VERGLEICH UND OPTIMIERUNGVON ZENTRAL UND DEZENTRALORIENTIERTEN AUSBAUPFADENZU EINER STROMVERSORGUNGAUS ERNEUERBAREN ENERGIENIN DEUTSCHLAND
Stand 21.10.2013

Vorwort„So dezentral wie möglich, so zentral wie nötig.“ So lautet die Kernforderung, die der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in
Bezug auf die Energiewende und eine zukunftssichere Energieversorgung erhebt. Dem können sich die Haleakala-Stiftung und die
100 prozent erneuerbar stiftung vorbehaltlos anschließen, und zwar
nicht nur aus wirtschaftspolitischen Gründen, sondern auch aus gesellschaftspolitischen, ja normativen Erwägungen.
Und doch stellt sich die Frage: Ist die Formel auch energiewirtschaftlich sinnvoll?
Die Frage ist für das Gelingen der Energiewende zu wichtig, um es
bei Mutmaßungen zu belassen. Daher hat die Haleakala-Stiftung,unterstützt durch den Bundesverband mittelständische Wirtschaft
und die 100 prozent erneuerbar stiftung, das Reiner Lemoine Institut
beauftragt, in einer fundierten Analyse eine differenzierte Antwort
zu erbringen.
Die Experten für komplexe Simulationen um Prof. Dr. Ing. Joachim
Twele und Dr. Christian Breyer haben in verschiedenen Szenarien
berechnet, welche Auswirkungen unterschiedliche regionale Verteilungen von Erneuerbare-Energie-Anlagen auf die Gesamtkosten
des Energiesystems langfristig haben. Unter anderem haben sie ein
ausgeprägt zentralistisches Szenario aufgebaut, in dem Erneuerbare-Energie-Anlagen nur dort installiert werden, wo die spezifischen
Stromerzeugungskosten am niedrigsten sind, wo also die Sonne ammeisten scheint und der Wind am stärksten weht. Dem steht ein
dezentrales Szenario gegenüber, in dem jedes Bundesland einen bestimmten Anteil seines Strombedarfs durch Erneuerbare Energien
vor Ort deckt. Für beide Szenarien lassen sich die Gesamtkosten errechnen, die nicht nur die Stromerzeugungskosten, sondern auch die
Kosten für den Transport und die Speicherung des Stroms umfassen.
Die Betrachtung dieser Gesamtkosten offenbart übrigens zunächst
eine gute Nachricht für alle Unterstützer der Energiewende: Die jährlichen Gesamtkosten für Erzeugung, Transport und Speicherung desStroms sind in einer Welt, in der annährend der gesamte Strom aus
Erneuerbaren Energien stammt, nicht wesentlich höher als heute.
Und das, obwohl die Studie die Potenziale einer erhöhten Energieeffizienz nicht einberechnet hat und von einem gleichbleibend hohen
Strombedarf ausgeht.
Nun zu dem Vergleich zwischen einer weitgehend dezentralen undextrem zentralistisch ausgeprägten Energiewende: Es zeigen sichkeine wesentlichen Kostenunterschiede, wenn man alleine die Gesamtkosten betrachtet. Ein genauerer Blick zeigt allerdings drei
Gründe, warum ein dezentraler Pfad der energiewirtschaftlich richtige Weg ist:
(1) Der Faktor Risiko: Ein zentrales Szenario setzt mehr Übertragungsnetzausbau und mehr Speicher voraus – beides sind Optionen, die mit hohem Risiko verbunden sind. Denn ob die Bürger
immer mehr Stromtrassen akzeptieren und ob die Speichertechnologien so schnell wie erwartet marktfähig werden, das wissen
wir nicht. Dezentral machen wir uns von diesen Unwägbarkeiten
unabhängiger, verringern das Risiko von Fehlinvestitionen.
(2) Der Faktor Klimaschutz: Dezentral kommen wir leichter weg vonkonventionellen Energien.
(3) Der Faktor Energieimporte: Dezentral können wir leichter Importkosten für Steinkohle und Erdgas sparen.
2Daneben fällt in einer dezentralen Energiewelt auch die Integration von Strom, Wärme und Mobilität leichter.
Dezentrale Anwendungen wie Power-to-Heat und Blockheizkraftwerke zeigen: Energieeffizienz kann zu einem
echten Innovationstreiber werden.
Die Umsetzung der Energiewende hat allerdings auch weiterführende wirtschaftspolitische Folgen. Hier kommt
dem Aspekt der regionalen Wertschöpfung eine überragende Bedeutung zu. Logischerweise führt eine zentrale
Energiewende dazu, dass die regionalen Wertschöpfungseffekte auf vergleichsweise wenige Standorte konzentriert sind. Doch wie groß sind diese Unterschiede im Vergleich zu der dezentralen Energiewende? Auch diese Frage
hat das Reiner Lemoine Institut analysiert. Das Ergebnis: Der Abstand zwischen Energiewende-Gewinner-Regionen und Energiewende-Verlierer-Regionen ist bei einer zentralen Energiewende um gut 40 Prozent größer als bei
einer dezentralen Energiewende. Zudem geht bei einer Energiewende, bei der stark auf Offshore-Windenergie gesetzt wird, regionale Wertschöpfung im Milliardenbereich verloren. Die gleichmäßigere Verteilung der regionalen
Wertschöpfung kann auch als ein Indikator für die größere Akteursvielfalt auf einem dezentralen Markt angesehen werden. Die Abschöpfung von Monopolrenditen wird so verhindert.
Für uns sind all diese Punkte sehr ernst zu nehmende Argumente, die die Präferenz einer dezentralen Energiewende erhärten. Insbesondere sollte der Ausbau von Offshore-Windenergie kritisch überprüft werden.
Wir sind der Meinung, dass die Arbeit des Reiner Lemoine Instituts eine tragfähige Fundierung unseres Credos„so dezentral wie möglich, so zentral wie nötig“ und einen wertvollen Beitrag zum energiepolitischen Diskurs
erbringt. Daher legen wir Ihnen ihre Lektüre sehr ans Herz. Wir sind gespannt, welche Schlüsse Sie aus den Ergebnissen ziehen, und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen hierüber.
Mit herzlichen Grüßen
Die Auftraggeber der Studie		
Dr. Paul Grunow
Haleakala-Stiftung		

Mario Ohoven
Bundesverband mittelständische
Wirtschaft

Vergleich und Optimierung von zentral unddezentral orientierten Ausbaupfaden zu einer
Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien
in Deutschland
Durchgeführt vonReiner Lemoine Institut gGmbH
Ostendstr. 25
12459 Berlin
Projektverantwortliche
Dr.-Ing. Christian Breyer
Dipl.-Ing. Berit Müller
Unter Mitwirkung vonDipl.-Ing. (FH) Caroline Möller
Dipl.-Ing. (FH) Elisa Gaudchau
B. Sc. Ludwig Schneider

Matthias Willenbacher
100 prozent erneuerbar stiftung

Kevin Gajkowski
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Resch
M. Sc. Guido Pleßmann
Durchführungszeitraum
01.07.2012 21.10.2013
Im Auftrag vonHaleakala-Stiftung
100 prozent erneuerbar stiftung
BVMW Bundesverband mittelständische
Wirtschaft
LayoutFrithjof Siebert
TitelfotoMichael Ottersbach/pixelio.de

3

Zusammenfassung
Die vorliegende Studie untersucht und bewertet verschiedene Pfade auf dem Weg zu einer
Stromversorgung aus 100 % Erneuerbaren Energien (EE). Im Vordergrund steht die Frage, ob esökonomisch sinnvoll ist, die Kapazitäten zur Erzeugung Erneuerbarer Energie auf die Standorte zu konzentrieren, die die geringsten Kosten bei der Stromgestehung aufweisen. Diese
Frage wird hinsichtlich zweier Kriterien bewertet: den Gesamtsystemkosten (operationalisiert durch die Summe der Stromgestehungskosten (incl. Kosten für Speicher) und der Leitungskosten für den Stromtransport) und der zu erwartenden regionalen bzw. kommunalen
Wertschöpfung. Hierfür werden Szenarien mit unterschiedlichen Ausbaupfaden untersucht.
Bezüglich der Gesamtsystemkosten ist der Ausbaupfad zu bevorzugen, der zu den geringsten
Kosten führt. Bezüglich der regionalen Wertschöpfung werden die Szenarien danach beurteilt,
wie gleichmäßig sich diese auf die Regionen verteilt.
Die Studie kommt zu folgenden zentralen Ergebnissen:
1. Die jährlichen Gesamtsystemkosten sind kaum höher als heute. Für alle simulierten Jahre
bewegen sie sich zwischen knapp 10 €cent/ kWh und knapp 11 €cent/ kWh.
2. Es gibt keine nennenswerten Kostenunterschiede zwischen den untersuchten Ausbaupfaden: So ergibt sich bei einem dezentralen Szenario mit einer weitgehend gleichmäßigven
Verteilung der EE-Anlagen gegenüber einem Szenario, bei dem der Ausbau von Erneuerbaren Energien auf die Standorte mit den geringsten spezifischen Stromgestehungskosten
konzentriert wird, nur eine Kostensteigerung von 0,2 bis 1,2 % der Gesamtsystemkosten.
3. Die geringen Kostenunterschiede in den drei betrachteten Szenarien geben der kommunalen Wertschöpfung Gewicht als ein entscheidendes Kriterium bei der Bewertung der Szenarien.
4. Bei sehr vorsichtiger Abschätzung des Faktors „kommunale Wertschöpfung“ ergibt sichfür einzelne Regionen eine jährliche Differenz von bis zu 80 € je Einwohner und Jahr bei
einem dezentralen Ausbau gegenüber der Variante der günstigsten Standorte. Die Spreizung zwischen Regionen mit hoher kommunaler Wertschöpfung gegenüber Regionen mit
geringer kommunaler Wertschöpfung aus Erneuerbaren Energien verringert sich um ca.
1/3 (50 € je Einwohner und Jahr) gegenüber dem Szenario Zentral.
5. Eine Fokussierung des Ausbaus der Kraftwerkskapazitäten auf die jeweils günstigsten
Standorte führt zu einem sprunghaften Wechsel des Ausbauschwerpunktes zwischen den
Regionen und wirkt damit einem stabilen Ausbau der regionalen Wirtschaft entgegen.
6. Ein starker Ausbau von Offshore-Windenergiekapazitäten verringert den Effekt der kommunalen Wertschöpfung ohne zu niedrigeren Gesamtsystemkosten zu führen.
7. Der Zubau von Kohlekraftwerken in Jahren mit noch geringen Anteilen Erneuerbaren
Energien verlagert Kosten auf künftige Generationen, da er (im Vergleich zu einem Zubau
von Gaskraftwerken) zu höheren Kosten des Stromsystems bei hohen Anteilen von Erneuerbaren Energien führt.
Die zentrale Fragestellung der Studie führt daher zu der Empfehlung, den Ausbau der erneuerbaren Versorgungsstrukturen dezentraler zu gestalten. Photovoltaik und Wind Onshore
sollten in nahezu allen Regionen zugebaut werden. Hingegen würde sich ein zentralisierter
Zubau, etwa durch eine Konzentration der Windenergie an der Küste durch einen übermäßigen Ausbau der Offshore Windenergie oder die Nutzung der Photovoltaik nur im Süden, nachteilig auf eine ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung der Regionen auswirken.
Aus dem Ergebnis, dass ein dezentraler Ausbaupfad vorteilhaft ist, ergeben sich Empfehlungen für die Ausgestaltung des Marktdesigns bei der Fortführung der Energiewende:
Ein dezentraler und verbrauchsnaher Ausbau von Photovoltaik und Wind Onshore sollte im
Energiemarkt stärker angereizt werden, damit im Sinne der regionalen Kohäsion alle Landesteile Deutschlands von den Wertschöpfungseffekten der Energiewende profitieren können.
Ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren Energien sollte klar kommuniziert werden, um die Rentabilität neuer fossiler Kraftwerke über ihre gesamte Laufzeit ermitteln zu können.

4

BAW
BAY
BBB
BHKW
BMU
Capex
CRF
DLR
EE
EE Strom
EE-CH4
EEG
EEV
EEVS
EnWG
GT
GuD
HES
IEA
ISE
IWES
IÖW
LCOE
MEC
NASA
NawaRo
NEP
NIE
Nm
NRW
Opex
PV
RLS
SAA
SAC
SCH
THG
THU
VDE
WEA

Baden-Württemberg
BayernBrandenburg Berlin
Blockheizkraftwerk
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
Investitionskosten(capital expenditures)
Annuitätenfaktor(Capital Recovery Factor)
Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt
Erneuerbare Energien
Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien
mit Hilfe Erneuerbarer Energien
synthetisch erzeugtes Methan
Erneuerbare Energien Gesetz
Endenergieverbrauch
Endenergieverbrauch Strom
Energiewirtschaftsgesetz
Gasturbine
Gas- und Dampfturbine
HessenInternationale Energieagentur
Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme
Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik
Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung
Stromgestehungskosten (Levelized
Costs Of Electricity)
Mecklenburg-Vorpommern
National Aeronautics
and Space Administration
Nachwachsende Rohstoffe
Netzentwicklungsplan
Niedersachsen Bremen
Normkubikmeter
Nordrhein-Westfalen
Betriebskosten(operational expenditures)
Photovoltaik
Rheinland-Pfalz Saarland
Sachsen-Anhalt
SachsenSchleswig-Holstein Hamburg
Treibhausgase
Thüringen
Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V.
Windenergieanlage

Foto: Andreas Barnickel / pixelio.de

Abkürzungen5

Inhalt
1.

Einleitung95.2.3. Erzeugungszeitreihen Laufwasserkraft

26

1.1

Hintergrund und Ziele

95.2.4. Erzeugungszeitreihen Windenergie

26

1.2

Aufbau der Studie

10

5.2.5. Erzeugungszeitreihen Photovoltaik

27

2.

Einführung in die Thematik derdezentralen Energieversorgung und
kommunalen Wertschöpfung5.2.6. Bestehender Kraftwerkspark27

5.2.7. Netzmodell

29

5.2.8. Kosten der Technologien

31

2.1

11

Allgemeine Begriffsbestimmung’dezentrale Energieversorgung’

11

Qualitative Bewertung derdezentralen Energieversorgung

12

2.3

Kommunale Wertschöpfung13

3.

Gegenwärtige politische Ziele
und Rahmenbedingungen

16

4.

Methodik und Simulation

19

4.1

Modell19

4.2

Berücksichtigung der einzelnen
Komponenten im Modell

20

4.2.1. Fluktuierende Erneuerbare Energien

20

4.2.2. Bioenergie

20

4.2.3. Fossile Kraftwerke

21

4.2.4. Speicher

21

2.2

4.3

Berücksichtigung des PV-Eigenverbrauchs 22

5.

Szenarien und Datenbasis

23

5.1

Szenarien

23

5.2

Datenbasis und ergänzende Annahmen

25

5.2.1. Kraftwerkseinsatz in den Regionen und
Transportnetz25
5.2.2. Lastgänge6

25

5.2.9. Kalkulation der jährlichen
Gesamtsystemkosten35
5.2.10. Ermittlung der
kommunalen Wertschöpfung37

6.

Ergebnisse

39

6.1

PV-Eigenverbrauch

39

6.2

Gesamtsystemoptimierung40

6.2.1. Vergleich der Szenarien

43

6.2.2. Speicher und Übertragungskapazitäten

51

6.2.3. Thermische Residualkapazitäten

53

6.2.4. EE-Anteile in den Regionen

55

6.3

Kommunale Wertschöpfung

57

6.4

Diskussion der Ergebnisse

58

7.

Ausblick61

A.1

Energiestudien/-konzepte
der Bundesländer

67

Kostenentwicklung und Lebensdauer
verschiedener Technologien

69

A.3

Berechnung der Brennstoffkosten

70

A.4

Wirkungsgrade und Kapazitätenverschiedener Technologien

71

A.2

AbbildungenAbbildung 1: Traditionelle (zentrale) und dezentrale
Energieerzeugung12
Abbildung 2: Wertschöpfungseffekte Erneuerbarer
Energien in Kommunen
14
Abbildung 3: Wertschöpfungseffekte typischer erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen während 20
Jahren Anlagenbetrieb
15
Abbildung 4: Bandbreite des Ausbaupfades der Erneuerbaren Energien aus internationaler, bundesweiter und regionaler Sicht
16
Abbildung 5: Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien (EE), das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) in den Regionen und die Anteile der einzelnen erneuerbaren Technologien
18
Abbildung 6: Bundesweite Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien 2010 und kumulierte Ziele derBundesländer 2020
18
Abbildung 7: Betrachtete Regionen Deutschlands
mit Regionsnummer und Abkürzung.
19
Abbildung 8: Überblick aller im Modell verwendeten Komponenten; die PV-Batterie-Eigenverbrauchsoptimierung ist grau dargestellt
21
Abbildung 9: Standorte und installierte Kapazitäten
der im Modell betrachteten Kraftwerke und Speicher
im Ist-Zustand (2012/2013)
28
Abbildung 10: Deutsches Höchstspannungsnetz
30
Abbildung 11: Im Modell verwendetes Ersatznetz
31
Abbildung 12: Angenommene Investitionskosten
für Photovoltaik- und Windenergieanlagen
33
Abbildung 13: Angenommene Investitionskosten
für Speichertechnologien
33
Abbildung 14: Kostenentwicklung Photovoltaik(Mischpreis) und Windenergie
37
Abbildung 15: PV-Leistungen und Batteriekapazitäten (in MWh) der PV-Eigenverbrauchsanlagen
39
Abbildung 16: Erzeugte Energie aus PV-Eigenverbrauchsanlagen40
Abbildung 17: Installierte Leistung, Zubau undPotenzialgrenzen von Windenergieanlagen für dieverschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral
41
Abbildung 18: Installierte Leistung und Zubau von
PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für
die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist
nicht farblich markiert)
42
Abbildung 19: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2020, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)43
Abbildung 20: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2030, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)43
Abbildung 21: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2040, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)44

Abbildung 22: Gesamtinstallierte Leistungen fluktuierender Erneuerbarer Energien und Speicher für
die verschiedenen Simulationsjahre (Batterien undPumpspeicher sind in GWh angegeben)
44
Abbildung 23: Jährliche Gesamtsystemkosten aller
Technologien Szenario Zentral
45
Abbildung 24: Jährliche Gesamtsystemkosten aller
Technologien Szenario Offshore
45
Abbildung 25: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2020, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)46
Abbildung 26: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2030, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)46
Abbildung 27: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2040, aufgeteilt auf die
Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWhangegeben)47
Abbildung 28: Gesamtinstallierte Leistungen fluktuierender Erneuerbarer Energien und Speicher für
die verschiedenen Simulationsjahre (Batterien undPumpspeicher sind in GWh angegeben)
47
Abbildung 29: Jährliche Gesamtsystemkosten aller
Technologien Szenario Dezentral
48
Abbildung 30: Kostendifferenz von Szenario Dezentral zu Szenario Zentral
49
Abbildung 31: Investitions- und Betriebskosten
Szenario Dezentral
50
Abbildung 32: Prozentuale Investitions- und Betriebskosten Szenario Dezentral
50
Abbildung 33: Gesamtsystemkosten mit und ohne
neue Kohlekraftwerke. In den Gesamtsystemkosten
enthalten sind Capex, Opex, Brennstoff-, CO2-Kosten und Kosten Transportnetz
51
Abbildung 34: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten für das
Simulationsjahr 2020 Vergleich der drei Szenarien
52
Abbildung 35: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten für das
Simulationsjahr 2030 Vergleich der drei Szenarien
53
Abbildung 36: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten für das
Simulationsjahr 2040 Vergleich der drei Szenarien
53
Abbildung 37: Thermische Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre im Szenario Dezentral
54
Abbildung 38: Kraftwerkseinsatz thermischer
Kraftwerke in den Simulationsjahren 2015 bis 2040
(Jahresdauerlinien)55
Abbildung 39: Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien (EE), das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) in den Regionen und die Anteile der einzelnen erneuerbaren Technologien fürdas Simulationsjahr 2020 Vergleich der Szenarien
Zentral und Dezentral
56

7

Abbildung 40: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien(EE), das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS)
in den Regionen und die Anteile der einzelnen erneuerbaren
Technologien für das Simulationsjahr 2040 Vergleich der Szenarien Zentral und Dezentral
Abbildung 41: Regionale Wertschöpfung im Simulationsjahr
2030 alle SzenarienAbbildung 42: Regionale Wertschöpfung pro Einwohner im
Simulations­jahr 2030 Szenario Dezentral
Abbildung 43: Installierte Leistung, Zubau und Potenzial­
grenzen von Windenergieanlagen für die verschiedenen
Simulations­jahre Szenario Zentral
Abbildung 44: Installierte Leistung, Zubau und Potenzial­
grenzen von Windenergieanlagen für die verschiedenen
Simulations­jahre Szenario OffshoreAbbildung 45: Installierte Leistung, Zubau und Potenzialgrenzen von Windenergieanlagen für die verschiedenen
Simulations­jahre Szenario Dezentral
Abbildung 46: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen
Simulations­jahre Szenario Zentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)
Abbildung 47: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen
Simulationsjahre Szenario Offshore (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)
Abbildung 48: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen
Simulations­jahre Szenario Dezentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)
Abbildung 49: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom(EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario Zentral
Abbildung 50: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom(EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario OffshoreAbbildung 51: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom(EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario Dezentral
Abbildung 52: Gesamtinstallierte Leistungen thermischer
Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre
Abbildung 53: Gesamtinstallierte Leistungen thermischer
Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre
Abbildung 54: Vollbenutzungsstunden thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre
Abbildung 55: Vollbenutzungsstunden thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre
Abbildung 56: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren
2015 bis 2040
Abbildung 57: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren
2015 bis 2040
Abbildung 58: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren
2015 bis 2040

8

56
57
58

72

76

77

78

79

80

81

82

83
84
84
85
85
86
86
86

1. Einleitung
1.1

Hintergrund und Ziele

Die Energiewende hat eine Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien zum Ziel.
In welcher Geschwindigkeit, zu welchen Kosten, mit welchen Technologien und
an welchen Standorten dieser Umbau der Energieversorgung von statten gehensoll, ist Gegenstand wissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Debatten.
Mehr und mehr wird dabei zum Streitpunkt, ob der Ausbau eher zentral, also
räumlich konzentriert, oder aber dezentral über das Bundesgebiet verteilt erfolgen sollte. Um Entscheidungen über die Wahl der Instrumente zur Umsetzung
einer nachhaltigen Energiepolitik zu treffen, ist ein umfassendes Verständnis desEnergiesystems sowie der Auswirkung verschiedener Maßnahmen notwendig. In
zahlreichen Studien werden verschiedene Szenarien und Facetten untersucht undbeschrieben.
Mit der vorliegenden Studie werden nachvollziehbare Aussagen zu Möglichkeiten
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien zur Stromversorgung Deutschlands undden damit verbundenen jährlichen Kosten erarbeitet. Ein besonderer Fokus liegt
auf der Differenzierung zwischen zentral und dezentral orientiertem Ausbau. Damit verbunden werden in dieser Studie neben den Stromgestehungskosten auchdie Übertragungskapazitäten des Transportnetzes berücksichtigt.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) selbst wird nicht in Frage gestellt.
Die Geschwindigkeit des Ausbaus, und damit die den Simulationen zu Grunde
gelegte Entwicklung der Anteile Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
in Deutschland, wurde mit Blick auf das Ziel einer Reduktion der Treibhausgase (THG) um 80 – 95 % bis 2050 vorgegeben. Es wir davon ausgegangen, dass die
Reduktion der THG im Wärmebereich sowie im Verkehrssektor, entsprechend
der bisherigen Entwicklung, wesentlich schleppender voran geht, weshalb in den
Szenarien der vorliegenden Studie für den Stromsektor schon für 2040 eine nahezu 100 % ige Versorgung aus Erneuerbaren Energien vorausgesetzt wird.
Die im Rahmen der Studie durchgeführten Simulationen werden in einem Modell
mit 14 Regionen und einer stündlichen Auflösung der Verbrauchszeitreihen sowie
der Zeitreihen der Solarstrahlung, Windgeschwindigkeiten und Erzeugung aus
Wasserkraft durchgeführt. In den Simulationen werden die installierten Leistungen und der Einsatz verschiedener Technologien zur Lastdeckung bezüglich derjährlichen Gesamtsystemkosten optimiert. In einem zweiten Schritt werden als
ergänzendes Kriterium die Auswirkungen der unterschiedlichen Szenarien auf
eine gleichmäßige Verteilung der Wertschöpfungseffekte betrachtet.
Die zentrale Fragestellung der Studie lautet: Sollte der Umbau auf eine fast vollständige Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien, unter Berücksichtigung
der Kosten und bei ergänzender Hinzuziehung der regionalen Wertschöpfung,
mittels räumlich konzentrierten Kraftwerksparks oder mit dezentralen Versorgungsstrukturen umgesetzt werden?

Foto: Norbert Weiß / pixelio.de

9

Folgende Forschungsfragen sind Teil der zentralen Fragestellung:§§ Wie hoch sind die volkswirtschaftlichen Gesamtsystemkosten der betrachteten Szenarien?
§§ Welche Auswirkungen haben unterschiedliche räumliche Verteilungskonstellationen
der EE-Anlagen auf die Verteilung der Wertschöpfungseffekte?
§§ Welche Residualkapazitäten (thermische Kraftwerke und Speicher) zum Ausgleich der
fluktuierenden Erneuerbaren Energien werden benötigt?
§§ Wie hoch ist die zwischen den Regionen übertragene Leistung, d. h. welche Übertragungskapazitäten zwischen den Regionen sind notwendig?
Als Basis der Studie wurde eine umfangreiche Recherche zu den für die Berechnung notwendigen Daten der verschiedenen Komponenten des Energieversorgungssystems durchgeführt. Diese und die darauf aufbauenden vereinfachenden Annahmen, die in der Studie
Verwendung finden, werden im Text kurz erläutert und im Anhang ausführlich dargestellt.
Das dient dem Ziel einer fundierten Diskussionsgrundlage für den weiterführenden Diskurs.
Zur Untersuchung der genannten Fragen wurden innerhalb des Simulationsmodells drei
Kernszenarien erstellt.

1.2

Aufbau der Studie

Das Kapitel 2 führt in die Thematik der dezentralen Energieversorgung in Abgrenzung zur
zentralen Energieversorgung ein. Das dient dem allgemeinen Verständnis und soll Missverständnissen insbesondere bei der Interpretation der Ergebnisse vorbeugen. Darauf folgend wird in Kapitel 2.3 das Kriterium der kommunalen Wertschöpfung erläutert.
Die gegenwärtigen politischen Ziele wurden im Kapitel 3 aufgearbeitet, um diese in Bezug
zu den in der vorliegenden Studie gewählten Szenarien zu setzen. Neben nationalen undinternationalen Studien wurden auch Leitstudien auf Bundeslandebene ausgewertet.
Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Studie. Dabei wird das entwickelte und genutzte Simulationsmodell erklärt und die Einbindung aller technischen Komponenten beschrieben.
Ebenso wird auf die Berücksichtigung der Eigenversorgung durch Photovoltaik (PV) im Simulationsmodell eingegangen.
Die ausführliche Beschreibung der genutzten Basisdaten, Zeitreihen und Annahmen für alle
Komponenten der Simulation folgt in Kapitel 5. Dort werden auch die berechneten Szenarien beschrieben und das Vorgehen zur Kalkulation der Stromgestehungskosten erläutert.
Im abschließenden Kapitel 6 wird die Vorstellung der Berechnungsergebnisse des PV-Eigenverbrauchs, die in die weitere Simulation eingeflossen sind, vorangestellt. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Optimierung vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf
dem Vergleich der Szenarien Zentral und Dezentral liegt. Die Diskussion und der Ausblick
am Ende der Studie dienen der Einordnung der Ergebnisse und dem Blick auf Möglichkeiten weitergehender Untersuchungen.
Fot

10

ur
ner Sto: Raim / piexelio.d2. Einführung in die Thematik derdezentralen Energieversorgung und
kommunalen Wertschöpfung
Im Rahmen der Diskussionen während der Erstellung der vorliegenden Studie wurde deutlich, dass unterschiedliche Vorstellungen hinter der viel genutzten Begrifflichkeit der „dezentralen Energieversorgung” stehen. Um
ein gegenseitiges Verständnis zu fördern, werden in diesem Abschnitt einige Definitionen und Hintergründe
erläutert. Dabei ist es jedoch nicht das Ziel, eine eigene Definition vorzunehmen. Weiterhin wird der enge Zusammenhang der dezentralen Energieversorgung mit der kommunalen Wertschöpfung verdeutlicht und darauf
eingegangen, warum diese Studie im Folgenden die kommunale Wertschöpfung genauer untersucht und den Ergebnissen der Optimierung auf die Gesamtsystemkosten gegenüberstellt.

