標準仕様書
ＢＡＮ‐Ｆシリーズ品

名電気錠制御盤型式

ＢＡＮ－Ｆ０１Ｃ

S10101-02-19130

目次
１． 概要 .............................................................................. 1
２． 構成 .............................................................................. 1２－１． 機器構成 .................................................................. 1２－２． 内蔵オプション ............................................................ 1２－３． 端末オプション ............................................................ 1
３． 機能 .............................................................................. 2３－１． 管理機能 .................................................................. 2３－２． 監視機能 .................................................................. 2３－３． 施解錠機能 ................................................................ 2３－４． メンテナンス機能 .......................................................... 2４． オプション機能 .................................................................... 2５． 電気錠 ............................................................................ 3５－１． 各社電気錠対応表 .......................................................... 3６． 配線距離 .......................................................................... 4６－１． 電気錠制御盤と電気錠アダプター、電気錠 .................................... 4６－２． 電気錠制御盤と操作表示器 .................................................. 4６－３． デジタルI/Fユニットとデジタルテンキー ..................................... 4６－４． CANユニットと液晶付カードリーダー ......................................... 4６－５． 電気錠制御盤とスリーキー .................................................. 4
７． 仕様 .............................................................................. 5８． 系統図 ............................................................................ 6

S10101-02-19130

１．概要
本装置は、１台の電気錠を盤面操作パネルおよび外部入出力により制御および状態監視が可能な制御盤である。
制御盤から電気錠(アダプター)までの配線は２線のため省配線化が実現可能である。
また、タイマーおよびカウンター機能を装備しており、指定した時間帯に扉を解錠することやメンテナンス時に電気錠の使用頻度やエラーの発生頻度を確認することが可能である。

２．構成
２－１．機器構成（１）電気錠制御盤

ＢＡＮ‐Ｆ０１Ｃ

１台（２）電気錠アダプター

ＢＡＮ‐ＦＣＡＤ

１台（３）電気錠（自動扉）１台

但し、自動扉の場合は下記のどちらかの電気錠設定が必要。
・自動扉・開扉あり…オプションの自動扉用アダプター(Ns-r500)が必要となる。
・自動扉・開扉なし…リモート出力を自動扉出力に切替えて解錠信号を出力。

２－２．内蔵オプション（１）リレーユニット

C-U11RY

１枚（２）デジタルI/Fユニット

T-3830IF

１枚※１（３）CANユニット

AIR-cfA

１枚※１（４）バッテリー装置

BAN-F01C・02C BATT

１台

※１：「デジタルI/Fユニット」｢CANユニット｣は、いずれか１枚が内蔵可能である。

２－３．端末オプション（１）操作表示器

B-96タイプ、B-97タイプ

最大２台※２（２）デジタルテンキー

T-3830S

最大２台※３ ※５（３）液晶付カードリーダー

AIR-R601A

最大１台※４ ※５（４）スリーキー

T-3312A

最大２台※６※２：対応製品…B-9612F,B-9615F, B-9710F, B-9711F, B-9711FA,B-9712F, B-9712FA※３：デジタルテンキー接続時は「デジタルI/Fユニット」が必要となる。
※４：液晶付カードリーダー接続時は「CANユニット」が必要となる。
※５：「デジタルテンキー」「液晶付カードリーダー」は、いずれか１種類が接続可能である。
※６：スリーキーは、暗証番号登録のために専用マグネットタグが必要となる。

1

S10101-02-19130

３．機能
３－１．管理機能（１）１ゲート(電気錠)の制御が可能である。
（２）ゲートは、運用にあわせて制御モードを選択することが可能である。
（自動施錠(A)モード・施解錠繰り返し(B)モード・タイマー保留付き自動施錠(PA)モード・タイマー保留付き施解錠繰り返し(PB)モード)（３）JEM-Aによりインターホン等と連動することが可能である。
（４）内蔵のタイマー機能により、以下のことが可能である。
１）設定した時間帯を連続解錠にする。
２）解錠時間帯を各曜日３つまで設定可能である。
３－２．監視機能（１）電気錠の状態（扉開閉／施解錠／警報）をリアルタイムに表示することが可能である。
（２）電気錠に異常があった場合、警報表示およびブザーで知らせることが可能である。
３－３．施解錠機能（１）盤面のボタン操作で、電気錠の解錠／施錠が可能である。
（２）電気錠の一回解錠時間は１秒，５秒，10秒，20秒，30秒，60秒いずれかの設定が可能である。
（３）開扉警報(扉閉め忘れ)の時間は０秒(警報なし)，１秒，30秒，１分，２分，３分，５分いずれかの設定が可能である。
３－４．メンテナンス機能（１）電気錠の動作・各種警報回数を動作カウンターとして記憶することが可能である。
カウンターは動作回数・施錠エラー・解錠エラー・開扉警報・こじ開けを個別に確認することが可能である。
（２）電気錠制御盤および電気錠アダプターの通信状態を診断することが可能である。
（３）動作回数が20万回以上になるとメンテナンスを促す警告表示をすることが可能である。

