para redes 220/127 Vca,
380/220 Vca para o Brasil
SE17K, SE20.1K, SE27.6K

12-20

ANOS DEGARANTIA

INVERSORES

Inversores Trifásicos

Projetados especificamente para trabalhar com otimizadoresde potênciaEficiência superior (98%)

Inversor com tensão fixa para strings mais longas

Comissionamento rápido e fácil do inversor
diretamente de um smartphone usando oSolarEdge SetApp

Gerenciamento de Smart-Energy

Pequeno, o mais leve da sua categoria e defácil instalaçãoMonitoramento a nível de módulo embutido
Conexão para internet: via cabo ou Wi-Fi
IP65 – instalação interna e externa

solaredge.com

Caixa de Conexão CC integrada (opcional) –sem necessidade de seccionadora CC externa
Recurso de segurança avançada - proteção dearco elétrico integrada
DPS CC e Fusíveis CC (opcionais)

Inversores Trifásicospara redes 220/127 Vca, 380/220 Vca para o Brasil
SE17K, SE20.1K, SE27.6K
APLICÁVEL A INVERSORES COM
PART NUMBER
SAÍDA CA

SE17K

SE20.1KSEXXK-XXXXXBXX49900 @ 220/127
17000 @ 380/220Potência Nominal

11600 @ 220/127
20100 @ 380/220

9900 @ 220/127
17000 @ 380/220Potência Máxima
Tensão Nominal (FF/FN)

Máxima Corrente Injetada (por fase)380 / 220 ; 220 / 127

30.45

13365 @ 220 / 127
22950 @ 380 / 220

Máxima Potência-Pico (STC)
Transformer-less Não aterrado

Máxima Corrente de Entrada

23

Proteção contra Inversão Polaridade

Detecção de Falha de Isolamento à Terra

Interfaces de Comunicação Suportadas(2)W

40350kΩ Sensibilidade(1)

Adc

98.1%

<4W

98%

Com o aplicativo de celular SetApp, usando o ponto de acesso ao Wi-Fi integrado para conexão local

Gerenciamento Inteligente de Energia

Limitação de potência injetada na redeProteção de Arco Elétrico

Integrada, Configurável pelo Usuário (de Acordo com a UL1699B)

UNIDADE SAFETY DC (OPCIONAL)
Seccionadora CC - 2 Polos

1000V / 40A

DPS CC

Tipo II, field replaceable

Fusíveis CC Bipolar

Opcional, 20A

Conformidade à NormaUTE-C15-712-1

CONFORMIDADE ÀS NORMAS
Segurança

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Padrões de Conexão à Rede(4)VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438, CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(4), BDEWEmissõesIEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHSSimESPECIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO   MontagemARS485, Ethernet, Wi-Fi (requer antena)(3), ZigBee (opcional), Celular (opcional)

Comissionamento do Inversor

Grau de ProteçãoHzVdc< 2.5

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Ruído

VacVdc97.7

Consumo de Energia Noturno

Resfriamento

Sim98

Eficiência Máxima Europeia

Faixa de temperatura da OperaçãoSim

30.45

700kΩ Sensibilidade

Máxima Eficiência do Inversor

Peso com Unidade Safety DC

20520 @ 220 / 127
35640 @ 380 / 220

400 @ 220/127
750 @ 380/220Tensão Nominal de Entrada

Peso

17400 @ 220 / 127
30150 @ 380 / 220
600 @ 220/127
900 @ 380/220

Máxima Tensão de Entrada

Dimenssõ com Unidade Safety DC (AxLxP)

VASim

ENTRADA CC  Dimenssões (AxLxP)

40

3 Fases + Neutro + PE (conexão em estrela - "Y")Monitoramento de Rede, Proteção antiIlhamento, Fator de Potência Configurável,Limites Configuráveis por País

W

Vac

60 ± 5

26

Redes Trifásicas Compatíveis

Entrada CC com Unidade Safety DC

15200 @ 220/127
26400 @ 380/220

323 - 437 / 187 - 253 ; 187 - 253 / 108 - 146

Frequência Nominal

Entrada CC

15200 @ 220/127
26400 @ 380/220

11600 @ 220/127
20100 @ 380/220

Faixa de Tensão (FF/FN)

Diâmetro do Prensa-Cabo da Saída CA/Seção
do CaboSE27.6K

15-21mm / fio sólido 2.5-16 mm2,Cabo Flexível 2.5-10 mm218-25mm / Fio Sólido 2.5-16 mm2,Cabo Flexível 2.5-10 mm2

N/A

Diâmetro do prensa cabo 5 - 10

MC-4: 2 pares
N/A
N/A

MC-4: 3 pares

mm2775 x 315 x 260

mm

540 x 315 x 260

30.7
N/A
N/A

< 50mmSeção transversal do cabo 0,5 - 13,545-40 a +60(5)48Ventoinha (substituível pelo usuário)IP65 - Interno e Externo< 55

Suporte Fornecido

Em locais cujas normas permitem(2)Consulte datasheets -> categoria Comunicações na página Downloads para especificações de opções de comunicação opcionais http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(3)
A conectividade Wi-Fi requer uma antena externa. Para mais informações, consulte: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf(4)Para todos os padrões, consulte a categoria Certificações na página Downloads: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(5)Para informações sobre ‘de-rating’ de potência, acesse: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf(1)© SolarEdge Technologies Ltd. All rights reserved. SOLAREDGE, the SolarEdge logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE are trademarks or registered trademarks of SolarEdge Technologies, Inc.
All other trademarks mentioned herein are trademarks of their respective owners. Date: 11/2019/V01/PRT BRA. Subject to change without notice.

mmkgkg˚CdBA