Best in Class Outlet Density
Optimal Form Factors
Superior Reliability

仕様書
インテリジェントPDU/ベーシックPDU

415V 三相 Y 結線
ラックの実現 (北米)

– 電力効率と容量増加への対策

Panduit Power Distribution Unit Solution

インテリジェント ＰＤＵ
ビッグデータ、クラウド、ストレージ、AI
あらゆるデータが集積するデータセンター
可用性の追求とオペレーション性の要求
この二つを高次元で具現化する
G5 Solution
PanduitのインテリジェントPDUが実現する、
真のカスタマーKindのデザインと機能が、可用性とは何かを教えてくれる消費エネルギーや環境など、ICT機器の稼働環境に必要な情報を全て網羅
2

電源を送る
ただそれだけのために、考え抜かれたデザインがここにある単なる電源の供給では、企業の重要なデータは守り切れない
ベーシックな電源供給にも、必要な機能がある
信頼性は、運用が安全に行われてこそ生まれるもの
Panduit のベーシックPDU
そのシンプルな構造の中に詰め込まれたオペレーションKindのデザインと機能が信頼性とは何かを教えてくれる3

IEC アウトレット

耐熱設計
薄型デザイン（ロック機能付き電源コード対応）（最大60℃）

色分け
高精度な電力測定

ブレーカーとアウトレットを系統別に色分け

ホットスワップ対応
有機LED
ディスプレイユニット

（±1%）

製品特長

業界最長の品質保証
3 年間の標準保証

デザイン
••
•
•
•

薄型スリムデザイン
超薄型サーキットブレーカー採用
マウンティングペグ採用で簡単設置
ブレーカー系統ごとに色分けされたアウトレット
IECアウトレットタイプはロック機構付き電源コードに対応

耐熱性

60°C の環境でも使用可能な耐熱グレード

電源モニタリング機能
••

•
•
•

PDUモニタリング機能（V,A,VA,W,pf）
PDU単位の電力量計測（kWh）*Best-in-Class Billing Grade
Accuracy
ブレーカー単位の電流測定
履歴データを保存できるメモリ搭載
閾値やアラームを簡単に設定可能

高密度アウトレット
革新的なアウトレットの配置が高密度でありながら薄型を実現

環境モニタリング機能•

オプションの温度、湿度、漏水などのセンサーを接続可能

高機能ディスプレイ•••

視認性の高い高コントラスト有機LEDディスプレイ
マルチランゲージ（＊7言語、日本語可）
上下反転表示可能

ネットワーク••••HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、SNMP、FTP、および電子メールをサポート
電子メールによるアラート通知
高度なセキュリティによりアクセス制限が可能
1つのIP アドレスで最大 4 台の PDU と32個の環境センサーを管理可能 （*デイジーチェーンによる接続の場合）

