Pararedes 220/127 Vca, 380/220 Vca
e 480/277 Vca para o Brasil
SE75K / SE100K / SE120K
20ANS DEGARANTIA

INVERSORESInversor Trifásico com
Tecnologia Synergy

Integrado com processo único de pré-comissionamento para umarápida instalação do sistemaFunção de pré-comissionamento para validaçãoautomática dos componentes do sistema ecabeamentos durante o processo de instalação dosistema antes da conexão com a rede elétrica
Fácil instalação com 2 pessoas, com design leve emodular (cada inversor consiste em 3 unidadesSynergy e um gerenciador
Operação independente de cada unidade Synergy,permitindo maior período de operação e fácil
manutençãoIntegrado com sensores térmicos para detecção defalha de cabeamentos garantindo proteção esegurança aprimorada
Proteção contra arco integrada* Aplicável apenas para DPS CC e CA

solaredge.com

Mitigação de PID integrada para maximizar aperformance do sistema
Dispositivo de proteção de surto monitorado* e
substituível, para uma maior proteção contra surtos
causados por descargas ou outros eventos: Integradocom DPS tipo 2, RS485 e CC (opcional DPS CA tipo 2)
Chave seccionadora CC integrada opcional,eliminando a necessidade de string box externa
Projetado para reduzir automaticamente a alta tensãoCC para níveis seguros após o desligamento darede/inversor,com SafeDC™ e o opcional
desligamento rápido
Monitoramento a nível de módulo integrado com
Ethernet ou comunicação celular para uma total
visibilidade do sistema

Inversor Trifásico com Tecnologia Synergy
SE75K / SE100K / SE120K
Aplicável a inversores com part number

SExxK-xxx0Ixxxx
SE75K
para redes 220/127V e380/220V

SExxK-xxx8Ixxxx

SE100K
para redes 380/220V

SE120K
para redes 480/277V

95300

120000W

95300

120000VA

380 / 220

480 / 277Vca

304 – 437 / 176 – 253

432 – 529 / 249 – 305

VcaSAÍDA CAPotência Nominal(1)Potência Máxima(1)Tensão Nominal (FF/FN)
Faixa de Tensão (FF/FN)

55150 @ 220/127v
75000 @ 380/220v
55150 @ 220/127v
75000 @ 380/220v
380 / 220; 220 / 127
304 – 437 / 176 – 253;
176 – 253 / 102 – 146

Frequência Nominal
Máxima Corrente Injetada (por fase)

60 ± 5%145 @ 220/127v
120 @ 380/220v

Redes Trifásicas Compatíveis
Redes Suportadas
Máxima Corrente Residual Injetada(2)Monitoramento de Rede, Proteção Anti-Ilhamento,
Fator de Potência Configurável, Limites Configuráveis
por PaísDistorção Harmônica Total (THD)
Fator de PotênciaHz145

Aca

3W + PE, 4W + PE
WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT
300

mA

Sim
≤3± 0.8 to 1%

ENTRADA CC
Máxima Potência-Pico (STC): Conjunto/Unidade

96510 / 32170 @ 220/127v
131250 / 43750 @ 380/220v

Transformer-less, Não Aterrado

Proteção Contra Inversão de Polaridade
Detecção de Falha de Isolamento à Terra
Máxima Eficiência do Inversor
Eficiência Euro (média)Consumo Noturno210000 / 70000

Sim400 – 600 @220/127v
680 – 1000 @380/220v; 480/277v

Faixa de Tensão de Operação
Máxima Corrente de Entrada

166775 / 55590

3 x 48,25 @ 220/127v
3 x 40 @ 380/220v<8Vcc

3 x 48,25Sim
167kΩ Sensitividade por unidade Synergy(3)98.3
98< 12Acc

98.1

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
Interfaces de Comunicação Compatíveis(4)Gerenciamento Smart Energy
Comissionamento do Inversor
Proteção Contra Falha de Arco
Desligamento Rápido
Retificador de PID
Proteção de Surto (DPS) RS485 (portas 1+2)
Proteção de Surto (DPS) CC
Proteção de Surto (DPS) CAFusíveis CC (unipolar)
Chave Seccionadora CC

