殿仕様書
仕様書Ｎｏ. NWSP24-HD12ESNMPⅢ-01M

環境対応 メディアコンバータサブラック用ＳＮＭＰユニット
ＤＮＨＤ１２ＥSNMPⅢ（Ｒｅｖ．Ｃ以降）

２０２４年 ４月

１．適用範囲
本仕様書は環境対応メディアコンバータサブラック用ＳＮＭＰユニット（ＤＮＨＤ１２ＥSNMPⅢ）について規定します。本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。
２．機能概要本装置はANSI/EIA RS-310-D規格及びJIS C6010-2規格の１９インチラックに搭載可能なサブラック（ＤＮＨ
Ｄ１２Ｅ）用ＳＮＭＰユニットです。
サブラック（ＤＮＨＤ１２Ｅ）に本装置を実装することにより、ラックマウント本体の電源及びファンの状態監視、単体型メディアコンバータの実装状態やリンク状態の監視等が可能となります。
ファンはモジュール化されているため交換が可能で、回転状態はLEDでも確認することができます。
本装置は業界標準であるＣＬＩ(Command Line Interface）を対応しています。また、Webサーバ機能の追加や、接点出力（1Bit）を無電圧接点とすることにより、ＳＮＭＰ以外での監視の利便性が向上しました。
（製品の構成）

ＳＮＭＰユニット（本装置）++３．品名及び型番
本装置の品名及び型番は次のとおりとします。
品名型番

ＤＮＨＤ１２ＥSNMPⅢ

メディアコンバータサブラック用ＳＮＭＰユニット

ＤＮＨＤ１２ＥSNMPⅢ（ＨＳ） ※※高速FAN構成品
４．製品構成本装置は次の構成とします。
品名個数

ＳＮＭＰユニット

１

ファンモジュール（ＳＮＭＰユニットに装着して出荷）

２1

５．ＳＮＭＰ管理項目（１）概要項目
各スロットのメディアコンバータ実装状態
ＳＮＭＰ基板上の温度
ＳＮＭＰ基板の入力電源（3.3Ｖ）と内部作成電源(5V、1.8V)の電圧二重化電源の各ユニット出力状態
ファンモータの動作状態（回転数）
各種設定の変更
ログイン認証の失敗
収納メディアコンバータの監視
ＵＴＰリンク状態※５※１、※２、※３
光リンク状態※５
ＳＷ設定状態機能
各スロットのメディアコンバータのモード設定
管理ポートの通信パラメータ設定
IPv4、IPv6によるデュアルスタック対応
ＳＮＭＰマネージャの認証設定
各監視項目のトラップ送出設定
自局宛パケットの制限（IPv4/IPv6 & Mac ｱﾄﾞﾚｽ）接点出力（1Bit）の制御（Trap送信トリガ又は特定ポート状態）
設定ファイルのダウンロードおよびアップロード
ICMPリクエスト(Ping)送信
SNTP(SimpleNetworkTimeProtocol) Client対応
SysLog Client対応
Webサーバ機能対応
DNSによる名前解決※１ ＤＮＨＤ１２Ｅに収納されていないメディアコンバータの監視は出来ません。
※２ ＤＮ２８００Ｅシリーズなどのリンク連動機能が働いている場合、ＵＴＰリンクと光リンクは同時に変化します。
※３ 対応する製品に関しては、ＳＮＭＰユニット操作説明書を参考下さい。
※４ 一部の項目はＭＩＢ変数で読み／書き換えが出来ます。
※５ Remote監視MCを対向にて接続時にはRemote側MC状態も監視可能になります。
ＤＮＨＤ１２Ｅの監視（２）対応する標準ＭＩＢの一覧
ＲＦＣ
グループ
RFC-1213
systemMIB-Ⅱinterface
ip
icmp
tcp
udp
snmp
RFC-2819
rmon.statistics
RFC-2465
ipv6MIBRFC-2466
ipv6icmpMIB
RFC-2452
ipv6TcpConnTable
RFC-2454
ipv6UdpTable

