃﾘ容量低下。バックアップ運転中にバッテリの容量が低下しバックアップ運転可能時間が残り少なくなった場合
batterydepleted(4):バッテリに異常が発生している場合
ﾊﾞｯﾃﾘ運転経過時間(秒)
ﾊﾞｯﾃﾘ運転をしていない場合は0。
ﾊﾞｯﾃﾘ残量時間(分)(未対応)
バッテリ残充電容(％)(×1倍値)
満充電を100%、バッテリ容量低下(ローバッテリ)時を0%とします。
バッテリ電圧値（0.1Ｖ）。(×10倍値/100倍値)※１
ﾊﾞｯﾃﾘ電流(未対応)
ﾊﾞｯﾃﾘ温度（℃)(×1倍値)
UPSへの入力電圧が仕様範囲外になった回数（バッテリ運転累積回数）999回を越えると0に戻ります。

2018/12/11
1.3.2.0

upsInputNumLine

upsInput

NonNegativeInteger

read-only

current

1.3.3.0
1.3.3.1.0

upsInputTable
UpsInputEntry

upsInput
upsInput

1.3.3.1.1.0
1.3.3.1.2.0
1.3.3.1.3.0
1.3.3.1.4.0
1.3.3.1.5.0
1.4.1.0

upsInputLineIndex
upsInputFrequency
upsInputVoltage
upsInputCurrent
upsInputTruePower
upsOutputSource

upsInput
upsInput
upsInput
upsInput
upsInput
upsOutput

SEUENCE OF UpsInputEntry
not-accessiblecurrent
SEQUENCE＝
not-accessiblecurrent
upsInputLineIndex,upsInputLineFreq
uency,upsInputLineVoltage,upsInput
LineCurrent,upsInputLineTruePower
PositiveInteger
not-accessiblecurrent
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
INTEGER ＝
read-only
current
other(1),none(2),
normal(3),bypass(4),battery(5),booster(6),reducer(7)1.4.2.0
1.4.3.0
1.4.4.0
1.4.4.1.0

upsOutputFrequency
upsOutputNumLines
upsOutputTable
upsOutputEntry

upsOutput
upsOutput
upsOutput
upsOutput

1.4.4.1.1.0
1.4.4.1.2.0
1.4.4.1.3.0
1.4.4.1.4.0
1.4.4.1.5.0
1.5.1.0
1.5.2.0
1.5.3.0
1.5.3.1.0

upsOutputLineIndex
upsOutputVoltage
upsOutputCurrent
upsOutputPower
upsOutputPercentLoad
upsBypassFrequency
upsBypassNumLines
upsBypassTable
upsBypassEntry

upsOutput
upsOutput
upsOutput
upsOutput
upsOutput
upsBypass
upsBypass
upsBypass
upsBypass

1.5.3.1.1.0
1.5.3.1.2.0
1.5.3.1.3.0
1.5.3.1.4.0
1.6.1.0
1.6.2.0
1.6.2.1.0

upsBypassLineIndex
upsBypassVoltage
upsBypassCurrent
upsBypassPower
upsAlarmsPresent
upsAlarmTable
upsAlarmEntry

upsBypass
upsBypass
upsBypass
upsBypass
upsAlarm
upsAlarm
upsAlarm

1.6.2.1.1.0
1.6.2.1.2.(index)

upsAlarmId
upsAlarmDescr

upsAlarm
upsAlarm

NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
SEQUENCE OF UpsOutputEntry
not-accessiblecurrent
SEQUENCE ＝
not-accessiblecurrent
upsOutputLineIndex,upsOutputVoltage,upsOutputCurrent,upsOutputPow
er,upsOutputPercentLoad
PositiveInteger
not-accessiblecurrent
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
SEQUENCE OF UpsBypassEntry
not-accessiblecurrent
SEQUENCE ＝
not-accessiblecurrent
upsBypassLineIndex,upsBypassVolt
age,upsBypassCurrent,upsBypassPo
wer
PositiveInteger
not-accessiblecurrent
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
NonNegativeInteger
read-only
current
Gauge32
read-only
current
SEQUENCE OF UpsAlarmEntry
not-accessiblecurrent
SEQUENCE ＝upsAlarmId
not-accessiblecurrent,upsAlarmDescr,upsAlarmDescr
PositiveInteger
not-accessiblecurrent
AutonomousType
read-only
current

