JAEA-Review
2024-030
DOI:10.11484/jaea-review-2024-030

ホットラボ施設におけるアスベスト調査－保温材中のアスベスト調査－

Investigation of Asbestos at Hot Laboratory-Investigation of Asbestos in Heat Insulation Material石田 怜也

園部 博

木村 明博

Reiya ISHIDA, Hiroshi SONOBE and Akihiro KIMURA

大洗研究所
環境技術開発センター
材料試験炉部
Department of JMTR
Waste Management and Decommissioning Technology Development Center
Oarai Research and Development Institute

August 2024
Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。
本レポートはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
本レポートの成果（データを含む）に著作権が発生しない場合でも、同ライセンスと同様の条件で利用してください。（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja）
なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.jaea.go.jp）
より発信されています。本レポートに関しては下記までお問合せください。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構〒 319-1112

研究開発推進部

科学技術情報課

茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 49

E-mail: ird-support@jaea.go.jp
This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en).
Even if the results of this report (including data) are not copyrighted, they must be used under
the same terms and conditions as CC-BY.
For inquiries regarding this report, please contact Library, Institutional Repository and INIS Section,
Research and Development Promotion Department, Japan Atomic Energy Agency.
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1112, Japan
E-mail: ird-support@jaea.go.jp© Japan Atomic Energy Agency, 2024

JAEA-Review 2024-030

ホットラボ施設におけるアスベスト調査―保温材中のアスベスト調査―

日本原子力研究開発機構

大洗研究所

環境技術開発センター

材料試験炉部

石田

怜也、園部

博、木村

明博

(2024 年 5 月 8 日受理)
材料試験炉部のホットラボ施設は、1967 年から建設が行われた施設である（1971 年よりコンクリートセル及び鉛セル供用開始、1982 年より鉄セル供用開始）。建設年数が古いことから、施設内に敷設されている配管類に巻き付けられた保温材にはアスベストが使用されている可能性が高い。
当該配管類の保温材にアスベストが含有していた場合、それら配管類の修理・改造又は撤去等の工事により大気中に飛散し、作業者に肺がんや中皮腫等の健康障害を発生させる恐れがある。そのため、施設内におけるアスベストの使用状況を把握することも重要である。
これまで、ホットラボ課では、施設内に敷設されている複数の系統の配管に巻き付けられた保温材等についてアスベスト含有の有無を調査してきた。結果、いくつかの保温材中からアスベストが検出された。
本報告書では、これまで実施したアスベスト調査結果について報告する。

大洗研究所：〒311-1393

茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002 番地

i

JAEA-Review 2024-030

Investigation of Asbestos at Hot Laboratory- Investigation of Asbestos in Heat Insulation Material Reiya ISHIDA, Hiroshi SONOBE and Akihiro KIMURA
Department of JMTR
Waste Management and Decommissioning Technology Development Center
Oarai Research and Development InstituteJapan Atomic Energy Agency
Oarai-machi,Higashiibaraki-gun,Ibaraki-ken(Received May 8, 2024)
Department of JMTR Hot Laboratory (HL) had been construction since 1967 (concreteand lead cells have been in service since 1971 and steel cells since 1982). Because
the HL is old, there is a high possibility that asbestos is used in heat insulationmaterial wrapped around the piping installed in the HL. If asbestos is contained inthat of such pipes, it may be dispersed into the air during repair, remodeling, or
removal of such pipes, causing lung cancer, mesothelioma, or other health problems toworkers. Therefore, it is also important to understand the status of asbestos use in
the facility.
The HL has been investigating the presence of asbestos in heat insulation material
wrapped around piping in several systems installed in the facility. As a result,asbestos was detected in some of heat insulation material.
This report describes the results of the asbestos survey conducted so far.
Keywords: Asbestos, Heat Insulation Material, Hot Laboratoryii

JAEA-Review 2024-030

目

次

1.

はじめに ---------------------------------------------------------------------- 1

2.

調査方法 ---------------------------------------------------------------------- 1
2.1 サンプリング ---------------------------------------------------------------- 1
2.2 分析 ------------------------------------------------------------------------ 1

3.

分析結果 ---------------------------------------------------------------------- 2

4.

まとめ ------------------------------------------------------------------------ 2

謝辞 ------------------------------------------------------------------------------ 3
参考文献 -------------------------------------------------------------------------- 3
付録 1

サンプルリング箇所及びアスベスト分析調査結果 ------------------------------- 9

付録 2

アスベスト事前調査からアスベスト含有資材の撤去の流れ ---------------------- 73
Contents

1.

