DF-5000

DF-6000

固定フランジタイプ

固定フランジタイプ R式■ フランジにチューブを差し込んで溶接接合■ フランジは固定タイプ

構用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

特■ 国土交通省仕様（接液部ステンレス）■ 短い面間でも製作可能■ チューブ有効長が長く取れます■ 汎用品で安価

特■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

構

造

長

■製作口径

15A〜300A造

長■ 端管をチューブに突き合わせ取り付け■ フランジは固定タイプ■製作口径■適用チューブ

10A〜350A■適用チューブ・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ

・スパイラルチューブ・スーパーワンピッチチューブ

・ファインアニュラーチューブ・スーパーワンピッチチューブ ・アニュラーチューブ

・ワンピッチチューブ

・ファインソフトチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい

・ソフトチューブ

・ファインソフトチューブ■埋設タイプも製作可能です■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい

注意符号※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

部品名称

材 質

1

チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3固定フランジ

SUS304・SUS316・SUS316L・SUS304L

符号
1

チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L※接続部のフランジ部がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい3

チューブリング

SUS304・SUS316L

4端管

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

固定フランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

DF-5100

DF-6100

ルーズフランジタイプ カラー式

ルーズフランジタイプ R式■ フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合■ フランジはルーズタイプ

構用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

特■ 国土交通省仕様（接液部ステンレス）■ 短い面間でも製作可能■ チューブ有効長が長く取れます■ 汎用品で安価

特■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

造

長

■製作口径

造

長

■製作口径

15A〜300A

材 質

注意

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格他

構部 品 名称■ ラップジョイントをチューブに突合わせ取り付け■ フランジはルーズタイプ

10A〜350A■適用チューブ■適用チューブ・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ

・スパイラルチューブ・スーパーワンピッチチューブ

・ファインアニュラーチューブ・スーパーワンピッチチューブ ・アニュラーチューブ

・ワンピッチチューブ

・ファインソフトチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい

・ソフトチューブ

・ファインソフトチューブ■埋設タイプはP.28 型番 DFM-6100 になります。

■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい

符号

注意※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

23

部品名称

材 質

1

チューブ

SUS304・SUS316L

2

ブレード

SUS304・SUS316L

3

フランジカラー

SUS304・SUS316L

4

ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格他

注意※接続部のガスケット当り面がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

符号部 品 名称

材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3チューブリング

SUS304・SUS316L

4

ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

5ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

24DF-6600 〈リボンブレードタイプ〉

DF-7600 〈リボンブレードタイプ〉

固定フランジタイプ R式

固定フランジタイプ 角バンド式
構用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

特■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 動きの繰返し頻度が高い用途には適用できません■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

特■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 動きの繰返し頻度が高い用途には適用できません（但しブレードをソフトリボンブレードに変える事により対応可能です）■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

造

長■製作口径造

長20A〜350A（長尺物は20A〜200Aの製作が可能です）■適用チューブ・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ■製作口径

・ワンピッチチューブ

合せ下さい

注意
※接続部のフランジ部がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい

符号

部品名称

材 質

1

チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3

チューブリング

SUS304・SUS316L

4

端管

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

固定フランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい■ブレードはソフトリボンブレード（150A以上）も製作可能です注意※接続部のフランジ部がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

符号部 品 名称

材 質

1

チューブ

2ブレード

SUS304・SUS316L

3端管

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

4固定フランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5

止めバンド

SS400・SUS304

ネックリング

SS400・SUS304

6SUS304・SUS316L

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

DF-6700 〈リボンブレードタイプ〉

DF-7700 〈リボンブレードタイプ〉

ルーズフランジタイプ R式

ルーズフランジタイプ 角バンド式■ 外装リボンブレードタイプ（板ブレード）■ チューブを端管に突き合わせ取り付け■ フランジはルーズタイプ

構用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

用 途

特■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 動きの繰返し頻度が高い用途には適用できません■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます構・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ ・2PLYアニュラーチューブ■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い

40A〜500A（長尺物は40A〜200Aの製作が可能です）■適用チューブ・2PLYアニュラーチューブ

造長■製作口径特造

長20A〜350A（長尺物は20A〜200Aの製作が可能です）■適用チューブ・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ■製作口径

合せ下さい注意※接続部のガスケット当り面がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 動きの繰返し頻度が高い用途には適用できません（但しブレードをソフトリボンブレードに変える事により対応可能です）■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます
40A〜500A（長尺物は40A〜200Aの製作が可能です）

・ワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ ・2PLYアニュラーチューブ■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い■ 外装リボンブレードタイプ（板ブレード）■ ブレードは強固にバンド止め■ フランジはルーズタイプ■適用チューブ・2PLYアニュラーチューブ25■ 外装リボンブレードタイプ（板ブレード）■ ブレードは強固にバンド止め■ フランジは固定タイプ■ 外装リボンブレードタイプ（板ブレード）■ チューブを端管に突き合わせ取り付け■ フランジは固定タイプ

構■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい

符号

部品名称

材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3チューブリング

SUS304・SUS316L

4

ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

5ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい■ブレードはソフトリボンブレード（150A以上）も製作可能です注意※接続部のガスケット当り面がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

符号部 品 名称材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

4ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5止めバンドSS400・SUS304

6ネックリング

SS400・SUS304

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

26構

DF-8000

DF-9000

固定フランジタイプ フープバンド式

無溶接式 ルーズフランジタイプ

造■ フランジは固定タイプ

用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

特■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

長

■製作口径

構

造

用 途

■ 防振・変位吸収用として広範囲に使用できます

特■ 国土交通省仕様（接液部ステンレス）■ 継手の組み込みが無溶接のため耐食性が良好■ 振動吸収用チューブにより柔軟性に優れています■ 短い面間でも製作可能■ チューブ有効長が長く取れます

長40A〜500A■適用チューブ
・ワンピッチチューブ・スーパーワンピッチチューブ■製作口径

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ

・ソフトチューブ

■適用チューブ・アニュラーチューブ

・ファインソフトチューブ

符号■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい■400A以上はソフトリボンブレードタイプとなります

注意※接続部のフランジ部がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

部品名称

材 質

20A〜300A■標準ガスケットは−40℃〜100℃となりますのでその他の温度でご使用される場合はお問い合せ下さい

符号部 品 名称

チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

1

チューブ

3端管

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

2ブレード

SUS3044固定フランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

3ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5ネックリング

SS400・SUS304

4割リング

FCMB・SUS304

6フープバンド

SUS304

5押えリング

SUS304

止めバンド

SUS3047

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

注意※配管との接続の際に片締めとならないよう均等な締め付けを行って下さい※配管との接続には標準付属のガスケットをご使用下さい（標準付属以外のガスケットをご使用の場合はご相談下さい）

6（標準）
他
ガスケット
（パッキン） ノンアスベスト

DFM-6100

ルーズフランジタイプ フープバンド式

埋設用 フランジタイプ R式
構造■ チューブ外面に防食テープを巻いた埋設仕様■ ステンレス鋼部以外は防食塗装

用 途■ 配管等の芯ズレ・地盤沈下など

用 途■ 地中埋設配管の地盤沈下による変位吸収用

特■ 大口径の製作が可能です（550A以上も製作可能ですのでご相談下さい）■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です■ 特殊フランジなども取り付け可能です■ 各種ガスケット面の加工にも対応できます

特■ 外装に防食テープと防食塗装により地中の不純物に対して耐食性を持たせています■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です

適用範囲 ■ 温度…80℃以下

40A〜500A

■製作口径

長

■製作口径

■適用チューブ
・ワンピッチチューブ・スーパーワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ

・ソフトチューブ

・ファインソフトチューブ■ブレードはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい■400A以上はソフトリボンブレードタイプとなります

注意※接続部のガスケット当り面がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

長SUS304・SUS316L

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

DF-8100

造材 質

1■ フランジはルーズタイプ

構

27■ 接液部は全てステンレス鋼になります■ 割リング部とブレード端末部を溶接する事でブレードが抜ける心配はありません■ フランジはルーズタイプ■ 専用ガスケットが標準装備

10A〜500A（400A以上はDF-7700・DF-8100タイプでの対応となります）■適用チューブ

符号
1

部品名称
チューブ

材 質

・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ・スーパーワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ

SUS304・SUS316L

・ソフトチューブ

・ファインソフトチューブ■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い

2

ブレード

SUS304・SUS316L

3

ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

4ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

5ネックリング

SS400・SUS304

6フープバンド

SUS304

7止めバンドSUS304

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

合せ下さい

注意
※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします

符号部 品 名称

材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L

2ブレード

SUS304・SUS316L

3チューブリング

SUS304・SUS316L

4ラップジョイント

SUS304・SUS316・SUS316L他

5ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他

6防食テープ

塩化ビニール・他

フランジ規格：JIS10K・JIS5K・JIS20K・JPI規格・ANSI規格・特殊フランジ他

28

DF-50000

セミジャケット式／フルジャケット式
構造■ チューブ部分及び端管部が2重管構造になっています

用 途■ 内外層間に熱媒体を通すことにより流体の固形化を防止■ 高圧配管等の芯ズレ・地盤沈下など

特■ 内外層間に蒸気等を流し内部流体が固形化しないようにします■ 全長に渡り2重構造としたものがフルジャケット式になります■ 内外層間の熱媒体出入口はソケットやフランジなどが選択できます■ 耐食性・耐圧性・耐熱性・耐屈曲性及び耐作動性により優れたチューブ・ブレードの選定が可能です長■材質
チ ュ ー ブ：SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・SUS310S・SUS321 等
その他部品：SS400・SUS304・SUS316・SUS316L 等■製作口径
10A〜500A（その他ご相談に応じます）■製作取合形状
フランジ型（セミジャケット式・フルジャケット式）
ネジ込み型（セミジャケット式）■適用チューブ・スパイラルチューブ

