FACTORY AUTOMATION

三菱電機配電制御機器
スプリングクランプ端子仕様シリーズ

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器/サーキットプロテクタ/電磁開閉器

！
ン
イ
ュ
プッ シ

国内初!!

※

ネジなしで、50Aまで！
定格電流※����年�月当社調べ●フェルール、より線、単線の接続が可能●パートナーとのコラボ製品で盤内ねじレス化

ノーヒューズ遮断器

漏電遮断器

NF��-KCNV��-KCスプリング
クランプ端子導入事例掲載→

三菱電機は 50A まで対応!!
三菱電機はノーヒューズ遮断器/漏電遮断器に、

ノーヒューズ遮断器

漏電遮断器

NF��-KCNV��-KC

新しく定格電流��Aまで通電可能なスプリングクランプ端子仕様をラインアップ!!
機種選定の幅が一気に広がりました。

ラインアップますます拡充!!

三菱電機のスプリングクランプ製品群に加え、提携パートナー企業の機種も続々ラインアップ!! 豊富な製品群で、盤内オールねじレス化を目指します。

低圧遮断器

電磁開閉器

横幅��mmの業界最小クラス寸法である小形F Style品（��Aフレー

ねじ式と互換性を高めるために高さUPを最小限に抑えたことで置

WS-Vシリーズ F Style

MSO-Tシリーズム以下）にてスプリングクランプ端子仕様をラインアップ。一次側ね換えが簡単。
サーマルリレーの主回路に�カ所の電線挿入口を設け、じ、二次側スプリングクランプ端子仕様などフレキシブルに選択可能。

様々な用途で使用することも可能です。
（��A・��Aフレーム機種）※定格電流��A以下にてラインアップ

サーキットプロテクタ

電磁接触器
電磁継電器

CP��-BAS-Tシリーズ

低容量の制御回路等の保護が可能なCP��ｰBAにてスプリングクラン

プ端子仕様をラインアップ。
（定格電流��A以下）横幅は�極当り制御端子・補助端子に搭載の電線ホルダにより、
マークチューブの移保護機器に合わせた選定が可能。

つの機器で多数の機器を制御することが可能。

��.�mmと非常に薄く、省スペース化に貢献。豊富な動作特性により動を防ぎます。�極用、�極用の接点ユニットも取付け可能なので、一

インバータ

シーケンサ

FREQROLシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ
MELSEC iQ-Fシリーズ

優れたモータ駆動性能、立上げからメンテナンスまでをカバーする多彩な機能、小容量から大容量までの豊富なラインアップで、幅広い装入出力ユニットやアナログユニットにスプリングクランプ端子仕様をライ

