DG79V485H02 23K064

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事前にこの据付工事説明書を必ずお読みください。
ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
ルームエアコンの据付工事説明書を確認しながら、据付工事をしてください。
電気部品に直接触れますので雨天降雪時など、電気部品が濡れると故障の原因になります。
据付工事終了後、「❷据付時・据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。
お客さまに、据付工事説明書を大切に保管していただくように依頼してください。

換気ユニット MAC-700KB据付工事説明書販売店・工事店さま用

安全のために必ずお守りください

警告

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■換気ユニットと室外機の間の配線は、指定の接続電線を使用して確実に接続する。端子台接続部に接続電線の外力が伝わらないように確実に固定する。中間接続は、絶対に行わない。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの

接続電線の加工や接続、固定に不備があると、火災の原因になります。

■接続電線は、必ず単線を使用する。
より線は絶対に使用しない。

（ 禁止 ）

接続や固定に不備があると、発熱・火災の原因になります。

火災・爆発・感電・ケガなどを防ぐために■基板ホルダーのコネクタは、室外機のインバーター制御基板上に正しく接続する。

■改造はしない。

接続や固定に不備があると、発熱・発煙・火災の原因になります。

火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。

（ 指示を守る ）（ 電源プラグを抜く ）火災・感電・ケガなどを防ぐために感電を防ぐために■換気ユニットの接続作業時は、ルームエアコンのプラグを抜くか、ブレーカーを切る。

■据付けは、お買上げの販売店または、専門業者に依頼する。
据付けには専門の知識と技術が必要です。
お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニット落下によるケガの原因になります。

感電の原因になることがあります。

注意■据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。
据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。
ケガの原因になることがあります。

（ 禁止 ）■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。
水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。

■幼児の手の届く場所には据付けない。

■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。

ケガの原因になります。

強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガなどの原因になります。

■換気ユニットの意匠カバーおよび室外機のサービスパネルを確実に取付ける。

（ 指示を守る ）取付けに不備があると、水・ほこりなどにより、感電・火災の原因になります。

■電気工事は、第二種電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」を遵守し、据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

汚損・水漏れなどを防ぐために■ドレン・配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行う。
ドレン・配管工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因になることがあります。

電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

❶ 使用部品

ケガを防ぐために据付前に付属部品を確認してください。
（本説明書のイラストは機種により一部形状が異なります）
付属部品

換気ユニット本体

1F

室外機取付け部品用ネジ（4×16 Bネジ）

1

L

アタッチメント1

B

室内機接続ジョイント（右配管用）

1

G

室外機取付け部品用ネジ（4×12 Bネジ）

2

M

配線図

1

C

室内機接続ジョイント（左配管用）

1

H

室外機取付け部品用
ネジ（4×12 ABネジ）

1

N

換気ホース（長）（外径φ32㎜,長さ3m）

1D

室内側換気吸込口部品

1J

室外機取付け端子台カバー

1P

換気ホース（短）（外径φ30㎜,長さ0.4m）

1E

室外換気ユニット
接続ジョイント

1K

基板ホルダー

1A

現地で準備 し て い た だ く 部 品（ 別 売 部 品 お よ び 一 般 市 販 部 品 ）㽟㽠㽡㽢

換気ユニット据付用ネジ（ステンレスネジ）
換気エアコン用ウォールコーナー
耐候性ビニールテープ（ホース接続用）
配管化粧カバー

51
11

㽦 配管テープ
配管固定用バンド（換気ホース（長）L と㽧 ネジ穴補修用コーキング
1〜5
㽤
VVFケーブル㽣の固定用）
㽨 配管穴補修用パテ
1〜10
㽥 配管固定用ネジ
㽣 換気用接続電線（VVFケーブル3芯φ2.0） 1

ホースを延長する場合は、換気ユニット用延長ホース（別売部品MAC-701KP）をご使用ください。
VVFケーブル㽣は3芯φ2.0㎜を推奨しますが、3芯φ1.6㎜も使用できます。
（内外接続電源端子台で使用するVVFケーブルと同等かつ3芯のものを使用すること）