2.1

Allgemeine Begrif﻿﻿﻿fsbestimmung ’dezentrale Energieversorgung’

Im Bereich der Energieversorgung trifft man auf verschiedene Definitionen, je nachdem aus welchem Blickwinkel das Thema betrachtet wird. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) definiert in § 3 (11) eine dezentrale Erzeugungsanlage als „eine an das Verteilernetz angeschlossene verbrauchsund lastnahe Erzeugungsanlage”. Valentin
Bertsch folgt dieser Definition und formuliert das folgendermaßen: „Unter dezentralen Stromerzeugungsanlagen versteht man daher insb. solche Anlagen, die in ein öffentliches Verteilnetz, gewöhnlich ein Mittel- oder
Niederspannungsnetz, einspeisen oder der Eigenversorgung dienen.” Hierbei spielt die Art der eingesetzten
Primärenergie (fossil/ regenerativ) keine Rolle: „... Gleichermaßen werden Wind- und Solarkraftanlagen üblicherweise zur dezentralen Stromerzeugung gezählt, wobei hier nach obiger Definition darauf geachtet werden
sollte, auf welcher Netzebene die Anlagen einspeisen. Insbesondere im Bereich der Windkraft ist der Übergang
zur zentralen Stromerzeugung fließend.”2
Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) gibt folgende Definition an: „die dezentrale Versorgung wird [...] als lokale, verbrauchsnahe Versorgungsform verstanden, die die bestehende zentrale Versorgung ergänzt und ggf. ersetzt.”3 Abbildung 1 aus der gleichen Studie stellt den Unterschied zwischen
der traditionellen (zentralen) und der dezentralen Erzeugung in Bezug auf die Übertragungsrichtung heraus.
Während bei der zentralen Erzeugung Energie nur von den in Hoch- und Höchstspannungsebene erzeugenden
Anlagen in Richtung der Verteilnetze transportiert wird (unidirektional), erfolgt bei der dezentralen Erzeugung
Energietransport auch in entgegengesetzter Richtung (bidirektional).

1
2
3

Stelter, A. (2009)
Bertsch, V. (2013)
Energietechnische Gesellschaft im VDE (ETG) (2007)11

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

Die beiden Begriffe „dezentral” und „zentral” stellen Pole, also einander entgegengesetzte Strukturen, dar.1
Die Abgrenzung zwischen beiden Begriffen wird i. d. R. über die Defintion der Dezentralität vorgenommen. Der
Einsatz dieser Begriffe ist über verschiedene Bereiche gefächert, so wie z. B. im Bereich der Logistik, wo zentral
und dezentral zur Beschreibung von Lagern hinsichtlich ihrer geographischen Nähe zum Kunden sowie Streuungüber den Versorgungsbereich herangezogen werden.

Quelle: Energietechnische Gesellschaft im VDE (ETG) (2007)
Abbildung 1: Traditionelle (zentrale) und dezentrale Energieerzeugung

2.2 Qualitative Bewertung der dezentralen Energieversorgung
Die Beurteilung, ob ein System zentral oder dezentral ist, kann auf Basis von quantitativen oder qualitativen
Merkmalen erfolgen. Bei einer Beurteilung auf Basis von quantitativen Merkmalen ist eine Schwelle festzusetzen, mit deren Hilfe Erzeuger als dezentrale oder zentrale Anlagen typisiert werden. Dazu ist uns keine allgemeine Festsetzung bekannt, auf die Bezug genommen werden kann. Für eine qualitative Bewertung der Dezentralität oder Zentralität eines Energiesystems werden verschiedene Kriterien einbezogen. Je nach Blickwinkel
werden diese in den Bewertungen unterschiedlich stark berücksichtigt. Annika Stelter nennt folgende vierHauptkriterien für Dezentralität4, die im Folgenden kurz kommentiert werden:§§ Kleinteiligkeit der Anlage§§ Verbrauchernähe§§ Geringe Konzentration der Eigentümerverhältnisse§§ Beschaffenheit der eingesetzten Primärenergieträger
Kleinteiligkeit der Anlage:
Dies bedeutet, dass die Größe einer Anlage, ähnlich der quantitativen Beurteilung, für die Frage nach der Dezentralität relevant ist. Allerdings wird hier keine feste Größe genannt, womit der Betrachtungsrahmen eine gewisse
Rolle bei der Beschreibung einer Anlage spielen kann. So kann z. B. eine 5 MW Windenergieanlage aus Sicht der
Bundesregierung oder eines Übertragungsnetzbetreibers, der im Gigawatt-Bereich agiert, kleinteilig sein, während sie von einem lokalen Netzbetreiber, der die Anlage einbinden muss, als groß beschrieben wird.
Verbrauchernähe:
Mit Verbrauchernähe ist eine möglichst lokale Erzeugung entsprechend der Nachfrage gemeint. Thermische
Energie zur Brauchwassererwärmung aus Solarthermieanlagen auf dem Dach der Verbraucher ist sicher ein unstrittiges Beispiel für Verbrauchernähe. Bei der sogenannten „Zentralheizung” wird die Relevanz der Sichtweise
wieder deutlich. Hier wird die Anlage, die Wärmeenergie für ein ganzes Haus liefert, gegenüber den vorher gebräuchlichen Einzelraumheizungen differenziert. Aus Sicht der meisten Akteure ist sie jedoch eine dezentrale
Technologie. Im Bereich der Wärmeversorgung wird eher zwischen der dezentralen Einzelhausheizung und dem
zentralen Heizwerk, das die Verbraucher über ein Wärmenetz beliefert, differenziert. Dabei gibt es in größeren
Städten oft mehrere Heizwerke, die einzelne, manchmal auch verbundene Wärmenetze versorgen. Die in derEnergiewendediskussion viel genannten Bioenergiedörfer, die über ein Fernwärmenetz verfügen, haben oft eine
zentrale Heizstation mit redundanten Wärmeerzeugern.5

4
5

12

Stelter, A. (2009)
siehe auch www.bioenergie-doerfer.deAus Sicht der Stromerzeugung und -verteilung sieht Verbrauchernähe ganz anders aus. Eine Windenergieanlage,
die einen Stadtteil oder eine Kommune mit Strom versorgt, wird mit Sicherheit als ein dezentraler Erzeuger kategorisiert. Bei einem Windpark in Brandenburg, der Berlin mitversorgt, wird bei der Kategorisierung Diskussionsbedarf sein.
Oft wird der Ausdruck „dezentrale Energieversorgung” für eine Versorgung aus Erneuerbaren Energien genutzt.
Das sollte vermieden werden. Der Ausdruck „dezentral” ist, wie schon beschrieben, technologieunabhängig.
Kraftwerke in der Wüste oder auf See, auch wenn sie erneuerbare Energieträger nutzen, sind nicht verbrauchernah und werden ziemlich einstimmig der Kategorie „zentrale Technologie” zugeordnet.
Gerade bei PV-Freiflächenanlagen und insbesondere Windenergieanlagen, deren unmittelbare Nähe zu Haushalten auch gar nicht gewollt ist, bedarf der Aspekt der Verbrauchernähe einer klareren Definition.
Geringe Konzentration der Eigentümerverhältnisse:
Darunter fallen sowohl Besitz- als auch Finanzierungsverhältnisse. Insbesondere Bürgerenergiegesellschaften
und -genossenschaften zählen sicher unbestritten in die Kategorie „dezentral”. Kommunales Eigentum an Erzeugungsanlagen kann schon wieder strittig sein. Ebenso wie die Einbindung von regionalen oder überregionalen Kreditinstituten. Eine eindeutige Grenze kann auch hier nicht aufgezeigt werden.
Beschaffenheit der eingesetzten Primärenergieträger:Dies zielt auf einen der Leitgedanken der Energiewende: eine möglichst lokale (und CO2freie) Energieversorgung.
Für Solar-, Wind- und Wasserkraft vor Ort entstehen hier sicher keine Differenzen bei der Einordnung. Bei Nutzung von lokaler Biomasse wird in Bezug auf die Beschaffenheit oft zusätzlich die Anbaumethodik und die Nutzung von Düngern und Herbiziden herangezogen. Das zeigt nur, dass die Diskussion der Dezentralität in vielen
Fällen stellvertretend für die Diskussion der Nachhaltigkeit geführt wird.

2.3

Kommunale Wertschöpfung

Die „kommunale Wertschöpfung” ist eines der Hauptargumente im Rahmen der Standortdiskussionen. Sie wird
als wichtiges Merkmal der Dezentralität gesehen. Viele Facetten der in Abschnitt 2.2 genannten Kriterien, wie
die Konzentration der Eigentumsverhältnisse, die Verbrauchernähe wie auch die Kleinteiligkeit der Anlage spielen auch für die kommunale Wertschöpfungskette eine Rolle. Sie wird deshalb in dieser Studie als ein Hauptkriterium für die Dezentralität der Energieversorgung herangezogen.
Der Begriff der Wertschöpfung wird in der Wirtschaftswissenschaft unterschiedlich verwendet. In einer Studie
zur kommunalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)6 wird diese definiert als Summe von§§ Nettogewinnen der beteiligten Unternehmen,§§ Nettoeinkommen der beteiligten Beschäftigten und§§ an die Kommune gezahlte Steuern.
Dies ist in Abbildung 2 des IÖW noch einmal dargestellt. Jeder der genannten Effekte kann individuell für die
Kommunen beziffert werden. Dafür ist jedoch notwendig, die in der Kommune vorhandenen Teile der Wertschöpfungskette zu kennen, die entlang des Lebensweges einer Anlage in vier Stufen unterteilt werden: 1) Produktion von Anlagen und Komponenten, 2) Planung und Installation, 3) Betrieb und Wartung sowie 4) Betreibergesellschaften. In den seltensten Fällen verfügt eine Kommune über alle vier Stufen der Wertschöpfungskette.

6Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien (2010)13

Quelle: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien (2010)
Abbildung 2: Wertschöpfungseffekte Erneuerbarer Energien in Kommunen
Je aktiver die in einer Kommune ansässigen Unternehmen in diesen Stufen sind, desto
höher fällt die kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien in den Kommunen aus. Interessant ist die Wertschöpfung auch für Kommunen, die keinen Anteil an derHerstellung der Anlagen haben, da der größere Anteil der Wertschöpfung während derBetriebsjahre der Anlage anfällt. Hier ist noch zu differenzieren, ob nur der Anlagenstandort in der Kommune liegt, ob auch der Betreiber/die Betreiberin sowie das finanzierende
Kreditinstitut in der Kommune ansässig sind und ob der Anlagenbetrieb und die Wartung
durch in der Kommune ansässige Unternehmen durchgeführt werden.
Die Anteile der Effekte „Steuern”, „Gewinne” sowie „Einkommen durch Beschäftigung”
an der Wertschöpfung werden in Abbildung 3 für einige typische Stromerzeugungsanlagen
aus Erneuerbaren Energien dargestellt.
Die Effekte wurden mit Werten aus dem Jahr 2009 berechnet. Durch Änderungen von Investitionskosten, Strompreisen, Zinsen, Löhnen etc. verändern sich fortlaufend auch die
Wertschöpfungseffekte für die einzelnen Technologien.
„Zahlreiche Städte, Gemeinden und Regionen haben die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch Erneuerbare Energien zum Ziel ihrer Entwicklungsstrategie gemacht,
wodurch die kommunale Haushaltslage und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
verbessert werden soll.”7 Am Beispiel Nordfriesland wird ersichtlich welche Bedeutung die
Standortfrage von z. B. Windenergieanlagen für die Kommunen hat. Im Rahmen der Wahl
von Vorranggebieten für Windenergieanlagen wurden dem Kreis seitens der Gemeinden
erheblich mehr Flächen angeboten, als für die Planung berücksichtigt werden konnten.
Bei der Reduktion auf die anvisierten 2 % der Kreisfläche konnten einige Gemeinden keine
Windstandorte durchsetzen und wurden so hinsichtlich der Möglichkeiten der Kommnunalen Wertschöpfung benachteiligt, was erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle
Lage der Gemeinden hat. Deshalb mussten monetäre Ausgleichsmaßnahmen für die nicht
für Standorte berücksichtigten Gemeinden geschaffen werden.8

7
8

14

Mühlenhoff, J. (2010)
Jansen, B. (2013)

Quelle: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien (2010)
Abbildung 3: Wertschöpfungseffekte typischer erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen
während 20 Jahren Anlagenbetrieb
Die genaue Bezifferung der wirtschaftlichen Effekte, die durch die kommunale Wertschöpfung erzielt werden, ist nicht Bestandteil der durchgeführten Simulation. Abschnitt 5.2.10
beschreibt die stark vereinfachte Abschätzung der kommunalen Wertschöpfung, die als
Basis für eine weitere Diskussion der Studienergebnisse vorgenommen wurde.
Fazit zum Begriff und zur Bewertung der dezentralen Energieversorgung
Es wird deutlich, dass für den Begriff der dezentralen Energieversorgung keine klare Definition existiert. Ähnlich wie bei dem Wort „nachhaltig” ist die persönliche Perspektive
entscheidend für die Interpretation. Zielführender ist es für eine Bewertung oder Diskussion entlang der Kriterien zu argumentieren und sich je nach Interessensschwerpunkt direkt
auf die Verbrauchernähe, die Beschaffenheit von Anlagen und Brennstoffen, die Eigentumsverhältnisse oder die kommunale Wertschöpfung zu beziehen.
In dieser Studie ist die Beschaffenheit der Brennstoffe zentraler Punkt. Ziel ist eine
CO2-emissionsfreie und schadstoffarme Stromversorgung, die durch die vorgegebene Reduktion des Anteils fossiler Brennstoffe an der Stromversorgung Berücksichtigung findet.
Die Kriterien Verbrauchernähe, Eigentumsverhältnisse und Kleinteiligkeit der Anlage
werden nur soweit behandelt, wie sie durch die Berücksichtigung der kommunalen Wertschöpfung berührt sind. Diese wird als zweites wichtiges Kriterium neben den Gesamtsystemkosten, die Optimierungsziel der vorgenommenen Simulationen sind, diskutiert.

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de15

3. Gegenwärtige politische Ziele
und Rahmenbedingungen
Die vorliegende Studie untersucht eine ambitionierte Entwicklung des Beitrags Erneuerbarer Energien zur
Stromversorgung in Deutschland. Wird jedoch berücksichtigt, dass der Anteil EE an der Wärmeerzeugung gegenwärtig weitaus geringer ist als an der Stromerzeugung und die Entwicklung im Wärmesektor eher langsamer
voranschreitet, ist eine ambitionierte Entwicklung angesichts des deutschen Ziels einer Treibhausgasreduktion
um bis zu 95 % bis 2050 als notwendig zu betrachten. Im Folgenden wird ein Überblick über die Ziele bezüglich
des Einsatzes Erneuerbarer Energien in der Stromversorgung gegeben, die seitens der Bundesregierung und derBundesländer kommuniziert werden.
Die Ziele der Umwelt- und Energiepolitik der Bundesregierung werden im Energiekonzept vorgestellt. Dort ist
unter anderem festgelegt, dass die Bundesregierung anstrebt, den Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch von etwa 10 % im Jahr 2010 auf 60 % im Jahr 2050 zu erhöhen.9 Wie diese Ziele erreicht
werden können, wurde unter anderem vom Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) und dem Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in der Leitstudie10 im Auftrag des BMU beschrieben. In dieser Studie wurden vier Szenarien betrachtet, die sich bezüglich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, der Speicherung und der Elektromobilität unterscheiden:§§ Im Szenario H2 wird ein mittlerer Ausbau der EE angenommen. Im Mobilitätssekor sind 50 % der Fahrzeuge
voll oder teilelektrisch ausgestattet. Die restlichen Fahrzeuge werden mit Wasserstoff oder Biokraftstoffen
betrieben. Als Speicher der erneuerbar erzeugten Energie wird ebenfalls auf Wasserstoff zurückgegriffen.
§§ Szenario CH4 unterscheidet sich von Szenario H2 lediglich dadurch, dass die aus EE erzeute Energie nicht inForm von Wasserstoff, sondern in Form von synthethischem Methan (EE-CH4) gespeichert wird. Dass das EECH4, anders als H2, auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen kann, fällt dabei besonders ins Gewicht.
§§ Szenario El. unterscheidet sich von Szenario H2 dahingehend, dass davon ausgegangen wird, dass im Jahr
2050 sämtliche Fahrzeuge vollelektrisch oder als Hybride betrieben werden.
§§ Szenario THG95 stellt den möglichen Ausbaupfad für ein Szenario dar, bei dem die Reduzierung der Treibhausgase um 95 % bis 2060 gegenüber dem Referenzjahr 1990 im Vordergrund stehen, was eine annähernde
Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien in allen Nutzungsbereichen erfordert.
Die Entwicklung der Anteile Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung für alle vier Szenarien ist in Abbildung 4 dargestellt.

Stromerzeugung erneuerbarer Energien[TWh/a]

1000
900
800
700

Historischer Verlauf

600

Szen. H2

500

Szen. Ch4

400

Szen. El

300

Szen. THG95

200

Ziele der BL

100

Prognose IEA

0
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

Jahr

Nach International Energy Agency (2010); Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt et al. (2010) und eigenen Recherchen
Abbildung 4: Bandbreite des Ausbaupfades der Erneuerbaren Energien aus internationaler, bundesweiter und regionaler Sicht

9
10

16

BMU und BMWi (2010)
Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt et al. (2012a)

Einen Blick aus internationaler Sicht auf Deutschland im Jahr 2050 kann man einer Studie der Internationalen
Energieagentur (IEA)11 entnehmen. Bei einer Gesamtstromerzeugung von 550 TWh fällt auf, dass mit 280 TWh
lediglich 51 % der erzeugten Elektroenergie auf Erneuerbare Energien und Müllverbrennung fällt. Weiter ist
interessant, dass der PV nur eine sehr kleine Rolle im Deutschen Stommix zugedacht wird. Aufgeschlüsselt in
Ressourcen prognostiziert die IEA die Stromerzeugung aus EE folgendermaßen: Wind (171 TWh), Sonne (21 TWh),
Biomasse und Müllverbrennung (59 TWh) und Wasser (29 TWh). Diese Zahlen sind als untere Grenze anzusehen
und insbesondere der geringe Anteil der PV an der Stromerzeugung ist kritisch zu bewerten, da sie bereits im
Jahr 2012 mit 28 TWh12 höher lag, als im Szenario der IEA für das Jahr 2050.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Ziele der Bundesländer bezüglich des Endenergieverbrauchs von Strom (EEV
Strom) und der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE Strom). Dabei sind hier die Bundesländer zuzüglich der Offshoregebiete in 14 Regionen zusammengefasst, so wie sie im Weiteren in die Berechnungen dieser
Studie eingehen. Die Stadtstaaten wurden den umschließenden Bundesländern zugeordnet, Saarland und Rheinland-Pfalz zusammengefasst und die Nord- und Ostsee extra aufgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist
die Tabelle hier ohne Quellenangaben abgebildet. Sie ist inkl. Quellenangaben zusätzlich im Anhang zu finden (A.1 auf Seite 89).
Tabelle 1: Zusammenstellung der Energiestudien/-konzepte der Bundesländer

2010
Region2020

EEV
Strom in
GWh

EE
Strom in
GWh

EE/ EEV
Strom

EEV
Strom in
GWh

EE
Strom in
GWh

EE/ EEV
Strom

BAW

81.10010.415

13 %68.61124.65436 %BAY

82.31621.97828 %81.94444.00054 %RLS36.148

4.380

12 %

30.18418.23060 %HES37.2652.352

6%34.00021.00062 %THU

12.484

2.707

22 %

13.174

5.936

45 %

SAC

19.355

3.055

16 %

21.800

7.320

34 %

NRW

120.3708.348

7%113.000

37.88034 %NIE56.76115.51327 %50.75140.82680 %SAA

14.690

6.970

47 %

14.15011.37080 %BBB26.895

8.678

32 %

25.84635.010

135 %

MEC

6.484

4.017

62 %

8.674

4.415

51 %

SCH

24.521

6.934

29 %

25.89143.617168 %Nordsee

-

-

-

-

30.000-

Ostsee

-

-

-

-

6.856

-

517.347

95.34718 %488.025331.01468 %Deutschland(Summe)In Abbildung 4 ist neben den Pfaden der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien für Deutschland aus denvier oben erläuterten Szenarien auch der Prognosewert der IEA und die Summe der Ziele der Bundesländer dargestellt. Diese Szenarien unterscheiden sich teilweise recht erheblich. Auffallend dabei ist, dass die aufsummierten Ziele der Bundesländer, die in Tabelle 1 im Einzelnen dargestellt sind, in Deutschland wesentlich ambitionierter sind, als die Ziele der Bundesregierung oder die Prognose der IEA. Die IEA prognostiziert für 2050 einen
Anteil EE an der Stromerzeugung, den sich die Bundesländer schon für 2020 als Ziel gesetzt haben.

11
12International Energy Agency (2010), S.315
Wirth, H. (2013)17

Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, streben die Bundesländer bereits für das Jahr 2020 an, den Anteil der Erneuerbaren Energien (EE) am Endenergieverbrauch Strom von 18 % auf 68 % zu steigern. Das liegt um 10 % höher
als der von der IEA prognostizierte Anteil der EE für das Jahr 2050 und ist auch ambitionierter als die Ziele derBundesregierung. Abbildung 5 verdeutlicht die Zahlen aus Tabelle 1 sowie die Anteile der betrachteten Erneuerbaren Energien grafisch. Sie zeigt die Nettostromerzeugung aus EE, den Anteil erneuerbar erzeugten Stroms am
elektrischen Endenergieverbrauch für das Jahr 2010 und die Ausbauziele, die lt. Studien der Bundesländer für das
Jahr 2020 vorgesehen sind.

Abbildung 5: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE), das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS)
in den Regionen und die Anteile der einzelnen erneuerbaren Technologien
Auffällig, aber wenig verwunderlich ist, dass Schleswig-Holstein und Hamburg (SCH) bis zum Jahr 2020 massiveÜberkapazitäten an EE aufbauen und auf einen Energieexport angewiesen sind, ohne dass die Offshore Windenergie berücksichtigt wurde. Für den Endenergieverbrauch wird jedoch nur ein leichter Rückgang von gut 5%
anvisiert, während im Energiekonzept der Bundesregierung eine Verminderung des Stromverbrauchs im Jahr
2020 von 10 % und im Jahr 2050 von 25 % gegenüber dem Refenrenzjahr 2008 angestrebt wird. Betrachtet man
das Jahr 2020 in Bezug auf die Zusammensetzung der erneuerbaren Stromerzeuger genauer, lässt sich klar erkennnen, dass im Norden Deutschlands die Windenergie einen dominierenden Anteil haben wird, während in
Baden-Württemberg und Bayern die Photovoltaik eine wesentlich größere Rolle spielen wird.
Der bundesweite Mix der Erneuerbaren Energien, der sich aus der Summe der Ziele der Bundesländer ergibt, ist
in Abbildung 6 dargestellt. Hier wird in vielen Ländern ein starkes Ausbauziel auch bei der Bioenergie sichtbar.
In der vorliegenden Studie werden demgegenüberdie Potenziale der Bioenergie eher vorsichtig abgeschätzt. Das
wird deutlich bei einem Vergleich der Ziele der Bundesländer für 2020 (Abbildung 5) mit den Ergebnissen desSzenarios Dezentral für das Jahr 2020 (Abbildung 39).

Abbildung 6: Bundesweite Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien 2010 und kumulierte Ziele der Bundesländer 202018

4. Methodik und Simulation
Zur Untersuchung der Kernfragestellung des optimalen Ausbaus eines Kraftwerksparks mit wachsenden Anteilen Erneuerbarer Energien in Deutschland wird mit einer Optimierung in einem dynamischen Simulationsmodell gearbeitet. Anhand dessen werden verschiedene Szenarien mit sich ändernden Randbedingungen analysiert
und für einen Entwicklungspfad vom aktuellen Beitrag der Erneuerbaren Energien zur Stromversorgung bis zu
einem Anteil von nahezu 100 % werden die jährlichen Gesamtsystemkosten (LCOE) ermittelt. Diese werden dabei aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, so dass aktuell geltende Subventionen die optimale Lösung nicht
beeinflussen. Dabei findet das Transportnetz vereinfacht Berücksichtigung, die Mittelspannungs- und Verteilnetzebene werden in Höhe der gegenwärtigen Kosten berücksichtigt, jedoch nicht in die Simulation einbezogen.
Eine Berechnung der Nutzung von PV für den Eigenverbrauch in Haushalten wurde seperat erstellt und im Rahmen der Basisannahmen in dem Optimierungsmodell berücksichtigt.

4.1

ModellIn dem verwendeten Modell wird Deutschland mithilfe von 14 „Knoten” abgebildet. Jeder Knoten entspricht einer Region Deutschlands (vgl. Abbildung 7). Die Aufteilung in Regionen orientiert sich an den Grenzen der Bundesländer, wobei die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin und das kleinste Bundesland Saarland jeweils
mit den umliegenden Bundesländern zusammengefasst werden. So werden große Ungleichgewichte zwischen
den abgebildeten Flächen vermieden. Zusätzlich werden die Nordsee und Ostsee als Regionen für die Betrachtung der Offshore-Windenergie berücksichtigt. Die grobe Aufteilung in Bundesländer bietet eine gute Grundlage
für Vergleiche mit den jeweiligen Ausbauzielen.
Für jede so definierte Region bzw. für jeden Knoten wurde ein Lastgang und spezifischen Potenzialen für Windund Solarenergie sowie für Biomasse und Wasserkraft ermittelt.
Jeder Knoten ist in sich homogen, d. h. innerhalb eines Knotens gibt es keine Übertragungsverluste oder geografischen Unterschiede. Die beiden wichtigen Parameter für den Austausch von Energie untereinander sind dieÜbertragungskapazitäten und Leitungslängen zwischen den Knoten.

Abbildung 7: Betrachtete Regionen Deutschlands mit Regionsnummer und Abkürzung.
Zur Deckung der Last stehen im Modell verschiedene erneuerbare und fossile Kraftwerkstechnologien und Speicherkomponenten zur Energieversorgung bereit, die durch technische und finanzielle Parameter definiert werden. Eine Übersicht aller Komponenten, die im Modell ausgebaut werden können, zeigt Abbildung 8 im nächsten
Kapitel. Nicht berücksichtigt werden Kernkraftwerke, da in Deutschland gesetzlich verankert wurde, dass dieseTechnologie zeitnah nicht mehr zur Energieversorgung verwendet werden soll.

19

Es wurde ein linearer Optimierungsansatz gewählt, welcher auf Stundenbasis für jeweils ein Jahr die zu erzeugende Energie und die dafür benötigte Kapazität jeder Komponente in allen Regionen sowie die notwendigenÜbertragungskapazitäten zwischen den Regionen berechnet. Die zu minimierende Größe sind die Gesamtkosten
des Systems. Die Kosten sind dabei abhängig von variablen Betriebskosten, wie beispielsweise Brennstoffkosten,
und von den jahresspezifischen Investitions- und Betriebskosten der verschiedenen Kraftwerke und Leitungen.
Alle thermischen Kraftwerke sind außerdem mit Lastwechselkosten behaftet. Neben den Kostenannahmen fürdie Technologien, die vom Simulationsjahr abhängen, werden technische Eigenschaften und die Verbindungslängen zwischen den Regionen als Eingangsparameter vorgegeben. Außerdem wird der Anteil fossiler Energie
am Nettostromverbrauch Deutschlands für die verschiedenen Simulationsjahre festgelegt. So entsteht ein Ausbaupfad für den Anteil der Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2040. Dieser wird in Schritten von fünf Jahren simuliert. Die zu installierenden Kraftwerkskapazitäten als Ergebnis eines Jahres fließen dann in die Berechnung
des nächsten Simulationsjahres als minimal zu verwendende Kapazitäten mit ein. Die minimalen Kapaziäten fürdie Berechnung des ersten Simulationsjahres 2015 entsprechen dem bestehenden Kraftwerkspark in diesem Jahr.
Die technische Lebensdauer der Anlagen findet ebenfalls Berücksichtigung, genauso wie das Repowering an bereits erschlossenen Standorten. Mit diesem Ansatz wird der Einsatz bestehender Kraftwerke optimiert sowie fürjede Region die für ganz Deutschland kostengünstigste Investitionsentscheidung für neue Kraftwerke ermittelt.
Die Berechnungen basieren auf einem Perfect-Foresight Ansatz, was einer genauen Vorhersehbarkeit der Lastsowie der potentiellen Einspeisung aus den fluktuierenden EE entspricht. Eine exakte Vorhersehbarkeit ist in derRealität zwar nicht gegeben, bildet diese aber besser ab als ein Time-Step Ansatz, bei dem gar keine Prognosen
möglich sind.

4.2 Berücksichtigung der einzelnen Komponenten im Modell
Abbildung 8 zeigt alle im Modell verwendeten Komponenten. Deren Einbindung in das Simulationsmodell wird
im folgenden Abschnitt eher allgemein vorgestellt. Eine ausführliche Erläuterung aller verwendeter Daten und
Annahmen ist in Abschnitt 5.2 zu finden.
4.2.1.