1.6.2.1.3.(index)

upsAlarmTime

upsAlarm

upsAlarmTime

TimeStamp

current

1.6.3.1.0
1.6.3.2.0
1.6.3.3.0
1.6.3.4.0
1.6.3.5.0
1.6.3.6.0
1.6.3.7.0

upsAlarmBatteryBad
upsAlarmOnBattery
upsAlarmLowBattery
upsAlarmDepletedBattery
upsAlarmTempBad
upsAlarmInputBad
upsAlarmOutputBad

upsWellKnownAlarms1
upsWellKnownAlarms2
upsWellKnownAlarms3
upsWellKnownAlarms4
upsWellKnownAlarms5
upsWellKnownAlarms6
upsWellKnownAlarms7

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

current
current
current
current
current
current
current

入力ライン相数(１固定)
入力電圧ナンバーテーブル
入力ラインインデックス、入力周波数、入力電圧、入力電流、入力電力の入力

入力ラインインデックス
入力周波数（0.1 Hz）。(×10倍値)
入力電圧(実効値)（Ｖ）。(×1倍値/×10倍値)※２
入力電流(実効値)（0.1 Ａ）。(×10倍値)
入力電力(W)。(×1倍値/×10倍値)※２
入力状態
other(1):不明
none(2):供給源なし スタンバイ中及びスケジュール起動待機中
normal(3):正常
正常運転中及び
シャットダウンディレイ中
bypass(4):バイパス バイパス運転中
battery(5):バッテリ バックアップ運転中
booster(6):昇圧中未対応（機能なし）
reducer(7):降圧中未対応（機能なし）
出力周波数(0.1 Hz)。(×10倍値)
出力ライン相数。1固定。
出力電圧ナンバーテーブル
出力ラインインデックス、出力電圧、出力電流、出力電力、出力負荷パーセントの入力

出力ラインインデックス
出力電圧(実効値)(V)。(×1倍値/×10倍値)※２
出力電流(実効値)(0.1 A)。(×10倍値)
出力電力(W)。(×1倍値/×10倍値)※２
出力負荷（％)。(×1倍値/×10倍値)※２
バイパス周波数(0.1 Hz)。(×10倍値)
ﾊﾞｲﾊﾟｽライン相数
バイパス電圧ナンバーテーブル
バイパスラインインデックス、バイパス電圧、バイパス電流、バイパス電力の入力

バイパスラインインデックス
バイパス電圧(実効値)(V)。(×1倍値/×10倍値)※２
バイパス電流(実効値)(0.1 A)。(×10倍値)
バイパス電力(W)。(×1倍値/×10倍値)※２
アラームナンバー(発生個数)
アラームテーブル
アラームインデックス
アラームＩＤ
indexで示すアラーム内容が発生していればそのoidを、発生していなければ0を返します。
アラームの値は1.6.3.xxを参照。
アラーム発生時間(10mS。起動からの経過時間)
indexで示すアラームが発生した場合、そのアラームの発生時刻を起動からの経過時間で返します。
アラームの値は1.6.3.xxを参照。
【注意】mib設定がRFC1628になっていないとアラーム発生時間が記録されません。
バッテリ交換バッテリ運転ローバッテリ放電終了(未対応)
温度異常
入力電圧異常出力電圧異常2018/12/11
1.6.3.8.0
1.6.3.9.0
1.6.3.10.0
1.6.3.11.0
1.6.3.12.0
1.6.3.13.0
1.6.3.14.0
1.6.3.15.0
1.6.3.16.0
1.6.3.17.0
1.6.3.18.0
1.6.3.19.0
1.6.3.20.0
1.6.3.21.0
1.6.3.22.0
1.6.3.23.0
1.6.3.24.0
1.7.1.0

