定置型ガス検知警報器
Fixed flammable & toxic gas detector

ガスバスターシリーズ

取扱説明書

このたびは、定置型ガス検知警報器：ガスバスターシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●本製品をお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
●保証書は「製品購入日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と一緒に大切に保管して下さい。

株式会社イチネン製作所
LGM-Q005 Rev.M

はじめに
製品の特徴
大気雰囲気に漏洩したガスを検知し、警報により、周囲にガス漏洩の危険を知らせます。
ガスセンサーはカートリッジに収められており、センサーカートリッジを交換するだけで、様々なガスを検知することができます
このセンサーカートリッジはガス調整済ですので、センサー交換時の実ガスによる調整作業は不要です。
センサー寿命、動作不良を知らせるエラー表示機能と、警報ブザー、警報ランプ、外部警報出力、アナログ出力機能を備えています-1-1．お使いになる前に .......................................................................................... - 4 1.1 本製品の取り扱いについて .................................................................................................................................. - 4 1.2 ご使用上の注意事項 ............................................................................................................................................ - 4 1.3 型式の確認 ............................................................................................................................................................... - 6 1.4 梱包品の確認 .......................................................................................................................................................... - 6 1.5 各部の名前と機能 .................................................................................................................................................. - 8 -2．本体設置方法 ................................................................................................... - 9 2.1 壁掛けブラケットの取り付け ................................................................................................................................. - 9 2.2 本体の取り付け ........................................................................................................................................................ - 9 2.3 本体とブラケットの固定 ......................................................................................................................................... - 9 -３．センサーカートリッジの取り外し・取り付け方法 .................... - 10 3.1 取り外し .................................................................................................................................................................... - 10 3.2 取り付け ................................................................................................................................................................... - 10 -

４．電源のオン・オフ ...................................................................................... - 11 4.1 電源の入れ方 ....................................................................................................................................................... - 11 4.2 電源の切り方 ......................................................................................................................................................... - 12 4.3 ケーブルクランプの取り付け ............................................................................................................................. - 12 -５．機器の設定（メニューモード） ......................................................... - 12 5.1 メニューの説明 ..................................................................................................................................................... - 12 5.2 メニューモードへの入り方、切り替え方、抜け方 ........................................................................................ - 13 5.3 アラーム１の設定方法 ........................................................................................................................................ - 14 5.4 アラーム 2 の設定方法 ...................................................................................................................................... - 15 5.5 ゼロ調整濃度の設定方法 ................................................................................................................................. - 15 5.6 警報ラッチの設定方法 ...................................................................................................................................... - 15 5.7 ガス濃度アナログ出力の設定方法 ................................................................................................................ - 16 5.8 警報テスト ............................................................................................................................................................... - 16 5.9 表示フロー .............................................................................................................................................................. - 17 -6．機器の調整 ..................................................................................................... - 18 6.1 正常空気※によるゼロ調整 ................................................................................................................................ - 18 -7．警報機能・センサー寿命 ......................................................................... - 19 ７.1 アラーム１とアラーム２の警報表示およびブザー音について ................................................................ - 19 7.2 ラッチモード時の警報停止について ............................................................................................................... - 19 7.3 センサー寿命 ......................................................................................................................................................... - 19 -8．外部警報出力とアナログ出力を使用する ........................................ - 20 8.1 外部警報出力 ....................................................................................................................................................... - 20 8.2 アナログ出力 .......................................................................................................................................................... - 22 -９.保守点検について ......................................................................................... - 23 9.1 点検の種類と頻度 ............................................................................................................................................... - 23 9.2 点検に関する法令 ............................................................................................................................................... - 24 --2-

１０．センサーカートリッジの交換 ......................................................... - 24 10.1 センサーカートリッジ交換の必要性と交換時期 ....................................................................................... - 24 10.2 センサー寿命チェック機能について ............................................................................................................ - 24 10.3 センサーカートリッジの廃棄 ............................................................................................................................ - 24 -１1.製品仕様 ......................................................................................................... - 25 11.1 ＧＢシリーズ（型式 ： ＧＢ－○○） 共通仕様 ....................................................................................... - 25 11.2 ガス種別仕様 .................................................................................................................................................... - 25 -１2.トラブルシューティング ........................................................................ - 26 12.1 こんな表示が出たら ........................................................................................................................................ - 26 12.2 その他のトラブル症状と対処 ........................................................................................................................ - 27 12.3 ガス干渉について .............................................................................................................................................. - 28 12.4 シリコーン、腐食性ガスによる影響 .............................................................................................................. - 29 -１3．寸法図 .......................................................................................................... - 30 13.１ 本体 ...................................................................................................................................................................... - 30 13.2 センサーカートリッジ ......................................................................................................................................... - 30 13.3 壁掛け用ブラケット .......................................................................................................................................... - 31 13.4 AC アダプター .................................................................................................................................................... - 31 -NOTE ...................................................................................................................... - 32 --3-

1．お使いになる前に1.1 本製品の取り扱いについて
本取扱説明書には、製品を安全に正しくお使い頂く為に、重要な情報が記載されています。製品をお使い頂く前に本書を良くお読みになり、内容を十分に理解した上でご使用下さい。また、この取扱説明書は製品使用中にいつでもご覧になれるよう、大切に保管して下さい。
絵記号について
本取扱説明書には製品の使用者や周囲の人に加わる怖れのある危害・損害を未然に防ぐ為に以下の絵記号が使われています。

！ 警告

取り扱いを誤ると、死亡又は重傷等を負う可能性が想定される内容を示します。

！ 注意

取り扱いを誤ると、傷害又は物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。
禁止事項、注意内容や正常測定を妨げる可能性等を示します。

