スクイズ工法
技 術 資 料原理

スクイズ工法の原理は、ゴム膜と固定枠からなる、注入治具（スクイズプレート）を用い、そのゴム膜の復元力を利用して、低圧で自動的に注入する工法です。
スクイズプレートをひび割れの上に200～300mm間隔に貼り付け、プレートに樹脂を専用注入器（グリスガン）で充します。充 された樹脂はゴム膜の復元力と毛細管現象により、ひび割れの隅ずみまで完全に注入されます。

特徴

スクイズバント（Squeeze Bunt）
でおなじみのスクイズとは、押し込む、狭い所を無理に押し分けて通るなどの意味があります。
本スクイズ工法は、まさにコンクリートのひび割れの中を樹脂が押し分けて入り、完璧な注入が可能です。
●特殊機構により微細ひび割れまで完全注入できます。

●ひび割れのシールが簡単で、樹脂が漏れません。

●治具の構造がシンプルで、取り扱いが簡単です。

●施工効率が高く、経済的な工法です。

●粘度の異なる注入材を連続して追加注入できます。

使用材

料

注入治具
注入治具 （スクイズプレートは3種あり、目的に応じて使いわけます。）●スクイズプレートDG●スクイズプレートD52S（汎用タイプ）

注入圧力0.12N/mm2 ゴム膜：
シリコーンゴム フレーム：ABS樹脂

注入圧力0.10N/mm2 ゴム膜：
シリコーンゴム フレーム：ABS樹脂

A62.4mm

ゴムB10mm

B'2mm

スクイズ液

2mm
A'12mm42mm
ø55.6mmパテ
A-A'断面

フレーム

ø40.5mm
ø15.2mm

A

ゴム
スクイズ液
注入口

A'

注入口

ø5mm
ø9mm
ø54.6mm

樹脂充填時のA-A'断面

パテ
A-A'断面樹脂充填時のA-A'断面●スクイズプレートB2（役物用）
注入圧力0.04N/mm2 ゴム膜：天然ゴム フレーム：金属【出隅、入隅のような角のところに適しています。折り曲げて使用することができます。】
Aゴム
B' 50mm 75mm

