ビューモ︵モジュール︶ビューモ

V ie w m o 24

JAPAN

20MADE IN※ 単 位：m m

200

設 置イメージ

100

2700K

5000K

赤色

緑色

青色

黄色

光源色

カット幅100mm

DCIPX6
色温度

24V 調光可 9色

色温度

ランプピッチ

電圧

基板色

ケース色

57：5700K 2：DC24V
33P：33mm
W：白色 W：白色
65：6500K
R：赤色
モジュール数
表面カバー
G：緑色
010：10モジュール (1000mm)
C：クリア
B：青色
020：20モジュール (2000mm)
Y：黄色
030：30モジュール (3000mm)
040：40モジュール (4000mm)
050：50モジュール (5000mm)

2500K

2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K

赤色

緑色

青色

黄色

多彩な制御コントローラーと組合せることで、調光が可能です。

使用場所例
様々な場面での照明をお手伝いします。

※2700K、5000K以外は受注生産品となります。
※納期と最小ロット（MOQ）はお問合せください。

□ 環 境 につ いてモジュール 写真価 (単価一覧は、Ｐ.101をご参照ください。)
長さ(mm)

3500K

カラー[標準品：2700K , 5000K]

定

2000K

４色

DC24V仕様の国内製LEDモジュール。
豊富な色温度と2種類の表面カバーで多種多様なバリエーションを実現。

TL V M+2 7 2 - 3 3 P- 0 5 0 - WWC
20：2000K
25：2500K
27：2700K
30 : 3000K
35 : 3500K
40 : 4000K
50 : 5000K

日亜化学製
LED〜500〜1000

〜1500

〜2000

〜2500

〜3000

〜3500

〜4000

〜4500

〜5000

光源色：2000K~6500K

5,000円

10,000円

15,000円

20,000円

25,000円

30,000円

35,000円

40,000円

45,000円

50,000円

光源色：赤色/緑色/青色/黄色

5,500円

11,000円

16,500円

22,000円

27,500円

33,000円

38,500円

44,000円

49,500円

55,000円

ホテル等の壁面照明

フロントのカウンター照明

軒下間接照明壁面ライン照明・本製品はIPX6仕様のため、浸水使用は不可となります。
・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化し不具合の原因となりますので、できるだけ避けてご使用ください。
・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所や浴場ではご使用できません。
・密閉器具やケース内でご使用頂く場合、-10〜40℃以内の温度環境になるよう調整してください。

※屋外で使用する場合は、電線に保護カバーなどをお付けください。

寸法図/ 仕 様
500
ライン入り
DC24V

8317DC0V

16.815.1

入力側

338.833

入力側※定尺時の図面となります。

入力電圧
カットポイント
定格負荷電流
消費電力
全光束(1mあたり/参考値)
ケース色

DC24V

最大連結数

50モジュール

1モジュール単位(100mm) ※LED球数２× 3球/モジュール

300mA/m

配光角（LED単体）

7.2W/m1062lm(2700K)/m1177lm(5000K)/m
白光源色

オプション品
オプション

軽量アルミレール 1mオプション

電線隠しプレート(白)120°[ 標準品 ] 2700K , 5000K[特注生産品] 2000K , 2500K , 3000K
3500K , 4000K , 5700K , 6500K
赤色 , 緑色 , 青色 , 黄色

型番：TLVM-101SL(シルバー )型番：TLVM-101-2WH(白 )材質：アルミ

材質：PC

定価：2,100 円

定価：100 円※ カット後は末端の絶縁処理が必要になります。
詳細は67ページに記載があります。

6566

V i e w m o 24 ( DC24V モジュール)適 合コントローラー
PWM付き
PSE適合電源［IP66/IP67］

PSE 適合 電 源［IP67］

PSE適 合電源(入力 AC100V専用)(入力 AC90〜305V対応)

PWM コンバータ

PWM調光器。

(入力AC100〜200Ｖ対応)

電源容量50W75W

150W

150W

150W

入力電圧

AC90~110V

AC90~110V

AC90~110V

AC90~305V

AC100~242V

型番

TLVS50E-24/PSE

TLVS75E-24/PSE

TLVS150E-24/PSE

HLG-150H-24

OT150/100-242/24 DIM P G3定格

DC24V 2.5A

DC24V 3.2A

DC24V 6.3A

DC24V 6.3A

DC24V 6.25A

定価11,000円

12,500円

18,250円

24,500円

27,500円

33mmP

~5m

W:90× H:110×D:25mm

Viewmo 24 接続可能範囲（推奨値）~7m型

番TLPWM4V3

定価15,000円/台

入出力電圧

DC12〜24V

PWM入力

パナソニック製LEDライコン
NQ20355,NQ28841K,NQ28861K
神保電器NKW-RPWM1S3に適合

容

MAX 2A(1回路)量

型番 OT150/100-242/24 DIM P G3
定価 27,500円/台
PWMコンバーター付電源
屋外仕様 IP66/IP67
PWM調光対応
1〜100％調光

