Ver.1.00

2018年度L2-Tech水準表の主な変更点
L2-Tech
リスト№
L-000611

区分

設備・機器等の名称

部門1
産業・業 温水機務（業種共通）

変更の概要

変更の理由

L2-Tech水準表
情報№・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-003722
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため

2018年度L2-Tech水準表（素案） （変更前：取消線）
指 標
L2-Tech
測定単位
計算方法
試験条件
水準単位
名称
準拠する規格 規格の名称
計算式準拠する規格 規格の名称
説 明95% ボイラ効 JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、 JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、率1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、 1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、
JISB8417:200 真空式温水発 またはJISB8417:200 真空式温水発 または0、または生機、または JSB8418:2000に 0、または生機、または JSB8418:2000にJSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
JSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
生機
生機

資料6

2018年度L2-Tech水準表 （変更後：赤字）
指 標
L2-Tech
測定単位
計算方法
水準単位
名称
準拠する規格規格の名称
計算式準拠する規格96% ボイラ効 JISB8222-1993、
陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
率
JISB8417:2000、または 式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるい または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015または 機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015 は、HA-008:2015またはHA-010:2015）
水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準 HA-010:2015）
温水発生機）
拠）

備考
試験条件
規格の名称
説 明
陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「-」（条件指定または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠なし）と表記
機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015
水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準温水発生機）
拠）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-003728
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため

91% ボイラ効 JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、率1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、
JISB8417:200 真空式温水発 または0、または生機、または JSB8418:2000に
JSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
生機

JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、JISB8417:200 真空式温水発 または0、または生機、または JSB8418:2000に
JSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
生機

91% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000、またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015 は、HA-008:2015または水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準 HA-010:2015）
温水発生機）
拠）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「-」（条件指定
または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠なし）と表記
機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015
水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準温水発生機）
拠）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-003731
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため

89 %ボイラ効 JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、率1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、JISB8417:200 真空式温水発 または0、または生機、または JSB8418:2000に
JSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
生機

JISB8222陸用ボイラー JISB8222-1993、1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、JISB8417:200 真空式温水発 または0、または生機、または JSB8418:2000に
JSB8418:2000 無圧式温水発 準拠
生機

91% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000、またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015 は、HA-008:2015または水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準 HA-010:2015）
温水発生機）
拠）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「-」（条件指定または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠なし）と表記
機（あるいは、真空式温 （あるいは、HA-008:2015
水発生機または無圧式 またはHA-010:2015に準温水発生機）
拠）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-004517
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため

105% ボイラ効 JISB8222率
1993、
JISB8417:2000またはJISB8418:2000

陸用ボイラー 標準規格による評 JISB8222熱勘定方式、 価
1993、
真空式温水発JISB8417:200
生機、または0または無圧式温水発
JISB8418:200
生機
0

陸用ボイラー JISB8222-1993、熱勘定方式、 JISB8417:2000、
真空式温水発 または生機、または JSB8418:2000に無圧式温水発 準拠
生機

103% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
LPG焚き」と表機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 記
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-004518
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため-% ボイラ効 JISB8222率
1993、
JISB8417:200
0またはJISB8418:2000

陸用ボイラー 標準規格による評 JISB8222熱勘定方式、 価
1993、
真空式温水発JISB8417:200
生機、または0または無圧式温水発JISB8418:200
生機
0

陸用ボイラー JISB8222-1993、
熱勘定方式、 JISB8417:2000、真空式温水発 または生機、または JSB8418:2000に無圧式温水発 準拠
生機-% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
LPG焚き」と表機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 記
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の見直し

・当該設備機器の機能と S-004519
市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため-% ボイラ効 JISB8222率
1993、
JISB8417:200
0またはJISB8418:200
0

陸用ボイラー 標準規格による評 JISB8222熱勘定方式、 価
1993、
真空式温水発JISB8417:200
生機、または0または無圧式温水発
JISB8418:200
生機0陸用ボイラー JISB8222-1993、熱勘定方式、 JISB8417:2000、真空式温水発 または生機、または JSB8418:2000に無圧式温水発 準拠
生機-% ボイラ効 JISB8222-1993、率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
LPG焚き」と表機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 記
熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の追加

・当該設備機器の機能と市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため-

105% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
都市ガス13A機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 焚き」とする、熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 L2-Tech水準
生機またはガス焚潜熱 拠）
表情報No.を回収型無圧式温水発生
新規追加機）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の追加

・当該設備機器の機能と市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため--% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、
クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
都市ガス13A機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 焚き」とする、熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 L2-Tech水準
生機またはガス焚潜熱 拠）
表情報No.を回収型無圧式温水発生新規追加機）

L-000611

産業・業 温水機務（業種共通）・クラス条件の見直し
・L2-Tech水準の追加

・当該設備機器の機能と市場の実態から、クラス条件の見直しが妥当であると判断したため・また、上記クラス条件の設定に伴い、L2-Tech水準を見直したため--% ボイラ効 JISB8222-1993、
率JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、JISB8222-1993、
式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または JISB8417:2000またはまたは無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠JISB8418:2000（あるい機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 は、HA-035:2017または熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 HA-036:2017）
生機またはガス焚潜熱 拠）
回収型無圧式温水発生機）