Introduction ----------------------------------------------------------------- 1

2.

Investigation ---------------------------------------------------------------- 1
2.1 Sampling -------------------------------------------------------------------- 1
2.2 Analysis -------------------------------------------------------------------- 1

3.

Results of analysis ----------------------------------------------------------- 2

4.

Summary ---------------------------------------------------------------------- 2

Acknowledgements ------------------------------------------------------------------ 3
References ------------------------------------------------------------------------ 3
Appendix 1

Sampling spots and results of analysis ------------------------------- 9

Appendix 2

Flow of removal of asbestos-containing materials from preliminary

asbestos survey ------------------------------------------------------------------ 73iii

JAEA-Review 2024-030

図表リスト
図 2-1

サンプリング箇所

概略図（第 1 回アスベスト調査） ------------------------- 4

図 2-2

サンプリング箇所

概略図（第 2 回アスベスト調査）------------------------ 4

図 2-3

サンプリング箇所

概略図（第 3 回アスベスト調査）------------------------ 5

図 2-4

サンプリング箇所

概略図（第 4 回アスベスト調査）------------------------ 5

表 3-1

アスベスト含有分析結果一覧（第 1 回アスベスト調査） ----------------------- 6

表 3-2

アスベスト含有分析結果一覧（第 2 回アスベスト調査） ----------------------- 6

表 3-3

アスベスト含有分析結果一覧（第 3 回アスベスト調査） ----------------------- 6

表 3-4

アスベスト含有分析結果一覧（第 4 回アスベスト調査） ----------------------- 7

Figures and Tables list
Figure 2-1

Outline drawing of sampling spots（1st Asbestos survey） ------------- 4

Figure 2-2

Outline drawing of sampling spots（2nd Asbestos survey）

Figure 2-3

Outline drawing of sampling spots（3rd Asbestos survey） ------------- 5

Figure 2-4

Outline drawing of sampling spots（4th Asbestos survey） ------------- 5

Table 3-1

Results of analysis（1st Asbestos survey） ---------------------------- 6

Table 3-2

Results of analysis（2nd Asbestos survey） ---------------------------- 6

Table 3-3

Results of analysis（3rd Asbestos survey） ---------------------------- 6

Table 3-4

Results of analysis（4th Asbestos survey） ---------------------------- 7iv------------ 4

JAEA-Review 2024-030

1. はじめに
材料試験炉部のホットラボ施設は、2017 年 4 月 1 日に策定された日本原子力研究開発機構の施設中長期計画により廃止措置対象施設に位置付けられた。ホットラボ施設は 1967 年から建設が行われた施設（1971 年よりコンクリートセル及び鉛セル供用開始、1982 年より鉄セル供用開始）である 1）。建設年が古いことから施設に敷設されている配管類に巻き付けられている保温材にはアスベストを使用している可能性が高い。アスベストは空気中に飛散することで、肺に取り込まれると肺がんや中皮腫等の健康障害を引き起こす可能性が指摘されている 2）。よって、経年劣化に伴う配管類の修理・改造又は廃止措置に伴う撤去作業等によりアスベストが空
気中に飛散した場合、作業者に健康障害を発生させる恐れがある。そのため、上記に示すような作業を行う前に、保温材としてのアスベスト使用状況を把握することは、極めて重要である。
2013 年から 2023 年にかけて 4 回、ホットラボ課では、施設内に敷設されている複数の系統の配管及び設備に巻き付けられた保温材等についてアスベスト含有の有無を調査してきた。
本報告書では、これまで実施したアスベスト調査結果について報告する。

2. 調査方法
2.1

サンプリングホットラボ施設に敷設されている配管のうち、消火栓、給気及び給排水系統の配管並びにターボ冷凍機及び蒸気ヘッダの設備を対象として保温材をサンプリングした。配管のエルボ部の保温材にはアスベストを使用していることが多い。エルボ部は、湾曲した構造であり、不定形
保温材（水練り保温材）が使用される可能性が高いため、アスベストが使用されることが多い。
対して直管部は、複雑な構造に対応する必要がないためグラスウールやロックウールが使用されることが多い 3）。そのため、同系統での配管においては、直管部とエルボ部の 2 箇所からサンプリングを行うこととした。
調査対象とした配管等からのサンプリング箇所を図 2-1～2-4 に示す。
サンプリングは JIS A 1481-2、34）5)に基づき行った。作業を開始する前に、サンプリング箇
所周辺の床面及び壁面を酢酸ビニールシートで養生した。また、粉塵飛散防止のためサンプリ
ング箇所を霧吹きで湿潤させた。該当箇所のビニール養生後、養生内でカッター及びスクレー
パー、ノミを用いて養生ごと保温材を回収した。さらに、ビニールで二重に梱包したうえで分析に供した。サンプリング後、粉塵飛散防止のため該当箇所をラップで養生した。
2.2 分析
アスベスト含有分析は JIS A 1481-2、34）5)に基づき、「定性分析」と「定量分析」の 2 種類の方法で行った。
定性分析では位相差顕微鏡による分散染色法（以下、分散染色法）で分析した。分散染色法-1-