置・システムに適用可能。

ンアップ。
配線工数削減や省スペース化の実現に加え、配線したまま脱着可能な端子とすることで万が一の時のユニット交換時間も短縮可能。

ネットワーク関連機器

中継端子台

CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field

三菱電機エンジニアリング
（株）
FAグッズ

CC-Link IE TSNおよびCC-Link IE Field対応リモートユニットにもスプリ

シーケンサ、サーボ用の専用ケーブル、
中継端子台をラインアップ。
シー

ングクランプ端子台タイプをラインアップ。
��点/��点の入力、出力ユニッ

ケンサ用スプリングクランプ端子台付きケーブルはワンタッチ接続のたø��コントロールユニット

スマートRFIDリーダ

機種バリエーションが豊富なHWシリーズとデザイン性が高くコンパ

EtherNet通信に対応したø��mm穴取付けのRFIDリーダ。権限管理

ト、アナログ入力、
アナログ出力ユニット等幅広い製品から選定可能。

め、１点ごとの端末加工・配線・チェックが不要、配線工数を９９％削減。

HW/CWシリーズ

KW�D形

クトなボディのCWシリーズをPush-in式でラインアップ。

をしたい機械設備や、履歴管理をしたい生産現場に。

リレーソケット

スイッチングパワーサプライ

高コントラストなマーキングで誤配線防止。高品質・高容量RU/RJリ

各種安全規格に対応した��W～���Wの品揃え。�方向取付け可能

SU/SJシリーズ

PS�V形

レー用ソケット。
GT�形タイマ・RF�形強制ガイド式リレーも搭載可能。

で設置場所を選ばないコンパクトで高効率なスイッチングパワーサプ

ライ。

端子台

Klippon Connect
Push-in式 Aシリーズ

カタログのダウンロードはこちらから制御盤内スペースを有効活用できる薄形。A�C大容量形端子台、AWPD
電位分配端子台も追加ラインアップ。
組端子台での納品も承ります。

2

【スプリングクランプ端子仕様 配電制御機器：導入事例】

顧客の安全性確保のためにスプリングクランプ端子を採用へ。
据え付け時の増し締め不要でメンテナンス性も向上。
平田機工株式会社 関西事業部様

生産設備メーカーの平田機工株式会社 関西事業部では、顧客に納入する生産設備に、三菱電機のスプリングクランプ端子仕様の開閉器や遮断器の採用を始めている。

端子がむき出しになることがなく安全性を確保できることに加えて、現地据え付け時の増し締めが不要になり、スムーズな立ち上げと安定稼働を実現できる点を評価したという。

事例のポイント●カバー不要で感電などの事故から防止●輸送中に緩むことがなく、現地での増し締めが不要に●大手家電メーカーの生産ラインで採用

生産設備の構築を手掛ける平田機工の活躍の場は幅広い。日本国内だけでなく、シンガポール、中国といっねじは輸送中に緩むリスクがある生産設備を構築し、提供している。同社関西工場を拠の電線や端子はむき出しになっている。設備稼働中にたのがスプリングクランプ端子仕様だった。安全性対バーで覆う処置が施されるのが一般的だ。
しかしこのむことで接続が完了するため、接続部は差込口に覆わたり、カバーの一部が欠けて端子部を十分覆うことがバーを付けなくても感電を防止できる。

たアジア圏や北米、欧州など世界中の工場にも同社は点とする関西事業部は自動車の小物部品メーカーや家電メーカーなどを顧客に持ち、顧客の求めに応じた生産設備を一品一様で滋賀県野洲市の同社工場で開発し、顧客の現場に輸送して据え付けや立ち上げ作業を行っている。

端子に差し込んだ電線をねじで固定する場合、固定後そこに手が触れると感電してしまうため、端子部をカカバーが小さいために現場で落として紛失してしまっ

できなくなったりといったことが少なくないという。

安全性が顧客に評価された
こうした課題に対する解決策として、吉田氏が注目し策の面では、スプリングクランプ端子は電線を差し込れた形になっている。接続部に手が届くことはなく、カ「制御盤は稼働後にも、お客様が点検のために一時的に開けることがあります。機械の稼働を止めないために装置の電源を切らずに点検を行うこともあり、その時に開閉器や遮断器の端子部にカバーがかけられていない状態だと感電の恐れが避けられません」と同社事業本部 関西事業部 技術部 制御設計次長の吉田英司氏は言う。点検作業は感電しないように注意しながら行うことになるため、作業がしにくいという問題もあ平田機工関西工場 内部
ここで顧客の生産設備を開発し、現地で据え付ける。