Fluktuierende Erneuerbare Energien

Zu den fluktuierenden Erneuerbaren Energien werden die Photovoltaik, die Windenergie und die Wasserkraft
gezählt, da die produzierte Energie von wechselnden Umweltbedingungen abhängig ist. Alle drei Komponenten
werden anhand von Zeitreihen mit normierten Einspeisewerten abgebildet, die entweder aus den entsprechenden Eingangsgrößen berechnet wurden (Solarstrahlung und Windgeschwindigkeit) oder als Datensatz vorlagen(Wasserkraft). Bei der im Modell abgebildeteten Windenergie wird zwischen Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen unterschieden. Bei den Onshore-Anlagen wird zudem zwischen Binnen- und Küsten-Windenergieanlagen differenziert. Neben den unterschiedlichen Kosten sind dabei auch die verschiedenen Leistungskurven
und Nabenhöhen von Bedeutung. Die PV-Anlagen werden in Dach- und Freiflächenanlagen differenziert. Dabei
werden nur die Kosten, nicht die physikalischen Parameter unterschieden.
Es wird davon ausgegangen, dass die Ausbaupotenziale für Wasserkraft in Deutschland ausgeschöpft sind. Die
installierte Leistung an Wasserkraft ist somit keine Optimierungsgröße. Für PV wird das EEG-Ziel von 52 GWp in2020 sowie 40 GWp in 2015 vorgegeben. Alle darüber hinaus gehenden installierten Leistungen von PV-Anlagensowie die Leistungen von Windenergieanlagen sind Ergebnisse der Optimierung.
4.2.2. Bioenergie
Die Bioenergie besteht im Modell aus den beiden Komponenten Biogas und Biomasse. Es wird nicht auf die große
Anzahl unterschiedlicher genutzter Substrate mit ihren spezifischen physikalischen Parametern eingegangen,sondern es wird ein konstanter durchschnittlicher Biogasstrom und eine jährlich zur Verfügung stehende Menge
fester Biomasse mit ebenfalls durchschnittlichen Eigenschaften angenommen. Der Volumenstrom Biogas kannin einem Biogasspeicher zwischengespeichert und bei Bedarf in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt
werden. Sowohl der Biogasspeicher als auch das BHKW sind Optimierungsgrößen und können ausgebaut werden.
Die nutzbare Menge fester Biomasse wird jeweils für ein Jahr festgelegt und kann in einem thermischen Biomassekraftwerk zu einem beliebigen Zeitpunkt verstromt werden. Für beide Komponenten werden auch Lastwechselkosten berücksichtigt.

20

Wind

WindMOnshore

Pumpspeicher

WindMOffshore

Batterie

PVMDachanlageM
H2
+

C O2

EigenverbrauchM
PVMBatterieMSystem

Sonne

PVMFreifläche

Elektrolyse

Haushaltslast

Gasturbinenkraftwerk

Batterie

Gas-MundM
Dampfkraftwerk

Methanisierung

CH4

MethanGasverteilnetz

Erdgas

Wasserkraftwerk

Biomasse

BiogasBiomassekraftwerk

Gasspeicher

BHKW

ElektrischesM
Transportnetz

Kohlekraftwerk

Braunkohle

Kohlekraftwerk

Steinkohle

Abbildung 8: Überblick aller im Modell verwendeten Komponenten; die PV-Batterie-Eigenverbrauchsoptimierung ist grau
dargestellt

4.2.3.

Fossile Kraftwerke

Im Modell wurden die fossilen Kraftwerke auf vier Komponenten beschränkt. Neben Braun- und Steinkohlekraftwerken gibt es zwei Komponenten für Erdgaskraftwerke. Hier wird zwischen Gasturbinen und Gas- undDampfturbinen (GuD) unterschieden. Erdgaskraftwerke können zudem erneuerbar produziertes Methan verstromen. Die vier Komponenten unterscheiden sich in ihrem Wirkungsgrad, in ihrem Lastwechselverhalten undin ihren Kosten. Die installierte Leistung der vier Komponenten sind Optimierungsgrößen.
4.2.4. Speicher
Die Speicher lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Zum einen werden Pumpspeicher und Batterien als Kurzzeitspeicher abgebildet und anhand von technischen und wirtschaftlichen Parametern spezifiziert. Zu dentechnischen Parametern gehören das Verhältnis von zu speichernder Energie zur Ent- und Beladeleistung sowie
Ent- und Beladewirkungsgrad.
Als zweite Speichermöglichkeit wird die Speichertechnologie Power-to-Gas (PtG) abgebildet. Zu PtG gehören
die Komponenten Elektrolyse und Methanisierung, die erneuerbares Methan aus Überschussstrom produzieren,
und ein Gasspeicher, in dem Methan zwischengespeichert werden kann. Die für die Methanisierung notwendige
Bereitstellung von CO2 mittels Dialyse aus Luft ist an die Komponente Methanisierung gekoppelt. Sie erhöht die
Kosten und verringert den Wirkungsgrad der Methanisierungsanlage.
Die Speicherkomponenten Batterie, Elektrolyse, Methanisierung und Gasspeicher sind Optimierungsgrößen. Die
Kapazitäten der Pumpspeicher werden anhand der realen Daten vorgegeben und nur in ihrem Einsatz optimiert.
Die für die Zukunft geplanten Pumpspeicher werden ab den entsprechenden Simulationsjahren als zusätzliche
Kapazitäten berücksichtigt.

21

Foto: C. Nöhren / pixelio.de

4.3

Berücksichtigung des PV-Eigenverbrauchs

Bei der Betrachtung der Gesamtsystemkosten als Basis für die Optimierung wird nicht berücksichtigt, dass der
Ausbau von PV-Eigenverbrauchsanlagen durch einen viel höheren Verbraucherpreis vorangetrieben wird. Um
dem Rechnung zu tragen wird der Simulation im Mehrknotenmodell eine Optimierung von Eigenverbrauchssystemen privater Haushalte mit PVund Batteriekomponenten vorangestellt. Hierbei wird jede Region autark betrachtet. Die Optimierung erfolgt auf Basis der Strombezugskosten aus dem Netz, der Kosten für PV und Batterie
und des PV-Potenzials aufgrund der Sonneneinstrahlung. Für diese vorangestellte Optimierung werden die Größen von PV und Batterie anhand eines gegebenen Haushaltslastgangs (Standardlastgang) mit vorgegebenem Jahresstromverbrauch optimiert. Die Größen der Modellkomponenten PV und Batterie werden auf die niedrigsten
Gesamtkosten für die Verbraucher optimiert, unter der Annahme, dass nicht abgedeckte Nachfrage jederzeit füreinen festen Preis aus dem Netz bezogen werden kann. Eine Vergütung für die Netzeinspeisung von überschüssigem Solarstrom wird nicht berücksichtigt. So wird für jede Region und jedes gewählte Simulationsjahr jeweils
die kostengünstigste Zusammenstellung aus PV-Anlage, Batterie und Energiebezug aus dem Netz ermittelt. Das
Ergebnis der installierten Kapazitäten für jede Region ist ein Gesamtwert, der gedanklich auf viele individuelle
Systeme aufgeteilt ist.
Mit steigenden Energiekosten wird sich der Anteil von selbst
erzeugtem Strom aus PV-Anlagen und damit auch die Anzahl der Eigenverbrauchsanlagen vergrößern. Die für die
Simulation im linearen Optimierungsmodell (vorgestellt inAbschnitt 4.1) verwendeten Lastgänge wurden aus diesem
Grund um die aus den Eigenverbrauchsanlagen bereitgestellte Energie bereinigt. Da sowohl der selbst verbrauchte
als auch der überschüssige eingespeiste PV-Strom zu einer
Verringerung der angenommenen Gesamtlast beitragen, wird
die stündlich aufgelöste Produktion der Eigenverbrauchsanlagen von den für die nachfolgenden Simulationen zugrundegelegten Lastgängen abgezogen.
Da für die Zukunft mit steigenden Strombezugskosten gerechnet wird, werden auch die Eigenverbrauchsanlagen zunehmen. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2015 maximal
5 % der privaten Haushalte am Eigenverbrauch teilnehmen.
Bis 2020 wird eine Steigerung des maximalen Anteils privater
Haushalte mit Eigenverbrauch auf 20 % angenommen. Voneiner weiteren Steigerung in den Folgejahren wird aufgrundverschiedener Hemmnisse, wie vorhandene Dachflächen,
limitierende Verschattungen und vorhandenes Kapital, nicht
ausgegangen. Andere aktuelle Schätzungen gehen sogar davon aus, dass bis zu 30 % der Haushaltsnachfrage aufgrund von PV-Eigenverbrauch wegbrechen könnte.13 Der gesamte Anteil privater Haushalte am Endenergieverbrauch Strom in Deutschland wird mit 27 % angenommen.14 Mit maximal 20 % Eigenverbrauch am Haushaltsverbrauch könnten somit insgesamt maximal 5,4 % der gesamten Stromnachfrage durch Eigenverbrauchsanlagengedeckt werden. Aufgrund einer unübersichtlichen Datenlage wird kein PV-Eigenverbrauch für Gewerbe- undIndustriebetriebe angenommen. Nach ersten Schätzungen bestehen aber auch hier signifikante Mengenpotenziale.15 Tabelle 2 zeigt alle weiteren Annahmen speziell für die Eigenverbrauchsbetrachtung in den ausgewählten
Simulationsjahren. Die Kosten der Komponenten sind Abschnitt 5.2.8 zu entnehmen.
Tabelle 2: Annahmen für die Simulation des PV-Eigenverbrauchs

Kostenjahr

13
14
15

22

Strompreis (netto) Einspeisevergütung

Anteil am Haushaltsverbrauch

2015

23 cent

0 cent5%

2020

28 cent

0 cent20 %Hummel, P. und Lekander, P. and Gandolfi, A. and Hunt, S. and Cossio, I.
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (2012)
Hummel, P. und Lekander, P. and Gandolfi, A. and Hunt, S. and Cossio, I.

5. Szenarien und Datenbasis
Grundlage für die Simulation und Ausgangspunkt zur Untersuchung der eingangs genannten Fragestellungensind die betrachteten Szenarien und dazu gehörend die verwendeten Basisdaten und Annahmen. Im folgenden
Kapitel wird eine ausführliche Beschreibung vorgenommen, die es ermöglichen soll, die errechneten Ergebnisse
nachzuvollziehen und aus weiteren Blickwinkeln zu betrachten und zu diskutieren.

5.1

Szenarien

Für die untersuchten Szenarien wird eine Vergrößerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung gemäß den Schritten in Tabelle 3 vorgegeben. Demnach wird im Jahr 2020 mehr als die Hälfte des elektrischen Energieverbrauchs, im Jahr 2030 mehr als 80 % und 2040 nahezu die gesamte Stromnachfrage durch
Erneuerbare Energien gedeckt. Der Anteil EE wurde in Form einer Bandbreite von zwei Prozentpunkten (im Jahr
2040: ein Prozentpunkt) vorgegeben. Ausgehend von dem Anteil Erneuerbarer Energien, der im entsprechenden
Simulationsjahr einzuhalten ist, werden Kraftwerksinvestitionen und -einsatz optimiert.
Tabelle 3: Ausbaupfad für den Anteil Erneuerbarer Energien
am Endenergieverbrauch Strom

Simulationsjahr

Anteil EE in %2015

35 – 372020

55 – 572025

70 – 722030

82 – 842035

90 – 922040

98 – 99

Die Simulation der Szenarien im Jahr 2015 startet mit dem aktuellen Status Quo des Kraftwerksparks (2012), abzüglich der Erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, die bis 2015 ihre Lebensdauer überschreiten, und zuzüglich
der Kapazitäten der Offshore-Windenergieanlagen sowie der Steinkohlekraftwerke, die planmäßig bis 2015 in
Betrieb gehen. Von 2015 bis 2040 werden in 5-Jahres-Schritten die Entwicklung des Kraftwerksparks sowie diezugehörigen Kosten der Stromgestehung und des Stromtransports des jeweiligen Simulationsjahres berechnet.
Bis 2025 gehen Pumpspeicherkraftwerke planmäßig in Betrieb, die ab den entsprechenden Jahren ebenfalls berücksichtigt werden. Die Ergebnisse eines Simulationsjahres für den installierten Kraftwerkspark abzüglich der
Kraftwerke, die ihre technische Lebensdauer überschreiten, werden immer als mindestens installierte Leistung
für das nächste Simulationsjahr berücksichtigt. Windenergie- und Photovolataikanlagen werden dabei nachÜberschreiten ihrer technischen Lebensdauer im darauffolgenden Jahr erneuert. Weiterhin wird der vorgesehene
Anteil EE an der Stromerzeugung des zu simulierenden Jahres vorgegeben.
Im Rahmen dieser Studie werden drei Szenarien untersucht, die sich durch die vorgegebenen Randbedingungenbezüglich der Standorte unterscheiden:§§ Szenario Zentral: hier werden die Kapazitäten und die Standorte der Kraftwerke anhand der regional niedrigsten Stromgestehungskosten optimiert. Vorgegeben wird lediglich der Anteil Erneuerbarer Energie an derStromversorgung in Deutschland sowie Potentialgrenzen für die einzelnen Technologien.
§§ Szenario Dezentral: für die Simulation der kostenoptimalen Verteilung wird zusätzlich zur Vorgabe des Anteils Erneuerbarer Energie in Deutschland ein stetiger Ausbau in den Regionen vorgegeben. Dazu wird zum
einen der Mindestanteil der EE an der Stromerzeugung in den Regionen in Höhe von 2/3 des deutschlandweit
vorausgesetzten Anteils vorgegeben. Zusätzlich werden 60 % des für das entsprechende Jahr ermittelten Zubaus von PV und Windenergie aus dem Szenario Zentral als Mindestzubau auch im Szenario Dezentral vorgegeben und auf die Regionen verteilt. Dabei werden folgende Verteilungsschlüssel entsprechend des Bevölkerungsanteils und des Flächenanteils der Regionen an ganz Deutschland angewendet: Photovoltaik wird mit 2/
3 nach Bevölkerung und 1/ 3 nach Landesfläche gewichtet. Dies entspricht auch den angenommenen Anteilen

23von Dach- und Freiflächenanlagen. Für Windenergieanlagen gilt das Verhältnis in umgekehrter Weise (2/ 3Landesfläche, 1/ 3 Bevölkerung). Der verbleibende Zubau, der notwendig ist, um alle Nebenbedingungen einzuhalten, wird vom Programm optimiert.
§§ Szenario Offshore: für die Simulation der kostenoptimalen Verteilung wird zusätzlich zur Vorgabe des Anteils Erneuerbarer Energie in Deutschland der Ausbau aller geplanten Offshore Windenergieanlagen gemäß
den aktuellen Plänen der Leitstudie vorgegeben.16 Bis 2020 werden demnach 10,0 GW und bis 2040 29,5 GW
installiert. Der jeweilige Zubau an Offshorekapazitäten laut Leitstudie, der derzeit noch nicht in Planung ist,
wird der Nordsee zugeordnet, da davon ausgegangen wird, dass die Potenzialgrenzen in der Ostsee durch die
bis 2020 geplanten Zubauten bereits erreicht werden. Die Inbetriebnahme der Kapazitäten wird für die Kostenkalkulation gleichmäßig auf die fünf Jahre zwischen zwei Simulationsschritten verteilt. Der Ausbau vonOffshore-Windenergieanlagen wird demnach im Szenario Offshore nicht optimiert, sondern vorgegeben.
Das Szenario Zentral ist das Basisszenario, an dem für die Szenarien Dezentral und Offshore eine oder mehrere
Regeländerungen vorgenommen wurde. Tabelle 4 gibt einen Überblick über die wesentlichen Unterschiede derdrei Szenarien.
Weiterhin wird davon ausgegangen, dass Repowering stattfindet, sobald die Lebensdauer von Offshore-WEA
überschritten wird. Aus Tabelle 5 lassen sich die jeweiligen Mindestvorgaben der zu installierenden Offshoreleistung für alle Simulationsjahre und alle Szenarien entnehmen.
Tabelle 4: Übersicht Szenarien

Szenario Zentral

Szenario Dezentral

Szenario Offshore

Vorgabe des Anteils EE
in Deutschland gemäß
Ausbaupfad

Vorgabe des Anteils EE
in Deutschland gemäß
Ausbaupfad

Vorgabe des Anteils EE
in Deutschland gemäß
Ausbaupfad

Vorgabe des Mindestanteils EE an der Strom­
erzeugung pro Region

Vorgabe der geplanten
Offshore-WEA
gemäß Leitstudie

Vorgabe eines Mindestzubaus von PV und Windenergie: jeweils 60 % desZubaus eines Simulationsjahres aus dem Szenario
Zentral; Verteilungsschlüssel PV: 2/3 nachBevölkerung und 1/3 nachLandesfläche, Verteilungsschlüssel Wind: 1/3 nachBevölkerung, 2/3 nachLandesfläche
Tabelle 5: Mindestvorgaben für Offshore-Windenergieanlagen in allen Szenarien in MW

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Szenarien Zentral und Dezentral
Nordsee

2049

8453

8453

8453

8453

8453

Ostsee

339

1244

1244

1244

1244

1244

Szenario Offshore

16

24

Nordsee

2049

8756

15456

22257

25257

28257

Ostsee

339

1244

1244

1244

1244

1244

Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt et al. (2012a)

5.2 Datenbasis und ergänzende Annahmen
Im folgenden wird ausführlich auf alle Datengrundlagen und Annahmen die für die Modellierung, Simulation
und Kostenkalkulation verwendet wurden, eingegangen. Sie gelten, soweit nicht anders gekennzeichnet, für alle
berechneten Szenarien.
5.2.1.

Kraftwerkseinsatz in den Regionen und Transportnetz

Folgende Festlegungen wurden bezüglich Laufzeiten, Repowering und Begrenzungen des Kraftwerkseinsatzes
getroffen:
Konventionelle Kraftwerke sowie Biomassekraftwerke und Speicher (außer Pumpspeicher), deren technische
Lebensdauer (vgl. Tabelle 7) zwischen dem letzten Simulationsjahr und dem aktuellen Simulationsjahr überschritten wird, werden von den Mindestvorgaben für die aktuelle Simulation abgezogen. Für das Startjahr 2015
wird abweichend von einem Weiterbetrieb aller bestehenden Kohle- und Gaskraftwerke ausgegangen. Wie obenbeschrieben werden alle anderen konventionellen Kraftwerke nicht berücksichtigt. Die übrigen EE-Kraftwerke
werden mit Überschreiten der Lebensdauer mit neuen Investitionskosten erneut installiert („Repowering”), weildavon ausgegangen wird, dass ein bereits erschlossener Standort für Windenergie-, Wasserkraft (inkl. Pumpspeicher)oder PV-Anlagen einem Alagenneubau an bisher nicht genutzten Standorten vorgezogen wird.
Für den Ausbau von Windenergieanlagen werden zwei Begrenzungen berücksichtigt. Neben der Potenzialgrenzevon 2 % der Landesfläche einer Region17 wird für den deutschlandweiten Zubau von Windenergieanlagen eine
Obergrenze der zu installierenden Leistung angegeben. In der Vergangenheit wurden rund 2 GW im Jahr installiert. Es gab ein Rekordjahr mit 3 GW Zubau. Es wird davon ausgegangen, dass die Produktionskapazitäten nicht
sprunghaft erhöht werden können, weshalb bis 2015 von einem maximalen jährlichen Zubau von 3 GW ausgegangen wird, danach bis 2020 werden 4 GW als Obergrenze angenommen und für die restlichen Jahre liegt die
Zubaugrenze bei 5 GW.
Das vorhandene Transportnetz wird in jedem Simulationsschritt auf den Ist-Stand gesetzt (mit den in Kapitel
5.2.7 beschriebenen Annahmen für das Netz). Damit wird ermöglicht, die Ergebnisse jedes Simulationsjahres
darauf hin auszuwerten, zwischen welchen Regionen Übertragungskapazitäten gegenüber der gegenwärtigen
Situation fehlen.
5.2.2.

Lastgänge

Für die elektrische Last wird vereinfacht für alle Regionen der gleiche Kurvenverlauf mit unterschiedlichem
Energieinhalt angenommen. Der normierte Zeitverlauf wird dem von ENTSO-E veröffentlichten Lastgang vonDeutschland18 entnommen und jeweils auf den Jahresenergieverbrauch der betrachteten Regionen skaliert. Fürganz Deutschland wird dabei der Nettostromverbrauch des Jahres 2010 mit 541,1 TWh19 angesetzt. Darin enthalten sind Stromlieferungen an Letztverbraucher und der Verbrauch der Industrie aus Eigenanlagen. Das Verhältnis des Energieverbrauchs der Regionen untereinander beruht dabei auf den Endenergieverbräuchen aus dem
Jahr 200820, da zum Zeitpunkt der Untersuchungen keine aktuelleren Zahlen vorlagen. Es wird davon ausgegangen, dass weder die Verhältnisse des Energieverbrauchs zwischen den Bundesländern von 2008 noch der Nettostromverbrauch von 2010 bis heute nennenswerte Änderungen erfahren haben. Entsprechend den für das Modell gewählten Regionen wird auch der Energieverbrauch der Stadtstaaten und des Saarlands den umliegenden
Bundesländern zugeordnet und aufaddiert. Die Jahreshöchstlast, die sich aus der Summe aller Lastgänge ergibt,
beträgt 88,5 GW und damit 1 GW mehr als im Netzentwicklungsplan 2013 angenommen wird21.
Der von ENTSO-E veröffentlichte Lastgang enthält keinen Eigenverbrauch von Kraftwerken und keine in Pumpspeicherkraftwerke geflossene Energie. Außerdem werden industrielle Eigenerzeugung und Anteile der Deutschen Bahn nicht abgebildet.22 Der resultierende Einfluss durch die Form des Lastgangs wird aber als niedrig

17
18
19

20
21
22

Bofinger, S. et al. (2011)
ENTSO-E (2013)
BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. (2012)mit Stand: Oktober 2012; 50Hertz Transmission
GmbH et al. (2012) verweist auf geringere BDEW-Zahlen zum Nettostromverbrauch 2010 mit Stand: 2011; Für die weiteren Betrachtungen wird mit 541,1 TWh gerechnet, da dies dem aktuellsten vorliegenden Wert aus einer einzelnen Quelle entspricht. Die Summe des Endenergieverbrauchs der Bundesländer aus Tabelle 1 ist mit 517,3 TWh etwas geringer.
Länderarbeitskreis Energiebilanzen (2012)
50Hertz Transmission GmbH et al. (2013c)
ENTSO-E (2010b)

25

eingestuft und vernachlässigt.23 Durch die Skalierung auf den Nettostromverbrauch sind die durch ENTSO-E
vernachlässigten Energiemengen aber größtenteils berücksichtigt. Der nicht im Lastgang enthaltene Eigenverbrauch der Kraftwerke fließt über ihre jeweiligen Wirkungsgrade mit ein.
5.2.3.

Erzeugungszeitreihen Laufwasserkraft

Ein Ausbau der Wasserkraft ist im Modell nicht vorgesehen. Die bestehenden Laufwasserkraftwerke werden in
die Berechnungen einbezogen. Mithilfe von Einspeisedaten der EEX Transparenzplattform24 einiger Anlagen
meldender Unternehmen in Süddeutschland wurde eine normierte Einspeisezeitreihe erstellt und für die einzelnen Regionen mit der dort jeweils installierten Leistung25 skaliert.
5.2.4. Erzeugungszeitreihen Windenergie
Für die Berechnung der Einspeisezeitreihen von Windenergieanlagen werden Daten der anemos Gesellschaft für
Umweltmeteorologie mbH des Jahres 2005 verwendet. Diese stehen in einem Raster von 20 km x 20 km für eine
Höhe von 100 m als 10-Minutenmittelwerte zur Verfügung, welche zunächst auf Stundenmittelwerte umgerechnet werden. Die Berechnung der normierten stündlichen Einspeisung aus den Windgeschwindigkeitswerten erfolgt über die Leistungskurven der angenommenen Windenergieanlagen. In den Offshore- und Küstenregionen(Schleswig-Holstein sowie Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen) wird die Leistungskurve
einer für Starkwindregionen konzipierten Windenergieanlage (hier: Enercon E-82) und eine Nabenhöhe von 100
m angenommen. Im übrigen Binnenland entspricht die Leistungskurve einer Windenergieanlage für mittlere
Windverhältnisse (hier: Enercon E-101). Die Nabenhöhe wird mit 140 m angenommen. Für die Regionen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird aus den resultierenden Einspeisezeitreihen beider Windenergieanlagen eine Mischform gebildet, unter der Annahme, dass etwa zwei Drittel der Regionen als Küstenregion und
ein Drittel als Binnenland betrachtet werden kann.

Foto: Dirk Maus / pixelio.de

23
24
25

26

Sensitivitätsanalysen mit unterschiedlichen Lastverläufen haben in unserem Fall keine nennenswerten Auswirkungenauf die Ergebnisse der Simulationen gezeigt.
50Hertz Transmission GmbH et al. (2013a)
Agentur für Erneuerbare Energien (2013)

Die Umrechnung der Windgeschwindigkeit auf die Nabenhöhe von 140 m im Binnenland erfolgt mit einer einheitlichen Rauhigkeitslänge von 0,1 m, was „Heideland mit wenigen Büschen und Bäumen” entspricht26, alsoeinem Gelände, in dem potentiell Windenergieanlagen errichtet werden. Für die Auswahl der Referenzstandorte
wurde die jahresmittlere Windgeschwindigkeit in jedem Rasterpunkt bestimmt. Da Windparks bevorzugt anStandorten entstehen, die im Vergleich zur näheren Umgebung hohe Windgeschwindigkeiten aufweisen, wird
pro Region das untere Drittel der mittleren Windgeschwindigkeiten vernachlässigt und aus den übrigen Werten
das arithmetische Mittel sowie der Rasterpunkt, der diesem am nächsten kommt, bestimmt. Für diesen Punkt
wird dann die normierte Einspeisezeitreihe berechnet, welche stellvertretend für die ganze Region gilt.
5.2.5.

Erzeugungszeitreihen Photovoltaik

Die Einspeisezeitreihen für Photovoltaikanlagen beruhen auf Strahlungsdaten der NASA, die vom Deutschen
Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) bearbeitet wurden und zur Berechnung der normierten Ausgangsleistungvon optimal ausgerichteten kristallinen Silizium-PV-Modulen verwendet wurden.27 Dabei wurde die Abhängigkeit des Modulwirkungsgrades von der Strahlungsstärke und der Außentemperatur sowie der Wirkungsgrad eines Wechselrichters in Abhängigkeit der PV-Leistung berücksichtigt. Die Erzeugungszeitreihen für Photovoltaik
werden wie bei der Windenergie mit den meteorologischen Daten aus dem Jahr 2005 berechnet, um die zeitlichen
Abhängigkeiten zwischen Wind und Sonne möglichst realitätsnah abzubilden. Im Gegensatz zu den Standorten
der Windenergie wird für die Photovolatik jeweils ein Referenzstandort gewählt, der dem mittleren spezifischen
Ertrag pro Region am nächsten kommt, da die Solarenergie wesentlich gleichmäßiger in der Fläche verteilt ist.
5.2.6.

Bestehender Kraftwerkspark

Für die Abbildung des bestehenden Kraftwerksparks wurde auf verschiedene Datenbanken zurückgegriffen.
Dies ermöglicht eine detaillierte Aufteilung der installierten Leistung auf die betrachteten Technologien, die
gewählten Regionen und die Inbetriebnahmejahre. Die Kraftwerke mit fossilen Energieträgern sowie die großen
Laufwasserkraftwerke und Pumpspeicher wurden der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur28 entnommen. Die
Aufteilung der Gaskraftwerke in Gasturbinen und GuD erfolgte mit Hilfe der World Electric Power Plants Database.29 Für die detaillierte Darstellung der durch das EEG vergüteten Erneuerbaren Energien wurde der von der
Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS) veröffentlichte Datensatz30 verwendet. Es wurde darauf geachtet,
dass die Daten in etwa den gleichen zeitlichen Stand haben (Ende 2012, Anfang 2013). Die Kohle- und Pumpspeicherkraftwerke wurden zudem mit den geplanten oder in Bau befindlichen Neubauprojekten31 ergänzt.
Nach der Zuordnung des Hauptbrennstoffes zu den Modellkomponenten wurden alle Kraftwerksstandorte georeferenziert. Damit wurde sicher gestellt, dass die installierten Leistungen mit den entsprechenden Regionen verknüpft sind. Einige Kraftwerke wurden im Modell nicht berücksichtigt. Dazu gehören zum einen die Kernkraftwerke (12,0 GW), die nach Beschluss der Bundesregierung bis 2022 nicht mehr zur Stromversorgung beitragenwerden. Dabei wird in Kauf genommen, dass das Modell ersatzweise Kohle- oder Gaskraftwerke betrachtet. Die
Stromgewinnung aus Mineralölprodukten (3,7 GW), wurde aus Gründen der sinnvolleren stofflichen Nutzung desbegrenzten Rohstoffes ausgeschlossen. Weiterhin wurde die Müllverbrennung (1,4 GW) nicht direkt einbezogen,die nur für nicht recyclebare Produkte als sinnvoll erachtet wird. Es wird davon ausgegangen, dass sie in vorhandenem Maßstab auch in 2040 noch eingesetzt wird. Die Kostendifferenz zu den betrachteten Kraftwerken wird
jedoch als vernachlässigbar eingestuft, insbesondere da für 2040 ein fossiler Anteil von bis zu 2 % (entsprechend
dem Anteil der Müllverbrennung) vom Modell zugelassen wird. Die Stromproduktion aus tiefer Geothermie (12,0MW) wird auf Grund der geringen Bedeutung in Deutschland, die auch für die Zukunft nicht absehbar ist, ebenfalls vernachlässigt.
Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Standorte und installierten Kapazitäten der in das Modell eingehenden
Kraftwerke im Ist-Zustand. Die Tabelle 6 enthält die Zahlenwerte des Startzustands für das erste Simulationsjahr2015. Dieser entspricht dem bestehenden Kraftwerkspark 2012/ 2013 zuzüglich 7,38 GW Steinkohlekapazitäten,die bis 2015 planmäßig in Betrieb gehen. Die darüber hinaus gehenden geplanten Pumpspeicherkapazitäten betragen zwischen 2015 und 2020 4872 MW und zwischen 2020 und 2025 weitere 46 MW.32

26
27
28
29
30
31
32

Gasch, R. und Twele, J. (2010)
Gerlach, A. et al. (2011)
Bundesnetzagentur (2013b)
Platts (2012)
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (2013)
Timm, M. (2011); Greenpeace (2013)
Timm, M. (2011); Greenpeace (2013)27

Foto: Verena N. / pixelio.de

Abbildung 9: Standorte und installierte Kapazitäten der im Modell
betrachteten Kraftwerke und Speicher im Ist-Zustand (2012/2013)28

5.2.7.

