消 防 予 第 ３ ０ １ 号
平成２０年１１月１４日
各都道府県消防防災主管部長
殿東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について
消防用設備等の試験及び点検については、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」（平成１４年９月３０日消防予第２８２号。以下「２８２号通知」という。）及
び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」（平成１４年６月１２日消防予第１７２号。以下「１７２号通知」という。）により運用いただいているところですが、消防法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第２１５号）、消防法施行規則の一部を改正する規則（平成２０年総務省令第７８号）及びガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準の一部を改正する件（平成２０年消防庁告示第８号）が平成２０年７月２日に公布され、新たに温泉採取施設に設置が必要となるガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準が整備されたことに伴い、２８２号通知及び１７２号通知の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。
貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても周知されますようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
１

試験基準の改正について「消防用設備等の試験基準の全部改正について」別添の一部を次のように改正する。
「第12 ガス漏れ火災警報設備の試験基準」を本通知の別添１「第12 ガス漏れ火災警報設備の試験基準」に改める。

２

点検要領の改正について「消防用設備等の点検要領の全部改正について」別添の一部を次のように改正する。
「第11の2 ガス漏れ火災警報設備」を本通知の別添２「第11の2 ガス漏れ火災警報設備」に改める。

３

留意事項
温泉採取施設に設けるガス漏れ火災警報設備の点検に際して必要となるガス濃度を指示する装置の零点及び指示値の確認による当該装置の目盛等の校正は、工事又は整備には当たらないものであるが、零点又は指示値の調整が行えない場合のセンサ交換や警報設定値での警報異常時における機器性能に係る調整又は部品交換等は整備に該当すること。
担当
消防庁予防課鳥枝、氏家
電話：０３－５２５３－７５２３
FAX：０３－５２５３－７５３３

別添１
第12 ガス漏れ火災警報設備
ガス漏れ火災警報設備の設置に係る工事が完了した場合における試験は、次表に掲げる試験区分及び項目に応じた試験方法の合否の判定基準によること。
ア

外観試験
試

験項目試

験方法合否の判定基準ａ
警

戒区域 警 戒 区 域 の 設 定

目視により確認する。

ａｂ

防災センター等常時人のいる場所に設けてあること。
温度、湿度、衝撃、振動等により機器の機能に影響を受けるおそれのない場所に設けてあること。
ｃ 機器が損傷をうけるおそれのない場所に設けてあること。

設置場所
設置場所
等

目視により確認する。
周囲の状況
・操作性
設置状況

受

信機 構

操造・作性

能部

警戒区域は、２以上の階にわたらないこと。ただし、一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が２の階にわたる場合は、この限りではない。
ｂ 一の警戒区域の面積は、600㎡以下であること。ただし、当該警戒区域の通路の中央からガス漏れ表示灯を容易に見通すことができる場合にあっては、1,000㎡以下とすることができること。

ａ

操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な空間が保有してあること。
ｂ 直射日光、外光、照明等により表示灯の点灯に影響を受けないような位置に設けてあること。
地震等により、倒れないよう堅固に設けてあること。

目視により確認する。

ａ 検定品であること。
ｂ 機器の各部に変形、損傷等がないこと。
ｃ 外部から人が容易に触れるおそれのある充電部は、保護してあること。
ｄ ヒューズ等は、容量が適正であり、容易にゆるまないよう取り付けてあること。
ｅ 接地端子が設けられているものにあっては、適切な接地が施されていること。

目視により確認する。

ａ 電源監視装置は、正常であること。
ｂ 操作スイッチは、床面から0.8ｍ（いすに座って操作するものにあっては0.6ｍ）以上1.5ｍ以下の高さに容易に操作できるように設けてあり、損傷、がたつき等がなく、停止点が明確であること。
ｃ 各種表示灯には、点灯状態が正常であり、かつ、灯火は前面３ｍ離れた位置で明確に識別できること。
ｄ 表示装置には、警戒区域の名称が容易に消えずに、かつ、適正に表示してあること。
ｅ 貫通部（ガスを供給する導管が防火対象物の外壁を貫通する部分をいう。）に係る警戒区域とその他の警戒区域とを区別して表示してあること。