画面例・イラストについて
本書に使われている画面・イラストは一例です。お使いの器種により、若干異なる場合があります。
1.2 ご使用上の注意事項
本製品は大気中の可燃性／毒性ガスを検知し警報を発する検知警報器です。ガス
濃度を分析するガス濃度計ではありません。硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、塩素、シアン化水素は本製品の検知対象ガスですが、これらのガス雰囲気での長期間の使用や保管は機器の腐食の可能性があります。
また、ご使用に当たっては以下の点をご理解いただき、正しくお使いください。

！ 警告
・本製品は防爆仕様ではありません。防爆区域で、本製品を使用しないでください。

-4-

！ 注意
・ 本製品には小さい部品が添付されています。誤って飲んでしまう事のないようにして下さい。
・本製品は安全管理用の保安機器です。本製品の性能を維持しつつ、長期間お使いいただくには、保守点検を定期的におこなう必要があります。
長期間、点検を行わない場合、検知能力の低下や不正確な値を表示するなど、安全管理でお使いの場合、深刻な問題になる可能性があります。
・本製品は検知警報器であり制御器ではありません。本製品機能の外部警報出力とアナログ出力は指示計、表示計、外部記録用にご使用願います。制御用でお使いになった場合の制御システムの不具合等に関しては補償いたしません。
・本製品は、検知対象ガス以外のガスにより干渉や温湿度の影響を受ける場合があります。これらの影響を避けるために、設置時には設置場所の環境を十分ご確認ください。
・センサーカートリッジ内のセンサーには電解液が含まれている場合があります。
センサーカートリッジ内で液漏れし、その電解液が皮膚、目等に付着したときは、清浄な水で１５分以上洗い流した後、汚れた衣服の処置をおこなってください。
その後、医療処置など必要な処置を行って下さい。

故障･破損
・ 本製品用の AC アダプター、及び弊社推奨製品以外はお使いにならないで下さい。
・ 本製品の上に重いものを乗せないで下さい。
・ 本製品を投げたり、落下させないで下さい。
・ 液体や金属が入る可能性がある環境で使用しないで下さい。
・ 振動の激しい場所や傾いた場所、不安定な場所には置かないで下さい。製品が落下し、破損の原因になります。

分解・ 製品の分解をしたり、改造をしないでください。

その他
・検知部を塞ぐような使用方法はしないで下さい。
・コーキング剤・接着剤等に含まれているシリコーンはセンサーの感度を劣化させます。
使用場所、保管場所にはシリコーンがないことをご確認ください（シリコーンを含有するパッキン・チューブ類からも揮発する可能性があります）。

-5-

1.3 型式の確認
お客様がお買い求めになられた型式により取扱内容が異なりますので、ご使用の型式を確認して下さい。なお、製造銘板には品名・型式・製造番号等が記載されています。製品の識別に必要ですので、絶対に剥がさないで下さい。
1.4 梱包品の確認① ガスバスター本体 GB-○○（センサーカートリッジ・センサーカートリッジ固定用六角ネジ×２ 含む）
ガスバスター本体部
本体部のみ型式：
GB-FLA（％LEL 濃度）
GB-TOX（ppm 濃度）
GB-NDIR（% 濃度）
センサーカートリッジ

センサーカートリッジ型式：RS-〇〇＊本書 11.製品仕様参照② AC アダプター
型式：ＡＣ－ＧＢ
コード長さ 1.8ｍ

③ ケーブルクランプ（タッピンネジ×1、ワッシャー×1 含む）
型式：CC-ＧＢ④ 壁掛けブラケット（壁固定用タッピンネジ×4 本、本体固定用低頭ネジ×１本含む）
型式：ＷＭ-ＧＢ⑤ 警報コネクター
型式：ＡＬ－ＧＢ
コネクターメーカー：オムロン
メーカー型式：XN2A-1370
リレー接点出力用-6-

⑥ アナログ出力（４－２０ｍA）コネクター
型式：ＭＡ－ＧＢ
コネクターメーカー：DINKLE
メーカー型式：0221-2803⑦ 取扱説明書
お読みの本書

⑧ 保証書
故障・修理時に必要となります。
必要事項にご記入の上大切に保管してください。
⑨ お客様登録カードご記入の上、返却をお願いします。
今後の製品開発などに活用させていただきます。

-7-

1.5 各部の名前と機能
本体前面① ＥＳＣ（エスケイプ）ボタン② アップボタン③ ダウンボタン④ ＡＤＪ（アジャスト）ボタン⑤ ブザー警報穴⑥ センサーカートリッジ⑦ 表示 LED
表示 LED① 濃度表示 LED② ALARM LED
警報時/設定時点滅
本体背面① ブラケットひっかけ用溝（上）② ブラケット固定ネジ用穴③ ブラケットひっかけ用溝（下）④ クランプ用穴
右側面① 外部警報出力端子
警報時、本製品内蔵のリレーが動作します。
警報出力を取り出す場合は、付属の専用コネクターをご利用ください。
なお、専用コネクターは、単線・より線とも使用可能ですが、作業性・接触抵抗の有利さから
より線の使用をお奨めします（P20 参照）。
② アナログ出力端子
ガス濃度値をアナログ出力する端子です。
アナログ出力を取り出す場合、付属の専用コネクターをご利用ください。
③ 未使用端子④ AC アダプター用端子-8-

2．本体設置方法
2.1 壁掛けブラケットの取り付け

壁面の下地を確認し、上図 4 か所のφ5 の穴を使用して付属品のタッピンネジ×４本
で壁面に取り付けます。
2.2 本体の取り付け
本体背面にはブラケットの爪を引っ掛ける溝があるので、位置を合わせ、本体を下にスライドさせてブラケットの 4本の爪にしっかりと引っ掛けます。