ると吉田氏は指摘する。

が失われることがない。現地での緩みチェックと増し締めの作業が不要になるため、生産設備のスムーズな立

ち上げと、その後の安定稼働を実現できるというわけ

産設備に、三菱電機のスプリングクランプ端子仕様の開閉器や遮断器の採用を始めた。電線をスプリングによる圧力で接続する結線方式の機器で、電線を差し込

平田機工株式会社
事業本部 関西事業部
技術部 制御設計次長
吉田英司氏

むだけで接続できるため、ねじ締めによる接続よりも作業時間を大幅に短縮できるのが特長だ。

一般社団法人日本配電制御システム工業会の調査にもう一つ、吉田氏が挙げる課題が「端子の緩みの対策」

端子は��%、単線やより線の電線の場合で��%の作は船で輸送後、港から現地まで陸上輸送をすることに業時間短縮が可能とされている。

だ。同社は海外にも多くの顧客を持っており、納入時に大きな特徴だが、同社関西事業部がスプリングクランのスプリングクランプ端子仕様の遮断器を提案。
こうした安全性などの利点が評価され、採用に至ったという。
「開閉器や遮断器は生産設備を守る機器です。そこが事故の引き金になってしまっては話になりません。安全性に対するお客様の注目度も年々高まっており、当社もそのニーズに応える必要があります。今後は、現在のていても、長い陸上輸送中の揺れによって、そのねじがインアップ拡充にも期待したいですね」（吉田氏）。

ば、陸上輸送には長時間を要する。ねじ締めで固定し緩んでしまうことがあるという。緩むとショートなどにこうした省施工を実現できるのがスプリングクランプのだ。同社は����年、顧客である大手家電メーカーがシンガポールに新たな生産ラインを立ち上げる際に、こなる。納入先が海から遠く離れた内陸部の工場であれより火災を起こす原因にもなりかねない。

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器/
三菱サーキットプロテクタ：スプリングクランプ端子仕様。

また、スプリングクランプ端子はばねの力で電線を挟み込むことで固定するため、揺れによってその締結力

同社関西事業部では����年から、顧客に提供する生

よると、作業経験�年の非熟練者の場合で、
フェルール

スプリングクランプ端子仕様の開閉器や遮断器は、電線を差し込むだけで接続が完了する。

そこで同社では現地での据え付け時に、一つひとつのねじに緩みがないかをチェックし、緩みがあれば増し締めを行っている。その作業にかかる負担が少なくないことを、吉田氏は課題として認識していた。

��Aタイプだけでなく、大容量タイプまでのさらなるラ

平田機工株式会社●創立：����年��月��日●事業内容：電気自動車関連生産設備および半導体関連生産設備を主力とし、各種生産システム、産業用ロボット

および物流関連機器等の製造ならびに販売

プに着目したのは、むしろ「安全性」や「メンテナンス

URL:https://www.hirata.co.jp/

性」の点だった。

3スプリングクランプ端子だから、三菱は一発結線！
スプリングクランプ端子とは、電線を導電部に直接押し付けて接続する結線方式のこと。
単線、
フェルール端子は差し込むだけ。

より線も工具でスプリングを開いて電線を差し込むだけで結線できます。

※スプリングクランプ端子は、
WAGO KontakttechnikGmbH & Co. KG, Germany のPush-in CAGE CLAMP® を採用しています。

フェルール端子規定の長さで被覆むき

フェルール端子を圧着

プッシュイン※電線が止まるところまで差し込んでく
ださい。

より線

規定の長さで被覆むき工具を工具挿入口に奥まで差し込む

電線を奥まで差し込む※電線が止まるところまで差し込んでください。

単線

規定の長さで被覆むきプッシュイン

接続完了確認※電線を軽く引っ張り、接続ができていることをご確認ください。

※電線が止まるところまで差し込んでください。

4

接続完了確認※カラー部が端子面より奥まで差し込まれていれば接続完了接続NG

工具を取りはずし、接続完了確認※電線を軽く引っ張り、接続ができていることをご確認ください。

配線の手間が減って、作業時間をグンと短縮！
単 線 、より線 で配 線した場 合 、

フェルール端子で配線した場合、ねじ端子仕様(丸圧着端子)と比較してねじ端子仕様(丸圧着端子)と比較して配線作業時間52%

配線作業時間22%削減!!

従来のねじ締め配線

スプリングクランプ端子

削減!!

丸圧着端子

フェルール端子

22%

単線
・より線
丸圧着端子

52%

削減

削減

※非熟練者（作業経験�年）
での比較（一般社団法人日本配電制御システム工業会の調査による）

さらに、端子ねじを使用していないため…

配線品質が均一に!!

