標準仕様書
電気錠制御盤システム
品

名電気錠

制御盤型式

Ｂ Ａ Ｎ － Ｌ １ ５ Ｎ Ａ

S13005-74-20615

目次
１． 概要 .............................................................................. 1
２． 構成 .............................................................................. 1２－１． 機器構成 .................................................................. 1２－２． オプション ................................................................ 1
３． 機能・動作 ........................................................................ 2３－１． 管理機能 .................................................................. 2３－２． 監視機能 .................................................................. 2３－３． 施解錠機能 ................................................................ 2３－４． 警報機能 .................................................................. 3３－５． 一斉解錠動作 .............................................................. 4３－６． 非常解錠動作 .............................................................. 4３－７． タイマー入力動作 .......................................................... 4３－８． オプション機器機能 ........................................................ 4４． 動作モード ........................................................................ 6４－１． 自動施錠方式（電気錠：一般扉） ............................................ 6４－２． 施解錠繰り返し方式（電気錠：一般扉） ...................................... 7４－３． 採風錠方式 ................................................................ 7５． 対応電気錠 ........................................................................ 8６． 系統図 ............................................................................ 9

S13005-74-20615

１．概要
本電気錠制御盤は、盤面パネル操作により、電気錠／採風錠の制御と状態監視が可能である。

２．構成
２－１．機器構成（１）電気錠制御盤

ＢＡＮ－Ｌ１５ＮＡ

１台（２）電気錠（建築工事）(※１)台（３）採風錠（引き窓、引き戸用）(※２)台※１…制御盤１回線毎に電気錠は１台の接続が可能である。
※２…美和ロック製採風錠：EL-101は、１回線に対して１台の接続が可能である。
ゴール製採風錠：AWR-100/101は、１回線に対して１台の接続が可能である。
シブタニ製採風錠：SWL-110-SNは、１回線に対して最大３台まで接続可能である。
→対応可能な電気錠、採風錠については、「５.各社電気錠対応表」を参照のこと。
注）同回線に対して電気錠と採風錠、異なる採風錠の混在接続は不可能である。

２－２．オプション（１）鉛バッテリー

１台（２）タイマー（24時間タイマーまたは週間タイマー）

１台（３）操作表示器：B-95タイプ、B-97タイプ(※３)台（４）スリーキー：T-3312A(※３)台（５）副制御盤：SUB-L15NB(※３)台（６）全開用キースイッチ：SWL-TMS(※４)台（７）デジタルテンキー入力装置：C-3830NXB/テンキー：T-3830S(※５)台（８）インターフェース装置：AIR-cf08A-2(cf08B)/カードリーダー：AIR-R601A(※６)台※３…操作表示器、スリーキー、副制御盤は、１回線あたりいずれか２台まで接続可能である。
※４…SWL-110-SN×１台に対して１台、あるいは、２～３台に対して１台の接続が可能である。
※５…C-3830NXB×１台に対して最大８台のT-3830Sが接続可能である。
※６…AIR-cf08A-2(cf08B)×１台に対して最大16台（８回線分）のAIR-R601Aが接続可能である。
(※５、※６…「６.系統図

図６－１．系統図」を参照のこと)

1

S13005-74-20615

３．機能・動作
３－１．管理機能（１）ゲートの管理は、電気錠制御盤１台につき、15ゲートまで制御可能である。
（２）ゲートは、運用にあわせて自動施錠モード／繰返しモード／採風錠用モードの選択・制御が可能である。
（３）タイマー動作は、全回線の一斉解錠動作または、個別回線動作に使用可能である。
（４）オプションの鉛バッテリーを内蔵することにより、30分間の停電時動作補償が可能である。

３－２．監視機能（１）電気錠の施解錠と扉の開閉、採風錠の開放制限(換気)状態／開放(全開)可能と扉の開閉および、警報情報をリアルタイムに盤面(操作パネル、一斉操作パネル)表示とブザー鳴動で知らせることが可能である。
（２）警報発生時のブザー鳴動は、一斉操作パネルのリセットボタンを押すことによって停止(※７)することが可能である。

※７…ブザー鳴動のみの停止であり、警報状態は継続している。
盤面の警報表示は事象改善まで点灯したままである。
復旧条件については「３－４．警報機能」の復旧条件を参照のこと。

３－３．施解錠機能（１）ボタン操作で、電気錠の解錠／施錠、採風錠の開放制限(換気)状態／開放(全開)可能状態(※８)が切替え可能である。
（２）電気錠の一回解錠時間を10秒、20秒のいずれかで設定することが可能である。
（３）採風錠を取付けた扉の施錠(扉全閉時)は、扉を完全に閉めてクレセントにより行う。
（４）防災用に非常解錠入力がある。

※８…採風錠接続時は、開放制限(換気)状態（幅10～15㎝程度の扉開閉が可能）と開放(全開)可能状態(扉を換気の範囲以上に開けることが可能)の切替えが可能である。
開放制限状態において扉の開くことが可能な幅は、接続される採風錠の種類により異なる。