B

スクイズ液10mm
2mm

注入口

A'20mm
40mm
45mm

パテA-A'断面

樹脂充填時のA-A'断面

注 入材

接着材及びシール材種

有機系注入材（エポキシ樹脂）

注）

無機系注入材（超微粒子セメント系）

類

商 品 名種

超低粘度タイプ

スクイズ液超低粘度タイプ

エポキシ樹脂系パテ材（シールも兼用） 速硬化タイプ

汎用タイプ

スクイズ液低粘度タイプ

はくり性シール材（接着材も兼用） はくり性タイプ

揺変タイプ

スクイズ液高粘度タイプ

汎用タイプ

アーマ＃600

アルカリ骨材反応抑制タイプ

アーマ＃610

ポリマーセメントタイプ

アーマ＃600P

EVA樹脂系ノズル注）：無機系注入材の注入には、足踏み式ポンプ又はケミカルポンプを使用して下さい。

1

類

商 品 名
スクイズパテ＃30
スクイズシーラーⅢ

ホットメルトタイプ

ジェットメルトTCQ3747

注入用ノズル

スクイズノズル

プレート貼付用ノズル
多孔ノズル（スクイズシーラ－Ⅲ使用の場合）

樹 脂の理 論 注 入 量
2.0m/m

1.5m/m

1.0m/m

スクイズプレートの注入と圧力の関係0.120.5m/m

DG

0.10200

注入圧力（N/mm2）

ひび割れ1m当りの樹脂の理論注入量（g）

300

注入量と注入圧力

ひび割れ幅0.2m/m100

D52S

0.080.06

0.04

B20.02

0100

200

300

400

10500

壁厚（注入深さm/m）

20
充

30

40

量（g）

注入材料の性能
■性状
有機

系

注

入材

汎用タイプ

揺変タイプ

商品名

スクイズ液
超低粘度タイプ

スクイズ液
低粘度タイプ

スクイズ液
高粘度タイプ

アーマ
＃600
＃610

アーマ
＃600P

適用範囲

0.2mm未満

1mm以上

0.2mm以上

0.2mm以上

使用期間

一般用

全ての時期

全ての時期

主剤

淡黄色液状

淡黄色液状

乳色グリス状－－観

無機系注入材

超低粘度タイプ

外材料名

硬化剤

淡黄色液状

淡黄色液状

黄色グリス状－－

混合物

淡黄色液状

淡黄色液状

薄黄色グリス状

－

－

配合比

3：1

2：1

2：1

2.5kgの粉末に1.7kgの水を入れる。

2.5kgの粉末に2kgの混和液を入れる。

備考

ーJIS A 6024適合品
低粘度形
国土交通省適合品

JIS A 6024適合品
高粘度形

－

国土交通省
適合品

0.2～1mm
冬用

一般用

■諸物性試

験項

比

重超低粘度

目

だれ（mm）

一般用

高粘度

低粘度
冬用

1.1±0.1

粘度（mPa・s）

冬用

冬用

一般用

一般用
1.1±0.1

1.1±0.1

試

験方法

JIS K 6833 6.1.1 比重カップ法に準ずる

－

－

20℃

100±30300±50600±100－－30℃

50±10－

300±50

－

－

5℃

－

－

－

10±5－

20℃

－

－

－

5±28±25±1JIS K 6833 6.3に準ずる
BH型回転粘度計 20rpm粘度
BL型回転粘度計 60rpm粘度
ガラス板使用間隙巾0.1mmにつき1.0gの割合で樹脂をはさみ、垂直放置1時間後5mmのだれを生じない間隙巾を表示

30℃

－－－

－

5℃

280±30230±30－230±30－20℃

100±1040±10

100±1040±10

100±1030℃

50±10－

60±10－

35±55℃

36±232±2－

23±2－

20℃

20±211±121±28±1

14±230℃

5±1－

6±1－

4±15℃

7±17±1－7±1－20℃

7±17±17±17±17±130℃

7±1－

7±1－

7±15℃

5±25±2－5±2－潤－湿1800±300

準280±50

標

5℃

20℃

5±25±25±25±25±230℃

5±2－

5±2－5±2

引張強さ（N/mm2）

60±1060±1060±10

65±1060±10

引張弾性率（N/mm2） （1.8±0.5）×103（1.8±0.5）×103（1.8±0.5）
×103

JIS K 7113 8.3に準ずる1号型使用

50％引張応力（N/mm2）－－－－－JIS K 7113 8.2に準ずる1号型使用

伸び率（％）

3±23±23±23±23±2

JIS K 7113に準じ伸び率50％点の応力

硬化収縮率（％）

1.9±0.2

1.8±0.2

2.1±0.2

1.5±0.2

1.5±0.2

JIS A 6024 5.5に準ずる

加熱変化 （質量変化率％）

3±0.5

4.5±0.5

2.0±0.5

3.0±0.5

3.5±0.5

JIS A 6024 5.6に準ずる

可使時間（分）硬化時間（時間）

接着強さ（N/mm2）

補足1：引張速度 汎用エポキシ5mm/min、可撓性エポキシ 50mm/min
註 1：液比重 D1（JIS K 6833 6.1.1） 固形物比重 D2（JIS K 7112 6.1A法） 計算式（D2－D11×100）×D2
32

約500gバッチ
最高発熱温度到達時間×0.6

Ａ法：ガードナー式乾燥時間測定機使用
硬化完了時間表示

JIS A 6024 5.4に準ずる

JIS K 7113に準じ1号型使用（補足1）施工

ひび割れの調査

清掃

プレートの貼付位置の決定

要領

使用工具･使用材料

ひび割れの位置、幅、長さをチェックし、設計図（施工図）面等に記録します。

• クラックスケール• スケール

ひび割れの周辺、特にスクイズプレートの貼付面の油、汚れをワイヤブラシ、ディスクサンダー等で丁寧に清掃します。床面は、電気掃除機で埃を吸引し、十分に清掃して下さい。

