PJD-2035/3

適合規格

PZE 9GS-ET-20, EN 60204-1,EN 954-1, UL 508

接点増設ユニット仕様
U1 K1 K2

U2 Y3 Y4

A1 K12313pilz PZE 9334353637383

91

カテゴリー（組合せる安全リレーによる）
;
2;
3;
4
入力点数：;
1入力;
2入力
モニター;
地絡検知;
短絡検知
電源電圧;
24V DC;
24V AC;
110V AC;
120V AC;
230V ACY1

13 23 33 43 53 63 73 83

91 Y1

14 24 34 44 54 64 74 84

92 Y2POWER
CH.1
CH.2
142434445464748492

Y2 A2

外形幅（mm）
安全接点 NO
安全接点 NO（遅延）補助接点 NC
補助接点 NO
トランジスタ出力
LED 表示

注文番号および形式注文番号774 150
774 140774 143
774 144774 148

形式
PZE 9
PZE 9
PZE 9PZE 9
PZE 9

電源電圧
24V DC
24V AC
110V AC
120V AC
230V AC

908
1
POWER,CH.1,CH.2

保護/診断機能• 短絡／地絡による過電流保護（エレクトリカルヒューズによる）• 入力回路の短絡検出（２入力使用時のみ）• 本体が故障した場合でも、安全機能を維持認定等
BG，UL ，cUL, GOST-R
CEマーク(EC指令)
CCCマーク(中国強制認証)

121

外形寸法図

7590

871

内部回路ブロック図
A1(L+) A2(L-) K2

U1

U2

Y3

Y4

K1

Y1

Y2

132333435363738391142434445464748492

K1

AC
DC+K2

A3

ACユニットのみ

接続端子及びLED表示
項 目電源電圧端 子A1−A2(A3)

入力回路

K1−U1
K1−K2
Y3−Y4
K1−U1
K2−U2
Y3−Y4
K1−U1
Y3−Y4
K2−U2
フィードバック Y1−Y2接点

内容24,110,120または230 VAC（AC使用時は、A3端子を接地）
24V DC：A1(+)，A2(-)
1点入力(カテゴリー２)：K1−U1間に組合せる安全リレー（ベースユニット）の安全接点を接続する。(*1)
K1−K2，Y3−Y4間ジャンパー。(Fig.1参照)
2点入力(カテゴリー３)：K1−U1，K2−U2間に組合せる安全リレー（ベースユニット）の安全接点を接続する。(*1)
Y3−Y4間ジャンパー。(Fig.2参照)
2点入力(カテゴリー４)：K1−U1，Y3−Y4間に組合せる安全リレー（ベースユニット）の安全接点を接続する。(*1)
K2−U2ジャンパー。(Fig.3参照)
組合せる安全リレー(ベースユニット)のフィードバック回路へフィードバック接点(NC接点)としてY1−Y2を接続する。

また外部にリレー／コンタクタ等を使用する場合，動作確認のため，各リレー／コンタクタ等のNC接点をフィードバックとしてY1−Y2間に直列に接続する。 (Fig.4参照)
安全接点 ＮＯ

13−14,23−24 接点容量 8A 240V AC，8A 24V DC
33−34,43−44 出力接点の保護のため，外部に最大6A(スローブロー)または10A(クイックブ53−54,63−64 ロー)のヒューズを安全接点の前に入れてください。(Fig.4参照)
73−74,83−84
補助接点 ＮＣ 91−92
ランプ表示等回路用（出力OFF確認）
ＬＥＤ表示
POWER
定格電源電圧投入時，点灯
CH.1,CH.2
安全接点 閉時，点灯*1：組合せる安全リレー（ベースユニット）には、入力回路と同等のカテゴリーが必要。