2

S13005-74-20615

３－４．警報機能（１）開扉警報
一回解錠のとき、扉を開け30秒を経過しても扉が閉扉しない場合に警報となる。
(扉をきちんと閉めたときに復旧する)（２）施錠不良警報
電気的に施錠制御を行った後、一定時間以内に施錠しない場合に警報となる。
(電気錠がきちんと施錠したときに復旧する)（３）解錠不良警報
電気的に解錠制御を行った後、一定時間以内に解錠しない場合に警報となる。
(電気錠がきちんと解錠したときに復旧する）（４）コジアケ警報
施錠状態で、扉が開扉した場合に警報となる。ブザーが鳴動する。警報表示灯が赤色点灯する。
(電気錠が電気的に解錠したときに復旧する)＊接続する採風錠の種類（美和ロック製、ゴール製、シブタニ製）により警報条件が異なる。
各社採風錠の警報条件の詳細については、別紙の各社採風錠の動作仕様書を参照のこと。

警報ブザーは、リセットボタンを押した時、または警報条件が復旧した場合に停止する。

3

S13005-74-20615

３－５．一斉解錠動作（１）一斉解錠入力
１）火報盤等からの一斉解錠入力が入ると、設定されている回線の電気錠は連続解錠状態、採風錠は開放（全開）可能状態となる。
２）一斉解錠入力が切れると一斉解錠表示灯は消灯し、各回線で入力が切れた時点での電気錠(採風錠)、外部入力の状況に応じた状態へと移行する。

（２）一斉解錠ボタン
１）一斉解錠ボタンを２秒以上押すと、設定されている回線の電気錠は連続解錠、採風錠は開放（全開）可能状態となり、一斉解錠表示灯が赤色点灯する。
再度、一斉解錠ボタンを押すと一斉解錠表示灯は消灯し、各回線でその時の電気錠(採風錠)、外部入力の状況に応じた状態へと移行する。

３－６．非常解錠動作（１）火報盤等からの非常解錠入力(火報入力)が入ると、設定されている回線の電気錠は連続解錠状態、採風錠は開放(全開)可能状態となり、非常解錠表示灯が赤色点灯し、警報ブザーが鳴り続ける。
警報ブザーは、リセットボタンを押すと停止する。
（２）非常解錠入力(火報入力)が切れたのを確認し、リセットボタンを押すと、非常解錠表示灯が消灯し、各回線でその時の電気錠(採風錠)、外部入力の状況に応じた状態へと移行する。

３－７．タイマー入力動作（１）タイマー入力が入ると電気錠は解錠状態、採風錠は開放(全開)可能状態になる。
扉の開閉による施錠はしない。
（２）開扉状態でタイマー入力が切れた場合、電気錠は施錠状態、採風錠は開放制限(換気)状態にならない。
扉を閉めると、電気錠／採風錠はタイマー入力が入る前の状態に戻る。

３－８．オプション機器機能（１）操作表示器のボタン操作により、遠隔で電気錠の解錠／施錠、採風錠の開放制限(換気)、開放(全開)可能の切替えを行うことが可能である。
（２）スリーキーの暗証番号操作により、遠隔で電気錠の解錠／施錠、採風錠の開放制限(換気)、開放(全開)可能の切替えを行うことが可能である。
（３）副制御盤は本体盤同様、個別操作/一斉操作･状態表示を行うことが可能である｡
4

S13005-74-20615

（４）全開用キースイッチのキー操作により、遠隔で採風錠の開放制限(換気)／開放(全開)可能の切替えが可能である。
接続方法に応じて同回線に接続された複数のSWL-110-SNを一括、あるいは、個別で切替え可能である。
（５）デジタルテンキー入力装置を介して接続したテンキーによる暗証番号操作により、遠隔で電気錠の解錠／施錠、採風錠の開放制限(換気)、開放(全開)可能の切替えを行うことが可能である。
（６）インターフェース装置を介して接続したカードリーダーによるカード照合により、遠隔で電気錠の解錠／施錠、採風錠の開放制限(換気)、開放(全開)可能の切替えを行うことが可能である。

5

S13005-74-20615

４．動作モード
４－１．自動施錠方式（電気錠：一般扉）（１）連続解錠動作
１）連続解錠ボタンを押すと、その回線の電気錠は連続解錠し、その後、扉を開け閉めしても電気錠は施錠しない。
２）連続解錠ボタンを再度押すと、その回線の電気錠は扉が閉まっていれば施錠する。
開いている場合は、閉めると施錠する。

（２）一回解錠動作
１）一回解錠ボタンを押すと、その回線の電気錠は解錠設定時間だけ解錠し、解錠設定時
間経過後、電気錠は自動的に施錠する。
２）開扉警報時間（30秒）以上扉を開けっ放しにすると、警報表示灯が点灯し、警報ブザーが鳴り続ける。警報ブザーは、リセットボタンを押すと停止する。
扉を閉めると、警報表示灯は消灯する。

（３）表示灯動作
１）開扉表示灯は、扉が開くと赤色点灯し、閉めると消灯する。
２）解錠表示灯は、電気錠が一回解錠の時は緑色点滅し、連続解錠の時は緑色点灯する。
施錠すると消灯する。
３）警報表示灯は、開扉警報／施錠不良警報／解錠不良警報／コジアケ警報が発生すると、赤色点灯する。
復旧すると、消灯する。