Netzmodell

Für die Betrachtung von Austauschleistungen zwischen den Regionen wurde ein auf dem Höchstspannungsnetz
basierendes Ersatznetz mit den Parametern Übertragungskapazität und Entfernung („Netzlänge”) modelliert.
Die ermittelten Übertragungskapazitäten sollen dabei den Status Quo des bestehenden Netzes wiedergeben, derals Mindestinstallation im Optimierungsergebnis enthalten ist. Die Entfernungen und die entsprechenden spezifischen Kosten beeinflussen die Investitionsentscheidung für neuzubauende Übertragungskapazitäten.
Tabelle 6: Kapazitäten der im Modell betrachteten Kraftwerke
und Speicher im Startzustand (2015)a

Komponente

Leistung in MW

Erdgas GuD

8.872

Erdgas GT

11.482

Braunkohle

21.399Steinkohle

31.798Wind Onshore

29.821Wind Offshore

320

PV

31.769Biogas3.027

Biomasse

2.588

Laufwasser

3.872

Pumpspeicher

6.352

Batterie

-

PtG a

–

Existierende Gasspeicher in Form von Untergrundspeichernoder Gasnetzen werden nicht berücksichtigt.

Das deutsche Höchstspannungsnetz im Mehrknoten-Modell ist mithilfe der georeferenzierten Daten desOpenStreetMap-Projektes33 abgebildet worden. Zusammen mit den in Wikipedia verzeichneten Umspannwerken34 ergibt sich ein erstes Bild über die Komplexität des bestehenden, über Jahrzehnte gewachsenenÜbertragungsnetzes. Mit Hilfe von Karten und Schaltplänen der Übertragungsnetzbetreiber sowie einer von
ENTSO-E veröffentlichten Stromnetzkarte (Interconnected network)35 erfolgten Abgleich und Erweiterung der
in OpenStreetMap vorhandenen 380- und 220-kV-Leitungen (vgl. Abbildung 10a). Neben dem bestehenden Leitungsnetz wurden auch die von der Bundesnetzagentur geplanten Leitungen untersucht. Aus dem aktuellen
Bericht (2013 Q1) über den Stand des Ausbaus von Energieleitungen nach dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)36 wurden alle realisierten und genehmigten oder im Bau befindlichen Projekte entnommen.
Für die Bestimmung der aktuellen und geplanten Anbindungen der Offshore-Windparks ist der Offshore-Netzentwicklungsplan (2013 Zweiter Entwurf)37 einbezogen worden. Dabei wurden die bereits in Betrieb genommenen
Leitungen (Ist-Offshorenetz) und alle bis 2015 geplanten Leitungen (Start-Offshorenetz) berücksichtigt. Neben
der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) ist auch die 12-Seemeilenzone der Nord- und Ostsee betrachtet
worden. Das dient im Folgenden lediglich der Netzbelastung. In der Kostenkalkulation findet das Offshore-Netz
als Teil der Anlagenkosten Berücksichtigung.

33
34
35
36
37

OpenStreetMap Foundation (2013)
Wikipedia (2013)
ENTSO-E (2010a)
Bundesnetzagentur (2013a)
50Hertz Transmission GmbH et al. (2013b)

29

(a) Höchstspannungsnetz mit Umspannwerken
und Verlauf der bestehenden Offshore-Verbindungen(b) Anzahl der Höchstspannungstrassen zwischen		
benachbarten Regionen

Abbildung 10: Deutsches Höchstspannungsnetz
Für eine Vereinfachung des innerdeutschen Übertragungsnetzes zu Übertragungskapazitäten zwischen benachbarten Regionen wurden alle Höchstspannungstrassen untersucht, die die Grenze zweier Regionen überschreiten(vgl. Abbildung 10b). Dabei wurde darauf geachtet, dass als Start- und Endpunkt auch ein entsprechendes Umspannwerk in jeder Region vorhanden ist. Mit Hilfe der Schaltpläne und der Umspannwerkstandorte kann neben
dem Trassenverlauf auch die Anzahl der Leitersysteme ermittelt werden. Mit den durchschnittlichen Kennwerten für verschiedene Leitersysteme kann eine kumulierte Übertragungskapazität zwischen allen benachbarten
Regionen ermittelt werden. Dabei wurde ein Leistungsfaktor von 0,8 berücksichtigt, um benötigte Kapazitäten
für Blindleistungsübertragungen einzubeziehen. Zudem wurden alle so ermittelten Kapazitäten zusätzlich mit
einem Faktor von 0,7 multipliziert, um pauschal die (n-1)-Sicherheit zu berücksichtigen.38 Damit ergeben sich
840 MW für jede 380- und 560 MW für jede 220-kV-Leitung.
Das so entstandene Ersatznetz beschreibt vereinfacht die vorhandenen Übertragungskapazitäten zwischen den
benachbarten Regionen. Insgesamt ergeben sich 28 Verbindungen zwischen den 14 Regionen (vgl. Abbildung
11a). Ersatzverbindungen, auf denen keine bestehenden Höchstspannungsleitungen vorhanden sind, werden
trotzdem als mögliche Verbindung berücksichtigt, damit ein möglicher Ausbau simuliert werden kann. Eine Verbindung von zwei Regionen, die keine gemeinsame Grenze haben, ist nicht vorgesehen. Die einzige Ausnahme
bildet die Ersatzverbindung zwischen den Regionen 9 (Sachsen-Anhalt) und 11 (Mecklenburg-Vorpommern), dadort zwei 220-kV-Leitungen (zwischen Güstrow und Wolmirstedt) und eine 380-kV-Leitung (zwischen Stendal/
West und Siedenbrünzow) existieren.
Die Verbindungslängen des Ersatznetzes (vgl. Abbildung 11b) werden aus den Entfernungen der Regionenmittelpunkte berechnet. Diese Luftlinienabstände werden mit einem pauschalen Umwegfaktor von 1,2 multipliziert,
um die Vermaschung des Netzes innerhalb der Regionen zu berücksichtigen.39

38
39

30

vgl. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2010), S. 271
vgl. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2010), S. 290

(a) Übertragungskapazitäten in GW(b) Verbindungslängen in km

Abbildung 11: Im Modell verwendetes Ersatznetz

5.2.8.

Kosten der Technologien

Die zentralen Größen der Simulationen sind die Kostenannahmen für die einzelnen Technologien, da mit dem Simulationsmodell auf minimale Gesamtsystemkosten optimiert wird. Die Tabelle 7 zeigt die Kostenannahmen fürjene Technologien, die als ausgereifte Technik gelten und für die damit kein Rückgang bei den Investitionskosten(Capex) in der Zukunft erwartet wird. Biomassekraftwerken werden die gleichen Betriebs-, Investitions- und
Lastwechselkosten zugeordnet wie Kohlekraftwerken, da hier prinzipiell die gleiche Technik unter Verwendung
von biogenem Brennstoff eingesetzt wird. Die fixen Betriebskosten (Opex fix) werden bei allen Technologien mit
etwa 1 – 2 % der Investitionskosten angenommen. Die variablen Betriebskosten (Opex var) werden für alle thermischen Kraftwerke, Elektrolyse und Methanisierung mit 1 €/MWhth40 angenommen. Auf die Kosten der Bioenergie
sowie die Brennstoff- und Lastwechselkosten wird auf den folgenden Seiten noch ausführlicher eingegangen.
Im Zeitverlauf sinkende Kosten werden für Photovoltaik, Windenergie, Methanisierung, Elektrolyse und Batterien angenommen. Die Kostenentwicklungen dieser Technologien zeigen die Abbildungen 12a bis 13a. Die zentralen Annahmen für die Investitionskosten der PV fußen auf den heutigen Preisen für Freiflächen- und Dachanlagen, die für das Jahr 2015 zu 963 und 1313 €/kWp fortgeschrieben wurden. Für das Jahr 2020 sind Investitionskosten von 811 und 1106 €/kWp angenommen.41 Weitere Kostensenkungen sind gemäß abflachenden Lern- undWachstumsraten angenommen unterschreiten aber auch im Jahr 2050 nicht die aus heutiger Sicht minimal möglichen Investitionskosten.42 Für Photovoltaikanlagen wird ein fester Anteil von 1/3 Freiflächen- und 2/3 Dachanlagen, basierend auf aktuellen Potenzialabschätzungen43, vorgegeben, da im Modell Freiflächenanlagen aufgrund
der geringeren Kosten bevorzugt ausgebaut würden. Dies wird umgesetzt indem nur eine PV-Komponente mit
einem entsprechenden Mischpreis angesetzt wird.
Für Windenergieanlagen werden aufgrund des Materialeinsatzes Grenzkosten von knapp 1000 €/kW für Starkwindstandorte an den Küsten angenommen, welche im Jahr 2030 erreicht werden.44 Binnenlandanlagen fürschwächere Windstandorte werden mit 20 % höheren Kosten angenommen, da hier höhere Türme und größere

40
41
42
43
44

European Climate Foundation (2010); European Climate Foundation; Breyer, C. et al. (2011)
Senkel, N. und Siemers, W. (2011) und Gerlach, A. und Breyer, C. (2012)
Kersten, F. et al. (2011) und Pietzcker, R. et al. (2009)
Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) (2011)
Die Kostenannahmen orientieren sich an Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt et al. (2012b), S. 1

31

Rotorblätter benötigt werden.45 Für die Kosten für Offshore-Windenergieanlagen, die sich incl. der Leitungskosten von 550 bis 660 €/kW Leitungskosten verstehen, wird Bezug auf die Studien der European Wind Energy Association (EWEA) genomen.46 Die Kosten 2015 sind zwischen denen der beiden Studien gewählt, in 2020 sind sie
gleich und im Folgenden wird eine flachere Lernkurve angenommen, da aufgrund der Komplexität von Offshore-Projekten und der notwendigen Erschließung von Gebieten, die weit von der Küste entfernt sind, mit keinem
intensiven Kostenrückgang gerechnet wird.
Tabelle 7: Kostenannahmen für Technologien mit gleichbleibenden Kosten

Lebens­­dauer /aCapex /€
kW

Opexfix /€kW*a

Opexvar /€kWhBrennstoff
inkl. CO2 /€kWhth

Lastwechselkosten /€∆MWBraunkohle

40a1.500b20

0,001

0,013554,3Steinkohle

40c

1.500d

20

0,001

0,024

54,3

Erdgas GT

30e

380f

7,60

0,001

0,042

22,9

Erdgas GuD

30g

750h

15

0,001

0,042

25

Biogas

10

580i

11,60

0,001

0,0539j22,9Biomasse

40

1.500

20

0,001

0,03k

54,3

Laufwasser

50

2000l

40

–

–

–

50m

€
70 kWh––––Pumpspeicher
Transportnetz

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

50

n
cap

€
o
417 MW*km€

1 kWh *a
4,2

cap

–

€
MW*km*a

–

k
l
m
n
o

Dii GmbH (2012), S. 36
Dii GmbH (2012), S. 36
European Climate Foundation (2010), S. 47
European Climate Foundation (2010), S. 34
Dii GmbH (2012), S. 36
Dii GmbH (2012), S. 36
European Climate Foundation (2010), S. 47
Dii GmbH (2012), S. 36
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (2011), S. 12
In den Brennstoffkosten sind die Kosten der Biogasanlage enthalten. Basis für die Berechnungen: 4.900 €/ (Nm/h) als
Mittelwert aus den Kosten für Gülle und NawaRo-Anlagen mit 250 Nm/h Anlagendurchsatz pro Jahr (Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik (Fraunhofer UMSICHT) (2009), S. 72 f.)
LIT:CARMEN2013
European Climate Foundation (2010), S. 34
Dii GmbH (2012), S. 38
Bloomberg New Energy Finance (2011), S. 3
P3 energy and storage GmbH und Institut für Hochspannungstechnik (IFHT) der RWTH Aachen (2012), S. 19

45
46

vergl. Agora Energiewende (2013), S. 34
Greenpeace International et al. (2012); European Wind Energy Association (2011)32

Die Batteriekosten bleiben bis 2020 konstant bei 219 €/ kWh und sinken dann über einen Zeitraum von 15 Jahren
auf etwa die Hälfte. Diese Investitionskosten entsprechen energiebezogenen Speicherdurchlaufkosten von etwa
0,16 €/ kWh bis 2020, die bis 2040 auf 0,075 € /kWh sinken.47
Die Investitionskosten für Power-to-Gas Technologien sind aufgrund der noch geringen Basis an in Betrieb genommenen Anlagen mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Die Investitionskosten für das Jahr 2020 sind
angenommen zu 527 €/kW H2 und 1923 €/kW CH4, die auf entsprechenden Technologieeinschätzungen beruhen48, bei denen jedoch die unterstellten Wachstumsraten für die Investitionskosten in dieser Studie etwas reduziert sind.

(a) Photovoltaikanlagen(b) Windenergieanlagen

Abbildung 12: Angenommene Investitionskosten für Photovoltaik- und Windenergieanlagen
Alle Zahlenwerte der Grafiken 12a bis 13a sind im Anhang dargestellt.
Kosten der Netze
Nach Hackmann werden die Investitionskosten für den Ausbau des Transportnetzes mit 417 €/(MW*km)49 bei
einer Lebensdauer von 50 Jahren angenommen. Die jährlichen Instandhaltungskosten werden anhand von Anhaltswerten für den Betrieb von Gas- und Stromnetzen mit 1 % der Investitionskosten abgeschätzt. Die so kalkulierten Kosten werden als zusätzliche Kosten zum bestehenden Netz betrachtet.
(a) Batteriespeicher(b) Power-to-Gas-Komponenten

Abbildung 13: Angenommene Investitionskosten für Speichertechnologien

47
48
49

exkl. Energiegestehungskosten; Zyklenzahl: 2000; DoD: 0,8; Zyklenwirkungsgrad: 0,85; vergleiche dazu Verband derElektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (2008), S. 29, S. 42)
Breyer, C. et al. (2011)
P3 energy and storage GmbH und Institut für Hochspannungstechnik (IFHT) der RWTH Aachen (2012)33

Das Verteilnetz wird in den Simulationen nicht betrachtet, weshalb die Kosten für das bestehende Netz als ein
gleichbleibender Block in allen Szenarien gleichermaßen eingerechnet werden. Zur Bestimmung dieser jährlichen Kosten wird der von Stürmer angeführte Wiederbeschaffungswert des Gesamtnetzes von 188 Mrd. €50
herangezogen. Mit der Annahme von 1 % für die Betriebskosten werden diese zu 1,88 Mrd. €/a abgeschätzt. Nach
Jürgens stellt der Betrieb neben Instandhaltung und Overhead ca. 1/3 der operativen Nebenkosten dar51, womit sich diese zu 5,64 Mrd. €/a ergeben. Zuzüglich der jährlichen Investitionen, die laut statista für 2011 mit 3,5
Mrd/€/a abgeschätzt wurden52, ergibt sich ein jährlicher Aufwand für das Netz von 9,14 Mrd €.
Kosten und Potenziale der Bioenergie
Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, werden sowohl Biogas als auch Biomasse als Energieträger im Modell
berücksichtigt. Da feste Biomasse zur Stromerzeugung vorrangig in thermischen Großkraftwerken zum Einsatz
kommt, werden hier die gleichen technischen Parameter angesetzt wie für Steinkohlekraftwerke. Auch die Investitions- und Lastwechselkosten werden vereinfacht mit denen der Kohlekraftwerke gleichgesetzt. Die Brennstoffkosten orientieren sich an Preisen für Hackschnitzel.53
Für die Stromerzeugung mit Biogas wird ein BHKW mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 38 % angenommen. Als Lastwechselkosten werden die von gewöhnlichen Gaskraftwerken angerechnet. Die Brennstoffkosten
für Biogas berücksichtigen neben den Substratkosten auch die Investitions- und Betriebskosten der Biogasanlage, da diese nicht als separate Komponente im Programm berücksichtigt ist. Die auf den Kubikmeter Biogas bezogenen Anlagenkosten berechnen sich wie folgt:
Für eine Biogasanlage mit einem Durchsatz von 250 Nm3/h wurden spezifische Investitionskosten von 4900 €/(Nm3/h) bzw. 819 €/kW angenommen.54 Die fixen Betriebskosten wurden mit 2 % der Investitionskosten angesetzt. Bei einer Lebensdauer von 15 Jahren55 und einem internen Zinsfuß von 7 % ergibt sich aus der Investitioneine spezifische Annuität von 538 €/(Nm3/h*a). Zusammen mit den fixen Betriebskosten in Höhe von 98 €/(Nm3/h*a) und der Anlagenleistung von 250 Nm3/h ergeben sich jährliche Gesamtkosten von 159.000 €/ a. Eine Biogasanlage mit einer Leistung von 250 Nm3/h und einer angenommenen Vollaststundenzahl von 8.000 h/a produziert
jährlich 2.000.000 Nm3 Biogas. Die spezifischen Anlagenkosten, bezogen auf einen Kubikmeter Biogas, betragendann 0,0795 €/Nm3.
Für die Berechnung der Substratkosten wurde gemäß DBFZ Monitoringbericht56 folgender massebezogener Substratmix angenommen: Nachwachsende Rohstoffe: 49 %, Exkremente: 43 %, Abfälle und Reststoffe: 8 %. Für die
nachwachsenden Rohstoffe (NawaRo) werden die Kosten von Maissilage angesetzt57, während Exkremente sowie
Abfälle und Reststoffe gratis bezogen werden können. Die Biogasausbeute schlüsselt sich dabei wie folgt auf: NawaRo: 200 Nm3/t, Exkremente: 35 Nm3/t und Abfälle und Reststoffe: 100 Nm3/t.58 Weiter wird davon ausgegangen,dass lediglich 60 % des Substrats ausgenutzt werden.59 Damit ergibt sich ein Substratpreis pro gewonnenem Kubikmeter Biogas von 0,243 €/Nm3. Zusammen mit den spezifischen Anlagenkosten von 0,0795 €/Nm3 erhält man
Gesamtkosten von 0,3224 €/Nm3 Biogas. Mit einem Methananteil von 60 % im Biogas und einem Heizwert von
9,97 kWh/Nm3 für Methan ergeben sich energiebezogene Kosten von 0,0539 €/ kWhth.
Das jeweilige Potenzial der biogenen Energieträger wird aus den installierten Leistungen ermittelt. Dabei werden
für Biogas 8.000 Volllaststunden und ein Wirkungsgrad von 38 % angenommen und für Biomasse 5.000 Volllaststunden bei einem Wirkungsgrad von 43 %. Das Potenzial fester Biomasse ist regionenübergreifend und gilt für
das gesamte Simulationsjahr, d. h. der Einsatz der Biomasse ist begrenzt aber zeitlich und räumlich flexibel. Das
Biogaspotenzial hingegen wird für jede Region ermittelt und steht nur dort als Ressource zur Verfügung. Zusätzlich wird das Potenzial auf einen konstanten Biogasstrom pro Stunde umgerechnet. Die zeitliche Nutzung des Biogases kann im Modell nur dadurch flexibler gestaltet werden, indem Biogasspeicher und BHKW ausgebaut werden.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

34

Stürmer, J.
Jürgens, I. (2007)
Statista GmbH
Centrales Agrar-Rohstoff-Marketingund Energie-Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V. (2013)
Gemittelter Wert aus NawaRound Gülle-Anlagen; Urban, W. et al. (2009), S. 72+73
Urban, W. et al. (2009)
Deutsches Biomasseforschungszentrum (2012)
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (2013)vgl. Deutsches Biomasseforschungszentrum (2012) S.78 81
Eder, B. und Schulz, H. (2006)

Brennstoffkosten
Die Brennstoffkosten von Steinkohle und Erdgas werden gekoppelt an einen Ölpreis von 150 USD pro Barrel berechnet. Dies entspricht in etwa dem Höchstpreis des letzten Jahrzehnts. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Höchstwert für Betrachtungen des zukünftigen Energiesystems angemessen ist. Die Verhältnisse von Kohleund Gaspreisen zum Ölpreis werden mit Werten aus dem Jahr 201160 berechnet. Demnach ergibt sich für Erdgas
ein Faktor von 0,57 und für Steinkohle ein Faktor von 0,23 gemessen am Ölpreis bezogen auf den Primärenergiegehalt. Die ausführliche Berechnung mit Quellenangaben befindet sich im Anhang.
Aus den Faktoren ergeben sich Kosten von 36 €/ MWhth für Gas und 14,5 €/ MWhth für Steinkohle. Für Braunkohle wird der Wert aus dem Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber verwendet. Dieser beträgt 1,5€/ MWhth.61 Hinzu kommen jeweils die Kosten für CO2-Zertifikate. Dafür wird ein Zukunftspreis von 30 €/ t CO2
angesetzt. Mit dem jeweiligen energiebezogenen CO2-Ausstoß laut Netzentwicklungsplan 2012 (Gas: 0,0556 t/ GJ,
Steinkohle: 0,0917 t/ GJ, Braunkohle: 0,111 t/ GJ)62 werden die daraus entstehenden zusätzlichen Kosten für die
fossilen Kraftwerkstechnologien berechnet. Zusammen mit den reinen Brennstoffkosten ergeben sich Gesamtbrennstoffkosten von:§§ 42,0 €/ MWhth für Gas,§§ 24,4 €/ MWhth für Steinkohle und§§ 13,5 €/ MWhth für Braunkohle.
Lastwechselkosten
Die durch fossile Kraftwerke zu deckende Residuallast in Systemen mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien
unterliegt starken Schwankungen, die von den Kraftwerken nicht ohne weiteres nachgefahren werden können.
Die Leistungsänderung in einem Kraftwerk kann nicht beliebig schnell und nur in einem begrenzten Bereich
erfolgen. Diese technischen Eigenschaften können im Modell allerdings nicht genau abgebildet werden, da keine
einzelnen Kraftwerksblöcke simuliert werden, sondern die insgesamt benötigte Kapazität der einzelnen Technologien pro Region ermittelt wird.
Um dennoch die Lastwechselfähigkeit der Kraftwerke zu berücksichtigen, werden Lastwechselkosten eingeführt. Diese fallen immer dann an, wenn sich die Leistung eines Kraftwerks von einem Zeitschritt (1 Stunde)zum nächsten Zeitschritt verändern muss, um der Last zu folgen. Die Kosten, die durch Starts und Lastwechsel
verursacht werden, entstehen im Wesentlichen durch erhöhten Brennstoffverbrauch in Teillast und zum Anfahren sowie durch erhöhte Personalkosten und Verschleiß. Je nachdem ob das Kraftwerk nur einen geringen
Anteil seiner Nennleistung ändert, für wenige Stunden (Heißstart < 8 h) herunterfährt, zwischen 8 h und 50 h(Warmstart) oder für mehr als 50 h (Kaltstart) außer Betrieb geht, steigt der Aufwand und damit die Kosten. Auch
diese Unterschiede lassen sich nur in einem blockscharfen Modell abbilden und müssen indirekt berücksichtigt
werden. Da davon ausgegangen werden kann, dass im Mittel bei einer Laständerung nicht vorwiegend eine Kaltoder Warmstartsituation vorliegt, aber auch nicht vorwiegend Normalbetrieb herrscht, wird für die vereinfachte
Abbildung von Lastwechselkosten von einer Heißstartsituation ausgegangen. Typische Mindestkosten für einen
Heißstart liegen zwischen 22,9 €/ MWel für ein Gas-Kraftwerk und 54,3 €/ MWel für ein Kohlekraftwerk.63 FürStein- und Braunkohle wird der gleiche Wert angenommen, da kein Wert für Braunkohlekraftwerke vorliegt.
Da sich die Brennstoffkosten und die Lastwechselkosten technologiebezogen gegenläufig verhalten (große
Brennstoffkosten gehen einher mit kleinen Lastwechselkosten und umgekehrt) sind kurze Lastwechsel mit Gaskraftwerken günstiger als mit Kohlekraftwerken, da die Lastwechselkosten hier einen größeren Einfluss haben
als die Brennstoffkosten. Je länger die veränderte Leistung gehalten wird, desto rentabler wird dagegen der Einsatz von Kohlekraftwerken aufgrund des günstigeren Brennstoffs. Bei einer kurzzeitigen Leistungsreduktion ist
es demnach außerdem günstiger, Kohlekraftwerke nicht herunterzufahren.
5.2.9.

Kalkulation der jährlichen Gesamtsystemkosten

Da im Modell die Inbetriebnahmejahre der Kraftwerke nicht berücksichtigt werden können, muss eine externe
Kostenberechnung erfolgen, um die tatsächlichen jährlichen Gesamtsystemkosten (Kosten der Stromerzeugung
zuzüglich Kosten des Stromtransports) für die verschiedenen Simulationsjahre zu berechnen. Dabei werden jeder

60
61
62
63

BP (2012)
50Hertz Transmission GmbH et al. (2013c), S. 33
50Hertz Transmission GmbH et al. (2012), S. 27
Kumar, N. et al. (2012)35

Technologie für jedes Inbetriebnahmejahr spezifische Investitions- und jährliche Betriebskosten zugeordnet. Die
Investitionskosten pro installierter Einheit werden mit einem angenommenen Kapitalkostensatz von 7 % und
der jeweiligen Lebensdauer in spezifische jährliche Kosten umgerechnet.
Ab dem Zeitpunkt der Installation verursacht ein Kraftwerk für den Zeitraum seiner Lebensdauer annualisierte
Investitions- und Betriebskosten in Abhängigkeit der installierten Leistung. So setzen sich die jährlichen Kosten für eine Technologie aus den Kosten, die aus den jeweiligen Inbetriebnahmejahren der installierten Leistung
resultieren, zusammen. Hinzu kommen in jedem Simulationsjahr die Brennstoffkosten der thermischen Kraftwerke sowie weitere variable Betriebskosten, die nur dann anfallen, wenn Energie erzeugt wird.. Die jährlichen
Gesamtsystemkosten ergeben sich aus der Summe aller technologiebezogenen Kosten nach Gleichung 1. Werdendiese auf die gesamt verbrauchte Energie bezogen, erhält man die Kosten je kWh (spezifische Gesamtsystemkosten) in dem betrachteten Jahr nach Gleichung 2.

Gesamtsystemkosten = ∑∑(Pj,t * (Capexj,t * CRFt + Opexfix,j,t) + Opex var,j,t∗ * Et) (1)t j

spezifische Gesamtsystemkosten =CRF =∑∑(Pj,t * (Capexj,t * CRFt + Opexfix,j,t) + Opex var,j,t∗ * Et)
t j

Eges

(2)

W ACC (1 + W ACC)n(3)(1 + W ACC)n − 1Gesamtsystemkosten€

spezifische Gesamtsystemkosten

€
kWh

Capex

Investitionskosten

€
kW

CRF

Annuitätenfaktor–

Opex fixfixe Betriebskosten€
kW * aOpexvarvariable Betriebskosten

€
kWh

P

installierte Leistung

kW

E ges

jährlicher Energieverbrauch

kWh
a

E

erzeugte EnergiekWht

Index Technologie–jIndex Inbetriebnahmejahr

–

WACC

Kapitalkostensatz%

nLebensdauer–

Es können somit technologiebezogen die Stromgestehungskosten berechnet und der jeweilige Anteil der Technologien an den Gesamtsystemkosten dargestellt werden. Auch eine Aufteilung der Kosten in fossil, erneuerbar
und speicherbezogen findet statt. Daneben ist auch eine Unterscheidung nach annualisierten Investitionskosten
und jährlich anfallenden Betriebskosten für alle Technologien möglich.
Bei der im Nachhinein durchgeführten Kostenkalkulation werden die im Modell veranschlagten Lastwechselkosten nicht einbezogen, da diese der Berücksichtigung der Lastwechselfähigkeit thermischer Kraftwerke imModell dienen, durch die starke Vereinfachung aber nicht repräsentativ für die Kalkulation der tatsächlichen
Kosten sind. Damit werden die Kosten der thermischen Kraftwerke, besonders bei stark schwankender Residuallast, tendenziell zu niedrig bewertet.

