NEWS三菱電機 汎用 インバータ
新 人 ア ン ナ の2017年3月

72

Vol.

今回のテーマはあんな話、こんな話

メンテナンスインバータに搭載されているメンテナンスに有効な機能の紹介をします。

Mr.グッチ

新人アンナ

インバータ

みんなから愛される素直な新人

冗談好きなマイペース設計者

寿命故障は未然に対策！
！
三菱電機汎用インバータは長寿命部品の採用や冷却ファンON/OFF制御により、各部品の寿命目安が10年です。
それらの部品を適切にメンテナンスすることで、安全で安心できる運転を続けることができます。
さらに、三菱電機汎用インバータでは、主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流制御回路、冷却ファンの劣化度合いをモニタで簡単に診断できます。

簡単診断手順

寿命部品の寿命目安

部品名
冷却ファン
主回路平滑用コンデンサ
プリント基板上平滑コンデンサ

FR-A800の寿命目安 ＊1
10年
10年＊2
10年＊2

＊1：周囲温度：年間平均40℃（腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと）
設計寿命はLD定格での計算値です。保証値ではありません。
＊2：出力電流：インバータLD定格の80％＊3：JEMA（社団法人日本電機工業会）「汎用インバータ定期点検のおすすめ」
より抜粋

主回路コンデンサの寿命診断

インバータセットアップソフトウェア＊4を使えば、対話形式でさらに簡単どす♪

主回路コンデンサの寿命表示
Pr.259を1 に設定

電源OFF、コンデンサ容量を計測モータが接続されて停止中であることを確認した後、Pr.259に“1”を設定します。

JEMAの目安 ＊3
2〜3年5年5年

しばらく待って、電源ON電源をOFFします。
インバータ電源OFF時に直流電圧を印加してコンデンサ容量を測定します。

インバータのLEDが消灯したことを確認後、電源を再投入します。

Pr.259が“3”になっていれば測定完了です。
Pr.258を読み出すと、出荷時のコンデンサ容量を100％として、劣化度合いをパーセント表示します。
85％以下で寿命と判断してください。

＊4：FR Conﬁgurator2は対応予定

便利な機能を搭載！
！

さまざまなネットワークで一元管理！
！

インバータには、インバータ自身の部品だけでなく、周辺機器のメンテナンス時期の目安としても使える便利な機能を搭載しています。

コントローラからさまざまなネットワーク＊6を経由してインバータの寿命の監視が可能です。
＊6：対応するネットワークは機種によります。詳細は各機種のカタログを参照ください。

メンテナンスタイマ警報

電流平均値モニタ信号

800シリーズではメンテナンスタイマが3つまで設定＊5できます。
それぞれモータ、ベアリングなどの周辺装置に合わせた設定ができます。

インバータの累積通電時間と定速運転中の出力電流の平均値をパルス出力できます。機械の磨耗やベルトの延び、装置の経年劣化が進み、出力電流が増加することがあります。
このような場合、メンテナンス時期の目安として使用できます。

＊5:700シリーズは1つまで設定可能

負荷特性測定機能（800シリーズ）
速度-トルクの関係を記憶しておき、現在の負荷状態が、正常範囲から外れた場合にエラー・警告を出力できます。
フィルタ目詰まりやベルト切れなど装置の異常検出、メンテナンスが容易になります。