陸用ボイラー熱勘定方 JISB8222-1993、クラス条件を式、真空式温水発生機、 JISB8417:2000、または 「潜熱回収型、または無圧式温水発生 JISB8418:2000に準拠
都市ガス13A機（あるいは、ガス焚潜 （あるいは、HA-035:2017 焚き」とする、熱回収型真空式温水発 またはHA-036:2017に準 L2-Tech水準
生機またはガス焚潜熱 拠）
表情報No.を回収型無圧式温水発生新規追加機）

L-000600

産業・業 蒸気ボイラ ・L2-Tech水準の見直し
務（業種 (貫流ボイ共通）
ラ)・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-004499-- 成績係数 JIS B（COP） 8222:1993

陸用ボイラー
熱勘定方式

給水温度15℃、給気温度35℃、運転
圧力は「貫流ボイ
ラ性能表示ガイド
ライン」 表1.効率
表示圧力基準に準拠

98- ボイラ効 JIS B 8222:1993
率（％）

陸用ボイラー熱勘定方式

JISB8222-1993に準拠

L-000624

産業・業 自然冷媒冷 ・L2-Tech水準の見直し
務（業種 凍冷蔵コン共通）
デンシング
ユニット

・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-003816-- 成績係数 JRA4019：（COP） 2014

コンデンシング COP=Φ/P、COP: JRA4019：
ユニット
成績係数、Φ:定格 2014
能力[W]、P:定格消費電力 [W]

コンデンシング JRA4019：2014にユニット
準拠

1.84

- 成績係数（COP）

コンデンシングユニット

COP=Φ/P、COP:成績係 JRA4019：2014
数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W]

標準規格による評 貫流ボイラ性
価能表示ガイドライン

貫流ボイラ性能表示ガイド
ライン

1 / 2 ページ

JRA4019：2014

貫流ボイラ性能表示ガイ 貫流ボイラ性能表示ガイ 給水温度15℃、給気温 L2-Techリスト
ドライン
ドライン
度35℃、運転圧力は「貫 No.を「L流ボイラ性能表示ガイド 000600」に修ライン」 表1.効率表示圧 正力基準に準拠

コンデンシングユニット

JRA4019：2014に準拠

Ver.1.00

2018年度L2-Tech水準表の主な変更点
L2-Tech
リスト№区分

設備・機器等の名称変更の概要

変更の理由

L2-Tech水準表
情報№

2018年度L2-Tech水準表（素案） （変更前：取消線）
指 標
L2-Tech
測定単位
計算方法
試験条件
水準単位
名称
準拠する規格 規格の名称
計算式準拠する規格 規格の名称
説 明- 成績係数 JRA4019：
コンデンシング COP=Φ/P、COP: JRA4019：
コンデンシング JRA4019：2014に（COP） 2014
ユニット
成績係数、Φ:定格 2014
ユニット
準拠
能力[W]、P:定格消費電力 [W]部門1
産業・業 自然冷媒冷 ・L2-Tech水準の見直し
務（業種 凍冷蔵コン共通）
デンシング
ユニット

・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-003824

L-000690

産業・業 ガスエンジ
務（業種 ンコージェ共通）
ネレーショ
ン

・L2-Tech水準の見直し・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-003804

41.6% 発電効率 JISB8121:200 コージェネレー JISB8121:2009に
9
ションシステム 準拠
用語

L-000848

家庭ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-004173

7.6- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率（APF）

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

L-000848

家庭

ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-004185

6.8- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率（APF）

L-000848

家庭

ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-004190

6.6

L-000848

家庭

ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

S-004193

L-000848

家庭

ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

L-000848

家庭

ルームエア ・L2-Tech水準の見直し
コン・当該クラスに該当する製品が新たに確認でき、水準の変更が必要と判断したため

L-000624

JISB8122:200 コージェネレー JISB8122:2009に
9ションユニット 準拠の性能試験方法

L2-Tech
水準0.95資料6

測定単位単位名称- 成績係数（COP）

準拠する規格JRA4019：2014

試験条件
規格の名称
コンデンシングユニット

説 明
JRA4019：2014に準拠

コンデンシングユニット

コンデンシングユニット

JRA4019：2014に準拠

COP=Φ/P、COP:成績係 JRA4019：2014
数、Φ:定格能力[W]、P:
定格消費電力 [W]

備考

40.3

- 成績係数（COP）

JISC9612:2005に準拠

7.9- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消費効率（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

JISC9612:2005に準拠

7.1- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消費効率（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率
（APF）

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

JISC9612:2005に準拠

6.9- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消費効率（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

6.3- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率
（APF）

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

JISC9612:2005に準拠

6.5- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消
費効率
（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

S-004195

5.8- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率
（APF）

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

JISC9612:2005に準拠

6.2- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消
費効率
（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

S-004202

5.2- 通年エネ JISC9612:200 ルームエアコ
ルギー消 5ンディショナ
費効率
（APF）

JISC9612:2005に JISC9612:200 ルームエアコ
準拠
5ンディショナ

JISC9612:2005に準拠

5.5- 通年エネ JISC9612:2005
ルギー消費効率（APF）

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

JISC9612:2005

ルームエアコンディショナ JISC9612:2005に準拠

2 / 2 ページ

JRA4019：20142018年度L2-Tech水準表 （変更後：赤字）
指 標
計算方法
規格の名称
計算式
準拠する規格コンデンシングユニット COP=Φ/P、COP:成績係 JRA4019：2014
数、Φ:定格能力[W]、P:
定格消費電力 [W]