令和５年（１月～１２月）に九州管内で発生したガス事故（ガス事業法関係）について、次のとおりお知らせします。
令和５年１２月末現在
九州産業保安監督部
番号

事故発生日

事故発生場所

ガス事業区分

事故の種類（被害の程度）【段階別】

事 故 概 要ガス機器修理作業者から「供給圧力が低い」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該建物（一般集合住宅）の埋設部の灯外内管（３箇所）に水が滞水していることを確認した。供給支障戸数
は当該建物（集合住宅）需要家３７戸。なお、帯水の原因は、本支管内に流入した地下水が滞水したことに伴い、湿度の高いガスが供給され、外気温の低下によりガス中の水分が凝縮して水滴が発生したと推測される。
【原因：差し水】

1

1月4日

福岡県

一般導管

供給支障
【供給】

2

2月28日

福岡県

小売

需要家から「ＦＦ式瞬間湯沸器使用中に爆発音がした」とガス事業者へ通報があったため、需要家宅を漏えい・着火訪問したところ、ＦＦ式瞬間湯沸器のケーシングが変形していることを確認した。爆発音の原因は、当該（物損）
瞬間湯沸し器の燃焼室内に未燃ガスが滞留し、点火時のスパークにより異常着火したと推測される。
【消費】【原因：ＦＦ式瞬間湯沸器の異常燃焼】

3

4月18日

熊本県

一般導管

建物解体に伴い灯外埋設内管（白管：口径25ｍｍ）の撤去工事を行っていたところ、灯外内管切断後、漏えい・着火 掘削構内にて切断した灯外内管のガスパージ作業を送風機により開始したところ、送風機の火花が着（軽傷１名） 火源となり、掘削構外の供給管から漏えいしたガスに引火し、協力企業作業員1 名が火傷（軽傷）した。
【供給】【原因：灯外内管切断工事中の漏えい】

4

4月22日

福岡県

小売

漏えい・着火 需要家がガス機器に接続されていないガス栓（可とう管ガス栓）を誤って開け、近傍で使用していた鋳物コンロが着火源となり、放出されたガスに引火し、近傍ガス管（カラー鋼管）の被覆が焼損した。
（物損）【原因：ガス栓の誤開放】【消費】
病院の食器洗浄室にて食器洗浄機を使用していた従業員４名が意識朦朧となっていたので、隣室にいた従業員５名が食器洗浄室に入ったところ、５名も体調不良を訴えた。病院に搬送され、全員（９名）がＣＯ中毒と診断された。当日、電気工事が行われており、排気ファンが停止したが、気付かずに食器洗浄機を使用していた。また、食器洗浄機からは不完全燃焼によるⅭＯが発生していた。なお、業務用換気警報器は設置されていたが、需要家が取り外していた。
【原因：換気不良・機器の燃焼不良】
需要家から「ガスが出ない」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該団地のガス管（本支管）に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家158戸。当該水道管からの損傷によって生じたサンドブラスト現象でガスの本支管（ポリエチレン被覆鋼管：口径 40A）の一部が損傷し、当該箇所から水道水が流入したことによる。
【原因：サンドブラスト】

5月27日

福岡県

小売

CO中毒
（軽症９名）
【消費】

67月3日

鹿児島県

小売
（特定）

供給支障
【供給】

78月7日

福岡県

小売

需要家から「ガス栓付近で炎が上がった。火は消したが台所からガスの臭いがする。ガス栓を閉めたら漏えい・着火 収まったが点検して欲しい」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、ソフトコードが焼損していることを確認した。ソフトコードの亀裂より漏えいしたガスにコンロの炎が着火原となり引火、ソフト（物損）
コード焼損に至ったものと推測される。
【消費】【原因：ソフトコードの亀裂】

588月16日

長崎県

小売

需要家から「コンロ内部にて火が付いているが消火できない」とガス事業者へ通報があったため、調査漏えい・着火 した結果、コンロ側接続部のソフトコードに亀裂があり、亀裂から微量なガス漏れを確認した。ソフトコー
ドの亀裂より漏えいしたガスにコンロの炎が着火源となり引火、コンロ配線部の焼損に至ったものと推（物損）測される。
【消費】【原因：ソフトコードの亀裂】

