GUÍA DE
CONSTRUCCIÓN
DE PISTAS
DE HIELO IIHF

Ninguna parte de esta publicación puede serreproducida en inglés o traducida y reproducida en
cualquier otro idioma ni transmitida de manera
alguna o por ningún medio, ya sea electrónico,mecánico, fotocopiado, de grabación o de almace­namiento y recuperación de información, sin
permiso previo por escrito de la Federación Inter­nacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).
Agosto 2017
© International Ice Hockey FederationGUÍA DECONSTRUCCIÓN
DE PISTAS
DE HIELO IIHF

Foto: Archivo Nacional de Canadá

AL PRINCIPIO, EL HOCKEY SOBRE HIELOSE PRACTICABA EN LA CALLE. No
había nada más bello que ver un paisaje como
el de esta foto de 1910 cuando se daban
temperaturas bajo cero. Pero en cuestión dehoras todo podía cambiar: una tormenta
de nieve, fuertes lluvias o una subida de latemperatura sobre cero podían provocar quese pospusiera, o incluso cancelara, unpartido o un torneo entero. Para que este deporte se desarrollara se necesitaban
pistas de hielo.

EDICIÓN

Edición revisada: la Guía de construcción de pistas de hielo IIHF estábasada en el Manual de pistas de hielo IIHF, redactado originalmente por
el Comité de Instalaciones del 2002 presidido por Philippe Lacarrière;
copyright 2002 IIHF.
Editorial
International Ice Hockey Federation
Presidente del grupo del proyecto
Frank González

Miembro del Consejo de la IIHF
Presidente del Comité de Instalaciones de la IIHF

EditorHarry Bogomoloff

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Escritores/editores colaboradores
Patxi Lagarda

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Jeff Theiler

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Zoltan Kovacs

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Charles R. Botta

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Mikhail Zagaynov

Miembro del Comité de Instalaciones de la IIHF

Antoine Descloux

Miembro ad hoc del Comité de Instalaciones de la IIHF

Manu Varho

Miembro ad hoc del Comité de Instalaciones de la IIHF

Coordinación y diseño
Cornelia Ljungberg

Secretaria del Comité de Instalaciones de la IIHF

BBGmarconex

Diseño y producción

Fotógrafos
Archivo IIHF
Hockey Hall Of Fame – imágenes IIHF

¿ALGUNA VEZ PENSASTE EN CONSTRUIRUNA PISTA DE HIELO?

9PROYECTO DE UN PABELLÓN NUEVO DE LA IIHF

11

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE HIELO EN CUALQUIERLUGAR DEL MUNDO – CAPÍTULO 1
1.1
INTRODUCCIÓN Y PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF

13

DIMENSIONES SOCIALES DE UNA PISTA DE
HIELO – CAPÍTULO 2
2.1
INTERESÉS DE LA COMUNIDAD
2.2
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

17GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3
3.1
INTRODUCCIÓN GENERAL
3.2
DIMENSIONES DE LAS PISTAS DE HIELO
3.3
DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO IIHF
3.4
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAESTRUCTURAL PARA UNA PISTA DE HIELO
3.4.1 SISTEMA ESTRUCTURAL DEL PROTOTIPO DE LA IIHF
3.4.2 CUBIERTA: TEJADO
3.4.3 CUBIERTA: PAREDES
3.4.4 ESTRUCTURA DE LA BASE DE LA PISTA DE HIELO
3.5
SALAS ELECTRICA Y MECANICA
3.5.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
3.5.1.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
3.5.1.2 PISTA DE HIELO
3.5.2 CLIMATIZACIÓN
3.5.3 DESHUMIDIFICACIÓN
3.5.4 CALEFACCIÓN
3.5.5 SISTÉMA ELÉCTRICO
3.5.6 ACÚSTICA Y CONTROL DEL RUIDO
3.5.7 AUTOMATIZACIÓN DEL EDIFICIO Y SISTEMASDE INFORMACIÓN
3.5.8 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
3.6
CONSUMO ENERGÉTICO
3.6.1 CASO PRÁCTICO: CONSUMO DE ENERGÍA
3.7
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

23
24
30
31
31

PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTADE LA IIHF – CAPÍTULO 4
4.1
INTRODUCCIÓN
4.2
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
4.3
PRESUPUESTO OPERACIONAL
4.3.1 GASTOS
4.3.2 INGRESOS

57

15

18
19

35
35
36
37
37
38
42
42
43
44
47
47
48
48
49
49
51
55

58
59
60
60
63

FINANCIACIÓN – CAPÍTULO 5
5.1
COSTE DE CONSTRUCCIÓN/COSTES DE INVERSIÓN
5.2
COSTES OPERATIVOS

69
70
71

EGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELOREGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELO
DEFINICIÓN DE LA PISTASUPERFICIE DE HIELO / NECESIDADES PARA JUGARBANQUILLOS DE JUGADORESBANQUILLOS DE SANCIONADOSOBJETOS EN EL HIELODIMENSIONES ESTÁNDAR DE LA PISTA
VALLA DE LA PISTACRISTAL DE PROTECCIÓN
RED DE PROTECCION
PUERTAS
MARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO/ZONASMARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO / CÍRCULOS Y PUNTOSDE SAQUE NEUTRAL
MARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO/ÁREASPORTERÍA

75
76
76
76
77
77
79
79
79
80
80
81
81
82

EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL, PISTAS DE HIELO
EN EL MUNDO, LISTA DE EQUIPAMIENTOEJEMPLO DE HORARIO SEMANALPISTAS DE HIELO EN EL MUNDOLISTA DE EQUIPAMIENTO

87
88
90
92

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

93

NOTAS

107

83
84

¿ALGUNA VEZ PENSASTE ENCONSTRUIR UNA PISTA DE HIELO?

La pista de hielo es la clave parael desarrollo del hockey
Al principio, el hockey sobre hielo tenía ciertas limitaciones bien deﬁnidas:
solo se podía jugar en lugares donde hubiera hielo natural entre los meses de diciembre y marzo (lo que se consideraba una temporada larga).
Por este motivo, países como América del Norte, Escandinavia o la antigua Unión Soviética fueron los primeros en adentrarse en este deporte.
Hoy en día la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) cuenta con 77 asociaciones miembro. Nuestro apreciado deporte está representado en casi todos los rincones del mundo.

Los problemas asociados con la construcción de pistas de hielo artiﬁcial
podrían resumirse en estas dos preguntas:
1. ¿Cómo empezamos?
2. ¿No es demasiado caro?
Para poder mostrarle a comunidades del mundo entero que una pista dehielo no supone ni un gasto prohibitivo ni emprender una aventura imposible, la IIHF decidió reunir a un grupo de expertos para que creara una
guía para la construcción de pistas de hielo. El objetivo de dicha guía esayudar a comunidades y entusiastas del hockey a construir pistas dehielo en sus localidades por un precio razonable.
Esta guía está especialmente dedicada a los clubes de hockey sobre
hielo con intención de construir una pista comunitaria, a los responsables
de comunidades y barrios y a los empresarios de la construcción.
Como Presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielome enorgullece poder presentar esta guía: ¿Alguna vez pensaste en
construir una pista de hielo? Esta constituye la primera guía dentro delcampo de las pistas de hielo.

Dr. René Fasel
Presidente de la IIHF

¿ALGUNA VEZ PENSASTE EN CONSTRUIR UNA PISTA DE HIELO?

Sin lugar a duda, esto es posible gracias a las pistas de hielo artiﬁcial, quese pueden construir en cualquier lugar del mundo, incluso en el desierto.

9

DISPARA …
¡Y MARCA! En el hockey
sobre hielo primanla habilidad y la velocidad:
es el deportemásrápido del mundo.

10

PROYECTO DE UN PABELLÓN
NUEVO DE LA IIHF

Una pista de hielo trae la felicidad
a una comunidad entera
La ilusión de poder deslizarse por una superﬁcie helada de manera natural ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y durante
siglos. En los últimos tiempos se han desarrollado diferentes deportes dehielo, entre ellos el hockey sobre hielo, y los vienen disfrutando tantohombres y mujeres como niños.
Los avances en las tecnologías de refrigeración a ﬁnales del siglo XIX han
permitido a mucha gente poder patinar sobre superﬁcies de hielo artiﬁcial.
Hoy en día, gracias a tecnologías más avanzadas y a mejores materialesde aislamiento que suponen un consumo mucho más eﬁciente de la energía,
se pueden practicar los deportes de hielo en cualquier país del mundo.

El objetivo de esta guía es ayudar a las diferentes federaciones asociadas
con la IIHF, o a futuros miembros, a conseguir proyectos de construcciónde pistas de hielo sencillos y asequibles. Esto les permitirá desarrollar
programas más amplios para promover el hockey sobre hielo, el deporte
de equipo más rápido del mundo, así como otros deportes de hielo internacionales.
La ﬁnalidad es aportar la información y las explicaciones que deben seguir los diversos grupos involucrados o interesados en los diferentes aspectos de la planiﬁcación, construcción, mantenimiento y gestión delfuncionamiento de una pista de hielo.
Una pista de hielo constituye un ediﬁcio especial que se debe estudiar
con detenimiento. Para hacerlo posible, el proyecto debería incluir el asesoramiento de compañías de construcción con experiencia y empresas
de ingeniería, así como el de profesionales de mantenimiento y gestión.
El concepto principal detrás de este proyecto consistía en aportar losconocimientos necesarios y, con suerte, inspirar a una comunidad o gru-

PROYECTO DE UN PABELLÓN NUEVO DE LA IIHF

Nuestro grupo de trabajo, designado por el Consejo de la Federación
Internacional de Hockey sobre Hielo, está formado por expertos procedentes de diferentes países involucrados en varios aspectos del desarrollo de los deportes de hielo. Entre los participantes se encuentran constructores, ingenieros, expertos en pabellones deportivos, administradores,
operadores, deportistas y los medios de comunicación.

11

po a construir una pista de hielo. Esta guía debería ayudar a evitar algunos de los errores más comunes en los proyectos de construcción depistas de hielo.
Mediante la descripción de un prototipo de pista de hielo, que combina
un presupuesto aceptable con un diseño arquitectónico estándar y una
instalación completa para el disfrute social, el objetivo de esta guía es
hacer hincapié en:– que una pista de hielo podrá generar un gran interés social por el hockey
sobre hielo y otros deportes de hielo dentro de una comunidad;– que la construcción de una pista de hielo es sencillamente posible encualquier parte del mundo;– cómo construir, gestionar y dirigir una pista de hielo con éxito;– que la construcción, el mantenimiento y la dirección de una pista dehielo es posible desde un punto de vista económico, una vez se hayaestudiado con detenimiento el concepto técnico.
Esperamos que esta guía aporte al lector parte de la información necesaria para poder entender los aspectos técnicos y económicos sobre laconstrucción de una pista de hielo. Asimismo, esperamos que muestre
cómo el interés por construir una pista de hielo puede beneﬁciar a un
gran número de usuarios. Tanto hombres como mujeres de cualquieredad podrán disfrutar del hockey sobre hielo y otros deportes de hielo en
su comunidad.

Frank González
Presidente del Comité de Instalaciones de la IIHF
Miembro del Consejo IIHF

12

CONSTRUCCIÓN DE UNAPISTA DE HIELO EN
CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDOCAPÍTULO 1

VICTORIA SKATINGRINK EN MONTREAL,CANADÁ. Aquí secelebró el primer partido
de hockey sobre hielo
en pista cubierta, el 3 demarzo de 1875.

141. CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE HIELOEN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

En muchas comunidades las pistas de hielo se convierten en el centro dela vida social donde tienen lugar múltiples actividades. Otros deportes dehielo, la pista de patinaje abierta al público, ferias, exhibiciones, pequeñas convenciones y cursos de entrenamiento son algunas de las atracciones que mejor recepción tienen entre el público durante el invierno. En
los meses de verano, se quita o se cubre la pista de hielo para transformar la pista en un pabellón donde se pueden practicar deportes como elbaloncesto, el fútbol, el balonmano y el patinaje en línea.
En esta guía presentaremos un prototipo económico que ofrece lo último
en comodidad tanto para visitas activas como pasivas, gracias al empleode técnicas modernas de construcción y dirección de una pista de hielo.
El pabellón debe atraer a sus posibles visitantes, así como ser un lugar
seguro y cómodo donde estos disfruten de su estancia, ya sea sobre elhielo, en el restaurante, en las gradas o en los vestuarios. El pabellón sedebe poder mantener con facilidad con gastos generales y de inversión
bajos.
El primer partido registrado de hockey sobre hielo en una pista cubierta
tuvo lugar en el Victoria Skating Rink en Montreal (Canadá) en el año
1875. A pesar de sus modestos orígenes, el juego ha evolucionado y se
ha convertido en uno de los principales deportes en pista cubierta en la
actualidad. El impacto de las pistas cubiertas no se debe pasar por alto.
En los últimos años, la tecnología ha proporcionado al hockey sobre hielo muchas oportunidades para desarrollarse a nivel mundial. La construcción actual de instalaciones permite que tanto el hockey sobre hielo
como otros deportes de hielo se puedan adaptar en cualquier parte delmundo.
Además se pueden organizar eventos de alto nivel sin que el tiempo
tenga un impacto negativo, lo que garantiza la participación de patroci-

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE HIELO EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO – CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN Y PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF
La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo demostrará con esteguía que es posible construir una pista de hielo en cualquier lugar delmundo. Está destinada principalmente a los clubes de hockey sobre hielo y las organizaciones de actividades de ocio que quieran promover eldesarrollo de sus programas de hockey sobre hielo. Les mostraremos
cómo construir, gestionar y dirigir una pista de hielo con éxito. Tanto
responsables como políticos encontrarán innumerables ideas fundamentadas y la inspiración para construir una pista de hielo económicamente
viable en sus comunidades.

15

nadores, espectadores y demás sectores mediáticos. Resulta naturalque el deporte atraiga a muchos más que exclusivamente a los participantes. El hockey sobre hielo es un deporte muy popular entre los espectadores, ya sea en directo o por televisión. Tanto mujeres como hombres
de todas las edades disfrutan de la velocidad y la energía típicas de unpartido de hockey.
Gracias a su atractivo colectivo, el hockey sobre hielo es un deporte fácilde comercializar. Las empresas asociadas a este dinámico deporte se
beneﬁcian y aprovechan para publicitar sus productos y servicios. A pesar de las diferencias de un país a otro, las estadísticas demográﬁcas delhockey sobre hielo demuestran que la mayoría de los patrocinadores
notan el efecto de la publicidad tanto dentro como fuera de las pistas ypabellones, y generan ingresos por encima de la media. Una combinación perfecta para la puesta en práctica de estrategias de marketing exitosas, sobre todo cuando se combina con productos interesantes sobre
hielo.
Tradicionalmente las pistas de patinaje se consideraban como parte dela infraestructura de una comunidad, tanto como una biblioteca. Hoy endía, los proyectos para construir pabellones se evalúan en términos económicos y los ingresos y los gastos inﬂuyen considerablemente. Los derechos de denominación, las tribunas privadas, las concesiones, los ingresos, los derechos televisivos, así como las oportunidades publicitarias
innovadoras están a la orden del día.

Prototipo de pista de la
IIHF en Jaca, España

La fotografía muestra
el Pelham Civic Complex
16

en Alabama

DIMENSIONES SOCIALES
DE UNA PISTA DE HIELO
CAPÍTULO 2

2. DIMENSIONES SOCIALES DE UNA PISTA DE HIELO
2.1 INTERESÉS DE LA COMUNIDAD
Sports For All (Deportes para todos) es una de las iniciativas en auge
dentro del sector del deporte y de la educación física a nivel mundial.
Los deportes sobre hielo están estrechamente relacionados con losideales de la iniciativa Sport For All, fomentando la salud y el desarrollosociocultural para todas las edades. Una pista de hielo genera oportunidades para que la comunidad disfrute de una amplia variedad de deportes de hielo, como el patinaje sobre hielo para aﬁcionados y profesionales, el hockey sobre hielo, el patinaje de velocidad sobre pista corta y elcurling.
Una pista de hielo atrae a comunidades, deportistas, colegios y clubes.
Siempre que cuente con programas de uso bien organizados y horarios
de apertura que tengan en cuenta al cliente, una pista de hielo despierta
la curiosidad y atrae a la comunidad. Los colegios y los clubes son losprimeros interesados que a menudo quieren practicar el patinaje sobre
hielo a un nivel más avanzado.
Partiendo de este punto, el desarrollo puede llevar la práctica recreativa
de un deporte a convertirse en una aﬁción de por vida, o llevar a entusiastas de deportes de competición de otras disciplinas a interesarse por
el deporte de competición de clubes de patinaje o hockey sobre hielo.
Las pistas de hielo llaman la atención desde un punto de vista tanto deportivo como recreativo, y sitúan la salud y la actividad sociocultural
como la clave de la buena vida. Esto es algo que subrayan tanto médicos
expertos, pedagogos y cientíﬁcos sociales como políticos autónomos
con vistas de futuro y otros involucrados en el mundo del deporte.
El interés público en los deportes de hielo ha evolucionado hasta tal punto que hoy en día ya no se consideran una actividad deportiva exclusiva.
Sin embargo, las instalaciones abiertas durante todas las temporadas,
disponibles de 6 a 9 meses al año, suelen escasear. Las superﬁcies dehielo natural al aire libre, que dependen del clima de la zona, también
resultan insostenibles para un uso recreativo continuo y a gran escala,puesto que se utilizan para entrenamientos, competiciones y eventos depatinaje sobre hielo. Por este motivo las pistas de hielo artiﬁciales se han
convertido en algo indispensable en el ambiente recreativo cada vez más
relacionado con el deporte.

18

Durante los meses del año sin hielo, estas instalaciones son ideales paraorganizar eventos musicales, obras de teatro, ferias, así como deportes
a cubierto. La posibilidad de poder utilizar un pabellón durante todo elaño es un requisito fundamental. Eso garantizará las inversiones y compensará los constantes costos operativos anuales.
2.2 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Los programas de hockey sobre hielo para jóvenes y adultos generannormalmente el mayor número de usuarios de las instalaciones. Es vitalpara el éxito de la pista un programa que incluya tantas horas de uso al
día como sea posible.
Organizar los programas para jóvenes durante las primeras horas de latarde y durante el ﬁn de semana permitirá que los programas para adultos tengan lugar durante las últimas horas de la tarde.