予

備品

等

目視により確認する。

所定の予備品、回路図等が備えられていること。
ａ設

中継場

所

目視により確認する。

能目視により確認する。

ａ 検定品であること。
ｂ 機器の各部に変形、損傷等がないこと。
ｃ 外部から人が容易に触れるおそれのある充電部は、保護してあること。
ｄ ヒューズ等は、容量が適正であり、容易にゆるまないよう取り付けてあること。
ｅ 接地端子が設けられているものにあっては、適正な接地が施されていること。

目視により確認する。

等器
構

電置

温度、湿度、衝撃、振動等により機器の機能に影響を受けるおそれのない場所に設けてあること。
ｂ 操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な空間が保有してあること。
ｃ 機器が損傷を受けるおそれのない場所に設けてあること。

造・性

予

備品

等

常用

電源源

目視により確認する。
非 常 電 源 の 種 別

警

戒状

況

目視により確認する。

検知器

検知対象ガスの空気に設 置 状 況 対する比重が１未満のもの目視により確認する。

所定の予備品、回路図等が備えられていること。
ａｂ

専用の回線となっていること。
電源の容量が適正であること。

蓄電池設備又は自家発電設備（蓄電池設備を付加したものに限る。）であること。
ａｂｃ

警戒区域の設定が適正であり、未警戒の部分がないこと。
点検その他の維持管理ができる場所に設けてあること。
出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所以外で、ガス漏れの検知を妨げる障害物がなく、かつ、有効に感知できる位置に設けてあること。

ａ 検知器の下端は、天井面等の下方0.3ｍ以内の位置に設けてあること。
ｂ 換気口等の空気の吹出し口から1.5ｍ以上離れた位置に設けてあること。
ｃ 燃焼器又は貫通部から水平距離８ｍ以内となるように設けられていること。
ただし、天井面等が0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている場合、当該はり等により燃焼器側又は貫通部側に設けてあること（燃料用ガスが使用されるものに設ける場合に限る。
）。
ｄ 温泉の採取のための設備の周囲の長さ10ｍにつき1個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所（天井面等が0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。）に設けられていること。この場合において、ガスの濃度を指示するための装置が、防災センター等常時人のいる場所に設けてあること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）。
ｅ 天井面等に吸気口がある場合、燃焼器又は温泉の採取のための設備との間の天井面等が0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されていない吸気口のうち、当該燃焼器等から最も近いものの付近に設けられてあること。

ａ 検知器の上端は、床面の上方0.3ｍ以内の位置に設けてあること。
ｂ 燃焼器又は貫通部からの水平距離が４ｍ以内となるように設けられていること（燃料用ガスが使用されるものに設ける場合に限る。）。
ｃ 温泉の採取のための設備の周囲の長さ10ｍにつき1個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所に設けられていること。この場合において、ガスの濃度を指示するための装置が、防災センター等常時人のいる場所に設けてあること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）。

検知対象ガスの空気に対する比重が１以上のもの

ａ構

造・設
警 音
増 幅 器
声
構
警報 報
装 スピーカ 設
置 ー

性

置場

所

能

目視により確認する。

消防庁長官が定める基準に適合するものであること、又は総務大臣又は消防庁長官が指定する指定認定機関の認定を受け、その表示が貼付されていること。
ｂ 変形、損傷等がないこと。

等

目視により確認する。

受信機の設けられている場所の付近で操作上支障となる障害物がないこと。

造目視により確認する。

変形、損傷等がないこと。
ａｂ

置場

所

等

目視により確認する。

造

目視により確認する。

装構
置

音響効果を妨げる障害物がない位置に設けること。
各階ごとに、その階の各部から一のスピーカーまでの水平距離が25ｍ以下となるように設けてあること。
ｃ 通行、荷物運送等による損傷を受けるおそれのない位置に設けてあること。
ｄ 雨水、腐食ガス等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置が講じてあること。
変形、損傷等がないこと。
ａｂ

ガス漏れ表示 設
灯

置場

所

構

検知区域警報設装置

置場

所

等

目視により確認する。

造

目視により確認する。

等目視により確認する。

周囲に点灯の確認を妨げるものがないこと。
検知器が設けられている室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けてあること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合を除く。
ｃ 通行、荷物搬送等による損傷を受けるおそれのない位置に設けてあること。
ｄ 雨水、腐食ガス等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置が講じてあること。
変形、損傷等がないこと。
ａ 音響効果を妨げる障害物がない位置に設けること。
ｂ 通行、荷物搬送等による損傷を受けるおそれのない位置に設けてあること。
ｃ 雨水、腐食ガス等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置が講じてあること。
ｄ 検知区域（一の検知器が有効にガス漏れを検知することが出来る区域をいう。）に有効に警報できるように設けてあること。ただし、機械室その他常時人がいない場所及び貫通部は除く。