ブレーカーステータス管理•

4

ブレーカーのon/off 状態の管理およびブレーカートリップのアラーム通知が可能

ホットスワップ対応
高コントラスト比の大型有機LED
ディスプレイ付きコントローラーはホットスワップ可能

強固なセキュリティ
高度な非対称暗号による拡張セキュ
リティ (SNMPv3 と RESTful/TLS)
を複数のセキュリティスキャンツール
で検証および強化

冗長ネットワークアクセス

冗長ネットワークアクセス (RNA) で、冗長化した接続や独立した別々のネットワークから個別アクセス可能デイジーチェーン機能（最大 4 PDU）

1Gネットワーク
アクセスポート
フラットデザイン
ブレーカー

iPDU

iPDU

iPDU

センサー接続用ポート

iPDU

多様な計測項目

USB ポート（V、A、VA、W、KWh、PF）（FWアップグレード/LEDライト用）

リアルタイムモニタ

プラグアンドプレイ環境センサー

電力、および環境をリアルタイムでモニタリング

オプションの環境センサーはプラグアンドプレイにより簡単に接続可能

マルチカラー

マルチデバイスのWeb GUI

3色展開の電源コードにより、色分けが可能

有機LEDディスプレイユニットはマルチデバイ
ス対応のWeb GUI により様々なデバイスで利用が可能

製品仕様
入力電源
電圧

形状
電流

入力プラグタイプ

アウトレット

寸法（mm）

数

高さ

構成

部品番号
幅

奥行
（＊アウトレットの位置で）

1φ
100-120VAC

20

縦型

L5-20P

165-20R（16）817.052.053.0

P16DF2M-BL1C

1φ200-240VAC

30

縦型

L6-30P24

C13（20）C19（4）

1490.052.053.0

P24DF3M-BL1C

1φ
100-120VAC

30

縦型

L5-30P

24

5-20R（24）1490.052.053.0

P24DF4M-BL1C

1φ200-240VAC

20

縦型

L6-20P

24C13（20）C19（4）

1490.052.053.0

P24DF5M-BL1C

1φ200-240VAC

30

縦型

L6-30P

38C13（32）C19（6）

1750.052.0

53.0

P38DF9M-BL1C

5高品質のサーキットブレーカー
ホットアイルの高温にも耐える設計

フォームファクタ
最新技術のフォームファクタで徹底した省スペース

製品特長
世界に通用する品質と信頼性
・耐熱高品質コンポーネントを採用
・広範な製品テスト設計および製造のベストプラクティス

高い動作温度・最大負荷時 60˚C

キャビネットの互換性
・業界標準キャビネットとすべてのパンドウイット製キャビネットにフィットするデザイン

高密度アウトレット

ロッキングアウトレット

・実装密度が高く、消費電力が増大している IT 機器の空間的制約に最大限に対応

・標準コードを保持する結束バンドにも対応
・電源コードの両端で接続状態を固定するためのW ロックおよび V ロックに適合準電源

製品仕様
入力電源6形状

入力プラグタイプ

アウトレット

寸法（mm）数

高さ

幅

奥行（＊アウトレットの位置で）

構成

部品番号

電圧

電流

1φ100-120VAC

20縦型

L5-20P

165-20R（16）817.052.053.0

P16BF9M-BL1C

1φ200-240VAC

30

縦型

L6-30P

20C13（20）817.052.053.0

P20BG2M-BL1C

1φ100-120VAC

30

縦型

L5-30P

225-20R（22）817.052.053.0

P22BG4M-BL1C

1φ200-240VAC

20縦型

L6-20P

22C13（20）C19（2）

817.052.053.0

P22BG5M-BL1C

1φ200-240VAC

30

縦型

L6-30P

24C13（20）C19（4）

1490.052.053.0

P24BG7M-BL1C

色分けされた回路
回路を簡単に識別でき、障害の切り分けや負荷バランスに有効

ロッキングアウトレット （インテリジェントＰＤＵ/ベーシックＰＤＵ共通）• 結束バンドのロックをサポート※V および W 電源コードに適合するケーブルに対応

ロッキングアウトレット
結束バンド用の引っ込み型スロット

ケーブルオプション （インテリジェントＰＤＵ/ベーシックＰＤＵ共通）• IEC規格（100V TypeはNEMA規格）に準拠• さまざまな長さおよび色の電源コードを利用可能

7

製品仕様
寸法（mm）
ケーブル長

部品番号

112m

EA001

21112mEB001

4421112mEC001

漏水センサー（ロープ式）

60

60

221.8m（PDU～センサーボックス）6m（延長ケーブル）

ED001

漏水センサー（延長用）

―――

6m

EG001

センサーハブ（4ポート）

85

3227―

EF001

ドアスイッチ（マグネット式）

44

21112m（PDU～センサーボックス）
1m（スイッチ～センサーボックス）

ACA01

ドライ接点入力用ケーブル

4421111.8m（RJ45)
1.8m（センサーケーブル）

ACC01

ラック内照明用LEDライト（USBタイプ）

382

25

121.5m（USBポート～LEDライト）

ACD01

EA001
温度センサーEB001
温湿度センサー長さ幅

高さ

温度センサー

44

21

温湿度センサー44

温湿度センサー+ 2温度センサー

環境センサー

セキュリティー

ACA01
ドアスイッチ

8ED001
漏水センサー（ロープ式）

ACC01
ドライ接点入力用ケーブル

EG001
漏水センサー（延長用）

EF001
センサーハブACD01
ラック内照明用LEDライト

製品仕様• PSE、cULus、CE、VDE、CCC、KC、SAA認証• 難燃性グレード：HVCTF適合
色
Red
Red
Red
Red
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black