• ワイヤブラシ• ディスクサンダー• 電気掃除機

ひび割れ幅、壁厚（注入深さ）に応じてプレートの貼付位置を決定します。

• スケール• チョーク

■標準貼付間隔
ひび割れ幅0.2mm未満 250mmピッチ以下
ひび割れ幅0.2mm以上 250～300mmピッチ

プレートの貼付

0050
330～～

20 020• 多孔ノズル• カートリッジガン• ヘラ• 練り板（パテの場合）ひび割れを外さないように、スクイズシーラ－Ⅲを用いてプレートを貼付します。
プレートからはみ出したシーラーⅢは、ヘラで廻りを押えてプレートのツバにかぶせます。
プレートの貼付けに多孔ノズルを使用すると便利です。

◆使用材料• スクイズプレート
D52S,B-2,DG• スクイズシーラーⅢ• スクイズパテ＃30■プレート貼付材料
スクイズシーラーⅢ 変成シリコーン樹脂（カートリッジタイプ）
スクイズパテ＃30 2液型エポキシ樹脂パテ

ひび割れのシール

プレート間のひび割れは、シール材で完璧にシールします。シール材は薄いと剥離するときに切れやすいので、幅20～30mm、厚さ1～2mmを標準にシールします。
◎注意事項
裏面の注入材が漏れる恐れのある場合は、裏面もシールして下さい。
■ひび割れシール材料
スクイズシーラーⅢ 変成シリコーン樹脂（カートリッジタイプ）
スクイズパテ＃30 2液型エポキシ樹脂パテ

養生

シール材が硬化するまで、外力を加えないで養生します。
■養生時間
常温時 12時間以上
低温時 24時間以上

3拡大図• カートリッジガン• ヘラ• 練り板（パテの場合）

スクイズ◆使用材料•スクイズプレート
D52S,B-2,DG• スクイズシーラーⅢ• スクイズパテ＃30

使用工具･使用材料

計量・混合

可使時間内に使い切れる量の注入材を正確に計量し、充分に混合します。
■1人で注入する場合
1回の混比量 500g～1kg■配合比

注入2：1主 剤

主剤：硬化剤 = 2：1

混合したスクイズ液をスクイズノズルを装着した専用注入器又はケミカルポンプ･足踏み式ポンプに充 し、スクイズプレートのバルブ部分から徐々に充 します。
■プレートへの1回の注入量 20～30g

硬化剤

• 計量器
• 混練具（撹拌棒等）• 撹拌容器◆使用材料• スクイズ液
低粘度タイプ
高粘度タイプ• 専用注入器
グリスガン• 足踏み式注入器• ケミカルポンプ• スクイズノズル◆使用材料• スクイズ液
低粘度タイプ
高粘度タイプ

再 注 入

養生

1箇所当たりの注入量と残量、ひび割れ幅と注入深さとの関係から充 量を推定し、不足分は再充します。
また、ひび割れ幅が大きい場合は、スクイズ液低粘度タイプを注入した後、高粘度タイプのように粘度の高い注入材を追加充 すると効果的な注入ができます。

一昼夜放置し、注入材が硬化するまで外力を加えないで下さい。季節によっては、一昼夜以上放置する必要があります。

• 専用注入器
グリスガン• 足踏み式注入器• ケミカルポンプ• スクイズノズル◆使用材料• スクイズ液
低粘度タイプ
高粘度タイプ

拡大図

仕上

注入材が硬化した後、プレート、シール材を剥がし、平滑に仕上げます。

• 皮スキ• ハンマー• ディスクサンダー• タガネ• 固形バーナー

清掃

補修部周辺に付着した汚れ等を除去し、周囲を清掃します。

• 皮スキ• ハンマー• ディスクサンダー
• タガネ

自主検査

注入状態および周囲の清掃状況を確認します。

4

接 着材及びシール材■剥離性接着材、シール材………スクイズシーラ－Ⅲ

《性状》

《特徴》
･スクイズプレート（D52S、DG、B2）の取り付け、ひび割れ部のシールの両方に使用できます。
･無溶剤ですので、VOCの問題はありません。
･剥離性に優れています。
･従来のゴム系パッチング材に比べ硬化性に優れています。