振動でもゆるまない!!

増し締めがいらない!!

バラツキを削減します。

長期使用による端子ねじゆるみの増し締め作業が不要です。

作業者による配線品質の輸送時の振動やリスクを排除します。

納入時、点検時の本体構造●スプリングクランプ端子部が遮断器本体の前面に対して約��°の傾斜があるため、配線後の電線のふくらみを軽減します。
●電線挿入口が�ヶ所あるため、渡り配線も可能です。

●片側のみスプリングクランプ
端子仕様も対応可能です。

NF��-SVFU
�次側ねじ端子、�次側スプリングクランプ端子●電線取り外し作業は、工具を遮断器本体の前面から垂直に挿入し、電線を引き抜くことで完了します。

フェルール端子、
より線、単線※�

検電器挿入口
工具挿入口NF��-CVF

電線挿入口

CP��-BA※� NF��-CVF/NV��-C
VFは開閉式小形端
子 カバー を開 けて
検 電 作 業を実 施することも可能です。

工具を工具挿入口に奥まで差し込む

5

電線を引き抜く

縦 形 リード 線 端 子 台
主回路：ねじ端子付 属：ねじ端子付

主回路：ねじ端子
属：スプリングクランプ端子●ねじ端子仕様の縦形リード線端子台と比較し横幅を�.�mm小形化（��mm→��.�mm）●縦形リード線端子台のみスプリングクランプ
端子仕様も対応可能

端子台の横幅

�.�mm
縮小

��.�mm��mm

以下遮断器の縦形リード線端子台付きAL、AX、SHTにスプリングクランプ端子仕様を追加ラインアップいたします。
��,����,��,��

���,������

NF

NF��-CVF,NF��-SVF,NF��-SV,DSN��-SV

NV

NF-Z

UL���登録品

NV��-KCNV��-CVF,NV��-SVF
NV��-CV,NV��-SV
NV��-HV,NV��-NCV

NF��-ZCVNF��-ZSVNF��-ZHV

NF��-SVFU
NV��-SVFU

NF��-CVF,NF��-SVF,NF��-SV

NF��-KCNF��-CVF,NF��-SVF,NF��-CV, NF��-SV
NF��-HV,NF��-HRV ,NF��-HDV,NF��-NCV
NF��-NCVZ,DSN��-CV,DSN��-SV

NF���-CVF,NF���-SVF,NF���-CV,NF���-SV,NF���-HV
NF���-SEV ,NF���-HEV,NF���-RV,NF���-UV,NF���-HDV
NF���-HDVA,NF���-SVL,NF���-NCV,NF���-NSV
NF���-NCVZ,NF���-NSVZ,DSN���-CV,DSN���-SV-

NV���-CVF,NV���-SVF
NV���-CV,NV���-SV,NV���-HV
NV���-SEV,NV���-HEV,NV���-SVL
NV���-NCV,NV���-NSV

NF���-CV,NF���-SV,NF���-HV,NF���-SEV,NF���-HEV
NF���-RV,NF���-UV,NF���-HDV,NF���-HDVA
NF���-SVL,NF���-NCV,NF���-NSV,NF���-NCVZ
NF���-NSVZ,NF���-SEVMB,NF���-HEVMBDSN���-CV,DSN���-SV

NV���-CV,NV���-SV,NV���-HV
NV���-SEV,NV���-HEV
NV���-SVL,NV���-NCV
NV���-NSV,NV���-SEVMB
NV���-HEVMB-

NF���-ZCV
NF���-ZSV
NF���-ZHV
NF���-ZEV-

NF���-ZCV
NF���-ZSV
NF���-ZHV
NF���-ZEV
NF���-ZEVMB-※仕様詳細についてはご照会ください。

接続信頼性

JIS・IEC規格の各試験項目を実施し、高い接続信頼性を確認しています。

ねん回試験 固定した端子部に電線を接続し、ねん回を加（JIS C ����-�-�）（IEC �����-�-�）振動試験（JIS C �����-�-�）（IEC �����-�-�）

