環境対応 接点／光メディアコンバータ

2024.4.1(4.0 版)

ＤＮ9200Ｅシリーズ（Ｒｅｖ．Ａ以降）
取扱説明書ご使用の前に必ずお読み下さい。
製品仕様はＨＰ上の仕様書を参照下さい。

安全にご使用いただくために（使用上の一般的注意事項）指定用途以外には使わないで下さい！
無電圧接点情報の伝送以外の用途にはお使いにならないで下さい。
また仕様の項目を超えない範囲でお使い下さい。

分解しないで下さい！
取付けてあるカバー類は取り外さないで下さい。分解された場合は一切の保証をいたしません。

製品は大事に扱って下さい！
誤って落としたり、ぶつけたりしますと製品の性能を低下させますので十分にご注意下さい。

異常が起きたら直ちに使用中止！
使用上、煙・臭い・発火などの異常に気がついた場合には、直ちに使用をやめ点検・修理に出して下さい。

条例に従って産業廃棄物として廃棄して下さい！
本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って産業廃棄物として処理して下さい。

電波障害自主規制について！
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本製品のご使用にあたって！
本製品は、人命に関わる場合（医療、航空、原子力、軍事等）や高度な安全性や信頼性を必要とするシステ
ムへの使用または機器組込みでの使用を意図した設計および製造は行っておりません。
従いまして、これらのシステムへの使用や機器に組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的、間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。
お客様の責任におきまして、このようなシステムへの使用または機器に組み込んで使用する場合には、使用環境や条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなどご注意願います。

大電株式会社1

警告・指定の電圧以外で使用しないで下さい。
指定電圧以外で使用すると火災や感電､故障の原因となります。

・ＤＣ電源接続はブレーカをＯＦＦにしてから行って下さい。
電源の短絡事故や火災、感電を招く恐れがあります。

・ＤＣ電源の接続は相応の訓練を受けた人が行って下さい。
電源の短絡事故や火災、感電を招く恐れがあります。

・ＡＣアダプタを使用する場合は専用のものを使用して下さい。
火災や感電、故障の原因となります。

・アース線を必ず接続して下さい。
アースを接続しないと感電の原因となります。

・水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・浴室や加湿器のそばなど湿度の高い所では使用しないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・静電気注意！
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。静電気による故障・誤動作を防ぐため、製品に触れる前には除電を行って下さい。

注意・電源コネクタを抜くときは、電源コネクタを持って抜いて下さい。
電源コードを引っ張るとコードの損傷が発生し火災や感電の原因となることがあります。

・濡れた手で製品に触れないで下さい。
故障や感電の原因となることがあります。

・アース線の接続及び取り外しをする場合は、電源コネクタを取り外して下さい。
電源を接続したままアース線の接続や取り外しをすると感電や故障の原因となることがあります。

・本機をストーブなどの熱器具のそばに置かないで下さい。
ケーブルの被覆が溶けて火災や感電の原因となることがあります。

・本機を直射日光の当たる所や温度の高い所で使用しないで下さい。
内部の温度が上がり火災や故障の原因となることがあります。

・放熱スリットや隙間に針金や金属物などの異物を入れないで下さい。
内部に触れ感電やけが､故障の原因となることがあります。

・放熱スリットを塞がないで下さい。
スリットを塞ぐと内部に熱がこもって故障の原因となります。

・本装置をほこりの多い所や油煙のあたる所で使用しないで下さい。
火災や故障の原因となることがあります。

・本装置を不安定な場所または振動や衝撃の多い場所に置かないで下さい。
落下などにより、けがや故障の原因となることがあります。

・光コネクタ清掃のお願い。
本装置は光ファイバとの接続に光コネクタを経由して光信号を伝送しています。光コネクタが埃等で汚れていた場合、正常に光信号を伝送できないだけでなく、光トランシーバ内に汚れが付着し、簡単に清掃ができなくなりますので必ず光コネクタ清掃後に接続頂くようお願いします。

2１．装置各部の説明／付属品／別売品／オプション販売品
本体－

DN9200WSGE-I

アース端子

DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －

PWR1

PWR2

CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUT

DC3.3VAC アダプタ給電用DC ジャック

OPT

光ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（ＳＣコネクタ）

電源入力コネクタ

Status接点インターフェイスコネクタ（CH5～CH8）接点インターフェイスコネクタ（CH1～CH4）

H-PCF 用の外観
DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －PWR1

PWR2

CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8INPUT

DC3.3VOPT

光ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（F07 コネクタ）

3Status表 示 L E D－【表示 LED】
接点状態表示 LED【CH1～CH8】
接点 CLOSE 時に点灯(緑)
接点 OPEN 時に消灯

DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －PWR1

PWR2CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUT

DC3.3V

電源表示 LED【PWR1】
PWR1 電源供給時に点灯(橙)OPTStatus

電源表示 LED【PWR1】
PWR1 電源供給時に点灯(橙)動作状態表示 LED【Status】
装置動作中に点灯(橙)※OUTPUT 側は光信号正常受信中に点滅

