環境対応 接点 I/O アダプタ[入力モジュール]ＤＮＩＯＡＥ-ＩＭ（Ｒｅｖ．B 以降）

2024.4.1(5.0 版)

取扱説明書
ご使用の前に必ずお読み下さい。
製品仕様はＨＰ上の仕様書を参照下さい。

安全にご使用いただくために（使用上の一般的注意事項）
指定用途以外には使わないで下さい！
ＳＮＭＰ機能付きラックオプションに搭載して、接点開閉状態を監視するアダプタです。それ以外の用途にはお使いにならないで下さい。
また仕様の項目を超えない範囲でお使い下さい。

分解しないで下さい！
取付けてあるカバー類は取り外さないで下さい。分解された場合は一切の保証をいたしません。

製品は大事に扱って下さい！
誤って落としたり、ぶつけたりしますと製品の性能を低下させますので十分にご注意下さい。

異常が起きたら直ちに使用中止！
使用上、煙・臭い・発火などの異常に気がついた場合には、直ちに使用をやめ点検・修理に出して下さい。

条例に従って産業廃棄物として廃棄して下さい！
本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って産業廃棄物として処理して下さい。

電波障害自主規制について！
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本製品のご使用にあたって！
本製品は、人命に関わる場合（医療、航空、原子力、軍事等）や高度な安全性や信頼性を必要とするシステ
ムへの使用または機器組込みでの使用を意図した設計および製造は行っておりません。
従いまして、これらのシステムへの使用や機器に組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的、間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。
お客様の責任におきまして、このようなシステムへの使用または機器に組み込んで使用する場合には、使用環境や条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなどご注意願います。

大電株式会社1警告・水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・浴室や加湿器のそばなど湿度の高い所では使用しないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・静電気注意！
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。静電気による故障・誤動作を防ぐため、製品に触れる前には除電を行って下さい。

注意・ 濡れた手で製品に触れないで下さい。
故障や感電の原因となることがあります。

・ 本機をストーブなどの熱器具のそばに置かないで下さい。
ケーブルの被覆が溶けて火災や感電の原因となることがあります。

・ 本機を直射日光の当たる所や温度の高い所で使用しないで下さい。
内部の温度が上がり火災や故障の原因となることがあります。

・ 放熱スリットや隙間に針金や金属物などの異物を入れないで下さい。
内部に触れ感電やけが､故障の原因となることがあります。

・ 放熱スリットを塞がないで下さい。
スリットを塞ぐと内部に熱がこもって故障の原因となります。

・ 本装置をほこりの多い所や油煙のあたる所で使用しないで下さい。
火災や故障の原因となることがあります。

・ 本装置を不安定な場所または振動や衝撃の多い場所に置かないで下さい。
落下などにより、けがや故障の原因となることがあります。

・ 本装置を強い磁界や磁力を受ける所で使用しないで下さい。
接点の誤動作や故障の原因となることがあります。

2

１．装置各部の説明／付属品
本（背面）

体－

ラックマウント用コネクタ

ロットシール

（側面）

（上面）

（裏面）

DNIOAE-IM

電源/状態表示 LED（前面）（プラグ側コネクタ）

接点入力端子台

表示

Ｌ

Ｅ

DNIOAE-IM

電源/状態表示 LED【緑】（端子正電圧印加時に点灯）（端子負電圧印加時に点滅）

3

Ｄ－

接点

DNIOAE-IM

入力

端子－

電線固定ネジ

電線挿入孔
接点入力条件
適用電線サイズ
固定ネジ
端子極性（※）

接点Close時：端子間抵抗200Ω以下接点Open時：端子間抵抗10kΩ以上
28～16AWG（UL）／0.5～1.5mm2（IEC）
M2.0正電圧印加時：a 端子＝+Vcc、b 端子＝GND （表示 LED 点灯）
負電圧印加時：a 端子＝-Vcc、b 端子＝GND （表示 LED 点滅）※：デフォルト設定は正電圧印加となります。
なお、極性変更はＳＮＭＰ付ラックオプション（DNHDxESNMPⅢ（Vｅｒ 2.06 以降））、もくは、DN9830E（Vｅｒ 1.01 以降）を装着したメディアコンバータ用収納ボックス（DNHD４E）に装着することで可能となります。
設定方法詳細は SNMP ユニット、DN9830E の操作説明書を参照して下さい。

