HD Flex™ 光ファイバーカセット

仕様書

技術情報
HD Flex™ 光ファイバーカセットでは、Ethernet ネットワークとファイバーチャネルネットワークの両方をサポートする幅広い配備オプションが得られます。
カセットは、4ポート、6ポート、および12ポート構成があり、前面および背面にコネクタポートがあります。スプライスカセットおよびアダプタ/カプラーモジュールも利用できます。

用途
システム設計者は、構成、伝送距離、および分岐構造をアプリケーション要件に合わせて調整できます。これにより、無駄を最小にし、ケーブル管理の最適化、設置時間の短縮、設置コストの削減のための柔軟性と管理性の向上を実現できます。

構造
ファイバータイプ:
マルチモード:シングルモード:

性能特性
OM3 50/125 µm
OM4 50/125 µm
OM4+ Sig Core 50/125μm
OS2 9/125 µm

フロント接続:・LC, LC/APC デュプレックスアダプタ(シャッター付き)・SC, SC/APC デュプレックスアダプタ
・MPO アダプタ (キーアップ/キーアップ、キーアップ/キーダウン)

リア接続:

・MPO オスコネクタ付き MPO アダプタ
・MPO アダプタ (キーアップ/キーアップ メ
ソッド B、キーアップ/キーダウン メソッド A)・スプライス用 12 芯および 24 芯(リボン、250 µm)

挿入損失:
マルチモード:
低損失カセットと変換カセット: 0.5 dB
超低損失カセットと変換カセット: 0.35 dB
低損失スプライスカセット: 0.15 dB + スプライス損失
超低損失スプライスカセット: 0.10 dB + スプライス損失
シングルモード:
標準 24 芯 MPO カセット: 1.2 dB
標準カセットと変換カセット: 0.75 dB
標準損失スプライスカセット: 0.35 dB + スプライス損失
反射減衰量:(1 芯あたり)>26dB (LC)
マルチモードシングルモード >55dB (LC)>65dB (LC/APC)

コネクタの耐久性:

ANSI/TIA-568C.3に適合
耐久性: 500 嵌合サイクル

ファイバー芯数:

24芯（カセットおよびテザーカセット）
24芯（スプライスカセット）
24芯ディスクリードスプライス、48芯リボンスプライス（スプライスのみ）

分割スリーブ材質:

ジルコニアセラミック

規格

環境特性
使用温度:

0°C 〜 +70°C (32°F 〜 158°F)

保管および輸送温度:-40°C 〜 +70°C (-40°F 〜 158°F)

敷設温度

0°C 〜 +60°C (32°F 〜 140°F)

ww w. p a n duit .c o.jp

次の各規格に適合 (またはそれ以上):
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568-C.3
TIA-604-5 (FOCIS-5)
TIA-604-10 (FOCIS-10)
RoHS 準拠HD Flex™ 光ファイバーカセット

6 ポート、
12 芯 (1 MPO)

12 ポート、
24 芯 (2 MPO)

メソッド A 極性

FHCZO-12-10AS

FHCZO-24-10AS―

メソッド A 極性（ペア反転）

FHCZO-12-10AF

FHCZO-24-10AF

FHCZO-24F-10A

ユニバーサル極性

FHCZO-12-10U

FHCZO-24-10U―

メソッド A 極性FHCSA-12-10AS

FHCSA-24-10AS―

メソッド A 極性（ペア反転）

FHCSA-12-10AF

FHCSA-24-10AF―

ユニバーサル極性FHCSA-12-10U

FHCSA-24-10U―

メソッド A 極性

FHCZA-12-10AS

FHCZA-24-10AS―

メソッド A 極性（ペア反転）

FHCZA-12-10AF

FHCZA-24-10AF―

ユニバーサル極性

FHCZA-12-10U

FHCZA-24-10U―

メソッド A 極性

FHCXO-12-10AS

FHCXO-24-10AS―

メソッド A 極性（ペア反転）FHCXO-12-10AF

FHCXO-24-10AF

FHCXO-24F-10A

ユニバーサル極性

FHCXO-12-10U

FHCXO-24-10U―

メソッド A 極性

FHC9N-12-10AS

FHC9N-24-10AS―

メソッド A 極性（ペア反転）

FHC9N-12-10AF

FHC9N-24-10AF

FHC9N-24F-10A

ユニバーサル極性

FHC9N-12-10U

FHC9N-24-10U―

メソッド A 極性

FHC9N-12-LAAS

FHC9N-24-LAAS―

メソッド A 極性（ペア反転）

FHC9N-12-LAAF

FHC9N-24-LAAF

FHC9N-24F-LAA

ユニバーサル極性

FHC9N-12-LAU

FHC9N-24-LAU―

HD Flex™ 40G→10G 変換カセット

4 ポート、
8 芯 (1 MPO)

6 ポート、
8 芯 (1 MPO)

12 ポート、
24 芯 (3 MPO)FHC3ZO-08H-10B

FHC3ZO-08-10BN

FHC3ZO-24H-10B

FHC3ZA-08H-10B

FHC3ZA-08-10BN

FHC3ZA-24H-10B

FHC3XO-08H-10B

FHC3XO-08-10BN

FHC3XO-24H-10B

FHC39N-08H-10A

FHC39N-08-10AN

FHC39N-24H-10A

FHC39N-08H-LAA――

HD Flex™ カセット ‒ デュプレックス LC, LC/APC

12 ポート、
24 芯 (1 MPO)

OM4 ファイバー/低損失 – LC

OM4+ ファイバー/超低損失 – LCOM4 ファイバー/超低損失 – LCOM3 ファイバー/低損失 – LCOS2 ファイバー/標準損失 – LCOS2 ファイバー/標準損失 – LC/APC

OM4 ファイバー/低損失 – LC
メソッド B 極性

OM4 ファイバー/超低損失 – LC
メソッド B 極性

OM3 ファイバー/低損失 – LC
メソッド B 極性

OS2 ファイバー/標準損失 – LC
メソッド A 極性

OS2 ファイバー/標準損失 – LC/APC
メソッド A 極性 – LC/APC.