Otro programa popular es el hockey recreativo, en el que el registro dejugadores está reservado y se apuntan de manera individual a cada sesión. Cada sesión dura normalmente entre 60 y 90 minutos. Los viernes
y sábados por la noche, las mañanas entre semana, las sesiones a lahora de comer y los domingos por la mañana suelen ser horarios con
bastante actividad. Los grupos de hockey para adultos también pueden
alquilar horas sueltas que ocuparían las horas en las que las instalaciones
suelen estar vacías.
Programas de aprendizaje de patinaje y hockey sobre hielo
Los programas de aprendizaje de patinaje y hockey sobre hielo son la
clave del éxito de un pabellón. Gracias a estos programas, participantes
esporádicos pueden convertirse en clientes ﬁjos que acaban utilizando
las instalaciones entre 3 y 4 veces por semana. Si los niños muestrancierta competencia sobre el hielo, se sentirán motivados a volver a lapista y mejorar sus habilidades deportivas.
Estos programas de desarrollo son imprescindibles para conseguir que
los patinadores vuelvan a la pista. Los programas de aprendizaje depatinaje y hockey sobre hielo, enfocados para niños de entre 5 y 12años, seguirán aportando nuevos patinadores para programas másavanzados. También se pueden organizar clases para niños de preescolar (de entre 3 y 5 años) durante las mañanas entre semana, lo cual cubriría de nuevo las horas libres en las que la pista suele estar vacía.
Las clases para aprender a patinar también crearán un programa fructífero con clases para niños. Una de las ventajas de los programas de

DIMENSIONES SOCIALES DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 2

Un programa estándar de hockey para jóvenes mantiene la pista ocupada aproximadamente entre las 16.30 y las 21.00 entre semana y la mayor
parte de los sábados y domingos, desde por la mañana hasta por latarde. Dependiendo del país y de la época del año, los jugadores jóvenes
de hockey podrían patinar también durante el día entre semana o en días
festivos.

19

aprendizaje de patinaje y hockey sobre hielo es que hasta 8 grupos
distintos, con 10 niños aproximadamente en cada uno, pueden hacer
uso de la pista al mismo tiempo.
Para que estos programas generen ingresos se debe ofrecer como mínimo una sesión de tarde entre semana y una de mañana o de tarde el
sábado. Las sesiones entre semana funcionarán como una actividad extraescolar y podrían tener lugar entre las 16.00 y las 18.00, un horario
que podría resultar muy popular en algunas comunidades.
Las sesiones de los sábados dan la oportunidad a todos los miembrosde la familia a participar juntos. Para muchos padres y otros miembrosde la familia les resultará más fácil asistir a las sesiones de ﬁn de semana,que deberían ofrecerse inmediatamente antes o después de las sesiones
de patinaje libre para incitar a los clientes a gastar más dinero dentro delas instalaciones.

20

Cuando un patinador haya progresado en los programas de aprendizaje,
puede optar por el deporte en el que se quiera centrar: patinaje artísticoo hockey. Es importante que las pistas mantengan un equilibrio entre
ambos programas para potenciar al máximo el uso del hielo en las instalaciones. En pabellones con una sola pista de hielo puede que resultemás difícil ajustarse a las necesidades de todos los grupos de usuarios,
pero es importante crear un ambiente en el que todos puedan participar.

Sesiones de patinaje abierto al público
En muchos países, especialmente en zonas donde el hockey no es partede su cultura deportiva habitual, las sesiones de patinaje abierto al público son esenciales para garantizar el éxito de las instalaciones. Una sesiónde patinaje abierto al público signiﬁca que hay un período de tiempo enel que la pista de hielo está abierta para que el público pueda patinar tras
haber abonado una cuota. Estas sesiones suelen ser una manera económica de atraer a nuevos clientes hacia las instalaciones.
Las sesiones de patinaje abierto al público también permiten a los encargados ofrecer a los clientes otros programas organizados que tengan
lugar dentro del pabellón. Las sesiones públicas suelen durar una media
de dos horas. En muchas pistas, las sesiones más comunes suelen ser
durante las tarde-noche de los viernes y sábados. Desde las 19.00 o
20.00 hasta las 22.00 o 23.00 tanto jóvenes como adultos pueden patinar y socializar. También se puede instaurar un programa de «noche temática» como actividad extra. La música pop o rock puede atraer alpúblico los viernes.

Otras sesiones públicas que han demostrado tener éxito son:– Las primeras horas de la tarde los domingos: esta sesión, entre las
18.00 y las 20.00, podría convertirse en la actividad que concluya el
ﬁn de semana para familias.
– Las mañanas entre semana: estas sesiones deben estar abiertas para
colegios, adultos o grupos de personas mayores.
– Las tardes entre semana: una sesión de patinaje después de clase, de
15.00 a 17.00, con música ambiente que atraiga a un público de entre
10 y 14 años.
– Las noches entre semana: esta sesión, entre las 19.00 y las 21.00,
coincidirá con las clases de aprendizaje para patinar, lo que llamará laatención de más adultos para hacer uso de las instalaciones.
Normalmente otros programas de deportes de hielo cubren las horas quelos programas de hockey no cubren o no pueden cubrir. Los horarios
más comunes para los patinadores artísticos son las primeras horas dela mañana, el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Los grupos de patinaje sincronizado están ganando cada vez más popularidad por todo el mundo y la industria de las pistas de hielo debe recibirlos con los brazos abiertos. Un equipo de patinaje sincronizado puede
conseguir tener entre 15 y 20 patinadores sobre el hielo durante una
clase práctica, lo que incorpora a más patinadores a un programa.

DIMENSIONES SOCIALES DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 2

Las sesiones de tarde los ﬁnes de semana suelen ser más frecuentadas
por familias, ya que los padres tienen tiempo libre para patinar con sus
hijos. Muchos pabellones también ofrecen programas para cumpleaños,
que tienen lugar durante las sesiones abiertas al público de tarde.

21

Los clubes de patinaje artístico no suelen tener problema en recibir a lospatinadores que vienen de los programas de aprendizaje. También sepueden encargar de los eventos y las campañas publicitarias y de marketing para los programas de patinaje artístico del pabellón. Los patinadores más dedicados utilizarán la pista para patinar por las mañanas
entre semana, de 6 a 9 de la mañana.
Es beneﬁcioso organizar las tardes de patinaje artístico para que coincidan con los programas de aprendizaje de patinaje y hockey. De estemodo los principiantes pueden contemplar los programas más avanzados y hacerse una idea de lo que implican esos niveles.
Otros deportes sobre hielo
Existen otros deportes sobre hielo que se pueden adaptar a algunos
pabellones y comunidades. El patinaje de velocidad sobre pista corta oel curling son actividades que pueden complementar una pista.
Programas comunitarios
Existen varios programas que los directores de la pista pueden introducir
para atraer a un mayor número de personas.

22

Las excursiones escolares o las celebraciones o ferias temáticas sobre
hielo son algunos de los ejemplos que pueden dar a las pistas la oportunidad ideal de hacer publicidad y comercializar sus programas a posibles
participantes. Las empresas y otras organizaciones también pueden
mostrar interés por el patinaje sobre hielo. Es importante que los encargados de la pista busquen tantas oportunidades como sean posibles yque las estudien con detenimiento.

SECTION 1

GUÍA TÉCNICA DE
UNA PISTA DE HIELO
CAPÍTULO 3

3. GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO
3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL
Todos los pabellones para deportes de hielo comparten las mismas preocupaciones: el coste energético y operativo y el clima interior. El diseño
de los pabellones y las operaciones son únicos y diﬁeren en gran medidade los de otros ediﬁcios normales. Las condiciones térmicas varían desde los – 5 ºC en la superﬁcie de hielo, entre 10 y 20 ºC en las gradas y por
encima de los 20 ºC en los vestuarios y oﬁcinas. La humedad del aireinterior provoca corrosión en los elementos y en las estructuras metálicas, degradación en los elementos y en las estructuras de madera yproblemas en la calidad del aire interior (hongos, mohos). El uso de tecnologías avanzadas puede reducir considerablemente el consumo energético y el costo operativo tanto en pabellones para deportes de hielo ya
existentes como en evaluación, al mismo tiempo que pueden mejorar elclima interior. El coste energético y las preocupaciones medio ambientales actuales exigen mucho de las soluciones técnicas. La falta de soluciones efectivas hace que aumenten los costos operativos (la energía, elmantenimiento, los repuestos, etc.). Si las instalaciones funcionan con un
consumo energético eﬁciente los ahorros que se pueden alcanzar son
considerables. Esto exigirá una inversión en tecnología para el ahorro deenergía y en concienciar a los operadores del pabellón sobre el consumo
energético.
Las instalaciones técnicas fundamentales para el buen funcionamiento
de un pabellón son:
– Aislamiento reforzado de paredes y techo– Equipo de refrigeración eﬁciente– Ventilación mecánica
– Sistema de calefacción eﬁciente (incluida la recuperación del calor)– Deshumidiﬁcación del aire
– Iluminación adecuada

24

1. Aislamiento reforzado de paredes y techo
El aislamiento reforzado de paredes y techo permite controlar el clima
interior independientemente del clima exterior. En un pabellón al aire libre
el funcionamiento depende del tiempo (la temperatura, el sol, la lluvia, el
viento, etc.) y el coste de mantenimiento es mayor. Dependiendo de lazona, también pueden surgir problemas relacionados con el ruido en un
pabellón al aire libre: el ruido del tráﬁco puede interferir con los entrenamientos y el sonido de la pastilla o «puck» del hockey sobre hielo contra
la valla puede molestar al vecindario. Las construcciones con una cubierta como techo ayudan a solucionar el problema del sol y de la lluvia, pero
pueden acarrear problemas de mantenimiento provocados por la «lluvia
interna»: el aire húmedo que se condensa en la superﬁcie fría interna deltecho y empieza a gotear. El techo está frío debido a la transferencia decalor radiante entre el hielo y el techo, es decir, el hielo enfría la superﬁcie
interna del techo. Aunque existen soluciones técnicas para minimizar el
problema de lluvia interna (p. ej. falsos techos de baja emisividad) lospabellones con una cubierta como techo están a la merced de las condiciones atmosféricas y elevan los costes de funcionamiento.

LA CONSTRUCCIÓN, LA TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS
Y EL FUNCIONAMIENTO CONDICIONAN EL CONSUMO DE
ENERGÍA DE UNA PISTA DE HIELO
Figura 1

1
4

3

2

1

2

La cubierta exterior

Calefacción

aislada– Mantiene condiciones– Permite construir una

térmicas óptimas

pista de hielo en cual-– Utiliza el calor obtenido

quier parte del mundodel equipo de refrigera-– Una cubierta hermética-ción (condensador

mente cerrada evita

de calor) tanto como

problemas de humedadsea posible.

3

4

5

Ventilación mecánica

Deshumidificación

Equipo de refrigeración– Proporciona condiciones– La deshumidiﬁcación– Necesario para laóptimas de aire interior

ayuda a prevenir– La ventilación controlada
ayuda a ahorrar dinero
y energía

problemas de humedad(niebla, hielo blando,daños del ediﬁcio)

producción y mantenimiento del hielo– Importante prestar
atención al consumo– Ventilación de aire secoenergético eﬁciente

antes de entrar en eldel equipo (alto COP

ediﬁciotérmico)GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

5252. Equipo de refrigeración eficiente
El equipo de refrigeración es necesario para la producción y mantenimiento del hielo en la pista. El equipo de refrigeración incluye el compresor, el condensador, el evaporador y las tuberías de la pista. El calor quese obtiene del condensador se puede reutilizar para el calentamiento delas instalaciones del pabellón con el consiguiente ahorro de energía yeconómico. El equipo de refrigeración es el que más energía consume enel pabellón. El condensador, las bombas y los ventiladores necesarios enel equipo de refrigeración suelen funcionar con electricidad, y consumen
más del 50 % de la electricidad utilizada en total.

EQUIPO DE REFRIGERACIÓNSISTEMA
INDIRECTO DE REFRIGERACIÓN
Figura 2

Carga: R22 6 NH3Sistema indirecto con válvula de expansión,tubo evaporador y condensador.

3. Ventilación mecánica
La ventilación mecánica es necesaria para controlar la calidad del aireinterior y la temperatura, así como las condiciones de humedad dentro
de la pista. La ventilación es necesaria tanto en zonas públicas (vestuarios, cafetería, etc.) como en el vestíbulo. Si alguna vez has entrado en
un vestuario en el que el sistema de ventilación estaba apagado, habrás
comprobado que es necesario tener el lugar bien ventilado, ya que la
mezcla de olores proveniente de los vestuarios o de la pista puede ser
desagradable. La falta de ventilación adecuada puede conllevar a problemas de salud dentro del pabellón.

26

Para que el consumo de energía sea eﬁciente, la renovación del aire debe
estar bien controlada. La cubierta de la pista debe estar herméticamentecerrada para evitar fugas e inﬁltraciones de aire incontroladas a través depuertas abiertas, juntas entre techo y paredes, etc. La inﬁltración de aire
no deseada aumentará el consumo de energía durante las temporadasde más calor y humedad ya que serán necesarias más refrigeración ydeshumidiﬁcación. Durante las temporadas más frías, el consumo deenergía estará ligado a la calefacción para mantener el pabellón a una
temperatura agradable. Lo que deriva en el cuarto requisito básico: elpabellón de hielo debe estar bien calefactado. Un pabellón sin calefacción resulta demasiado frío, incluso en climas más calurosos y el control de la humedad del aire resulta complicado.

5. Deshumidificación del aire
El equipo de deshumidiﬁcación es necesario para secar el aire del pabellón. El exceso de humedad en el aire interior genera la degradación deestructuras metálicas y de madera, el crecimiento de hongos y mohos, elaumento del consumo de energía y afecta a la calidad del hielo.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

4. Sistema de calefacción eficiente
La ventilación también ofrece la posibilidad de calentar la pista de hielo.
Calentar el pabellón con aire requiere del uso de aire reutilizado y de quela unidad de ventilación esté equipada con una bobina de inducción. La
recuperación del calor proveniente del equipo de refrigeración para calentar el aire ayuda a ahorrar energía considerablemente.

27

El consumo energético desempeña un papel fundamental en el coste y,sobre todo, en la carga medio ambiental del pabellón durante su ciclo devida. El uso eﬁciente de los recursos energéticos en proyectos tanto nuevos como de reforma reside en la percepción de la absorción de energía
y los diversos parámetros que afectan al consumo energético.
La construcción del ediﬁcio, la tipología del equipo y el funcionamiento
diario deﬁnen el consumo de energía de la pista de hielo. Las características de construcción son las propiedades de transferencia de calor y
humedad del techo y de las paredes, así como la inﬁltración de aire a
través de grietas y rendijas en la cubierta del ediﬁcio. La estructura delsuelo también es importante desde un punto de vista energético. Las
características del equipo incluyen la refrigeración, la ventilación, la deshumidiﬁcación, la calefacción, la iluminación y los sistemas de mantenimiento del hielo. Entre las características de funcionamiento se encuentran la duración de las temporadas de patinaje, la temperatura y la
humedad del aire, la temperatura del hielo, la temperatura del aire desuministro y la toma de aire puro del equipo que controla el aire, así comolos parámetros de control y ajuste de los aparatos. La ﬁgura 3 muestra
los espectros de energía de una típica pista de entrenamiento y las ﬁguras 4A y 4B muestran los ﬂujos de energía de una pista de hielo pequeña.
En condiciones ideales, la demanda de calefacción de una pista de hielo
está cubierta por el calor aprovechado del proceso de refrigeración. En
la práctica, es necesario más calor para poder cubrir las necesidades
relacionadas con el agua caliente y las temporadas más fías, cuando más
se tira de calefacción. Además, contar con un sistema de calefacción
secundario resulta necesario para cubrir las necesidades de calefacción
cuando los compresores no están funcionando, como ocurre cuando
se organizan eventos en suelo seco (conciertos, espectáculos, reuniones, etc.).

COMPONENTES PRINCIPALES DE CONSUMO DE ELECTRICIDADY CALOR DE UN TÍPICO PABELLÓN DE ENTRENAMIENTO
Figura 3

ELECTRICIDAD

28

Compresor, 47 %Bombas de agua y ventiladores delcondensador, 14 %Iluminación de la superﬁcie, 12 %Iluminación, 2 %Aparatos climatización (bombas,
ventiladores, controladores, etc.), 9 %Otros puntos de consumo (cafetería,
limpieza, iluminación exterior etc.), 12 %Deshumidiﬁcación, 4 %PÉRDIDAS DE
ENERGÍA
600 MWH

hielo» proporciona calor que se

E C UP E RA D

puede aprovechar para la producciónde calor y agua caliente. Aun así

RRpiscina cubierta.

sigue habiendo una gran cantidad deREcalor que se podría reutilizar en otros

GÍ
ER

O
AL

EN

C

EXCEDENTE DE
CALOR
800 MWHA

sitios, como por ejemplo en una

Figura 4 B

CALEFACCIÓN

Calefacción del espacio, 67 %Agua caliente, 17 %Derretimiento del hielo, 16 %GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

O8Mientras genera frío, el «equipo de

FRIGERANT

M

H

00

W

,30
E1

H

Figura 4 A

0M

CALOR
200 MWHW

ELECTRICIDAD
900 MWH29

3.2 DIMENSIONES DE LAS PISTAS DE HIELO
Existen diferentes formas de clasiﬁcar los pabellones de deportes de hielo.
En esta guía la deﬁnición se basa en el número de asientos, el tamaño delas instalaciones de catering y la posibilidad de usos polivalentes.
Los pabellones de deportes de hielo se clasiﬁcan, o pueden clariﬁcar,
dentro de las siguientes tres categorías:– Pabellones de pistas pequeñas con capacidad de hasta 1000 personas.
– Pabellones de tamaño medio con capacidad entre 2000 y 6000 personas, con características polivalentes (entre 2000 y 4000 asientos en
dos o en los cuatro lados de la pista en un único nivel).
– Los pabellones polivalentes modernos con capacidad de 6000 asientos ﬁjos con un funcionamiento de catering a gran escala, 4 lados dela pista en varios niveles.
Las pistas de hielo pequeñas se pueden construir sin asientos ﬁjos o sin
servicio de catering, aunque las pistas pequeñas modernas también se
están centrando en generar ingresos adicionales gracias a programas
extra de restauración.
El estudio inicial para la construcción de una pista de hielo nueva se debe
hacer sobre lo que se conoce como una base modular, que permite ampliaciones posteriores opcionales. Algunas de ellas pueden ser una superﬁcie de hielo extra, una ampliación de las gradas para espectadoreso un restaurante.
Para que sea posible añadir extras más adelante, el equipo de diseñadores deberá tener en cuenta algunos rasgos técnicos, a saber:– La capacidad del equipo de refrigeración– El sistema principal de apoyo estructural, por ejemplo, las columnas ylos cimientos en los laterales de ediﬁcio podrían diseñarse para que
puedan soportar otras estructuras adicionales más adelante.
– La estructura de cubierta, como los muros externos, debería ser parcialmente desmontable.
Esta guía se centra en una pista de hielo pequeña siguiendo la deﬁnición
de un prototipo de pista de hielo de la IIHF con aproximadamente 1000
asientos ﬁjos y un restaurante pequeño.

30

Pista de hielo pequeña, capacidad para

Pabellón multiusos, capacidad para másmenos de 2000 asientos.

de 8000 asientos.