接 続 台 数

NQ20355の場合、4台迄接続可
NQ28841K,NQ28861Kの場合、20台迄接続可
NKW-RPWM1S3の場合、10台迄接続可

対応灯具

Viewmo 24
Viewdi Plus , Viewdi Plus赤色 , 緑色 , 青色 , 黄色

重180g

量

■LEDライコン接続図■システム構成例

周辺機器と灯具の接続

１次側100V(弊社適合電源を使用する場合）

距離10m以内

１次側100V

・電源は製品の取扱説明書に従い、確実に接続してください。結線箇所は圧着端子を使用して接続し、必ず絶縁処理をしてください。
・フレームグランドは必ず接続してください。フレームグランドを接続しない場合、誤動作となる場合がございます。

LED
ライコン

・電源の出力電圧が正常に出力されているか、テスターで確認してください。
・正常に電圧が出力されていることを確認した後、一度電源を切ります。＋極、ー極の極性を必ず確認し灯具と接続

信号線(極性無し)

入力電圧電圧降下の影響を最小限に押さえるため、電線容量の大きな電線（抵抗値の低い電線）をご使用ください。
※電源から灯具の末端迄が10m以内になるようにご使用ください。

PSE適合電源

PSE適合電源[ IP66 ]AC90~110V

AC100V
AC200V

灯具の取付け(90Wの場合)

ノイズフィルター

軽量アルミレール への取付け方法

DC（出力側）灯具

AC（入力側）

+N
Ｌ+Ｌ

+灯具

-

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)

-（+）
3線共通
（‐）
3線共通

N

AC：N(白)-+OUTPUT : RED ( + ) BLACK ( - )

NAME
PLATE

-(ビス固定)ビスで固定します。
レールへの取付け方法①(押し込み)※軽量アルミレールはオプション販売となります。

① 片側を決める。

(スライド挿入)

取付け方法を動画でご覧いただけます！

末端の絶縁処理例

・1モジュール単位でカット可能です。

収縮チューブでの処理

収縮チューブ(のり付き)

カットされた末端側①電線を割き各箇所に収縮チューブを差し込み熱してください。

・カット後は必ず末端の絶縁処理を行って下さい。(右図参考)
・適切に絶縁処理を行うために、なるべく電線を残してカットしてください。
カットポイント(電線)②収縮チューブが熱いうちにペンチ等で先端を潰してください。

使用環境について・本製品はIPX6仕様のため、浸水使用は不可となります。

コーキング材での処理
例１② もう片側を押し込む。

もしくはレールへの取付け方法②

モジュールの切断

軽量アルミレール

M3~M4ビス(市販)(レール1本に対して2箇所で固定)

スライドさせ挿入する方法のどちらかで灯具をレールに取付けます。

取付けます。

※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は90Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。

レールの固定方法

・軽量アルミレールを固定する場合、2箇所に3.5Φの穴をあけ、切 断方法と末端の絶縁処理

入

挿ド

イラス

灯具を側面からスライドさせてレールへ挿入してください。

電線隠しプレートの取付け方法
片側を決めてから、もう反対側を押し込んで固定します。

電線隠しプレート

・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化し

例２

不具合の原因となりますので、できるだけ避けてご使用ください。
・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所や浴場ではご使用できません。

末端側

NG

67

AC100V31

軽量アルミレール取付け例

・軽量アルミレールに上から押し込む方法、または横から・モジュール間の隙間に電線隠しプレートを上から押し込んでフレーム
グランド

※（+）
（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は150Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。
※ ノイズフィルターは除去せずにご使用ください。

入力側

W0

施工方法

PSE適合電源 [ IP66 ]PSE適合電源

フレーム
グランドPWM
コンバーター4
ver3

S1
S2

入力電圧範囲・電源と灯具の距離が遠い配置は、電線の電圧降下の影響により本来の明るさで点灯しません。

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)

PWMコンバータ
信号入力

Viewmo 24 , Viewdi Plus
Viewdi Plus 赤色,緑色,青色,黄色

LED電源へ※端子台締め付けトルク：M4：1.6N・ｍ

AC：N(白)LED電源

PWM
コンバーター4
ver3

してください。また、接続するケーブルの先端には絶縁被膜付圧着端子（R形）を取付け、端子台に接続してください。

(150Wの場合)

PWM付きPSE適合電源 [IP66/67]（入力AC100~200V対応）※ 調 光 には 適 合 の L E Dライコンが 必 要となります。

〜24m~15m~15m

PWM 付き電源

PWM converter4 ver3

本体写真

Viewmo 24 接続可能範囲（推奨値）

ビューモ︵モジュール︶V i e wmo 2 4 ( DC 2 4 V モジュール)ビューモ

・密閉器具やケース内でご使用頂く場合、-10〜40℃以内のショートする可能性があります。

OKOK

温度環境になるよう調整してください。

注意

取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

68