HD Flex™ 光ファイバーカセット

HD Flex™ カセット ‒ デュプレックス SC, SC/APC

12 ポート、12 芯 (1 MPO)

OM4 ファイバー/標準損失 – SC
メソッド A 極性FHCZN-12-03AS

メソッド A 極性（ペア反転）

FHCZN-12-03AF

ユニバーサル極性

FHCZN-12-03UOM3 ファイバー/標準損失 – SC
メソッド A 極性FHCXN-12-03AS

メソッド A 極性（ペア反転）

FHCXN-12-03AF

ユニバーサル極性

FHCXN-12-03UOS2 ファイバー/標準損失 – SC
メソッド A 極性

FHC9N-12-03AS

メソッド A 極性（ペア反転）

FHC9N-12-03AF

ユニバーサル極性

FHC9N-12-03UOS2 ファイバー/標準損失 – SC/APC
メソッド A 極性

FHC9N-12-3GAS

メソッド A 極性（ペア反転）

FHC9N-12-3GAF

ユニバーサル極性

FHC9N-12-3GU

HD Flex™ スプライスカセット – LC, LC/APC

6 ポート、12 芯

12 ポート、24 芯

実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHSZO-12-10P―

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHSZO-12-10R―

OM4 ファイバー/低損失 – LCOM4 ファイバー/超低損失 – LC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHSZA-12-10P

FHSZA-24-10P

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHSZA-12-10R

FHSZA-24-10R

実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHSXO-12-10P―

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHSXO-12-10R―

OM3 ファイバー/低損失 – LCOS2 ファイバー/標準損失 – LC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHS9N-12-10P

FHS9N-24-10P

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHS9N-12-10R

FHS9N-24-10R

OS2 ファイバー/標準損失 – LC/APC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHS9N-12-LAP

FHS9N-24-LAP

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHS9N-12-LAR

FHS9N-24-LAR―FHSN-24

スプライスカセット（スプライスのみ）‒ 前面コネクタなし
リボン×2と24芯ピッグテールスプライススリーブのセットライススリーブ

HD Flex™ 光ファイバーカセット

HD Flex™ スプライスカセット– デュプレックス SC, SC/APC

6 ポート、12 芯

OM4 ファイバー/超低損失 – SC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHSZA-12-03P

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHSZA-12-03ROS2 ファイバー/標準損失 – SC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHS9N-12-03P

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHS9N-12-03ROS2 ファイバー/標準損失 – SC/APC
実装済みピッグテール (250μm) およびスプライススリーブ

FHS9N-12-3AP

実装済みフラットリボンピッグテールおよびスプライススリーブ

FHS9N-12-3AR

HD Flex™ LC および MPO ファイバーアダプタパネル

4 ポート

6 ポート

FHSXN-08-10N

FHSXN-12-10N

LC ファイバーアダプタパネル
LC デュプレックスマルチモードアダプタ (アクア)
LC デュプレックスシングルモードアダプタ (青)FHS9N-08-10N

FHS9N-12-10N

LC/APC デュプレックスシングルモードアダプタ (緑)FHS9N-08-LAN

FHS9N-12-LAN

MPO タイプ A アダプタ (キーアップ/キーダウン) (黒)FHMP-4-ABL

FHMP-6-ABL

MPO タイプ B アダプタ (キーアップ/キーアップ)(チャコールグレー)

FHMP-4-BCG

FHMP-6-BCG

MPO タイプ A アダプタ (キーアップ/キーダウン) (赤)FHMP-4-ARD

FHMP-6-ARD

MPO ファイバーアダプタパネル

HD Flex™ ダークファイバー変換カセット

6 ポートOM4 ファイバー/超低損失 (0.35 dB)
24芯 (8芯 MPO×3 to 12芯 MPO×2)、メソッドA

FH4ZU-24-NMNMA

24芯 (8芯 MPO×3 to 12芯 MPO×2)、メソッドB

FH4ZU-24-NMNMB

48芯 (8芯 MPO×6 to 12芯 MPO×4)、メソッドA

FH4ZU-48-NMNMA

48芯 (8芯 MPO×6 to 12芯 MPO×4)、メソッドB

FH4ZU-48-NMNMBHD Flex™ 光ファイバーカセット

6 ポート

HD Flex™ メッシュ/シャッフルカセット
OM4 ファイバー/低損失 (0.7 dB)
32芯、8芯 MPO×4 to 8芯 MPO×4

FHMZO-32-M

OM3 ファイバー/低損失 (0.7 dB)
32芯、8芯 MPO×4 to 8芯 MPO×4FHMXO-32-M

OS2 ファイバー/標準損失 (1.0 dB)32芯、8芯 MPO×4 to 8芯 MPO×4

FHM9N-32-M

HD Flex™ ブランク/フィラーパネル
ブランク/フィラーパネル

4 ポート

6 ポート

12 ポートFHSBBL04W

FHSBBL06W

FHSBBL12W

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com

cs-emea@panduit.com

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.

シンガポールcs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はwww.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com©2023 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FBSP190-WW-ENG
1/2023