《注入開始可能時間の目安》

項目

性状

備考

組成変成シリコーン樹脂系シール材－外観

灰色ペースト状

目視

密度（g/cm3）

1.31 ～ 1.41

23℃ 、比重カップ法

深部硬化性（mm）

4.0 以上23℃、50%RH、48時間後

環境条件
注入開始
可能時間

温度（℃）

5～10

20～30

湿度（％RH）

40±5

50±5

下地

モルタル

24時間以上 10時間以上

タイル

48時間以上 15時間以上《使用方法》･スクイズプレート（D52S、DG、B2）の取り付け部、ひび割れ部の油、埃、 などを取り除き、十分に乾燥させます。
･多孔ノズルをスクイズシーラ－Ⅲの先端に取り付け、カートリッジガンを用いて、スクイズプレートの取り付け位置に適量押し出します。
･スクイズプレートを圧着した後、プレートからはみ出たスクイズシーラ－Ⅲは、ヘラで廻りを押さえてプレートのツバにかぶせます。
･プレート間のひび割れは、スクイズシーラ－Ⅲで完璧にシールします。

スクイズシーラーⅢ■シール幅：20～30mm、シール厚：2～3mm･スクイズシーラ－Ⅲが硬化するまで養生します（注入開始可能時間の目安参照）。
･スクイズシーラ－Ⅲが硬化後、注入材を充填します。
･注入材が硬化後にスクイズプレートを除去し、スクイズシーラ－Ⅲの端部を皮スキなどで剥がした後、手で除々にスクイズシーラ－Ⅲを剥がし取ります。
･シーラ－Ⅲの撤去は、3日以内に行なって下さい。

スクイズプレート
ひび割れ《注意事項》･使い残りは密閉して、なるべく早くお使い下さい。
･保存はなるべく冷暗所で行い、ぬらさないようにして下さい。
･火気に十分注意して下さい。
･直接皮膚に触れないように注意し、皮膚についたときはウエスで拭き取った後、石鹸でよく洗い落として下さい。
･一部の塗材やタイルの場合、剥離しにくいことがありますので、予め剥離性をご確認の上、ご使用下さい。
･詳細な内容が必要な場合には、SDSをご参照下さい。

■ 接着材、シール材………スクイズパテ＃30
項目

性状組成

エポキシ樹脂系接着剤（30分速硬化型）
A 主外観
粘度（Pa・s）
ちょう度密度（g/cm3）

備考剤

白色パテ状

B 硬化剤

黒色パテ状混合物

灰色パテ状

A 主－
目視剤

100 ～ 200

JIS K 6833

B 硬化剤

200 ～ 400

JIS K 2220

A 主剤

1.2 ～ 1.6

B 硬化剤

1.2 ～ 1.6

JIS K 6833

可使時間

40分以内

20g/23℃

塗膜硬化時間70分以内

ドライニングレコーダ23℃

指触硬化時間18 ～ 35分

JIS K 5600-1-1

配合比

100 : 100

重量比

Q 注入治具の選定はどうしたら良いですか？

Q 樹脂の選定はどうしたら良いですか？

A D52S, DGはシリコーンゴムでできており、注入圧力は0.08～0.10N/mm2で、比較的ひび割れの小さい0.5mm以下の所に適しています。高粘度タイプの粘度の高い樹脂を注入するときは、必ずこのグレードを使って下さい。溶剤には強いが、引き裂き強度が弱いので、取扱いを丁寧にして下さい。

A 超低粘度タイプは0.2mm以下のひび割れ、特に冬期の施工、また、モルタルの浮き補修のプライマーとして用いて下さい。

B2は天然ゴムでできており、注入圧力は最高0.04N/mm 2で、枠が金属でできているため、出隅、入隅などの役物として折り曲げて使用して下さい。

高粘度タイプは1mm以上のひび割れや、ジャンカ等があるところに注入する場合に用います。
モルタル浮き補修のピンニングを行うところの注入にも用います。

低粘度タイプは1.0mm以下のひび割れに適します。また、大きなひび割れにも最初に少量（10～20cc）注入すると、注入性と接着性が良くなります。

5

Q 片側から注入すると無限に入ってしまわないですか？

Q 低粘度タイプから高粘度タイプに替えられますか？

A 裏面のシールが可能であれば裏面をシールするのが原則ですが、だれない性質を持たせたスクイズ液高粘度タイプが用意されています。
どんどん入る箇所や裏面がシールできない箇所は、高粘度タイプを追加注入して下さい。