upsAlarmOutputOverload
upsAlarmOnBypass
upsAlarmBypassBad
upsAlarmOutputOffAsRequested
upsAlarmUpsOffAsRequested
upsAlarmChargerFailed
upsAlarmUpsOutputOff
upsAlarmUpsSystemOff
upsAlarmFanFailure
upsAlarmFuseFailure
upsAlarmGeneralFault
upsAlarmDiagnosticTestFailed
upsAlarmCommunicationsLost
upsAlarmAwaitingPower
upsAlarmShutdownPending
upsAlarmShutdownImminent
upsAlarmTestInProgress
upsTestId

upsWellKnownAlarms8 －upsWellKnownAlarms9 －upsWellKnownAlarms10 －upsWellKnownAlarms11 －upsWellKnownAlarms12 －upsWellKnownAlarms13 －upsWellKnownAlarms14 －upsWellKnownAlarms15 －upsWellKnownAlarms16 －upsWellKnownAlarms17 －upsWellKnownAlarms18 －upsWellKnownAlarms19 －upsWellKnownAlarms20 －upsWellKnownAlarms21 －upsWellKnownAlarms22 －upsWellKnownAlarms23 －upsWellKnownAlarms24 －upsTestOBJECT IDENTIFIER

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
read-write

current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current
current

オーバロード
バイパス運転バイパス異常(未対応)
出力停止要求UPS停止要求
充電異常(充電器異常、PFC異常)
出力停止
UPS停止
ファン異常
フューズ異常(未対応)
全体異常
診断異常(初期、インターバル、バッテリ異常)
通信エラー(未対応)
停電確認待ち(未対応)
シャットダウン準備中
停電回復待ち(未対応)
テスト中
TestIDを設定するとTestIDに対応したOIDのテストが実行します。
バッテリテスト機能を有している機種に限ります。
読み取り操作を行うと実行中のテストTestIDまたは最終実行テストTestIDを返します。
テストが実行されていない場合はテスト実行無しを示すTestIDを返します。
TestIDと実行するテストOIDの対応は以下の通り。
TestID
ObjectID
1.7.7.1 upsTestNoTestsInitiated（実行テスト無し）
1.7.7.2 upsTestAbortTestInProgress（テスト中断）
1.7.7.3 upsTestGeneralSystemsTest（メーカ標準テスト）
1.7.7.4 upsTestQuickBatteryTest（簡易バッテリテスト）
1.7.7.5 upsTestDeepBatteryTest（定格時間バックアップテスト）

1.7.2.0

upsTestSpinLock

upsTestTestAndIncr

read-write

current

1.7.3.0

upsTestResultsSummary

upsTestINTEGER＝
donePass(1),doneWarning(2),doneError(3),aborted(4),inProgress(5),noTestsInitiated(6)read-only

current

1.7.4.0

upsTestResultsDetail

upsTest

DisplayString (SIZE (0..255))

read-only

current

1.7.5.0
1.7.6.0
1.7.7.1.0

upsTestStartTime
upsTestElapsedTime
upsTestNoTestsInitiatedupsTestupsTestupsWellKnownTests

TimeStamp
TimeInterval－

read-only
read-only－

current
current
current

1.7.7.2.0

upsTestAbortTestInProgress

upsWellKnownTests－－

current

1.7.7.3.0

upsTestGeneralSystemsTest

upsWellKnownTests－－

current※テスト実行中にTestIDを設定するとエラーとなりテストは実行されません。
※テストを実行する場合は万一UPSの出力が突然断しても良いように負荷のサーバのアプリケーションを全て閉じる等縮退運転状態で実施してください。
テスト・サブシステム上の 排他制御
テストが実行されると数値が1増加されます。
ボードを再起動すると1に戻ります。
最後に実行されたUPS診断テスト結果
戻り値の1，2，3は，UPSからのテスト結果報告。
1：正常終了
2：警告
3：エラー
4：中断
5：実行中
6：実行されたものなし
テスト結果追加情報
最終UPS診断ﾃｽﾄ結果に対する詳細情報を文字列で返します。
もし，追加情報がなければ，空の文字列が返されます。
"正常終了"
"警告"
"エラー"
"中断"
"実行中"
"実行されたものなし"
テスト開始時間
テスト経過時間
テスト経歴(実行中)なし（TestID 1.7.7.1）未対応
進行中テスト中断（TestID=1.7.7.2）
実行中のテストが中断されたか，実行中であったテストが中断されたことを示します。
製造業者の標準テスト（TestID=1.7.7.3）
10秒間のバックアップテスト（jemaUpsTestQuickBatteryTestと同様のテスト）