2.3 本体とブラケットの固定（本体固定用穴）
天井設置の場合や、ブラケットと本体をしっかり固定させたい場合、本体とブラケットを添付の低頭ネジで固定させることができます。
電源を切断（ＡＣアダプターを外す）し、センサーカートリッジを外してから、左写真矢印のネジ穴を通して低頭ネジでブラケットのネジタ
ップ箇所と固定して下さい。
＊固定後は本書「3.2 取り付け」を参考にセンサーカートリッジを再度取り付けてご使用下さい。

！ 注意・エアコンの空気吹き出し等、温度変化の激しい場所に設置すると、本体に結露が発生する原因となります。本体に結露が発生した場合正常な測定ができません。急激な温度変化の無い場所への設
置をお勧めします。
-9-

３．センサーカートリッジの取り外し・取り付け方法
3.1 取り外し① 本体右の AC アダプターを外し、電源をオフにしてください。警報コネクター・アナログ
出力コネクターなど、接続されている配線を全て外してください。
② 六角レンチを使い、センサーカートリッジのネジ２本を外してください。
③ センサーカートリッジの溝 3 カ所（下写真赤矢印）に爪などを引っ掛けて真上に抜いてください。特に矢印(A)の部分に力を入れると外れ易くなります。
（マイナスドライバーなどで 1 か所をこじるような外し方は破損を招きます。３か所の溝を使用して下さい。爪を引っ掛ける場合は怪我をしないようにご注意ください。）※抜くときにセンサーカートリッジを落とさないようにご注意ください。

3.2 取り付け① 取り付けたいセンサーカートリッジをご用意ください。
② センサーカートリッジと本体のコネクターの位置を確認します③ センサーカートリッジを下写真のように持ち、本体とセンサーカートリッジの溝同士をはめ込んでスライドさせ、内部コネクターがしっかり接続するようにまっすぐ下に押し込んでください。
※斜めに押し込むとコネクターが破損する可能性がありますのでご注意ください。

→→④ コネクターがしっくりとはめ込まれた感覚を確認して、六角レンチで、センサーカートリッジの 2 本のネジを締めてください。（締め込み過ぎにご注意ください。）- 10 -

！ 注意・検知ガス種によりセンサーカートリッジ内のセンサーに電解液が含まれております。
センサーカートリッジ内で液漏れし、その電解液が皮膚、目等に付着したときは、清浄な水で１５分以上洗い流した後、汚れた衣服の処置をおこなってください。
その後、医療処置など必要な処置を行って下さい。

禁止
・本製品にセンサーカートリッジ RS-HYD、又は、GB-SEM に本製品のセンサーカート
リッジを取り付けないで下さい。
誤組付防止として動作しないようにしております。

４．電源のオン・オフ
本製品には電源スイッチはありません。ＡＣアダプターの抜き差しで電源のオン・オフをおこないます。電源オン・オフの状態は表示 LED で確認します。
4.1 電源の入れ方① AC アダプターのジャックを本体の右側面にある AC アダプター用端子に挿入してください。この時、ボタン操作は行わないでください。
② AC アダプターをコンセントに差し込んでください。
※コンセントの電圧は、AC100～240V であることを確認してください。
③ 濃度表示部に、ファームウェアのヴァージョンが表示された後、カウントダウンがスタートします。
④ カウントダウンが終了すると、ガス濃度を表示します。

(ファーム・ヴァージョン)(カウントダウン)- 11 -(ガス濃度表示)

4.2 電源の切り方① ＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。
② 電源が切れます。
③ 本体右のコネクターから AC アダプターを外してください。

4.3 ケーブルクランプの取り付け
ＡＣアダプターケーブルの引っ掛かかりなどによるコネクター破損防止のために、添付のケーブルクランプが使用できます。
添付されたケーブルクランプ部品とネジ・ワッシャーを使用して、本体の裏側に左写真のように取り付けます。

５．機器の設定（メニューモード）
5.1 メニューの説明
本製品には「アラーム１」・「アラーム２」・「ゼロ調整」・「警報ラッチ」・「ガス濃度アナログ
出力」・「警報テスト」の６つの設定項目があります。これらの設定は以下のメニューモード
で行います。
アラーム 1・２
アラーム１・２の警報濃度値を設定するモードです。ガス種に応じた警報濃度値を設定してください。工場出荷設定は１1.2 ガス種別仕様をご覧ください。
ゼロ調整
ゼロ調整濃度値の設定です。CO2 の場合正常空気雰囲気中では０．０４％です。
工場出荷設定は０．０４％となっています。
CO2 以外のガス種においては、正常空気雰囲気中では０（ppm/％LEL）です。
工場出荷設定は０（ppm/％LEL）となっています。
警報ラッチ
警報状態になった後、ガス濃度が正常な濃度に戻っても、警報状態を維持するモード
がラッチ（警報保持）です。一方、ガス濃度が正常な濃度に戻ったら、警報が停止す
るモードは、ノンラッチ（自動復帰）です。
工場出荷時は、ノンラッチ（自動復帰）になっています。
＊ラッチモード時、ガス濃度が正常な濃度に戻った後、警報状態を解除する場合は、「ESC」スイッチを押してください。
- 12 -