JAEA-Review 2024-030

はサンプルの屈折率による色の変化でアスベストの有無の判定が可能である。定量分析では X
線回折分析法で分析した。X 線回折分析は回折強度がアスベストの量に伴い増加する。そのため、サンプルと既知量のアスベストを含む標準試料を比較することでサンプル中のアスベスト含有量を定量することが可能である。アスベスト含有の判定基準は、JIS A 1481-2、3 に基づ
き 0.1％を超えてアスベストを“含む”か“否”かとした。

3. 分析結果採取したサンプルの分析結果一覧を調査実施回ごとに表 3-1～3-4 に示す。
定性分析及び定量分析の分析結果から、アモサイト及びトレモライト/アクチノライトがサ
ンプル中に含有していることが判明した。
なお、第 1 回調査の試料④及び試料⑤並びに第 2 回調査の試料①に関しては、定量分析から
上記アスベスト以外のアスベスト標準ピーク近傍にサンプルピークが検出されたが、定性分析で該当するアスベストが検出されなかったため「含有せず」と判定した。
各分析結果から、消火栓、給気及び給排水系統の配管並びにターボ冷凍機及び蒸気ヘッダ設
備の保温材にアスベストが使用されていることが判明した。想定どおり、配管エルボ部に巻き付けられている保温材にはアスベストが使用されていた。

4. まとめホットラボ施設に敷設されている配管類に巻き付けられている保温材のアスベスト含有調査
を 4 度行った。調査結果、配管エルボ部及び給気ダクト、蒸気ヘッダ本体の保温材からアスベストが含有していることが判明した。各調査に共通して配管エルボ部にはアスベストが含有していた。
そのため、ホットラボ施設配管のエルボ部はアスベストを含有していると推察できる。また、エルボ部の 1 箇所を除きアスベストの種類としてアモサイトが検出された。アスベストの種類
により人体への毒性が異なるとも報告されており、中皮腫発生のリスクとしてアモサイトは 2番目に危険性が高い 6）。さらに、エルボ部や蒸気ヘッダ部の硬度が高い箇所について、アスベストが使用されていたことから、今回のサンプリング対象外の配管等においても硬度の高い保温材が巻かれた箇所においてはアスベストが含有している可能性が高い。
本調査結果より、今後、ホットラボ施設配管類等のエルボ部における保温材保護に努めることで粉塵飛散を防止し、健康障害のリスク軽減に期待ができる。また、調査結果を参考にして
ホットラボ施設内のアスベスト含有の有無を判別可能となった。
なお、判別が困難な配管及び設備等が発見された場合は追加でアスベスト調査を実施する。

-2-

JAEA-Review 2024-030

本報告から、経年劣化に伴う配管類の修理・改造又は廃止措置に伴う撤去作業等の際、効果的なアスベスト飛散防止につなげられる。

謝辞
本報告書をまとめるにあたり、大洗研究所
邦彦氏、大洗研究所

環境技術開発センター

高温ガス炉研究開発センター

材料試験炉部長

高温工学試験研究炉部次長に有意義なご指導及びご助言を頂きました。また、作成の際は大洗研究所
材料試験炉部直彦氏

材料試験炉部

設管理 WG のグループ一同にご助言及びご協力いただきました。さらに、大洗研究所
開発センター

堀

土谷
施

環境技術

ホットラボ課各位にも多大なご協力を頂きました。ここに明記

し、謝意を表します。

参考文献
1) 照射試験炉センター,JMTR 照射試験・照射後試験に関する技術レビュー, JAEA-Review
2017-016, 2017, pp.17-21.
2) 環境再生保全機構,アスベスト（石綿）とは？,
https://www.erca.go.jp/asbestos/what/higai/mechanism.html（参照：2024/2/16）.
3) 環境省,建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会石綿含有製品の概要及びデータベースの活用,
https://www.env.go.jp/content/000107870.pdf（参照：2024/3/21）.
4) 日本産業規格,JIS A 1481-2, 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 2 部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法,2016.
5) 日本産業規格,JIS A 1481-3, 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 3 部：アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法,2014.
6) 環境省,建築物等の解体等に係る石綿爆暴露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア
ル, https://www.env.go.jp/air/asbestos/202402zenbun.pdf（参照：2024/2/16）.

