Mini-Com™ TX6A™ 10Gig™

シールドモジュラージャック

仕様書

仕様
Cat6A/クラスEA対応8極シールドモジュラージャックは、4ペア、22 〜 26 AWG
100オームのSTPケーブルをパンチダウン工具不要で成端できます。シールドモジュラージャックは、ツイストペアのより戻しを防止して性能の最適化を図るため、一括圧接方式を採用しています。成端キャップは Cat6A の性能を識別できるよう青色で色分けされており、T568AおよびT568B配線方式のために汎用ラベルコードが表記されています。IEEE 10GBASE-T認定性能を達成するには、Mini-Com TX6A 10Gig シー
ルドモジュラージャックはTX6A 10Gig シールド付きツイストペア配線システムの一部として使われる必要があります。

技術情報
4コネクタ構成で最大100 mまでのチャネル性能で認定されています。また、650 MHzまでのスイープ周波数で、ANSI/TIA-568.2-D Cat6A およびISO11801 クラスEA 規格の要件を満たしています。それにより、TX6A 10Gig UTPツイストペア配線システ
ムの一部として、ツイストペア配線システムにおいて10GBASE-T伝送をサポートしCat6A/クラスEAチャネ
ルとコンポーネントの性能:ます。

ツイストペア配線システムを介した10GBASE-T伝送をサポートするために、ANSI/TIA-568.2-D Cat6A およびISO 11801 クラスEA規格のコンポーネント要件を満たしています。

FCCとANSI準拠:

ANSI/TIA-1096-A に適合し、50 マイクロインチの金メッキが施された接触面によって優れた性能を実現

IEC準拠:IEC 60603-7とIEC 60512-99-002に準拠

使用温度:-10°C～75°C(14°F～167°F)

PoEとPoH準拠:

IEEE 802.3af / 802.3at、802.3bt タイプ3およびタイプ4に準拠
最大100ワットのPower over HDBaseTをサポート

c(UL)us リスト:

UL 1863 認証 (通信回線アクセサリーとして使用した場合)、CSA 規格 C22.2
UL 2043 認証 (空調空間での使用に最適)

RoHS準拠:準拠

導体の成端範囲:

標準的なワイヤーキャップに互換性があるのは、22 〜 26 AWG 単線または撚り線で、その絶縁体外径が最大φ1.52 mm、外被覆径がφ5.08 mm からφ8.38 mm まで。
海洋向けモジュラージャックのワイヤーキャップに互換性があるのは、22 AWG 単線または撚り線で、その絶縁体外径が最大φ1.80 mm

主な機能と利点
100%性能テスト済み

それぞれのモジュラージャックが重要な電気性能要件を満たすことを保証

高度なGiga-TX™ 技術を利用

導線の撚り戻りをなくして性能を最適化し、取り付けにかかる時間と費用を削減

一体型シールド

追加アセンブリを使用しなくても、360°の導電性パスでシールドモジュラージャックを接地

スナップ式の接地シールドにより、Mini-Com シールド対応モジュラーパッチパネルのジャックモジュー
ルにシームレスに結合モジュラー式

シールドモジュラージャックはすべてのMini-Com のフェースプレート、メタルモジュ
ラーパッチパネル、サーフェスマウントボックスの内側と外側にスナップ式に挿入できるため、簡単に移動、追加、変更が可能

個別に製造番号を表示

将来的なトレーサビリティを考慮し、品質管理番号でマーク付き識別

ポート識別のためオプションラベルとアイコンで明確化

高密度

1RUの密度で48ポートをサポート可

シャッター付きバージョン(オプション):内蔵のスプリングシャッターが、RJ45モジュラージャックへのほこりやゴミの侵入を自動的にガード

海洋向けに互換性のあるバージョンも利用可能

TX7000™ 海洋向けS/FTPシールドケーブルに成端。耐久性に優れ、難燃性、耐油性、耐紫外線性、防泥性を備えたケーブルジャケット。船舶や沿岸/海岸など過酷な海洋用途に最適成端工具(オプション)

EGJT-1成端工具は、重要な内部コンポーネントに衝撃を与えないなめらかな前方押し出しにより導体を完全に成端するため、最大限の信頼性を実現。TGJT成端工具は大量の取り付けに最適モジュラージャックガード(オプション)

使用中でないときは、簡単かつ安全な方法でデータポートへのアクセスを制御

接地

どこでも接地可。Mini-Com シールド対応モジュラーパッチパネルに敷設されていな
いシールドモジュラージャックの接地については、シールドモジュラージャック用接地キット (部品番号 CJSGK-XY) を使用してください