ガス濃度アナログ出力
アナログ出力（4-20ｍA 出力）をオンにするかオフにするかを設定するモードです。工
場出荷時は、アナログ出力オフです。
警報テスト
機器の設定に関わらず、スイッチ操作で警報を強制的に発するモードです。
日常点検等で使用します。
5.2 メニューモードへの入り方、切り替え方、抜け方
表示
操作ボタン
操作
ガス濃度表示
電源投入直後に機器ヴァージョン表示、カウントダ
ウン終了後に、ガス濃度表示になります。この状態
でアップ・ダウンボタンを同時長押しするとセット表示に移行します。
セット表示（点滅）「SEｔ」表示が点滅するので、ADJ ボタンを押すとメニューモードに入ります（最初のメニューの AL1 が表示されます）。
メニューの切り替え
メニュー表示アップ/ダウンボタンでおこないます。
「アラーム 1」⇔「アラーム２」⇔「ゼロ調整」⇔「警報ラッチ」⇔「ガス濃度アナログ出力」⇔「警報テスト」の切り替えができます。
メニュー項目の決定
ADJ ボタンを押すと各メニュー項目の決定ができます。各メニュー内容の設定方法は次ページ以降をご覧ください。

※メニューモードでは、常に ALARM
LED が点滅します。
ガス濃度表示メニューモードからの抜け方
メニュー表示画面で ESC ボタンを１秒ほど長押しす
るとメニューモードから抜ける事ができます。
（各詳細設定モードに入っているときは複数回「ＥＳＣ」を長押しすることでガス濃度表示に戻ります）
あるいは１０分ほど放置しておくとガス濃度表示に戻ります。

メニューモードから抜けるとガス濃度表示に戻ります。
- 13 -

5.3 アラーム１の設定方法
表示
操作ボタン
操作
モード表示
AL1 の表示時、ADJ ボタンを押すとアラーム１のオン/オフ切替へ移行します。
アラームオン/オフ切替

アップ/ダウンボタンでアラーム on/oFF を切替ます。

アラームオフ設定

oFF の表示時、ADJ ボタンを押すと、アラーム１はオフとなります。AL1 の表示に戻ります。

アラームオン設定

on の表示時、ADJ ボタンを押すと、アラーム１はオンとなり、オーバー/アンダー警報動作設定へ移行します。
アップ/ダウンボタンで UP/don を切り替え ADJ ボタンで決定します。
警報濃度設定に移行します。

オーバー/アンダー警
報動作設定

UP(オーバー警報)：設定値以上の時、発報する
don(アンダー警報)：設定値以下の時、発報する
警報濃度設定リレーオン/オフ設定

モード表示

警報濃度をアップ/ダウンボタンで設定の上、ADJ
ボタンを押して決定します。続いてリレーオン/オフ
設定に移行します。
※警報濃度の設定範囲
検出限界値～測定レンジ上限値となります。
（11.2 ガス種別仕様参照）
アップ/ダウンボタンで r. on/r.oFF を切り替え、ADJ
ボタンで決定します。

設定が完了し AL1 の表示に戻ります。

- 14 -

5.4 アラーム 2 の設定方法
5.3 アラーム１の設定方法と同様の方法で設定してください。
5.5 ゼロ調整濃度の設定方法
表示
操作ボタン
操作
モード表示
ZEro の表示時、ADJ ボタンを押して、ゼロ調整濃度設定へ移行します。
ゼロ調整濃度設定

ゼロ調整濃度をアップ/ダウンボタンで設定し ADJ
ボタンを押して決定します。
※ゼロ調整濃度の設定範囲
0～（100×分解能）［ppm/％LEL］となります。
（11.2 ガス種別仕様参照）
設定が完了し ZEro の表示に戻ります5.6 警報ラッチの設定方法
表示
操作ボタン
操作
モード表示
① LCH の表示時、ADJ ボタンを押して、ラッチオン/
オフ設定へ移行します。
ラッチオン/オフ設
定ラッチの on/oFF をアップ/ダウンボタンで選択しADJ ボタンを押して決定します。
on ：ラッチ（警報保持）ｏFF：ノンラッチ（自動復帰）
設定が完了し LCH の表示に戻ります。

- 15 -

5.7 ガス濃度アナログ出力の設定方法
表示
操作ボタン
操作
モード表示
② Aout の表示時、ADJ ボタンを押して、アナログ出
力オン/オフ設定へ移行します。
アナログ出力オン/オフ設定

アナログ出力の on/oFF をアップ/ダウンボタンで選択し ADJ ボタンを押して決定します。
on ：4-20mA 出力使用
oFF：4-20mA 出力未使用
設定が完了し Aout の表示に戻ります。

5.8 警報テスト
表示
モード表示

操作ボタン

操作
ＡｔＳｔ.の表示時、ADJ ボタンを押して、アラーム
テストへ移行します。
アップ/ダウンボタンのアップボタンを押すとアラーム
１の警報が発報し（ｔSt1）、ダウンボタンを押すとアラーム２が発報します（ｔSt２）。
※ブザー、ALARM LED、警報出力が動作します

ESC ボタンで警報が停止します

ADJ ボタンを押すとこのモードから抜けます。
設定が完了しＡｔＳｔ.の表示に戻ります.

