高速回線避雷ユニット

取扱説明書
ALP-VCJ 型

2009.03.11
改訂 2014.06.24！警告 ・本器を使用する前に本説明書をよく読み、正しく安全に使用してください。
・本説明書はいつでも利用できるところに保管してください。
本説明書には、以下の記号で表示された安全に関する注意事項が記載されています。必ず守ってください。
！警告 守らないと死亡または重傷につながる可能性がある事項です。
！注意 守らないと傷害または物的損害につながる可能性がある事項です。
また、以下の記号で表示された取り扱いに関する留意事項等が記載されています。
！

守らないと本器の動作不良または損傷につながる事項です。

ﾒﾓ

本器のより適切な使用に役立つ情報です。

１．安全に関する注意事項！警告 ・本器の使用中は端子に直接手を触れないでください。
・本器をぬらしたり、ぬれた手で触れたりしないでください。
！注意 ・本器の分解や、改造はしないでください。
・本器を本説明書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

２．概 要
本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C2,D1 対応)を減衰させ、電気機器を保護するものです。
落雷の強度や状況によっては、極めてまれに本器の仕様を上回るサージが発生し、保護対象機器に影響が及ぶ場合があります。

３．設置及び接続方法！注意 本器は、本器の型式に適合する信号ケーブルにのみ使用し、必ず本器の定格電圧・電流以内で使用してください。
本器はカードイン型です。取付には専用ベースユニット(ALP-VCJBUx:別売品)が必要です。
本器は、保護対象機器の信号ケーブルに直列に設置します。取付及び接続は以下のように行ってください。
①専用ベースユニットを所定の位置にねじで固定して取り付けます。
ﾒﾓ

本器は保護対象機器の近くに設置するのが原則ですが、尚かつ接地端子に近い場所を選び、接地配線が短くなるように工夫すると、本器の性能がより効果的に発揮されます。

②線路側ケーブルを専用ベースユニットの LINE 側端子に、機器側ケーブルを TERM 側端子に接続します。
！ 本器の動作には方向性がありますので、必ず線路側（サージ侵入側）ケーブルを LINE 側端子に、機器側ケーブルを TERM 側端子に接続してください。尚、接続には圧着端子を使用してください。
ﾒﾓ 本器は対称回路構成なので、LINE 及び TERM に＋,−の極性はありません。

森長電子株式会社

1

③Ｅ端子に接地を接続します。
！ 接地は必要です。Ｄ種接地相当以上の接地を必ず取ってください。
ﾒﾓ 接地線はできるだけ太く、短く、カールさせないようにして、サージインピーダンスを減らすと、本器の性能がより効果的に発揮されます。
ﾒﾓ 接地電位差発生による雷害を防止するため、保護対象機器の接地を本器の接地に接続する等で、接地の等電位化を図ってください。
④本器を専用ベースユニットに挿し込み、本器の両端をネジ止めしてベースユニットに固定します。
⑤状態出力を使用する場合はＡＬＭ端子に接続します。(状態出力は正常時：ＯＮ，劣化時：ＯＦＦ)！ 本器モジュールを挿入しないスロット(空きスロット)がある場合で、状態出力(ＡＬＭ端子)を使用する場合や、入出力間(LINE−TERM 間)を直結したい場合は、空きスロットにスペースモジュールを挿入して下さい。空きスロットのままでは状態出力(ＡＬＭ端子)に「劣化」状態が出力され、またこの入出力間(LINE−TERM 間)の接続が「断」になります。
⑥各接続を確認後、通電し、異常がないことを確認します。
接続図

ﾓｼﾞｭｰﾙ固定ﾈｼﾞ

VCJMJ 本体ﾓｼﾞｭｰﾙ
VCJ ﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ

VCJ 型避雷ﾕﾆｯﾄ
信号ケーブル

1LINE

TERM

1

1

保護対象機器2

保護対象機器3

保護対象機器4

保護対象機器

2
2
3434

E

保護対象機器
5

LINE

TERM

5

保護対象機器5

保護対象機器66786

保護対象機器7
ｽﾍﾟｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ7FG
88ｽﾍﾟｰｽﾓｼﾞｭｰﾙA
L
M

監視装置等へ状態出力を使用する場合接続Ｅ
状態出力(ALM 端子)を使用する場
合や、入出力間(LINE―TERM 間)を直結したい場合に挿入推奨締付ﾄﾙｸ
0.5〜0.6N･m(5〜6kgf･cm)

LINE,TERM,ALM
端子台

状態出力端子適合電線
AWG12〜246〜7mm

森長電子株式会社2

【使用例 1】平衡信号の場合
LINETERM

信号線対 11１回路目

1信号線対 22２回路目

2信号線対 33３回路目

3信号線対 nnｎ回路目

n

保護対象
機器

【使用例２】コモン線方式の場合①LINE
信号線 1信号線 2信号線 3信号線 n
コモン線

TERM

1１回路目

12２回路目

23３回路目

3nｎ回路目n

保護対象
機器【使用例３】コモン線方式の場合②LINETERM

信号線 1
信号線 2

1１回路目

1信号線 3信号線 42２回路目

2信号線 5信号線 63３回路目

3信号線 m
コモン線nｎ回路目

n

保護対象
機器

ﾒﾓ 上記コモン線方式の使用例は、【使用例２】入出力がフォトカプラ等の半導体インターフェースのため保護対象機器のサージ耐力が小さい場合や、激雷地域のため対策効果をより確実にしたい場合【使用例３】入出力がリレーインターフェース等のため保護対象機器のサージ耐力が比較的大きく、激雷地域でない場合や、信号線数が多く費用対効果を考慮したい場合を参考としてください。