構イ

造

目視により確認する。

変形、損傷等がないこと。

機能試験

配試

験項目試

験

方法

合線

次表で定める警戒区域数に応じた任 ａ
意の試験回線数について、当該試験回 ｂ線の検知器の１検知器が送り配線となっていることを確認した後に、検知器
送り配線試験（常時開路式の検知器 の一線を外し当該回線末端の発信機、（ １回 線の 接続 個 数 が２ 以上 の も 検知器等を作動させることにより行う。の）回路のものに限る。）
警 戒 区 域 数
試 験 回 線 数10以下
１11以上50以下
２51以上
３否の判

定

基

準

検知器の配線は、送り配線となっていること。
受信機の当該回線がガス漏れ表示しないこと。

受信

ガス漏れ表示、地区表示及び音響装置の作動が正常であること。なお、保持機
ガス漏れ表示試験スイッチを所定の能及び標準遅延時間を有するものにあっては、これらの機能が正常であること。
操作方法により操作して回線ごとに行
地区表示装置作動状況
ガス漏れ表示う。
主音響装置鳴 動状況
試験
試験中の他回線の作動
ガス漏れ表示試験中、他の任意の回試験中の回線及び任意の作動回線のガス漏れ表示が正常であること。
状況線を作動させる。
ガス

漏れ灯

機

導通試験スイッチ及び回線選択スイ
回路導通試験
回 路 導 通 状 況ッチを操作して回線ごとに行う。
（試験装置を有するものに 試験中の他回線の作動
回線導通試験中、他の任意の回線を限る。
）
状況作動する。
同時

予備電源試験

作

動試

験

任意の２回線の検知器を同時にガス漏れ作動状態にする。

試験用計器等の指示値が適正であること。
任意の作動回線のガス漏れ表示が正常であること。
ガス漏れ表示状態が継続すること。

電源自動切替機能

主電源の遮断及び復旧を行う。

電源の自動切替え機能、電圧値及び容量が正常であること。

端 子 電 圧 ・ 容 量

予備電源試験スイッチを操作する。

所定の電圧値及び容量を有していること。

非常電源試験 電 源 自 動 切 替 機 能主電源の遮断及び復旧を行う。

中継器の外部負荷に電ヒューズを外すか又はブレーカーを故障表示試験 力を供給する回路のヒ遮断して行う。
ューズ断線の状況

電源の自動切替え機能、電圧値及び容量が正常であること。
また、自家発電設備と接続されるものにあっては、常用電源の遮断後１分以内に自家発電設備に切りかわること。
故障表示灯及び音響装置が自動的に作動すること。

中継器の主電源を他の主電源のブレーカー等を遮断して行ものから供給するものう。の電源断の状況
検知器電源遮断状況（電源遮断表示装置を有するものに限る。
）
附

属

装

置

試

検知器電源遮断の表示等ができること。
検知器の電源を遮断する。

附属装置を作動又は作動状況にお ａ 附属装置が受信機の機能に有害な影響を及ぼさないこと。
験 き、ガス漏れ表示試験の試験方法によ ｂ 総合操作盤を接続するものには、受信機からの信号を総合操作盤に移報した場合においては、その動作が適正であること。
り行う。

受信機を設けてある場所相互の間に相互作動試験
相 互 通 話 状 況
おいて、相互通話を行う。
（１の防火対象物に２以上各受信機のガス漏れ表示試験スイッの受信機が設
音声警報装置鳴動状況 チを試験側に倒し、回線選択スイッチけられている等を操作して行う。
もの。
）