- 16 -

5.9 表示フロー

通常画面
↓

切替画面
↓

アラーム１
↓

アラーム２
↓

→

⇔

→

⇔

→

ON

OFF

UP

DOWN

警報濃度設定

→

⇔

→

⇔

→

ON

OFF

UP

DOWN

警報濃度設定→ｒ（リレー）ON ｒ（リレーOFF→ｒ（リレー）ON ｒ（リレーOFF

→
ゼロ校正
↓

校正画面
⇔

警報ラッチ
↓

OFF

ON

⇔
ガス濃度
アナログ出力
↓

警報テスト
↓

OFF

ON

→

→

OFF

tSt1

tST2

アラーム１に戻る＊どの状態にあっても「ESC」ボタンの長押しで前回の表示状態に戻ります。

- 17 -

6．機器の調整
6.1 正常空気※によるゼロ調整
表示
操作ボタン
操作
ガス濃度表示① ３分以上、センサー部を正常空気に曝露させて（さらして）ください。
② 表示値が安定したら、ADJ ボタンを長押します。
調整中はＡｄＪの表示が点滅します。

調整完了

表示値が設定されたゼロ調整濃度になります。
ゼロ調整濃度を変更していなければ０（ｐｐｍまたは％ＬＥＬ）(CO2 の場合 0.04％)になることを確認して下さい。検知（測定）状態に入ります。
＊表示が不安定な場合は、「Err」と「ST」を交互に繰り返し表示します。
改めて上記手順を行ってください。
＊調整雰囲気下に検知ガスが一定以上ある場
合、「Err」と「Hi」を交互に繰り返し表示します。
本製品の設置周囲が正常空気である事を確認して改めて上記手順を行ってください。

※正常空気とは標準大気であり、乾燥状態での酸素濃度が 20.9～21.0％の空気を言います。一般には、正常空気（Ｃｌｅａｎ Ａｉｒ）、フレッシュエアー（Fresh Air）とも表現する場合もあります。

- 18 -

7．警報機能・センサー寿命
７.1 アラーム１とアラーム２の警報表示およびブザー音について
本製品では、最初に発する警報（交通信号機で言えば、黄色信号）が「アラーム１」次に発する警報（赤信号）を、「アラーム２」と位置付けています。
アラーム１，２の警報表示およびブザー音は、表１のとおりです。
警報機能
ALARM LED
ブザー

アラーム１
アラーム２
ゆっくりした点滅
速い点滅
ゆっくりした間隔
速い間隔
表１
7.2 ラッチモード時の警報停止について
ノンラッチ設定の場合は、検知環境が警報状態でなくなった場合、警報は自動的に停止
しますが、ラッチの場合、警報状態でなくなっても保持されています。警報を解除するには、
ESC ボタンを押します。
※警報の解除は設置環境のガス濃度の確認や換気を十分におこなった後に実施してください。
7.3 センサー寿命① センサーカートリッジはガス種により、センサー寿命が異なります（１．５～５．０年）。
② センサー寿命が残り４５日程になると、下写真のように LiF 表示とガス濃度値表示を交互に繰り返すようになります。この状態になっても測定は通常動作していますがセンサ
ー交換が近いことを示しています。

→③ 寿命が尽きて通常測定が出来ない状態になると、LiF 表示のみの点滅表示となります。
上記②の状態になったら、速やかにセンサー交換を行ってください。
または、『㈱イチネン製作所』、もしくはご購入元へご連絡下さい。

- 19 -

8．外部警報出力とアナログ出力を使用する
8.1 外部警報出力

A 端子
C 端子
B 端子

①
本体の右上にある外部警報出力端子を確認してください。
上から
A 端子：a（Normal Open）接点用端子
C 端子：c（ＣＯＭ）用端子
B 端子：b（Normal Close）接点用端子です。

a（Normal Open）接点の場合は、端子：C-A に接続してください。
b（Normal Close）接点の場合は、端子：C-B に接続してください。
＊適合配線：AWG28～20（出来る限り太い配線を推奨します）。
＊本コネクターは、単線・より線とも使用可能ですが、作業性・接触抵抗の有利さからより線の使用をお奨めします。
＊ノイズ環境で使用する場合は、信号用電線にフェライトコアを付けて下さい。
② 結線手順●電線の準備本体側面に表示されている「ＳＴＲＩＰ GAUGE」に合わ
せ、電線の被膜を 7～8ｍｍ剥き、撚り線は数回撚ってく
ださい。
●接続手順
１．マイナスドライバーを使って、操作口内にある操作レバーをロックするまで押し込みます。

２．電線挿入口に電線を奥まで挿入します。
電線の被膜部が電線挿入口に入っている
事、また導線部先端が結線部を通過している事を確認してください。
３．解除口にマイナスドライバーを入れ、レバーを軽く引き戻します。「パチッ」という音がして操作レバーが復帰します。

- 20 -

４．最後に以下の事について確認してください。
・操作レバーが復帰している事
・再度２．項を確認してください。
（電線を軽く引っ張り、抵抗があれば結線されています。）●接続解除手順
１.操作レバーを押し込み、操作レバーがロックされている事を確認してから電線を引き抜いてください。
2.接続解除完了後は、かならず操作レバーを復帰させてください。ただし、引き続き結線作業を行う際には操作レバーを復帰させずそのまま、結線作業などをおこなってください。

③ 作成したケーブルで本製品と外部接続機器を接続した後、本書「5.8 警報テスト」等で外部接続機器が正しく動作する事を確認してください。

- 21 -

8.2 アナログ出力①
本体の右側面にあるアナログ出力端子を確認してください。本製品の 4-20ｍA アナログ出力は 2 線式です。
Ｓ端子
上から
未接続
Ｓ端子：4-20ｍＡ信号送り（Ｓｅｎｄ）端子
Ｒ端子
未接続：使用しません
Ｒ端子：4-20ｍＡ信号受け（Ｒｅｔｕｒｎ）端子です。
＊適合配線：AWG28～20（出来る限り太い配線を推奨します）。
＊本コネクターは、単線・より線とも使用可能ですが、作業性・接触抵抗の有利さからより線の使用をお奨めします。
② 標準付属されている 4-20ｍＡコネクターに-ドライバーでコネクターの爪部分を押しながら、電線を挿入してください。
③ 電線が接続された 4-20ｍＡコネクターを本体に差し、+ドライバーで締め込みます。