引張試験

え電線抜けがないことを確認。

（JIS C ����-�-�）（IEC �����-�-�）

端子部に電線を接続し、X, Y, Z各軸方向に所定の振動を加えて絶縁体の破損、その他機械的故障がないことを確認。
振動を加えている間、接点の瞬断がないことを確認する。試験前後の電圧降下を測定し、規定値以下であることを確認。

海外規格対応機種

ノーヒューズ遮断器

漏電遮断器、
漏電保護付きノーヒューズ遮断器

ねん回試験に続き、引張力を加え一定時間後に電線抜けがないことを確認。

NF��-CVF

NF��-SVF、NF��-CVF、NF��-SVF
NF��-SVFU
NF��-KCNV��-CVF

NV��-SVF、NV��-CVF、NV��-SVF
NV��-SVFU
NV��-KC

サーキットプロテクタ CP��-BA

通電可能
最大
電流値
��A

��A※�
��A
��A

��A※�

��A※�※�
��A
��A
��A

適合規格

JIS

IEC

EN

GB

安全認定規格
UL

日本

国際

欧州

中国

アメリカ

●

●

●

●

―

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

―

●

●※�

―

―

●※�

●

―

●

―

●

●※�
●

―

●

―

●
●

●

―

●※�

●

●

●

●
●

●

●

EC指令
認証
CE
CSA
TÜV
CCC
マーキング
カナダ
ドイツ
中国
欧州

●

●※�

―
―

―

―

―

●※�

―

―

●

●

●

●

―

●
●※�

●
●

●
―

●※�
●※�
●

―

●

※� 定格��Aについては非対応となります。 ※� NF��-CVF、NF��-SVF、NV��-CVF、NV��-SVFは��Aまでです。 ※� CE・CCC品については��Aまでです。
※� CE・CCC品の場合に対応しています。

6

●
―

●※�

●※�
●

―

●※�

電磁開閉器にも、スプリングクランプ端子仕様をラインアップ！
製品特長●検電器挿入口の搭載により、電線が抜ける心配がな
く、導通チェックが可能になりました。

電線ホルダ
電線挿入口
工具挿入口

●制御端子や補助端子 ※ に搭載の電線ホルダにより、
マークチューブの移動を防ぎます。

検電器挿入口検電器挿入口

工具挿入口

電線ホルダ

※電磁継電器は、最外極のみ搭載

電線挿入口●配線方向は前面に対して傾斜を設けているため、盤面へ配線する電線の膨らみを軽減します。

MSO（D）-T��/��SQ●電線挿入口が�ヵ所あるため、渡り配線も可能です。

UT-AX�SQ、UT-AX�SQ（補助接点ユニット）●IECレール、ねじ取り付けにも対応しています。

●直流操作形はシーケンサなどのトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
（DC��V �.�A）●電線取り外しは、工具を機器の前面から垂直に挿入し、電線を引き抜くことで完了します。

UT-AX�/�SQ

ねじ端子仕様（電磁接触器・電磁継電器）との組み合わせも可能です。

●当社の電磁開閉器はねじ端子仕様との互換性を高めるため高さUPを最小限に抑えました。
（縦寸法+��.�mm、取付寸法変更なし）※

ユニット取り付け後も電磁接触器のスプリング操作が可能です。

※電磁開閉器の場合

接続信頼性

JIS・IEC規格の各試験項目を実施し、高い接続信頼性を確認しています。

ねん回試験 固定した端子部に電線を接続し、振動試験（JIS C �����-�-�）（IEC �����-�-�）振動試験（IEC �����）（JIS E ����）ねん回試験に続き、引張力を加え、一定時間後に電線抜けがないことを確認。