同時に相互通話ができること。
いずれの受信機からも音声警報装置が正常に鳴動すること。

中 継 器

試験用計器等の指示値が適正であること。
回路

導通試

験導通試験スイッチ、回線選択スイッチ等を操作して回線ごとに行う。

検知 器

ａｂ

作動試

検知器が正常に作動すること。
ガス漏れ表示するまでの時間が次のいずれかであること。
ア 検知器の作動確認灯により検知器のガス漏れ作動が確認できるものにあっては、作動確認灯の点灯からガス漏れ灯が点灯するまでの時間が60秒（中継器を介するものにあっては65秒）以内であること。
イ 中継器の確認灯又は検知区域警報装置の作動により検知器のガス漏れ作動
検知器に加ガス試験器により試験ガが確認できるものにあっては、検知区域警報装置の作動又は中継器の作動確
験 スを加え、ガス漏れ表示するまでの時
認灯の点灯からガス漏れ灯が点灯するまでの時間が60秒（中継器を介するも間を測定する。のにあっては65秒）以内であること。
ウ 上記以外のものにあっては、ガス漏れ表示するまでの時間が80秒（中継器を介するものにあっては85秒）以内であること。
ｃ ガス濃度を指示するための装置にあっては、当該指示値が適正であること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）。

非常電源試
験（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）

主電源の遮断及び復旧を行う。

電源の自動切替え機能、電圧値及び容量が正常であること。
また、自家発電設備と接続されるものにあっては、常用電源の遮断後１分以内に自家発電設備に切りかわること。

警 報 装 置音

声ガス

検知警
漏区報れ域表警報装置

所定の操作により作動させる。

他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞きとることができるとともに、２以上の受信機を設けている場合にあっては、いずれの場所からも作動すること。

示

灯

検知器の作動試験を行う。

検知器の作動した場所が識別でき、かつ、前方３ｍ離れた地点でその点灯が確認できること。

装警報装置の中心から１ｍ離れた位置
置 で騒音計（Ａ特性）を用いて音圧を測定する。

音圧は、70dB以上であること。

別添２
第１１の２ ガス漏れ火災警報設備の点検要領
１ 一般的留意事項
予備電源が非常電源の容量を上まわる場合にあっては、非常電源に替えることができる。
２ 機器点検点
検予備電源及び非 外常電源（内蔵型の も の に 限る。）
表

受信機及び中継器

項

目形

点
検方
目視により確認する。

示

目視により確認する。

法

端子

電圧

予備電源試験スイッチ等を操作し、電圧計等により確認する。

切替

装置充電

装

置

常用電源回路のスイッチを遮断すること等により確認する。
目視等により確認する。

結線

接

続

周

外囲の状

況

形

目視及びドライバー等により確認する。
目視により確認する。

目視により確認する。

判
定方法（留意事項は※で示す。）
ア 変形、損傷、著しい腐食、き裂がないこと。
イ 電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
※ 使用期限の表記がある部品等に関しては、期限の確認をすること。
受信機に表示されている種別、定格容量、定格電圧等が適正に表示されていること。
電圧計等の指示が規定値以上であること。
※ 電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電圧計の故障等が考えられるので注意すること。
常用電源を停電状態にしたとき、自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源が復旧したとき自動的に常用電源に切り替わること。
変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。
※ 充電回路で抵抗器が使用されるものにあっては、高温となる場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等があるかないかを確認すること。
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
常時人がいる場所であり（中継器を除く。）、使用上及び点検上必要な空間が確保されていること

第 11 の 2－1 図 使用上及び点検上必要な空間の例
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。

表示

目視により確認する。

ア 検定合格証等が貼付されていること。
イ 銘板等に規定の表示がなされていること。
ウ 銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
エ 第 11 の 2－2 図の例に示すスイッチ等の表示が適正にされていること。

第 11 の 2－2 図 Ｇ型受信機の例
警戒区域の表示装置
電圧計

目視により確認する。
目視又は計器等により確認する。

ス

イッ

チ

類

目視、ドライバー及び開閉操作等により確認する。

ヒューズ

類

目視により確認する。

継電器

目視及び試験装置等により確認する。

表通示

灯置

所定の操作により確認する。
送受話器の操作により確認する。

話

装汚損、不鮮明な部分等がないこと。
ア 変形、損傷等がないこと。
イ 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。
ウ 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
ア 端子の緩み等がなく、発熱していないこと。
イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。
ア 損傷、溶断等がないこと。
イ 回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ア 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
イ 確実に作動すること。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。

いずれの場所においても明瞭に相互間の通話ができること。
※(ア) 受信機が設けてある場所相互にインターホン等が設けられている場合

結線接

続接
附

属

装地
置

目視及びドライバー等を用いて確認する。
目視又は回路計を用いて確認する。
ガス漏れ表示試験により確認する。

は、当該インターホン等の点検等も実施すること。
(イ) 同一の室内又は場所において２以上の受信機が設けられている場合は、当該通話装置は省略できる。
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
著しい腐食、損傷、断線等がないこと。