付

属品

－

（端子台ブロック〔2 極〕）・・・・ＤＣ電源の入力配線に使用します。
※出荷時に本体の電源コネクタ部に装着しています。
（2 個）（端子台ブロック〔8 極〕）・・・・接点インターフェイス配線に使用します。
※出荷時に本体の接点インターフェイスコネクタ部に装着しています。（2 個）

4（固定板）・・・・・・本装置をネジ固定または 19 インチラック固定する場合に使用します。
（2 個 1 組）（固定板取付ネジ）・・・・本装置に固定板を取付けるために使用します。
（M3×6mm，4 本）

別売品－

下記部材については、添付していませんので別にご準備ください。
・電源コード：
電源入力配線には、AWG18～AWG12（0.75mm２～3.5mm２）の電線をご使用下さい。
・アース線：
公称断面積 0.75mm2 以上のビニル絶縁電線（IV）等に圧着端子を取付けてご使用下さい。
・接点インターフェイス用ケーブル：
接点インターフェイス配線には、AWG24～AWG14（0.2mm２～2mm２）の電線をご使用下さい。
・コネクタ付光コード：【石英ファイバ用（ＷＳＧ）の場合】
シングルモードファイバでもマルチモードファイバでも使用できます。
石英系シングルモード 1.31μm 帯ゼロ分散形光ファイバもしくは石英系マルチモード光ファイバ（1.3μm 波長帯における伝送帯域が、500MHz･km 以上のもの）にＳＣコネクタ（JIS C5973 F04 形）を取付けたものをご使用下さ※光コネクタは反射減衰量 22dB 以上のＰＣ研磨をご使用下さい。
（平面研磨や斜め研磨のコネクタを使用した場合、通信障害を発生する可能性があります）

5

【Ｈ－ＰＣＦファイバ用（Ｐ）の場合】
プラスチッククラッド石英コア光ファイバ（200/230μm）にＦ０７コネクタ（JIS C 5976F07 形）を取付けたものをご使用下さい。
本装置は片方向通信ですので、1 心だけの結線でも動作可能です。その場合には
INPUT 側と OUTPUT 側の結線に注意して下さい。
DN9200PE-I
DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －CH1

CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8

INPUT

DC3.3V

OPTStatus

DN9200PE-O
DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUTDC3.3V

OPT

Status不使用

オ プ シ ョ ン 販 売 品－・AC アダプタ：
専用の AC アダプタを使用することで AC 電源環境下で使用することができます。
（品名：DNACAE-DVE・・・AC100-240V 用）

6２．概要本製品は、リレーなどの無電圧接点信号を光ファイバにて遠隔伝送する装置で、最大 8 チャンネルの接点信号が伝送できます。
接点信号を光信号へと変換する Input 側装置と、光信号を接点信号に復元する Output 側装置を組み合わせて使用します。
本製品の型番は次のとおりです。
型番
定格入力電圧DN9200WSGE-I-DC12V
DC12-24V
DN9200WSGE-O-DC12V
DN9200PE-I-DC12V
DC12-24V
DN9200PE-O-DC12V

適合光ファイバ

備考

石英系SMファイバまたは石英系MM(GI)ファイバ

接点信号→光信号変換
光信号→接点信号変換
接点信号→光信号変換

H-PCFファイバ光信号→接点信号変換

３．装置の取付け
設 置 方 法－本装置の設置方法は盤面への固定、19 インチラックへの取付、DIN レールへの取付が可能です。
【盤面に固定する場合】①付属のネジを使用して下図の向きに取付金具を取り付けて下さい。

DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －PWR1

PWR2

CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUT

DC3.3VOPT

Status②堅牢な壁面等に下記寸法でネジ穴を加工し、呼び径 3 以下のネジ（添付なし）を使用して取り付けて下さい。

12.120.0
12.1
181.0191.47【19 インチラックに固定する場合】①付属のネジを使用して下図の向きに取付金具を取り付けて下さい。
※ラックには片持ちでの固定となりますので、取付金具の取付けは左右のどちらか一方のみでも構いません

DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －PWR1PWR2CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUT

DC3.3V

OPTStatus②下図に示す穴に M5 のネジ（添付なし）を使用し、19 インチラックのレールの片側に取り付けて下さい。
19 インチラックのレール

DC12-24V＋ －DC12-24V＋ －PWR1

PWR2CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUT

DC3.3V

OPTStatus＊JIS 規格のラックの場合には、中段のネジ穴１本で固定します。

8M5 ネジ

【DIN レールに固定する場合】①本体の DIN レール固定用ネジを緩めて DIN レール固定用スライドを一番上まで引き上げて下さい。
②①の状態のまま、固定部の下側を DIN レールに固定して下さい。
③DIN レール固定用スライドを押し下げて、本体が DIN レールに確実に固定されることを確認して下さい。
④DIN レール固定用ネジを押し込んで回し、ネジを最後まで固定して下さい。

①DIN レール②

ネジを緩めて固定板を押し上げる

下側を先に DIN レールに固定する④③

固定板を押し下げる

ネジを締めて固定する

9

４．電源の接続
手順①：アース線の接続
圧着端子等を取り付けたアース線を本体のアース端子に接続して下さい。
アース線

アースネジ

手順②：電源の配線①ＤＣ電源ラインの回路ブレーカを遮断し電気が流れない状態にして下さい。
※装置の異常等により過電流が入力された際に出力側の保護を行うためのヒューズを内蔵しています。ヒューズが確実に溶断できるよう電源は 3A以上の供給能力があるものにして下さい。
②電源コードの被覆を約７ｍｍ剥ぎ取り導体を口出しして下さい。
AWG18～AWG12※導体部に予備ハンダをしないで下さい。
接触不良の原因となります。

AWG18～AWG126～8mm③端子台ブロックに電源コードを差込み、上部のねじを締め付けて下さい。
※プラス側とマイナス側の極性を間違わないように注意して下さい。
※－２４ＶＤＣなどの負電圧電源に接続する場合、帰線（リターン）をプラス側、-24Ｖラインをマイナス側に接続します。
導体露出部が端子台からはみ出した状態だと感電の危険があります。

☞締め付けトルク：50～60N･cm

プラス側
リターン
マイナス側-24VDC

10④端子台ブロックを本体の電源コネクタに差込んで下さい。

DC3.3V
DC12-24V＋ －PWR1

DC12-24V＋ －PWR2
OPT

CH1

⑤電源のブレーカーをＯＮにして下さい。
本体の電源表示ＬＥＤが橙色に点灯することを確認して下さい。
※電源スイッチをＯＮにする前に、供給電圧が仕様範囲内であるか、極性が間違っていないかを確認することをお勧めします。
注）仕様電圧範囲を超える電圧を印加すると故障する可能性があります。
CH2
CH3CH4CH5CH6CH7CH8

DC3.3V

StatusOUTPUT

PWR1

DC12-24V＋ －PWR2

DC12-24V＋ －電圧計

OPT

仕様範囲：10.2V～28.8V
CH1CH2CH3CH4５．接点信号の接続

CH5CH6①配線コードの被覆を約７ｍｍ剥ぎ取り導体を口出しして下さい。
CH7CH8Status

AWG24～AWG14
AWG24～AWG14OUTPUT※導体部に予備ハンダをしないで下さい。
接触不良の原因となります。

6～8mm

11②端子台ブロックに配線コードを差込み、上部のねじを締め付けて下さい。
※端子台ブロックは CH1～CH4 用と CH5～CH8 用の 2 個に分割されています。
※INPUT 側は各チャネルでアノード側とカソード側が決まっており、アノード側からカソード側に電流が流れます。（最大印加電圧 6V 以下,最大電流 10mA 以下）
カソード側は各チャネルをコモン接続して使用することができます。
※OUTPUT 側は半導体リレー接点です。直流回路にも交流回路にも使用できますが接点定格範囲を守って下さい。
※接点定格：DC60V-1A または AC60Vpeak（42Vrms）-1A 以下締め付けトルク：22～25N･cmａ

CH1ｃａ

CH2ｃａCH3ｃａCH4ｃ

接点入力回路構成
Vcc+V
外部回路
配線抵抗200Ω以下

ａｃ-V

接点出力回路構成

外部回路
負荷(絶縁)

Vccａｃ
ピーク電圧 60V 以下
ピーク電流 1A 以下(絶縁)

12６．光ファイバの接続【石英タイプ（WSGE）の場合】①光ファイバにねじれや無理な張力が加わらないように注意し、ファイバの曲げ半径を３０ｍｍ以上確保して下さい。
②INPUT 側と OUTPUT 側を光ファイバで接続して下さい。
③ＳＣコネクタがロックされていることを確認して下さい。
※ＳＣコネクタが突き当たるまで奥に差し込んでください。