４．オプション機能（１）リレーユニット（C-U11RY）により、無電圧リレー接点（解錠・開扉・警報）を出力することが可能である。
（２）指定のバッテリーを内蔵可能であり、その使用により30分間の停電補償が可能である。
（３）操作表示器の操作により、電気錠の遠隔操作（一回解錠または、連続解錠）や状態をリアルタイムに表示することが可能である。
（４）デジタルテンキー、液晶付カードリーダー、スリーキーにより、電気錠の一回解錠が可能である。

2

S10101-02-19130

５．電気錠５－１．各社電気錠対応表
表５－１に電気錠の対応表を示す。
表５－１．各社電気錠対応表
電気錠種類
電気錠タイプ株式会社
ユーシン・ショウワ

ロックマン
ジャパン
株式会社

美和ロック
株式会社

株式会社
ゴール

合資会社
堀商店

株式会社
シブタニ

通電時解錠型

ALT/ALTA

EST/ESTP

6110

C-EN-55

電気錠

AMT/AMTA

ELT/ELTP

6120

AEN(※7)

AUT(※7)/AUTA(※7)

EUT/EUTP
(※7)

6210

ALGT50ESB/ELB

6220

株式会社
ウエスト

ESM/ELM
EXM/CMT
通電時解錠型

AST

3103

電気ストライク

3106

通電時施錠型

ALR/ALRAESR/ESRP

6112

C-EE-55

電気錠

AMR/AMRA

ELR/ELRP6122

AEE(※7)

AUR(※7)/AURA(※7)

EUR/EURP
(※7)

6212

ALGR50

CMR6222

通電時施錠型

ASR

3123

電気ストライク

3126

瞬時通電施解錠型

ALA

EXS

6111

電気錠(有極)

ANS

EZS

6121

AUS

6211

ALG50

6221

瞬時通電施解錠型

ALS

電気錠(無極)

AMS

モーター式

AL3M

AHEM

施解錠型

AFF

EM

本締電気錠

C-ER-55

EMX

E05

SXE

電磁錠

LC-4500DLSS

自動扉(※8)・開扉入力ありの場合、自動扉用アダプター(オプション)より接点を入出力する・開扉入力なしの場合、リモート出力(自動扉出力)より接点を出力する※７：AUT/AUTA/AUR/AURA，EUT/EUTP/EUR/EURP，AEN/AEEは同一電気錠のため、錠種の設定をする場合には電気錠側の設定状態を確認のこと。
※８：電気錠の設定モードで自動扉 開扉入力あり/自動扉 開扉入力なしを選択可能である。

3S10101-02-19130

６．配線距離６－１．電気錠制御盤と電気錠アダプター、電気錠（１）電気錠制御盤と電気錠アダプター間に使用するケーブルはCPEV-S 0.9-1Pとする。
（２）電気錠アダプターと電気錠間に使用するケーブルはCPEV 0.9-3Pとする。
（３）電気錠制御盤から電気錠までの配線距離は最大150mとし、電気錠アダプターはその間のどの位置に配置しても可とする。

６－２．電気錠制御盤と操作表示器（１）電気錠制御盤の端子台に接続する場合のケーブルはCPEV 0.9-3Pを使用する。
（２）電気錠制御盤から操作表示器に接続する導線の配線距離は最大100mとする。

６－３．デジタルI/Fユニットとデジタルテンキー（１）ケーブルはCPEV-S 0.9-1Pを使用する。
（２）デジタルI/Fユニットからデジタルテンキーに接続する導線の配線距離は最大100mとする。

６－４．CANユニットと液晶付カードリーダー（１）ケーブルはCPEV-S 0.9-3Pを使用する。
（２）CANユニットから液晶付カードリーダーに接続する導線の配線距離は最大150mとする。

６－５．電気錠制御盤とスリーキー（１）ケーブルはCPEV 0.9-3Pを使用する。
（２）電気錠制御盤からスリーキーに接続する導線の配線距離は最大100mとする。