④ 本製品と外部接続機器を接続した後、外部接続機器が正しく動作する事を確認して
ください。

！ 注意
・アナログ出力端子に接続する機器は、負荷抵抗 300Ω以下の機器をご使用下さい。
・アナログ出力は本製品の濃度表示値とずれる場合があります。正確なアナログ出力値が必要な場合は、接続する機器を調整してご使用ください。
・アナログ出力の出力範囲は４～２０ｍA です。この範囲外の出力の時は、測定環境
あるいは機器に異常の可能性があります。詳細は「１２．トラブルシューティング」をご覧ください。

- 22 -

９.保守点検について
本製品は安全管理用の保安機器です。本製品の精度を維持しつつ、長期間お使いいただくには、保守点検を定期的におこなう必要があります。
9.1 点検の種類と頻度
お客様（ユーザー）が行う日常点検と、弊社が行う定期点検の２種類があります。
① 日常点検主に、目視によってガス検知警報器の作動状態を調べ、外的損傷がないこと、電源・ゼロ点の確認をします。又、警報チェック用ガスなどをお持ちのお客様は、センサー感度、警報動作の確認も行います。
※警報動作の確認はその結果が外部出力されますので、外部警報出力、アナログ出
力を外部出力して良いかどうか、確認してからおこなってください。
点検項目
電源確認
濃度表示
外観検査

ゼロ調整
警報テスト

点検内容
濃度表示が点灯しているか。
ゼロ点が安定しているかセンサーカートリッジの吸気部がホコリで覆われていたり付着していないか。
変色がないか。
機器に結露がないか。
ゼロ調整が正しく行え
るか
スイッチ操作による警報が発するか頻度
１回／日

判定
濃度表示が点灯している事。

１回／日
１回／日

正常空気雰囲気でガス濃度表示がゼロ付近で安定している事。
点検内容に異常がない事

１回／月

ゼロ調整が正常におこなえる事

１回／月

警報が正常に発する事② 定期点検期間を定めて周期的に行う点検のことです。ガス検知警報器の機能・性能を調べ、必要な場合は部品交換・調整を行います。専門技術を必要とする実ガスによる調整も含まれます。1 回（以上）／年の実施を推奨します。定期点検の詳細は弊社までお問い合わせください。

- 23 -

9.2 点検に関する法令
全てのガス検知器に適用される訳ではありませんが、ガス検知器の点検に関する法令としては一般高圧ガス保安規則があります。
＜参考＞
関係例示基準「23.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所」その他では、次のように行うこととなっています。
1.8：検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備の結果は記録し、3 年以上保存すること。
1.10：検知警報設備は、１月に１回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び１年に１回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

１０．センサーカートリッジの交換
10.1 センサーカートリッジ交換の必要性と交換時期
センサーは寿命を持っているため定期的なセンサーカートリッジ交換が必要です。使用条
件によって劣化具合は様々ですが、センサーの寿命目安は以下の表を参考にしてください。但し、表中のセンサー寿命は保証値ではありません。
カートリッジ型式

ＲＳ－ＨＤ
ＲＳ－ＭＴ
ＲＳ－ＰＰ
ＲＳ－ＥＴ
ＲＳ－ＣＯ
ＲＳ－ＨＳ
ＲＳ－ＳＤ
ＲＳ－ＨＣ
ＲＳ－ＨＣ－２
ＲＳ－ＣＬ
ＲＳ－ＡＮ
ＲＳ－CO2-H
ＲＳ－CO2-L

検知ガス
水素
H2
メタン
CH4
プロパン
C3H8
エチレン
C2H4
一酸化炭素
CO
硫化水素
H2S
二酸化硫黄
SO2
シアン化水素HCN
シアン化水素
HCN
塩素
CL2
アンモニア
NH3
二酸化炭素
CO2
二酸化炭素
CO2

センサー寿命
約3年
約3年
約3年
約3年
約2年
約2年
約2年
約 1.5 年
約2年
約2年
約2年
約5年
約5年

10.2 センサー寿命チェック機能について
センサーの期待寿命は上表のとおりですが、本製品はセンサー寿命を経年診断しています。LED 表示部位に「LiF」が点滅した場合はセンサーカートリッジの交換が必要です。
10.3 センサーカートリッジの廃棄センサーカートリッジは一般廃棄物ではありません。使用後のセンサーカートリッジの廃棄については弊社にてお引き取りも行っております。お問い合わせください。
- 24 -

１1.製品仕様
11.1 ＧＢシリーズ（型式 ： ＧＢ－○○） 共通仕様
検知原理 GB-FLA（本体のみ型式）
接触燃焼式（％LEL 濃度）
GB-TOX（本体のみ型式） 電気化学式（ｐｐｍ濃度）
GB-NDIR（本体のみ型式） 非分散型赤外線式（％濃度）
本体駆動電源ＡＣアダプター
ＤＣ１５Ｖ
出力・最大定格
１．２Ａ
ＡＣ１００～２４０Ｖ（定格） ５０/６０Ｈｚ
ＡＣアダプター供給電源
ＡＣ９０～２６４Ｖ（電源電圧限界）
消費電力
AC100V 0.1W
外形寸法
１６７（Ｗ）×４０（Ｄ）×８２（Ｈ）mm
質量２５０～２６５ｇ
使用/保管環境温度
０～４０℃
使用/保管環境湿度
1５～８５％ＲＨ（結露無きこと）
警報動作
２段階警報、ＬＥＤランプ点滅
電子ブザー（９０ｄＢ/10cm）
外部接点出力リレー無電圧１ｃ接点
最大許容範囲 DC３０Ｖ、１Ａ（但し抵抗負荷）
外部出力
アナログ出力２線式 ４－２０ｍＡ（測定レンジのフルスケールに対し）
注意：GB-HYD は検知警報器ではなく、警報器のため除外
GB-HYD は専用の取扱説明書をご参照下さい