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), Celular (opcional)
Limitação de Exportação
Com o aplicativo de celular SetApp usando o ponto de acesso Wi-Fi integrado para conexão local
Integrado, configurável pelo usuário (de acordo com UL1699B)
Opcional(5) (automático mediante desconexão da rede CA)
Noturno, Integrado
Tipo II, substituível em campo, integrado
Tipo II, substituível em campo, integrado
Tipo II, substituível em campo, opcional
Opcional, 25A / 30A
Opcional

CONFORMIDADE ÀS NORMASSegurançaPadrões de Conexão à Rede(6)EmissõesRoHSW

IEC-62109-1; IEC-62109-2
VDE-AR-N-4105; AS-4777; EN 50549-1; EN 50549-2; CEI-021; VDE 0126-1-1; CEI-016
IEC61000-6-2; IEC61000-6-3 Class A; IEC61000-3-11; IEC61000-3-12
Sim(1) Potência para temperatura até 50°C, para informações sobre 'de-rating', acesse a nota técnica Redução de capacidade por temperatura (Derating).
(2) Se um dispositivo DR externo for necessário, o valor de ativação deverá ser >= 300mA.
(3) Em locais cujas normas permitem.
(4) Para especificações das comunicações opcionais, visite a página do produto Comunicação para baixar as especificações relevantes do produto.
(5) Part number dos Inversores com desligamento rápido – SExxK-xxRxxxxxx.
(6) Para download de documentos e certificações, acesse a categoria de Certificados na página da Centro de Conhecimento.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos os direitos reservados. SOLAREDGE, o logotipo da SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da SolarEdge Technologies, Inc.
Todas as outras marcas comerciais mencionadas aqui são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Data 1 de agosto de 2024 DS-000019-PRT BRA. Sujeito a alterações sem aviso prévio%%
W

Inversor Trifásico com Tecnologia Synergy
SE75K / SE100K / SE120K
Aplicável a inversores com part number

SExxK-xxx0Ixxxx
SE75K
para redes 220/127V e
380/220V

SExxK-xxx8Ixxxx

SE100K
para redes 380/220V

SE120K
para redes 480/277V

ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃONúmero de Unidades Synergy por InversorSeção Transversal Cabo CA e Diâmetro de Saída:
Fase/PE (alumínio ou cobre)
Entrada CC Inversor / Unidade Synergy(7)(8)Dimensões (A x L x P)
Peso
Faixa de Temperatura de OperaçãoResfriamentoRuído
Grau de ProteçãoMontagem3Seção transversal até 120 / 70mm² ; diâmetro saída 30 – 50 / 12 – 20mm
12 / 4 pares de MC4
Prensa Cabo, 3 pares / 1 par, seção transversal de até 50mm², cabo alumínio ou cobre com diâmetro
externo de 12 – 20mm
Unidade Synergy: 558 x 328 x 273
Synergy Manager: 360 x 560 x 295
Unidade Synergy: 32
Synergy Manager: 18-40 a +60Ventilador (substituível pelo usuário)< 67
IP65 – Ambientes externos e internos
Suporte fornecido(7) Entradas CC estão disponíveis com MC4 ou prensa cabo, de acordo com o part-number do produto. Para mais informações contate a SolarEdge.
(8) São aprovados para uso, apenas conectores MC4 fabricados pela Staubli.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos os direitos reservados. SOLAREDGE, o logotipo da SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da SolarEdge Technologies, Inc.
Todas as outras marcas comerciais mencionadas aqui são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Data 1 de agosto de 2024 DS-000019-PRT BRA. Sujeito a alterações sem aviso préviommkg
˚CdBA