-3-

JAEA-Review 2024-030

図 2-1

サンプリング箇所

概略図（第 1 回アスベスト調査）

図 2-2

サンプリング箇所

概略図（第 2 回アスベスト調査）-4-

JAEA-Review 2024-030

図 2-3

サンプリング箇所

概略図（第 3 回アスベスト調査）

図 2-4

サンプリング箇所

概略図（第 4 回アスベスト調査）-5-

JAEA-Review 2024-030

表 3-1 アスベスト含有分析結果一覧（第 1 回アスベスト調査）
サンプリング箇所
判定結果
分析結果（含有率％）（第 1 回調査）
機械室

試料①

含有せず

―

機械室

試料②

含有せず

―

機械室

試料③

含有せず

―

機械室

試料④

含有

アモサイト

5.1

機械室

試料⑤

含有

アモサイト

5.1

表 3-2 アスベスト含有分析結果一覧（第 2 回アスベスト調査）
サンプリング箇所
判定結果
分析結果（含有率％）（第 2 回調査）
機械室

試料①

含有

アモサイト

機械室

試料②

含有せず

―

2.2

表 3-3 アスベスト含有分析結果一覧（第 3 回アスベスト調査）
サンプリング箇所
判定結果
分析結果（含有率％）（第 3 回調査）
アモサイト
0.9
排風機室① エルボ部
含有
トレモライト/アクチノライト 12.0

排風機室② 直管部

含有せず―

排風機室③ エルボ部

含有

アモサイト
トレモライト/アクチノライト

2.5
7.9

機械室④ エルボ部

含有

アモサイト
トレモライト/アクチノライト

2.5
7.5

機械室⑤ 直管部

含有せず

―

-6-

JAEA-Review 2024-030

表 3-4 アスベスト含有分析結果一覧（第 4 回アスベスト調査）
サンプリング箇所
分析結果（含有率％）
判定結果（第 4 回調査）
機械室
アモサイト
含有
①蒸気ヘッダトレモライト/アクチノライト①-1 細管エルボ部
機械室
アモサイト
含有
①蒸気ヘッダトレモライト/アクチノライト①-2 太管エルボ部
機械室
含有
トレモライト/アクチノライト①蒸気ヘッダ①-3 ヘッダ本体
機械室
含有せず
―
②給水管・給湯管②-1 給水管直管部
機械室
アモサイト
含有
②給水管・給湯管
トレモライト/アクチノライト②-2 給水管エルボ部
機械室
含有せず
―
②給水管・給湯管②-3 給湯管直管部
機械室
アモサイト
含有
②給水管・給湯管
トレモライト/アクチノライト②-4 給湯管エルボ部
機械室
含有せず
―
③ろ過水配管③-1 直管部
機械室
アモサイト
含有
③ろ過水配管
トレモライト/アクチノライト③-2 エルボ部
機械室
含有
トレモライト/アクチノライト④冷水配管④-1 エルボ部
機械室
含有せず―⑤冷温水配管⑤-1 直管部
機械室
含有せず―⑥消火栓配管⑥-1 直管部
機械室
アモサイト
含有
⑥消火栓配管
トレモライト/アクチノライト⑥-2 エルボ部

-7-

0.5
9.0
0.7
14.0
11.8

0.8
15.8

1.9
17.0

0.9
9.0
11.8

2.0
17.4

This is a blank page.

JAEA-Review 2024-030

付録 1

サンプルリング箇所※
及びアスベスト分析調査結果（※第 2 回アスベスト調査のみサンプルリング箇所の写真無し）-9-

This is a blank page.