3.3 DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO IIHF
Espacio mínimo requerido, prototipo de pista de hielo de la IIHF

3.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAESTRUCTURAL PARA UNA PISTA DE HIELO
Es imprescindible entender que los pabellones de pistas de hielo no
se pueden comparar con cualquier otro tipo de edificio. Esto se debe a:– grandes diferencias de temperatura interna en las mismas condiciones climáticas internas desde –4 ºC hasta 24 ºC, donde también estas
zonas de clima interno se deben controlar y mantener estables– las diferencias en el clima interno también causan problemas de humedad que se deben mantener bajo control– el hermetismo es una característica de la cubierta más importante que
el aislamiento térmico– se debe evitar acristalamiento a gran escala de la fachada por la pérdida de energía; una pista de hielo bien optimizada podría estar formada por una cubierta completamente cerrada.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

En el prototipo de pista de hielo de la IIHF se necesita espacio para:– al menos una superﬁcie de hielo estándar de la IIHF (dimensiones
26 – 30 m × 56 – 60 m) rodeada por una valla y un cristal protector con
al menos un espacio de 1,5 m fuera de la parte superior de la valla. Se
recomienda la medida 30 × 60 m para que la pista de hielo se pueda
utilizar para otros deportes como el patinaje de velocidad en pista
corta y el patinaje artístico.
– 6 vestuarios que incluyan servicios, duchas y taquillas– 2 salas para entrenadores– vestuarios para árbitros y jueces de línea que incluyan servicios y duchas– entre 4 y 10 cuartos de secado– vestíbulo y taquilla– enfermería– sala de servicio para la equipación del equipo (aﬁlado de patines, almacén de palos, etc.)– almacén general– cuarto de máquinas y sistema eléctrico– gradas para 1000 espectadores– aseos públicos– restaurante pequeño / zona de ventas– zona de alquiler de patines– zona comercial– cuarto de personal

31

SE PRESENTAN AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS
DE PISTAS PEQUEÑAS

Pista de entrenamiento Hartwall Jaffa Arena en Eura, Finlandia

Hechos– Año de construcción: 2000
– Superﬁcie construida: 2520 m2(70 × 36 m )– Tamaño de la pista de hielo:
58 × 28 m– Seats: 400– Temporada de patinaje:
8 meses (agosto – marzo)– Personal: 2– Consumo de calefacción:
710 MWh/año– Consumo eléctrico:
710 MWh/año

32

Disposición
La disposición del pabellón es sencilla: las gradas y los banquillos delos jugadores se sitúan en los lados opuestos de la pista de hielo.
Cuatro vestuarios se sitúan al ﬁnaldel pabellón. Encima de los vestuarios se encuentran las oﬁcinas,
una sala de conferencias y la cafetería. El espacio debajo de las gradas se utiliza como almacén. El
cuarto de máquinas se sitúa en uncontenedor separado fuera del pabellón.
Estructuras
La estructura rígida de la pista está
hecha de madera encolada. El techo
y las paredes están hechos de materiales de poliuretano. Para mejorar
el consumo eﬁciente de energía dela pista, los materiales herméticosde poliuretano están provistos de
una cubierta laminada poco emisiva
en la superﬁcie interna de los mismos. Estos también cuentan con
un revestimiento acústico que mejora el ambiente acústico de la pista. Las fachadas están hechas deladrillo y placas de metal perforado.

Pista de entrenamiento de Hämeekyrö, Finlandia

Disposición
Los cuatro vestuarios con duchas
se sitúan debajo de las gradas alo largo del vestíbulo. Al otro ladodel vestíbulo hay una cafetería yuna sala de entrenamiento.
Estructuras
La estructura de vigas arqueadasde la pista está hecha de madera
encolada. El techo y los muros están hechos de materiales de poliuretano. Para mejorar el consumo
eﬁciente de energía de la pista, losmateriales herméticos de poliuretano están provistos de una cubierta laminada poco emisiva en lasuperﬁcie interna de los mismos.
Estos también cuentan con un revestimiento acústico que mejora elambiente acústico de la pista. Las
fachadas están hechas de placasde metal perforado, listones y fábrica de obra.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Hechos– Año de construcción: 1997
– Superﬁcie construida: 2590 m2(68 × 38 m)– Tamaño de la pista de hielo:
58 × 28 m– Asientos: 600– Temporada de patinaje:
8,5 meses– Personal: 1– 2
– Consumo de calefacción:
395 MWh/año– Consumo eléctrico:
490 MWh/año– Consumo de agua:
1100 m/año

33

Pabellón de entrenamiento Monrepos en Savonlinna, Finlandia

Hechos– Año de construcción: 1999
– Superﬁcie construida: 2420 m2(67 × 36 m)– Tamaño de la pista de hielo:
58 × 28 m– Asientos: 400– Temporada de patinaje:
12 meses– Personal: 3– Consumo de calefacción:
760 MWh/año (76 m³ aceite)– Consumo eléctrico:
720 MWh/año– Consumo de agua:
3500 m/año

34

Disposición
Cuatro de los seis vestuarios con
ducha se encuentran debajo de lasgradas a lo largo del vestíbulo y los
otros dos vestuarios al ﬁnal delmismo. Encima de estos dos últimos vestuarios se sitúan las oﬁcinas, la sala de conferencias, la cafetería, el puesto de televisión y el
climatizador. El cuarto de máquinas (o unidad de refrigeración) se
sitúa en una zona separada fueradel pabellón.
Estructuras
La rejilla de construcción de la pista apoyada sobre el mástil está hecha de madera encolada. El techo
y las paredes están hechos de materiales de poliuretano. Para mejorar el consumo eﬁciente de energía
de la pista, los materiales herméticos de poliuretano están provistos
de una cubierta laminada pocoemisiva en la superﬁcie interna delos mismos. Estos también cuentan
con un revestimiento acústico que
mejora el ambiente acústico de lapista. Las fachadas están hechasde placas de metal perforado.

3.4.1 SISTEMA ESTRUCTURAL DEL PROTOTIPO DE LA IIHF
La estructura del techo está formada por vigas de acero apoyadas en
dos columnas. En los puntos de apoyo, la parte inferior de la viga hacepresión sobre una base de presión elastomérica anclada a la columna en
la base hormigón. Toda la estructura de acero del tejado (ver sección
tejado 3.4.2) está suspendida sobre el armazón. Las columnas a dos
aguas están montadas sobre los cimientos de hormigón.
Dependiendo de la zona geográﬁca en la que se piensa construir la pista dehielo, las cargas horizontales de la estructura del tejado (nieve) inﬂuyen considerablemente en la elección de los sistemas estructurales más económicos. Si las cargas de nieve no son notables, las vigas de acero podrían fácily económicamente encaver las gradas para espectadores y la parte superior de las vallas utilizando una longitud de luz entre 40 y 45 metros, y columnas de hormigón de 6 a 8 metros. Se debe dejar un espacio libre mínimo
de al menos 5 –7 metros entre la superﬁcie de hielo y la base de las vigasde acero. Esto dependerá también de los formatos estructurales y de tribunas. Para evitar problemas de humedad importantes, como la corrosión, se debe equipar el edificio con un sistema de deshumidificación.

MATERIALES Y SISTEMAS ESTRUCTURALESVETAJAS Y DESVENTAJAS
Tabla 1
Estructura deEstructura deEstructura deacero

maderahormigónvarios materiales+ longitud de luz+ longitud de+ disponibilidad global+ longitud de luz

larga+ disponibilidad
global+ sistema
prefabricado+ coste– corrosivo– protección
contra fuegos– mantenimiento

espacio larga+ no corrosivo+ no corrosivo+ sistema prefabricado+ sistema+ protección

prefabricado+ protección
contra fuegos– disponibilidad
global– costecontra fuegos– coste– longitud de luz dela viga– características
acústicas

Combinaciones delarga+ protección contra
fuegos+ sistema
prefabricado+ coste– corrosivo– deterioro– coste– mantenimiento – ﬂexibilidad para el uso – mantenimientoGUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

3.4.2 CUBIERTA: TEJADO
La principal función de la cubierta de una pista de hielo es mantener el espacio herméticamente cerrado, más que garantizar un aislamiento térmico.
La estructura de la cubierta se debe construir teniendo en cuenta este rasgo
en concreto para que resulte eﬁciente.

– deterioro
35

Durante la fase de diseño se deberían deﬁnir todas las posibilidades deampliación posteriores del ediﬁcio teniendo en cuenta las dimensiones dela parcela, la situación del tráﬁco y posibles cambios en los alrededores.
La mayoría de las estructuras para el tejado están compuestas por lassiguientes capas:– Plancha de acero perforado– Barrera de vapor– Aislamiento térmico (de 10 cm a 15 cm de lana de roca)– Impermeabilización (cubierta)

ESTRUCTURA TÍPICA DE UN TEJADO
Figura 5
Revestimiento, placa de metal externa
Aislamiento térmico
Barrera de vapor
Plancha de acero

3.4.3 CUBIERTA: PAREDES
La estructura de los muros externos de un pabellón para deportes dehielo suele cimentarse sobre la idea de mantener el espacio herméticamente cerrado. El método de construcción de muros más sencillo suelellevarse a cabo utilizando diferentes paneles de acero.
Estos paneles también permiten modiﬁcar la cubierta posteriormente con
facilidad y por un coste adicional reducido.
Estos paneles de acero se fabrican con un tamaño de 12 metros cadauno, en varios colores y con diferentes tratamientos de la superﬁcie. El
problema de estos paneles metálicos es que son poco resistentes a losgolpes, tanto internos por parte de las pastillas de hockey (se recomienda
instalar una red de protección), como provocados por vandalismo externo.
En el exterior se recomienda utilizar paneles de hormigón en la parte inferior de los muros y paneles metálicos en la parte superior.

ESTRUCTURA TÍPICA DE UNA PARED
Figura 6
Panel metálico

36

Panel de hormigón
Prefabricado tipo sándwich

3.4.4 ESTRUCTURA DE LA BASE DE LA PISTA DE HIELO
La pista de hielo se puede considerar como la estructura más especial
de toda la pista. Está formada por capas inferiores por debajo de la pista,
aislamiento térmico, tuberías y la pista. Las nuevas tecnologías han hecho posible el uso de nuevos materiales y soluciones técnicas para estas
estructuras, en donde se pueden optimizar los gastos de construcción yel consumo de energía.
El material más común para la superﬁcie es:– el hormigón
Una superﬁcie de arena resulta más barata y más eﬁciente energéticamente, ya que es un buen conductor del calor. Sin embargo, su uso se
limita únicamente a los deportes de hielo. Las superﬁcies de asfalto sontambién adecuadas para necesidades especíﬁcas, como puede ser en elcaso de utilizar el pabellón para el tenis en las temporadas sin hielo. El
asfalto es más barato que el hormigón, pero el consumo de energía derefrigeración es más elevado.

CONSTRUCCIÓN TÍPICA DE LA PISTA DE HIELO
Figura 7
Tuberías de refrigeración Ø aprox. 2 mm fuera PEH

100 mmHielo, 30 mm
Hormigón, 120 mm
Aislamiento, 100 mm

500 mmRelleno de gravilla, 500 mm
Cimientos de tierra, 500 mm

Tuberías de calefacción para evitar
la congelación del suelo

3.5 SALAS ELÉCTRICA Y MECÁNICA
El uso efectivo de los recursos energéticos se ha convertido en un aspecto importante en el diseño de nuevas instalaciones. Existen diversas medidas de conservación de energía que se pueden incorporar durante lafase de planiﬁcación. Mientras se planiﬁca la conﬁguración y construcción del soporte de la pista de hielo se deben considerar los tipos deactividad, los requisitos especiales y los intereses de los diversos gruposde usuarios. La tabla 2 resume los valores principales del aire interior, quese pueden utilizar en el diseño de servicios de ediﬁcios técnicos. Es importante establecer estos valores en la fase de diseño previa a la construcción para controlar las necesidades.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

30 mm

37

VALORES DE AIRE INTERNO PARA UNA PISTA DE
HIELO PEQUEÑA
Tabla 2, ver también tabla 5 en la página 44

AcciónTemperatura

Tempera- Humedad

Entrada min. dedel aire en la pista,tura delmáx. relativa

aire frescoºChielo, ºCde la pista (%) l / s / ocupante

Pista

Tribuna(altura 1,5 m)(operativa)

Hockeypartido+6

entrenamiento +6+10 – +15 – 570

4 – 8 / espectador+6 – +1570

12 / jugador–3

Figure+10 – +15 – 4

70

4 – 8 / espectador

entrenamiento +6competición+12+6 – +15–370

12 / patinador

Otros

+18

–

–

8 / persona+18

3.5.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
El equipo de refrigeración es fundamental para un pabellón de pista dehielo. El equipo de refrigeración se suele considerar el corazón de la pista,ya que casi todos los ﬂujos de energía están conectados con el procesode refrigeración de una manera o de otra. Es normal que el consumo
eléctrico del sistema de refrigeración sea más del 50 % del consumo eléctrico total. Asimismo, la pérdida de calor del hielo puede llegar al 60 % dela demanda total de calor de una pista de hielo.
En la fase de diseño, cuando se elige el equipo de refrigeración, se deben
tener en cuenta el aspecto económico, el consumo de energía, el medio
ambiente, el mantenimiento y la seguridad.

Conexión de tuberías de plástico de la pista con la distribución y colector
38(aislamiento térmico).

DIFERENTES COLECTORES A LO LARGO DE LA PISTA
Figura 8

Colectores a lo largo de la parte corta de la pista de hieloCARÁCTERISTICAS DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓNDIRECTO E INDIRECTO
Tabla 3Sistema directo

Sistema indirecto+ Eﬁciencia energética

+ Uso de equipos de refrigeración+ Sencillode fábrica+ Adecuado para cualquier refrigerante+ Relleno refrigerante pequeño– No admite algunos refrigerantes (amoniaco)– Eﬁciencia energética menor que(positivo para el medio ambiente)– Coste de instalación

con sistema directo– La participación de un profesional es imprescindible para el diseño y la instalación

En los sistemas de refrigeración directos las tuberías de la pista funcionan como evaporadoras, mientras que los sistemas indirectos hacen uso
de un evaporador separado (intercambiador de calor) y la pista de hielo
se refrigera indirectamente gracias a un refrigerante especial en un ciclode circulación cerrado.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Colectores a lo largo de la parte larga de la pista de hielo (no recomendable)

39

En general la eﬁciencia energética de un sistema directo es mejor que laeﬁciencia en el sistema indirecto. Por otro lado, el coste inicial del sistema
directo es mayor que el del sistema indirecto. Además los sistemas indirectos no se pueden usar con amoniaco en varios países debido a riegos
sanitarios, como puede ser en caso de fuga del refrigerante. La tabla 3
resume las ventajas y las desventajas de los diferentes sistemas.
En la mayoría de los casos el equipo de refrigeración utiliza un sistema indirecto, es decir, el suelo está cerrado por un circuito de agua cerrado en lugarde estar directamente cerrado. El refrigerante que se usa en el ciclo delcompresor debe ser respetuoso con el medio ambiente. La tendencia esfavorecer el uso de sustancias naturales. A la hora de elegir el refrigerante sedeben tener en cuenta las regulaciones especíﬁcas de cada país. El aspecto operativo es equipar el compresor para que funcione automáticamente,lo que permite controlar la demanda del funcionamiento del sistema. Además, los factores de seguridad se deben incorporar en el diseño del cuartode máquinas. Se recomienda ponerse siempre en contacto con las autoridades locales de seguridad o medio ambiente con respecto a lo anterior.
Desde un punto de vista energético es imprescindible que el compresor
sea lo más eﬁciente posible, no sólo en cuanto a diseño sino también encondiciones de carga parcial.
Cuando se calcula la economía energética del sistema es importantecentrarse en el sistema entero y no solo en un componente individual. El
equipo de refrigeración es una parte integral de la pista de hielo, Figura 9.
CLI

Automatización
ANTE

ER
IG

TU

A

R

FR

Figura 9NO

ESTRUCEQUIPO DE REFRIGERACIÓNY FLUJOS DE ENERGÍA
RELACIONADOS

MA INTER

Temperatura interior

Estructura de la base– Temperatura del aire– grosor del hielo– Temperatura del techo– grosor del hormigón y– Humedad del aire
– Temperatura del hieloORE

propiedades térmicas– materiales y dimensiones de las tuberías– propiedades dellíquido refrigerante– aislamiento
anticongelante– calefacción
anticongelante

40

EQUIP

Unidad de Refrigeración– temperaturas deevaporación
y condensación– eﬁciencia– tipo de compresor– medidas– refrigerador

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON RECUPERACIÓN
DE CALOR: PRECALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE,
CALENTAMIENTO DEL SUELO Y DEL AIRE
Figura 10
Bobina de enfriamiento externa

Unidad deventilación

Equipo de refrigeración

Base pista de hielo

Evaporador
Condensador
Calefactordel suelo

Tuberías de refrigeración

Compresor
refrigerante

Deshumidiﬁcación

Depósito deagua caliente

Protección anticongelante del suelo

La capacidad de refrigeración se mide normalmente de acuerdo con las
cargas de calor durante el proceso de producción de hielo. El dimensionamiento de la capacidad refrigerante durante el período de congelación
está formado por los siguientes componentes:– disminución de la temperatura de funcionamiento de la construcciónde la pista de hielo en el tiempo requerido.
– la capacidad de refrigeración necesaria depende de la temperatura delas estructuras al principio del proceso de congelación y del tiempo decongelación necesario (normalmente 48 horas).
– disminución de la temperatura del agua del suelo hasta alcanzar elpunto de congelación (0 ºC) y después congelar el agua hasta que seconvierta en hielo y disminuir la temperatura del hielo hasta una temperatura de funcionamiento óptima. La capacidad de refrigeración
necesaria depende de la temperatura del agua, de la temperatura defuncionamiento del hielo y del tiempo de congelación necesario (normalmente 48 horas).
– la radiación térmica entre la superﬁcie de la pista y las superﬁcies
contiguas. La capacidad de refrigeración depende de la temperaturade la superﬁcie durante el proceso de congelación.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Aspectos de diseño y dimensionamiento
El equipo de refrigeración se mide de acuerdo con la carga de refrigeración y las temperaturas necesarias de evaporación y condensación. Para
una pista individual estándar es adecuada una capacidad de refrigeración aproximadamente de 300 – 350 kW.

41

– carga convectiva de calor entre la superﬁcie de la pista y el aire. La capacidad de refrigeración depende de la temperatura del aire y de la superﬁcie de la pista tanto como de la velocidad a la que se mueve el aire
a lo largo de la superﬁcie de la pista durante el proceso de congelación.
– el calor latente del vapor de agua condensado proveniente del aire hacia la
pista depende de la humedad del aire (presión del vapor de agua) y de latemperatura de la superﬁcie de la pista durante el proceso de congelación.
– la carga de radiación térmica en la superﬁcie de la pista durante elproceso de congelación (iluminación, etc.).
– el trabajo de las bombas refrigerantes.

3.5.1.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
El equipo de refrigeración está compuesto por los siguientes componentes: compresor(es), evaporador, condensador y sistema de válvula deexpansión y control.
La función del compresor consiste en mantener la presión y la temperatura del evaporador a un nivel lo suﬁcientemente bajo como para que ellíquido refrigerante pueda entrar en ebullición a una temperatura por debajo de la que rodea al evaporador, para absorber el calor. En el compresor el vapor se eleva hasta una presión alta y una temperatura lo suﬁcientemente alta que llegue a estar por encima de la del material refrigerantepara que el calor no entre en el condensador. Después del proceso decondensación, la válvula de expansión envía el líquido refrigerante devuelta a la presión del evaporador. Las bombas del compresor suelen
contar con al menos 2 compresores para garantizar un uso ﬂexible yeconómico del equipo.