タイミングチャート
入力
安全接点
補助接点はＯＮを示す

2

アプリケーション回路例
入力回路：カテゴリー２（１点入力操作）

入力回路：カテゴリー３（２点入力操作）
Fig.1

Fig.2

124V

13 23
ベースユニット(PNOZ / P2HZ)Y1 Y2 14 24

A1 U1 Y3 Y41383

13 2391

ベースユニット(PNOZ / P2HZ)

PZE 9A2K124V

K2 U2 Y1 Y2 1484

Y1 Y2 14 2492

A1 U1 Y3 Y4138391

K2 U2 Y1 Y2 148492

PZE 9

A2 K10V0V

入力回路：カテゴリー４（２点入力操作）

外部にリレー／コンタクタ等を使用する場合（ Fig.3の構成の場合）
Fig.4

Fig.3

24V

24V

13 23
ベースユニット(PNOZ / P2HZ)Y1 Y2 14 24

A1 U1 Y3 Y41383

13 2391

ベースユニット(PNOZ / P2HZ)

PZE 9A2 K1

外部ヒューズK2 U2 Y1 Y2 1484

Y1 Y2 14 2492

A1U1 Y3 Y4138391

K2 U2 Y1 Y2 148492

PZE 9A2K1

外部コンタクタ

KA0V0V

3KB

KAKB

技術データ
項目

仕様

AC：24，110，120，230V
DC：24V

定格電源電圧
許容電源電圧（定格電源電圧に対して）
消費電力
安全接点
補助接点
接点材質
接点定格（cosφ=1）
EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)規格適合

85〜110 %約 10.5VA/3W
ＮＯ× 8
ＮＣ× 1
AgSnO2
AC1：240V/0.03〜8A/2000VA
400V/0.03〜5A/2000VA
DC1：24V/0.03〜8A/200W
EN 60947-5-1(IEC 60947-5-1)規格適合
AC15：230V/5A，DC13：24V/7A
最大許容突入電流値
10A
ユニット保護用外部ヒューズ容量
最小：1A
最大：接続線径による接点保護用外部ヒューズ容量
10A（クイックブロー）
6A（スローブロー）
動作時間（入力ON→出力ON）
約 30ms応答時間（入力OFF→出力OFF）
約 50ms耐振動（IEC 60068-2-6規格適合）
10〜55Hz（振幅 0.35mm）
周囲環境条件
IEC 60068-2-3規格適合
EMC（電磁適合性）
EN 50081-1, EN 50082-2規格適合
使用許容周囲温度−10 〜 55 oC
保管温度−40 〜 85 oC
構造（ハウジング部）
IP 40（端子部はIP 20）
ケース素材
耐熱ノリルSE 100
取付け
DINレール 35mm
最大端子接続線径
2×1.5 mm2 または 1×2.5 mm2
端子締付トルク
0.6 Nm
寸法（ＷｘＨｘＤ）
90 x 87 x 121mm
重量AC：680 g，DC：500 g
安全接点の使用接点数と最大許容電流値（１接点あたり）
使用接点数
8765432
最大許容電流値(A)：ACユニット
4.5 4.8 5.2 5.7 6.4 7.48
最大許容電流値(A)：DCユニット
55.4 5.8 6.3 7.188
注 意

本製品は仕様改定等により予告なく変更することがあります。
本製品は正しく使用されたことに対し安全を保証しています。
ご不明の点は弊社技術窓口までお問合せ願います。
安全製品には品質保証シールが貼ってあります。これを破損,破棄された場合は，製品の保証ができなくなります。

お問合せ：

セーフ オートメーション

ピルツ ジャパン 株式会社
URL:http://www.pilz.com
e-mail:pilz@pilz.co.jp□本社〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜ﾌｼﾞｶﾋﾞﾙ5F
TEL：045-471-2281 FAX：045-471-2283□中 部 支 社 〒486-0916 愛知県春日井市八光町5-10
TEL：0568-35-3283 FAX：0568-35-3285□関西営業所 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-2-12 生駒ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ5F
TEL：06-6232-1355 FAX：06-6232-1102

07.06 (P)4