T-K87710JV-A4 ABF

保証書付

シングルワンホール混合栓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ K87710JV・K87710JV-MC（寒冷地用‥K87710JK・K87710JK-MC）

施工・取扱説明書
施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。
本製品について
各部の名称 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
寸法図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

施工について施工に関する安全上のご注意 ‥‥‥‥‥ 3
適切な使用条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
施工前のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
梱包明細 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
施工手順‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6〜10

ご使用についてご使用に関する安全上のご注意 ‥11〜13
吐水・止水・温度調節‥‥‥‥‥‥‥‥14

凍結予防について
一般用の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
寒冷地用の場合(水抜方法)‥‥‥‥‥‥15

日頃のお手入れ汚れの拭き取り ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
吐水口の掃除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16定期的な点検
お客様へ
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
なお、保証書にお買上げ（据付け引渡し）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してくだ
さい。
工事店様へ
施工後、保証書に貴店名ならびに据付け引渡し年月日をご記入のうえ、本書と共にお客様へお渡しください。

可動部分の点検 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
配管周りの水漏れ・器具のガタツキ ‥‥17
レバーのガタツキ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

定期的な部品交換
逆止弁の交換時期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

こんなときは故障？ その前に ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19
本製品の構造‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

保証とアフターサービス
保証とアフターサービス‥‥‥‥‥‥‥ 22
保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥裏紙

吐水口
参照：P14

給湯ホース（ベンリーフレキ）

給水ホース（ベンリーフレキ）

逆止弁

（止水栓）

接続金具上げて水栓内部の水を抜きます。参照：P151最大235158

最小200

最大80 最大80

最小5最大30φ62

φ36〜40416

260

G1/22

状態が生じる事が想定されます。

湯水を逆に配管しないでください。
正常に作動しないため、やけどをする事があります。

参照：P153〔水圧について〕
給水・給湯圧力

最低必要水圧（流動時）
0.05MPa

最高使用水圧（静止時）
0.75MPa●給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2〜0.3MPa程度に減圧してください。
●給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
●給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

●給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
●誤操作などによるやけど防止のため、50〜60℃給湯をおすすめします。
●給湯に蒸気を使用しないでください。
●本製品は、給湯が止まった状態でレバーを湯側で上げていると少量の水が出ますが、これは器具の破損防止のためであり、異常ではありません。

● 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

4

●本書（施工・取扱説明書「保証書付」）×1（対辺2ｍｍ）×1
レバーの止めねじ用工具です。
なくさないように保管してください。
本体 ×1

逆止弁（接続金具）×2

5

（参照：P7）

6A

古い水栓の取りはずし

1

湯・水の止水栓を閉めます。

※新設の場合は B に進んでください。

カウンター下の止水栓を右にまわして止水します。
止水した後、水栓のハンドルを開いて止水の確認をします。

マイナス
ドライバー

② 止水の確認ドライバー式① 止水止水栓※止水栓がない場合は、元栓を閉めてください。参照：P19

2

ナットを順番にゆるめて、古い水栓をはずします。

アドバイス
残り水を受けるためぞうきんを用意してください。
注意

使用する工具の例※古い水栓を取りはずす
際はロックナット対辺を確認してください。

●ねじで手を切る場合があります。
ご注意ください。
●湯側の残り湯にご注意ください。
やけどをするおそれがあります。

③①②

ロックナット
袋ナット

逆止弁

B
3

配管内の掃除をします。

注

意

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。
（止水栓の開閉は手順1を参照してください。）
水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、この場合には有償修理となります。

7

４

新しい水栓を取付けます。

（1）カウンター穴の寸法を確認し、本体を入れてください。

カウンターに厚みのない場合や、取付面が弱い場合は補強材などを設けてください。

最小5mm
最大30mmφ36〜40

給水・給湯ホースを必要以上の力で曲げて折らないように注意してください。
万が一折れた場合は、指でつまんでもとどおりにしてください。

8

注意R50以上ホース施工上の注意点※下記注意事項は必ず守ってください。
ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。（万一ホースが折れた場合は、指でつまんでもとどおりにしてください。）

R50以上●ホースの最小曲げ半径は50ｍｍです。ホースを極端に屈曲しないでください。
●ホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
●ホース同士の不要な接触は避けてください。
摩耗による外傷で銅管・ホースの性能劣化の可能性があります。

5

逆止弁（寒冷地用は接続金具）を取付けます。
カウンター表面から給水・給湯ホース先端までの長さの確保を行ってから逆止弁を止水栓などに固定してください。

逆止弁セットパッキン注意●緩みがないように確実に締めてください。
逆止弁が確実に締付けられていないと、水が漏れることがあります。
●パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

