|0

イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

リバータービン

説明内容について

1. イデネルギー社について .................................................................................. 1
2. ⼤切な要素について ....................................................................................... 1
3. 皆様の知りたいことに回答いたします ................................................................. 2
4. 技術仕様...................................................................................................... 4
5. レイアウト例 ................................................................................................ 5
水中漬込型

マイクロ水⼒発電機〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp

|1

イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

1. イデネルギー社について
イデネルギー社はカナダ、ケベック州、モントリオール市にあり、⽔路や河川の流れる⽔からエネルギーを得て電⼒を利⽤する、⽔中漬込型マイクロ⽔⼒発電機のメーカーです。2011 年当時開発発想を持ちその後改良を加え、‘16 試作機を卒業し、商業ベースでの機械販売に成⻑しました。現在はカナダ、アメリカで販売し、広く知られる存在です。
再⽣エネルギー利⽤として、ソーラーパネルの⽋点を⽔⼒で補うことで、独⽴電源として確固たる地位を築きつつあります。

2. ⼤切な要因について
⽔の流れは⼀⽇ 24 時間利⽤可能です。太陽エネルギーは約 6 時間です。本製品の名称をリバー（川）としているのも、カナダでは川の流れを利⽤できるのです。⽇本では無理でしょうから、⽔路（⽔道局や企業の⼯場、農業⽔路）で利⽤の可能性があります。本機の性能は流れが適切であれば 18kW/h/⽇得られます。
独⽴電源の多くは、今迄は燃料として ガス、油を燃焼させるエンジンを回して発電機を動かすのでその騒⾳、匂い、燃料補給の⼿間等が問題でした。⽔の流れを利⽤する⽅法はソーラーパネル利⽤と同等に⾃然エネルギー利⽤として環境に優しい⽅法です。ソーラーパネルとの併⽤は、理想的で、太陽が出ない⾬の⽇では、⽔の流れがそれを補ってくれます。
⼤型⽔⼒発電と違い、このリバータービンの据え付けは、殆ど無経験者でも、ビデオガイドに沿って⾏って頂く事で設置出来、クレーンも⼤型建設⼯事も必要ありません。タービンはアルミやステンレスを使い、⽔に反応は起きませんので、環境汚染は有りません。
イデネルーギ社は⽔中漬込型発電機を世界で初めて成功させました。心臓は完全密閉の発電機ボックスで、回転軸無し、低流速での⾼効率発電機が製品です。完全耐⽔性の他の意味は保守管理が不要で、⻑期間電気を得られる事となります。

発電機内部に組み込まれた速度可変駆動回路の働きは、研究し尽くされたソフトを内蔵し、流速に応じた最⼤の回転速度を維持し、⾃動発電開始機能、⼀定速度下での連続最⼤電⼒維持機能、信号を制御器に送り制御器から発電状況の管理、緊急停⽌ブレーキ作動など、完成された⽔中タービンです。

〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp

|2

イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

3. 皆様の知りたいことに回答いたします
3.1 利⽤目的
電⼒会社からの配線の無い、電気の来ない場所での、独⽴電源⽤として開発されました。
エンジン発電機の代わりに、流れの中のエネルギーを電気に変える事による環境に優しい発電です。
3.2 ⽔の流れ（例えば川）は 傍にありますか？
もし⽔の流れが蓄電池場所まで 20m 以内であれば、メーカー提供の耐⽔性電線で設置可能です。それ以上の場合であればお教えください。電線代追加で設置可能です。(送電線内部抵抗でのロスを考慮した太さが必要です）： 清水のみが利⽤出来ます。排水、⼯場水、海水等は利⽤できません。あくまで⼈間が飲める程度の清潔度の水を対象としています。

3.3 流速の最⼤最少値
タービンの回転には最低 1m/s. 標準的最⼤ 3m/s です。⼀年漬け込んでご使⽤の場合、1m/s 以下に陥らない場所を選んで下さい。深さは⽔面から 60cm, 最⼤でも⽔面から1m 程度の場所でタービンを回転させます。設置時⼯事の可能な距離範囲です。
3.4 場所選定の資料提供
ユーザーが設置後希望の場所の写真や短いビデオをご提供ください。床が平たく、⼯事しやすいのが理想です。勿論⽔量、深さ、充分な流速が無ければ意味ありません。
3.5 発電量
最低流速 1m/s では 100W, 3m/s で750W です。24 時間での発電量換算では2~18kWh/⽇となります。⽔⼒発電はもし⽔の流れが安定しているのであれば（通常そうですが）、予測して電⼒量の管理が可能です。⼀⽅、太陽パネル 250W
⼀枚の予想は真夏で⼀⽇ 1kWh /⽇です。
（曇らない事を条件に）この意味で太陽光パネルの発表能⼒値との直接⽐較は意味のない事をご理解願います。
3.6 冬季の管理
⽔の流れが低速になり、深さも不⾜になる冬季場所でのご使⽤は出来ません。また氷が⽔面に厚く凍った場所、氷結が流れ込む場所でもご利⽤は出来ません。その様な場所では安定した流れになるまで、引き上げて保管願います。

〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp

|3イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

3.7 設置許可関連
本器の設置に於ける法的規則は各ユーザーの予定箇所での制限で異なると思います。通常、この様な小型機の場合、制限は少ないとは思いますが、メーカーの援助範囲は、ご質問に丁寧に対応する事でユーザー支援しか出来ないのが実情です。設置許可前に公的質問事項があればお教えください。可能範囲でお答えしたいと思います。
3.8 魚類への影響
ダリウスの羽間隔は魚がすり抜けるに十分な広さであり、且つ回転数も⾼くありません。
４頁に仕様を載せていますので参考にしてください。ダリウス 3 枚羽根はプロペラの危険性から脱却出来る⽅法で、流れのゴミも通り抜けてくれますので、安全メッシュは設ける必要はありません。
3.9 ⽔中のゴミ観察では細かなゴミは羽根を通らず、横に流れて羽を通過していません。万が⼀⼤きな棒等がタービンの羽根に絡まれば、タービンの回転は停⽌します。機械全体は⾦属製で壊れる事は有りません。もしゴミが発電を阻害する恐れのある場所では、川上で除塵するのが通常の⽅法です。
3.10 予備部品
現状考えられる予備部品はダリウスの羽（タービン羽）だけで他は必要ありません。
3.11 保障関連取引条件に含まれている条件です。組み⽴て施⼯はユーザーが⾏います。
a) 本機⼀式は海上輸送に適した木箱に詰められ、輸送会社にカナダ⼯場で引き渡されます。メーカーの⼿を⼀旦離れ、この状態から、保証は船会社と保険会社になります。
⽇本到着後、ご指定場所まで運送会社が輸送いたします。指定場所に到着後は直ちに梱包の外装をユーザーが点検します。例えば、壊れた場所や、フォークリフトが⽳を開けた箇所があれば、全てデジカメに記録し、トラック会社に事故を届け出、⼜同時にトラック会社から保険会社に連絡が⾏きます（⾊々異なる場合もあります）。荷物はそのまま保険会社の指示あるまで保管ください。⼀⽅、問題ない場合開梱出来ます。ビデオガイドに従って取り出し、組み⽴てを⾏います。
ｂ）発電機のケーシングの保証はカナダで輸送会社に渡った時点から 2 年間です。
その他の部品（ダリウス羽等メーカー品）は 90 ⽇で消耗品扱いとなります。
電気制御盤、電線等外注品は外注メーカーの保証期間が適応されます。
c) ⾃然（人災も含む）災害による破損事故はユーザー責任です。（天候災害、雪、氷結、氷、凍結⽔路、嵐、雷、台風、木の倒れ、⼤きな物体が⽔路を流れ本機を直撃、付近の⽕災、⽔路での油事故などなど）
不適切な設置による事故、許可なく本機を分解等。
d)ユーザーが適切に使⽤したにも関わらず、発電機が故障した場合、保証期間内では部品取替えで対応いたしますが、部品代は無償でも、輸送費、消費税は有償となります。

〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp

|4

イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

4. 技術仕様“発電機側では DC125V 程度の⾼い電圧で、送電線内の損失を少なくし、制御盤に送ります。制御盤内で24/48VDC に引き下げ蓄電池充電⽤に致します。12V は対応出来ません。”“システム全般には太陽光パネルの独⽴電源⽤の配線図と同じことで可能ですが、蓄電池容量は太陽光のそれと⽐較して小規模で済みます。蓄電池が満充電状態の場合、充電は最低に絞られますが、発電機は安定回転の為の転換負荷回路が制御盤内に既に組みこまれています”

電気構成説明発電機
外部 DC-DC コンバーター⽤定格出⼒

3 相 PMG 型モーター仕様、回転軸無し
100%耐⽔性性能発電機
24/48VDC, ⾃動電圧出⼒調整機能＊⾃動回転速度ドライブ：＊⾃動発電開始

収納コンバーター＊緊急停⽌ブレーキ機能内蔵：＊AC/DC コンバーター内蔵：＊制御ソフト内蔵

技術仕様
タービン

ダブルダリウスタービン：ゴミ通過タイプ

運動軸⽅向

⽔平位置

⾼さ0.59ｍ

幅1.36ｍ

重量118kg

体積0.60m ２

材質

アルミ、及びステンレス

予想発電量

定格100-1000W

最低流速1.0m /s

最⼤流速

4.0ｍ/s

回転数80~250rpm〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp

|5

イデネルーギ社（カナダ） リバータービン解説書

5. レイアウト例

２０ｍ

その他；
(1)参考価格： リバータービンシステムに含まれる内容物
リバータービン⼀台
DC/DC 制御器
20m 耐⽔電線
固定⽤ 20m SS ロープ(2) 参考写真\1,600,000+消費税
中継ボックス
取付け⽤ボルト、ナット類

July 2017〒929-0217 ⽯川県⽩⼭市湊町⺒ 1
TEL:076-278-3262, FAX:076-278-2366
email: mikawa@izumicorp.co.jp