ア ガス漏れ信号が表示機（副受信機）等に適正に移報されること。
イ 相互に機能障害がないこと。
※ ガス遮断機構等と連動している場合があるので注意すること。
ガ ス 漏 れ 表 示 目視及び次の操作により確認する。
ア 各回線の表示と回線番号が一致すること。
(1) 回線選択スイッチのあるもの
イ ガス漏れ灯及び警戒区域の表示装置の点灯並びに主音響装置の鳴動が正常① 切替スイッチを試験側に入れであること。
る。
ウ 受信機の遅延時間は、60 秒以内であること。
② 遅延時間を有するものは、１ エ 自己保持機能が正常であること。
回線ごとにガス漏れ表示を確認の上順次操作する。
③ 自己保持機能を有するもの
は、１回線ごとに自己保持機能を確認しながら復旧スイッチを操作し、次の回線に移行する。
(2) 回線選択スイッチがないもの
試験スイッチを回線ごとに上記に準じて操作する。
回路
導通 回路導通試験により確認する。
ア 各回路ごとに試験用計器の指示値が所定の範囲内であること。
イ 確認灯（導通表示灯等）によるものにあっては、点灯すること。
※ 断線表示灯によるものにあっては断線時に点灯すること。
故障
表示 次の操作により確認する。
ア 中継器にあっては、受信機の音響装置及び故障表示灯が自動的に作動する(1) 受信機、中継器又は検知器からこと。
電力を供給される方式の中継器に イ 検知器にあっては、受信機側で電源の停止が確認できること。
あっては、外部負荷に電力を供給する回路のヒューズを取り外し又はブレーカを遮断する。

ガス漏れ検知器(2) 受信機、中継器又は検知器から電力を供給されない方式の中継器
は、主電源を遮断し、又は当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路のヒューズを取り外し、若しくはブレーカを遮断する。
(3) 検知器の電源停止表示機能を有するものにあっては、当該検知器の主電源の開閉器等において遮断する。
予備品
等 目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
外形 目視により確認する。
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
警 戒 状 況 未 警 戒 目視により確認する。
設置後の用途変更、間仕切変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部
分部分がないこと。
設置場所及取り付け場所、位置等が適正であること。
び設置位置
第 11 の 2－1 表 検知器の設置基準表
１ 点検に便利な場所であること。
２ 次に掲げる場所には設けられていないこと。
設置(1) 出入り口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所(2) 排気口の空気の吹出し口から 1.5ｍ以内の場所
場所(3) ガス燃焼機器（以下「燃焼器」という。）の廃ガスに触れやすい場所(4) 検知器の機能の保持が著しく困難な場所
１ 燃焼器又は貫通部（燃料用ガスを供給する導管が設置
位置

空気に対する比重が１未満のガスの場合

防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。）から水平距離８ｍ以内に設けてあること。ただし、天井面等が 0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けてあること（燃料用ガスが使用されるものに設ける場合に限る。）。

２ 温泉の採取のための設備の周囲の長さ 10ｍにつき1 個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所（天井面等が 0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。）に設けてあること。この場合において、ガス濃度を指示するための装置が防災センター等常時人のいる場所に設けられていること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）。
３ 燃焼器又は温泉の採取のための設備が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器等との間の天井面等が 0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されていない吸気口のうち、燃焼器等から最も近いものの付近に設けてあるもの。
４ 検知器の下端は、天井面等の下方 0.3ｍ以内の位置に設けてあること。
１ 燃焼器又は貫通部から水平距離で４ｍ以内に設けてあること（燃料用ガスが使用されるものに設ける場合に限る。）。
２ 温泉の採取のための設備の周囲の長さ 10ｍにつき空気に対す

1 個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスをる比重が１有効に検知できる場所に設けられていること。このを超えるガ場合において、ガス濃度を指示するための装置が防スの場合

災センター等常時人のいる場所に設けられていること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設ける場合に限る。）。
３ 検知器の上端は、床面の上方 0.3ｍ以内のなるべく低い位置に設けてあること。

その他検知対象ガスの性状等に応じて設けられていること。
適 応 性作動機能障害等(1) 試験用ガスを加える装置（以下「加ガス試験器」という。）の設定後、所定の操作を行い、確認する。
(2) 試験対象個数① 検知器を抜き取りで点検する
場合は、輪番で、かつ、１回線ごとに設置個数５個あたりについて１個以上となるよう行うこと（端数切り上げ）。
② 製造者の表示する有効期限を超過したものにあっては、すべて試験を行うこと。