突き当たるまで押し込む④光コネクタを接続していない時には、ゴミなどが入らないように必ず付属のゴムキャップを取り付けて下さい。

ゴムキャップ13

【Ｈ－ＰＣＦタイプ（ＰＥ）の場合】①光ファイバにねじれや無理な張力が加わらないように注意し、ファイバの曲げ半径を３０ｍｍ以上確保して下さい。
②INPUT 側と OUTPUT 側を光ファイバで接続して下さい。
本装置は片方向伝送のため INPUT 側の送信部(Tx)と OUTPUT 側の受信部(Rx)が接続されていれば通信可能となります。
③Ｆ０７形コネクタのレバーロックが「カチッ」と音がするまで確実に差込んで下さい。

ロックがかかるまで押し込む
Tx
Rx③光コネクタを接続していない時には、ゴミなどが入らないように必ず付属のキャップを取り付けて下さい。

キャップ

光ケーブルの接続確認
INPUT 側と OUTPUT 側を光ファイバで接続し、OUTPUT 側の Status 表示 LED が橙色で点滅することを確認して下さい。
※INPUT 側は光を送信するだけですので、Status 表示は点灯状態のままです。
※OUTPUT 側は装置起動状態で Status 表示 LED が点灯し、光信号を受信すると点滅表示します。
CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8OUTPUTCH1OPTStatus14

７．こんな時は故障かなと思った場合には修理を依頼する前に確かめて下さい。
電源 LED(PWR1,PWR2)が点灯しない
確認①：電源コネクタはきちんと根元まで接続されていますか？
確認②：ＤＣ電源のブレーカはＯＮになっていますか？
確認③：極性は間違っていませんか？
確認④：ＡＣアダプタでの給電時には電源ＬＥＤ表示はありません。
「Status」ＬＥＤで装置の起動状態を確認して下さい。
光ファイバを接続しても Status LED が点滅しない
確認①：光コネクタの端面は汚損がなく確実にロックされていますか？
コネクタの端面を清掃し、再度抜き差ししてみて下さい。
確認②：光ケーブルが断線や異常損失を起こしていませんか？

接点が切り替わらない
確認①：コネクタの配線が断線していませんか？
確認②：無電圧の接点信号ですか？
本装置はリレー接点などの無電圧接点信号の伝送装置です。INPUT 側に有電圧接点などで電圧を印加すると故障する可能性があります。
また、OUTPUT 側も無電圧接点を出力します。外部に駆動回路を設けて接点状態を検知して下さい。
確認③：光ケーブルの接続状態は問題ありませんか？
OUTPUT 側の「Status」LED が点滅状態になっていない時は、正常な通信ができません。

15

製品保証
本製品の保証内容は以下のとおりです。
保証期間 ： 当社出荷日起算から６年間
保証内容 ： 代替品の無償提供（先出しセンドバック方式）＊保証期間内であっても、次の場合は保証外となりますのでご了承ください。
・取扱説明書に記載の使用方法や注意事項に反するお取り扱い及び不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷・仕様書に記載の環境条件(温度・湿度)や使用条件、入力電圧に反するお取り扱いによる故障及び損傷
・ご購入後の輸送、移動中の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷・火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷＊代替品の受付は 9:00～17:00 となります（土・日・祝日および当社休日を除く）。
製品在庫や受付時間によっては当日出荷できない場合があります。
＊保証期間については、製品に貼付しているロットシールのロットナンバー・シリアルナンバーにて判別可能であるため、保証書の添付はございません。
Lot：○○△－□□□Rev.：◇
S/N：×××〇〇：製造年（西暦年下 2 桁表示）△：製造月（ただし、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）□□□：製造番号（3 桁表示）◇：リビジョン（アルファベット 1 文字表示）
×××：シリアルナンバー（最大 3 桁表示）例）Lot：22Z－001 Rev.：A S/N：50 ⇒ 2022 年 12 月製造、製造番号 001 リビジョン A シリアルナンバー50

お問い合わせ製品に関するお問い合わせや代替品の受付は下記連絡先にお問い合わせください。
製品故障の場合、「こんな時は」に従ってご確認いただき、なお異常の場合には異常内容をご連絡ください。

『営業窓口』 大電株式会社 ネットワーク機器部 各営業所
コールセンター(テクニカルサポート窓口)

東： 0120-588-545 (携帯にも対応)
受付：8:30～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日および当社休日を除く）
e-mail：dyden-network@dyden.co.jp
受付：24 時間

京：〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶ノ水３階
TEL : 03-5684－2100 【代表】＊担当地区：北海道・東北・関東・甲信越地区

名 古 屋：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング４階
TEL : 052-211－1888 【代表】＊担当地区：東海地区
大阪：〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ビルディング２号館１階
TEL : 06-6229－3535 【代表】＊担当地区：関西・北陸・中国・四国地区

九州：〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19
TEL : 0952-52－8546 【代表】＊担当地区：九州・沖縄地区

16