42

3.5.1.2 PISTA DE HIELO
Otro aspecto interesante en la cadena energética es la resistencia decalor entre el hielo y el agua, que afecta al consumo de energía. El concepto subyacente de energía en la resistencia de calor es que cuantomás alta sea la resistencia, más baja debería ser la temperatura del agua
y de evaporación del compresor para producir el mismo efecto refrigerante que con una resistencia similar. Cuanto más baja la temperatura deevaporación, más alta la demanda energética del compresor. La resistencia de calor consiste en cinco parámetros diferentes:
1. La denominada resistencia de superﬁcie de la superﬁcie de hielo, que
es una combinación de la radiación del techo y de convección.
2. La resistencia de calor del hielo, que depende principalmente del grosor del hielo.
3. El hielo, la losa de hormigón o cualquier otro material superﬁcial constituye una resistencia de calor basada en el grosor de la capa y de laconductividad del calor del material en concreto.

4. El material de las tuberías y el espacio de las tuberías en el suelo.
5. La resistencia de la superﬁcie entre las tuberías y el líquido.
La función de refrigerantes alternativos es conducir el calor desde la pista hasta el evaporador que se encuentra en el equipo de refrigeración. El
refrigerante perfecto es ecológico, no tóxico, su coste de bombeo esbajo y es muy eﬁcaz. Asimismo, debe ser anticorrosivo, barato y práctico.
Existe una gran variedad de refrigerantes que se pueden usar; la Tabla 4
muestra algunos de ellos.

REFRIGERANTES ALTERNATIVOS
Tabla 4
Refrigerante alternativo

Comentarios

GlicolesCoste de bombeo alto, eﬁciencia baja, fá-– Etilenglicolcil de tratar– Freezium contiene un 20 – 50 %de formiato de calcio
Sales

Coste de bombeo bajo, eﬁciencia alta,– Cloruro de calcio (CaCl2)

poco práctico

Formatos

Coste de bombeo bajo, eﬁciencia alta,– Formiato de potasio

corrosivo, caro

En la construcción de una pista de hielo, el aislamiento anticongelante delsuelo y, en algunos casos, la calefacción del mismo son obligatorias (elcalor residual se puede reutilizar). La congelación del suelo se puede dartambién en climas donde esto no suele ser un problema común. Si elsuelo tiene tendencia a congelarse, la escarcha puede provocar que lapista de hielo esté desnivelada. La escarcha dañará y diﬁcultará el mantenimiento de una pista bien nivelada. Asimismo, impedirá el uso del pabellón para otros deportes (tenis, baloncesto, etc.) durante las temporadas sin hielo. Además, una pista de hielo sin aislamiento incrementa el
consumo energético de la refrigeración.

3.5.2 CLIMATIZACIÓN
Se recomienda encarecidamente el uso de ventilación automática en elpabellón para garantizar que las condiciones del aire interior sean saludables y seguras. La unidad de control del aire produce aire fresco en lapista de hielo y otras zonas, y se utiliza también para generar calor oayudar a deshumidiﬁcar el aire de la pista. La entrada de aire fresco es
necesaria para mantener la calidad del aire. La calidad del aire se ve
afectada por las emisiones de los usuarios, de los materiales del ediﬁcio
y de la alisadora de hielo, especialmente cuando esta funciona con un
motor de combustión (gas o gasolina).

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3– Acetatos de potasio

43El ediﬁcio se divide en dos zonas térmicas: la pista de hielo y las zonas
públicas. Lo más fácil y seguro es equipar el pabellón con dos unidadesde ventilación: una para la zona donde está la pista; y otra para las zonas
públicas.
La ventilación puede generar un ahorro energético gracias a la toma deaire fresco controlada y la optimización de los índices de ﬂujo de aire
adaptados a las necesidades para minimizar la potencia del ventilador.

3.5.3 DESHUMIDIFICACIÓN
La carga de humedad depende de los ocupantes (patinadores, público,etc.), de la humedad del aire externo, de la evaporación del agua durante
el pase de máquina y de la combustión de la alisadora. La mayor carga dehumedad proviene de la cantidad de agua del aire externo, que entra enla pista de hielo a través del sistema de ventilación y de fugas e inﬁltraciones de aire no controladas (puertas o ventanas, ranuras e intersticios
en la construcción provocados por presiones durante el funcionamiento).
El exceso de humedad en el aire incrementa el riesgo de pudrimiento delas estructuras de madera y corrosión de los elementos metálicos, lo que
limita la vida útil de los componentes y los materiales de la construccióny supone un aumento del coste de mantenimiento. Los niveles de humedad elevados causan problemas en la calidad del aire interior como consecuencia de mohos y hongos en las superﬁcies de la estructura delediﬁcio.
Las tablas que se presentan a continuación muestran los índices máximos permitidos de humedad en el aire para evitar problemas en la calidad del aire interior y la degradación de la construcción.
Existen dos maneras principales de eliminar la humedad del aire: enfriando el aire por debajo de su punto de condensación; ﬁltrando el aire por
un material que absorba el agua (deshumidiﬁcación química).

TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD ESTÁNDAR
PARA EVITAR LA NIEBLATabla 5Temperatura del aire en la pista de

Humedad del aire relativa máxima, %hielo, ºC

44

5

90

10

80

15

70

20

60

TEMPERATURA ESTÁNDAR DEL AIRE Y DE LA HUMEDAD
PARA QUE SURJAN DAÑOS CAUSADOS POR MOHOSEN ESTRUCTURAS DE MADERATabla 6
Temperatura, °C

Humedad relativa, %Putrefacción

50 – 5> 90 – 95

Moho

55 – 0> 75 – 95

CORROSIÓN ESTÁNDAR EN METALESTabla 7
Temperatura, °C

Humedad relativa, %

>0

> 80

Los sistemas que enfrían el aire por debajo de su punto de condensación
utilizan refrigeración mecánica. El aire pasa por una bobina de enfriamiento, lo que consigue que una parte de la humedad del aire se condense en la superﬁcie de la bobina y salga del ﬂujo de aire. La bobina deenfriamiento también se puede instalar en la unidad de ventilación y en el
circuito de refrigeración del hielo.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CON DESHUMIDIFICACIÓNY BOBINAS DE RECUPERACIÓN DEL CALOR
Figura 11
Humectador

FiltroVentilador
Pista de hielo
T
FiltroHumectador

Bobina deenfriamiento/
deshumidiﬁcación

Ventilador

Bobina de
Bobina derecuperación induccióndel calor= +10 °C
= + 60 %CO² = +1,000 ppm

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

La deshumidiﬁcación química se lleva a cabo con el uso de materiales
absorbentes, tanto sólidos como líquidos, que tienen la capacidad deextraer y contener la humedad del aire.

45

El sistema de deshumidiﬁcación desecante, ﬁgura 10 en la página 41 o
ﬁgura 13 en la página 46, consiste en un disco giratorio lento, un tamboro una rueda cubierta o rellena de material absorbente (normalmente gelde sílice). Se atrae el aire húmedo de las instalaciones y se hace pasar
por una parte de la rueda donde el desecante absorbe la humedad delaire. Mientras la rueda gira lentamente, pasa por un segundo ﬂujo de airerecalentado. La humedad absorbida por el desecante se libera dentro delaire caliente, reactivando el desecante. El aire húmedo caliente se libera
fuera de las instalaciones.

PROCESO DESHUMIDIFICACION CONDENSACION
Figura 12
Sistemade refrigeración
Bobina de enfriamiento
Aire húmedo dela pista de hielo

Aire seco dela pista de hielo
Ventiladorde suministro

PROCESO DESHUMIDIFICACION DESECADO
Figura 13

Rueda desecante
Extractor

Calefactor eléctrico o de gas

Salida del aire
húmedo caliente

Entrada de aire regenerado

Aire húmedo dela pista de hielo

Entrada del aire secocaliente en la pista de hielo

Ventiladorde suministro

Motor

46

3.5.4 CALEFACCIÓN
Es necesario un sistema de calefacción adecuado para mantener lascondiciones térmicas óptimas tanto para los jugadores como para el público. La calefacción es asimismo importante para el control de la humedad de la pista de hielo y para evitar la aparición de niebla y los problemas de goteo del techo. Además se necesita calor para el agua caliente(alisamiento de la pista de hielo, duchas, etc.) y en algunos casos para
derretir el hielo resultante del pase de máquina.

3.5.5 SISTÉMA ELÉCTRICO
Las instalaciones eléctricas están formadas por un centro de distribución
y uno de transformación, cuando sea necesario. Es imprescindible quelas luces de emergencia y las guías de luz funcionen en caso de apagón.
Los generadores de diésel o con sistema de baterías de reserva pueden
suministrar energía en caso de emergencia. En la mayoría de los casos
merece la pena evitar la compensación de energía reactiva por capacidad.

EJEMPLO DE ILUMINACIÓN
Tabla 8

Ediﬁcio/Actividad
Hockey recreativo (IES)
Patinaje recreativo (IES)
Vestuarios
Zonas comunes

Lux
500
300
300
300

Se recomienda el uso de luces LED, ya que reducen el coste energético
un 70 – 80 % y eliminan las tasas de mantenimiento al mismo tiempo que
mejoran la calidad lumínica. Se pueden usar de diferentes colores para
ﬁnalidades diversas. La distribución de las lámparas en la pista de hielo
debe seguir los modelos especíﬁcos y la altura del techo del pabellón.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Recuperación del calor residual
En la mayoría de los casos la recuperación del calor residual del compresor puede abastecer casi toda la demanda de calor de una pista de entrenamiento. Cuando se diseña el sistema de recuperación de calor, sedebería tener en cuenta el nivel relativamente bajo de la temperatura. La
temperatura normal del calor residual ronda entre los 30 y los 35 °C, y
una pequeña parte del mismo, también denominado «supercalor», sepuede usar a una temperatura más elevada. El calor residual se puede
utilizar para calentar el agua necesaria para pulir la pista, así como paracalentar la pista en general, el aire fresco para precalentar el agua delgrifo y para derretir la nieve y el hielo que se generan después del pasede máquina.

47

COMPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PROCEDENTE DEDIFERENTES FUENTES (EQUIVALENTE A 400W MH)

HPS

Fluorescente
T8

Fluorescente
T5

Inducción

LED

Vida útil (h)Haludometálico

Tabla 912 000 –20 000

15 000 –25 000

20 000 –40 000

20 000 –40 00060 000 –100 000

50 000 –200 000

Instantánea

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Instantánea encaliente

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Depreciación
lumínica

35 – 45 % 40 – 50 % 10 – 15 % 5 – 10 %25 – 30 %5 – 30 % en
100 000 h

Eﬁcacia

65 –125lm / W

70 – 90
lm / W

70 – 90
lm / W

60 –150lm / W

80 –100
lm / W85 –105
lm / W

CRI

65

20

> 80

> 80

>80

>80

Regulable

No

No

Sí

Sí

No

No

Contenido demercurio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pago adelantado

N/A

N/A

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Coste demantenimiento

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Coste energético

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

3.5.6 ACÚSTICA Y CONTROL DEL RUIDO
El equipo de sonido debe permitir que se oigan claramente los mensajes o la
información hablada, así como la música. Se debe tener en cuenta el aislamiento acústico durante el proceso de diseño. La importancia de la acústicaes especialmente relevante en los pabellones multiusos. El parámetro acústico más signiﬁcativo es el coeﬁciente de reverberación, que debe mantenerse por debajo de los 3 segundos. El elevado ruido ambiental proveniente delsistema de ventilación, de los compresores (interno) y del tráﬁco (externo)
tiene un efecto negativo en la acústica interna. En algunos casos es necesario contar con el ruido que provoca el pabellón de la pista de hielo en los alrededores. Los ventiladores de condensador externos e incluso el ruido generado por un partido de hockey sobre hielo pueden causar molestias sonoras.

48

3.5.7 AUTOMATIZACIÓN DEL EDIFICIO Y SISTEMASDE INFORMACIÓN
Los sistemas de automatización modernos permiten un funcionamiento
controlado para las necesidades de los diferentes sistemas, como los índicesde ventilación, la temperatura y la humedad del aire de la pista de hielo, latemperatura del hielo, etc. Un sistema automatizado permite un uso fun-cional y económico de los diferentes sistemas de la pista de hielo. Además
de estas ventajas tradicionales del sistema de administración de energía,
existen otras funciones como los sistemas de información y seguridad.
Hoy en día una de las principales preocupaciones globales es la administración de la energía, y el desarrollo y planiﬁcación del sistema de automatización es una parte integral de este proyecto.
La automatización eﬁciente para la administración de energía en una pista de hielo debe considerar todos los parámetros del ediﬁcio, incluidos
los parámetros externos y de degradación del hielo. Esto garantizará labuena calidad del hielo y reforzará la credibilidad y calidad del proyecto.

3.5.8 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
El agua es necesaria para las duchas, los aseos, las cafeterías, la limpieza y
el mantenimiento del hielo. El sistema de agua caliente debe equiparse con
una línea de recirculación para reducir el tiempo de espera hasta la salida deagua caliente y para evitar el riesgo de crecimiento de bacterias. Para evitar
el riesgo de legionella, se debe calentar el agua a al menos 55 ºC. Los residuos de agua procedentes del equipo de refrigeración se pueden utilizar paracalentar el agua de revestimiento de la pista y para precalentar agua caliente.

3.6 CONSUMO ENERGÉTICOEl consumo energético varía de una zona a otra. El consumo energético
del equipo de refrigeración depende de la carga de calor del hielo. La radiación del techo es normalmente el componente individual más grande dela carga de calor. Otros componentes de carga de calor del hielo son: la
carga de calor convectivo de la temperatura del aire de la pista, la iluminación, el mantenimiento del hielo, el calor del suelo, la humedad condensada del aire en el hielo y el bombeo de la red de tuberías refrigerantes. La
cantidad de calor irradiado al hielo está controlada por las temperaturasdel techo y de la superﬁcie de hielo y por un factor proporcional denominado emisivo. Los materiales que funcionan como perfectos radiadores decalor tienen una emisividad 1, mientras que los materiales que no irradiancalor tienen una emisividad 0. En los nuevos pabellones, el uso de materiales no emisivos en la superﬁcie del techo puede reducir la radiación delmismo. La mayoría de los materiales de construcción tienen una radiación
emisiva de aproximadamente 0,9. El aluminio es el material más común debaja emisividad en las pistas de hielo. La propiedad de baja emisividad delaluminio (0,05) cuando reviste el hielo es lo que hace el sistema tan eﬁcien-GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

El sistema de alcantarillado de una pista de hielo precisa de sistemas
separados para el desagüe del hielo derretido de la pista y del deshielodel hielo residual. También se necesitan desagües para el hielo derretido
fuera y alrededor de la pista.

49

te. Además, la superﬁcie de baja emisividad reduce la demanda de calefacción y mejora las condiciones lumínicas de la pista.
El nivel de temperatura del aire de la pista desempeña un papel muy
importante en el consumo de energía del equipo de refrigeración y en la
demanda de energía de calefacción. Cuanto más alta la temperatura delaire, más se recalienta el techo, lo que aumenta la radiación del techo,
así como la carga de calor convectivo del hielo. La carga de calor convectivo es relativa a la diferencia de temperatura entre la temperatura delaire y la de la superﬁcie de hielo, así como de la velocidad del aire sobre
el hielo. La manera más eﬁciente de reducir la carga de calor convectivo
es mantener la temperatura del hielo lo más alta posible y la temperaturadel aire lo más baja posible.
Los otros parámetros operativos, aparte de la temperatura del aire de lapista, que afectan al consumo de energía del compresor y de energía decalefacción son la temperatura y el grosor del hielo. Un aumento de temperatura del hielo de un 1 °C genera un ahorro eléctrico de 40 – 60 MWhy de 70 – 90 MWh en calefacción a lo largo de un año. El grosor del hielo
tiende a aumentar con el paso del tiempo. El aumento del grosor delhielo aumenta el consumo de electricidad del equipo de refrigeración ydiﬁculta el mantenimiento del hielo. El grosor recomendado es de2,5 – 3 cm. El grosor y el equilibrio de la superﬁcie del hielo se deben controlar semanalmente para que se mantengan a un nivel óptimo.
Después de la radiación del techo y de la convección, el acondicionamiento del hielo genera una de las cargas de calor más grandes en elpabellón. Esta carga, impuesta por el agua necesaria para alisar la pistade hielo, dentro de un margen de 30 °C y 60 °C y de 0,4 a 0,8 m³ de agua
en un ciclo, puede suponer hasta un 15 % del total del proceso de refrigeración. Debería usarse un volumen menor de agua y de temperaturapara reducir los costes de agua y refrigeración.
La humedad del aire en la pista de hielo tiende a condensarse en la superﬁcie de hielo fría. Este fenómeno depende principalmente de las condiciones
del aire externo y se puede evitar mediante la deshumidiﬁcación del aire dela pista. Los problemas de humedad pueden surgir como consecuencia delgoteo del techo o de la niebla que se forma sobre el hielo. Los problemas dehumedad sirven como indicación de posibles daños provocados por esta enlas estructuras y se deben tratar con la importancia que requieren.
La iluminación genera una carga de calor radiactivo en el hielo que es
relativa a la eﬁcacia lumínica de las lámparas.

50

La tierra caliente bajo el suelo supone una carga de calor mínima en la
refrigeración y se puede tratar con un aislamiento suﬁciente entre la tierra
y las tuberías de refrigeración.

El sistema de bombeo genera una carga de calor en el sistema de refrigeración provocada por la fricción en las tuberías de refrigeración y en elevaporador. El bombeo depende del líquido refrigerante (existen diferentes alternativas), el material del que están hecho las tuberías y del tamaño hidráulico de la red de tuberías y del evaporador.

3.6.1 CASO PRÁCTICO: CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía de una pista de hielo pequeña estándar depende
principalmente de las condiciones térmicas tanto dentro (temperatura delaire y del hielo) como fuera (clima). A continuación se muestran los resultados del estudio del efecto de las condiciones climáticas en el consumo
de energía de un pabellón de hielo estándar. El estudio de las diferencias
entre el consumo energético, tanto eléctrico como de calor, se ha llevadoa cabo en el prototipo de pista de hielo de tres localidades: Helsinki(Finlandia), Múnich (Alemania) y Miami (Estados Unidos). La descripción
técnica del prototipo de pista se muestra en la sección anterior.

El proceso de refrigeración consume casi la mitad del uso eléctrico de una
pista de hielo pequeña. En condiciones húmedas y calurosas, la deshumidiﬁcación del aire de la pista también juega un papel importante en el consumo energético. El consumo eléctrico del sistema de deshumidiﬁcación
depende del sistema seleccionado: los deshumidiﬁcadores desecantes
consumen la mayor parte de la energía del calor, que se puede producir
con gas u otro tipo de combustible, pero también con electricidad; losdeshumidiﬁcadores mecánicos (sistema de refrigeración del hielo o bomba
de calor separados) funcionan normalmente con electricidad.