36

Investitionskosten der Vergangenheit
Da bei der Kalkulation der LCOE die Kosten aus dem Inbetriebnahmejahr entscheidend sind und in den Simulationen der bestehende Kraftwerkspark berücksichtigt wird, müssen auch die Kosten aus der Vergangenheit herangezogen werden.
Wie schon bei den zukünftigen Investitions- und Betriebskosten werden die Kosten der Vergangenheit, mit Ausnahme von Wind und Photovoltaik, als konstant angenommen. Die modernen Speichertechnologien sind im
bestehenden Kraftwerkspark nicht vorhanden, weshalb die Kostenentwicklung der letzten Jahre in diesem Segment keine Rolle spielt. Die Kostenentwicklungen von PV- und Windenergieanlagen sind in Abbildung 14 dargestellt. Die dargestellten Investitionskosten für Photovoltaikanlagen wurden abgeleitet aus den Preisen für Dachanlagen der Jahre 1988 bis 2011.64 Zunächst wurden die Kosten für Freiflächenanlagen mit dem Verhältnis aus den
zukünftigen Preisannahmen von 0,733 (Kosten PV-Freifläche zu Kosten PV Dach) berechnet und dann wird ein
Mischpreis mit einem Anteil von 21 % Freiflächenanlagen65 generiert.
Die Kosten für Windenergieanlagen unterliegen etwaigen geringfügigen Ungenauigkeiten, da sie einer Grafik66
des Instituts für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgard entnommen
wurden. Anschließend wurden die anzusetzenden Gesamtkosten inklusive 20 %67 für Netzanbindung und sonstige Kosten berechnet. Die Kosten für Jahre, die nicht den Quellen entnommen werden konnten, wurden linear
interpoliert. Die Kostenannahmen ab 2012 wurden mit einem Lernkurvenansatz gemäß den zukünftigen Investitionskosten angepasst.

Abbildung 14: Kostenentwicklung Photovoltaik (Mischpreis) und Windenergie

5.2.10. Ermittlung der kommunalen Wertschöpfung
Im Rahmen der vorliegenden Studie konnten keine eigenen Berechnungen zur kommunalen Wertschöpfung vorgenommen werden. Um einen Eindruck der kommunalen Wertschöpfung zu bekommen wurde beispielhaft für
die Simulationsergebnisse des Jahres 2030 eine sehr konservative Abschätzung in Anlehnung an die im Kapitel 2
bereits beschriebene Studie zur kommunalen Wertschöpfung des IÖW68 gemacht. In der Studie werden die Wertschöpfungseffekte Nachsteuergewinn, Nettobeschäftigung, Gewerbesteuer (netto) sowie der Kommunalanteil
an der Einkommensteuer für die verschiedenen Wertschöpfungsstufen berücksichtigt. Sie bezieht sich dabei inallen Werten auf das Jahr 2009. Für die Betrachtung eines Szenarios für das Beispieljahr 2030 müssen die Wertschöpfungseffekte angepasst werden, da insbesondere die Anlagenkosten und damit auch die daran gekoppelten
Kosten voraussichtlich sinken. Deshalb wurden für die betrachteten Technologien (Onshore Windenergieanlagen, PV, Wasserkraft, Biogasanlagen und Biomasseanlagen) die Wertschöpfungseffekte aller Wertschöpfungsstufen über die Investitionskosten skaliert. Dabei wird in Kauf genommen, dass auch die Wertschöpfungsanteile,
die nicht von den Kosten der Anlagenkomponenten abhängig sind, wie Wartung und Betrieb, die eher mit steigenden Lohnkosten kalkuliert werden müssten, übermäßig reduziert werden. Davon ist insbesondere die PV betroffen, die seit 2009 einer erheblichen Kostenreduktion unterliegt.

64
65
66
67
68

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (2013); Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie und Bundesverband Solarwirtschaft (2010)
ermittelt aus Daten von EnergyMap.info und eigenen Annahmen: als Freiflächenanlagen gelten Anlagen > 1 MWp undAnschluss an Mittel- oder Hochspannungsnetz
Kruck, C. und Eltrop, L. (2007)
Windmonitor (2013)
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien (2010)37

Die so skalierten Effekte der Wertschöpfung für die Betriebskosten sowie die Betreibergesellschaften wurden
auf den Anlagenbestand zu Beginn des Jahres 2030 angewendet, die Effekte aus Planung und Installation auf
die im betrachteten Jahr 2030 zugebauten EE-Kraftwerke. Die Effekte aus den Anlagenkomponenten wurden
nicht berücksichtigt, da die Herstellung nicht selten
in anderen Regionen stattfindet als am Aufstellungsort, oft auch im Ausland, so dass hier eine Zuordnung
schwer möglich ist. Die über Wartungsarbeiten an den
Offshoreanlagen in die Regionen fließende Wertschöpfung ist ebenso wenig regional bzw. kommunal zuzuordnen wie die Erstellung der Anlagenkomponenten undwurde deshalb ebenfalls nicht berücksichtigt.

etra
Foto: P

38

B ork /

.depixelio

6. Ergebnisse
In Abschnitt 6.1 sind zunächst die Ergebnisse der PV-Eigenverbrauchsoptimierung, die der eigentlichen Mehrknotensimulation vorangestellt ist, dargestellt. Der Abschnitt 6.2 geht auf die Ergebnisse der Gesamtsystemoptimierung im Mehrknotenmodell ein und vergleicht die drei Szenarien hinsichtlich der installierten Kraftwerksleistungen, Stromgestehungs- und Gesamtsystemkosten sowie Speicher- und Übertragungskapazitäten. Im
Rahmen des Kostenvergleichs wird zusätzlich noch auf den vollständigen Verzicht eines Zubaus von Kohlekraftwerken zugunsten von Gaskraftwerken eingegangen. Die Ergebnisse der Abschätzung der kommunalen Wertschöpfung werden in Abschnitt 6.3 vorgestellt.

6.1

PV-Eigenverbrauch

In Abbildung 15 sind die optimierten Größen für PV-Batterie-Eigenverbrauchssysteme in den einzelnen Regionen
dargestellt. Insgesamt werden im Jahr 2015 3,1 GWp Photovoltaik für den Eigenverbrauch installiert. Im Jahr 2020
liegt die optimale Größe der PV für den Eigenverbrauch bei 22,5 GWp. Die großen Unterschiede zwischen den
Regionen ergeben sich aus den unterschiedlichen Stromverbrauchswerten in den einzelnen Regionen und damit
unterschiedlichen angenommenen Maximallasten, die durch Eigenverbrauch gedeckt werden können. Die aus
den Einstrahlungsunterschieden resultierenden Differenzen sind dabei nicht das entscheidende Kriterium.
Im Jahr 2015 ist der Ausbau von Speichern im Rahmen der gewählten Annahmen noch nicht wirtschaftlich und
so findet der Verbrauch der eigenerzeugten Elektrizität nur zu den Zeiten der direkten Erzeugung statt, was den
Ausbau der Anlagen durch das Verbrauchsprofil und die möglichen Erzeugungszeiten begrenzt. Mit dem von
23 Cent (2015) auf 28 Cent gestiegenen Haushaltsstrompreis im Jahr 2020 wird der Ausbau von Speichern wirtschaftlich attraktiv, was zu einem Zubau von 22,4 GWh Batteriekapazitäten für PV-Eigenverbrauchsanlagen
führt.
(a) 2015(b) 2020

Abbildung 15: PV-Leistungen und Batteriekapazitäten (in MWh) der PV-Eigenverbrauchsanlagen
Insgesamt werden im Jahr 2015 3,1 TWh des elektrischen Endenergiebedarfs durch PV-Eigenverbrauchsanlagengedeckt. Im Jahr 2020 steigt dieser Wert auf 21,6 TWh, was rund 4 % des deutschen Endenergieverbrauchs Stromentspricht. Die Abbildung 16 zeigt die Deckung in den einzelnen Regionen, aufgeteilt auf Eigenversorgung und
Einspeisung.
In den Abbildungen 16 und 16b sind Eigenversorgung und Einspeisung der Eigenverbrauchssysteme dargestellt.
Vergleicht man das Jahr 2015 mit dem Jahr 2020 ergibt sich, dass bei starker Skalierung der absoluten Erzeugung,der Eigenverbrauchsanteil des erzeugten PV-Stroms in etwa gleich bleibend bei 80 % bis 85 % liegt. Der hohe Eigenverbrauchsanteil im Jahr 2015, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine Speicher eingesetzt werden, erklärt
sich über sehr kleine Systeme, die fast nur im Grundlastbereich des Haushaltslastgangs arbeiten. Mit steigendem
Haushaltstrompreis wird auch der Einsatz von Speichern wirtschaftlich und kann so auch bei größeren Systemen
einen hohen Eigenverbrauchsanteil realisieren. Die wirtschaftliche Speichergröße limitiert die Deckung bzw. die
Größe der PV-Fläche.

39

(a) 2015(b) 2020

Abbildung 16: Erzeugte Energie aus PV-Eigenverbrauchsanlagen

6.2 Gesamtsystemoptimierung
Um ein besseres Verständnis für die Ergebnisse zu fördern wird zunächst auf die einfache Optimierung mit
wenigen Nebenbedingungen im Szenario Zentral eingegangen. Da das Programm „stur” auf die geringsten Gesamtsystemkosten optimiert, wird bei benachbarten Regionen bei sonst gleichen Bedingungen immer diejenige
mit den besseren Standorteigenschaften für Windenergie oder PV bevorzugt. Das gilt auch bei sehr geringen
Unterschiede. Wie in den Kapiteln 5.2.4 und 5.2.5 beschrieben wird für jede Region eine repräsentative Einstrahlungskurve und eine repräsentative Windgeschwindigkeitskurve ermittelt, die im Folgenden nichtmehr die Vielfalt einzelner Standorte einer Region beschreiben können. Dies wird deutlich in Abbildung 17 und 18, welche die
jeweiligen Ergebnisse für Windenergieund PV-Zubau zeigen.
Dargestellt sind der Zubau in jedem einzelnen Simulationsjahr (hellblau/hellgelb) und das Erreichen der Potenzialgrenzen der Windenergie in den Regionen (dunkelblau). Regionen, in denen im entsprechenden Simulationsjahr keine Leistung zugebaut wurde, sind weiß dargestellt. Die Werte für die Potenzialgrenzen der Windenergie
wurden der vom IWES erstellten BWE-Studie69 entnommen, die von möglichen WEA-Installationen auf 2 % derjeweiligen Landesfläche ausgeht. Außerdem wird jeweils das Optimierungsergebnis zur installierten Leistungpro Region und die gesamtinstallierte Leistung (inkl. Offshore und PV-Eigenverbrauch) für Deutschland in jedem
Simulationsjahr angegeben. Für PV wurden keine Potenzialgrenzen angenommen, weshalb nur die Zubauten inden einzelnen Regionen farblich markiert sind. In den Zahlenwerten ist neben dem Zubau aus der Optimierung
jeweils auch die installierte PV-Leistung der PV-Eigenverbrauchsanlagen aus Abbildung 15 enthalten. Sie wird
in den Jahren 2015 und 2020 jedoch nicht farblich als Zubau gekennzeichnet, da sie Ergebnis der dem volkswirtschaftlichen Optimierungsproblem vorangestellten Simulation ist. Da von einer weiteren Steigerung des Anteils
privater Haushalte mit Eigenverbrauchsanlagen nach dem Jahr 2020 nicht ausgegangen wurde, bleibt die entsprechende Leistung der PV-Eigenverbrauchsanlagen für die folgenden Simulationsjahre konstant.

69

40

Bofinger, S. et al. (2011)

Ein Zubau an Windenergie erfolgt im ersten Simulationsjahr (2015) nur in SchleswigHolstein und Baden-Württemberg sowie in der Offshore-Region Ostsee, deren Ausbauwert jedoch vorgegeben wurde. In Schleswig-Holstein wird außerdem die Potenzialgrenze mit 9,3 GW erreicht. Ab 2020 verteilt sich der Zubau stärker auf dieeinzelnen Regionen; ab 2025 werden weitere Potenzialgrenzen im Binnenland erreicht. Insgesamt wird bis zum
Jahr 2040 eine Leistung von knapp 160 GW installiert. In nahezu allen Regionen wird dann bis zu den vorgegebenen Potenzialgrenzen ausgebaut. Lediglich in den Regionen Bayern und Baden-Württemberg bleibt der Ausbau
aus der Simulation weit hinter einem möglichen Ausbau zurück, obwohl hier lt. BWE mit 41 GW in Bayern und 23
GW in Baden-Württemberg das größte Potenzial (nach Niedersachsen mit 26 GW) zum Ausbau von Windenergieanlagen besteht.70 Ein Grund dafür ist die oben schon beschriebene Aggregation der meteorologischen Daten auf
eine Einspeisekurve je Region. Dies trägt auch dazu bei, dass insbesondere in den nördlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg-Berlin, in denen gute Bedingungen für den Windenergieausbau herrschen,
erst ab dem Jahr 2035 ein merklicher Ausbau in der Optimierung vorgenommen wird.

70

Bofinger, S. et al. (2011)41

Foto: Andrea Damm / pixelio.de

Abbildung 17: Installierte Leistung, Zubau und Potenzialgrenzen von Windenergieanlagen
für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral

Abbildung 18: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für dieverschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)
Die Orientierung des Ausbaus auf die bezüglich der Stromgestehungskosten der betrachteten Technologie günstigsten Standorte, führt zu einem diskontinuierlichen Ausbau in den einzelnen Regionen. Die daraus resultierenden Probleme für die kommunale Wertschöpfung werden in Kapitel 6.3 angesprochen. Diese Problematik ist auchbei der Entwicklung der installierten Leistung der Photovoltaik im Szenario Zentral deutlich sichtbar.
Ein Zubau an PV-Leistung erfolgt in den ersten beiden Simulationsjahren (2015 und 2020) ausschließlich in derRegion Baden-Württemberg; im Jahr 2025 findet gar kein Zubau statt. Insgesamt wird somit bis zum Jahr 2025
lediglich das für 2020 vorgegebene EEG-Ziel von 52 GWp, das auch für die Optimierung vorgegeben wurde, erreicht (zuzüglich der PV-Eigenverbrauchsanlagen von 22,5 GWp, welche nicht im Rahmen des EEG zu betrachten sind). Ab dem Simulationsjahr 2030 findet ein stärkerer und über die Regionen verteilterer Zubau statt, derjedoch weiterhin vorwiegend im südlichen Teil Deutschlands erfolgt. Im Norden hingegen bleibt in den meisten
Regionen der Status Quo, bis auf den Zubau durch die PV-Eigenverbrauchsanlagen, bis zum Jahr 2040 erhalten.
Ein derart zentraler Ausbaupfad führt unter den gegebenen Rahmenbedingungen zwar zu den niedrigsten Gesamtsystemkosten, ist aber unter technischen und politischen Gesichtspunkten nicht vorteilhaft. So wird beispielsweise in einigen Regionen lange Zeit gar nicht und dann innerhalb von fünf Jahren bis zur Potenzialgrenzezugebaut, obwohl die Zielkonstellation 2040 zeigt, dass gerade bei der Windenergie in fast allen Regionen das
Potenzial vollständig ausgenutzt wird.
Das Szenario Zentral dient deshalb lediglich als Vergleich. Es stellt die Untergrenze für die Gesamtsystemkosten
aus dem vorliegenden Simulationsmodell dar. Den so ermittelten Kosten werden im Folgenden die Szenarien mit
erweiterten Nebenbedingungen gegenübergestellt. Die Nebenbedingungen im Szenario Dezentral erzwingen einen zeitlich und räumlich verteilteren Ausbau (vgl. Abschnitt 5.1). Im Szenario Offshore dienen sie der Abbildung
des geplanten Ausbaus der Windenergie auf See. Die Vergleiche werden im folgenden Abschnitt erläutert.

42

6.2.1.

Vergleich der Szenarien

In den Abbildungen 19 bis 21 wird zunächst die Verteilung aller Technologien auf die betrachteten Regionen inden Szenarien Zentral und Offshore gegenübergestellt. Dargestellt sind die installierten Leistungen aller betrachteten Komponenten in allen Regionen für die Simulationjahre 2020, 2030 und 2040.
Auffällig ist, dass bis auf den Windausbau fast keine Unterschiede zwischen den Szenarien erkennbar sind. Die
größere Offshore-Leistung im Szenario Offshore führt lediglich zu kleineren Kapazitäten im Onshore-Windbereich und vereinzelt kleineren Kapazitäten von Photovoltaik, insbesondere in den südlichen Regionen. Die Leistungen aller anderen Technologien bleiben nahezu gleich in ihrer Verteilung auf die Regionen. Wie im Szenario
Zentral ergibt sich auch im Szenario Offshore, aufgrund der nur geringen zusätzlichen Randbedingungen, einverstärkter Ausbau in einzelnen Regionen.
Trotz der Verschiebung der installierten Leistung von Windenergieanlagen in das teurere Offshoresegment ist
mit den in Abschnitt 5.2.8 beschriebenen Kostenannahmen bei dem Szenario Offshore nur eine vernachlässigbare Kostensteigerung zu erkennen. Abbildung 22 zeigt, wie sich die Verschiebung auf die installierte Leistung derübrigen Komponenten auswirkt. Die nach Gleichung 1 aus Abschnitt 5.2.9 berechneten jährlichen Gesamtsystemkosten pro Simulationsjahr für die Szenarien Zentral und Offshore zeigen die Abbildungen 23 und 24. Dabei
wird die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Technologien dargestellt. In Summe bewegen sich die jährlichen
Kosten zwischen 53 und 58 Mrd. €. Die Kosten der bei gleichbleibender installierter Leistung teureren Windenergie des Szenarios Offshore werden kompensiert durch die reduzierten Kosten des PV-Ausbaus, der deutlich
geringer ausfällt als im Szenario Zentral.

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

80
70
60
50
40
30

100

80
70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

1000BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(b) Szenario Offshore

Abbildung 19: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2020,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)
Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

80
70
60
50
40
30

100

80
70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

1000BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(b) Szenario Offshore

Abbildung 20: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2030,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)

43


100

80
70
60
50

80

40
30

70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

90

Installierte Leistung in GW

100

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD0

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral(b) Szenario Offshore

Abbildung 21: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2040,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)


140

Installierte Leistung in GW

120

160

Photovoltaik
Wind Onshore
Wind Offshore
Laufwasser
Batterie/hElektrolyse
Pumpspeicher/h

140

120
Installierte Leistung in GW

160

100

80

60

100

80

60

40

40

20

20

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre(a) Szenario Zentral

2035

2040

Photovoltaik
Wind Onshore
Wind Offshore
Laufwasser
Batterie/hElektrolyse
Pumpspeicher/h

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035(b) Szenario Offshore

Abbildung 22: Gesamtinstallierte Leistungen fluktuierender Erneuerbarer Energien und Speicher
für die verschiedenen Simulationsjahre (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)
44

2040

Foto: Daarom / pixelio.de

Abbildung 23: Jährliche Gesamtsystemkosten aller Technologien Szenario Zentral

Abbildung 24: Jährliche Gesamtsystemkosten aller Technologien Szenario Offshore45

In den Abbildungen 25 bis 27 werden die Ergebnisse der Szenarien Zentral und Dezentral gegenübergestellt. Im
Szenario Dezentral wird über die in Kapitel 5.1 beschriebenen Nebenbedingungen ein politisch und technologisch realistischerer Pfad nachgebildet. Das wird auch anhand eines Vergleiches der Ergebnisse der installierten
Leistungen mit den Ausbauzielen der Regionen in Abschnitt 6.2.4 nochmal verdeutlicht.

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

80
70
60
50
40
30

100

80
70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

1000BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(b) Szenario Dezentral

Abbildung 25: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2020,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)
Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

80
70
60
50
40
30

100

80
70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

1000BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(b) Szenario Dezentral

Abbildung 26: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2030,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)
Im Jahr 2020 sind zwischen beiden Szenarien wenig Unterschiede zu verzeichnen. Erwartungsgemäß deutlich ist,
dass PV in Baden-Württemberg und Windenergie in Schleswig-Holstein im Szenario Dezentral geringer ausgebaut
werden als im Szenario Zentral. Beide Technologien sind dafür in allen anderen Regionen etwas stärker vertreten. Dieser Trend wird im Simulationsjahr 2030 fortgesetzt. Außerdem ist im Szenario Dezentral im Jahr 2030 die
deutlich gleichmäßigere Verteilung der Windenergie zwischen den beiden benachbarten Regionen Hessen undRheinland-Pfalz/ Saarland erkennbar. Im Jahr 2040 wird auch die gleichmäßigere Verteilung von PV deutlich.

46


100

80
70
60
50

80

40
30

70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD90

Installierte Leistung in GW

90

Installierte Leistung in GW

100

Pumpspeicher/hElektrolyse
Batterie/h Eigenverbrauch
Batterie/hLaufwasser
Wind offshore
Wind onshore
PV Eigenverbrauch
PV
BiogasBiomasse
Braunkohle
Steinkohle
Gas Turbine
Gas GuD0

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost

BAW BAY RLS HES THU SAC NRW NIE SAA BBB MEC SCH Nord Ost(a) Szenario Zentral(b) Szenario Dezentral

Abbildung 27: Installierte Leistung aller Technologien im Simulationsjahr 2040,
aufgeteilt auf die Regionen (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)
Die Parallelen der gesamtinstallierten Leistungen in den einzelnen Regionen zur Höhe des jeweiligen Verbrauchs
sind ebenfalls zu erkennen. So ist beispielsweise im Szenario Zentral in Hessen die installierte Leistung annähernd genauso groß wie in Bayern obwohl der Gesamtverbrauch in Hessen nur etwa halb so groß ist (vgl. Tabelle
1 auf Seite 21). Im Szenario Dezentral hingegen beträgt auch die Erzeugungskapazität in Hessen etwa die Hälfte
der bayerischen. In umgekehrter Weise lässt sich dieser Effekt der dezentralen Verteilung auch in der Region
Brandenburg-Berlin, mit Berlin als großen Energieverbraucher, beobachten. Hier ist die benötigte Gesamtleistung im Szenario Dezentral höher als die im Szenario Zentral.
Weiterhin fällt auf, dass im Szenario Zentral 2040 in der Region Baden-Württemberg Batteriespeicher ausgebaut
werden, die im Szenario Dezentral im gleichen Jahr nicht benötigt werden. Auch die benötigten Methanisierungskapazitäten fallen im Szenario Dezentral geringer aus.
Obwohl die Verteilung der Kapazitäten in den beiden Szenarien große Unterschiede aufweist, lassen sich wenig
Unterschiede bei der gesamtinstallierten Leistung erkennen (vgl. Abbildung 28). Ebenso gering ist die Auswirkung auf die Kosten. Die Mehrkosten durch die etwas schlechteren Standorte und die dadurch leicht erhöhten
Ausbauzahlen von Windenergie- und PV-Anlagen werden größtenteils durch den geringeren Bedarf im Bereichder Speicher und Übertragungskapazitäten kompensiert.

140

Installierte Leistung in GW

120

160

Photovoltaik
Wind Onshore
Wind Offshore
Laufwasser
Batterie/hElektrolyse
Pumpspeicher/h

140

120
Installierte Leistung in GW

160

100

80

60

100

80

60

40

40

20

20

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre(a) Szenario Zentral

2035

2040

Photovoltaik
Wind Onshore
Wind Offshore
Laufwasser
Batterie/hElektrolyse
Pumpspeicher/h

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

2040

(b) Szenario Dezentral

Abbildung 28: Gesamtinstallierte Leistungen fluktuierender Erneuerbarer Energien und Speicher
für die verschiedenen Simulationsjahre (Batterien und Pumpspeicher sind in GWh angegeben)

47Insgesamt lässt sich bei allen Szenarien ein geringer Anstieg der Gesamtsystemkosten von 2015 auf 2020 sowie
jeweils zum Jahr 2030 und 2040 erkennen. 2035 sinken hingegen die Kosten in allen Szenarien leicht während sie
im Jahr 2025 nahezu gleich bleiben. Dabei steigen im Laufe der Zeit die Kosten, die für Erneuerbare Energien aufzuwenden sind, etwa in dem Maße wie die der Fossilen sinken. Die für Energiespeicher aufzuwendenden Kosten
steigen besonders in den letzten Simulationsjahren stärker an.
Die Kosten für Offshore-Windenergie steigen zunächst auch in den Szenarien Zentral und Dezentral, da hier die
bereits genehmigten Offshore-Projekte berücksichtigt wurden. Im weiteren Verlauf sinken diese Kosten aberleicht, da keine neuen Kapazitäten hinzukommen und die nach Ablauf der Lebensdauer anfallenden annualisierten Kosten für das Repowering der Offshore-Anlagen kleiner sind als die ursprünglichen Investitionskosten.
Dieser Effekt ist bei allen Szenarien besonders bei den Kosten für PV zu beobachten. Im Jahr 2035 sinken die Kosten für PV trotz Zubau, da alte Anlagen mit hohen jährlichen Kosten ihre Lebensdauer überschreiten und zu den
niedrigeren Kosten des Inbetriebnahmejahres 2035 erneuert werden.
Es ist erkennbar, dass der Rückgang der fossil bestimmten Kosten am stärksten durch Stein- und Braunkohle
geprägt ist. Die Kosten für Gaskraftwerke bleiben insgesamt auf ähnlichem Niveau, wobei GuD-Kraftwerke zunächst gegenüber einfachen Gasturbinenkraftwerken überwiegen, bis 2030 auf einen geringen Anteil sinken undbis 2040 wiederum auf mehr als die Hälfte ansteigen. Die günstigeren Investitionskosten der Gasturbinenkraftwerke sind anfangs vorteilhaft. Bei Verwendung von teurem erneuerbarem Gas aus Methanisierung allerdingsüberwiegt der bessere Wirkungsgrad von GuD-Kraftwerken. Dies tritt bei hohem Anteil Erneuerbarer Energien
ein. 2040 haben in allen Szenarien Gas- und GuD-Kraftwerke zusammen einen Anteil von unter 4 % an den Gesamtsystemkosten.
Die Kosten für Biogas, Laufwasser und PV-Eigenverbrauchsanlagen bleiben den Annahmen entsprechend in
etwa konstant. Bei den Kosten für Biomassekraftwerke ist ab 2025 ein leichter Anstieg zu verzeichnen, was im
Zusammenhang mit den thermischen Residualkapazitäten noch näher erläutert wird. Die Kosten für Wind und
PV nehmen entsprechend dem starken Ausbau zu, während die Speicherkosten besonders in den letzten Simulationsjahren steigen. Die Kosten für Leitungen bleiben relativ konstant.
Am Beispiel des Szenarios Dezentral werden zunächst einige Werte herausgestellt: Der gesamte Zuwachs derjährlichen Kosten von 2015 bis 2040 beträgt gut 4 Mrd. € und entspricht ca. 8 % des Anfangswertes. Bis 2040
steigt der Anteil der Kosten, die durch Erneuerbare Energien verursacht werden, auf 67 % der Gesamtsystemkosten. Die Technologien der fossilen Energieerzeugung haben 2040 einen Kostenanteil von 9 % an den Gesamtsystemkosten. Diese beinhalten allerdings die gesamten Investitionskosten von Gaskraftwerken, welche auch mit
erneuerbaren Ressourcen betrieben werden. Der Anteil der Speicherkosten steigt von knapp 0,4 % im Jahr 2015
auf etwa 7,8 % im Jahr 2040, während die Leitungskosten einen relativ konstanten Anteil zwischen knapp 16 %und 17 % der Gesamtsystemkosten ausmachen.

Abbildung 29: Jährliche Gesamtsystemkosten aller Technologien Szenario Dezentral48

Um die geringen Unterschiede der Szenarien Zentral und Dezentral sichtbar zu machen, ist in Abbildung 30 dieprozentuale Kostendifferenz der beiden Szenarien bezogen auf die jährlichen Gesamtsystemkosten des Szenarios
Zentral dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Kosten für Onshore-Windenergieanlagen im Szenario Dezentral
in allen Jahren höher sind als im Szenario Zentral. Auch PV, Biomasse und Braunkohle verursachen zeitweise höhere Kosten. Gleichzeitig werden einige Komponenten ab 2025 im Szenario Dezentral günstiger.
Anfangs sind das Leitungs-, Steinkohle- und Gas-Kosten, bis 2040 liegt der größte Kostenvorteil aber bei den
Speichertechnologien. Dies deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien, dass eine regional gleichmäßigere
Verteilung von Wind- und PV-Kapazitäten zu einem geringeren Bedarf an Energiespeichern bzw. Residualkapazitäten führt71. Insgesamt bleiben die Mehrkosten im Szenario Dezentral zwar größer als die Einsparungen, allerdings sind diese Unterschiede mit etwa 0,2 % bis 1,2 % der Gesamtsystemkosten als sehr gering einzustufen.
Die insgesamt sehr geringen Kostenunterschiede zeigen, dass ein dezentraler Ausbau Erneuerbarer Energien
keine nennenswert höheren Kosten verursacht als ein rein kostenoptimierter zentraler Ausbau. Aufgrund dersehr geringen Unterschiede zwischen den Szenarien gewinnt die kommunale Wertschöpfung an Gewicht für die
Bewertung, weshalb im Folgenden gezielt auf das Szenario Dezentral eingegangen wird.