98月26日福岡県

一般導管

需要家から「ガスが漏れて引火した」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、開放式湯沸か漏えい・着火 し器、金属可とう管及び出湯管被覆部等の一部焼損を確認した。原因は、可とう管ガス栓と灯内内管との継手部（白管15 mm）が腐食しており、開放式湯沸かし器を使用した際、当該箇所から漏えいしたガ（物損）スに引火したものと推測される。
【供給】【原因：灯内内管（継手部）の劣化】

108月30日

福岡県

一般導管

供給支障
【供給】

119月5日福岡県

小売

需要家から「コンロから音がし、臭気がある」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、強化ガ漏えい・着火 スホースのコンロ側接続部の焼損と微量のガス漏れが確認した。清掃でコンロを都度移動させているという問診結果より、器具側の強化ガスホース接続部に繰り返し過度な応力がかかり微量なガス漏えい（物損）が発生、コンロの炎が着火原となり引火、強化ガスホース焼損に至ったものと推測される。
【消費】【原因：強化ガスホースへの過度な負荷応力】

一般導管

供給支障
【供給】

小売

需要家から、「瞬間湯沸器（ＲＦ式）を使用した際に爆発音がして変形した」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該機器のフロントカバーが変形しているのを確認した。当該建物では塗装業
漏えい・着火 者による外壁塗装工事が行われており、当該機器の給排気口が養生カバーで覆われていた状態であることを確認した。給排気口が養生カバーで覆われた状態で当該機器を使用し、正常な燃焼とならず、（物損）未燃ガスが滞留、点火操作を繰り返したことで、点火スパークにより滞留した未燃ガスに着火、異常燃【消費】
焼し、フロントカバーの変形に至ったものと推測される。
【原因：養生カバーによる異常燃焼】※13と14は同団地で発生。同様の事故だが別の事故。

小売

需要家から、「瞬間湯沸器（ＲＦ式）を使用した際に爆発音がして変形した」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該機器のフロントカバーが変形しているのを確認した。当該建物では塗装業
漏えい・着火 者による外壁塗装工事が行われており、当該機器の給排気口が養生カバーで覆われていた状態であることを確認した。給排気口が養生カバーで覆われた状態で当該機器を使用し、正常な燃焼とならず、（物損）未燃ガスが滞留、点火操作を繰り返したことで、点火スパークにより滞留した未燃ガスに着火、異常燃【消費】
焼し、フロントカバーの変形に至ったものと推測される。
【原因：養生カバーによる異常燃焼】※13と14は同団地で発生。同様の事故だが別の事故。

121314

9月24日

9月27日

9月27日

熊本県

長崎県

長崎県

需要家から「ガスが出ない」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家132戸。給水管（ポリエチレン管：20㎜）からの漏水によるサンドブラスト現象で本支管（ポリエチレン被覆鋼管：50mm）の一部を損傷し、損傷箇所より水道水が流入したことによる。
【原因：サンドブラスト】

需要家から「ガスが出ない」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家106戸。給水管（ポリエチレン管：20㎜）からの漏水によるサンドブラスト現象で本支管（ポリエチレン管：75mm）の一部を損傷し、損傷箇所より水道水が流入したことによる。
【原因：サンドブラスト】

15

10月8日

福岡県

小売

需要家から「炊飯器に接続している強化ガスホースから出火、器具ガス栓閉止にて鎮火した」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、強化ガスホースのガス栓側接続部の焼損及び亀裂部からの漏えい・着火 漏えいを確認した。炊飯器の排気や蒸気に長期にさらされ強化ガスホースが硬化し、炊飯器をスライド（物損）式置台に載せて前後に移動していたため、強化ガスホースに応力がかかり損傷,、炊飯器の炎が着火【消費】源となり、漏えいしたガスに引火したとものと推測される。
【原因：強化ガスホースへの過度な負荷応力】

1610月30日

熊本県

一般導管

供給支障
【供給】

需要家から「ガスが出ない」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家162戸。給水管（ポリエチレン管：20㎜）からの漏水によるサンドブラスト現象で本支管（ポリエチレン管：50mm）の一部を損傷し、損傷箇所より水道水が流入したことによる。
【原因：サンドブラスト】

一般導管

供給支障
【供給】

需要家から「ガスが出ない」とガス事業者へ通報があったため、調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家196戸。解体業者が、整地工事中に灯外内管（鋼管：40mm）と給水管（40mm）を同時に損傷し、給水管から漏水した水道水が灯外内管に流入ししたことによる。
【原因：他工事】

1712月26日

福岡県

1