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

1. Consumo de la energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica de una pista de hielo proviene de la refrigeración del hielo, la iluminación de la pista, la climatización y el sistema de calefacción (ventiladores y bombas), la iluminación del espacio
público, los diferentes aparatos, la limpieza, etc.

51

CONSUMO ENERGÉTICO ELÉCTRICO DE UN PABELLÓNcon (guiones) y sin deshumidificación
Figura 14
MWh
160
140
120
100
80
60
40
20

Helsinki

MúnichDiciembre

Noviembre

OctubreSeptiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Miami

En caso de la deshumidiﬁcación se puede utilizar el equipo de refrigeración del hielo.

ESPECTRO DEL COMSUMO ELÉCTRICO DELPROTOTIPO DE PISTA EN MÚNICH
Figura 15

Equipo de refrigeración, 57 %Iluminación de pista, 9 %Ventilación de pista, 6 %Deshumidiﬁcador (condensación), 6 %Otros, 8 %Zonas públicas, 14 %ESPECTROELÉCTRICO

El consumo eléctrico anual es de 960 MWh con deshumidiﬁcación mecánica (900 MWh
sin deshumidiﬁcación).
52

2. Consumo de la energía de calefacción
La energía de calefacción es la suma de la calefacción necesaria de la ventilación y de la inﬁltración de aire, así como del efecto refrigerante del hielo y delos ﬂujos conductores del calor por la cubierta exterior. Las cargas de calor delos ocupantes, de la iluminación y del equipo se tienen en cuenta cuando se
determina la energía de calefacción necesaria para el pabellón. En muchos
casos los residuos de hielo resultantes tras pulir el hielo se deben derretir en
una fosa especial para ello antes de deshacerse de él, y este proceso precisa
calor. En algunos casos los residuos de hielo se pueden verter fuera o reutilizar
en pabellones de esquí con nieve artiﬁcial. Dependiendo de las condiciones
climatológicas, el ﬂujo del aire puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, en
Miami, el clima externo es tan caluroso durante todo el año que la ventilación,
la ﬁltración de aire y los ﬂujos de calor convectivo calientan el pabellón y elúnico foco de enfriamiento es el hielo. El efecto refrigerante del aire permanece por encima de la carga de calor y, por tanto, hasta en Miami se debe calentar. El proceso continuo de refrigeración de hielo genera grandes cantidades de calor. Este calor se puede reutilizar directamente en la calefacción delpabellón y del suministro de aire caliente, del precalentamiento del agua caliente para el alisado de la pista y para las duchas, para derretir el hielo residual, de la calefacción del suelo (protección anticongelante) debajo de la pista de hielo y para el proceso de deshumidiﬁcación. La energía de condensación
reduce considerablemente el coste anual en calefacción.

ENERGÍA DE CALEFACCIÓN NECESARIA EN LA PISTA DE HIELOY CALOR DE LOS CONDENSADORES DE REFRIGERACIÓN
Calor del condensador (líneas discontinuas)

MWh
180
160
140
120
100
80
60
40
20

MúnichDiciembre

Noviembre

OctubreAgosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo
Miami

Septiembre

HelsinkiFebreroEnero0GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Figura 16

53

ESPECTRO DE LA ENERGÍA DE CALEFACCIÓN NECESARIA DEL
PROTOTIPO DE PISTA DE HIELO EN MÚNICH
Figura 17

Calefacción del pabellón, 57 %Fugas de aire, 3 %Deshumidiﬁcación, 11 %Derretimiento del hielo, 10 %Áreas públicas, 10 %Agua caliente, 7 %Ventilación de la pista, 2 %ESPECTRO DE
LA ENERGÍA DE
CALEFACCIÓN
NECESARIA

La energía de calefacción necesaria al año es de 1100 MWh. La mayoría se puede cubrir
gratuitamente con el calor generador por el condensador de la refrigeración del hielo.

3. Deshumidificación
Las condiciones atmosféricas locales determinan los requisitos de deshumidiﬁcación que, al mismo tiempo determinan el consumo de energíadel pabellón. En la ﬁgura 18 se puede ver cómo los requisitos de eliminación de humedad son mayores en Miami, donde el clima es caluroso yhúmedo, comparados con los de zonas más frías y secas como Múnichy Helsinki. La necesidad de deshumidiﬁcación también se ve afectada
por la ventilación, el hermetismo del aire en la cubierta del pabellón y la
carga de humedad de los ocupantes.

ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SISTEMA DE
DESHUMIDIFICACIÓN PARA MANTENER LAS CONDICIONESDE AIRE INTERNO NECESARIAS
Figura 18
Temperatura 10 ºC y humedad relativa 65 %kg / h
60
50
40
30
20
10
Diciembre

OctubreAgosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo
Miami

Noviembre

MúnichSeptiembre

Helsinki54

FebreroEnero0

4. Consumo de agua
El consumo de agua proviene del agua necesaria para revestir la pista y delagua de consumo sanitario. El máximo consumo lo generan las duchas ylos aseos. En algunos casos se usa agua tratada para enfriar los condensadores del equipo de refrigeración del hielo. Esto ocurre principalmentedurante el funcionamiento en verano, incluso en climas fríos. Se debe evitar
el uso directo de agua tratada con este ﬁn debido a su alto coste operativo.

CONSUMO DE AGUA, INCLUIDA EL AGUA USADA PARAEL ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA Y DE CONSUMO
SIN LA POSIBLE PURGA DEL CONDENSADOR DE LA
REFRIGERACIÓN DEL HIELO
Figura 19
m3
250
200
150
100

El índice de consumo de agua es el mismo para los tres casos estudiados. El consumo
anual de agua es de 2500 m³.

3.7 IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
La mayoría de los impactos y de las cargas medio ambientales de una
pista de hielo durante su ciclo de vida provienen de la entrada y salida ala pista, el uso de la energía (electricidad y calefacción) y del agua. Es
imposible dar una cifra exacta o general para esta carga debido a la variedad de los perﬁles productores de energía en cada caso. A continuación se muestran los resultados del cálculo de carga medio ambiental en
Finlandia.
En el caso estudiado, el 91 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 74 % de las emisiones acidiﬁcantes partían del uso de energía
durante el ciclo de vida (50 años).1

GUÍA TÉCNICA DE UNA PISTA DE HIELO – CAPÍTULO 3

Diciembre

OctubreAgosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo
Miami

Noviembre

MúnichSeptiembre

HelsinkiFebrero

0

Enero

50

55

CARGAS MEDIO AMBIENTALES DE UNA PISTA DE HIELO EN
FINLANDIA RESULTANTES DE ANÁLISI DE CICLO DE VIDA
(ACV) DE LA PISTA (50 AÑOS) SIN INCLUIR EL TRANSPORTE. 1
Tabla 10
Emisiones de gases de efecto invernadero

Emisiones acidificantes

g / m2, CO2 esq

g / m2, CO2 esq

3 000 000

7 500

1

Vaahterus T., Saari A. Cargas medio ambientales de una pista de hielo de patinaje deentrenamiento a cubierto en el marco del ACV. Helsinki University of Technology,
Publications 194, Espoo 2001. ISBN 951-22-5465-4, ISSN 1456-9329. (En ﬁnés).

EJEMPLO DEL USO DE RECURSOS
NATURALES DE UN EQUIPO DE HOCKEY
JUNIOR EN FINLANDIA BASADO
EN CÁLCULO DE MIPS
Figura 20

Transporte: coches, 65 %Energía y agua, 30 %Construcción, 4 %Equipamiento de los jugadores, 1 %MIPS: entrada material por servicio, kg/hora de patinaje activa.²
2

Kiekko-Nikkarit Ry

La ecología de una pista de hielo se puede mejorar– Utilizando materiales y componentes reutilizables y renovables en laconstrucción– Minimizando el uso de energía (recuperación del calor, materiales eﬁcientes, fuentes de energía renovables)– Minimizando la distancia entre la pista y los usuarios (planiﬁcación
urbanística)– Facilitando las conexiones con transporte público (almacenes para elequipo cerca de la pista)

56

PERFIL ECONÓMICO DELPROTOTIPO DE PISTA DE
LA IIHFCAPÍTULO 4

4. PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPODE PISTA DE LA IIHF
4.1 INTRODUCCIÓN
Los pabellones de pistas de hielo son ediﬁcios únicos y deben tratarse
como tal. Por desgracia existen muchas pistas y pabellones nuevos quese han construido sin la aportación necesaria de expertos. En estos proyectos es muy posible que surjan problemas importantes, tanto durante
el proceso de construcción como durante el funcionamiento. Para conseguir un coste adecuado y una estructura operativa para un proyecto
nuevo de una pista de hielo es necesario conocer, entender y considerar
las características esenciales.
Una pista de hielo moderna exige las herramientas adecuadas para controlar el clima interior, en concreto los factores de temperatura y de humedad que no se pueden comparar con ediﬁcios normales. Si no se58

consideran estos elementos, en un periodo de 2 a 3 años surgirán una
serie de problemas importantes. Un nivel elevado de humedad en el interior provoca problemas de corrosión en las estructuras de acero y eldeterioro de las estructuras de madera.
El ahorro de gastos en determinadas zonas provoca un deterioro importante en un corto período de tiempo. Algunas pistas con estructura demadera han experimentado un deterioro importante en tan solo 4 años
desde su construcción como consecuencia de haber ignorado el problema de la humedad.

A menudo las soluciones técnicas simpliﬁcadas conllevan a costes operativos mucho más elevados. La tecnología avanzada reduce el consumo
de energía y los costes operativos hasta un 50 % en los pabellones ya
existentes o presentados, al mismo tiempo que mejora el clima internopara los clientes.
Los costes energéticos elevados generan la necesidad de esforzarse por
conseguir eﬁciencia energética. La combinación de un diseño bien pensado, unas características técnicas adecuadas y un personal de mantenimiento con experiencia reduce considerablemente los costes operativos.
El objetivo de esta guía es ofrecer unas pautas técnicas y económicas
beneﬁciosas para la construcción de una pista de hielo pequeña y moderna.
Este prototipo es un pabellón centrado en el cliente que proporcionatanto a los operadores como a los inversores la oportunidad de ofrecer alas comunidades unas instalaciones ligadas a un éxito económico.
El prototipo de pista de hielo de la IIHF aporta una gran variedad de servicios para actividades tanto sobre hielo como en seco, resumidas en el
capítulo 2.

4.2 COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Las soluciones estructurales, los materiales y el equipamiento de un ediﬁcio tienen consecuencias signiﬁcativas en los costes de construcción. El
equipo de trabajo de la IIFH decidió diseñar un prototipo de pista de

PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF – CAPÍTULO 4

La constante demanda del público de unas gradas más cómodas y agradables genera requisitos de un nivel superior para garantizar la calidad
del clima interno de la pista de hielo. Una temperatura a – 4 grados centígrados, justo por encima de la superﬁcie de hielo, y a 15 grados centígrados a pocos metros detrás de las vallas que rodean la pista en laprimera ﬁla de las gradas es uno de los requisitos más comunes en lospabellones modernos.

59hielo de la IIHF. Como resultado se eligen tanto las características técnicas como la estructura, la disposición y el volumen de las instalaciones.
Las características técnicas se pueden encontrar en los capítulos 3.3.,
3.4 y 3.5 de esta guía.
Los costes de construcción variarán inevitablemente de un país a otro,
incluso si se siguen las mismas deﬁniciones técnicas. La estimación delcoste que se muestra en el Excel está basada en una ubicación dentro
de Europa occidental.
El coste laboral en otros países con respecto a Europa puede generar
ahorros considerables. El coste de la tierra y de los servicios no está incluido en el resumen.
El Comité de Instalaciones de la IIHF ha creado una tabla Excel para
ayudar a calcular el coste de un prototipo de pista de hielo en cada país.
Este cálculo aporta una indicación bastante precisa del coste de una
pista de hielo pequeña.

4.3 PRESUPUESTO OPERACIONAL

4.3.1 GASTOS
Los servicios más importantes en el funcionamiento de una pista de hielo son la electricidad, el gas y el agua. Las cuotas mensuales provenientes de la ﬁnanciación externa (ver capítulo 5), como puede ser el pago dela hipoteca, se deben evaluar individualmente.
El mantenimiento de la superﬁcie de hielo es un compromiso diario. Los
propietarios no pueden apagar el suministro de electricidad del equipo derefrigeración cuando el ediﬁcio está cerrado por las consecuencias que
esto conlleva sobre la calidad del hielo y la ventilación.
Se recomienda trabajar con las compañías de servicios locales para establecer acuerdos favorables para las instalaciones. Una manera bastante común de reducir los costes ﬁjos es llegar a acuerdos de asociación
con la compañía energética local, de recolección de basura o similar.

60

Cuando se prepara el presupuesto para los costes operativos, se deben
tener en cuenta las tareas que puede llevar a cabo un grupo de voluntarios. Esto puede también contribuir a reducir los costes. Entre estas tareas se pueden encontrar:– El mantenimiento de las instalaciones– La limpieza– El mantenimiento de la superﬁcie de hieloSe deben incluir contratos de servicios mecánicos para trabajos especializados que tienen que llevar a cabo profesionales en un campo en concreto.

Personal
Todos los pabellones de hielo requieren de una plantilla competente ybien formada para garantizar el éxito de la compañía. Como ya se hamencionado, el coste de apertura de un pabellón de hielo es elevado. Es
importante contratar a personal que entienda el negocio del hielo y que
pueda gestionar las instalaciones con la máxima efectividad y rentabilidad. Puesto que un pabellón con una única superﬁcie de hielo puede
funcionar 18 horas al día, 7 días a la semana, será necesario tener esas
horas de trabajo cubiertas para garantizar el funcionamiento.
En algunos países se puede emplear a personal voluntario para cubrir
muchas de las horas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que lostrabajadores voluntarios pueden no tener la ética de trabajo y la experiencia necesarias. Para un funcionamiento con éxito se puede ajustar elnúmero total de empleados. Se necesitarán más empleados durante sesiones abiertas al público mayores o durante eventos especiales.
El director de la pista es la clave para un funcionamiento con éxito. Este
supervisa el espectro entero de actividades y servicios, y debería seguir
un funcionamiento centrado en el cliente.
Las obligaciones del director para el funcionamiento de una pista única
incluyen, entre otros:
Administración del personal
Gestión de RR. HH.
Programación del hielo
Provisión del hielo Marketing
Mantenimiento de las instalaciones
Control de presupuestos

PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF – CAPÍTULO 4

Lista de gastos mensuales
Coste de ﬁnanciación
Servicios: electricidad
Servicios: gas
Servicios: agua, alcantarillado
Seguro: responsabilidad y propiedad
Impuestos sobre bienes inmuebles
Otros impuestos de licencias y tarifas
Teléfono
Gastos de oﬁcina
Productos de limpieza
Desecho de basura
Mantenimiento
Coste de personal61

Es imprescindible contratar a al menos dos asistentes de dirección de lapista (técnicos de pista). Estos suelen ser responsables de los turnos detarde y ﬁn de semana. Es su responsabilidad programar los turnos delpersonal de media jornada, mantener las instalaciones y ser el principal
contacto de atención al cliente para el público. También son los responsables del mantenimiento y acondicionamiento del hielo.
Un pabellón de hielo exige un/a secretario/a a jornada completa que pueda hacer varias tareas a la vez y tenga diferentes habilidades. Esta persona ejercerá como recepcionista, control del registro y contable, entre
otros. La persona en este puesto debe conocer todas las actividades
disponibles en la pista para poder responder a las preguntas del público
general.
Además, una pista puede contratar a 2 o 3 empleados adicionales amedia jornada para pulir la pista, cubrir turnos de tarde y de ﬁn de semana y mantener el ediﬁcio limpio y en buenas condiciones.
Es importante mantener al personal actualizado sobre los cambios y desarrollos de la industria de las pistas de hielo. Con un programa para
formar y educar a la plantilla, los operadores de la pista tendrán la oportunidad de aprender métodos más eﬁcientes y económicamente beneﬁciosos para el funcionamiento de la pista. Se debe calcular un presupuesto para cubrir cursos de formación y gastos generales.
En muchos sitios del mundo los grupos de usuarios, como los clubes dehockey o de patinaje artístico, se hacen responsables de los programas
sobre hielo. En otros lugares, dependiendo del tipo de funcionamiento dela pista y de su ubicación, existen distintos puestos que se pueden añadir al personal de jornada completa. Un director de patinaje se ocuparíade los programas de aprendizaje y de patinaje artístico dentro del pabellón.
Asimismo, ejercerá y coordinará todos los programas de patinaje como
profesional de enseñanza en los programas de aprendizaje y podría contratar a otros entrenadores de patinaje. Un director de hockey trabajaríade una manera similar para gestionar las operaciones del hockey en las
instalaciones. En caso de que sea necesario, se puede contratar a undirector de marketing para promover las instalaciones y los múltiples programas que se ofrecen a la comunidad.
Si el pabellón aumenta para incluir un puesto de comidas o una tienda deartículos, se contratará a un encargado para cada sitio.

62

Lista de personal
Director de la pista
Personal técnico (2)Secretario/aPersonal operaciones media jornada (2–3)
Personal mantenimiento media jornada
Es preciso mencionar que un pabellón con dos superﬁcies de hielo lopuede llevar el mismo número de empleados que para uno con una superﬁcie. Otros gastos, como la energía, se pueden reducir cuando secomparan con el doble uso de las instalaciones.

Otra clave para el éxito consiste en ofrecer programas que permitan a losclientes utilizar las instalaciones de por vida. Por ejemplo, un cliente depor vida puede entrar en el pabellón como alguien interesado en el patinaje, empezar a aprender gracias a las clases, decidir concentrarse en elhockey u otro deporte de hielo, empezar a competir cuando es joven yseguir utilizando las instalaciones durante su edad adulta con programas
recreativos en el futuro.
Categorías de ingresos
Programas hockey (jóvenes)
Programas hockey (adultos)
Clases grupales patinaje
Patinaje abierto al publico
Colegios
Alquiler del hielo
Patinaje artístico
CurlingCampus / clínicas
Fiestas / eventos especiales
Ferias, exhibiciones
Publicidad
Es importante programar el uso del hielo para que tenga éxito. Existen
diversos ejemplos de «mejores prácticas» que se pueden seguir, asícomo horarios sugeridos para cada opción de programa.

PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF – CAPÍTULO 4

4.3.2 INGRESOS
Para que funcione con éxito, el pabellón de hielo debe ofrecer actividades y programas para todo el mundo en la comunidad. Cuanto más
usuarios puedan hacer uso de las instalaciones, mayor es la oportunidadde éxito a largo plazo. Existen muchos tipos de programas para ayudara los pabellones a prosperar, pero los ingresos pueden variar dependiendo de la comunidad, del área y del ambiente socioeconómico en concreto.