2018/12/11
1.7.7.4.0

upsTestQuickBatteryTest

upsWellKnownTests－－

current

1.7.7.5.0

upsTestDeepBatteryCalibration

upsWellKnownTests－－

current

1.8.1.0

upsShutdownType

upsControl

INTEGER ＝output(1),system(2)read-write

current

簡易バッテリテスト（TestID=1.7.7.4）
定格時間のバックアップテスト（upsTestGeneralSystemsTestと同様のテスト）
バッテリ放電テスト（TestID=1.7.7.5）
バッテリ限界までバックアップテスト
UPSのシャットダウンタイプ
UpsShutdownAfterDelayやupsRebootWithDurationが設定された場合のUPSの停止方法を設定します。
output(1)の場合、upsShutdownAfterDelay等が設定されると、PCのシャットダウンを行
わずUPSの出力を設定時間後に直接停止します。
system(2)の場合、upsShutdownAfterDelay等が設定されるとシャットダウン処理を行い、その後、設定時間後にUPSを停止します。

1.8.2.0

upsShutdownAfterDelay

upsControl

INTEGER (-1..2147483648)

read-write

current

詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。
UPS停止またはシャットダウン処理を行います。
シャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン
処理を行っていない場合はこの設定は有効です。
シャットダウンタイプ(upsShutdownType)、停電回復後のUPS再起動動作(upsAutoRestart)、設定した値により、動作が変わります。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。

1.8.3.0

upsStartupAfterDelay

upsControl

INTEGER (-1..2147483648)

read-write

current

1.8.4.0

upsRebootWithDuration

upsControl

INTEGER (-1..300)

read-write

current

1.8.5.0

upsAutoRestart

upsControl

INTEGER ＝on(1),off(2)read-write

current

1.9.1.0
1.9.2.0
1.9.3.0
1.9.4.0
1.9.5.0
1.9.6.0
1.9.7.0

upsConfigInputVoltage
upsConfigInputFreq
upsConfigOutputVoltage
upsConfigOutputFreq
upsConfigOutputVA
upsConfigOutputPower
upsConfigLowBattTime

upsConfig
upsConfig
upsConfig
upsConfig
upsConfig
upsConfig
upsConfig

NonNegativeInteger
NonNegativeInteger
NonNegativeInteger
NonNegativeInteger
NonNegativeInteger
NonNegativeInteger
NonNegativeInteger

read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-only
read-write

current
current
current
current
current
current
current

値を設定すると設定時間後にUPSの出力が開始します。
設定を-1にすると、カウントダウンが中断されます。
読み取り操作ではカウントダウン中であればその時点の残時間を返します。カウントダウンをしていない場合は、-1を返します。
※秒単位での設定が可能です。
UPS停止またはシャットダウン処理を行い、その後、出力を開始します。
シャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン
処理を行っていない場合はこの設定は有効です。
シャットダウンタイプ(upsShutdownType)、停電回復後のUPS再起動動作(upsAutoRestart)、設定した値により、動作が変わります。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作」をご参照下さい。
停電回復後のUPS再起動動作
Webの｢シャットダウン設定｣の｢停電回復後のUPS再起動動作｣と同じ設定です。これで変更した場合、｢シャットダウン設定｣の｢停電回復後のUPS再起動動作｣も変更されます。
on(1):複電時リブートを行う（オン）
off(2):複電時リブートを行わないオフ※off(2)の時はマニュアル又はリモートでの出力開始操作がないと出力を再開しません。
詳しくは末尾の「◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示
入力電圧定格(実効値)(V)。(×1倍値)
入力周波数定格(0.1 Hz)。(×1倍値/×10倍値)※２
出力電圧定格(実効値)(V)。(×1倍値)
出力周波数定格(0.1 Hz)。(×1倍値/×10倍値)※２
定格出力容量(VA)。(×1倍値/×10倍値)※２
定格出力電力(W)。(×1倍値/×10倍値)※２
初期時の定格出力でのバックアップ時間(分)2018/12/11
1.9.8.0