Abbildung 30: Kostendifferenz von Szenario Dezentral zu Szenario Zentral
In Abbildung 31 und 32 werden am Beispiel des Szenarios Dezentral die jährlichen Gesamtsystemkosten unterteilt in Investitionskosten (Capex) und Betriebskosten (Opex) für Leitungen, Speicher, Erneuerbare Energien undfossile Kraftwerke, sowohl absolut als auch prozentual, dargestellt. Die gesamten Betriebskosten, die 2015 nochmehr als 50 % ausmachen, gehen bis 2040 auf etwa 30 % zurück. Von den anfänglich hohen Betriebskosten wird
der größte Teil durch die Brennstoffkosten der fossilen Kraftwerke verursacht. Bis 2040 gehen die Betriebskosten
der fossilen Kraftwerke allerdings auf einen Anteil von unter 3 % zurück. Dadurch verliert die Unsicherheit bezüglich der Preisentwicklung von fossilen Brennstoffen erheblich an Gewicht. Die Investitionskosten der fossilen
Kraftwerke sinken weniger stark. Allerdings werden ab dem Jahr 2035 die hier enthaltenen Gas- und GuD-Kraftwerke fast ausschließlich mit erneuerbarem Brennstoff betrieben. Deren Investitionskosten ließen sich demnach auch den Erneuerbaren Energien zuordnen. Allerdings fallen sie mit 2,1 % im Jahr 2035 und 3,1 % im Jahr
2040 gering aus.
Die Investitionskosten der Erneuerbaren Energien (ohne Gaskraftwerke) steigen von etwa 28 % im Jahr 2015 auf
gut 50 % im Jahr 2040 und verdoppeln damit nahezu ihren Anteil an den jährlichen Gesamtsystemkosten. Der
Anteil der Betriebskosten der EE steigt weniger stark von 11 % auf 17 %. Auch bei den Speicherkosten steigen insbesondere die Investitionskosten. Die Anteile der Betriebs- und Investitionskosten der Leitungen bleiben in etwa
gleich.

71

ECOFYS Germany GmbH (2013), Agora Energiewende (2013)49

Abbildung 31: Investitions- und Betriebskosten Szenario Dezentral
Aufgrund der sehr geringen Brennstoffkosten werden in der Optimierung der Jahre 2020 und 2025 Braunkohlekraftwerke, die ihre Lebensdauer überschreiten, erneuert. Da gleichzeitig aber bei hohem Anteil Erneuerbarer
Energien vermehrt Gas-Kraftwerkskapazitäten benötigt werden, wurde eine alternative Kostenberechnung
durchgeführt: Kohlekraftwerke, die in der Optimierung nach 2015 erneuert werden, werden in der Kostenberechnung als Gaskraftwerke behandelt. Dadurch ergeben sich für die ersetzten Kraftwerke geringere Investitionskosten aber höhere Brennstoffkosten. Abbildung 33 zeigt die jährlichen Gesamtsystemkosten des Szenarios Dezentral für beide Berechnungsansätze. Auch hier sind die Unterschiede nur gering: Insgesamt bewegen sich die
Gesamtsystemkosten aller Jahre zwischen knapp 10 €Cent/ kWh und knapp 11 €Cent/ kWh. Auffällig ist, dass die
Kosten bei der alternativen Berechnung zunächst deutlich die der vorherigen Berechnung übersteigen, bis 2040
allerdings unter diese sinken. Dies lässt sich begründen durch die sinkenden Vollbenutzungsstunden der fossilen
Kraftwerke und den damit einhergehenden anfänglich stärker ins Gewicht fallenden fossilen Brennstoffkosten.
Die geringeren Investitionskosten der Gaskraftwerke gewinnen dadurch 2035 und 2040 deutlich an Gewicht.

Abbildung 32: Prozentuale Investitions- und Betriebskosten Szenario Dezentral
Unter den oben beschriebenen Annahmen verursacht das betrachtete System, bei einer nahezu 100 %-igen Deckung aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2040, Mehrkosten von weniger als 1 Cent/ kWh gegenüber einem zu 35% erneuerbar gedeckten Energiesystem im Simulationsjahr 2015. Gleichzeitig sinkt das Risiko, das von schwer
vorhersagbaren Brennstoffkosten ausgeht, in hohem Maße.

50

Abbildung 33: Gesamtsystemkosten mit und ohne neue Kohlekraftwerke.
In den Gesamtsystemkosten enthalten sind Capex, Opex, Brennstoff-, CO2-Kosten und Kosten Transportnetz

6.2.2. Speicher und Übertragungskapazitäten
Der Zubau an Speichern beginnt im Simulationsjahr 2030 mit der PtG-Technologie. Im Szenario Zentral wird eine
installierte Elektrolyse-Leistung von 7,7 GW benötigt (vgl. auch Abbildungen 22 und 28). Diese steigt bis zum Jahr
2040 auf rund 45 GW. Im Szenario Dezentral fallen die benötigten Elektrolyse-Kapazitäten in den entsprechenden Simulationsjahren etwas kleiner aus. Im Jahr 2040 werden rund 43 GW benötigt.
Batterien kommen, neben den bereits ab 2020 benötigten Kapazitäten für den PV-Eigenverbrauch in Haushalten,
in der Gesamtsystemoptimierung erst im Simulationsjahr 2040 und ausschließlich im Szenario Zentral mit 2,5
GWh Speicherkapazität zum Einsatz. Diese werden zudem komplett in der Region Baden-Württemberg installiert, in der im entsprechenden Szenario auch die höchste PV-Leistung vorzufinden ist (vgl. auch Abbildung 21a).
Im Folgenden sollen die für die verschiedenen Szenarien zusätzlich benötigten Übertragungskapazitäten (imVergleich zum bestehenden Übertragungsnetz) diskutiert werden.
In den Abbildungen 34 bis 36 wird der benötigte Zubau an Übertragungsskapazitäten, die Auslastung der einzelnen Verbindungen zwischen den Regionen im Vergleich zum Ist-Zustand und die Hauptenergieflussrichtung
dargestellt. Der Zubau an Übertragungskapazitäten, über die vorhandene Kapazität hinaus, ist beziffert. Die Auslastung ist anhand der Farben und die jeweils installierte Kapazität über die Dicke der Verbindungen dargestellt.
Die Hauptenergieflussrichtung ist mit Pfeilen in unterschiedlicher Größe, die sich an der Größe des Übertragungssaldos orientiert, gekennzeichnet. Mit Übertragungssaldo ist die Übertragungsenergie gemeint, die in die
entsprechende Richtung mehr als in die entgegengesetzte Richtung fließt.
Der Zubau an Übertragungskapazitäten für jedes einzelne Simulationsjahr ist hier, wie bereits in den Annahmenbeschrieben, jeweils ausgehend vom Ist-Zustand dargestellt. Ein Rückbau von Kapazitäten ist damit nicht möglich, unterschiedliche Zubauwerte in den einzelnen Simulationsjahren sollen entsprechend nicht als Rückbau
interpretiert werden.
Im Simulationsjahr 2020 sind die zusätzlich benötigten Übertragungskapazitäten in allen drei Szenarien ähnlich. Im innerdeutschen Übertragungsnetz werden lediglich auf der Verbindung zwischen Thüringen (Region 5)
und Bayern (Region 2) zusätzliche Übertragungskapazitäten benötigt. Diese gehen über die Größenordnung der
geplanten Thüringer Strombrücke mit zwei 380 kV-Leitungen hinaus. Im Szenario Dezentral wird diese Verbindung auch benötigt, ist jedoch aufgrund der größeren installierten Leistungen von Windenergie und PV in Bayern (Windenergie: 2,9 GW im Vergleich zu 0,7 GW in den Szenarien Zentral/Offshore, PV: 11,3 GW im Vergleich zu
9,3 GW in den Szenarien Zentral/Offshore) um 0,5 GW geringer als in den zentralen Szenarien.
Die benötigten Übertragungskapazitäten von der Offshore-Region Nordsee nach Niedersachsen (Region 8) sind
im Szenario Offshore schon 2020 etwas höher im Vergleich zu den Szenarien Zentral und Dezentral, was mit den
erhöhten, vorgegebenen Ausbauwerten der Offshore-Windenergie zusammenhängt. Im Szenario Dezentral sindzudem die Übertragungskapazitäten aus dem Offshore-Bereich Nordsee anders verteilt. Hier wird der Großteil an
51

Erzeugung aus Offshore-Windenergieanlagen nach Schleswig-Holstein übertragen, was auf den deutlich geringeren Ausbauwert der Onshore-Windenergie in Schleswig-Holstein im Vergleich zu den Szenarien Zentral und
Offshore zurückzuführen ist (Zentral und Offshore: 9,3 GW, Dezentral: 3,8 GW).
In den Simulationsjahren 2030 und 2040 werden aufgrund des vorgegebenen verstärkten Ausbaus auf See deutlich mehr Übertragungskapazitäten im Szenario Offshore benötigt. Die Weiterleitung wird in der Simulation überdie Verbindung von Niedersachsen (Region 8) nach Nordrhein-Westfalen (Region 7) realisiert. Eine Erhöhung derÜbertragungskapazitäten zum Austausch der küstenfernen Regionen untereinander, wie er in den Szenarien Dezentral und Zentral notwendig ist, ist im Szenario Offshore erwartungsgemäß nicht ausgeprägt.
Im Szenario 2030 ist wird im Szenario Dezentral gegenüber dem Szenario Zentral deutlich weniger Übertragungskapazität zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen benötigt, was den höheren Ausbauzahlen an
PV in Nordrhein-Westfalen zuzurechnen ist (8,1 GW im Szenario Dezentral im Vergleich zu 3,5 GW im Szenario
Zentral). Da sich im Szenario Zentral im Jahr 2040 bei einem Anteil Erneuerbarer Energien von fast 100 % die
installierten Leistungen der einzelnen Technologien ebenfalls deutlich auf die Regionen verteilen sind zwischen
den Szenarien Zentral und Dezentral hinsichtlich des Ausbaus von Übertragungskapazitäten keine großen Unterschiede erkennbar.
Die größten Unterschiede zwischen den Szenarien Zentral und Dezentral bezüglich der Übertragungssaldi sind2040 zu erkennen, wo im Szenario Zentral eine Umkehrung der Hauptübertragungsrichtung zwischen Nordrhein-Westfalen (Region 7) und Rheinland-Pfalz/ Saarland (Region 3) von Nord-Süd nach Süd-Nord stattfindet.
Damit zusammenhängend hat sich der Saldo zwischen Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen (Region 4) von
West-Ost auf Ost-West gewendet. Das ist dem unterschiedlichen Zubau der PV zuzuschreiben. Während im Szenario Zentral die installierten PV-Kapazitäten Hessens 2040 deutlich über denen des Szenarios Dezentral liegengilt dies in umgekehrter Weise für Nordrhein-Westfalen. Eine zu starke Interpretation der Nutzung der Netztrassen sollte angesichts des vereinfachten Modells des Übertragungsnetzes jedoch vermieden werden.
Insgesamt liegt der Zubau von Übertragungskapazitäten im Transportnetz im Szenario Offshore mit 36,3 GW im
Simulationsjahr 2030 und 44,3 GW im Simulationsjahr 2040 deutlich über dem der Szenarien Standard (2030: 20,3
GW, 2040: 21,5 GW) und Dezentral (2030: 16,5 GW, 2040: 17,8 GW )Werden die in der Optimierung dieser Studie ermittelten Bedarfe an zusätzlichen Übertragungskapazitäten mit
den Forderungen des Netzentwicklungsplans (NEP) verglichen, so ergibt sich in dieser Studie ein deutlich geringerer Bedarf bis 2020 (NEP: 12 GW Neubau Übertragungsleistung HGÜ in N-S Richtung in 4 Korridoren (Kernaussage) bis 202372; Szenarien dieser Studie: 8 – 9 GW im Simulationsjahr 2020). Darüber hinaus konnte bei keinem
der Szenarien der Bedarf einer durchgehend verstärkten Nord-Süd-Verbindung festgestellt werden. Im Wesentlichen wird dies der Tatsache zugeschoben, dass im Rahmen der Berechnung des NEP auch bei hohen Einspeiseraten aus den fluktuierenden Erneuerbaren Energien von einem gleichbleibenden Betrieb der fossilen Kraftwerke
ausgegangen wurde.

Abbildung 34: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten
für das Simulationsjahr 2020 Vergleich der drei Szenarien

72

52

50Hertz Transmission GmbH et al. (2012)

Abbildung 35: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten
für das Simulationsjahr 2030 Vergleich der drei Szenarien

Abbildung 36: Auslastung der Übertragungsleitungen und Zubau von Übertragungskapazitäten
für das Simulationsjahr 2040 Vergleich der drei Szenarien

6.2.3.

Thermische Residualkapazitäten

Abbildung 37a zeigt die gesamtinstallierten Leistungen aller thermischen Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre im Szenario Dezentral. Die entsprechenden Darstellungen für die Szenarien Zentral und Offshore befinden sich der Vollständigkeit halber im Anhang. Die installierten Leistungen unterscheiden sich jedoch
marginal von denen des Dezentral-Szenarios.
Auffällig ist, dass die Steinkohlekapazitäten im Verlauf der Simulationsjahre sinken, die Kapazitäten für Braunkohle jedoch bis 2035 fast konstant bleiben und erst im Jahr 2040 teilweise zurückgebaut werden. Das hängt
damit zusammen, dass in den Jahren 2020 und 2025 wegfallende Braunkohlekraftwerke durch neue ersetzt(2020: 8,7 GW, 2025: 2,4 GW) und daraufhin aufgrund ihrer Lebensdauer von 40 Jahren in den folgenden Simulationsjahren als Mindestausbaugröße vorgegeben werden. Somit sinkt die installierte Leistung erst im Jahr 2040
merklich durch den Wegfall bereits bestehender Kraftwerke. Im Abschnitt 6.2.1 wurde bereits die Alternativein Form des Zubaus von Gaskraftwerken an Stelle von neuen Kohlekraftwerken erläutert. Auch bezogen auf dieÜberkapazitäten fossiler Residualkraftwerke, die ab 2040 nicht mehr genutzt werden können, kann sich ein
positiver Effekt aus der Tatsache ergeben, dass Gaskraftwerke gleichermaßen mit erneuerbarem und fossilem
Brennstoff betrieben werden können.
Hinsichtlich der Unterscheidung der Gaskraftwerke zwischen Gasturbinen und GuD-Kraftwerken zeigt die Abbildung 37a, dass Gasturbinen bis zum Jahr 2030 zugebaut, GuD-Kraftwerke hingegen durch den Ablauf ihrer
Lebensdauer zurückgebaut werden. Ab dem Jahr 2030 bleibt die installierte Leistung der Gasturbinen nahezu
konstant. Die installierte Leistung sinkt leicht durch den Wegfall alter Anlagen. Neue Anlagen werden nicht

53hinzugebaut. Die installierte Leistung der GuD-Kraftwerke hingegen steigt leicht im Jahr 2035 und deutlich im
Jahr 2040. Der Zusammenhang zwischen geringeren Kosten der Gasturbinen und besserem Wirkungsgrad von
GuD-Kraftwerken mit der Möglichkeit, Gaskraftwerke auch zur Stromerzeugung aus erneuerbarem Methan einzusetzen, wurde bereits in Abschnitt 6.2.1 bei der Kostenbetrachtung (vgl. Abbildungen 23, 24 und 29) deutlich.
Die Kapazität der Biogasanlagen wird ab dem Jahr 2020 kontinuierlich erhöht. Die Kapazität der Biomassekraftwerke hingegen steigt im Jahr 2025 leicht, bleibt dann bis zum Jahr 2035 nahezu konstant und wird im Jahr 2040
erneut um wenige GW erhöht.

35

30

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

8000
7000

25
Vollbenutzungsstunden

Installierte Leistung in GW

9000

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

20

15

6000
5000
4000
3000

10
2000
5

0

1000

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035(a) Gesamtinstallierte Leistungen

2040

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

2040

(b) Vollbenutzungsstunden

Abbildung 37: Thermische Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre im Szenario Dezentral
Abbildung 37b zeigt die Vollbenutzungsstunden der thermischen Kraftwerke. Auch hier befinden sich die entsprechenden Grafiken der beiden weiteren Szenarien im Anhang.
Auffällig ist, dass die Vollbenutzungsstunden der Gasturbinen minimal sind. Das Simulationsjahr 2030 hat dabei
mit 123 Stunden den höchsten Wert. Die Vollbenutzungsstunden der Braun- und Steinkohlekraftwerke sinken
bis zum Jahr 2040 nahezu linear. Die Vollbenutzungsstunden der GuD-Kraftwerke steigen erstmalig mit dem
Auftreten der PtG-Technologie als Speichervariante im Jahr 2030.
Die kontinuierlich sinkenden Vollbenutzungsstunden der Biogaskraftwerke bis 2040 erklären sich durch die
steigende Leistung bei gleich bleibender zur Verfügung stehender Brennstoffmenge. Auch die Biogasspeicherkapazitäten steigen kontinuierlich. Die Biogaskraftwerke werden demnach bei steigendem Anteil Erneuerbarer
Energien zunehmend zur flexiblen Spitzenlastdeckung eingesetzt, indem das Gas des konstanten Massenstroms
zwischengespeichert wird und bei entsprechendem Speicherstand zur Erzeugung größerer Leistungen abgerufen
werden kann.
Die Auslastung der Biomassekraftwerke ist zunächst sehr gering, was auf den anfangs niedrigen Anteil Erneuerbarer Energien zurückzuführen ist. Offensichtlich wird die Vorgabe des EE-Anteils an der Stromversorgung ohne
die Nutzung der Biomasse bereits erfüllt. Ab dem Jahr 2025 steigen die Vollbenutzungstunden stark an. Diese
bleiben dann nahezu konstant und gehen im Jahr 2040 wieder etwas zurück. Ab dem Jahr 2025 wird das jährlichzur Verfügung stehende Biomassepotenzial annähernd (ab dem Jahr 2030 dann vollständig) ausgenutzt. Im Jahr
2040 wird der Rückgang der Vollbenutzungsstunden mit dem leichten Anstieg der installierten Leistung ausgeglichen, so dass es auch hier zu einer vollständigen Verwendung des Potenzials kommt. Bereits in Abschnitt 6.2.1
und in den Abbildungen 23, 24 und 29 war zu erkennen, dass es ab 2025 zu einem Anstieg der jährlichen Kosten
aus Biomasse kam.
Die Abbildung 38 zeigt zusätzlich zu der Aufteilung auf die einzelnen Technologien den Gesamteinsatz der thermischen Kraftwerke, dargestellt als Jahresdauerlinien für die einzelnen Simulationsjahre. Die Jahresdauerlinien
der einzelnen Technologien sind im Anhang zu finden, geben aber vor allem die Erkenntnisse wieder, die bereits
aus Abbildung 37 gewonnen wurden.

54

80

2015
2020
2025
2030
2035
2040

70
60

Leistung in GW

50
40
30
20
10
0
0

1000

2000

3000

4000
5000
Stunden

6000

7000

8000

Abbildung 38: Kraftwerkseinsatz thermischer Kraftwerke in den Simulationsjahren 2015 bis 2040 (Jahresdauerlinien)

6.2.4. EE-Anteile in den Regionen
Die Abbildungen 39 und 40 zeigen die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und deren Zuordnung zu den
Erzeugern sowie den Anteil Erneuerbarer Energien (EE) am Endenergieverbrauch Strom (EEVS) in allen Regionen
für die Simulationsjahre 2020 und 2040. Die Simulationsergebnisse der Szenarien für alle Jahre sind im Anhang
zu finden.
Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wird als Zahlenwert für jede Region und als Summe für
Deutschland angegeben. Die Stromerzeugung ist dabei inklusive Überschüsse zu verstehen, der Anteil der Erneuerbaren Energien damit als bilanzieller Wert. Hierdurch ist ein Vergleich mit den Zielen der Bundesländer
(vgl. Abbildungen 5 und 6), deren Stromerzeugungsziele aus bilanziellen Berechnungen stammen, möglich. Die
Deckung von Eigenverbrauch durch PV-Anlagen ist in dieser Grafik nicht abgebildet.
Die Zuordnung zu den einzelnen Erzeugern wird aus den Tortendiagrammen für die jeweiligen Regionen ersichtlich. Die Anteile Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch Strom sind über die Farbskala von 0 bis größer
als 200 % dargestellt. In den OffshoreRegionen wird nur ein Zahlenwert für die Stromerzeugung aus Offshore-Windenergieanlagen angegeben. Die Zahlen fließen nicht in die Berechnung des Anteils Erneuerbarer Energien in den Onshore-Regionen.
Die gesamte Stromproduktion aus EE ist in allen Szenarien in den jeweiligen Simulationsjahren nahezu identisch. Das Szenario Dezentral hat hinsichtlich des Anteils Erneuerbarer Energien im Simulationsjahr 2020 eine
etwas gleichmäßigere Verteilung über die Regionen. Im Simulationsjahr 2040 ist das aufgrund des notwendigenstarken Ausbaus in allen Regionen nicht mehr relevant. Der Energiemix in den Regionen ist im Szenario Zentral
deutlich polarisiert in Windenergie im Norden und PV im Süden gegenüber einem ausgeglicheneren Energiemix
im Szenario Dezentral. Dieser Unterschied ist auch im Simulationsjahr 2040 noch deutlich erkennbar.
Für das Simulationsjahr 2020 ist die gesamte Stromproduktion aus EE bezogen auf die in Kapitel 3 vorgestellten
Studien mit den Zielen der Bundesländer vergleichbar (293,6 TWh im Szenario Dezentral und 331,0 TWh für die
Ziele der Bundesländer, vgl. Abbildung 4). Vergleicht man die Anteile der einzelnen erneuerbaren Energieträger
an der gesamten Stromerzeugung aus EE aus dem Szenario Dezentral von 2020 mit denen aus der Zusammenfassung der Studien der einzelnen Bundesländer, so ähneln sich die Ergebnisse sehr stark mit dem Unterschiedeiner deutlichen Verschiebung von Strom aus Biomasse zu Strom aus PV. Das ist darauf zurückzuführen, dass fürdie Simulation der Ausbau der Biomasse begrenzt und für den Ausbau der Photovoltaik die 52 GW Grenze forciert
wurde. Bezogen auf die Regionen ist diese Verschiebung deutlich in Hessen und Baden-Württemberg erkennbar.

55

Deutliche Abweichungen der Ausbauziele der Bundesländer bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Szenario Dezentral
sind insbesondere in der Region Schleswig-Holstein/ Hamburg zu erkennen, in der ein mehr als doppelt so starker Ausbau anvisiert wird. Auch in den Regionen Brandenburg-Berlin und Hessen liegen die Ausbauziele deutlichüber dem im Szenario Dezentral optimierten Ausbau. Demgegenüber sind die Ausbauziele der Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen mit einer über 30 % geringeren Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien als im Szenario Dezentral deutlich verhaltener.

Abbildung 39: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE),das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) in den Regionen und
die Anteile der einzelnen erneuerbaren Technologien
für das Simulationsjahr 2020 Vergleich der Szenarien Zentral und Dezentral

Abbildung 40: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE),das Verhältnis zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) in den Regionen und
die Anteile der einzelnen erneuerbaren Technologien
für das Simulationsjahr 2040 Vergleich der Szenarien Zentral und Dezentral
56

6.3

Kommunale Wertschöpfung

Die geringen Unterschiede der Gesamtsystemkosten in den drei betrachteten Szenarien geben der kommunalen
Wertschöpfung Gewicht als ein entscheidendes Kriterium bei der Bewertung der Szenarien.
Wie in Abschnitt 5.2.10 erläutert, wurde hier eine sehr konservative Abschätzung der kommunalen Wertschöpfung für das Jahr 2030 in den betrachteten Regionen in Anlehnung an die Studie zur kommunalen Wertschöpfung des IÖW73 durchgeführt. Bezogen auf den in Kapitel 6.2 erläuterten Ausbau ist in Frage zu stellen, ob sich inden Szenarien Zentral und Offshore überhaupt eine kommunale Wertschöpfung einstellen kann. Deren Stabilität
ist von einer kontinuierlichen Auftragslage abhängig. Der dort beobachtete sprunghaft zwischen den Regionen
wechselnde Ausbau verhindert die Entwicklung einer robusten lokalen Wirtschaft. Dennoch wurde die Abschätzung auch für das Szenario Zentral entsprechend der Annahmen vorgenommen. Für alle drei Szenarien wurde
die Anlagenproduktion explizit für alle Technologien ausgenommen, da sich kaum in jeder Region produzierendeIndustrie für alle Technologien entwickeln wird und diese daher nicht zugeordnet werden kann. Offshoreanlagenwurden, äquivalent zur Studie des IÖW, nicht berücksichtigt.
Die Ergebnisse, ohne Berücksichtigung der oben genannten Bedenken, sind in der Abbildung 41 in Mio € je Region und für das Jahr 2030 und alle drei Szenarien dargestellt. Neben der PV und der Windenergie ist noch der Beitrag von Biogasanlagen deutlich zu sehen, da diese durch die regionale Substratbereitstellung mit einem höheren
Beitrag je installierter Leistung zur kommunalen Wertschöpfung beitragen. Die großen Unterschiede zwischen
den Regionen entsprechen den unterschiedlichen Ausbauzahlen der EE-Anlagen. Zwischen den Szenarien Zentral und Offshore liegt der Unterschied nur in der Höhe der Wertschöpfung, der in diesem Szenario onshore weniger gebauten Anlagen. Dies betrifft insbesondere die südlichen Länder sowie den Ausbau in Thüringen. Auchin Niedersachsen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Aus diesen Regionen verlagert sich im Szenario Offshore die
Wertschöpfung auf See. Dabei muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass für Offshore-Anlagen keine
kommunale Wertschöpfung berechnet wurde. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Niedersachsen als Küstenland zur Nordsee von der Wertschöpfung durch Service, Wartung und Aufbau profitieren wird.
Wie bereits bei der Erläuterung der Simulationsergebnisse festgestellt wurde, ist bei höheren Anteilen Erneuerbarer Energien die Differenz des Ausbaus in den Regionen zwischen den Szenarien Zentral und Dezentral nicht
mehr wesentlich. Nur in einzelnen Regionen sind große Unterschiede zu verzeichnen. So ist auch in den Diagrammen zur kommunalen Wertschöpfung vor allem der Unterschied im Detail zu finden. In diesem Fall würde
die Region Hessen bei fehlender Zielsetzung zum Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung, wie es
im Szenario Zentral ist, eine sehr geringe Teilhabe an der kommunalen Wertschöpfung haben. Tatsächlich sinddie Ausbauziele in Hessen, wie schon in Abschnitt 6.2.4 ausgeführt noch deutlich höher als im Szenario Dezentral ermittelt wurde, was darauf hindeutet, dass ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Ausbaus Erneuerbarer
Energien für die regionale Entwicklung vorhanden ist.

Abbildung 41: Regionale Wertschöpfung im Simulationsjahr 2030 alle Szenarien

73

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien (2010)57

Besser ist die Auswirkung auf die Regionen über eine Berechnung der jährlichen kommunalen Wertschöpfung
in Bezug zur Bevölkerungszahl zu erkennen. Beispielhaft ist das in Abbildung 42 für das Szenario Dezentral zu
sehen.

Abbildung 42: Regionale Wertschöpfung pro Einwohner im Simulationsjahr 2030 Szenario Dezentral
Bei Umrechnung auf € je Einwohner (EW) und Jahr (a) ergibt sich im Szenario Dezentral eine Schwankungsbreite
von jährlich 140 € je Einwohner [von 66 €/(EW*a) bis 172 €/(EW*a)] zwischen den Regionen während im Szenario
Zentral eine Schwankungsbreite von jährlich 195 € je Einwohner [30 €/(EW*a) bis 214 €/(EW*a)] zu verzeichnen
ist. Die durchschnittliche jährliche kommunale Wertschöpfung über alle Regionen liegt in den Szenarien Standard und Dezentral 15 % höher als im Szenario Offshore. Die Wertschöpfung aus den Komponenten, also der
Produktion der Anlagen, wurde bei der Betrachtung der kommunalen Wertschöpfung nicht berücksichtigt. Siewurde als Summe für die EE-Anlagen aller Regionen (exkl. Offshore Windenergie) nach der in Abschnitt 5.2.10
erläuterten Methode ergänzend ermittelt und beläuft sich auf nochmal knapp 35 % der kommunalen Wertschöpfung aus den berücksichtigten Wertschöpfungsstufen. Da seit 2009 gerade im Solarbereich eine nicht unerhebliche Anzahl von Produktionsstätten in Deutschland geschlossen wurde, wird davon ausgegangen, dass ein großer
Teil dieser Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland stattfindet.

