ハイグロフレックス3 シリーズ

省スペース型空調用温湿度変換器

HYGROFLEX Series HF32/33

ハイグロフレックス3 シリーズ

スペック
HF32シリーズ (2×2ループ式結線タイプ)
センサプローブ

一体型

湿度センサ素子

Hygromer® IN-1

温度センサ素子

HF33シリーズ（3/4線式結線タイプ）

HYGROFLEX Series HF32/33

PT100

精度

湿度

±2.0%rh スペースマウント型タイプR（センサ外出）のみ±1.0%rh※タイプSの精度仕様についてはお問い合わせください。

@23℃

温度

±0.3℃ スペースマウント型タイプR（センサ外出）のみ±0.2℃※タイプSの精度仕様についてはお問い合わせください。

長期安定性<1%rh/年 *1)

応答速度t63 *2)

＜15秒

測定範囲
本体動作範囲湿度

0 〜 100%rh

温度−40℃ 〜 +60℃

※タイプSの応答速度仕様についてはお問い合わせください。

湿度

結露なきこと温度−40℃〜+60℃（LCD無し） -10℃〜+60℃（LCD付き）形状

高機能と最高レベルの長期安定性がローコストにパッケージングされた
ハイグロフレックス3シリーズを実感してください

壁面取付型：タイプW スペースマウント型：タイプS
ダクト取付型：タイプD スペースマウント型（プローブ外出）
：タイプR

表示LCD
（バックライト無／オプション）*3）タイプS，
タイプRのみLCD（バックライト付き）*3） タイプS，
タイプRのみアナログ出力信号

4 〜 20mA

0 〜 20mA, 4 〜 20mA, 0 〜 1V, 0 〜 5V, 0 〜 10V DC

アナログスケーリング

設定変更が可能：−999 〜 +9999 *4)

デジタル出力USB *4)

設定変更が可能 *4)

供給電源

10 〜 28VDC *5)

18 〜 40VDC／13 〜 28VAC

最大消費電流＜2×20mA＜50mA

出力インピーダンス
センサプローブ調整機能

電流出力：2×500Ω *6)*4)

湿度：マルチポイント調整

ロトロニック・ハイグロフレックス3シリーズは、最新のAIR CHIP 3000テクノロジーのもと、電流出力：≦2×500Ω 電圧出力：≧1KΩ/V

温湿度、そして露点計測の新しい次元を切り開きます。

温度：2ポイント調整

スタートアップタイム
（標準）

3.4s

1.9s

データリフレッシュレート
（標準）

3.4s

1.7s

演算値

露点／霜点 *6)

PC接続

オプションのアクセサリケーブルを使用

素材

ABS樹脂

重量約90g

証明対応

FDA-CFR21 Part11準拠／GAMP対応

認証規格

EMC Directive 2014/30/EU

保護等級

IP20
（タイプR，タイプS）／IP65（タイプD，タイプW）

次世代のセンサー技術が可能にした高性能、高機能をローコストで提供いたします。

専用ソフトウェアHW4で，測定値の表示，グラフ表示，保存データの読込み・各種機能の設定が可能*1）
使用条件により特性変化の度合いは異なります。
*2）
フィルタを装着しない状態に置いて、23℃・風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80%rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。
*3) 2パターンの表示項目を選択（相対湿度+温度／露点・霜点+温度）*4) 別売りの専用ソフトウェアHW4とアクセサリケーブルAC3006が必要です。
*5) 最小供給電源(10+0.02×負荷抵抗〔計測器〕)を確保。
*6) 型番によリます。

■取付に関する注意点（1）取付場所

AIR CHIP 3000テクノロジーの搭載が、（2）取付方向

取付場所は計測結果に大きな影響を与えますので、選択には十分注意してください。
本体内部に表示された矢印が上になる
・室内の平均的な温湿度を示す1.2〜1.5ｍの高さの壁面が適当です。
ように取り付けてください。
・発熱物（ストーブ、ヒータ）のそば、ドアの近く、窓の近く、外気に接している薄い壁面、吹き出し空気の直接あたる場所は避けてください。
・消費電力による内部発熱のため、条件によっては、誤差を生じることがありますので、できるだけ空気の流れのあるところを選んでください。
・強電磁界のある場所は避けてください。
・水が直接かかる様な所では使用しないでください。

温湿度計測の可能性をさらに拡げます。
アプリケーション● 工場内の空調制御

オプション● オフィス・サーバルーム等での空調制御■専用USBケーブル■取付用治具AC3006

AC1303-M
プローブ固定用治具
15mmφプローブ用
使用温度範囲：最大200℃
ネジ形状：M20×1.5■HW4ソフトウェア
HW4ソフトウェアは、ハイグロパームシリーズのための総合ソフト
ウェアです。
HW4ソフトウェアを使用すれば、PC上でのプローブ校正や、ネットワークに対応させた機器からオンラインでデータログの取得、各種アラーム機能の設定などが可能になります。
ま● 倉庫環境内での製品管理・空調制御