upsConfigAudibleStatus

upsConfig

1.9.9.0
1.9.10.0
2.1.0

upsConfigLowVoltageTransferPointupsConfig
upsConfigHighVoltageTransferPointupsConfig
upsTrapOnBattery
upsTraps

2.2.0

upsTrapTestCompleted

upsTraps

2.3.0
2.4.0

upsTrapAlarmEntryAdded
upsTrapAlarmEntryRemoved

upsTraps
upsTraps

INTEGER ＝
disabled(1),enabled(2),muted(3)read-write

current

NonNegativeInteger
read-only
NonNegativeInteger
read-only
upsEstimatedMinutesRemaining(Posi trap
tiveInteger)
upsSecondsOnBattery(NonNegativeI
nteger)upsConfigLowBattTime(NonNegative
Integer)
upsTestId(OBJECT IDENTIFIER)
trap
upsTestSpinLock(TestAndIncr)
upsTestResultsSummary(INTEGER)
upsTestResultsDetail(DisplayString)
upsTestStartTime(TimeStamp)
upsTestElapsedTime(TimeInterval)
upsAlarmId, upsAlarmDescr
trap
upsAlarmId, upsAlarmDescr
trap

current
current
current

UPS状態通知の可否(ブザー鳴動)
1：無効
2：有効
3：鳴動中のブザー停止(SETでのみ有効)
Webの｢装置情報｣の｢ブザー鳴動｣で｢全ての異常、警告条件で鳴動｣のみ「２：有効」となり、それ以外は「１：無効」となります。
停電検出電圧(実効値)(V)。(×1倍値)
過電圧検出電圧(実効値)(V)。(×1倍値)
バッテリ運転時トラップ
バックアップが解消するまで1分間隔で発行する。

current

バッテリテスト完了時トラップ

current
current

アラーム入力時トラップ
アラーム削除時トラップ※１：upsBatteryVoltage(1.2.5.0)はMIBの仕様では×10倍値を返しますが、Avanced NW board以前は×100倍値を返していました。
Avanced NW boardⅡでも過去のボードとの互換を保つため、デフォルトでは×100倍値を返します。
この設定はWebの｢ネットワーク設定｣-「SNMP設定」の｢JemaUpsBatteryVoltage,UpsBatteryVoltageの返答値｣で設定を変更可能です。
※２：(×1倍値/×10倍値)の記載の部分は、MIBの仕様では×1倍値ですが、Avanced NW board以前は×10倍値を返していたMIBを表します。
(×1倍値/×10倍値)の記載の部分は、MIBの仕様では×10倍値ですが、Avanced NW board以前は×1倍値を返していたMIBを表します。
Avanced NW boardⅡでも過去のボードと互換を保つため、デフォルトでは従来の倍率(上記の上段では×10倍値、下段では×1倍値)を返します。
この設定はWebの｢ネットワーク設定｣-「SNMP設定」の「誤った倍率で返していたMIB｣で設定を変更可能です。