6.4 Diskussion der Ergebnisse
Zum Abschluss der Studie werden die in Kapitel 6 erläuterten Ergebnisse bezüglich der eingangs gestellten Fragen diskutiert. Zudem wird ein Blick auf Möglichkeiten geworfen, wie verschiedene Fragestellungen weitergehend untersucht werden können.
1) Wie hoch sind die volkswirtschaftlichen Gesamtsystemkosten der betrachteten Szenarien?
Die Ergebnisse der Simulationen der verschiedenen Szenarien zeigen, dass für den Fall der „freien” Optimierung
mit wachsenden Anteilen Erneuerbarer Energien vorerst Windenergieanlagen auf guten Onshore-Standorten
und in zweiter Linie PV-Anlagen ebenfalls auf dafür günstigen Standorten ausgebaut werden.
Eine Optimierung mit einem für die einzelnen Regionen vorgegebenen Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien führt erwartungsgemäß zu einer größeren geografischen Verteilung der Anlagen. Die jährlichen
Gesamtsystemkosten für die betrachteten Anlagen liegen dabei nur geringfügig über den Kosten der „frei” optimierten Simulation. Es zeigt sich daher, dass verschiedene Wege zu einer CO2-freien Stromversorgung ähnliche
Kosten verursachen und eine starke regionale Steuerung des Zubaus erneuerbarer Kapazitäten mit Fokus auf die
Standorte mit den geringsten Stromgestehungskosten (Szenario Zentral) keine nennenswerten volkswirtschaftlichen Vorteile gegenüber einem dezentralen Ausbau bringt.
PV-Anlagen sind im Rahmen der Eigenverbrauchsanlagen, unabhängig vom vorgegebenen Anteil Erneuerbarer
Energien, ab 2015 wirtschaftlich für den Privathaushalt und werden sinnvollerweise in allen Regionen zugebaut,ab 2020 in Verbindung mit Batteriespeichern.
Unter den getroffenen Annahmen, die im Wesentlichen die Kraftwerksebene mit dem Transportnetz spiegeln,
ist die Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung von 35 % (2015) auf nahezu 100 %(2040) mit einer Steigerung der jährlichen Gesamtsystemkosten um insgesamt (2015 bis 2040) gut 4 Mrd. €, was 858

% der Gesamtsystemkosten entspricht, zu bewerkstelligen. Der starke Rückgang des Anteils fossiler Brennstoffe
an den Gesamtsystemkosten mindert außerdem das Risiko stark steigender Brennstoffkosten in der Zukunft
und trägt zusätzlich zur Vermeidung externer CO2-bedingter Kosten bei.
Die Erfahrung, dass es in der unmittelbaren Nähe des Optimums sehr unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten
gibt, deckt sich mit den Ergebnissen der Studie des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme74 (ISE), in derneben dem optimalen Szenario mehrere davon stark abweichende Szenarien mit sehr ähnlichen Kosten erstellt
werden konnten. Auch die in der vorliegenden Studie errechneten Gesamtsystemkosten werden als durchausvergleichbar mit den Ergebnissen der Studie des ISE angesehen. Das ISE errechnet für eine 100 %-ige Versorgung
Deutschlands mit Strom und Wärme aus Erneuerbaren Energien 119 Mrd. €. Die dafür benötigte Kraftwerkskapazität ist knapp doppelt so hoch wie die, die hier nur für die Stromversorgung berechnet wurde. Die Methanisierungsleistung ist nochmal größer (vierfach). Zusätzlich werden in der Studie des ISE noch reine Wärmeerzeuger
benötigt.
2) Welche Auswirkungen haben unterschiedliche räumliche Verteilungskonstellationen der EE-Anlagen auf die
Verteilung der Wertschöpfungseffekte?
Bei Berücksichtigung der kommunalen Wertschöpfung zeigt sich ein deutlicher Vorteil des dezentralen Ausbaus
durch eine gleichmäßigere Verteilung der Wertschöpfung über die Regionen. Die durchgeführte Berechnung war
dabei zudem noch sehr konservativ, die Ergebnisse für das Szenario Zentral wurden eher überschätzt. Der Anlagenbau wurde aus der Betrachtung ausgenommen, was zu einer Unterbewertung der kommunalen Wertschöpfung in den Regionen mit produzierendem Gewerbe führt. Die Integration von Wartung und Instandhaltung in
die Skalierung der Wertschöpfung anhand der sinkenden Investitionskosten führt zu einer Unterbewertung inallen Regionen gleichermaßen. Gegenüber dem sehr geringen Kostenvorteil eines zentralen Ausbaus von EE-Erzeugungsanlagen werden die Vorteile einer dezentralen Verteilung im Sinne der kommunalen Wertschöpfung als
entscheidend eingestuft.
3) Welche Residualkapazitäten (thermische Kraftwerke und Speicher) zum Ausgleich der fluktuierenden Erneuerbaren Energien werden benötigt?
Für die Versorgung werden in den Szenarien noch durchgehend für die verschiedenen Simulations-jahre 50
bis 60 GW an thermischer Kraftwerksleistung benötigt. Darin sind auch die thermischen Biomassekraftwerke
enthalten. Durch die Begrenzung der Biomasse auf das zur Zeit genutzte Potenzial, das gegenüber den seitens
der Bundesländer angegebenen Zielpotenzialen gering ist, werden die Biomassekraftwerke eher unterbewertet. Speicher werden, abgesehen von den Eigenverbrauchsanlagen, erst ab 70 bis 80 % Erneuerbarer Energien inden Szenarien eingesetzt. Vorher ist es günstiger, Überschussenergie ungenutzt zu lassen. Die dann eingesetzte
Speichertechnologie sind Gasspeicher für erneuerbares Methan zusammen mit Elektrolyseund Methanisierungstechnologie.
Da in der Simulation nicht die Verteilnetzebene abgebildet wurde, sind hier auch nicht die Speicher abgebildet,
die der Last- bzw. Einspeiseverstetigung auf dieser Ebene dienen. Eine Studie zu den dafür notwendigen Speichertechnologien und deren Größenordnungen sowie zu bevorzugenden Standorten wurde mit Beteiligung desRLI und weiteren Partnern gerade begonnen.
4) Wie hoch ist die zwischen den Regionen übertragene Leistung, d. h. welche Austauschkapazitäten zwischen
den Regionen sind notwendig?
Der Zubau von Übertragungskapazitäten im Transportnetz im Szenario Offshore liegt mit 36,3 GW im Simulationsjahr 2030 und 44,3 GW im Simulationsjahr 2040 deutlich über dem der Szenarien Standard (2030: 20,3 GW,
2040: 21,5 GW) und Dezentral (2030: 16,5 GW, 2040: 17,8 GW). Bei keinem der Szenarien konnte der Bedarf einer
durchgehend verstärkten Nord-Süd-Verbindung mit Kapazitäten festgestellt werden, wie sie entsprechend desNetzentwicklungsplans (NEP) vorgesehen ist. Im Wesentlichen wird dies der Tatsache zugeschoben, dass im
Rahmen der Berechnung des NEP auch bei hohen Einspeiseraten aus den fluktuierenden Erneuerbaren Energienvon einem gleich bleibenden Betrieb der fossilen Kraftwerke ausgegangen wurde. Die untersuchten Netzkosten, die sich in dieser Studie lediglich auf die Transportkapazitäten im Höchstspannungsnetz beziehen, spielen
für die Entscheidungen, auf Grund ihres geringen Anteiles an den Gesamtsystemkosten, kaum eine Rolle fürdie Wahl der Kraftwerksstandorte. Deshalb ist die benötigte zusätzliche Übertragungsleistung eher unter dem
Gesichtspunkt zu diskutieren, ob sie nachhaltig zu realisieren ist oder besser durch lokal ausgeglichene Erzeugungs-/Verbrauchsverhältnisse und zusätzliche lokale Speicher vermieden werden sollte.

74

Henning und Palzer (2012)59

Die Simulationen dieser Studie wie auch die weiterer Studien, wie der oben zitierten
Arbeiten des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme und der Agora Energiewende, zeigen, dass eine Stromversorgung mit hohen Anteilen Erneuerbarer Energien keine hohen Mehrkosten gegenüber einem System auf Basis fossiler Energieträger impliziert, sondern im Gegenteil eine Unabhängigkeit von den Preisen fossiler
Brennstoffkosten bedeutet. Ebenso spielt die geografische Verteilung der Anlagenstandorte eine untergeordnete Rolle für die Gesamtsystemkosten, so dass hier die
Freiheit besteht, andere als technisch-ökonomische Gesichtspunkte für die Entscheidungen heranzuziehen. In dieser Studie wird deshalb auch auf die gesellschaftlichen Aspekte, wie z. B. eine regional ausgewogene Beteiligung an den Wertschöpfungseffekten durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien hingewiesen. Werdendiese stärker in den Fokus der Kriterien für die Gestaltung des Energiesystems
gerückt, lautet die Antwort auf die zentrale Frage dieser Studie, dass der Ausbau derErneuerbaren Energien gleichmäßiger über alle Regionen verteilt werden sollte.
Aus diesem Ergebnis, ergeben sich wesentliche Konsequenzen und Empfehlungenfür die Ausgestaltung des Marktdesigns bei der Fortführung der Energiewende:§§ Ein dezentraler und verbrauchsnaher Ausbau von PV und Windenergie Onshore
sollte im Energiemarkt stärker angereizt werden, damit im Sinne der regionalen
Kohäsion alle Landesteile Deutschlands von den Wertschöpfungseffekten derEnergiewende profitieren können.
§§ Ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren Energien sollte klar kommuniziert werden,um für den Zubau neuer fossiler Kraftwerke die Rentabilität über die gesamte
Laufzeit ermitteln zu können.

60

7. Ausblick
Eine Kopplung der Optimierung des Stromsystems mit der Optimierung der Wärmeversorgung war im Rahmen
dieser Studie leider nicht möglich. Die große Anzahl von Komponenten verbunden mit der Differenzierung von
14 Regionen führte zu sehr hohen Rechenzeiten, so dass die Anzahl der Simulationen und mögliche Erweiterungen für diese Studie begrenzt werden mussten.
Aus Sicht der Regionen ist die Differenzierung Deutschlands in 14 Regionen jedoch sehr grob. Wie bei der Darstellung der Ergebnisse insbesondere des Szenarios Zentral erläutert, führt die Aggregation der Daten auf jeweils
eine Einspeisezeitreihe für Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft je Region auch bei geringen Unterschieden zwischen den Regionen zu starken Unterschieden bei der Optimierung der zu installierenden Leistungen.
Um dem entgegen zu wirken, ist eine feinere Differenzierung notwendig. Dieses Ziel wird mit den regionalen
Modellen des RLI verfolgt, die begrenzte Regionen herausgreifen und anhand von differenzierten Analysen deröffentlich zugänglichen Regionaldaten sehr viel genauere Aussagen zu den einzelnen Regionen erlauben. Aufdieser Ebene werden auch die Komponenten der Wärmeversorgung mit den Strombetrachtungen gekoppelt. .
In der vorliegenden Studie wurde das Transportnetz in die Betrachtungen einbezogen, das jedoch an den gesamten Netzkosten nur einen geringen Anteil hat. Informationen über alle Leitungsebenen unterhalb des Transportnetzes sind sehr schwer zu bekommen. Dennoch können gerade durch ihre Integration noch interessante neue
Ergebnisse erzeugt werden. Deshalb sollten Lösungen gefunden werden, die Verteilnetze adäquat zu berücksichtigen. Auch hier kann der „bottom up-Ansatz”, d. h. die Betrachtung des Energiesystems ausgehend von begrenzten Regionen, eine Lösung sein. Dieser ist auch im Hinblick darauf, für die Regionen verwertbare Ansätze
zu ermitteln, eine weiter zu verfolgende Methodik. Für die Betrachtung der übergeordneten Ebenen werden die
regionalen Informationen dann wieder aggregiert, stehen aber im Bedarfsfall zur Verfügung. Unter dem genannten Gesichtspunkt, dass die Bundesländer viel ambitioniertere Ausbaupläne haben als das Leitszenario der Bundesregierung, erscheint ebenfalls der Ansatz auf regionaler Ebene mit konkreten Szenarien zu rechnen sinnvoll.
Für die Möglichkeit eines weiterhin sehr zögerlichen Ausbaus des Transportnetzes ist es sinnvoll noch zu ermitteln, welche Anteile EE mit dem vorhandenen Transportnetz erreicht werden können und welche Auswirkungendas auf installierte Leistungen bzw. Kapazitäten und Gesamtsystemkosten hat.
Die Betrachtung und Optimierung des Kraftwerksparks in Jahresschritten führt in den Jahren geringerer Anteile
Erneuerbarer Energien noch zu einem „Repowering” von vergleichsweise günstigen Braunkohlekraftwerken. In
dieser Studie wurde im Rahmen des Kostenvergleichs der Ersatz aller neu zu bauenden Kohlekraftwerke durch
Gaskraftwerke betrachtet. Eine Optimierung sehr unterschiedlicher Szenarien auf kumulierte Kosten (z. B.
2015 bis 2050 oder darüber hinaus) steht jedoch noch aus.
Bezüglich der notwendigen thermischen Residualkapazitäten ist auch der Bioenergie noch einmal
Aufmerksamkeit zu widmen. In der vorliegenden Studie wurde das Biomassepotenzial auf dem gegenwärtig genutzten Level festgeschrieben. Möglich ist, dass durch detaillierte Untersuchungender Regionen höhere nachhaltig nutzbare Biomassepotenziale ermittelt werden können. Ob sichdadurch bei einer Neuberechnung regional noch deutliche Verschiebungen in den installierten
Leistungen der Technologien ergeben, kann auch ohne eine detaillierte Potenzialbestimmung in Form einer Sensitivitätsanalyse des Einsatzes von Biomasse ermittelt werden.

Fo
to:
R

ain

er

Stu
r

m

/p

ixe
lio
.

de

61

Quellenverzeichnis
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, und TransnetBW GmbH.
Netzentwicklungsplan Strom 2012 Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber, 2012.
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Austrian Power Grid AG, Tennet TSO GmbH, und TransnetBW
GmbH. EEX-Transparenzplattform, 2013a.
http://www.transparency.eex.com/de/http://www.eex.com/de/Marktdaten/ Datennutzung/Info-Produkte.
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, und TransnetBW GmbH.
Offshore-Netzentwicklungsplan 2013 Zweiter Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber, 2013b.
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, und TransnetBW GmbH.
Netzentwicklungsplan Strom 2013 Erster Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber, 50Hertz Transmission GmbH;
Amprion GmbH; TenneT TSO GmbH; TransnetBW GmbH, 2013c.
Agentur für Erneuerbare Energien. Föderal Erneuerbar Bundesländer mit neuer Energie, 2013.
http://www.foederal-erneuerbar.de/.
Agora Energiewende. Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland, Berlin, März 2013.
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Statistischer Bericht Energieund CO2-Bilanz in Berlin 2010, Potsdam, 2013.
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/ statistiken/statistik_SB.asp?Ptyp=700&Sageb=43009&creg=BBB&anzwer=6.
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Anteile der Sektoren am Stromverbrauch, 2012. http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/ document/downloadImage.do;jsessionid=F97DC171F2A5E9A8ADE0D2E878245F10? ident=25143.
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. BHKW-Kenndaten
2011, Berlin, Frankfurt am Main, Juli 2011.
Bayerische Staatsregierung. Bayerisches Energiekonzept „Energie innovativ“, Mai 2011.
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Energiebilanz Bayern 2010, 2012.
http://www.lak-energiebilanzen.de/seiten/energiebilanzenLaender.cfm.
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft Infrastruktur Verkehr und Technologie.
Daten zur bayerischen Energieversorgung, 2010.
BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. Netto-Stromverbrauch in Deutschland, 2012.
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Energiedaten.
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.
Hamburger Klimaschutzkonzept 2007-2012 Fortschreibung 2011/12, 2012.
Berliner Energieagentur und Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Energiekonzept Berlin 2020 Langfassung, Im Auftrag der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin, April 2011.
Bertsch, V. Dezentrale Energieversorgung, 2013.
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/576005981/dezentrale-energieversorgung-v1.html.
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, Bremer Energie Institut, und Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Energie- und Klimaschutzszenarien für das Land Bremen (2020), Im Auftragdes Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen, Aachen, Wuppertal, Bremen,
Juni 2010.
Bloomberg New Energy Finance. Energy Smart Technologies – Power Storage – Research Note – Sodium sulphur
batteries: leading the storage pack. Bloomberg New Energy Finance 2011, Februar 2011.
BMU und BMWi.
Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 2010.
Bofinger, S., Callies, D., Scheibe, M., Saint-Drenan, Y., und Rohrig, K. Studie zum Potenzial der Windenergienutzung an Land, 2011. http://www.wind-energie.de/verband/ landes-und-regionalverbaende/berlin-brandenburg.
BP. BP Statistical Review of World Energy June 2012, London, 2012.
62

Breyer, C., Rieke, S., Sterner, M., und Schmid, J. Hybrid PV-Wind-Renewable Power Methane Plants – An Economic Outlook. In 6th International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2011), volume 49, Berlin, 2011.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz, 2010.
http://www.bund-rlp.de/themen_projekte/klima_energie/fahrplan_ energiewende_rheinland_pfalz/.
Bundesnetzagentur. Stand des Ausbaus von Energieleitungen nach dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)
zum ersten Quartal 2013. http://www.netzausbau.de/cln_1912/DE/Projekte/EnLAG-Monitoring/enlag-monitoring_node.html. 2013a.
Bundesnetzagentur. Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur - Stand: 01.02.2013, 2013b. http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/
Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html.
Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Statistische Zahlen der deutschen Solarstrombranche (Photovoltaik), Berlin, 2013.
Centrales Agrar-Rohstoff-Marketingund Energie-Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V. Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln - der Energieholz-Index, 2013. http://www. carmen-ev.de/infothek/preisindizes/hackschnitzel.
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). dena-Netzstudie II – Integration erneuerbarer Energien in die deutsche
Stromversorgung im Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 2025. Berlin, November 2010.
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. EEG-Anlagenregister – Energymap, 2013.
http://energymap.info/download.html.
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie und Bundesverband Solarwirtschaft. Kostenentwicklung der Photo­voltaik, 2010. http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/ media/Kostenentwicklung-Photovoltaik.pdf.
Deutsches Biomasseforschungszentrum. Stellungnahme des Deutschen Biomasseforschungszentrums zur Leopoldina-Studie „Bioenergie: Möglichkeiten und Grenzen“, Leipzig, August 2012.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer IWES, und Ingenieurbüro für neue Energien. Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung
der Entwicklung in Europa und global – ’Leitstudie 2010’, Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin, 2010.
http://umweltminister.info/files/pdfs/allgemein/ application/pdf/langfristszenarien_ee_bf.pdf.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer IWES, und Ingenieurbüro für neue Energien. Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung
der Entwicklung in Europa und global – Schlussbericht, Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2012a.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer IWES, und Ingenieurbüro für neue Energien. Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung
der Entwicklung in Europa und global – Datenanhang II zum Schlussbericht Arbeitsgemeinschaft, Im Auftragdes Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2012b.
Dii GmbH. Desert Power 2050 – Perspectives on a Sustainable Power System for EUMENA, München, Juni 2012.
ECOFYS Germany GmbH. Impacts of restricted transmission grid expansion in a 2030 perspective in Germany –Final report, Ecofys, Berlin, August 2013.
Eder, B. und Schulz, H. Biogas-Praxis – Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. ökobuch, Staufen bei Freiburg, 2006.
Energietechnische Gesellschaft im VDE (ETG). VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, Frankfurt, 2007.
ENTSO-E. Hourly load values of a specific country for a specific month, 2013.
https://www.entsoe.eu/data/data-portal/consumption/.
ENTSO-E. Interconnected network of ENTSO-E 2010, 2010a.
ENTSO-E. Load and consumption data: Specificities of member countries, 2010b.
EuPD Research und Deutsches CleanTech Institut. Energiestudie mit Prognosen der Energiekennzahlen für die
Jahre 2020 und 2030 zur Vorbereitung der Fortschreibung des Energiekonzeptes der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, Im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt, Bonn,
2012.
63

European Climate Foundation. Roadmap 2050 – A practical guide to a prosperous, lowcarbon europe – TechnicalAnalysis, April 2010.
European Climate Foundation. Roadmap 2050 – A practical guide to a prosperous, lowcarbon europe – TechnicalAnalysis – basic assumptions.
European Wind Energy Association. Pure Power – Wind energy targets for 2020 and 2030, Brussels, Juli 2011.
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe. Preise Biogassubstrate, 2013.
http://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-undfakten/bioenergie/biogas/ preise-biogassubstrate.html.
Fachhochschule Nordhausen und EKP Energie-Klima-Plan GmbH.
Neue Energie für Thüringen – Ergebnisse der Potenzialanalyse, 2011.
Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES). Vorstudie zur Integration großer Anteile
Photovoltaik in die elektrische Energieversorgung – Ergänzte Fassung vom 29.05.2012,
Im Auftrag des BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Kassel, November 2011.
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Fraunhofer UMSICHT). Technologien und
Kosten der Biogasaufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz . Ergebnisse der Markterhebung 2007 – 2008,
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Fraunhofer UMSICHT), Oberhausen, 2009.
Gasch, R. und Twele, J. Windkraftanlagen – Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb. 2010.
ISBN 978-3-8348-0693-2.
Gerlach, A. und Breyer, C. Global Grid-Parity Dynamics on a National and Regional Level. In 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, pages 4467–4492, Frankfurt, 2012.
Gerlach, A., Stetter, D., Schmid, J., und Breyer, C. PV and Wind Power – Complementary Technologies. In Proc.
26th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, 2011. http://www.q-cells.com/uploads/tx_abdownloads/files/14_6CV. 1.32_Gerlach2011_PV-Wind-Complementarity_paper_PVSEC_preprint.pdf.
EUtech Energie & Management GmbH. NRW-Klima2020 – Beitrag Nordrhein-Westfalens zur Erreichung des nationalen Klimaschutzziels, Im Auftrag von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW, Aachen, Mai 2008.
Greenpeace. Übersicht über neue Kohlekraftwerke in Deutschland, Hamburg, 2013. http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/klima/ 20130118-neue-Kohlekraftwerke-Deutschland.pdf.
Greenpeace International, European Renewable Energy Council (EREC), und Global Wind Energy Council (GWEC).
energy [r]evolution A Sustainable World Energy Outlook, Amsterdam, Brussels, Juni 2012.
Hans-Martin Henning und Andreas Palzer. 100 % Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland,
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, 2012.
Hessisches Statistisches Landesamt. Nettostromverbrauch nach Abnehmergruppen Hessen, 2013. http://www.
statistik-hessen.de/themenauswahl/ industrie-bau-handwerk-energie/landesdaten/energieversorgung/bruttostromerzeugung-nach-energietraegern-und-nettostromverbrauch-nach-abnehmergrup index.html.
Hummel, P. und institution = UBS Investment Research month = Januar pages = 1–39 title = The unsubsidised solar revolution year = 2013 Lekander, P. and Gandolfi, A. and Hunt, S. and Cossio, I., file = :C\:/Mendeley/UBS Investment Research 2013 The unsubsidised solar revolution.pdf:pdf.
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Zentrum für Erneuerbare Energien. Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien, Im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien, Berlin, 2010.
International Energy Agency. Energy Technology Perspectives 2010. Energy Technology Perspectives. OECD Publishing, July 2010. ISBN 9789264085978. doi: 10.1787/energy\_tech-2010-en. http://www.oecd-ilibrary.org/energy/
energy-technology-perspectives-2010_energy_tech-2010-en.
Jansen, B. Auf dem Weg zum Bürgerwindpark. Das Beispiel Nordfriesland.
In Berliner Energietage 2013, number Präsentation, Berlin, 2013. Berliner Energietage.
Jürgens, I. Langfristoptimierung für das risikoorientierte Asset Management von elektrischen Energieversorgungssystemen. PhD thesis, Technische Universität Dortmund, Göttingen, 2007.
Karlsruher Institut für Technologie. Die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft in Baden-Württemberg bis
2025 unter Berücksichtigung der Liefer- und Preissicherheit, Im Auftrag des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, Karlsruhe, 2012.

64

Kersten, F., Doll, R., Kux, A., Huljić, D.M., Görig, M.A., Breyer, Ch., Müller, J., und Wawer, P. PV Learning Curves:
Past and Future Drivers of Cost Reduction. In Proc. 26th EU PVSEC, number September, pages 4697 – 4702, 2011.
doi: 10.4229/26thEUPVSEC2011-6CV.1.63.
Koschel, H., Moslener, U., Sturm, B., Fahl, U., Rühle, B., und Wolf, H. Integriertes Klimaschutzprogramm Hessen– InKlim 2012 – Endbericht, März 2006.
Kruck, C. und Eltrop, L. Einfluss der Förderung auf die Kostenentwicklung von Wind- und PV-Anlagen, Institut
für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart, 2007.
Kumar, N., Besuner, P., Lefton, S., Agan, D., und Hilleman, D. Power Plant Cycling Costs, Intertek APTECH, 2012.
Land Bremen. Endenergieverbrauch nach Energieträgern seit 1981 – Land Bremen, 2013.
http://www.statistik-bremen.de/aktuelle_statistiken/13f.htm.
Länderarbeitskreis Energiebilanzen. Länderarbeitskreis Energiebilanzen, 2013.
http:// www.lak-energiebilanzen.de/.
Länderarbeitskreis Energiebilanzen. Länderarbeitskreis Energiebilanzen, 2012.
http:// www.lak-energiebilanzen.de/seiten/energiebilanzenLaender.cfm.
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen. Statistische Berichte Niedersachsen: Umweltökonomische Gesamtrechnungen – Basisdaten für Niedersachsen, Hannover, 2013.
Landesregierung Sachsen-Anhalt. Klimaschutzprogramm 2020 des Landes Sachsen-Anhalt, 2011.
Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr. Neue Energie für den Zukunftsstandort Saarland.
Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Tourismus.
Energieland 2020 – Gesamtstrategie für Mecklenburg-Vorpommern, 2009.
Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg. Ënergiestrategie 2020 des Landes Brandenburg Umsetzungdes Beschlusses des Landtages, DS 4/2893-B, vom 18. Mai 2006, 2008.
Mühlenhoff, J. Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien – Ergebnisse der Studie des Instituts fürökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Renews Spezial, 46: 1–24, 2010.
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Bericht des Energie-Forums Hessen 2020, Wiesbaden, 2010.
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt Energie und Klimaschutz. Das Energiekonzept des Landes Niedersachsen, Hannover, 2012.
Öko-Institut e.V. und ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung. Klimaschutzpotenziale der Abfallwirtschaft – Am Beispiel von Siedlungsabfällen und Altholz, Im Auftrag des Umweltbundesamts, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Bundesverbands der deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V., Darmstadt, Heidelberg, Berlin, 2010.
OpenStreetMap Foundation. OpenStreetMap, 2013. http://www.openstreetmap.org/.
P3 energy and storage GmbH und Institut für Hochspannungstechnik (IFHT) der RWTH Aachen. Szenarien füreine langfristige Netzentwicklung, Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Aachen,
November 2012.
Pietzcker, R., Manger, S., Bauer, N., Luderer, G., und Bruckner, T. The Role of Concentrating Solar Power and Photovoltaics for Climate Protection. In Proceedings 10th IAEE European Energy Conference, Vienna, pages 7–10,
2009. http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_516_ Pietzcker_Robert_30-Aug-2009,23:51.pdf.
Platts. World Electric Power Plants Database, 2012.
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Energie- und Klimaprogramm Sachsen, 2011.
Senkel, N. und Siemers, W. A new approach for combining solid biomass combustion and stirling technology. In
19th European Biomass Conference & Exhibition, pages 1305 – 1313, Berlin, 2011.
Statista GmbH. http://de.statista.com.
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Energiebilanz Hamburg 2010. 2012.
http://www.statistik-nord.de/daten/verkehr-umwelt-und-energie/energie/.

65

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein – Versorgungsbeitragund Minderung von Treibhausgasemissionen in den Jahren 2006-2010 sowie Zielszenario für das Jahr 2020, 2011.
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern. Statistische Berichte: Stromabsatz und Erlöse, Gasabsatz und Erlöse in Mecklenburg-Vorpommern 2010, 2013. http://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/STAM/de/uve/Veroeffentlichungen/index.jsp?para=e-BiboInterTh10&linkid=110103&head=1101.
Statistisches Landesamt Sachsen. Strombilanz im Freistaat Sachsen seit 1991 in Millionen Kilowattstunden, 2013.
http://www.statistik.sachsen.de/download/050_ W-Ind-Bau/E_VI_Tab05_Strombilanz.pdf.
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt. Energiebilanz des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2010 in Tera­joule, 2013. http://www.lak-energiebilanzen.de/seiten/energiebilanzenLaender.cfm.
Stelter, A. Siedlungsentwicklung und Energielogistik in Deutschland im Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität. 2009. ISBN 978-3631584880.
Stürmer, J. Instandhaltungs- und Erneuerungsstrategien in Verteilnetzen. PhD thesis, Technische Universität
Dortmund, Aachen.
Thüringer Landesamt für Statistik. Energiebilanz Thüringen 2010, 2012.
http://www. tls.thueringen.de/datenbank/Dateienlink/energiebilanz_2010.pdf.
Timm, M. Pumpspeicherkraftwerke und psw-projekte in mitteleuropa, BDEW Bundesverband der Energie- undWasserwirtschaft e.V., 2011.
Urban, W., Lohmann, H., und Girod, K. Beseitigung technischer, rechtlicher und ökonomischer Hemmnisse bei
der Einspeisung biogener Gase in das Erdgasnetz zur Reduzierung klimarelevanter Emissionen durch Aufbau
und Anwendung einer georeferenzierten Datenbank, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energie­
technik UMSICHT, Oberhausen, Leipzig, Wuppertal, Bochum, Essen, Magdeburg, Trier, Juni 2009.
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Energiespeicher in Stromversorgungssystemen
mit hohem Anteil erneuerbarer Energieträger, Frankfurt am Main, Dezember 2008.
Wikipedia. Liste der Schaltanlagen im Höchstspannungsnetz in Deutschland, 2013. http://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_Schaltanlagen_im_ Höchstspannungsnetz_in_Deutschland.
Windmonitor. Investitionskosten von Windkraftanlagen, 2013. http://windmonitor. iwes.fraunhofer.de/windwebdad/www_reisi_page_new.show_page?page_nr=472&lang=de.
Wirth, H. Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland – Fassung vom 28.4.2013, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, 2013. http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf.
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Gutachten zur Vorbereitung eines Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg, Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart, Dezember 2011.