4

別売品

－

下記部材については、添付していませんので別にご準備ください。
・接点端子接続用ケーブル
28～16AWG（UL）／0.5～1.5mm2（IEC）に適用したケーブルを接続してください。

・ＳＮＭＰ付ラックオプション、または、メディアコンバータ用収納ボックス
本装置は SNMP 付きラックオプション、または、メディアコンバータ用収納ボックスに装着して使用します。
本装置に対応した SNMP ユニット、DN9830E を使用して下さい。
・SNMP 付きラックオプションをご使用の場合対応ラックオプション：DNHDxE【”x”には“12”または“6”の数値が入ります】
対応 SNMP ユニット：DNHDxESNMPⅡ（Vｅｒ 5.02 以降）
DNHDxESNMPⅢ（Vｅｒ 2.00 以降）※DN-HD12SNMP 及び DNHD12ESNMP は何れのバージョンも本装置には対応していません。
※端子極性切り替え機能は、DNHDxESNMPⅢ（Vｅｒ 2.06 以降）のみ対応しています。
・メディアコンバータ用収納ボックスをご使用の場合対応収納ボックス：DNHD4E
対応メディアコンバータ：DN9830E（Vｅｒ 1.00 以降）※端子極性切り替え機能は、DN9830E（Vｅｒ 1.01 以降）のみ対応しています。

5２．概要本製品は、SNMP機能付きラックオプション、または、DN9830Eが実装されたメディアコンバータ用収納ボックスに実装し、外部装置の接点と接続することで、外部装置の接点状態を出力モジュールの複数の接点に出力したり、Open/Closeを反転させて出力することができます。
また、LAN回線を使用して遠隔地にある出力モジュールに出力することもできます。
外部接点出力ラックオプションch1本装置ＳＮＭＰ
ユニット・・・

ch102・・・

接点 I/O アダプタ
出力モジュール
ＬＡＮ
回線

接点 I/O アダプタ
出力モジュール

ラックオプション
ＳＮ
ＭＰユニット6

３．プラグ側コネクタの接続
接 点 入 力 端 子 へ の コ ネ ク タ 取 付 け①プラグ側コネクタを接点入力端子に、奥まで確実に差込んで下さい。
注：プラグ側コネクタの細い部分が見えなくなるまで差し込んで下さい。

＜端子台からプラグ側コネクタの取外し方法＞①プラグ側コネクタを両側からはさみ、取外してください。

４．ケーブルの接続
プ ラ グ 側 コ ネ ク タ へ の 電 線 取 付 け①電線の被覆を約 6mm 剥ぎ取り導体を口出しして下さい。
AWG28～16※導体部に予備ハンダをしないで下さい。
接触不良の原因となります。

AWG28～165～6mm②電線を奥まで差込み、マイナスドライバーなどの工具を使って、固定ネジを締めます。
③電線を軽く引張りロックされていることを確認して下さい。
注：プラグ側コネクタに過度の応力が加わらないようにして下さい。プラグ側コネクタが端子台から抜ける可能性があります。
＜プラグ側コネクタから電線の取外し方法＞①マイナスドライバーなどの工具を使って、固定ネジを緩め、電線を引抜きます。

7５．装置の接続
本製品は SNMP 機能付きのラックオプション、または、DN9830E が実装されたメディアコンバータ用収納ボックスに実装して使用します。
ラックオプションへの取付けおよび取外し方法は、ラックオプションの取扱説明書を参照して下さい。
ラックオプションに装着され、ラップオプションより電源を供給された状態で、本体表示ＬＥＤが緑色に点灯、または、点滅していることを確認して下さい。