1111

❷ 据付時・据付工事後の確認□の中に確認日印をいれて確認してください。確認後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。
据付時 据付後

確認者名

□□
□□
□□
□

据付時 据付後

□□□
□□
□
□

□ルームエアコンの据付工事説明書に記載されている「安全のために必ずお守りください」の警告注意の項目を確認したか？
□ルームエアコンの据付工事説明書を確認しながら、据付工事を行ったか？
据付場所の強度は換気ユニットの重量に十分耐える場所か？
□換気ホースの接続は確実か？
□換気ユニットは垂直な壁に据付けたか？
□換気ユニットの吹出口は下を向いているか？
接続ジョイントにビニールテープを巻いて固定したか？

❸ 据付場所の選定□換気ホースは下り勾配になっているか？
接続電線は芯線がかくれるまで端子台へ押し込まれているか？
換気ユニットの電源線は、室外機の換気ユニット用端子台に正しく接続されているか？
□接続電線の中間接続を行っていないか？
□室内機の配管・換気ホースにフェルトテープを巻いたか？
□換気ユニット据付用ネジ部にコーキングを行ったか？
□落下防止フックは取付けたか？
□換気ユニットの意匠カバー上部のツメは引っ掛かっているか？
□据付工事完了後、ルームエアコンの電源を入れ、試運転を行ったか？
□リモコンの設定を行い、換気を有効にしたか？

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据付けてください。

400㎜以上10㎜以上※下記
印寸法は、換気ユニットの性能を保証するために必要騒音規制や消防法などを遵守できる場所を選定してください。
な空間です。
後々の移設・サービス・補修などを考慮して、で右後ろ直引きの場合は、既設配管を流用できます。それ以外の場合は既設きるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に据付けてください。
配管を流用できません。
㽠隠蔽配管の場合（配管が壁に埋め込まれている場合）、換気ユニットの設置はできません。
ホースの曲げ角度は90°未満にしてください。
換気ユニットは右図と同じ方向で垂直な外壁面に据付けてください。
換気ホースに下り勾配をつけて据付けてください。
換気ユニットの吹出空気をさえぎる障害物（ガスメーター・屋根など）がない所。
N
この面を天面にし、凹凸のない外壁面で、換気ユニットがしっかりと固定できる所。
据付けてください。
換気ホースは換気ユニットからの吹出空気が直接室外機のサーミスタに当たらない所。
下り勾配をつけて据付けてください。
換気ユニットを十分ささえられ、振動がでない強度のある外壁面。
幼児の手がとどかない所。
据付板から据付板から積雪により換気ユニットが埋もれない所。
16㎜以上
13㎜以上強風に当たらない所。
上㎜以
風通しの良いほこりが少ない所。
250
雨や直射日光が当たりにくい所。
㽣A
運転音や熱風・冷風がご近所の迷惑にならない所。
次のような場所でご使用になりますと換気ユニットの故障の原因または悪臭や有毒ガスが室内に入ってくることがありますので避けてください。
油の飛まつや油煙が立ち込めるところ。
機械油が多い所。
海浜地区など塩分が多い所。
温泉地などの硫化ガスが発生する所。
クレーン車、船舶など移動するものへの据付け。
アンモニアなど腐食性ガスが多い所。
（多数の動物を飼っている部屋など）
外気温が‒15度以下となる場所。
その他周囲のふんい気が特殊な所。

換気ユニットに接続するVVFケーブル㽣は、他の配線とまとめて配管テープ㽦で固定してください。

❹ 室内機側の換気ホース接続※ 右・後・下 配 管 の 場 合 は室内機接続ジョイント（右配管用）B 、左・左 後・左 下 配 管 の 場 合 は室内機接続ジョイント（左配管用）C を使用してください。
（1）換気ホース（長）N と室内機接続ジョイント（右配管用） B または（左配管用）C を接続し、接続部をビニールテープ㽡で固定する。