AC500528

フランジ φ50mm
15mmφプローブ用
使用温度範囲：最大100℃

M20

露点、霜点を含めた水分パラメータの演算機能を装備

φ15

長期安定性に優れた、ロトロニック静電容量式センサを採用

AC1305フランジ φ80mm
φ80 φ65
15mmφプローブ用
AC1303との組み合わせで使用た、温湿度の時系列グラフ作成や演算など、データ管理にも威φ21

コンパクト設計のボディがさまざまな場所での使用を可能にφ4.5t=3

スペースマウント型（タイプR）

力を発揮します。
φ50（１）恒温・恒湿槽の履歴管理（２）乾燥/冷却工程のコントロール・解析（３）GMPやHACCP等の工程管理（４）温度/湿度のネットワークの一括管理■フィルタ
テフロンフィルタ
ワイヤメッシュフィルタ

居室内にもフィットする高品位デザイン

φ40t=15

φ15（５）
湿度パラメータの演算システムとして活用

スペースマウント型（タイプS）

壁面取付型（タイプW）

ダクト取付型（タイプD）

ロトロニック国内販売実績No.1

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp
本社 〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13
TEL. 03-3812-9755

FAX. 03-3812-6700

ロトロニック国内販売実績No.1

関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10 ワイズビル4F
TEL. 06-6357-6166

FAX. 06-6357-6255
改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2019年4月第12版発行

2021年11月改株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp

HYGROFLEX Series HF32/33

Line up
HF3シリーズ ラインアップ

HF3シリーズ 型番表

HF32シリーズ

HF33シリーズ

アナログ出力タイプHF32シリーズ（2×2ループ式結線タイプ）／HF33シリーズ（3/4線式結線タイプ）タイプ

2×2ループ式結線タイプ

タイプ

3/4線式結線タイプ

出力

4 〜 20mA電流出力

出力

電流出力（0 〜 20mA, 4 〜 20mA）
電圧出力（0 〜 1V, 0 〜 5V, 0 〜 10V）から選択

型番
HF320HF331HF332HF333HF334HF335形状

＋

T-OUT

−

4〜20mA
RL

電源

電流出力型

V+

OUT1

V+

OUT2

電源

H-OUT
4〜20mA
RL

V+

GND

GND

V+

OUT1

電圧出力型

DW
S
R
出力パラメータ

GNDX
X

B
H
X
X
T
１A
温度 アナログ出力スケーリング
1X
3X
4X
A
3LCD

OUT2

電源

壁面取付型

結線タイプ／供給電源／アナログ出力信号
2×2ループ式結線タイプ，10 〜 28VDC，4 〜 20mA出力
3/4線式，18 〜 40VDC／13 〜 24VAC，0 〜 20mA出力
3/4線式，18 〜 40VDC／13 〜 24VAC，4 〜 20mA 出力
3/4線式， 6 〜 40VDC／ 5 〜 28VAC，0 〜 1V 出力
3/4線式，10 〜 40VDC／ 8 〜 28VAC，0 〜 5V 出力
3/4線式，18 〜 40VDC／13 〜 28VAC，0 〜 10V出力

GND

ダクト取付型
壁面取付型
スペースマウント型
スペースマント型（プローブ外出）
X
X
X

X
X
X

X
X
X

湿度＋温度
湿度のみ
温度のみ
湿度＋露点
露点＋温度
0 〜 +50℃−40 〜 +60℃
−30 〜 +70℃
0 〜 +100℃

DX

LCD付き
（スペースマウント型 タイプS, Rのみ
LCD無し

HF32：バックライト無し, HF33：バックライト付き）

182

露点／霜点標準アナログスケーリング
ＸＸ

B
CX
X

−50 〜 +50
−50 〜 +10085

15

HF3シリーズ アプリケーション例

38

●タイプW

8290

●側面図

38〜103

●正面図

82〜43

15

ダクト取付型

18.5101232

スペースマウント型（タイプS）

スペースマウント型（タイプR）

スペースマウント型（タイプR）

スペースマウント型（タイプR）

壁面取付型（タイプW）

壁面取付型（タイプW）

82
90〜43101
●側面図

●タイプD

●正面図

8282

スペースマウント型

103882●正面図82●正面図●タイプR278227●タイプS82●下面図●下面図※タイプSの精度・応答速度仕様についてはお問い合わせください。