・ワンピッチチューブ・スーパーワンピッチチューブ

・アニュラーチューブ

・ファインアニュラーチューブ

・2PLYアニュラーチューブ

・ソフトチューブ

・ファインソフトチューブ■ブレード及びチューブリングはSUS316Lも製作しておりますのでお問い合せ下さい

セミジャケット式

フルジャケット式

両 端 ネジ 込 みタイプ

片 端 ネジ 込 み・片 端フランジタイプ※ご指定項目：呼び径・全長・使用条件（流体・温度・圧力・動き等）
・フランジ規格・ネジ規格・熱媒体出入口の向き（同一方向か逆方向か）各部の材質等を指示願います29

DTF-2800K

DTF-2600

PTFEインサート カラー式

PTFEコルゲーションホース インサート（H型）■ ステンレスフレキにPTFEストレートホースをインサート■ 接液部がPTFEなので耐食性に優れています

構用 途■ 薬液・食品・化学薬品などの配管用 途

特■ ストレートチューブを使用しているため内面が平滑で段差もなく液溜まりがありません■ 接液部がPTFEのため耐食性にも優れています

構造

長■製作口径15A〜65A■消防性能評定品にもインサート可能です注意※配管取付時にガスケット面（PTFE部分）を傷つけない様にして下さい※15AのJPI規格・ANSI規格は製作不可です

符号 部 品 名 称造

SUS304・SUS316L

2 ブレードSUS304・SUS316L

3 フランジカラー

SUS304・SUS316L

4 ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他■ 薬液・食品・化学薬品などの配管■ コルゲーションホースを使用しているため柔軟性に優れ施工が容易で曲げや動きにも十分に対応できます

材 質

1 チューブ■ ステンレスフレキにPTFEコルゲーションホースをインサート■ 接液部がPTFEなので耐食性に優れています■ 内面のコルゲーションホースがステンレスワイヤーブレードにて補強されているため耐圧性にすぐれています
特長■ 内面のコルゲーションホースが破損した場合でも外装のステンレスフレキシブルホースで覆われているため外部に漏れるのを保護できます■ 外装のステンレスフレキシブルホースに漏れ検知ノズルを取付する事により内面のコルゲーションホースの破損が事前に確認できます

5 バックアップガスケット ノンアスベスト■製作口径（PFAも製作可能）
6 内装チューブ PTFE

■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい

10A〜250A■漏れ検知ノズルの取付はオプションになります
7符号21

3 8 5

4 6

DTF-2800R

PTFEインサート R式
構

造用 途■ 薬液・食品・化学薬品などの配管

特■ ストレートチューブを使用しているため内面が平滑で段差もなく液溜まりがありません■ 接液部がPTFEのため耐食性にも優れています

長■製作口径注意■ ステンレスフレキにPTFEストレートホースをインサート■ 接液部がPTFEなので耐食性に優れています

10A〜300A※配管取付時にガスケット面（PTFE部分）を傷つけない様にして下さい

符号 部 品 名 称
1 チューブ

SUS304・SUS316L

2 ブレードSUS304・SUS316L

3 チューブリング SUS304・SUS316L■消防性能評定品にもインサート可能です

4 ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L他

5 ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他※配 管 取 付 時にガスケット面（ P T F E部分）を傷つけない様にして下さい材 質

1チューブPTFE

2ブレード

SUS304・SUS316L

3チューブリング

SUS304・SUS316L

4スタブエンド

SUS304・SUS316・SUS316L

5ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L

6バックアップリング

ノンアスベスト7

ジャケットチューブ

SUS304・SUS316L

8端管

SUS304・SUS316・SUS316L

材 質■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい

注意

部 品 名称6 バックアップガスケット ノンアスベスト（PFAも製作可能）
7 内装チューブ PTFE

DTF-2700

PTFEコルゲーションホース インサート（B型）
構

造用 途■ ステンレスフレキにPTFEコルゲーションホースをインサート■ 接液部がPTFEなので耐食性に優れています■ 薬液・食品・化学薬品などの配管■ コルゲーションホースを使用しているため柔軟性に優れ施工が容易で曲げや動きにも十分に対応できます■ 内面のコルゲーションホースがステンレスワイヤーブレードにて補強されているため耐圧性にすぐれています