6

S13005-74-20615

４－２．施解錠繰り返し方式（電気錠：一般扉）（１）解錠動作
１）解錠ボタンを押すと、その回線の電気錠は解錠し、その後、扉を開け閉めしても電気錠は施錠しない。

（２）施錠動作
１）施錠ボタンを押すと、その回線の電気錠は扉が閉まっていれば施錠する。
開いている場合は、閉めると施錠する。

（３）表示灯動作
１）開扉表示灯は、扉が開くと赤色点灯し、閉めると消灯する。
２）解錠表示灯は、電気錠が解錠の時は緑色点灯する。施錠すると消灯する。
３）警報表示灯は、施錠不良警報／解錠不良警報／コジアケ警報が発生すると、赤色点灯する。
復旧すると、消灯する。

４－３．採風錠方式
接続する採風錠の種類（美和ロック製、ゴール製、シブタニ製）により動作が異なる。
各社採風錠動作の詳細については、別紙の各社採風錠との動作仕様書を参照のこと。

7

S13005-74-20615

５．対応電気錠
表５－１に対応する各社電気錠を示す。

表５－１．各社電気錠対応表
電気錠種類

電気錠タイプ
美和ロック株式会社

株式会社
ゴール

合資会社
堀商店

通電時解錠型

ALT/ALTA

EST/ESTP/ELTP

6110/6120

電気錠

AMT/AMTA

EUT/EUTP

6210/6220

AUT/AUTAESB/CMT株式会社
シブタニ株式会社
ウエスト

AEN

ALGT50通電時解錠型AST

3103

電気ストライク

3020N

通電時施錠型

ALR/ALRAESR/ESRP

6112/6122

電気錠

AMR/AMRA

ELR/ELRP

6212/6222

AUR/AURA

EUR/EURP

ALGR50

CMR

通電時施錠型

ASR

AEE

3123

電気ストライク
瞬時通電施解錠型

ALA/ANS

EXS

6111/6121

電気錠(有極)AUS/ALG50

EZS

6211/6221

瞬時通電施解錠型

ALS

電気錠(無極)AMS

モーター式施解錠型

AL3M

AHEM/EM

3401

本締電気錠

AFF

SXE

採風錠

EL-101(3モード)

AWR-100(通電時施錠型)

EL-101(2モード)

AWR-101(通電時解錠型)

(※10)

E05
SWL-110-SN

自動扉※10…各社採風錠動作については、別紙の各社採風錠との動作仕様書を参照のこと。

8

S13005-74-20615

６．系統図図６－１に系統図を示す。
AC 10 0VＥ
タイマー入力連続解錠入力一回解錠入力×１５

電源表示出力
開扉表示出力解錠表示出力警報表示出力Ｂ
３a

１ゲート(回線)につき、いずれか２台まで接続可能
・操作表示器・スリーキー・副制御盤

SUB
AC 10 0VbNXB

SＴ

※１

※１）
１装置に付き、最大8台のT-3830S接続可能

AC 10 0V
ccf08 cf ×8

S

ＲSＲ

※２

※２）
１装置に付き、各ゲートの入室/退室側に1台ずつ接続する場合、最大16台のリーダー接続可能
非常解錠出力
代表警報出力※ 破 線 は オ プ ショ ン

一斉解錠入力非常解錠入力－凡Ｅ

例－
電気錠制御盤
ＢＡＮ－Ｌ１５ＮＡ

NXB

デジタルテンキー入力装置
Ｃ－３８３０ＮＸＢ

電気錠（建築工事）

Ｔ

デジタルテンキー
Ｔ－３８３０Ｓ

Ｂ

操作表示器

３スリーキーＴ－３３１２Ａ

cfＣＡＮユニットＡＩＲ－ｃｆＡ

cf08

SUB

Ｒ

CPEV 0.9-1P
CPEV 0.9-3P
S

CPEV-S 0.9-1PS

CPEV-S 0.9-3P

インターフェイス装置
ＡＩＲ－ｃｆ０８Ａ－２（ｃｆ０８Ｂ）

a

副制御盤
ＳＵＢ－Ｌ１５ＮＢ

bc

カードリーダー
ＡＩＲ－Ｒ６０１Ａ＊電気錠制御盤と電気錠等間の配線距離
C PE V 0. 9 使用時、最長1 00 m
C PE V 1. 2 使用時、最長1 50 m

CPEV 0.9-50P
CPEV 0.9-1P×8(最大)CPEV 0.9-1P×8(最大)＊C-3 83 0N XB とT- 38 30 S 間の配線距離/ AI R- cf 08 A- 2( cf 08 B) とリーダー間の配線距離
CPEV-S
0 .9 使用時、最長100m

図６－１．系統図

注）採風錠を接続した場合の系統図は、別紙の各社採風錠との動作仕様書を参照のこと。
＊ＡＲＴロゴは、株式会社アートの登録商標です。
＊その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

9

S13005-74-20615