11.2 ガス種別仕様
本体型式

ＧＢ-ＨＤ
ＧＢ-ＭＴ
ＧＢ-ＰＰ
ＧＢ-ＥＴ
ＧＢ-ＣＯ
ＧＢ-ＨＳ
ＧＢ-ＳＤ
ＧＢ-ＨＣ
ＧＢ-ＨＣ-2
ＧＢ-ＣＬ
ＧＢ-ＡＮ
ＧＢ-ＣＯ2-H
ＧＢ-ＣＯ2-L

本体のみ型式

GB-FLA
GB-FLA
GB-FLA
GB-FLA
GB-TOX
GB-TOX
GB-TOX
GB-TOX
GB-TOX
GB-TOX
GB-TOX
GB-NDIR
GB-NDIR

カートリッジ
型式
RS－ＨＤ
RS－ＭＴ
RS－ＰＰ
RS－ＥＴ
RS－ＣＯ
RS－ＨＳ
RS－ＳＤ
RS－ＨＣ
RS－ＨＣ-2
RS－ＣＬ
RS－ＡＮ
RS-CO2-H
RS-CO2-L

検知原理

検知ガス

測定レンジ

分解能

検出限界

ＡＬＭ１

ＡＬＭ２

接触燃焼式

水素

0-100%LEL

20%LEL

メタン

0-100%LEL

10%LEL

20%LEL

接触燃焼式

プロパン

0-100%LEL

5%LEL
5%LEL
5%LEL
5%LEL
3ppm
1ppm
0.2ppm
1.0ppm
1.0ppm
0.1ppm
9ppm
0.04%
0.04%

10%LEL

接触燃焼式

1%LEL
1%LEL
1%LEL
1%LEL
1ppm
1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
1ppm
0.01
0.01

10%LEL

20%LEL

10%LEL

20%LEL

25ppm
5ppm
2.0ppm
4.7ppm
4.7ppm
0.5ppm
25ppm
0.50%
OFF

100ppm

接触燃焼式

エチレン

0-100%LEL

電気化学式

一酸化炭素

0-500ppm

電気化学式

硫化水素

0-100ppm

電気化学式

二酸化硫黄

0.0-50.0ppm

電気化学式

シアン化水素0.0-30.0ppm

電気化学式

シアン化水素0.0-30.0ppm

電気化学式

塩素

0.0-50.0ppm

電気化学式

アンモニア

0-100ppm

NDIR 式

二酸化炭素

0.04-20.00%

NDIR 式

二酸化炭素

0.04-5.00%※ALM1、ALM2 は工場出荷時設定値（デフォルト値）です。
※警報濃度の設定範囲は検出限界値～測定レンジ上限値となります。
※ゼロ調整濃度の設定範囲は 0～（100×分解能）［ppm, ％LEL, %］となります。
例）ＧＢ－ＨＤの場合 0～100［％LEL］、ＧＢ－ＳＤの場合 0～10［ppm］- 25 -

10ppm
5.0ppm10.0ppm
10.0ppm

1.0ppm
50ppm
1.00%
0.50%

１2.トラブルシューティング
12.1 こんな表示が出たら
ＬＥＤ表示
操作項目

ゼロ調整

内容

センサー出力が安定していません。

繰り返し

対処
３分以上、センサー部を正常空気に暴露させて（さらして）からゼロ調整をおこなってください。
機器が結露していないかを確認してください。
測定環境の換気をおこない、３分以上、センサ
ー部を正常空気に暴露させて（さらして）からゼロ調整をおこなってくださ
い。

ゼロ調整

ゼロ調雰囲気にガスが存在しています。

ゼロ調整

ゼロ調雰囲気にマイナ
ス方向の干渉ガスが存在しています。

自動センサーカートリッジの寿命が近付いています。

センサーカートリッジを手配願います。

自動センサーカートリッジの寿命です。

センサーカートリッジを交換して下さい。

センサーカートリッジが正しく取り付けられていません。

センサーカートリッジを正しく取り付けて下さい。

測定レンジ以上の測定
対象ガスを測定しています。
測定雰囲気に検知対
象ガス以外の干渉ガスが存在しています。
ゼロ調雰囲気にマイナ
ス方向の干渉ガスが存在しています。

測定環境の換気をおこない、検知対象ガスの測定レンジ範囲内でお使い
下さい。

繰り返し

繰り返し

点滅

電源投入
（ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
終了後）

繰り返し

測定時

測定時

- 26 -

12.2 その他のトラブル症状と対処
症状
電源が入らない。
（ＡＣアダプターを接続してもＬＥＤ表示がされない）対処
AC アダプターが正しく挿入されているか確認してください。
AC アダプターへの供給電圧（コンセントの電圧）は定格範囲内かどうか確認してください。
AC アダプターのコードが断線していない事を確認してください。
正常空気下で濃度表示が０％（ｐ ゼロ調整をおこなってくださいｐｍ）にならない
アナログ出力が０ｍＡで出力されアナログ出力機能が ON になっているか確認してくださない。
い。
アナログ出力コネクターが正しく配線されているか確認してください。
表示値が安定しているのにアナロ アナログ出力コネクターが正しく配線されているか確
グ出力の値が安定しない認してください。
電源ノイズ、外来ノイズがないか確認してください。
表示値よりもアナログ出力の値がアナログ出力端子に接続する機器が、負荷抵抗３００
大きく異なるΩ以下であることを確認して下さい。
警報出力を利用できない
リレーオン/オフ設定が正しく設定されているか確認してください。
警報コネクターが外部機器と正しく配線されているか確認してください。
ラッチ（警報保持）にならない
ラッチ機能がオンになっているか確認してください。
警報後、正常空気雰囲気に復帰 ラッチ機能がオンでお使いの場合は、正常な動作でしても警報保持されたままである。 す。強制的に警報を解除する場合は ESC ボタンを押してください。
※上記対処をしても改善しない場合、本体またはセンサーカートリッジが故障している
恐れがあります。
『㈱イチネン製作所』、もしくは購入元に連絡してください。