空気に対する検知対象ガスの比重に適応するガス漏れ検知器が設けられていること。
機能障害のおそれのある塗装、覆い等がされていないこと。
ア 中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置が正常に作動すること。
イ 受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
※(ア) 試験用ガスは、当該検知対象ガス又はメタン（対空気比重が１未満のガス用）若しくはイソブタン（対空気比重が１を超えるガス用）等を主成分としたものであること。
(イ) 濃度は、当該試験用ガスの爆発下限界のおおむね４分の１（温泉の採取のための設備に設ける検知器にあっては、警報設定値（爆発下限界の１０分の１）の１．６倍以下）とすること。
(ウ) 作動時間の目安(a)から(d)までにより測定した時間から、次の a 及び b に定める時間を差し引いた時間が 60 秒以内であること。
a 中継器を介する場合は５秒
b (d)の場合は 20 秒(a) 検知器に確認灯を有するもの
作動確認灯の点灯から受信機のガス漏れ灯が点灯するまでの時間(b) 前（a）以外で検知区域警報装置又は中継器の作動確認灯を有するもの
検知区域警報装置の作動又は中継器の作動確認灯の点灯から受信機のガス漏れ灯が点灯するまでの時間(c) 前(a)又は(b)以外で温泉の採取のための設備に設ける検知器ガスの濃度を指示するための装置が警報設定値に達し、警報を発するまでの時間(d) 前(a)、(b)及び(c)以外のもの
試験用ガスを加えた後、受信機のガス漏れ灯が点灯するまでの時間(エ) 点検を抜き取りにより行う場合は、第 11 の 2－2 表によるものとし、図面又は点検票等に抜き取りを行った検知器の位置が明示されること。
(オ) 抜き取った検知器から不良品が発見された場合は、その回線の全検知器について点検を実施すること。
(カ) 裸火等を使用している場所で、加ガス試験器を使用する場合は、裸火等の使用を中止した上で点検を行うこと。
第 11 の 2－2 表 検知器の抜き取り表

警報装

置

音声警報
装
置

外形
取付状態
増幅部、操作部

目視により確認する。
目視により確認する。
押しボタン等を操作し、放送を行い作動状況を確認する。

音 圧 等
ガ ス 漏 れ 表 示 灯

放送を行い確認する。
検知器の作動試験において、点灯状況を確認する。

検知区域
警報装置

目視により確認する。
目視により確認する。
検知器を作動させ鳴動状況を確認する。

外形
取付状態
音 圧 等

１回線の検知器設置個数

検知器の抜き取り個数

１～５

１６～10

２11～15３16～20４21～25５26～30６

31 以上20％相当数（端数切り上げ）

変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
ア 作動が確実であり、音声による放送が正常に行えること。
イ 作動表示灯、モニター等が正常に表示されること。
ウ 電圧計及び出力計が正常に作動すること。
エ ヒューズ類は、損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
音圧、音色及び音声が正常であり、他の機械の音等と区別して聞き取れること。
ア 変形、損傷、脱落又は周囲に視認障害となるものがないこと。
イ 著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
ウ 作動した検知器の設けられている区域等が容易に識別できること。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
ア 規定の音圧以上であり、音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。

鳴動区域
３ 総合点検点
同

検時

項

目作

点検方法（留意事項は※で示す。）
動 ２回線を同時に作動させ確認する。

検 知 区 域 警 報 装 置 の 音 圧

総合作

検知器を作動させ確認する。

検知器を作動させ、検知区域警報装置を鳴動した場合に、当該装置の中心から前方１ｍ離れた位置で指示騒音計（Ａ特性）を用いて、規定の音圧が得られるか確認する。この場合、ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定すること。
動 非常電源に切り替えた状態で、任意の検知器を作動させ確認する。
※ 非常電源に代えて予備電源で実施してもよい。

イ 一の検知器が有効にガス漏れを検知できる区域内の各部分において有効に聞き取れること。
鳴動区域が適正であること。

判
定方
法
中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
音圧は、70ｄＢ以上であること。

燃料用ガスが使用されるものに設けられている場合にあっては、中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正であること（温泉の採取のための設備が設置されているものに設けられている場合にあっては、ガスの濃度を指示するための装置、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であること。）。