（2）換気ホース（長）N を接続した室内機接続ジ
ョイント（右配管用）B または（左配管用）
C を室内側換気吸込口部品 D に取付ける。

（3）右・後・下 配 管 の 場 合 は、室内機左側のコーナーボックス、左・左 後・左 下 配 管 の 場 合 は、室内機右側のコーナーボックスの室内機接続ジョイント
下面スリット部とヘリのリブを切り取り、（左配管用）C室内側換気吸込口部品 D をスライドさせながら奥まで差し込む。

室内機接続ジョイント 室内機接続ジョイント（右配管用）B（左配管用）C室内機接続ジョイント（右配管用）B（4）冷媒配管の接続と室内機の据付け＜換気ホース（短）を使用する場合＞

100㎜

配管穴から100㎜の位置で換気ホース（長）N をカットする。
換気ホース（短）P を挿入し、ビニールテープ㽡で固定する。
カットした換気ホース（長）N の残りは後工程で使用します。
※左後配管の場合は換気ホース（短）P の使用を推奨します。
据付後、壁穴から出た換気ホース（短）P にカットした換気ホース（長）N を挿入し、接続部をビニールテープ㽡で固定する。

裏面へつづく
換気ホース P

換気ホース N
テーピング23

DG79V485H02❹ 室内機側の換気ホース接続（つづき）
右・後・下 配 管 の 場 合①接続が完了した換気ホース（長）N を室内機背面下部の空間に通し、冷媒配管と合流させる。
②室内機の据付けを完了させる。据付方法は、ルームエアコンの据付工事説明書をご覧ください。
VVFケーブル㽣と内外接続電線の区別がつくように、目印をつけてください。

左・左 後・左 下 配 管 の 場 合①冷媒配管を接続する。
接続方法は、ルームエアコンの据付工事説明書をご覧ください。
換気ホース（長）N は配管とともにフェルトテープで巻く。

②配管とドレンホースを合流させ、内外接続電線、換気ホース N
または P とまとめる。ドレンホースが下り勾配となるように位置を下にして配管テープ㽦で根元近くからしっかりと巻く。
A

フェルトテープ

フェルトテープ

ドレンホース

A詳細

フェルトテープ

ガス管
ガス管

液管

換気ホース

室内機外形

換気ホース

ドレンホースは下に位置するようにしてください

液管
ドレンホース

内外接続電線

室内機右側面から見た図

内外接続電線

室内機背面から見た図
左後配管の場合③室内機の据付けを完了させる。
据付方法は、ルームエアコンの据付工事説明書をご覧ください。
VVFケーブル㽣と内外接続電線の区別がつくように目印をつけてください。

❺ 換気ユニットの取付け換気ユニットは、必ず垂直な外壁面に吹出口が下を向くよう据付けてください。正しい向きで据付けないと、製品故障の原因になります。
VVFケーブル㽣を誤配線すると機器が故障する場合があります。
事前に配管のパテ埋め作業を行ってください。
（1）換気エアコン用ウォールコーナー㽠を取付け、換気ホース（長）N とVVFケーブル㽣を取出す。

（2）換気ユニット A の意匠カバー［ネジ2本］を取外す。
意匠カバー

ネジ

（3）換気ホースが下り勾配となる位置を選定する。下穴をあけ、コーキング材を注入し、換気ユニット据付用ネジ㽟で据付板を固定する。
据付板の微振動を防ぐため、 位置の穴は必ず固定してください。
（5か所）
やむを得ず、 位置を固定できない場合は、長穴部を固定してください。
長穴部

（4）
換気ホース
（長）N を室外換気ユニット接続ジョイ （5）換気ユニット A の端子カバー［ネジ1本］を外す。端末加工したVVFケーブル㽣を換気ント E に挿入し、ビニールテープ㽡で固定する。
換気ユニット A のジョイント接続部に挿入し、ユニットの背面側から通し、確実に接続する。
突起部に確実に固定する。
接続後、端子カバー［ネジ1本］を取付ける。
35㎜