A 粘度の変わったものをつぎつぎと追加注入してもかまいません。
特に、スクイズ工法は追加注入が簡単にできるのが特徴です。

Q 漏水があるところの注入は可能ですか？
A コンクリートが湿っている程度であれば、注入は可能です。湿っていてもコンクリートへの接着強さは充分あります。
漏水があるところにはスクイズ工法は適しません。Ｕカットして急結セメントで止水してから削孔し、低粘度タイプを注入する方法が良いと思います。
この時、漏水していないひび割れは、全てスクイズ工法で注入した後に、Ｕカットして止水しないと漏水箇所が移動して、他のひび割れから漏水することがあるので注意して下さい。

Q 注入の終了はどうして判断すれば良いですか？

Q 現場で硬化時間は変えられませんか？

A 基本的には、スクイズプレートの中に注入材が残ったまま硬化しているのが原則です。幾らでも入る場 合 は、コンクリートの 厚 み（注入深さ）、ひび割れ幅から計算して得られる注入量の2倍入ったら高粘度タイプを注入して下さい。基本的には、2時間以内に注入が完了するようにして下さい。

A 一般用（春、夏、秋季）と冬用（冬季）の2種類を用意しているので、それぞれを季節で使い分けて下さい。現場で、促進剤や配合比を変えて硬化時間を変えることはできません。

Q シールから漏れが生じたらどうすれば良いですか？

Q スクイズプレートの充口の逆止弁が壊れ、充注入材が漏れだしたらどうしたら良いですか？

A 直ちに注入を中止し、スクイズプレートに入っている液を抜き、漏れ部分を良く拭き取り（シンナー等を用いると良い）再度シールして下さい。時間がなく再度注入したいときは、急結セメントで押さえてシールして下さい。

口からA まず専用ノズルをまっすぐに充口に差し込んで下さい。
万一壊れたときは、釘か楊枝を充 口に差し込んで止めて下さい。

Q スクイズプレートへの注入はどんなポンプがありますか？

Q ひび割れにゴミが目詰まりしているときはどうしたら良いですか？

A 少量施工の場合はグリスポンプが適しています。
多量施工の場合は足踏式ポンプやケミカルポンプがあります。

A プレートを貼り付ける箇所のひび割れを、小さいたがねを用いて図のように、2～3mmカットし目起こしをして下さい。

6スクイズキッ
注入治具ト（必要な材料がセットになったもの）

20mキット

20mキットスクイズプレート
スクイズ液

60枚（30枚／箱×2）
4.5kg（1.5kgセット×3（小缶入））

スクイズシーラーⅢ
付属品

333cc×5本
スクイズノズル、多孔ノズル、手袋、ポリ袋※20mキットはひび割れ幅1mm、コンクリート厚15cmを基準とします。

荷姿
材

注入治具量

出荷単位

スクイズプレートD52S

料

名

容

30個／箱×10箱300個／箱

スクイズプレートB230個／箱×10箱300個／箱

スクイズプレートDG

25個／袋 ×4袋

注

スクイズ液超低粘度タイプ
スクイズ液低粘度タイプ

入材

スクイズ液高粘度タイプ

4kgセット（主剤アーマ＃600P
接着材

シール材・スクイズシーラーⅢ
スクイズパテ＃30

100個／箱1kg）

2セット／箱1.5kgセット（主剤 1kg、硬化剤 0.5kg）

5セット／箱6kgセット（主剤4kg、硬化剤2kg）

2セット／箱6kgセット（主剤4kg、硬化剤2kg）

2セット／箱アーマ＃600及び＃610

3kg、硬化剤

2.5kg／袋2袋／箱

2.5kg／袋+2kg／ポリ缶

4.5kgセット／箱333cc／本

20本／箱

1kgセット（主剤500g、硬化剤500g）

10kgセット／箱ノズル

スクイズノズル

̶

10本／袋

多孔ノズル

̶100個／箱〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目26番地 芝信神田ビル9階
TEL.
（03）
3526-6988 FAX.
（03）3526-6987

http://www.diareform.jp/

2019.7.0000E