インバータだけでなく、周辺機器まで安心だね

GOT

トルク
トルク5Ethernet
ケーブル＜過負荷領域＞
フィルタ目詰まりや、パイプ詰まりなど
トルク4

異常検出幅
異常検出幅

トルク3

＜軽負荷領域＞
ベルト切れ
羽の破損
空運転など

トルク2
トルク1

出力周波数
最小周波数 周波数領域 周波数領域 周波数領域
１/４
１/２
３/４

最大周波数

インバータ

メンテナンスの時期だよ。

部品が寿命だよシーケンサ

グッチさんもそろそろ交換時期
かしら…？
、えっ んなー
かな（泣）

三菱電機 汎用 インバータ

部品交換やメンテナンスについてのご相談はお近くのサービス拠点までアフターサービスネットワーク

三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制でお応えします。

24時間受付サービス拠点

サービス網一覧表（三菱電機システムサービス株式会社）
サービス拠点名

913 1416171211107815

時間外修理受付窓口＊2【機器全般】

ファックス専用

022-353-7814

022-353-7834

北海道支店

1

〒004-0041

札幌市厚別区大谷地東2-1-18

011-890-7515

011-890-7516

東京機電支社3〒108-0022

東京都港区海岸3-19-22

03-3454-5521

03-5440-7783

神奈川機器サービスステーション

4〒224-0053

横浜市都筑区池辺町3963-1

045-938-5420

045-935-0066

関越機器サービスステーション

5〒338-0822 さいたま市桜区中島2-21-10

048-859-7521

048-858-5601

新潟機器サービスステーション

6〒950-0087

新潟市中央区東大通2-4-10

025-241-7261

025-241-7262

7〒461-8675

名古屋市東区矢田南5-1-14

052-722-7601

052-719-1270

静岡機器サービスステーション

8〒422-8058

静岡市駿河区中原877-2

054-287-8866

北陸支店

9

〒920-0811

金沢市小坂町北255

076-252-9519

054-287-8484
052-719-4337

076-252-5458

10〒531-0076

大阪市北区大淀中1-4-13

06-6458-9728

06-6458-6911

京滋機器サービスステーション

11〒612-8444

京都市伏見区竹田田中宮町8075-611-6211

075-611-6330

姫路機器サービスステーション

12〒670-0996

姫路市土山2-234-1

079-269-8845

079-294-4141

13〒732-0802

広島市南区大州4-3-26

082-285-2111

082-285-7773

岡山機器サービスステーション

14〒700-0951

岡山市北区田中606-8

086-242-1900

086-242-5300

四国支店

15

〒760-0072

高松市花園町1-9-38

087-831-3186

087-833-1240

16〒812-0007

福岡市博多区東比恵3-12-16

092-483-8208

092-483-8228

17〒850-8004

長崎市丸尾町4-4

095-818-0700

中四国支社

54 3

電話番号

仙台市宮城野区中野1-5-35

関西支社

6所

〒983-0013

中部支社

2住2

北日本支社
1番号

九州支社
長崎機器サービスステーション
三菱電機機器製品アフターサービス＊1
技術相談ダイヤル【機器全般】

ー052-719-4333

095-861-7566
ーー＊1：平日: 9:00〜19:00、休日（土日祝祭日）：9:00〜17:30＊2：平日: 19:00〜翌 9:00、休日（土日祝祭日）：24時間

寿命診断ができるインバータラインアップ
容量表形

インバータ容量 ＊3

名

０.１ ０.２ ０.４ ０.７５ １.５ ２.２ ３.７ ５.５ ７.５ １１ １５ １８.５ ２２ ３０ ３７ ４５ ５５ ７５ ９０ １１０１３２１６０１８５２２０２５０２８０３１５３５５４００４５０５００５６０

FR-A820-□K
FR-A840-□K
FR-A842-□K＊4
FR-A846-□K＊5FR-A820-□K-CRN/R2R
FR-A840-□K-CRN/R2R
FR-A842-□K-CRN/R2R＊4
FR-F820-□K
FR-F840-□K
FR-F842-□K＊4
FR-E720-□K＊6＊7＊8
FR-E740-□K＊6＊7＊8

電圧クラス

FR-E720S-□K＊6
FR-E710W-□K

3相200V＊9
FR-F720PJ-□K（F）

3相400V＊9
FR-F740PJ-□K（F）

単相200V（注）FR-D720-□K

単相100V（注）FR-D740-□K（注）出力は３相２００Vとなります。

FR-D720S-□K
FR-D710W-□K＊3：FR-A800シリーズはND定格容量、FR-F800シリーズはLD定格容量となります。
＊4：コンバータ分離タイプです。
コンバータユニット（FR-CC2)を必ず設置してください（高力率コンバータ（FR-HC2）
使用時は不要）。

＊5：IP55対応品です。
＊6：セーフティーストップ対応品は、形名にSCが付きます。
＊7：FLリモート通信対応品は、形名にNFが付きます。

＊8：CC-Link通信対応品は、形名にNCが付きます。
＊9：フィルタパック付（梱包箱記載の形名末尾に“F”が付いているもの）にはフィルタパック（FR-BFP2）が同梱されます。

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部（03）3218-6721
北海道支社 （011）212-3793
東 北 支 社 （022）216-4546
関 越 支 社 （048）600-5845
新 潟 支 店 （025）241-7227
三菱電機FA機器
技術相談（インバータ）

神奈川支社 （045）224-2623
北陸支社 （076）
233-5502
中部支社 （052）565-3323
豊田支店 （0565）
34-4112
関西支社 （06）6486-4119

電話 052-722-2182

この印刷物は、2017年3月の発行です。
なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

L（名）06060-CG（1703）MEE

中国支社 （082）248-5345
四国支社 （087）825-0055
九州支社 （092）721-2236

月曜〜金曜
9：00〜19：00
受付※
土曜・日曜・祝日 ９：
００〜１７
：００
※：春季・夏季・年末年始の休日を除く

2017年3月作成