換気ホース（長）N

15㎜
ビニールテープ㽡
ネジ

接続ジョイント E（6）換気ユニット A の意匠カバーのテープをはがし、落下防止フックを換気ユニット下部のフックに引っ掛ける。

皮むき寸法（7）意匠カバー上部のツメを引っ掛け、意匠カバーを取付ける。
［ネジ2本］

ネジ2本（8）換気ホース（長）N とVVFケーブル㽣を整え、配管テープ㽦で巻く。
必要に応じて配管固定用バンド㽤、配管固定用ネジ㽥を使用して換気ホース（長）N の固定を行ってください。

警告

据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度の不十分な所に据付けると、ユニット指示を守る が落下し、ケガなどの原因になります。

3❻ 室外機側の電線接続（1）室外機を設置する。据付方法は、ルームエアコンの据付工事説明書をご覧ください。
（2）室外機のトップパネル、フロントパネル、サービスパネルを取外す。
（3）基板ホルダー K を取付ける。

3.6kW以下の機種の場合①基板ホルダー K を組み立てる。
仮組みしてあるアタッチメント L を固定し、リード線を下図のように取回す。
こちら側を上にして室外機に挿入②基板ホルダー K を下図のように室外機に入れ、端子台ベースにツメを引っ掛け、換気ユニット専用端子台をサービスパネル側に出す。
インバーター制御基板上の換気電源（C90）と換気信号（CN644）にリード線を接続する。
換気信号（CN644）

ツメ③圧縮機リード線をアタッチメントのフックに引っ掛ける。
基板ホルダー K と換気ユニット専用端子台をネジ F 、G で固定する。
➡（4）へ進む
ネジ G

換気電源
（C90）

パチッ
ツメを音が鳴るまではめ込む

ネジ F
フック

端子台ベース

ツメ

4.0kW以上の機種の場合①仮組みしてあるアタッチメント L を外す。
アタッチメント L

基板ホルダー K③基板ホルダー K と換気ユニット専用②換気ユニット専用端子台をサービスパネル側に出し、インバーター制御基板上の換気電源（C90）端子台を、ネジ F 、H で固定する。と換気信号（CN644）にリード線を接続する。
➡（4）へ進む
接続後、基板ホルダー K を端子台ベースにはめる。
換気信号（CN644）

換気電源
（C90）

ネジ H

ネジ F

ツメをはめ込む（4）換気ユニット側と同様にVVFケーブル㽣の端末加工を行い、換気ユニット専用端子台に芯線が隠れるまで確実に押し込む。
VVFケーブル㽣を内外接続電源端子台で使用するVVFケーブルとまとめて固定する。
固定方法は、ルームエアコンの据付工事説明書をご覧ください。
VVFケーブルを誤配線すると機器が故障する場合があります。

（5）室外機取付け端子台カバー J をネジ G で固定し、トップパネルの内側に付属の配線図 M を取付ける。室外機のトップパネル、フロントパネル、サービスパネルを戻す。
3.6kW以下の場合4.0kW以上の場合

VVFケーブル㽣
赤 V3
白 V2
黒 V1
換気ユニット端子台

V3 赤V2 白
V1 黒

トップパネル

換気ユニット
専用端子台（室外機側）

ネジ G❼ 試運転（必ず実施してください）
試運転の前に「❷据付時・据付工事後の確認」を実施してください。
できるかぎり、お客さま立会いで試運転を実施してください。
初期設定と試運転の方法また操作方法の詳細は、ルームエアコンの取扱説明書をご覧ください。
換気ユニットが動作しない場合は、室外配線図より故障診断を実施してください。

配線図 M

ネジ G

＜初期設定方法＞①リモコンの「設定」を先の細いもので押す。
②点滅表示している数字（大）を、上ブタ内の「▲」「▼」を押し「0」にして「確定」を押す。
③点滅表示している数字（小）を、上ブタ内の「▲」「▼」を押し「1」にして「確定」を押す。
設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。
④換気の設定を有効にすると、リモコンにが表示されます。

＜試運転＞①リモコンの「換気」を押し、換気ユニットが動作しているか確認する。
②停止するときは「停止」を押す。
（合わせてエアコンが停止します）※換気ユニットの単独運転はできません。

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-14