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①～③※上記写真の直管部をサンプルとして供した。

サンプリング箇所（第 1 回アスベスト調査）- 11 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 12 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①標準試料

X 線回折分析（第 1 回アスベスト調査）- 13 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料②分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 14 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料②標準試料

X 線回折分析（第 1 回アスベスト調査）- 15 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料③分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 16 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料③標準試料

X 線回折分析（第 1 回アスベスト調査）- 17 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④～⑤※上記写真のエルボ部をサンプルとして供した。

サンプリング箇所（第 1 回アスベスト調査）- 18 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 19 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 20 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④標準試料

X 線回折分析（第 1 回アスベスト調査）- 21 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料⑤分散染色法分析（第 1 回アスベスト調査）- 22 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料⑤標準試料

X 線回折分析（第 1 回アスベスト調査）- 23 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①給気ダクト分散染色法分析（第 2 回アスベスト調査）- 24 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①給気ダクト分散染色法分析（第 2 回アスベスト調査）- 25 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①給気ダクト

標準試料

X 線回折分析（第 2 回アスベスト調査）- 26 -

JAEA-Review 2024-030

機械室
②蒸気配管

直管部

分散染色法分析（第 2 回アスベスト調査）- 27 -

JAEA-Review 2024-030

機械室
②蒸気配管

直管部

標準試料

X 線回折分析（第 2 回アスベスト調査）- 28 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①

機械室試料②

サンプリング箇所（第 3 回アスベスト調査）- 29 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①分散染色法分析（第 3 回アスベスト調査）- 30 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料①

X 線回折分析（第 3 回アスベスト調査）- 31 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料②分散染色法分析（第 3 回アスベスト調査）- 32 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料②X 線回折分析（第 3 回アスベスト調査）- 33 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料③

機械室試料④

サンプリング箇所（第 3 回アスベスト調査）- 34 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④分散染色法分析（第 3 回アスベスト調査）- 35 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料③X 線回折分析（第 3 回アスベスト調査）- 36 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④分散染色法分析（第 3 回アスベスト調査）- 37 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料④X 線回折分析（第 3 回アスベスト調査）- 38 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料⑤

サンプリング箇所（第 3 回アスベスト調査）- 39 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料⑤分散染色法分析（第 3 回アスベスト調査）- 40 -

JAEA-Review 2024-030

機械室試料⑤X 線回折分析（第 3 回アスベスト調査）- 41 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-1 エルボ部

機械室①蒸気ヘッダ①-2 エルボ部

サンプリング箇所（第 4 回アスベスト調査）- 42 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-1 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 43 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-1 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 44 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-2 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 45 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-2 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 46 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-3 ヘッダ本体

機械室②給水管・給湯管②-1～4 直管及びエルボ部

サンプリング箇所（第 4 回アスベスト調査）- 47 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-3 ヘッダ本体

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 48 -

JAEA-Review 2024-030

機械室①蒸気ヘッダ①-3 ヘッダ本体

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 49 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-1 直管部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 50 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-1 直管部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 51 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-2 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 52 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-2 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 53 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-3 直管部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 54 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-3 直管部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 55 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-4 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 56 -

JAEA-Review 2024-030

機械室②給水管・給湯管②-4 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 57 -

JAEA-Review 2024-030

機械室③ろ過水配管
③-1～2 直管及びエルボ部

機械室
④冷水配管
④-1 エルボ部

サンプリング箇所（第 4 回アスベスト調査）- 58 -

JAEA-Review 2024-030

機械室③ろ過水配管③-1 直管部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 59 -

JAEA-Review 2024-030

機械室③ろ過水配管③-1 直管部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 60 -

JAEA-Review 2024-030

機械室③ろ過水配管③-2 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 61 -

JAEA-Review 2024-030

機械室③ろ過水配管④冷水配管③-2④-1 エルボ部

X 線回折分析（第 4 4回アスベスト調査）
分散染色法分析（第回アスベスト調査）- 62 -

JAEA-Review 2024-030

機械室
④冷水配管
④-1 エルボ部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 63 -

JAEA-Review 2024-030

機械室
④冷水配管
④-1 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 64 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑤冷温水配管⑤-1 直管部

機械室⑥消火栓配管
⑥-1～2 直管及びエルボ部⑥.消火栓配管採取箇所（第 4 回アスベスト調査）- 65 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑤冷温水配管⑤-1 直管部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 66 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑤冷温水配管⑤-1 直管部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 67 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑥消火栓配管⑥-1 直管部

分散染色法分析（第 4 回アスベスト調査）- 68 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑥消火栓配管⑥-1 直管部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 69 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑥消火栓配管⑥-2 エルボ部

分散染色法分析（第回アスベスト調査）
X 線回折分析（第 4 4回アスベスト調査）- 70 -

JAEA-Review 2024-030

機械室⑥消火栓配管⑥-2 エルボ部

X 線回折分析（第 4 回アスベスト調査）- 71 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2024-030

付録 2

アスベスト事前調査からアスベスト含有資材の撤去の流れ- 73 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2024-030- 75 -

This is a blank page.