◆UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作
UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)、再起動指示(upsRebootWithDuration)の動作は設定した値やUPSのシャットダウンタイプ(upsShutdownType)、停電回復後のUPS再起
動動作(upsAutoRestart)、および、通常運転中か、停電でシャットダウン処理中でない場合(※１）で動作が異なります。
ここではそれらの詳細を記載します。
※１:Webの｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の｢シャットダウン実行｣にチェックを入れないと、停電になってもシャットダウン処理は行われません。
その際に上記のmibで制御が可能です。
｢シャットダウン実行｣にチェックが入っていて、停電等でシャットダウン処理を行っている場合、または指示によるシャットダウン処理を行っている場合、これらの設定をしても無視されます。
Jema、RFC1628とも動作は同じですのでRFC1628のみ記載しています。
Jemaはオブジェクト名の前の"jema"を省略しているため付加する必要があります。
(例) upsShutdownAfterDelay → jemaUpsShutdownAfterDelay
Jemaの場合、jemaUpsShutdownTypeはindex値を0に設定しますが、
jemaUpsShutdownAfterDelay、jemaUpsRebootWithDuration、jemaUpsAutoRestartはindex値を1に設定する必要があります。
・jemaUpsShutdownType→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.1.0
・jemaUpsShutdownAfterDelay →1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.2.1
・jemaUpsRebootWithDuration →1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.4.1
・jemaUpsAutoRestart→1.3.6.1.4.1.4550.1.1.8.3.1.5.1
RFC1628は全て0を設定します。
・upsShutdownType→1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0
・upsShutdownAfterDelay→1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0
・upsRebootWithDuration→1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0
・upsAutoRestart→1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0

(1) UPSの停止指示(upsShutdownAfterDelay)
UPSの出力停止またはシャットダウン処理を行います。
設定した値はシャットダウンタイプ(upsShutdownType)に関わらず、UPSの停止時間となります。
設定できる値は秒ですが、60秒以下は1分、それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)
既にシャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン処理を行っていない場合は、この設定は有効です。これを停電中とします。
読み取り操作ではUPSが停止するまでの残時間を返します。処理中でなければ-1を返します。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がoutput(1)の場合値を設定すると設定された時間後にUPSの出力が停止します。
通常運転中に値を設定すると、出力停止後に停電、復電が行われても出力は開始しません。(動作例のA1)
停電中に値を設定すると、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のB1)
停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
処理中に復電している場合、一旦UPSは出力を停止しますが、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のB2)
停止したままとなります。
この処理中に-1を設定すると、UPS停止処理は中断されます。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がsystem(2)の場合値を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、設定された時間後にUPSを停止します。
通常運転中に値を設定すると、出力停止後に停電、復電が行われても出力は開始しません。(動作例のA2)
停電中（バックアップ運転中）に値を設定すると、出力停止中、または出力停止後に復電しても出力は開始しません。(動作例のB3)復電で出力を開始したい場合はupsRebootWithDurationを使用します。詳しくは｢(2)UPSの再起動指示(upsRebootWithDuration)｣をご確認下さい。
この処理中に-1を設定しても無視します。(中断できません)

(2) UPSの再起動指示(upsRebootWithDuration)
UPS停止またはシャットダウン処理を行い、その後、UPSを起動します。
設定した値はシャットダウンタイプ(upsShutdownType)により意味が異なります。
既にシャットダウン処理中は、この設定を行っても無視します。
停電はしていても｢シャットダウン設定｣の｢シャットダウン実行｣が無効で、シャットダウン処理を行っていない場合は、この設定は有効です。これを停電中とします。
読み取り操作ではUPSが出力を開始するまでの残時間を返します。処理中でなければ-1を返します。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がoutput(1)の場合
設定した値はUPSの停止時間となります。
設定できる値は秒ですが、60秒以下は1分、それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)
通常運転中に値を設定すると、設定時間後にUPSの出力が停止し、出力停止後、1分後再度UPSの出力を開始します。(動作例のA3)
停電中に値を設定すると、1分間起動待機後、UPSが完全停止します。復電で｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。(動作例のB4)
UPSが完全停止する前に復電した場合も1分間起動待機後、出力を停止し、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。(動作例のB4)
UPS停止処理中に-1を設定すると、UPS停止処理は中断されます。起動待機中は無視されます。
・シャットダウンタイプ"upsShutdownType"がsystem(2)の場合設定した値はUPSの起動待機時間となります。
設定できる値は秒ですが、0秒は別扱いされます。それ以上は分単位に切り上げられます。(61秒→120秒,2分)※Advanced NW boardでは0秒を設定しても60秒(1分)に切り上げられますので、下記の0秒を設定した場合の処理は行えません。
この処理中に-1を設定しても無視します。(中断できません)
通常運転中に値として1秒以上を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止し、設定された時間、起動待機状態となり、その後、UPSの出力を開始します。(動作例のA4)
通常運転中に値として0秒を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止します。その後、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のA5)｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のA6)
停止したままとなります。
停電中に値として1秒以上を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止し、設定された時間、起動待機状態となります。この間に復電している場合は｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)に出力を開始します。停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。 (動作例のB5)
停電中に値として0秒を設定すると｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣で設定された時間、および、各フォーズごとに設定されているスクリプトがあれば、それらを実行し、｢UPS停止時間｣後にUPSを停止します。その後、upsAutoRestartの設定により以下のようになります。
・upsAutoRestartの設定の設定がon(1) (動作例のB6)
停電が継続している場合、一旦UPSは完全停止しますが、復電後、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
処理中に復電している場合、一旦UPSは出力を停止しますが、｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)後に出力を開始します。
・upsAutoRestartの設定の設定がoff(2) (動作例のB7)
停止したままとなります。