備考
管理用ポートのみ対応

2

備考
トラップ(接点出力)とＭＩＢ
変数によるコンソール入力による※４

６．仕 様（装置仕様）性 能 保 証 温 度（※１）
環 境 条 件構造

動 作 保 証 温 度
（※１）
保存
温度
動作及び保存湿度
外形
寸法
質量
定 格 入 力 電 圧

ファンモジュール搭載数

騒

音

管 理 ポ ー ト 仕 様
伝
送速度
伝
送方
式
適 合 ケ ー ブ ル
ＳＮＭＰユニット
コ ネ ク タ ピ ン 配 列
管理

項目

機
能設
定
シリアルポート仕様
前面

背面

出力

表 示 Ｌ Ｅ Ｄ

接共点

環
境特性通 イ ミ ュ ニ テ ィ 特 性
放 射 ノ イ ズ 規 格①－１０℃ ～ ５０℃②－１０℃ ～ ４０℃③－１０℃ ～ ３５℃①－２０℃ ～ ５５℃②－２０℃ ～ ４５℃③－２０℃ ～ ４０℃－２０℃ ～ ６０℃
９５％RH 以下（但し、結露なきこと）
Ｗ１６１．５mm×Ｈ４１mm×Ｄ３３２mm（突起部は除く）
０．７ｋｇ以下
ＤＣ３．３Ｖ
２個【DNHDxEFANMD】 ・・・・標準品【DNHDxEFANMD(HS)】 ・・・・高速タイプ※高速タイプを装着する場合、Rev.C以降をご使用下さい。
高速タイプの搭載条件は、装置仕様をご参照下さい。
５０ｄＢ(A)以下※高速タイプのファンモジュールを装着した場合は６０ｄＢ（Ａ）以下

IEEE802.3 10/100BASE-TX
10M/100Mbps
全二重／半二重ＵＴＰ Ｃａｔ５ケーブル以上ＡＵＴＯ ＭＤＩ－Ｘ配列：前面配置
光Link状態、UTP Link状態、電源状態、ﾌｧﾝ状態
MC設定状態、実装状態、温度、電圧管理用ポートからのTelnet又はｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄによる
ＲＳ２３２Ｃ（コネクタ仕様は７項参照）：背面配置
電源状態、通信状態(ｱｲﾄﾞﾙ信号受信時点灯､通信時点滅)、CPU状態(リセット時に点灯)
ファン回転時に点灯／ファン停止時に消灯または点滅〔ファンモジュール毎に表示〕
最大電圧：DC50V,AC50V、最大電流：2A、最大電力：30W(DC),62.5VA(AC)、
無電圧接点出力(1組)、背面配置
ＲｏＨＳ２対応（※２）
ＣＩＳＰＲ２４準拠（※３）
ＶＣＣＩ－ＣｌａｓｓＡ※１：詳細は表２をご参照下さい。

3※２：表１に示す化学物質については下記の通り管理致します。
表１ RoHS2 規制物質及び閾値の概要
化学物質群名用途または対象
カドミウム及びその化合物
包装材以外(＊１)
鉛及びその化合物(＊2)
下記以外(＊１)
鋼材
アルミニウム合金
銅合金
水銀及びその化合物
包装材以外(＊１)
六価クロム化合物
包装材以外(＊１)

閾値(質量比)100ppm1000ppm
3500ppm
4000ppm
40000ppm
1000ppm
1000ppm

ポリ臭素化ビフェニル類（PBB）
全て1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE）
全て
1000ppm
フタル酸ジニエチルへキシル類（DEHP）
全て
1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類（BBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジブチル類（DBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジイソブチル類（DIBP）
全て
1000ppm＊1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの４重金属を合わせて 100ppm 以下です。
＊2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。
※３：ＣＩＳＰＲ２４は情報技術装置のイミュニティ特性に関する限度値と測定方法を規定しています。
静電気・放射性無線周波数電磁界・電気的ファストトランジェントバースト・サージ・無線周波数コモンモード・電圧ディップ瞬停・商用周波数電磁界に対しての耐力を規定しています。

FANタイプ（※４）

表２ FAN 別の環境条件
機種
実装可否(※７)
DN6710E×
DN1820E
×
DN6820E×
特定機種(※５)○
上記以外(※６)○
DN6710E○DN1820E○