Red
Red
Red
Red
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black

明細

電流/電圧

ケーブルサイズ

長さ（cm）IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm260

NPCA01-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2120

NPCA02-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2180

NPCA03-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2240

NPCA04-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm260

NPCA06-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2120

NPCA07-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2180

NPCA08-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2240

NPCA09-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm260

NPCA11-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2120

NPCA12-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2180

NPCA13-X

IEC C14 to IEC C1310A/250V

17AWG / 1.0mm2240

NPCA14-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm260

NPCB01-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2120

NPCB02-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2180

NPCB03-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2240

NPCB04-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm260

NPCB06-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2120

NPCB07-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2180

NPCB08-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2240

NPCB09-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm260

NPCB11-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2

120

NPCB12-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2

180

NPCB13-X

IEC C20 to IEC C1916A/250V

15AWG / 1.5mm2240

NPCB14-X

部品番号（10本入パック）

形状

IEC320 C14

IEC320 C13

IEC320 C14

IEC320 C13

IEC320 C14

IEC320 C13

IEC320 C20

IEC320 C19

IEC320 C20

IEC320 C19

IEC320 C20

IEC320 C199インテリジェントタイプP16DF2M-BL1C

型番P24DF3M-BL1C

P24DF4M-BL1C

P24DF5M-BL1C

P38DF9M-BL1C

寸法・質量
本体寸法
(H x W x D) mm※突起物を除く

817×52×53

本体質量(kg)

2.0

1750×52×53

1490×52×53

6.8

7.9

7.2

10.2

電気仕様
公称入力電圧(許容変動範囲)

100-120VAC

200-240VAC

100-120VAC

200-240VAC

200-240VAC

定格 (Amp)

20A

30A

30A

20A

30A

入力プラグ形状

NEMA L5-20P

NEMA L6-30P

NEMA L5-30P

NEMA L6-20P

NEMA L6-30P

入力ケーブル長(m)

33333

形状

5-20R

C13C195-20R

C13C19C13C19

口数1620424204326

出力コンセント

電流表示精度インターフェース±1%

±1%

±1%

±1%

RJ45 1Gネットワーク、USBポート
RJ45×2（センサー接続用）、RJ45×2（PDU接続用）

環境
使用時環境

温度：10℃～60℃
湿度：10～90%（結露無き事）

保管時環境

温度：−20℃～60℃
湿度：5～95% RH、湿球温度最大38.7℃（表面損傷がない状態で）

その他

10認証

PSE、UL

製品保障

RoHS、REACH±1%

ベーシックタイプ
P16BF9M-BL1C

型番

P20BG2M-BL1C

P22BG4M-BL1C

P22BG5M-BL1C

P24BG7M-BL1C

寸法・質量
本体寸法
(H x W x D) mm※突起物を除く
本体質量(kg)

1490×52×53

817×52×53

2.0

3.8

3.8

2.0

4.6

電気仕様
公称入力電圧(許容変動範囲)

100-120VAC

200-240VAC

100-120VAC

200-240VAC

200-240VAC定格 (Amp)

20A30A30A

20A30A

入力プラグ形状

NEMA L5-20P

NEMA L6-30P

NEMA L5-30P

NEMA L6-20P

NEMA L6-30P

入力ケーブル長(m)33333形状

5-20R

C135-20R

C13C19C13C19

口数162022202204

出力コンセント

環境

使用時環境

保管時環境

温度：10℃～60℃
湿度：10～90%（結露無き事）
温度：−20℃～60℃
湿度：5～95% RH、湿球温度最大38.7℃（表面損傷がない状態で）

その他
認証

PSE、UL

製品保障

RoHS、REACH

11部品番号

P16DF2M-BL1C

P24DF3M-BL1C

P24DF4M-BL1C

P24DF5M-BL1C

P38DF9M-BL1C

P16BF9M-BL1C

P20BG2M-BL1C

P22BG4M-BL1C

P22BG5M-BL1C

P24BG7M-BL1C

パンドウイットコーポレーション日本支社
www.panduit.co.jp〒108-0075 東京都港区港南2-13-31 品川NSSビル
jpn-toiawase@panduit.com© 2024 Panduit Corp.

ALL RIGHTS RESERVED.
PUCB26--SA-JPN 8/2024