用途
Mini-Com TX6A 10Gig シールドモジュラージャックは、TX6A 10Gig シールド付きツイストペア配線システムのコンポーネントです。このエンドツーエンドシステムが提供するコスト効率の高いケーブルにより、ネットワーク帯域幅の要件が将来にわたって容易に満たされます。このシールド付きシステムは、高性能で優れたEMI抑制を実現し、安全なデータ伝送を行います。このソリューションは、組織が効率的かつ確実にデータ伝送ニーズを満たすのに役立ちます。ISO 11801 クラス EA、IEEE 802.3an-2006、 お よ びANSI/TIA-568.2-D Cat6A 規格を満たしているこのシステムは、データセンターおよびハイエンドのワークステーションに接続される高帯域アプリケーションをサポートします。これには、スタッキングスイッチ、スイッチツースイッチリンク、ストレージエリアネットワーク、ギガビットイーサネットチャネルの集合体、リアルタイムの集中的な金融取引、動画のストリーミング、アニメーション、科学的モデル、医療画像処理などが含まれます。

www.panduit.co.jp

™

™

™

Mini-Com TX6A 10Gig
シールドモジュラージャック
モジュラージャック:CJS6X88TG*Y
スプリングシャッター付きモジュラージャック:CJSH6X88TG**Y
海洋向け
モジュラージャック:CJSM6X88TG
工具およびアクセサリ
モジュラージャック
EGJT-1またはTGJT
成端工具:
ニッパー :
CWST
ワイヤーストリッパー : CJAST
ダストカバー :MDC-Cグランディングキット : CJSGK-XY
モジュラージャックガード:
電話用アイコン:
データ用アイコン:

PSL-DCJB-^^CIPIW-C
CIDWH-C+* 色を指定するには、BU(青)、RD(赤)、WH(白)、YL (黄)、GR (緑)、または VL (紫) を追加します。部品番号CJS6X88TGY (色指定なし) の色は黒になります。
** 色を指定するには、BU(青)、RD(赤)、YL(黄)、GR(緑)、または VL (紫) を追加します。部品番号
CJSH6X88TGY (色指定なし) の色は黒になります。
^^ 赤以外の色を指定するには、部品番号の末尾にBL (黒)、BU (青)、YL (黄)、GR (緑)、OR (オレンジ)、IW (オフホワイト)、または IG (ライトグレー) を追加します。（梱包内容：本体10個、工具1個）+ WH (白) 以外の色を指定するには、部品番号のWHを BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR(緑)、またはOR (オレンジ) に変更します。
（梱包数：100個）
バルクパッケージのモジュラージャック、Keyedモ
ジュラージャックについては、カスタマーサービスにお問い合わせください。
Mini-ComTM シールド対応モジュラーパッチパネル
では、シールドモジュラージャックを敷設されることをお勧めします。
Mini-Com シールド対応モジュラーパッチパネルに取り付けられていないシールドモジュラージャックを接地するには、接地キットを使用してください。
（部品番号：CJSGK-XY）

Mini-Com™ TX6A™ 10Gig™ シールドモジュラージャック
試験結果
試験方法

機械試験測定試験結果

垂直力

ANSI/TIA-1096-A

負荷 (グラム)> 100振動

IEC 512-6d

回線抵抗 (mオーム)

< 40

衝撃

IEC 512-6c

接続妨害 (マイクロ秒)<5耐久性

IEC 512-9a

回線抵抗 (mオーム)< 40

挿入/引抜IEC 512-13b

挿入力 (N)< 20

引抜力 (N)< 20

成端サイクルIEC 352

サイクル数

> 20

嵌合サイクルIEC 60603-7

挿抜回数> 2500

試験方法

測定

試験結果

低レベル回線抵抗

IEC 512-2a

抵抗 (mオーム)< 20

誘電性の絶縁耐圧

IEC 512-4a1000 VAC、1 分間

合格

絶縁抵抗

IEC 512-3a

抵抗 (mオーム)

> 500

試験方法

測定

試験結果

温度寿命

IEC 512-9b

回線抵抗 (mオーム)

< 40

湿度

IEC 512-11c

回線抵抗 (mオーム)

< 40

熱衝撃

IEC 512-11d

回線抵抗 (mオーム)< 40

気候シーケンス

IEC 512-11a

回線抵抗 (mオーム)< 40

流れている混合ガスによる腐食

IEC 512-11g

回線抵抗 (mオーム)

< 40

電気試験

環境試験

スプリングシャッター付きシールドモジュラージャック

シールドモジュラージャック

0.74

0.74

[18.8][18.8]

1.50

0.62

1.49

0.62

[38.2][15.9][37.9][15.9]

寸法はインチ単位 (括弧内の寸法はミリ単位)

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com

cs-emea@panduit.com

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE
PTE.LTD.シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はwww.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com©2022 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP230-WW-JPN

9/2022