- 27 -

12.3 ガス干渉について
検知干渉
ガス警報器は検知対象ガスに対して検知感度が高い仕様になっていますが、ガスセンサ
ーは検知対象ガス以外のガスに対しても感度がある場合があります。これを他ガスの干渉といいます。
下記データはそれぞれのセンサーカートリッジのガスに対しての干渉度の一覧表です。
GB-MT,-HD,-PP,-ET

・表はメタンを 100 とした場合ですガス
メタン CH4
プロパン C3H8
ブタン C4H10
ペンタン C5H12ヘキサン C6H14
アセチレン C2H2

相対感度
100
61
51
58
43
80

ガス
一酸化炭素 CO水素 H2
アンモニア NH3
シクロヘキサン C6H12エチレン C2H4

相対感度
110
116
139
55
79

GB-CO
ガス

相当する CO
ガス濃度（ppm）

一酸化炭素 CO水素 H2
メタン CH4
イソブタン C4H10
二酸化炭素 CO2
二酸化硫黄 SO2
硫化水素 H2S
一酸化窒素 NO

100
1000
5000
2500
5000
25
10
30

100
６００以下
0
0
0
0
0
5 以下

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する HS
ガス濃度（ppm）

硫化水素 H2S
一酸化炭素 CO水素 H2
メタン CH4
二酸化炭素 CO2
二酸化硫黄 SO2

10
100
1000
5000
5000
30

10
2 以下
20 以下
0
0
5 以下

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する SO2
ガス濃度（ppm）

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する SO2
ガス濃度（ppm）

一酸化炭素 CO
一酸化窒素 NO
二酸化窒素 NO2
硫化水素 H2S
塩素 CL2

300
50
6
25
5

1 以下
0～5
－10 以下0.1 以下-2 以下

アンモニア NH3
水素 H2
シアン化水素 HCN
アセチレン C2H2エチレン C2H4

20
400
10
10
50

0
1 以下
5 以下
30 以下
45 以下

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する CO
ガス濃度
（ppm）
0
0
0
0
10 以下※
0
80 以下

試験濃度
（ppm）

二酸化窒素 NO230
アンモニア NH3100
酢酸エチル H3CO2C2H5200
ヘプタン CH3(CH2)5CH3
500
エタノール C2H6O
2000
塩素 CL21エチレン C2H4
100※30 分間暴露した時の特性

GB-HS
ガス

試験濃度
（ppm）

相当する H2S
ガス濃度（ppm）

一酸化窒素 NO
10
-0.2～１
二酸化窒素 NO230
-1.4
アンモニア NH3100
0
塩素 CL210
0.5 以下エタノール C2H6O
100
0.4※※30 分間暴露した時の特性

GB-SD- 28 -

GB-HC,-HC-2
ガス

試験濃度
（ppm）

相当する HCN
ガス濃度（ppm）

アルコール類二酸化炭素 CO2
一酸化炭素 CO
炭化水素類

1000
5000
100
％レンジ

0
0
0
0

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する CL2
ガス濃度（ppm）

アンモニア NH3
臭素 BR2二酸化炭素 CO2
一酸化炭素 CO
二酸化塩素 CLO2
フッ素 F2

100
1
1%
100
1
1.0

0
1
0
0
0.5
0.4

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する NH3
ガス濃度（ppm）

アルコール類二酸化炭素 CO2
一酸化炭素 CO
炭化水素類
水素 H2
硫化水素 H2S

1000
5000
100
％レンジ
10000
20

0
0 ※1
0
0
0
-1.5～2 ※2

ガス

試験濃度
（ppm）

相当する HCN
ガス濃度（ppm）

水素 H2
10000
0
一酸化窒素 NO100
-5二酸化窒素 NO210-7硫化水素 H2S
20
0※※短時間暴露時（フィルター飽和後 40ppm 表示）

GB-CL
ガス

試験濃度
（ppm）

相当する CL2
ガス濃度（ppm）

水素 H2
3000
0
硫化水素 H2S※200二酸化窒素 NO2
10
2
0.25
0.05
オゾン O3
二酸化硫黄 SO2
20
3.5
※H2S 暴露によりセンサーは被毒します
再度 Cl２を暴露することで再検知します

GB-AN※1：5%以上を暴露するとマイナス側に反応する可能性がある※2：短時間暴露時

GB-CO2-H, -CO2-L
アルコール類は検知感度に影響があるので、アルコール成分が存在する雰囲気では使用しないでください。

12.4 シリコーン、腐食性ガスによる影響
コーキング剤等に含まれているシリコーンは、センサーの感度を劣化させます。
使用場所、保管場所にはシリコーンがないことをご確認ください。
本製品はガス濃度計ではなく、検知器です。硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、塩素、シアン化水素は本製品の検知対象ガスですが、これらのガス雰囲気での長期間の使用や保管は機器の腐食の可能性があります。

- 29 -

１3．寸法図13.１ 本体

13.2 センサーカートリッジ- 30 -

13.3 壁掛け用ブラケット(M4×15mm)(M2.6×12mm)

13.4 AC アダプター- 31 -

NOTE- 32 -