6※寒冷地用は逆止弁が接続金具になります。

止水栓

逆止弁（寒冷地用は接続金具）と給水・給湯ホースを接続します。

※寒冷地用は逆止弁が接続金具になります。

注意●逆止弁のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
●抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。

①はずす②まっすぐ差し込む

給水ホース

給湯ホース

（1） 逆止弁の抜け止めカバーをはずし、給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。

抜け止めカバー
逆止弁（2） クイックファスナーを給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部に確実にはめ込んでください。
次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実にはめ込んでください。

①はめ込む
クイックファスナー
②はめ込む

注意●クイックファスナーは、ケガのないよう取り扱いに注意してください。
●クイックファスナーは、広げないでください。
●給水・給湯ホースを上向きに引っ張って抜けないことを確認してください。

9

抜け止めカバー
給水 ・ 給湯ホースツバ部に確実にはめ込むツバ部
逆止弁

クイック
ファスナー

7

止水栓を開いて水漏れをチェックします。

10想定されます。
状態が生じる事が想定されます。

警告
小さいお子様だけのご使用は、避けてください。
やけど・けがをするおそれがあります。

注意
朝一番の使い始めの水は飲まずに別の用途にお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素がなくなってしまい、におうことがあります。

製品に強い力や衝撃を与えないでくださ
い。
故障や漏水の原因になります。

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所でご使用になる場
合は、凍結予防を確実に実施してください。
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。参照：P1511窓を閉めるなど少量の水を出すなど●水栓の左側には直接肌を触れないでください。
給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

●高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。
吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。
(給湯器の設定温度について)85℃

給湯温度は最高85℃まででお使いください。
85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。
なお、誤操作などによるやけど防止のため、42〜60℃給湯をおすすめします。

定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ぐらっ
水漏れ確認
止水栓

長期間使用しない時は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

レバーの温度位置を確かめて吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

元栓

元栓

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

湯確認
水レバーは、ゆっくり回してください。
レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ゆっくりと湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。

湯次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

水

高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。
次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

水12

他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
やけどのおそれがあります。

解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
(寒冷地用の場合)凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。参照：P15

日頃から、ときどき吐水口を回してください。
吐水口を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れの原因になります。

(吐水口先端に浄水器を取付ける場合)

止水機構を持った浄水器などは、取付けできません。
吐水口部から漏水するおそれがあります。

吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
摩耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に接合部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。
また、力をかけて回すと部品などが破損し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

13

洗剤

使用してはいけないもの●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤●ナイロンたわしなど
本体の割れや変色変質の原因となります。

すぐ拭く高温の湯が出ないときは？
レバーを湯側にまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42〜60℃に設定した後、水栓側のレバーを湯側にまわしてください。

給湯 40℃
運転
入/切

ふろ
自動優先

給湯 60℃
運転
入/切

ふろ
自動優先

注意
高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。
（注）水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。
この場合には、水栓側のレバーを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。

着火

14

12

止水栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
レバーを中央位置（湯側・水側の中間）で上げます。

2

再使用時

レバーを下げて配管の水抜栓を閉め、止水栓を開けます。

15

●柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
●汚れが目立つときは、中性製剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。
使用してはいけないもの●酸性 ・ アルカリ性および塩素系の洗剤類※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン ・ シンナー ・ ラッカー ・ アルコールなどの溶剤や油類●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤●ナイロンたわしなど洗剤 ・ 薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

すぐ拭く

ストレーナ・吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。
快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
（近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。）

12313216定期的な点検

可動部分の点検可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」（P22）を参照し、修理をご依頼ください。
吐水口の点検については下記を参照ください。
日頃から、ときどき吐水口を回してください。（月1回を目安）
吐水口を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。

吐水口が回らなくなった場合は、「保証とアフターサービス」(P22）を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。（年2回を目安）
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。（年2回を目安）
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ぐらっ
水漏れ確認

漏水を確認した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。
修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」（P22）を参照してください。

171234六角レンチ(対辺2ｍｍ) ×1の色が右（青）左場合は、「保証とアフターサービス」※寒冷地用の場合、逆止弁はありません。
※逆止弁の交換を依頼される場合は、「保証とアフターサービス」
（P22）