６．装置の設定
本製品を使用するにはラックオプションの SNMP ユニット、または、DN9830E が実装されたメディアコンバータ用収納ボックスが必要です。
ラックオプションをご使用になる場合には、SNMPⅡユニット（Ver5.02 以降）、または、SNMPⅢユニット(Ver2.00 以降)を使用して下さい。
メディアコンバータ用収納ボックスをご使用になる場合には、DN9830E（Ver1.00 以降）を使用して下さい。
装置の状態や入力された接点状態を確認する方法については SNMP ユニット、または、DN9830E の操作説明書を参照して下さい。

７．装置の取付け
本装置は、ほこりや湿気が少なく直射日光の当たらない場所、強い磁界や磁力を受けないに場所に設置して下さい。

8８．こんな時は故障かなと思った場合には修理を依頼する前に確かめて下さい。
電源表示 LED が点灯しない
確認①：ラックオプション本体の電源は接続されていますか？
確認②：本装置はきちんと奥まで実装されロックされていますか？
入力接点が認識できない
確認①：電線はきちんとプラグ側コネクタに接続されていますか？
確認②：プラグ側コネクタはきちんと端子台に接続されていますか？
確認③：外部接点 ON/OFF 時の抵抗値は仕様範囲内ですか？
接続する電線等の抵抗も考慮して下さい。
確認④：SNMPⅡユニット（Ver5.02 以降）、SNMPⅢユニット(Ver2.00 以降)、または、DN9830E（Ver1.00 以降）を使用していますか？
確認⑤：接点の変化速度が速すぎませんか？
本装置は入力状態を 20～1000ms 間隔でサンプリングし、最大 3 回のフィルタリングをします。サンプリング間隔とフィルタリング回数は SNMP ユニットで設定できますが、最も高速にした場合でも接点を検知可能な速度は 20 ミリ秒（サンプリ
ング 20ms、フィルタリング 1 回）ですので、100 ミリ秒以内に接点が変化するような用途では使用しないで下さい。

9

製品保証
本製品の保証内容は以下のとおりです。
保証期間 ： 当社出荷日起算から６年間
保証内容 ： 代替品の無償提供（先出しセンドバック方式）＊保証期間内であっても、次の場合は保証外となりますのでご了承ください。
・取扱説明書に記載の使用方法や注意事項に反するお取り扱い及び不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷・仕様書に記載の環境条件(温度・湿度)や使用条件、入力電圧に反するお取り扱いによる故障及び損傷
・ご購入後の輸送、移動中の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷・火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷＊代替品の受付は 9:00～17:00 となります（土・日・祝日および当社休日を除く）。
製品在庫や受付時間によっては当日出荷できない場合があります。
＊保証期間については、製品に貼付しているロットシールのロットナンバー・シリアルナンバーにて判別可能であるため、保証書の添付はございません。
Lot：○○△－□□□

Rev.：◇
S/N：×××〇〇：製造年（西暦年下 2 桁表示）△：製造月（ただし、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）□□□：製造番号（3 桁表示）◇：リビジョン（アルファベット 1 文字表示）
×××：シリアルナンバー（最大 3 桁表示）例）Lot：22Z－001 Rev.：A S/N：50 ⇒ 2022 年 12 月製造、製造番号 001 リビジョン A シリアルナンバー50

お問い合わせ製品に関するお問い合わせや代替品の受付は下記連絡先にお問い合わせください。
製品故障の場合、「こんな時は」に従ってご確認いただき、なお異常の場合には異常内容をご連絡ください。

『営業窓口』 大電株式会社 ネットワーク機器部 各営業所
コールセンター(テクニカルサポート窓口)

東： 0120-588-545 (携帯にも対応)
受付：8:30～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日および当社休日を除く）
e-mail：dyden-network@dyden.co.jp
受付：24 時間

京：〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶ノ水３階
TEL : 03-5684－2100 【代表】＊担当地区：北海道・東北・関東・甲信越地区

名 古 屋：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング４階
TEL : 052-211－1888 【代表】＊担当地区：東海地区
大阪：〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ビルディング２号館１階
TEL : 06-6229－3535 【代表】＊担当地区：関西・北陸・中国・四国地区

九州：〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19
TEL : 0952-52－8546 【代表】＊担当地区：九州・沖縄地区

10