◆動作例
表内の記号は以下の意味を表します。
①：｢シャットダウン設定｣の｢指示停止｣のDelay4(分)②：｢シャットダウン設定｣の｢停電時｣の起動遅延時間(秒)n0：0以上の値。0は60秒に切り上げられ、それ以外も60秒単位に切り上げられる。(0→60、1→60、61→120)
n1：1以上の値。60秒単位に切り上げられる。0秒は含まない。(1→60、61→120)(A) 停電でない場合に実行した際の動作
upsShutdownAfterDelayは出力停止後に停電、完全停止後したら復電時の動作
upsRebootWithDurationは出力を再開するので、停電は起こさない。
upsShutdownAfterDelay upsShutdownType upsAutoRestart 動作
A1
n0
output(1)－n0秒後に出力停止。停電→復電でも出力開始しない。
A2n0system(2)－シャットダウン後、n0秒後に出力停止。停電→復電でも出力開始しない。
upsRebootWithDuration upsShutdownType upsAutoRestart 動作
A3
n0
output(1)－n0秒後に出力停止。1分後に出力開始する。
A4
n1 (※1)system(2)－シャットダウン後、①分後に出力停止。n1秒後に出力開始する。
A5
0 (※1)
system(2)on(1)
シャットダウン後、①分後に出力停止。②秒後に出力開始する。
A6
0 (※1)
system(2)off(2)
シャットダウン後、①分後に出力停止。そのまま出力開始しない。
(B) 停電中でシャットダウンでない場合に実行し、出力停止後でUPSが完全停止後に復電時の動作
停電中でシャットダウンでない場合に実行し、出力停止中に復電時の動作.(UPSは完全停止しないが、それ以外は同じ)
upsShutdownAfterDelay upsShutdownType upsAutoRestart 動作
B1
n0
output(1)on(1)
n0秒後にUPSが完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
B2
n0
output(1)off(2)
n0秒後にUPSが完全停止。復電でも出力開始しない。
B3n0
system(2)－シャットダウン後、n0秒後にUPSが完全停止。復電でも出力開始しない。
upsRebootWithDuration upsShutdownType upsAutoRestart 動作
B4
n0
output(1)－n0秒後に出力停止。1分間起動待機後、UPSが完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
B5
n1 (※1)system(2)－シャットダウン後、①分後に出力停止。n1秒間起動待機後、UPSが完全停止。復電で②秒後に出力開始する。
B6
0 (※1)
system(2)on(1)
シャットダウン後、①分後にUPSが完全停止。復電後②秒後に出力開始する。
B7
0 (※1)
system(2)off(2)
シャットダウン後、①分後にUPSが完全停止。復電でも出力開始しない。
※１：Advanced NW boardは0を指定しても60秒に切り上げられますので、0秒の設定は行えません。
そのため、Advanced NW boardでは「A5,A6」は「A4」の動作に、「B6,B7」は「B5」の動作となります。