18

給湯機から湯がきていますか。

吐水口の掃除をする。

参照：P16

給湯機の設定温度・作動を確認する。

参照：P14

給湯機の設定温度・作動を確認する。

参照：P14

吐水口の掃除をする。

参照：P16

止水栓かレバーで水量を調節する。

参照：P14

レバー上部からの水漏れの場合は、シングルレバーカートリッジを交換してください。

参照：P20

シングルレバーカートリッジを交換してください。

参照：P20

止水栓キー
SAN-EI品番：PR30A（止水栓キー）

19

1211343PU101-120X

1256UパッキンMP438-1

789K87710JV
K87710JV-MC
一
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

般用レバー
カートリッジカバー
サポートリング
シングルカートリッジ
胴座パッキン
取付パッキン
取付金具
取付ナット
逆止弁セット
吐水口
泡沫器本体

K87710JK
K87710JK-MC
寒冷地

寒冷地用
10

逆止弁セットMV8430-1S

13用

13. 接続金具

20

MEMO

21

保証とアフターサービス〔保証について〕●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名が記入してあることを確認してください。
●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。
保証期間は保証書を確認してください。
●保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め （3〜5年）の点検・交換をおすすめします。（交換時期は、使用環境などにより異なります。）

定期点検・部品交換
使用年数
12345678910

お 客 様 に よ る 日 常 の お 手 入 れ・点検
摩耗劣化部品の交 換

1112

買替え
ご検討

日頃のお手入れについてはP16、定期的な点検についてはP17〜18をご確認ください。
摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。
摩耗劣化部品の例
シングルカートリッジ（バルブ開閉ユニット）・逆止弁（逆流防止弁）・レバー（ハンドル）・網（ストレーナ）・パッキン・オーリングなど部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。
部品の詳細についてはP20を参照してください。

〔補修用性能部品の供給期間〕
この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの）の供給期間は製造中止後10年です。
品番を確認するには水栓の右側下部に貼付のシールをご確認ください。
〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕●修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店（工事店）又は当社（例）●連絡していただきたい内容：■住所、氏名、電話番号
品番■品番、品名K87710JV■お買上げ（お取付け）年月日
製造番号
20120601 G■故障内容、異常の状況（水漏れ箇所の説明など）、部品交換の依頼■訪問希望日●当社の修理および部品交換料金は「技術料」＋「部品代」＋「出張料」で構成されています。
「技術料」‥‥‥診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。
「部品代」‥‥‥修理および部品交換に使用した部品代。(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。）「出張料」‥‥‥製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕
まずは、お求めの販売店（工事店）へご相談ください。
ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問合せください。

本社 〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 (06)6976-8661 東京 (03)3683-7496
フリーダイヤル
0120-06-9721
東 京 支 店 ‥‥‥名古屋支店 ‥‥‥
大 阪 支 店 ‥‥‥札幌営業所 ‥‥‥
盛岡営業所 ‥‥‥
仙台営業所 ‥‥‥
郡山営業所 ‥‥‥
新潟営業所 ‥‥‥
東京西営業所 ‥‥‥
さいたま営業所 ‥‥‥(03)3683-7471(052)800-8688(06)6972-6981(011)782-5353(019)605-7301(022)258-6251(024)931-1377(025)281-1291(042)582-7141(048)625-4741(045)929-0331
横浜営業所 ‥‥‥
(054)236-1115
静岡営業所 ‥‥‥
(076)268-7751
金沢営業所 ‥‥‥
(075)605-5761
京都営業所 ‥‥‥
(078)843-9231
神戸営業所 ‥‥‥
(082)922-3631
広島営業所 ‥‥‥
(089)905-7866
松山営業所 ‥‥‥
(092)674-1230
福岡営業所 ‥‥‥
(096)385-7161
熊本営業所 ‥‥‥
(098)869-0890
沖縄営業所 ‥‥‥
ホームページ http://www.san-ei-web.co.jp

22

水栓金具保証書
本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。
お買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。
必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
品番

保証期間

品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。
対象部品
本期間（お買上げ日/お取付け日から）

体

2ヵ年

お買上げ日
（お取付け日）

年
お名前

お客様

＜無料修理規定＞

住所

電話

（日様

販売店
工事店

ご住所

電話

月

店名（））

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

1．
「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
2．ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店（工事店）に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
3．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（ 1 ）使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷（ 2 ）温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷（ 3 ）お買上げ（お取付け）後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷（ 4 ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合（ 5 ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合（ 6 ）消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷（ 7 ）施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合（ 8 ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合（ 9 ）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合（10）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合（11）砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合（12）寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷（13）本書の提示がない場合（14）本書にお買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、または当社にお問合せください。
★補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。
修理メモ

本社 〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 (06)6976-8661 東京 (03)3683-7496
フリーダイヤル
0120-06-9721