4

S10101-02-19130

７．仕様
BAN-F01Cの仕様を表７－１に示す。
表７－１
構成 機 器

最大回線数
外形寸法
材質
筐体色
重量
電気錠設定
解錠時間
開扉警報時間表示機能仕様操作スイッチ

ブザー
外部入力

外部出力
電源 ・外部 入出力

操作表示器入力

操作表示器出力

JEM-A入出力

1回線
220(W)×300(H)×66(D)mm
樹脂 シボ加工
マンセル N 8.0 近似色 半艶
約900g（オプション品を除く）
LCD画面操作により設定
LCD画面操作により１秒，５秒，10秒，20秒，30秒，60秒から任意設定可能
LCD画面操作により０秒(警報なし)，１秒，30秒，１分，２分，３分，５分から任意設定可能電源表示灯(緑)バッテリー動作時：赤点灯
開扉表示灯(赤)
扉が開いている状態で点灯
解錠表示灯
電気錠が一回解錠している状態で点滅(赤／緑)
電気錠が連続解錠している状態で点灯
点灯パターン①解錠時：赤、施錠時：緑（設定切替）②解錠時：緑、施錠時：消灯
警報表示灯(橙)開扉警報／解錠不良／施錠不良／コジアケで点灯
電源スイッチスライドスイッチ：盤内（１点）
一回解錠ボタン／解錠ボタン フラットスイッチ（１点）
連続解錠ボタン／施錠ボタン フラットスイッチ（１点）
ブザー停止ボタン
フラットスイッチ（１点）
運用／設定ボタン
フラットスイッチ（１点）
電子音 75db（１点）
インターホン
無電圧a接点 ワンショット(１点)接点容量DC24V 0.1A以上
入力（接点連続メイク中は解錠状態を保持、接点ブレイク後に一回解錠状態に移行）
リモート出力無電圧a接点 連続
接点容量DC24V 0.3A以下（自動扉出力） （自動扉 開扉入力なしの設定時に出力切替え）
警報出力無電圧a接点 連続(１点) 接点容量DC24V 0.3A以下一回解錠入力
無電圧a接点 ワンショット(１点) 接点容量DC24V 0.1A以上
連続解錠入力無電圧a接点 ワンショット(１点)同上
連続解錠入力無電圧a接点 連続(１点)同上
電源表示出力オープンコレクタ(１点)
DC24V 20mA以下
開扉表示出力オープンコレクタ(１点)
同上
解錠表示出力オープンコレクタ
(１点)
同上
施解錠入力
無電圧a接点 ワンショット(１点) 接点容量DC24V 10mA以下
施錠閉扉出力電源／消費電力

BAN-F01C仕様

オープンコレクタ(１点) 接点容量DC24V 20mA以下

AC100V±10% 50/60Hz 13W

5S10101-02-19130

８．系統図
系統図を図８－１に示す。
AC 10 0V

S(ＥＬＡSＥＬＡＡＤＡＥAD )電気錠の場合自動扉 開扉入力ありの場合

インターホン入力 ※９
リモート出力(自動扉 開扉入力なしの場合に信号出力)
電源表示出力
開扉表示出力解錠表示出力一回解錠入力連続解錠入力(ワンショット)
連続解錠入力(連続)

SS
SＢ

最大２台

３最大２台 注）別途マグネットタグが必要

Ｔ

テンキーかカードリーダーのいずれか１種類のみ

ＴＲ

デジタルテンキー接続時は、「デジタルＩ/Ｆユニット」が必要 ※10
デジタルテンキーは最大２台接続可能
液晶付カードリーダー接続時は、「CANユニット」が必要 ※10液晶付カードリーダーは最大１台接続可能

解錠出力×1点
開扉出力×1点
警報出力×1点

リレーユニット内蔵時

ＪＥＭ－Ａ入出力
警報出力

破線はオプション※９

接点連続メイク中は解錠状態を保持し、接点ブレイク後、１回解錠状態に移行する。

※ 10「 デ ジ タ ル I/ F ユ ニ ッ ト 」 「C AN ユ ニ ッ ト 」 は同時に組込みしての運用は出来ません。

制御盤

Ｂ

操作表示器

３スリーキーＴ

デジタルテンキー

Ｅ

電気錠

Ｒ

液晶付カードリーダー

AD自動扉ＥＬＡ

電気錠アダプター

CPEV 0.9-2P

バ ッ テ リ ー ( 内 蔵)

ＡＤＡ

自動扉アダプター

CPEV 0.9-3P

－凡

例－S
S

CPEV-S 0.9-1P
CPEV-S 0.9-3P
CPEV 0.9-1P

図８－１．電気錠制御盤の基本系統図･ＡＲＴロゴは、株式会社アートの登録商標です。
･その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

6

S10101-02-19130