環境条件－－標準FAN－
②
①②②②
高速FAN
DN6820E○③(※８)
特定機種(※５)○①
上記以外(※６)○①※４：高速タイプを装着する場合、ファンユニットは Rev.F 以降、SNMP ユニットは Rev.C 以降をご使用下さい。
※５：表３の特定機種をご参照下さい。特定機種のみの搭載であれば自由に組み合わせ可能です。
※６：廃番製品の搭載条件についてはお問い合わせ下さい。
※７：表４の電源数による搭載条件をご参照ください。
※８：消費電流レベル 5 以上の SFP+を搭載かつ実装ポートの上段または下段ポートに製品を実装する場合、環境条件は③となります。

4

表３ 特定機種
特定機種
DN1700E
DN6700E
DN1800E シリーズ
DN6800E シリーズ
(Rev.C 以前)(Rev.C 以前)
DN4800E
DN6810E シリーズ
(Rev.C 以前)
DN4810E
DN5810E シリーズ
DN9840E

表４ 電源数による搭載条件
電源数機種
搭載条件（※９）１台
実装台数４台以下
DN6710E
２台
制限なし（※１０）１台
実装台数８台以下
DN6820E
２台
制限なし（※１０）１台
実装台数８台以下
DN1820E
２台
制限なし
１台
特定機種(※５)
制限なし
２台
１台
上記以外(※６)
制限なし
２台※９：DN6710E と DN6820E(もしくは DN1820E)を混合して搭載する場合は、DN6710E を DN6820E(もしくはDN1820E)の 2 台分としてご考慮ください。
※１０：搭載する SFP+によって実装台数に制限がかかる場合がございます。詳細は実装する機種の仕様書をご参照ください。
注）動作保証温度時：内蔵するＭＣの発光・受光特性に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。
最大で±1.5dB 変動する可能性があります。但し、光許容損失は仕様値内です。

5７．シリアルポートインターフェイス
本装置のシリアルポートインターフェイスは以下の通りです。
コンソール入力は、ＣＬＩ（Command Line Interface）形式です。
接続は Cisco 社 SW-HUB 用のコンソールケーブルが使用可能です。

1 ピン

図 シリアルポートピン配置

表 シリアルポート（ＲＪ－４５）ピン配置
ピン番号
方向
信号名
１－
N.C.
２－
７ピンと結線
３
出力 ＴＸＤ（Transmit Data）
４－
ＧＮＤ
５－
N.C.
６
入力 ＲＸＤ（Receive Data）
７－
２ピンと結線
８－N.C.

表 コンソール設定
項目
速度
パリティ
Bit／char
ストップビット
フロー制御
制御コード
ローカルエコー
文字コード(8bit)
改行コード
バックスペースコード

設定値
９，６００ｂｐｓ
なし
８bit／char
１なし
ＶＴ－１００（漢字モード）
なし
ＡＳＣＩＩ
CR+LF
Ctrl+H

８．管理ポートインターフェイス
本装置の管理ポートインターフェイスは以下の通りです。

1 ピン

図 管理ポートピン配置

表 管理ポート（ＲＪ－４５）ピン配置
ピン番号
方向
信号名
１
入出力 ＴＸＤ＋/ＲＸＤ＋
２
入出力 ＴＸＤ－/ＲＸＤ－
３
入出力 ＲＸＤ＋/ＴＸＤ＋
４－
N.C.
５－
N.C.
６
入出力 ＲＸＤ－/ＴＸＤ－
７－
N.C.
８－
N.C.