63

PROTOTIPO DE PISTA DE HIELO DE LA IIHF, PLANTA BAJA

64

m2

BAJO

3 959,75

0 – 01PISTA DE HIELO

1 791,500 – 02VÉSTIBULO PRINCIPAL

795,800 – 03

PULIDORA

47,00

0 – 04

SALA MECÁNICA (COMPRESORES)

45,50

0 – 05

ALMACÉN (PORTERÍAS Y PISTA CORTA)

36,30

0 – 06ENTRADA

64,80

0 – 07TAQUILLAS, OFICINA DEL PABELLÓN Y ZONA DE CONTROL

23,60

0 – 08MOSTRADOR DE ALQUILER DE PATINES

26,90

0 – 09VESTUARIO PARA PATINAJE PÚBLICO

71,00

0 –10

VESTÍBULO

95,00

0 –11

TIENDA

26,60

0 –12

ESCALERAS

20,20

0 –13

ASCENSOR

4,10

0 –14

ASEO MINUSVALIDO

5,60

0 –15

ASEOS MUJER PATINAJE

13,00

0 –16

ASEOS HOMBRE PATINAJE

10,80

0 –17

OFICINA DEL CLUB

40,60

0 –18

TAQUILLAS PARA PERSONAL

14,70

0 –19

PASILLO

171,650 – 20

CUARTO DE PRIMEROS AUXILIOS/ENFERMERÍA

16,35

0 – 21

CUARTO DE MANTENIMIENTO DE LOS PATINES

15,90

0 – 22CUATRO MANDO ELÉCTRICO

4,15

0 – 23

CUARTO DE EXTINTORES

12,10

0 – 24

CUARTO DE FONTANERÍA

10,80

0 – 25CUARTO DE SECADO (11 un)

102,550 – 26

ALMACÉN PATINAJE ARTÍSTICO

12,85

0 – 27

SALA ENTRENADORES PATINAJE ARTÍSTICO

17,60

0 – 28LAVANDERÍA Y LIMPIEZA

6,20

0 – 29ESCALERA INTERNAS

13,55

0 – 30

CUARTO DE EUIPAMIENTO HICKEY HIELO

15,05

0 – 31VESTUARIO HOCKEY 1

43,50

0 – 32

DUCHAS Y ASEOS HOCKEY 1

19,30

0 – 33

DUCHAS Y ASEOS HOCKEY 2

19,30

0 – 34

VESTUARIO HOCKEY 2

42,00

0 – 35

VESTUARIO EQUIPO HOCKEY LOCAL

48,45

0 – 36

DUCHAS Y ASEOS EQUIPO HOCKEY LOCAL

20,90

0 – 37

VESTUARIO ÁRBITROS

20,80
20,80

0 – 38VESTUARIO ENTRENADORES HOCKEY 1

0 – 39DUCHAS Y ASEOS EQUIPO HOCKEY VISITANTE

20,95

0 – 40VESTUARIO EQUIPO HOCKEY VISITANTE

49,00

0 – 41VESTUARIO HOMBRES PATINAJE ARTÍSTICO

42,10

0 – 42

DUCHAS Y ASEOS HOMBRES PATINAJE ARTÍSTICO

19,30

0 – 43

DUCHAS Y ASEOS MUJERES PATINAJE ARTÍSTICO

19,30

0 – 44

VESTUARIOS MUJERES PATINAJE ARTÍSTICO

42,30

PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF – CAPÍTULO 4

SALAS

65

PROTOTIPO DE PISTA DE HIELO DE LA IIHF, PRIMER PISO

66

PRIMER PISO

m2
1 239,05

1– 01

TERRAZA

1– 02

ZONA DE FUMADORES

36,95
9,30

1– 03

RESTAURANTE

92,65

1– 04

CAFETERÍA

48,10

1– 05

COCINA

30,95

1– 06

ZONA VIP

23,05

1– 07

MESA CONTROLADOR DEL TIEMPO Y MARCADOR

20,55
20,20

1– 08

ESCALERAS

1– 09

ASCENSOR

4,40

1–10

VESTIBULO PARA ESPECTADORES

76,30

1–11

ASEO MINUSVALIDO

5,60

1–12

SERVICIO ESPECTADORES (HOMBRES)

21,20
24,40

1–13

SERVICIO ESPECTADORES (MUJERES)

1–14

ALMACÉN RESTAURANTE

5,50

1–15

SALA DE REUNIONES EQUIPO

30,45

1–16

PASILLO

70,95

1–17

ZONA ASIENTOS BAJOS (ALTURA POR DEBAJO DE 2,50)

279,15

1–18

PASAJE ESPECTADORES

168,35

1–19

OFICINA PATINAJE ARTÍSTICO

19,00

1– 20

OFICINA PATINAJE VELOCIDAD PISTA CORTA

19,00

1– 21

OFICINA HOCKEY HIELO

19,00

1– 22

RECEPCIÓN VIP Y SALA DE CATERING

39,40

1– 23

ESCALERA INTERNAS

12,05

1– 24

GIMNASIO

22,90

1– 25

ZONA DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO

114,00

1– 25

SALA MECÁNICA (AIRE)

21,30

1– 26

SALA DE LIMPIEZA

4,35

SEGUNDO PISO

749,94

2 – 01ZONA DE SALIDA DE EMERGENCIA

147,402 – 02ZONA DE ESPECTADORES

602,54PERFIL ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE PISTA DE LA IIHF – CAPÍTULO 4

SALAS

67

68

FINANCIACIÓN
CAPÍTULO 5

5. FINANCING
5.1 COSTE DE CONSTRUCCIÓN/COSTES DE INVERSIÓN
Antiguamente la construcción de pabellones para pistas de hielo en países con tradición de practicar deportes de hielo la ﬁnanciaban las instituciones o autoridades locales. Estas instituciones contaban con frecuencia con el apoyo de becas de construcción de gobiernos locales,
regionales o centrales.
Hoy en día, la situación económica del sector público en la mayoría delos países ha cambiado enormemente. El papel del gobierno se encuentra en un debate constante y las tareas que normalmente se asignan adichos gobiernos son ahora responsabilidad del sector privado. El cambio en la ﬁnanciación y gestión por parte del gobierno a otras organizaciones ha cambiado la ﬁlosofía de dirección de los pabellones deportivos
considerablemente, como se mostrará en el punto 5.2.
El sector privado ha resurgido como uno de los proveedores principalespara los deportes de hielo. Los inversores se han convertido en la fuente
de ﬁnanciación que, en lugar de que las autoridades retengan sus beneﬁcios, disfrutan de deducciones impositivas (distribución de pérdidas).
Este tipo de asistencia económica facilita el presupuesto de inversión.
Bajos tipos de interés y bajas cuotas de amortización de préstamos haneliminado una carga del presupuesto actual del funcionamiento de las
instalaciones.
Los pabellones de deportes de hielo modernos siguen diferentes tipos deﬁnanciación, muchos de los cuales entran dentro del concepto de alianza
público-privada. Es en este momento donde el sector público y la industria del comercio buscan fuentes de ﬁnanciación conjuntas. En este contexto, los clubes deportivos pueden también actuar como socios privados por medio de la aportación de ﬁnanciación o mano de obra para laconstrucción y el equipamiento. Sin embargo, existen límites para estoúltimo, ya que el trabajo realizado por los clubes deportivos en un ediﬁcio
con ingeniería compleja, como lo son los este tipo de pabellones, suelevaler, únicamente, para un número reducido de tareas.

70

En los proyectos de alianza público-privada el sector privado se sitúa enun puesto más rentable que antiguamente gracias a la aportación detierra gratuita para la construcción por parte de las autoridades locales (oal pagar una cuota simbólica). Si un operador comercial controla la construcción y el diseño del ediﬁcio se pueden evitar ciertos obstáculos legales, por ejemplo las regulaciones para contratos estatales. Si los servicios
de construcción e ingeniería se diseñan y especiﬁcan correctamente sepueden reducir los costes de construcción sin que afecte a la calidad.

Esto reduce los gastos generales del proyecto, los intereses y las cuotas
de amortización son menores y los costes operativos están menos cargados año tras año.
La preparación de un proyecto de construcción público-privado no diﬁere cualitativamente de otras formas de proyecto ﬁnanciero y realización.
Los análisis de los usos de este tipo de instalaciones y de las superﬁcies
y salas necesarias no han cambiado. Con los años, el diseño requiere lamisma atención y las compañías de construcción y diseño debe seleccionarse de acuerdo con los mismos criterios que en el pasado. Para elsocio público es importante llegar a acuerdos beneﬁciosos para el usuario con el socio privado en materia de horarios de apertura y preciossocialmente aceptables. Sin duda el socio privado no ﬁrmará acuerdos
que pongan en riesgo la obtención de un excedente en el funcionamiento de las instalaciones.
Un tipo especial de aﬁliación público-privada es el alquiler de una propiedad durante un período de tiempo con la posibilidad de renovar el contrato o de comprar la propiedad. Si los términos son favorables y lossocios ﬁables, un contrato de alquiler garantiza que el pabellón de deportes de hielo se conserve en condiciones estructurales y técnicas inmaculadas durante el período de alquiler.

FINANCIACIÓN – CAPÍTULO 5

5.2 COSTES OPERATIVOS
Los capítulos 4.2 y 4.3 describen los costes principales de construccióny anuales de un prototipo de pista de la IIHF con una pista de hielo estándar de 30 × 60 cm aproximadamente. Los gastos dependen de la ca-

71

LA INFORMACIÓN PROVIENE DE 12 PISTAS DE HIELO DE
EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

en €Beneficios
Deportes
Publicidad
Alquiler público
Alquiler
Otros
Total
GastosSueldos y seguridadsocialServicio contabilidad
Servicio limpiezaServiciomantenimiento
Seguros
Seguridad
SuministrosMarketing
Gastos ﬁnancieros
Reparacióny mantenimiento
Productos
Otros costes
de funcionamiento
Pintura pista hielo
Suscripciones
y aﬁliaciones
Control de calidad/
entrenamiento
Líquidos refrigerantes
Impuestos locales
Impuestos actividad
Devaluación anual
Préstamos
Total

72

Enero Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

27 3708 000
52 1785 700

26 27028 32526 57528 03527 35546 7335 700

45 2485 700

50 5185 700

49 8905 700

93 24878 70379 27382 79383 62547 9755 700
3 500
84 530

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000
330
1 300

1 500
1 250
350
10 255
300
550

1 500
1 250
350
9 545
300
550

1 500
1 250
350
11 228
300
550

1 500
1 250
350
12 009
300
550

1 500
1 250
350
14 155
300
550

1 500
1 250
350
14 371
300
550

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

850

850

850

850

850

850

1 440
1 350
2 500
1 250
25 55064 3242 500

25 55060 82525 55062 50725 55067 03825 55065 43425 55068 151Resultado
Beneficio
28 92317 878Beneficio después de impuestos

16 76515 75418 191

16 379

JulioAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

27 370052 4905 700

0085 560Total

27 96027 35527 21550 5235 700

48 2255 700

54 2405 700

026 42021 70050 3255 700
10 000114 145

84 18381 28087 155300 250
29 700548 343
62 70013 500954 493

16 000330
1 300

16 000330
700

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000330
1 300

16 000330
1 300

192 000
3 960
15 000

1 500
1 250
350
14 448
300
550

1 500
1 250
350
7 418
300
550

1 500
1 250
350
17 301
300
550

1 500
1 250
350
16 227
300
550

1 500
1 250
350
12 601
300
550

1 500
1 250
350
10 437300
550

18 000
15 0004 200
149 994
3 600
6 600

1 700
1 600

1 700
400

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

1 700
1 600

20 40018 000

850

250
3 500

850

850

850

850

9 600
3 500

2 500
1 250

1 350
1 600
7 500
3 750

1 600
1 250
25 55065 72825 55062 64819 832– 62 648

25 55068 58025 55067 50725 55063 88025 55065 467306 595
782 089

45 565
16 676IMPUESTOSPRÉSTAMO 6 667 209

17 40025%

21 68843 101
Porcentaje

172 403129 303
1,94%

FINANCIACIÓN – CAPÍTULO 5

1 440

73

lidad estructural y técnica del pabellón, del coste del nivel laboral y delprecio de la energía, el agua y la tasa de basuras. Los ingresos se ven
afectados por factores como la ubicación, la densidad de población, el
grado de concienciación y el interés en los deportes de hielo, el precio deentrada, los horarios de apertura y el número de usuarios.
El funcionamiento exitoso de las instalaciones a largo plazo sólo se puede garantizar si el excedente de ingresos cubre los intereses y las cuotas
de amortización, así como el mantenimiento suﬁciente del ediﬁcio y de las
instalaciones.
Aunque este último no sea muy signiﬁcativo en los primeros años, sedebería dejar a un lado las reservas bajas iniciales desde el principio.
Un tema constante es el de la calidad del trabajo realizado por los diferentes agentes involucrados. A estas alturas es importante enfatizar laimportancia del efecto que la calidad apropiada (no excesiva) puede tener en la vida útil del ediﬁcio. Normalmente se suele suponer que el 20 %de los costes surgen de la construcción y el 80 % del funcionamiento ydel mantenimiento. Si en lugar de eso, se invierte solo un 4 % más alprincipio, se pueden reducir los costes operativos en un 70 %. Esto representa un ahorro apreciable en los costes anuales.
La posibilidad de hacer un uso intenso a lo largo del año es necesaria
para considerar el proceso de planiﬁcación. Sólo los índices de uso dealta capacidad pueden garantizar la inversión y los gastos generales recurrentes cada año, así como el coste del mantenimiento asociado con
un pabellón moderno y con el personal adecuado de este tipo.
La construcción de una pista de hielo se debe considerar siembre que se
cumplan los siguientes requisitos previos: en zonas de clima moderado,
como Europa central, las pistas de hielo cubiertas con hielo artiﬁcial deben situarse en comunidades de entre 20 y 50 000 habitantes, dependiendo de la tradición que esa comunidad tenga con los deportes dehielo. La densidad de población por kilómetro cuadrado debería ser de almenos 150 en un radio de 12 kilómetros.

74

REGLAMENTO DE LA IIHF
PARA PISTAS DE HIELO

Estos son los requisitos delreglamento de la IIHF.

REGLAMENTO DE LA IIHF PARAPISTAS DE HIELO
DEFINICIÓN DE LA PISTA
El hockey sobre hielo se juega en una superﬁcie plana de hielo con marcas especíﬁcas acordes con las reglas del juego. La pista debe construirse de modo que resulte segura para los jugadores y de manera que
tenga en consideración que la seguridad del espectador también es desuma importancia. Las únicas marcas permitidas en cualquiera y en todas las partes de la pista son las que se describen en el presente reglamento o en las Regulaciones Comerciales de la IIHF.
Cualquier variación sobre estos requisitos, en una competición de IIHF,
precisa de la aprobación de la IIHF.

76

SUPERFICIE DE HIELO / NECESIDADES PARA JUGARi.
El hockey sobre hielo debe jugarse en una superﬁcie de hielo blanca
conocida como pista de hielo. Debe tener una calidad que se considere suﬁciente para jugar aprobada por los árbitros a cargo del partido.
ii. La superﬁcie de hielo se debe preparar con agua y productos químicos con una calidad constante en todas las áreas y se debe congelar correctamente por un equipo ﬁable de refrigeración para asegurarla temperatura y densidad estables.
iii. Si, antes o durante el desarrollo de un partido, cualquier área o sección de la pista de hielo se estropea, los árbitros detendrán inmediatamente el juego y se asegurarán de que se hacen las reparaciones
necesarias antes de reanudar el partido.
iv. Si las reparaciones retrasan la reanudación indebidamente, el árbitro
tiene la opción de enviar a los equipos a sus respectivos vestuarios
hasta que la pista se considere en condiciones de jugar. Si el problema no se puede resolver en un corto período de tiempo o si cualquiersección del hielo o pista es de una calidad que hace que jugar resulte peligroso, el árbitro tiene el derecho de posponer el partido hasta
el momento en que la superﬁcie de juego sea apta para el desarrollodel partido.
v. Si un retraso prolongado se produce dentro de los cinco últimos
minutos de un período, el árbitro tiene la opción de enviar a los equipos a sus respectivos vestuarios para comenzar el descanso inmediatamente. El tiempo restante se jugará después de que las reparaciones del hielo y el pase de máquina se hayan completado y hayatranscurrido el tiempo de descanso completo. Cuando se reanude elpartido, los equipos defenderán la misma portería que antes de detener el partido y al ﬁnal del período aplazado los equipos cambiaránde lado y jugarán el período siguiente sin demora.

vi.

Si el área de juego se ve afectada por niebla u otra opacidad del aire,el árbitro no permitirá el desarrollo del partido hasta que el aire en lapista sea de una claridad adecuada para que los jugadores y aﬁcionados puedan participar en un ambiente seguro.

BANQUILLOS DE SANCIONADOS
Un banquillo de sancionados para cada equipo deberá estar situado ai.
ambos lados de la mesa de anotadores y frente a sus respectivos
banquillos de jugadores. Cada banquillo debe ser del mismo tamaño ycalidad, sin ofrecer ventaja en modo alguno a ninguno de los equipos.
ii. Los equipos deben utilizar el banquillo de sancionados frente a su
banquillo de jugadores y deben utilizar el mismo banquillo de sancionados durante todo el partido.
iii. Cada banquillo de sancionados debe tener una sola puerta de acceso y salida y debe ser manejada solamente por el asistente del banquillo de sancionados.
iv. Sólo el asistente del banquillo de sancionados, los jugadores sancionados y los árbitros del partido tienen autorizado el acceso a losbanquillos de sancionados.
v. Los dos banquillos de sancionados deben estar situados en la zona
neutral.

EGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELO

BANQUILLOS DE JUGADORESi.
Aunque los banquillos de jugadores no son una parte de la superﬁcie
del hielo, se consideran parte de la pista y están sujetos a todas las
normas relativas a la superﬁcie del hielo.
ii. Las únicas personas autorizadas a estar en los banquillos de jugadores son los jugadores equipados y no más de ocho acompañantesdel equipo.
iii. Ambos banquillos de jugadores deben ser de las mismas dimensiones y calidad, sin dar ventaja a ningún equipo de ninguna manera.
iv. Cada banquillo de jugadores debe comenzar a 2,0 metros (6' 6 ¾")
de la línea roja central y tener 10 metros (32' 9 ¾") de ancho y 1,5
metros (5') de profundidad.
v. Cada banquillo de jugadores debe tener dos puertas, una en cadaextremo.
vi. Los banquillos de jugadores deben estar situados en el mismo ladode la pista, frente a sus respectivos banquillos de sancionados y a lamesa de jueces.
vii. Los equipos deben utilizar el mismo banquillo durante todo el partido.
viii. Los banquillos de jugadores deben estar cerrados por los tres ladosde los espectadores, el único espacio al aire libre será el que tiene
acceso directo al hielo para los propios jugadores.
ix. El equipo designado como local tiene derecho a elegir banquillo dejugadores.