森長電子株式会社

3

４．保守点検(1)状態出力状態出力端子に本器の正常／劣化状態が以下のように出力されます。
正状態出力端子常ＯＮ

劣化／対処
ＯＦＦ／早めに交換(2)簡易試験
絶縁抵抗計を使用した以下の試験により、本器が正常かどうかの簡易判定ができます。
！注意 簡易試験は、必ず本器を取り外し、本器単体で行ってください。
ﾒﾓ 本器を専用ベースユニットから取り外した場合、入出力間(LINE−TERM 間)の接続が「断」になります。
接続を維持したい場合はスペースモジュールを挿入して下さい。
①絶縁抵抗試験
本器の対地間絶縁抵抗を測定し判定します。
正常判定でない場合は本器性能が劣化しています。なるべく早めに交換してください。
型名区分※

使用測定器

測定個所TL,ADSL,AC100

DC100/125V 絶縁抵抗計

AC200

DC250V 絶縁抵抗計

上記以外

DC50V 絶縁抵抗計

正常判定
10ＭΩ以上L1-E,L2-E 端子間

25ＭΩ以上5ＭΩ以上②動作試験
本器の対地間及び線間に絶縁抵抗測定の要領で電圧を印加し判定します。
正常判定でない場合は本器故障となります。直ちに交換してください。
型名区分※

使用測定器

TL,ADSL,AC100

DC500V 以上の絶縁抵抗計

AC200

DC1000V 以上の絶縁抵抗計

上記以外

DC250V 以上の絶縁抵抗計

測定個所

正常判定

L1-E,L2-E,L1-L2 端子間避雷ﾕﾆｯﾄの動作により絶縁不良(1MΩ以下)になること※型名区分は右例の下線部 例：ALP-VCJMJ(TL)
L1

L2

E

T1

T2

ALP-VCJMJ(xxxx)

型式 ALP-VCJMJ(xxxx)
製番 SJ-xxxxxxx

森長電子株式会社

4５．外形図8620

ﾓｼﾞｭｰﾙ外形図

森長電子株式会社

5ﾍﾞｰｽ外形図
116
29Li

Lp

L

80

寸法表(mm)
型

名L

Lp

Li

ALP-VCJBU4

108

10088

ALP-VCJBU7

178

170

162

ALP-VCJBU8188

180

168

ALP-VCJBU12278

270

258

ALP-VCJBU16358

350

338

森長電子株式会社

6６．仕 様本体ﾓｼﾞｭｰﾙ仕様
型

最大連続
使用電圧

定格電流

公衆回線

DC190V

0.5A

名

ALP-VCJMJ(TL)

用 途〃(TM24)

専用回線 24V

DC36V

0.5A

〃(TM48)

専用回線 48V

DC60V

0.5A

〃(ADSL)ADSL 回線

DC190V

0.2A

最大放電
電流 ※1

挿入損失

電圧防護
ﾚﾍﾞﾙ ※2

残留ｻｰｼﾞｴﾈﾙｷﾞｰ/減衰量 ※2

動作速度100μJ 以下/-67dB 以上
0〜3.4kHz/-1dBm 以下

500V 以下
50μJ 以下/-70dB 以上
100μJ 以下/-70dB 以上

0〜2MHz/-2dBm 以下〃(XDSL)

ISDN,xDSL 回線

DC80V

0.2A

〃(HF6)

高周波 6V

DC6V

0.2A〃(HF12)高周波 12V

DC18V

0.3A

〃(HF24)高周波 24V

DC36V

0.3A

〃(HF48)高周波 48V

DC60V

0.3A

〃

(DC12)

DC12V,0.5A

DC18V

0.5A

〃(DC24)

DC24V,0.5A

DC36V

0.5A

〃(DC48)

DC48V,0.5A

DC60V

0.5A

〃(DC110)

DC110V,0.5A

DC150V

0.5A〃(AC100)

AC100V,0.5A

AC130V

0.5A〃(AC200)

AC200V,0.5A

AC260V

0.5A

〃(SP)

ダミー用

AC260V

0.5A

50μJ 以下/-70dB 以上
800V 以下
0〜10MHz/-3dBm 以下
100μJ 以下/-67dB 以上

10kA

500V 以下

50μJ 以下/-70dB 以上

800V 以下

2mJ 以下/-54dB 以上

1500V 以下

4mJ 以下/-51dB 以上

3nsec.
以下

直流抵抗 0.3Ω以下

入出力間(LINE-TERM 間)の直結及び状態出力(ALM)の中継用※1 8/20μs にて※2 10kV,1.2/50μs 5kA,8/20μs にて標準ﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ仕様
型

名ﾓｼﾞｭｰﾙ実装方式

ﾓｼﾞｭｰﾙ実装数

ALP-VCJBU44

ALP-VCJBU77

ALP-VCJBU8

カードイン方式

8

ALP-VCJBU1212

ALP-VCJBU1616端子仕様

警報出力

接地端子

ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ端子台
適用電線ｻｲｽﾞAWG12〜24

正常時：ＯＮ
劣化時：ＯＦＦ(全ﾓｼﾞｭｰﾙ一括)

備 考

MDF 取付対応
M4(0.25〜3.5ｍ㎡)
MDF 取付対応

お問合せ：森長電子株式会社 耐雷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ
電話:076-240-8111 ﾌｧｯｸｽ:076-240-8112〒920-0376 金沢市福増町南 1195

森長電子株式会社

7