6

９．接点出力インターフェイス
本装置の接点出力インターフェイスは以下の通りです。
適用ケーブルは AWG28～AWG22（単線φ32mm～φ65mm、撚線 0.08mm2～0.32mm2）となります。

ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄﾎﾞﾀﾝ

配線接続箇所High 出力(PowerDown)時 OpenCOM
High 出力(PowerDown)時 Close
図 接点出力ピン配置

１０．表示及び包装（１）ロットシール
ロットシールには、型番、ロットＮｏを表示します。
表示位置は外観図を参照下さい。
【ロットＮｏ．表示内容の説明】
Ｌｏｔ：○○△－□□□
製造番号
製造月（但し、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）
製造年（西暦年下２桁表示）
Ｒｅｖ：○
版数（アルファベット表示）
Ｓ／Ｎ：○
シリアル番号（２）包装
製品本体、付属品を運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。
（３）包装への表示
段ボールには、型番、製造社名を表示します。

１１．保証（保証内容）
保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。
（保証期間）
当社出荷日起算から６年間

7１２．外観及び寸法【ＳＮＭＰユニット】
管理ﾎﾟｰﾄ【ファンモジュール】＜標準品＞

ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝ

表示 LED

78mm

ﾌｧﾝﾓｰﾀ
332mm

41mm
53mm
＜高速タイプ＞

78mm
接点出力(1Bit)

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ

41mm
ﾌｧﾝﾓｰﾀ161.5mm
ﾛｯﾄｼｰﾙ

53mm

以上8参考）シール表示（１）ロットシール
ＳＮＭＰユニットロットシール表示例）
ＣｏｎｓｏｌｅPD-C PD-O
接点
製造社

大電株式会社

品名 : DNHD12E SNMPⅢ
Lot:***-*** Rev:* S/N:S*（２）段ボール表示段ボール表示例）

表示位置
90mm

Sampl
e375mmDNHD12ESNMPⅢ
製番 F*****S/N *Lot No. ***-***

Rev. *9240mm

改版履歴2024 年 4 月 1 日
版数

NWSP12HD12ESNMPⅢ-01
NWSP12HD12ESNMPⅢ-01A
NWSP12HD12ESNMPⅢ-01B
NWSP17HD12ESNMPⅢ-01C
NWSP18HD12ESNMPⅢ-01D
NWSP18HD12ESNMPⅢ-01E
NWSP20HD12ESNMPⅢ-01F
NWSP20HD12ESNMPⅢ-01G
NWSP22HD12ESNMPⅢ-01H
NWSP23HD12ESNMPⅢ-01I
NWSP23HD12ESNMPⅢ-01J
NWSP23HD12ESNMPⅢ-01K
NWSP24HD12ESNMPⅢ-01L
NWSP24HD12ESNMPⅢ
-01M

日付

改版内容

2012 年 2 月

初版2013 年 2 月

背面接点出力変更に伴い、「接点出力インターフェース」、および、「 ＳＮＭＰユニットロットシール」変更

2014 年 10 月

2017 年 8 月

１）高速タイプファン使用時の騒音値を追記
２）温度条件追加（DN1810E,DN5700E,DN6800E,DN6810E,DN9800E,
DN9810E,DN9820E,DN9830E,DNIOAE,DNOSWE）
３）DN6710E を 4 台以上実装する場合の条件を記載
１）HS 品をラインアップに追加
２）段ボール用シールを QR コードタイプに変更
３）温度条件に DN9840E 追加

2018 年 8 月

１）温度条件追加（DN1820E）

2019 年 7 月

高速ファン搭載型番を削除

2020 年 5 月

１）温度条件追加（DN6820E）
２）RoHS2 対応

2021 年 5 月

１）製品構成からＭＩＢ定義ファイル（ＣＤ）を削除

2022 年 8 月

１）保証期間文言の修正

2023 年 3 月

１）温度条件に特定機種を追加、廃番製品の注釈を追記
２）ＣＩＳＰＲ２４準拠の注釈に商用周波数電磁界を追記
３）適合ケーブルのカテゴリ表記を修正
４）寸法のフォントを変更

2023 年 4 月

１）高速ファン搭載型番を追加

2023 年 12 月

１） FAN 別の搭載条件を追加
２） 電源別の搭載条件を追加

2024 年 1 月

１）IPv6、DNS への対応を追加
２）対応する標準 MIB 一覧に IPv6 関連の MIB を追加

2024 年 4 月

１）コーポレートロゴ変更･commnio 廃止に伴い、ロット･内箱シールを変更
２）保証期間を 6 年に変更
３）内箱シールに「静電気破壊注意」表示を追加
４）段ボール表示位置図を修正
５）接点出力インターフェイス項目の図に接点出力ピンの説明を追記

10