77

400

1000
400

78

d
Ra

io

45
45
0

Línea de despeje, roja, 5 cm anchoÁrea de portería

min. 150

030

0Línea azul, 30 cm ancho
min. 150
min. 400

Box penalti Equipo B

Línea azul, 30 cm ancho

550

Mesa de jueces

io

Todas las medidas en cm

lla m
va 0 c
io 85
d
a
Ra 00
7

min.400

io
d
Ra

1000
400

Área de portería

Box penalti Equipo A

min. 150

d
Ra

Zona central
saque neutro

Zona final
círculo y punto desaque neutral

2286

Línea de despeje, roja, 5 cm ancho

Cristal protector, altura 180 cm
Cristal protector, altura 240 cm

Banquillo de jugadores equipo B

150

1000
400

700

Área
árbitros

200

1428
200

Línea roja central, 30 cm ancho

Círculo
central desaque

Banquillo de jugadores equipo A

150

1000

Largo = 6000

1500

us
di m
Ra 50 c
d
8
ar to
Bo 00
7

2286

Cotas Referidas al centro de línea
Ancho = 2600 a 3000

700
1500

min. 150

OBJETOS EN EL HIELOi.
La superﬁcie de hielo es solo para jugadores y árbitros. Cualquierobjeto en el hielo que no esté directamente relacionado con ellos osu equipación o el puck, está estrictamente prohibido. Cualquierdaño a las instalaciones de juego de cualquier manera dará lugar ala inmediata paralización del partido. El partido no se reanudará hasta que el hielo quede limpio de estos objetos y el área de juego estélista para el desarrollo del partido.

VALLA DE LA PISTAi.
La pista debe estar contenida dentro de un cerramiento conocido
como valla que está hecha de secciones de plástico pintadas deblanco.
ii. El espacio entre los paneles que forman la valla no debe ser de másde 3 mm ( 1⁄ 8").
iii. Las vallas deben estar construidas de tal manera que la superﬁcie
que mira hacia el hielo debe ser lisa y estar libre de cualquier obstrucción que pueda causar lesiones a los jugadores o alterar de manera no natural el desplazamiento de un puck.
iv. La altura de las vallas debe ser de 107 cm (42") desde la superﬁcie
del hielo.
v. Sujeto a la parte inferior de la valla debe haber un zócalo de protección de color amarillo que se extienda alrededor de toda la circunferencia a lo largo del hielo. Debe ser de 15 – 25 cm (6" – 10") de alto.
vi. Sujeta a la parte superior de la valla debe haber una moldura azul
que se extienda alrededor de toda la circunferencia de la valla y que
marque la zona donde termina la valla y comienza el cristal protector.
La moldura debe estar a 110 cm (43 5⁄16") desde la solera de hormigón bajo el hielo.

EGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELODIMENSIONES ESTÁNDAR DE LA PISTA
i. Para las competiciones de la IIHF de primer nivel, las dimensiones
recomendadas de la pista son de 60 metros (197') de largo y 25 a 30
metros de ancho (82' – 98' 5").
ii. Las esquinas de la pista deben ser redondeadas en un arco de círculo con un radio de 7,0 a 8,5 metros (23' – 28').
iii. En los países donde los estándares establecidos en las Reglas 12-i y
12-ii no son posibles, están permitidas otras dimensiones siempre ycuando sean aprobadas por la IIHF antes del desarrollo de la competición o partido.
iv. Para un torneo de Campeonato del Mundo de IIHF, las dimensiones
oﬁciales deben ser 60 metros (197') de largo por 30 metros (98' 5") deanchoa.

79

Almohadilla de protección

180

240

CRISTAL DE PROTECCIÓN

orprotect
Cristal dos
laen losorprotect
Cristal ndosfo
en losVallasTodas las medidas en cm

15 – 25*

107 *ZócaloHielo*por encima del nivel del hieloi.

Paneles de plexiglás o material acrílico similar que sean de 12 mm –15 mm (½" – 5 ⁄ 8") de espesor, transparente y de alta durabilidad deben insertarse en la valla y estar ﬁjados a la parte superior de la valla.
El vidrio debe estar alineado usando sujeciones que permitan la ﬂexibilidad de los paneles. Este es un componente obligatorio para lascompeticiones de la IIHF.
ii. El cristal de protección debe ser de 2,4 metros (7' 10½") de altura
detrás de las porterías y debe extenderse por lo menos 4.0 metros(13' 1½") desde la línea de despeje prohibido hacia la línea azul. El
vidrio debe ser de 1,8 metros (5' 11") de altura a lo largo de los lados,
excepto delante de los banquillos de jugadores.
iii. No se permite cristal protector delante de los banquillos de jugadores, pero tiene que haber vidrio de protección de altura similar a laque se describe en 14-ii por detrás y por los lados de los banquillos
de jugadores y los banquillos de sancionados. Donde el cristal sesepara de las vallas debe haber un acolchado protector que se extienda en toda su altura.
iv. El cristal de protección y las ﬁjaciones utilizadas para sujetar las vallas en su posición deben montarse en el lado alejado de la superﬁcie
de juego.
v. Los espacios entre los paneles de vidrio de protección no deben serde más de 5 mm ( 3⁄16").
vi. No se permiten aberturas o agujeros en cualquier punto a lo largo detoda la circunferencia de cristal protector con la excepción de un oriﬁcio
redondo de 10 cm de (4") de diámetro delante de la mesa de jueces.
vii. El vidrio de protección se debe instalar de tal manera que un panel
se puede sustituir sin comprometer la integridad de cualquier otro.

80

RED PROTECTORAi.
Se debe colocar una malla de protección de una altura adecuada
sobre el cristal protector de ﬁnal de pista detrás de las dos porterías
y debe extenderse alrededor de la pista, al menos hasta donde lalínea de despeje prohibido se une con la valla.
ii. La malla de protección por detrás de las porterías es un componente obligatorio para las competiciones de la IIHF.

MARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO/ZONASi.
La superﬁcie de hielo estará dividida longitudinalmente por cinco
líneas marcadas en la superﬁcie del hielo, que se extiende completamente a través del hielo y continúan verticalmente por la valla hasta el borde superior: línea de despeje prohibido, línea azul, línea roja
central, línea azul, línea de despeje prohibido.
ii. Los espacios entre las líneas deﬁnen las tres zonas de la pista a lasque nos referimos. Las zonas se establecerán como tales: desde lalínea de despeje prohibido a la línea azul, de línea azul a línea azul,
de la línea azul a la línea de despeje prohibido, medidas desde el
centro de cada línea.
iii. La línea roja central divide la longitud de la pista en dos mitades
exactas. Debe ser de 30 cm (12") de ancho y se extiende por encimadel zócalo y en toda la altura de las vallas hasta el borde superior. En
caso de publicidad autorizada en las vallas, las líneas estarán marcadas por lo menos en el zócalo.
iv. Las dos líneas de despeje prohibido estarán marcadas a 4,0 metros(113' 1½") del centro de la valla de los fondos (es decir, no en las
secciones curvas) en ambos extremos de la pista y deben ser de
5 cm (2") de ancho.
v. Las líneas azules estarán a 22,86 metros (75') del centro de la valla
de los fondos en ambos extremos de la pista y serán de 30 cm (12")
de ancho. Estas deben extenderse por encima del zócalo y hasta elborde superior de la valla. En caso de publicidad autorizada en lavalla, las líneas estarán marcadas por lo menos en el zócalo.

Zona de ataque
Equipo A

Línea de despeje prohibido

Zona neutral

Línea azul

Dirección del juego
Equipo A

Línea central

Línea azul

Línea de despeje prohibido

Zona de ataque
Equipo A

EGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELOPUERTASi.
Todas las puertas que permiten el acceso a la superﬁcie de hielo
deben abrirse hacia el exterior, hacia la zona de los espectadores.
ii. Los espacios entre las puertas y la valla serán como máximo de
5 mm ( 3⁄16").

81

5

60

120

7.5

5

45

0

30 30 120

MARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO / CÍRCULOS Y PUNTOSDE SAQUE NEUTRALi.
Debe haber nueve puntos de saque neutral en el hielo. Éstos son losúnicos lugares en los que un árbitro puede lanzar el puck para empezar a jugar.
ii. Todos los puntos serán de color rojo, excepto el del centro de lapista que será azul.
iii. Un círculo de color azul de 30 cm (12") de diámetro se marcará exactamente en el centro de la superﬁcie del hielo. Con este punto como
centro, un círculo de 4,5 metros (14' 9¼") de radio estará marcado
con una línea azul de 5 cm (2") de ancho. Esto constituye el círculo
central de saque neutral.
iv. Un total de cuatro puntos de saque neutral de 60 cm (24") de diámetro estarán marcados en la zona neutral. Habrá dos de estos puntos
a 1,5 metros (5‘) de cada línea azul. Estos puntos de saque estarána la misma distancia en una línea recta imaginaria desde el centro delas dos líneas de gol por los
90 45 90
puntos de saque neutral delos fondos.
5 5
85
85
v. Un total de cuatro puntos desaque neutral de 60 cm (24") dediámetro y círculos rojos 5 cm(2") de ancho, con un radio de
4,5 metros (14' 9¼") desde el
centro del punto de saqueneutral estarán marcados en el60
hielo en ambas zonas ﬁnales ya ambos lados de cada portería. En cada lado de los puntos
450
450
900
de saque neutral de los fondos se marcará una «L» doble. Todas las medidas en cm
vi. Los puntos de saque neutral de los fondos se marcarán a lo largo
de una línea de 6 metros (19' 8½") desde cada línea de despeje
prohibido. Paralela a esta, se marcarán dos puntos a 7 metros (23')
a ambos lados de una línea recta dibujada desde el centro de una
línea de gol a la otra. Cada uno de estos puntos será el centro de un
punto de saque neutral de los fondos.

0

35
an

7.5

ch

o

45

Punto saque neutral,azul, 30 cm

82

Todas lasmedidas en cm

Líne a,

azu

cm

5

l, 5

60
All measurements in cm

60

50
Línea central, roja,
30 cm de ancho

an

ch

o

30

0c

Líne

m

a,

roj
a

,5

cm

Línea central,roja, 30 cm deancho

MARCAS EN LA SUPERFICIE DE HIELO/ÁREAS
i.
Hay tres áreas en el hielo: una para cada portero delante de cadaportería y una en la valla en la mesa de jueces para los árbitros.
ii. El área de árbitros estará marcada en el hielo en rojo, un semicírculo
de 5 cm (2") de ancho, con un radio de 3,0 metros (9' 10") inmediatamente por delante de la mesa de jueces. Los jugadores no podrán
estar en esta área durante las paradas de juego mientras los árbitros
están deliberando entre ellos o informando a la mesa de jueces.

Área árbitros

Mesa de jueces

Delante de cada portería estará marcada una zona «área de portería»delimitada por una línea roja de 5 cm (2") de ancho.
iv. El área de portería estará pintada de color azul claro, pero la zonainterior de la portería desde la línea de gol hasta la parte posterior dela portería será de color blanco.
v. El área de portería es un espacio tridimensional que incluye el volumen por encima de las marcas en el hielo hasta la parte superior deltravesaño.
vi. El área de portería estará marcada de la siguiente manera:
1. un semicírculo rojo de 180 cm (71") de radio y 5 cm (2") de ancho
se dibujará tomando el centro de la línea de gol como el punto
central;2. una marca roja en forma de «L» de 15 cm (6") de longitud (cadalínea) se añadirá en cada esquina frontal;
3. la ubicación de la «L» se medirá trazando una línea imaginaria de
122 cm (48") desde la línea de gol hasta el borde del semicírculo.
vii. Las medidas de todas las áreas se deben tomar desde el borde
exterior de las líneas de tal manera que el grosor de las líneas seconsidera parte del área.

EGLAMENTO DE LA IIHF PARA PISTAS DE HIELO

iii.

83

360

112

183

60

Área de portería, roja,
5 cm ancho

15

18
0

180

122

Área de portería

15

5

360
183

122

127

5

5

0
18

Todas las medidas en cm

84

PORTERÍA
i.
Cada pista debe tener dos porterías, una en cada extremo de lapista.
ii. La portería está compuesta por un marco de portería y redes.
iii. El extremo abierto de la red de la portería debe dar de frente al centro del hielo.
iv. Cada portería estará ubicada en el centro de la línea de despeje
prohibido en cada fondo de la pista y se instalará de tal manera queno se mueva durante el desarrollo del partido. En competiciones dela IIHF de primer nivel será obligatorio el uso de sujeciones ﬂexibles
para sostener el marco de la portería en su lugar, que permitan eldesplazamiento de la portería de sus anclajes en caso de un contacto signiﬁcativo. Son altamente recomendables para otras competiciones. Los agujeros para las clavijas de la portería deben estar ubicados exactamente en la línea de despeje prohibido.
v. Los postes se extenderán verticalmente 1,22 metros (4') por encima
de la superﬁcie del hielo y tendrán una separación de 1,83 metros(6') de distancia (medidas internas). Los postes y el travesaño que
forman el marco de tubo de acero de la portería deben ser de undiseño especíﬁco con un diámetro de 5 cm (2").
vi. Los postes y el larguero de la portería deben ser rojos. Las demáspartes de la portería y el marco deben ser blancas.
vii. Los postes y el travesaño se completarán con un marco blanco interior que se extenderá sobre el hielo de poste a poste en la base yen la parte alta hacia las vallas ﬁnales y servirá de soporte para la red,el punto más profundo será de 0,60 a 1,12 metros (2' – 3'8").
viii. Una malla de hilo de nylon blanco resistente debe ﬁjarse ﬁrmementeen la totalidad de la parte trasera de la portería para cerrar el marco
de la portería de una manera tal como para atrapar el puck en laportería después de su entrada y evitar que el puck entre en la redde la portería de cualquier manera que no sea por el frente.
ix. Los árbitros deben comprobar las redes antes del inicio de cadaperíodo de juego. Si encuentran algún daño en la red, el partido no
podrá empezar hasta que se realicen las reparaciones necesarias.
x. La parte interior de los soportes del marco blanco, con excepción delos postes y el larguero, debe estar cubierta por un acolchado blanco. El acolchado de la estructura de la base no debe comenzar amenos de 10 cm (4") desde el poste de la portería y estará colocado
de manera que no impida al puck cruzar por completo la línea de gol.

85

86

EJEMPLO DE HORARIOSEMANAL, PISTAS DE HIELO
EN EL MUNDO, LISTA DEEQUIPAMIENTOEJEMPLO DE HORARIO SEMANAL
Lunes

MartesMiércoles

06.30 – 07.30
07.45 – 08.45
09.00 – 10.00
10.15 – 13.15
13.30 – 14.30
14.45 – 15.45
16.00 – 19.00
19.15 – 20.15
20.30 – 21.30
21.45 – 22.45
23.00 – 24.00

Hockey jóvenes, 10 horas
Hockey adultos, 6 horas
Hockey mayores, 5 horas

88

Patinaje artístico, 19 horas
Pista corta, 9 horas
Patinaje colegios, 15 horas

Total
horas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

%
100,00

5 006

465

435

449

450

Hockey sobre hielo 19,95

999

92

86

95

86

Patinaje artístico

18,10

906

81

80

86

81

Short track

8,57

429

39

38

40

38

Patinaje para
colegios

14,26

714

63

63

69

63

Competiciones

2,88

144

15

12

12

15

Alquiler privado

7,65

383

37

33

34

35

Patinaje abierto
al público

25,59

1 281

123

111

101

117

Patinaje disco

3,00

150

15

12

12

15

Viernes

SábadoCompeticiones, 3 horas
Alquiler privado, 8 horas
Patinaje abierto al público, 27 horas

DomingoPatinaje disco, 3 horas

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre

OctubreNoviembre

Diciembre

465

450

465

447

465

450

465

96

91

92

86

94

91

90

84

83

81

81

83

83

83

39

39

39

39

39

39

40

66

66

63

66

63

66

66

12

12

15

12

15

12

12

36

33

37

33

36

33

36

120

114

123

115

123

114

120

12

12

15

15

12

12

18

EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL, PISTAS DE HIELO EN EL MUNDO, LISTA DEL EQUIPO

Jueves89

PISTAS DE HIELO EN EL MUNDO
PAÍS

90

AndorraArgentina
Armenia
Australia
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
BrasilBulgaria
CanadáChile
China
China Taipéi
Croacia
República Checa
Dinamarca
Corea del Norte
Estonia
Finlandia
Francia
República de Macedonia
Georgia
Alemania
Gran Bretaña
GreciaHong Kong
Hungría
Islandia
India
IrlandaIsraelItaliaJapón
KazakstánCorea
KuwaitKirguistán
Letonia
Liechtenstein
Lituania

PABELLONES
a cubierto
1
0
3
10
47
31
16
1
4
5
2 631
1
48
4
2
21
26
3
6
260
135
1
4
202
63
0
4
24
3
10
0
3
45
34
19
38
2
3
19
0
8

PABELLONES
al aire libre
0
1
4
0
72
3
0
0
0
4
5 000
0
64
0
4
148
0
12
4
24
9
3
1
45
0
0
0
13
0
4
5
0
24
123
128
4
0
2
0
0
4

Luxemburgo
Macao
Malasia
MéxicoMongolia
Marruecos
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Omán
Polonia
Qatar
Rumanía
Rusia
SerbiaSingapur
Eslovaquia
EsloveniaÁfrica del Sur
EspañaSueciaSuiza
Tailandia
Turquía
Turkmenistán
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos

PABELLONES
a cubierto
3
1
1
23
0
2
26
6
45
1
35
3
6
450
3
2
64
7
5
16
358
159
13
8
4
26
9
1 900

PABELLONES
al aire libre
1
0
0
0
13
0
2
3
1
0
6
0
15
2 553
1
0
17
0
1
0
136
30
0
20
0
7
0
500

EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL, PISTAS DE HIELO EN EL MUNDO, LISTA DEL EQUIPO

PAÍS

91

LISTA DE EQUIPAMIENTO
Pabellón– vallas perimetrales– redes de protección– manguera– alisadora de hielo– bordeadora– rascadores de nieve– carrito de equipamiento para
herramientas– herramientas (taladro,tenazas, llaves inglesas, destornilladores, etc.)– porterías (4)– elevador (para cambiar
bombillas)– cronómetro + marcador– reloj– sistema de sonido– camilla + botiquín de primeros
auxilios– bancos (boxes para jugadores,
penaltis y cronometradores)– cobertura para el hielo (paraeventos sin hielo)– esterillas antideslizantes

Vestuarios– banquillos– taquillas/perchas y barras
para ropa– pie para palos– espejos– papeleras– Esterillas antideslizantes

Patines públicos– patines de alquiler +estanterías– taquillas– barras– esterillas antideslizantes– aﬁladora de patines

Limpieza– escobas– fregonas– limpiador de alta presión– aspiradora– limpiadora eléctrica– abrillantadora– lavadora

Cafetería– horno– congelador– microondas/hornillo– mostrador– mesas– sillas– Cubertería y vajilla

92

ASOCIACIONESMIEMBRO DE LA IIHF

Federació Andorranad’Esports de Gel (AND)Ctra. General, Edif. Perecaus
1a planta - despatx 5AD100 Canillo
Principat d’Andorra+376 85 26 66
faeg@faeg.ad
www.faeg.ad