66

A. Anhang
A.1 Energiestudien/-konzepte der Bundesländer
Tabelle 8: Zusammenstellung der Energiestudien/-konzepte der Bundesländer mit Quellenangaben

2010

2020

RegionEEV
Strom in
GWh

EE
Strom in
GWh

EE/ EEV
Strom

EEV
Strom in
GWh

EE
Strom in
GWh

EE/ EEV
Strom

BAW

81.10075

10.415

13%

68.61176

24.65477

36 %

BAY

82.31678

21.97828%

81.94479

44.00080

54 %

RLS

36.14881

4.380

12%

30.18482

18.23083

60 %

HES

37.26584

2.352

6%

34.00085

21.00086

62 %

THU

12.48487

2.707

22%

13.17488

5.93689

45 %SAC

19.35590

3.055

16%

21.80091

7.32092

34 %NRW

120.37093

8.348

7%

113.00094

37.88095

34 %

NIE

56.76196

15.51327%50.75197

40.82698

80 %

SAA

14.69099

6.970

47%

14.150100

11.370101

80 %

BBB

26.895102

8.678

32%

25.846103

35.010104

135 %

MEC

6.484105

4.017

62%

8.6741064.415107

51 %

SCH

24.521108

6.934

29%

25.891109

43.617110

168 %Nordsee

-

-

-

-

30.000111-

Ostsee----6.856112-

Deutschland(Summe)517.347

95.34718%488.025331.014

68 %

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Länderarbeitskreis Energiebilanzen (2013)
Agentur für Erneuerbare Energien (2013)
Karlsruher Institut für Technologie (2012)
Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) (2011, S. 77)
Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) (2011, S. 25)
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (2012)
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft Infrastruktur Verkehr und Technologie (2010, S. 13)
Bayerische Staatsregierung (2011, S. 76)
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (2010, S. 8), Ministerium für Umwelt Energie und Verkehr, S.96
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (2010, S. 8), Ministerium für Umwelt Energie und Verkehr, S.120
Hessisches Statistisches Landesamt (2013, S. X)
Koschel, H. et al. (2006, S. 403)
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (2010, S. 7)
Thüringer Landesamt für Statistik (2012)
Fachhochschule Nordhausen und EKP Energie-Klima-Plan GmbH (2011, S. 57)
Fachhochschule Nordhausen und EKP Energie-Klima-Plan GmbH (2011, S. 88)
Statistisches Landesamt Sachsen (2013)
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2011, S. 36)
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2011, S. 36)
EUtech Energie & Management GmbH (2008)
EUtech Energie & Management GmbH (2008, S. 78)

67

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

68

EUtech Energie & Management GmbH (2008, S. 40ff.)
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (2013, S. 26), Land Bremen (2013)
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt Energie und Klimaschutz (2012, S. 39)
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH et al. (2010, S. 18ff.)
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2013, S. 24ff.)
EuPD Research und Deutsches CleanTech Institut (2012, S. 7)
Landesregierung Sachsen-Anhalt (2011, S. 24ff)
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2013, S. 7)
Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg (2008, S. 23), Berliner Energieagentur und Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (2011, S. 11)
Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg (2008, S. 36), Berliner Energieagentur und Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (2011, S. 69)
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2013, S. 5)
Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Tourismus (2009, S. 45)
Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Tourismus (2009, S. 29)
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein (2011, S. 25), StatistischesAmtfurHamburgundSchleswig-Holstein2012
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein (2011, S. 26), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (2012)
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein (2011), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (2012, S. 26)
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt Energie und Klimaschutz (2012, S. 20)
Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Tourismus (2009, S. 29)

A.2 Kostenentwicklung und Lebensdauer verschiedener Technologien
Tabelle 9: Angenommene Kostenentwicklung der verschiedenen Technologien für alle Simulationsjahre in €/kW

Technologie

2015

2020

2025

2030

2035

2040

PV Freifläche

963

811

721

655

610

578

PV Dach

1313

1106

983

893

832

788

PV Mischpreis(2/ 3 Dach 1/ 3 FF)

1196

1008

895

814

758

718

Wind Onshore

1092

1041

1017

1001

1001

1001

Wind Binnenland

1245

1187

1159

1141

1141

1141

Wind Onshore Küste

1038

989

966

951

951

951

Wind Offshore

3019

2800

2626

2494

2408

2352

Batterie in €/kWh

219

219

159

126

111

102

Methanisierung

4294

1923

1237

928

806

745

Elektrolyse

1175

527

337

253

219

202

Tabelle 10: Lebensdauer verschiedener Technologien

Technologie

Lebensdauer in Jahren

PV Freifläche

25

PV Dach25

PV Mischpreis (2/ 3 Dach 1/ 3 FF)

25

Wind Onshore

20

Wind Binnenland

20

Wind Onshore Küste

20

Wind Offshore

20

Batterie

10

Methanisierung

30

Elektrolyse

30

69A.3 Berechnung der Brennstoffkosten
Der Ölpreis der OECD Staaten für das Jahr 2011 von 18,56 USD/ mBtu und der Gaspreis, der in Deutschland im
selben Jahr bei 10,61 USD/ mBtu lag, wurde der BP-Studie „Statistical Review of World Energy, June 2012”75 entnommen. Hieraus ergibt sich ein Verhältnis von Gas- zu Ölpreis in Höhe von 0,57. In der gleichen Studie sind die
Kosten für Steinkohle in Nordwesteuropa für dasselbe Jahr mit 121,54 USD/ t76 angegeben. Der Energiegehalt für
1 kg Steinkohle beträgt nach Dehoust et al. 29,809 kJ77. Damit ergibt sich ein Kohlepreis von 14,68 USD/ MWhth.
Ausgehend von dem oben erwähnten Ölpreis und der Einheitenumrechnung von kWh in Btu (1 kWh = 3412 Btu)78
kann ein Ölpreis von 63,33 USD/ MWhth und ein Verhältnis von Kohle zu Öl von 0,23 berechnet werden.
Für die Berechnung der Kosten wird ein mittelbis langfristiger Ölpreis von 150 USD/ barrel79 angenommen. Wird
berücksichtigt, dass 6,12 GJ/ barrel Öl80 gleich 5,8 MMBtu/ barrelÖl sind und 1 kWh 3412 Btu entsprechen81 ergibt
sich folgendes Bild: Der Ölpreis wird mit 88,25 USD/ MWhth oder 63,03 EUR/ MWhth angenommen. Die Preise fürÖl und Steinkohle beziehen sich auf den oben fixierten Ölpreis und werden aus Korrelationsfaktoren aus diesen
ermittelt. Das bedeutet, dass der Gaspreis mit 0,57*Ölpreis=36 EUR/ MWhth und der Steinkohlepreis mit 0,23*Ölpreis=14,5 EUR/ MWhth festgesetzt wurde.
Für Braunkohle wird der Wert aus dem Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber verwendet. Dieser
beträgt 1,5 EUR/ MWhth82. Hinzu kommen jeweils die Kosten für CO2-Zertifikate. Dafür wird ein Zukunftspreis
von 30 EUR/ t CO2 angesetzt. Mit dem jeweiligen energiebezogenen CO2-Ausstoß laut Netzentwicklungsplan (Gas:0,0556 t/ GJth, Steinkohle: 0,0917 t/ GJth, Braunkohle: 0,111 t/ GJth)83 ergeben sich für die CO2-Kosten von Gas
6 EUR/ MWhth, für die von Steinkohle 9,9 EUR/ MWhth und für die von Braunkohle 12 EUR/ MWhth. Zusammen
mit den oben angegeben reinen Brennstoffkosten ergeben sich Gesamtbrennstoffkosten für alle fossilen Kraftwerkstechnologien in Höhe von:§§ 42,0 EUR/ MWhth für Gas,§§ 24,4 EUR/ MWhth für Steinkohle,§§ 13,5 EUR/ MWhth für Braunkohle.

75
76
77
78
79
80
81
82
83

70

BP (2012), S. 27
BP (2012), S. 30
Öko-Institut e.V. und ifeu Institut für Energieund Umweltforschung (2010), S. 16
BP (2012), S. 44
vgl, Greenpeace International et al. (2012), S. 55
Greenpeace International et al. (2012), S. 276
BP (2012), S. 44
50Hertz Transmission GmbH et al. (2013c), S. 33
50Hertz Transmission GmbH et al. (2012), S. 27

A.4 Wirkungsgrade und Kapazitäten verschiedener Technologien
Tabelle 11: Wirkungsgrade und Kapazitäten verschiedener Technologien

Wirkungsgrad

Verhältnis
Energie/Leistung

Braunkohle

39 %

-

Steinkohle

43 %

-

Gas

38 %

-

Gas und Dampf

58 %

-

Biogas BHKW

38 %

-

Biomasse Kraftwerk

43 %

-

fossile Kraftwerke

Erneuerbare

Speicherkomponenten
Methanisierung

50 %Gasspeicher

100 %

1h

Biogasspeicher

100 %

1h

Batterie

85 %6h

Pumpspeicher

78 %

8h

71

B. Weitere Ergebnisgrafiken und -tabellen

Abbildung 43: Installierte Leistung, Zubau und Potenzialgrenzen von Windenergieanlagen
für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral

72

Tabelle 12: Installierte Leistungen aller Technologien im Simulationsjahr 2020, aufgeteilt auf die Regionen(Batterien und Pumpspeicher sind in MWh angegeben).
Offshore-Windenergie wird nicht über Mindestvorgaben hinaus ausgebaut. Siehe dazu auch Tabelle 5.

Region

BAW

BAY

RLS

HES

THU

SAC

NRW

NIE

SAA

BBB

MEC

SCH

installierte Leistungen in MW (Szenario Zentral)
Pumpspeicher
Elektrolyse
Batterie Eigenv.

28000

8398

7200

11384

12076

8680

10704

1760

638

0

0

953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

959

715

1969

695

899

2582

15269

7404

3800

4710

1643

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

24449

9287

1747

1562

856

1290

3506

3029

1405

2558

1015

1298

Biogas

275

681

71

96

108

101

350

953

141

153

149

342

Biomasse

386

526

109

101

97

118

326

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

34

60

4328

10985

352

1068

4573

0

0

Steinkohle

5088

801

1124

753

0

0

8442

1622

0

653

508

1998

Gas Turbine

3978

3083

412

524

416

448

798

610

480

491

518

585

Gas GuD

285

1451

1020

362

231

363

2807

660

459

520

177

116

installierte Leistungen in MW (Szenario Offshore)
Pumpspeicher
Elektrolyse
Batterie Eigenv.

28000

8398

7200

11384

12076

8680

10704

1760

638

0

0

953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

933

715

1969

695

899

2474

14916

7404

3800

4710

1641

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

24449

9287

1747

1562

856

1290

3506

3029

1405

2558

1015

1298

Biogas

273

676

71

96

108

101

349

952

141

152

149

341

Biomasse

386

526

109

101

97

118

326

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

34

60

4328

10985

352

1068

4573

0

0

Steinkohle

5088

801

1124

753

0

0

8442

1622

0

653

508

1998

Gas Turbine

1240

1236

994

1007

966

961

1111

1020

956

952

962

975

Gas GuD

285

1451

1020

362

231

363

2807

660

459

520

177

116

638

0

0

953

installierte Leistungen in MW (Szenario Dezentral)
Pumpspeicher
Elektrolyse
Batterie Eigenv.

28000

8398

7200

11384

12076

8680

10704

1760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

1890

2913

3114

3030

1382

1613

13845

8902

4389

5689

2252

3812

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

11963

11299

2504

4193

1276

1929

5665

4416

1891

3490

1451

1923

Biogas

281

695

71

96

111

104

351

932

143

154

151

333

Biomasse

386

526

109

101

97

118

326

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

34

60

4328

10985

352

1068

4573

0

0

Steinkohle

5088

801

1124

753

0

0

8442

1622

0

653

508

1998

Gas Turbine

3529

2792

544

571

555

561

798

623

559

561

568

574

Gas GuD

285

1451

1020

362

231

363

2807

660

459

520

177

116

73

Tabelle 13: Installierte Leistungen aller Technologien im Simulationsjahr 2030,
aufgeteilt auf die Regionen(Batterien und Pumpspeicher sind in MWh angegeben)

Region

BAW

BAY

RLS

HES

THU

SAC

NRW

NIE

SAA

BBB

MEC

SCH

installierte Leistungen in MW (Szenario Zentral)
28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

1760

638

0

0

953

Elektrolyse

Pumpspeicher

34

1263

768

354

0

0

3069

1710

174

0

0

365

Batterie Eigenv.

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

959

715

13261

695

4979

10000 20000 26200

7400

4721

1649

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

30830

22957

1747

2190

860

3116

3510

3029

1406

2556

1024

1299

Biogas

547

1359

132

179

188

175

652

1607

238

257

251

553

Biomasse

386

545

109

90

97

118

319

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

0

60

4180

10985

352

1068

3643

0

0

Steinkohle

2830

333

13

510

0

0

3100

923

0

0

508

1901

Gas Turbine

4037

3086

1651

1681

1267

1224

1648

1635

1197

1212

1253

1309

Gas GuD

32

1440

485

215

0

0

2193

591

58

0

0

116

installierte Leistungen in MW (Szenario Offshore)
Pumpspeicher
Elektrolyse
Batterie Eigenv.

28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

1760

638

0

0

953

2

35

374

167

0

0

2059

1054

77

0

0

238

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

Wind Onshore

933

715

12593

695

1291

10000 20000

104

25

5

3

4

17356

7400

4724

1643

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

24457

9287

1747

1562

855

1290

3506

3029

1405

2551

1015

1298

Biogas

489

1227

120

163

175

167

596

1621

227

245

241

565

Biomasse

386

543

109

90

97

118

319

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

0

60

4180

10985

352

1068

3643

0

0

Steinkohle

2830

333

13

510

0

0

3100

923

0

0

508

1901

Gas Turbine

3762

4175

1487

1493

1140

1047

1426

1289

948

1001

1173

1374

Gas GuD

32

1440

485

215

0

0

2193

591

58

0

0

116

638

0

0

953

installierte Leistungen in MW (Szenario Dezentral)
Pumpspeicher

28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

1760

Elektrolyse

27

1060

621

283

0

0

2591

1406

162

0

0

306

Batterie Eigenv.

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

5265

8501

5260

5000

2612

10000

20158

17527

7400

8179

3803

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

25269

13539

3346

5125

1748

2642

8070

5960

2432

4594

1937

2618

Biogas

520

1270

124

168

189

185

613

1579

255

276

264

570

Biomasse

888

522

109

236

97

118

711

259

195

248

162

61

Braunkohle

0

0

0

0

60

4180

10985

352

1068

3569

0

0

Steinkohle

2830

333

13

510

0

0

3100

923

0

0

508

1901

Gas Turbine

3510

2876

1518

1579

1403

1377

1461

1495

1335

1375

1434

1489

Gas GuD

32

1440

485

215

0

0

2193

591

58

0

0

116

74

Tabelle 14: Installierte Leistungen aller Technologien im Simulationsjahr 2040,
aufgeteilt auf die Regionen(Batterien und Pumpspeicher sind in MWh angegeben)

Region

BAW

BAY

RLS

HES

THU

SAC

NRW

NIE

SAA

BBB

MEC

SCH

installierte Leistungen in MW (Szenario Zentral)
Pumpspeicher

28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

1760

638

0

0

953

Elektrolyse

2614

2069

768

4780

1235

4860

4394

8680

3372

1836

6281

4287

Batterie Eigenv.

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

2507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

5468

9284

14400 14000

7500

10000 20000 26200

7400

13336

11024

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

34320

24861

3205

19683

868

21097

3510

3029

1406

2556

1024

1299

Biogas

659

1594

157

210

230

213

783

1897

286

306

291

626

Biomasse

365

475

366

186

96

116

1723

221

193

227

148

58

Braunkohle

0

0

0

0

60

1573

10824

352

67

2024

0

0

Steinkohle

2078

0

0

0

0

0

3100

800

0

0

0

1680

Gas Turbine

3970

2753

1625

1615

1247

1154

1212

1605

1185

1199

1253

1293

Gas GuD

1162

706

464

2271

423

1313

2791

2589

719

269

902

754

installierte Leistungen in MW (Szenario Offshore)
Pumpspeicher

28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

1760

638

0

0

953

Elektrolyse

118

1412

425

1964

2073

3091

3666

11525

1233

1107

1130

11146

Batterie Eigenv.

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

175

104

25

5

3

4

10000 20000 26200

7400

7014

1753

9300

Batterie
Laufwasser

965

2116

271

81

32

Wind Onshore

1005

8079

14400

695

7500

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

30089

22255

1746

20400

893

13398

3505

3029

1405

2277

1015

1298

Biogas

651

1536

156

211

229

214

778

2031

295

319

305

692

Biomasse

1103

1142

557

89

96

116

266

221

193

227

148

58

Braunkohle

0

0

0

0

60

1573

10824

352

67

2024

0

0

Steinkohle

2078

0

0

0

0

0

3100

800

0

0

0

1680

Gas Turbine

3695

3842

1460

1427

1120

977

989

1259

936

988

1173

1825

8

557

229

1071

881

1207

2488

3805

231

203

71

2359

1760

638

0

0

953

Gas GuD

installierte Leistungen in MW (Szenario Dezentral)
Pumpspeicher

28480

8398

7200

11384

15276

8680

10704

Elektrolyse

3138

1811

1816

2001

2754

770

3763

9932

3993

4087

4984

4005

Batterie Eigenv.

3268

3486

1504

1593

526

873

5927

2203

653

1146

252

936

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

965

2116

271

81

32

89

175

104

25

5

3

4

Wind Onshore

10249

16613

14400

7907

7500

10000

20158

26200

7400

11842

9185

9300

PV Eigenv.

3032

3353

1572

1556

510

807

6319

2318

632

1127

253

989

PV

31482

18634

4931

6875

2628

4569

21918

8863

3448

6545

2850

3924

Biogas

650

1528

152

206

226

204

778

1869

285

307

297

636

Biomasse

866

452

99

236

96

116

1529

221

193

227

148

58

Braunkohle

0

0

0

0

60

1573

10824

352

67

1950

0

0

Steinkohle

2078

0

0

0

0

0

3100

800

0

0

0

1680

Gas Turbine

3443

2544

1492

1513

1383

1307

1025

1465

1616

1522

1435

1473

Gas GuD

1929

699

990

1095

1006

238

2073

2946

740

736

674

858

75

Abbildung 44: Installierte Leistung, Zubau und Potenzialgrenzen von Windenergieanlagen für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Offshore76

Abbildung 45: Installierte Leistung, Zubau und Potenzialgrenzen von Windenergieanlagen für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Dezentral

77

Abbildung 46: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Zentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)

78

Abbildung 47: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Offshore (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)

79

Abbildung 48: Installierte Leistung und Zubau von PV-Anlagen inkl. PV-Eigenverbrauchsanlagen für die verschiedenen Simulationsjahre Szenario Dezentral (Der Zubau der PV-Eigenverbrauchsanlagen ist nicht farblich markiert)

80

Abbildung 49: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis
zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario Zentral

81

Abbildung 50: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis
zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario Offshore82

Abbildung 51: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE) und das Verhältnis
zum Endenergieverbrauch Strom (EEVS) für alle Simulationsjahre Szenario Dezentral

83


35

30

25

20

15

10

5

0

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

30

Installierte Leistung in GW

Installierte Leistung in GW

35

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

25

20

15

10

5

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

0

2040

2015

(a) Szenario Zentral

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

2040

(b) Szenario Dezentral

Abbildung 52: Gesamtinstallierte Leistungen thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre

35

25

20

15

10

5

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

30

Installierte Leistung in GW

Installierte Leistung in GW

30

0

35

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

25

20

15

10

5

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre(a) Szenario Zentral

2035

2040

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035(b) Szenario Offshore

Abbildung 53: Gesamtinstallierte Leistungen thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre

84

2040


9000
8000

6000
5000
4000
3000

7000
6000
5000
4000
3000

2000

2000

1000

1000

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

8000

Vollbenutzungsstunden7000
Vollbenutzungsstunden

9000

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

0

2040

2015

(a) Szenario Zentral

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

2040

(b) Szenario Dezentral

Abbildung 54: Vollbenutzungsstunden thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre

35

30

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

8000
7000

25
Vollbenutzungsstunden

Installierte Leistung in GW

9000

GuD
Gasturbine
Braunkohle
Steinkohle
BiogasBiomasse

20

15

6000
5000
4000
3000

10
2000
5

0

1000

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre(a) Szenario Zentral

2035

2040

0

2015

2020

2025
2030
Simulationsjahre

2035

2040

(b) Szenario Offshore

Abbildung 55: Vollbenutzungsstunden thermischer Kraftwerke für die verschiedenen Simulationsjahre

85



35

2015
2020
2025
2030
2035
2040

30

30

Leistung in GW

20

20

15

15

10

10

5

5

0
0

2015
2020
2025
2030
2035
2040

25

Leistung in GW

25

35

1000

2000

3000

4000
5000
Stunden

6000

7000

0
0

8000

1000

2000

(a) Braunkohle

3000

4000
5000
Stunden

6000

7000

8000

(b) Steinkohle

Abbildung 56: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren 2015 bis 2040


35

2015
2020
2025
2030
2035
2040

30

30

Leistung in GW

20

20

15

15

10

10

5

5

0
0

2015
2020
2025
2030
2035
2040

25

Leistung in GW

25

35

1000

2000

3000

4000
5000
Stunden

6000

7000

0
0

8000

1000

(a) GuD-Kraftwerk

2000

3000

4000
5000
Stunden

6000

7000

8000

(b) Gasturbinenkraftwerk

Abbildung 57: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren 2015 bis 2040


35

2015
2020
2025
2030
2035
2040

30

30

Leistung in GW

20

20

15

15

10

10

5

5

0
0

2015
2020
2025
2030
2035
2040

25

Leistung in GW

25

35

1000

2000

3000

4000
5000
Stunden(a) Biogas-BHKW

6000

7000

8000

0
0

1000

2000

3000

4000
5000
Stunden(b) Biomassekraftwerk

Abbildung 58: Kraftwerkseinsatz in den Simulationsjahren 2015 bis 2040

86

6000

7000

8000

Ergebnisse der installierten Leistungen und Kosten
Tabelle 15: Annahmen und Ergebnisse der installierten Leistungen Szenario Zentral

Szenario Zentral in GW

2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Pumpspeicher

6

6

11

12

12

12

12

Elektrolyse

0

0

0

0

8

22

45

Batterie Eigenv. (GWh)

0

0

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4

Batterie (GWh)

0

0

0

0

0

0

3

Laufwasser

4

4

4

4

4

4

4

Wind Onshore

30

36

50

75

100

123

148

Wind Offshore

0

2

10

10

10

10

10

PV Eigenverbrauch

0

3,1

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

PV

32

40

52

52

75

94

117

Biogas

3

3

3

5

6

6

7

Biomasse

3

3

3

3

3

3

4

Braunkohle

21

21

21

21

20

20

15

Steinkohle

24

32

21

14

10

8

8

Gas Turbine

11

11

12

16

21

21

20

Gas GuD

9

9

8

8

5

6

14

Gasspeicher (GWh)

0

0

0

0

2330

6735

19786

Biogasspeicher (GWh)

0

38

254

587

819

1110

1668

87

Tabelle 16: Annahmen und Ergebnisse der installierten Leistungen Szenario Offshore

Szenario Offshore in GW

88

2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Pumpspeicher

6

6

11

12

12

12

12

Elektrolyse

0

0

0

0

4

19

39

Batterie Eigenv. (GWh)

0

0

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4

Batterie (GWh)

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

4

4

4

4

4

4

4

Wind Onshore

30

36

49

63

87

101

113

Wind Offshore

0

2

10

17

24

27

30

PV Eigenverbrauch

0

3,1

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

PV

32

40

52

52

52

68

101

Biogas

3

3

3

5

6

7

7

Biomasse

3

3

3

3

3

3

4

Braunkohle

21

21

21

21

20

20

15

Steinkohle

24

32

21

14

10

8

8

Gas Turbine

11

11

12

17

20

20

20

Gas GuD

9

9

8

8

5

6

13

Gasspeicher (GWh)

0

0

0

0

1528

6515

18343

Biogasspeicher (GWh)

0

38

252

530

810

1337

2281

Tabelle 17: Annahmen und Ergebnisse der installierten Leistungen Szenario Dezentral

Szenario Dezentral in GW

2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Pumpspeicher

6

6

11

12

12

12

12

Elektrolyse

0

0

0

0

6

19

43

Batterie Eigenv. (GWh)

0

0

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4

Batterie (GWh)

0

0

0

0

0

0

2

Laufwasser

4

4

4

4

4

4

4

Wind Onshore

30

36

50

74

99

122

147

Wind Offshore

0

2

10

10

10

10

10

PV Eigenverbrauch

0

3,1

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

PV

32

40

52

52

80

96

119

Biogas

3

3

3

5

6

6

7

Biomasse

3

3

3

3

4

4

4

Braunkohle

21

21

21

21

20

20

15

Steinkohle

24

32

21

14

10

8

8

Gas Turbine

11

11

12

16

20

20

19

Gas GuD

9

9

8

8

5

6

14

Gasspeicher (GWh)

0

0

0

0

1037

6488

19183

Biogasspeicher (GWh)

0

36

253

531

809

1043

1651

89

Tabelle 18: Ergebnisse: Kosten aller Technologien und Szenarien 2015 bis 2025

Mio €

90

2015

2020

2025

Zentral Offshore Dezent.

Zentral Offshore Dezent.

Zentral Offshore Dezent.

Pumpspeicher

187

187

187

424

424

424

446

446

446

Elektrolyse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Methanisierung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Batterie Eigenv.

15

15

15

921

921

921

918

918

918

Batterie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laufwasser

323

323

323

323

323

323

323

323

323

Wind Onshore

4990

4990

5491

6697

6631

7205

9786

8274

10212

Wind Offshore

842

842

842

3289

3389

3289

3289

5453

3289

PV Eigenv.

406

406

406

2549

2549

2549

2549

2549

2549

PV

10028

10028

10028

11240

11240

11240

11203

11201

11202

Biogas

3300

3300

3299

3379

3378

3379

3508

3490

3501

Biomasse

369

369

364

417

417

449

1082

1012

1390

Braunkohle

9425

9425

9419

8614

8618

8595

7463

7496

7507

Steinkohle

12817

12817

12813

6548

6543

6576

3380

3319

3318

Gas Turbine

457

457

468

557

558

548

819

848

793

Gas GuD

988

988

997

915

915

922

837

849

819

Gasspeicher

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biogasspeicher

4

4

3

24

24

24

55

50

50

Leitungen

9168

9168

9174

9174

9174

9170

9211

9217

9180

Summe

53320

53320

53831

55071

55103

55614

54869

55445

55496

Tabelle 19: Ergebnisse: Kosten aller Technologien und Szenarien 2030 bis 2040

Mio €

2030

2035

2040

Zentral Offshore Dezent.

Zentral Offshore Dezent.

Zentral Offshore Dezent.

Pumpspeicher

446

446

446

446

446

446

446

446

446

Elektrolyse

219

115

183

597

505

510

1137

978

1080

Methanisierung

438

231

366

1217

1037

1045

2340

2029

2232

Batterie Eigenv.

628

628

628

625

625

625

550

550

550

Batterie

0

0

0

0

0

0

62

0

0

Laufwasser

323

323

323

323

323

323

323

323

323

Wind Onshore

12748

11124

13291

15540

12818

16242

18664

14263

19060

Wind Offshore

3284

7426

3284

3111

8091

3111

2657

8433

2657

PV Eigenv.

2549

2549

2549

2549

2549

2549

2401

2401

2401

PV

12188

10341

12414

9539

7404

9622

9246

7888

9252

Biogas

3635

3607

3623

3647

3685

3646

3740

3755

3729

Biomasse

1381

1380

1515

1457

1463

1509

1591

1596

1600

Braunkohle

5673

5612

5730

4428

4444

4426

2315

2329

2312

Steinkohle

1966

2028

1882

1304

1287

1294

1084

1062

1075

Gas Turbine

1101

1056

1043

838

805

809

769

753

773

Gas GuD

387

436

387

427

432

396

1084

989

1055

Gasspeicher

9

6

7

25

24

23

74

69

72

Biogasspeicher

77

76

74

105

126

98

157

215

166

Leitungen

9267

9288

9226

9254

9312

9234

9264

9299

9243

Summe

56318

56671

56973

55434

55376

55908

57905

57380

58025

91