DTF-2900

特PTFEインサート インターロックチューブ
構造■ 薬液・食品・化学薬品などの配管

特■ ストレートチューブを使用しているため内面が平滑で段差もなく液溜まりがありません■ 接液部がPTFEのため耐食性にも優れています

長

■製作口径

15A〜100A

注意※配管取付時にガスケット面（PTFE部分）を傷つけない様にして下さい※15AのJPI規格・ANSI規格は製作不可です37■ 内面のコルゲーションホースが破損した場合でも外装のステンレスフレキシブルホースで覆われているため外部に漏れるのを保護できます■ 外装のステンレスフレキシブルホースに漏れ検知ノズルを取付する事により内面のコルゲーションホースの破損が事前に確認できます■製作口径■ ステンレスのインターロックチューブにPTFEストレートホースをインサート■ 接液部がPTFEなので耐食性に優れています用 途

長10A〜250A

符号■埋設タイプも製作可能ですのでお問い合せ下さい■漏れ検知ノズルの取付はオプションになります8

符号 部 品 名 称7193 10 5材 質

1 内装チューブ PTFE
（PFAも製作可能）
2 ブレードSUS304・SUS316L

3 フランジカラー SUS304

24 ルーズフランジ SS400・SUS304・SUS316・SUS316L他
5 インターロックチューブ SUS304

注意

6 バックアップガスケット ノンアスベスト※配管取付時にガスケット面（PTFE部分）を傷つけない様にして下さい

4 6

材 質部 品 名称

1チューブ

PTFE

2ブレード

SUS304・SUS316L

3チューブリング

SUS304・SUS316L

4スタブエンド

SUS304・SUS316・SUS316L

5ルーズフランジ

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L

6バックアップリング

ノンアスベスト

7ジャケットチューブ

SUS304・SUS316L

8ブレード

SUS304・SUS316・SUS316L

9チューブリング

SUS304・SUS316・SUS316L

10端管

SUS304・SUS316・SUS316L

38

DFV-42000 JIS B 2290 フランジVF x VGタイプ

DFV-40000

真空用NWフランジタイプ
特長

真 空 用 固 定 タイプ■ クランプを使用して取り付けするため脱着が簡単です

構

造■ 標準仕様はフランジが両固定となります■ 両側共VFフランジ又はVGフランジの製作も可能です特長■ Oリング使用の構造のため密閉性が高い（単位：mm）

呼び径dDFL

NW1012.230

20

NW1617.23020

NW25

26.2

40

20

NW4041.255

20

符号
1チューブ

SUS304・SUS316L

2VFフランジ

SUS304・SUS316L他

3VGフランジ

SUS304・SUS316L他

52.27520NW6370.287

25NW50
符号

部品名称

材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L

NW80

83.0114252NWフランジ

SUS304・SUS316L

NW100102.013425

部 品 名称材 質●製作口径：10A〜1000A（但し15A・32AはJIS B2290フランジ規格無し）●全長は希望される寸法で製作致します

全 長は希 望される寸法で製 作 致します

DFV-43000 JIS B 2290 フランジVF x VGタイプ

DFV-41000

真空用パイプエンドタイプ
特長

真空用片ルーズ・片固定タイプ■ パイプエンド形式ですのでスウェージロック等食い込みジョイントにて配管が簡単に出来ます

構造■ 標準仕様はフランジのVF側がルーズタイプ・VG側が固定タイプとなります■ 両側ルーズタイプも製作可能です
両側共VFフランジ又はVGフランジの製作も可能です特長■ Oリング使用の構造のため密閉性が高い符号

符号

部品名称

材 質

呼び径

パイプ外径

1/4B

φ6.35

1

チューブ

SUS304・SUS316L

3/8B

φ9.52

2

パイプ

SUS304・SUS316L

1/2B

φ12.7

部 品 名称材 質

1チューブ

SUS304・SUS316L2端管

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L

3

ラップジョイント

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L

4

ルーズフランジ（VF） SS400・SUS304・SUS316・SUS316L

注意

5端管

SGP・SUS304・SUS316・SUS316L※接続部のガスケット当り面がステンレスの製品の場合は配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケットをお勧めします※機械的な作動変位・振動の発生する配管などはご相談下さい

6

固定フランジ（VG）

SS400・SUS304・SUS316・SUS316L●製作口径：10A〜1000A（但し15A・32AはJIS B2290フランジ規格無し）●全長は希望される寸法で製作致します

全 長は希 望される寸法で製 作 致します

3940