Asociación Argentina
de Hockey sobre Hielo y
En Línea (ARG)
Hualﬁn 1083
1424 Capital Federal
Argentina+54 11 443 212 12+54 11 485 410 60+54 91 1553 084 559
rh_iannicelli@hotmail.com
www.aahhl.com.ar

Ice Hockey Federation of Armenia (ARM)
A. Khachatryan str 18 - 70
0012 Yerevan
Republic of Armenia+374 939 955 88+374 102 200 97
ofﬁce@aihf.am

94

Ice Hockey Australia (AUS)
P. O. Box 4387
3910 Langwarrin, Victoria
Australia+61 (03)9786 9564
+61 8 8251 5156
iha@iha.org.au
www.iha.org.auÖsterreichischer
Eishockeyverband (AUT)
Attemsgasse 7/D, 1 OG
1220 Wien
Austria+43 1 20 200 200+43 1 20 200 2050
info@eishockey.atwww.eishockey.atIce Hockey Federation of the
Republic of Azerbaijan (AZE)
Representation of Federationof the Republic Azerbaijan
in Moscow
Leninskiy Prospect 116-1-50
119415 Moscow
Russia+994 1 294 4000
+994 1 295 4000
+7 495 432 2301
larukov@inbox.ru

Confederação Brasileira de
Desportos no Gelo (BRA)
Av. Diario de Noticias, 200/707
90810-080 Porto Alegre, RS
Brazil+55 53 8413 0316
+55 53 3028 1380
mail@cbdg.org.br
presidencia.cbdg@cbdg.org.br
www.cbdg.org.br

Royal Belgian Ice Hockey
Federation (BEL)
Boomgaardstraat 22 bus 49
2600 Berchem
Belgium+32 474 488 010
belgium@rbihf.bewww.rbihf.be

Bulgarian Ice Hockey
Federation (BUL)
75 Vassil Levski Blvd.
1040 Soﬁa
Bulgaria+359 2 980 2880
+359 2 930 0610
+359 2 981 5728
+359 2 980 2880
bihf@mail.com
www.bghockey.com

Bosnia and Herzegovina Ice
Hockey Federation (BIH)
Zmaja od Bosne 47A, Fabrika
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina+38 76 242 3567
+38 76 191 2545
ihfbih@hsbih.ba
www.hsbih.ba

Hockey Canada (CAN)
151 Canada Olympic Road SW
Suite 201
T3B 6B7 Calgary, Alberta
Canada+1 403 777 3636
jcrawford@hockeycanada.ca
www.hockeycanada.ca

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

Belarusian Ice Hockey
Association (BLR)
Pobeditelei Ave. 20/3
220020 Minsk
Belarus+375 17 369 55 93+375 17 254 5842
biha@hockey.byzauharodni@hockey.bywww.hockey.by95

Asociacion Nacional de Hockey en Hielo y en Linea (CHI)
Cali 715 La Florida, Santiago
Chile+56 2 211 64 53+56 2 341 36 12
fed.chile.hockey.linea.hielo@
gmail.com

Chinese Ice Hockey
Association (CHN)
56 Zhongguancun South Street
Haidian District
100044 Beijing
China+86 10 88318767+86 10 88318767
ciha@china-icehockey.com
www.icehockey.sport.org.cn

Chinese Taipei Ice Hockey Federation (TPE)
20, Chu Lun Street
Room 808, 8 F
10489 Taipei
Taiwan ROC+886 2 8771 8908
+886 2 8771 3985
ctihf.hockey@gmail.com
www.hockey-hotline.com

96

Croatian Ice Hockey Association (CRO)Trg Kresimira Cosica 11
10000 Zagreb
Croatia+385 1 304 2650
+385 1 304 2649
hshl@zg.t-com.hr
www.hrhokej.net

Czech Ice Hockey Association(CZE)
Horfa Ofﬁce Park
Ceskomoravska 2420/15
190 93 Prague 9
Czech Republic+420 21 115 8003
+420 23 333 6096
ofﬁce@czehockey.cz
www.czehockey.cz

Danmarks Ishockey Union(DEN)
Idraettens Hus Brondby Stadion 20
2605 Brøndby
Denmark+45 7025 2605
ishockey@ishockey.dk
www.ishockey.dk

Estonian Ice Hockey
Association (EST)Asula 4c11312 Tallinn
Estonia+372 603 15 32+372 603 15 33
info@icehockey.ee
www.icehockey.ee

The Finnish Ice Hockey
Association (FIN)
Veturitie 13H
00240 Helsinki
Finland+358 10 2270 200+358 10 2270 299
ofﬁce@ﬁnhockey.ﬁ
www.ﬁnhockey.ﬁ

French Ice Hockey Federation(FRA)
Aren’Ice
33 Avenue de la Plaine des Sports
95 000 Cergy
France+33 1 85 76 49 49+33 1 85 76 49 29
e.ropert@ffhg.eu
www.hockeyfrance.com

Macedonian Ice Hockey
Federation (MKD)
Sports Hall K K Rabotnicki
City ParkP. O. Box 5
1000 Skopje
FYR Macedonia+389 2 3220 750+389 2 3220 750
hfm@hokej.mk
macedoniahockey@yahoo.com
www.hokej.mk

Georgian Ice Hockey National
Federation (GEO)
Mtskheta str. 2/1
0179 Tbilisi
Georgia+995 577 44 99 88+995 322 33 25 16
info@hockey.ge
www.hockey.ge

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

Ice Hockey Association of
the DPR Korea (PRK)
Kumsongdong 2
P. O. Box 56
Pyongyang
Mangyongdae-District
DPR Korea+850 2 18111 ext. 341 8164
+850 2 381 4410
+850 2 381 4403
prksnow@star-co.net.kp

97German Ice Hockey
Association (GER)
Betzenweg 34
81247 München
Germany+49 89 81 82 0
+49 89 81 82 36
info@deb-online.dewww.deb-online.deIce Hockey UK (GBR)
Regus House, Malthouse Avenue
Cardiff Gate Business Park
CF23 8RU Cardiff
United Kingdom+44 2920 263 441
general.secretary@
icehockeyuk.co.uk
www.icehockeyuk.co.uk

Hellenic Ice Sports Federation(GRE)
Akakion 52, Polydroso Amarousiou
15125 Marousi
Greece+30 210 360 08 66+30 210 361 76 51
info@hisf.gr
www.hisf.gr

98

Hong Kong Ice Hockey (HKG)
Association Ltd.
Room 1023, Olympic House, 1
Stadium Path, Sokonpo Causeway Bay
Hong Kong
China+852 25 04 8189
+852 25 04 8191
hkiha@hkolympic.org
www.icehockeyhongkong.org

Hungarian Ice Hockey
Federation (HUN)
Magyar Sport Haza
Istvánmezei út 1-3
1146 Budapest
Hungary+36 1 460 6863
+36 1 460 6864
info@icehockey.hu
www.icehockey.hu

Ice Hockey Iceland (ISL)
Sport Center Laugardal
Engjavegi 6
104 Reykjavik
Iceland+354 514 4075
+354 514 4079
ihi@ihi.is
www.ihi.is

Federasi Hoki Es Indonesia(INA)
BX Rink Bintaro Jaya Xchange
Mall UG-3ACBD Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII
15227 Tangerang Selatan
Indonesia+62 22 2986 4888
+62 22 2986 5020
administration@fhei.org
www.fhei.org

Irish Ice Hockey Association(IRL)
Irish Sport HQ, National Sports
Campus Blanchardstown
Dublin 15
Ireland+353 1 625 1157
+353 1 686 5213
info@iiha.org
www.iiha.org

Ice Hockey Federation of Israel(ISR)
Kikar Hill 3, Building No. 3, Apt. 462492 Tel-Aviv
Israel+972 3 60 40 722+972 3 54 45 632+972 3 60 40 722+972 5 06 59 9568
israhockey@gmail.com
www.israhockey.co.il

Italian Ice Hockey Association(ITA)
Via Piranesi 46
20137 Milano
Italy+39 02 70 141 322+39 02 70 141 331+39 02 70 141 380
hockey@ﬁsg.it
www.ﬁsg.it

Jamaican Olympic Ice Hockey
Federation (JAM)
7887 E. Belleview Avenue
Suite 1100
80111 Englewood, COUSA+1 720 810 3204
joiht@joiht.org
www.joiht.org

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

Ice Hockey Association of India (IND)
D-502, Som Vihar Apartments
Sangham Road, R. K. Puram
11002 New Delhi
India+91 11 233 400 33+91 11 233 462 09+91 11 435 656 415+91 98 103 026 36
icehockeyindia@gmail.com
www.icehockeyindia.com

99

Japan Ice Hockey Federation(JPN)
Kishi Memorial Hall
1-1-1 Jin’nan, Shibuya-ku
150-8050 TokyoJapan+81 3 34 81 2404
+81 3 34 81 2407
jihf@jihf.or.jp
www.jihf.or.jp

Kuwait Ice Hockey Association(KUW)
Al Shamiya block 8
Jasmin Hamad Al Saqer St. Blding
No. 11
13008 Kuwait
Kuwait+965 600 009 59+965 248 745 39
kuwait_icehockey@hotmail.com

The Kazakhstan Ice Hockey
Federation (KAZ)
12/1 D. Konayeva Str., Ofﬁce 508
010000 Astana
Kazakhstan+7 7172 605041 or 42 or 43+7 7172 605044
ofﬁce@icehockey.kz
www.icehockey.kz

Ice Hockey Federation of
Kyrgyz Republic (KGZ)
st. Toktonalieva, 8a
Pervomaisky district
720021 Bishkek
Kyrgyzstan+996 700 888 020+358 44 911 79 20
maria.urpi@outlook.com
anvaromorkanov@mail.ru
www.kihf.kg

Korea Ice Hockey Association(KOR)#103 Velodrome
Olympic-ro 424
138-749 Songpa-gu, Seoul
Korea+82 2 425 7001
+82 2 425 7002
+82 2 420 4160
icehockey@sports.or.kr
www.kiha.or.kr

100

Latvian Ice Hockey Federation(LAT)
Jurmalas gatve 78D
LV-1029 Riga
Latvia+371 67 563 921+371 67 565 015
lhf@lhf.lv
www.lhf.lv

Association Lietuvos Ledo Ritulys (LTU)
Ozo st. 25
07150 Vilnius
Lithuania+370 698 36 225+370 659 44 286+370 520 42 271
g.secretary@hockey.lt
info@hockey.lt
www.hockey.lt

Fédération Luxembourgeoisede Hockey sur Glace (LUX)
1, rue Christophe Plantin
B. P. 1632
1016 Luxembourg
Luxembourg+352 621 177 185+352 40 2228
amscheier@pt.lu
www.icehockey.lu

Macau Ice Sports Federation(MAC)
Praca De Luis De Camoes
Future Bright Amusement ParkLai Hou Garden, No 6-8, R/C
Macau+853 666 856 16+853 289 533 99+853 289 502 11
fbap@macau.ctm.net
johnng1958@gmail.com
www.moisf.org

Malaysia Ice Hockey
Federation (MAS)No 29, Jalan Polis U1/55
Glenmarie Temasya Suria
Seksyen U1, Shah Alam
40150 Selangor
Malaysia+60 12 329 5678
susan@malaysiaicehockey.com
www.malaysiaicehockey.com

Federacion Deportiva de Mexico de Hockey sobre hielo A. C.
(MEX)
Avenida Insurgentes sur #4303(Pista de Hielo)
C. P. 14420
Colonia Santa Ursula Xitla, Tlalpan
Mexico+5255 548 52238+5255 709 52963
contacto@hockeymexico.com
www.hockeymexico.com

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

Liechtensteiner Eishockey
und Inline Verband (LIE)
c/o Karl-Otto Gämperli
Spidach 119491 Ruggell
Liechtenstein+423 777 00 79
info@leiv.li
www.leiv.li

101

National Ice Hockey
Federation (MDA)of the Republic of Moldova
str. Pushkin, 24, 4th ﬂoor, of.67
2012 Chisinau
Republic of Moldova+373 22 220332+373 22 234898
nihfrm@yahoo.com
www.nihf.md

Namibia Ice and InLine Hockey
Association (NAM)
P. O. Box 90464
Klein Windhoek
Windhoek
Namibia+264 8863 8881
+264 8125 04869
secretary@niiha.com
www.niiha.com

Mongolian Ice Hockey
Federation (MGL)
213900 Amar Square -1
Bayan – Undur
61027 Orkhon Province
Mongolia+976 13527 1511
+976 9995 4813
+976 13527 1866
mongolian_ihf@hotmail.com

Nepal Ice Hockey Association(NEP)
P. O. Box12454 Durbarmarg-Kathmandu
Nepal+977 1 4228568
shahilok@gmail.com
icehockeynepal.org.np

Association National
Marocaine de Hockey sur Glace (MAR)Rue Bechar, num. 4. pepiniere
11000 Salé
Morocco+212 661 399 778
khalid.mrini@
moroccohockey.com
www.moroccohockey.com

102

Ice Hockey Association of
The Netherlands (NED)
P. O. Box 292
2700 AG Zoetermeer
The Netherlands+31 612 100 825
info@ijshockeynederland.nl
www.nijb.nl

Polish Ice Hockey Federation(POL)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr. 18
02-366 Warsaw
Poland+48 22 395 57 15+48 22 395 57 17
pzhl@pzhl.org.pl
www.pzhl.org.pl

Norwegian Ice Hockey
Association (NOR)
P. O. Box 5000
0840 Oslo
Norway+47 2102 9000
hockey@hockey.nowww.hockey.no

Federação Portuguesa de Desportos No Gelo (POR)
R. Rogerio Paulo, n° 48, 4° A
Tercena
2730-194 Barcarena
Portugal+351 210 15 4682
moxpt@hotmail.com
www.fp-dg.com

Philippines Ice Hockey
Association (PHI)
2F North Wing Entertainment Mall
SM Mall of Asia
2131-2135 Pasay City, Manila
Philippines+632 373 0870
+632 373 1754
info@hockeyphilippines.com
www.hockeyphilippines.com

Qatar ice Hockey Federation(QAT)
Qatar Olympic Committee Tower
15th ﬂoor, West Bay
Doha
Qatar
+974 77 71 20 02
wsc@olympic.qa

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

New Zealand Ice Hockey
Federation (NZL)
P. O. Box 47381
1144 Ponsonby
Auckland
New Zealand+64 21 0250 4299
president@nzicehockey.co.nz
www.nzicehockey.co.nz

103Romanian Ice Hockey
Federation (ROU)
Patinoarul Mihai Flamaropol
Bdul. Basarabia 35-37, Sectorul 2022103 Bucharest
Romania+40 21 324 68 71+40 21 324 77 13
ofﬁce@rohockey.rowww.rohockey.ro

Russian Ice Hockey Federation(RUS)
Avtozavodskaya ul., d. 21, k. 1
115280 Moscow
Russia+7 495 637 0277
+7 495 637 0222
d.ovchinnikova@fhr.ru
fhr@fhr.ru
www.fhr.ru

Ice Hockey Association of Serbia (SRB)
Carli Caplina 39
11000 Belgrade
Serbia+381 11 3292 449+381 11 2764 976
ofﬁce@hockeyserbia.com

104

Singapore Ice Hockey
Association (SGP)
Tanjong Pagar Post Ofﬁce
P. O. Box 969
910827 Singapore
Singaporeinquiries@siha.org.sg
www.siha.org.sg

Slovak Ice Hockey Federation(SVK)
Trnavska cesta 27/B
831 04 Bratislava
Slovakia+4212 3234 0901
+4212 3234 0921
+386 51 270 500+386 41 666 041
international@szlh.sk
obusekova@szlh.sk
www.hockeyslovakia.sk

Ice Hockey Federation of Slovenia (SLO)
Celovska 25
1000 Ljubljana
Slovenia+386 1 430 64 81+386 51 270 500+386 41 666 041
branka.slejko@
hokejska-zveza.si
dejan.kontrec@
hokejska-zceza.si
www.hokej.si

Swedish Ice Hockey
Association (SWE)Box 5204
Tjurhornsgränd 6, 3 tr
12116 Johanneshov
Sweden+46 8 449 0400
+46 8 910 035
info@swehockey.se
linus.eklund@swehockey.sewww.swehockey.seFederación Española Deportes
de Hielo (ESP)
Roger de Flor 45-47 Entresuelo 1a
Escalera B
08013 Barcelona
Spain+34 93 368 3761
+34 93 368 3759
hockey@fedhielo.com
www.fedhielo.com

Swiss Ice Hockey Federation(SUI)
Flughofstrasse 50
P. O. Box8152 Glattbrugg
Switzerland+41 44 306 5050
+41 44 306 5051
info@sihf.ch
www.sihf.ch

Oman Ice Sports Committee(OMA)
National Olympic Committee
Building
Oman Ice Sports Committee Ofﬁce
P. O. Box 2842
112 Muscat, Oman
Sultanate of Oman
+968 9664 0660
+968 2459 4627
+968 2459 4622
info@oisc.om
www.oisc.om

Ice Hockey Association ofThailand (THA)
Room 238, Zone W, Rajamangala
National Stadium
The Sports Authority of Thailand
286 Ramkamhaeng Rd. Huamak
10240 Bangkapi, Bangkok
Thailand+66 2 369 2510
+66 2 369 1517
ihat2002@hotmail.com
www.thailandicehockey.com

ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA IIHF

South African Ice Hockey
Association (RSA)P. O. Box 34474
Erasmia
0023 Pretoria
South Africa+27 12 522 2494
+27 86 501 1780
+27 82 887 8565
elsabe.stockhoff@bmw.co.za
www.saicehockey.org.za

105

Turkish Ice Hockey Federation(TUR)
Mustafa Kemal Mah.
2157 Sok. No:4 Daire:18
06520 Ankara
Turkey+90 312 215 7000
+90 312 215 7003
+90 312 215 7088
info@tbhf.org.tr
www.tbhf.org.tr

Turkmenistan Ice Hockey
Association (TKM)
Ushakov Str. 24/9
744000 Ashgabat
Turkmenistan+993 122 126 68
hockeytkm15@gmail.com

Ice Hockey Federation of Ukraine (UKR)
46 Mel’nikova Street
041 19 Kyiv
Ukraine+38 044 484 6807
+38 044 484 0273
ofﬁce@fhu.com.ua
www.fhu.com.ua

106

UAE Ice Hockey Association(UAE)
P. O. Box 111025
Abu Dhabi
United Arab Emirates+971 2 444 6178
+971 2 444 6279
uaeiha@gmail.com
www.uaeihf.ae

USA Hockey (USA)1775 Bob Johnson Drive
80906 Colorado Springs, COUSA+1 719 576 8724
+1 719 538 1178 (Int. Dept.)+1 719 538 1160
usah@usahockey.org
www.usahockey.com

NOTAS

International Ice Hockey Federation
Brandschenkestrasse 50
Postfach
CH-8027 Zurich
Teléfono + 41 44 562 22 00
Fax+ 41 44 562 22 39
E-mailoffice @ iihf.com
www.IIHF.com

Contacto
Cornelia Ljungberg
Secretaria del Comité de Instalaciones
de la IIHF
E-mail ljungberg@iihf.com