（JIS C ����-�）（IEC �����-�）

端子部に電線を接続し、X, Y, Z各軸方向に所定の振動を加えて絶縁体の破損、その他機械的故障がないことを確認。振動を加えている間、接点の瞬断がないことを確認する。試験前後の電圧降下を測定し、規定値以下であることを確認。
鉄道車輛に搭載される機器に対して要求される振動試験により、電線の抜けおよび試験前後での電圧降下測定による接続点の緩み、瞬断がないことを確認。
（CategoryⅠ ClassB）

海外規格対応
機種

電磁開閉器
電磁接触器

サーマルリレー
電磁継電器

引張試験

ねん回を加え、電線抜けがないことを確認。

（JIS C ����-�）（IEC �����-�）

オプションユニット

日本

国際

欧州

EC指令
CEマー
キング
欧州

●

●

●

●

JIS

MSO（D）-T□SQMSO(D)-T□KPSQ※�

●

適合規格
IEC
●

EN
●

S（D）-T□SQ●●●

TH-T��KPSQ

●

●

●

TH-T��SQ

SR（D）-T�SQ
UT-AX□SQ

●
●
●

●
●
●

―

●

UL

適合規格認証

CSA

TÜV

CCC

―

―

アメリカ

カナダ

ドイツ

―

―

―

―

●

―

●

●

中国
●※�

●

●

―

―

―

―

―

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

※�電磁開閉器は、電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせる条件で、電磁接触器とサーマルリレーの各々の形名で認証を取得しております。

7

●
●

●
●

ス プリン グクラ ンプ 端 子 品 製 品 一 覧
形名NF��-CVF / NF��-SVF
NF��-CVF / NF��-SVF

定格電流 [A]※�

�、�、��、��、��、
��（��）※�

�

極数 [P]

単線
適用電線
[mm�]

より線
可とうより線本体
内部付属※�
本体
内部付属※�

本体
絶縁カラー付き
フェルール
内部付属※�
a

b

外形寸法
[mm]

c

適合規格

ca

ノーヒューズ遮断器
NF��-SVFU���

NF��-KC�NV��-CVF / NV��-SVF
NV��-CVF / NV��-SVF

�

�

�

�、�、��、��、��、���、��、��、��、
��、��，���、��、��、��、
��（��）※�

断面積：��～��AWG
Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～��AWG
�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�

断面積：��～��AWG �.�～�

漏電遮断器

NV��-SVFU���NV��-KC

サーキットプロテクタ
�CP��-BA����、��、��、��、���、��、��、��、
��、��，��

�.�、�.��、�.�、�.�、�、
�、�、�、�、��、��、��

断面積：��～��AWG
Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～��AWG
�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�

断面積：��～��AWG �.�～�

断面積：Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～��AWG 断面積：Φ�.�,Φ�.�,Φ�.� 断面積：Φ�.�,Φ�.�
Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.� 最大被覆外形：Φ�.� 最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～��AWG 断面積：Φ�.�,Φ�.�,Φ�.� 断面積：Φ�.�,Φ�.�
Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.� 最大被覆外形：Φ�.� 最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～��
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～�AWG
�.�～��
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：��～�AWG
�.�～��
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：Φ�.�,Φ�.�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�
��

���

��

断面積：��～��AWG �.�～���

断面積：�.�～��

��

���

JIS、IEC、TÜV、CCC

断面積：�.�～��
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.�～�

断面積：�.�～�
��

���

��

��

��

��

��※�
��※�

断面積：�.�～��※�
最大被覆外形：Φ�.�

����

JIS、IEC

JIS,IEC,TÜV,CCC,UL

���

��

��

���

��

断面積：�.�～��
断面積：�.�～�
��

���

��

��※�

��※�

断面積：��～��AWG �.�～�

断面積：�.�～��※�
最大被覆外形：Φ�.�

JIS、IEC、TÜV、CCC※���

断面積：�.��～�
最大被覆外形：Φ�.�

断面積：�.��～�.�
断面積：�.�～�

��.�

��

��

��

��

��

JIS,IEC,TÜV,CCC,UL

JIS

��.�

��
��

JIS、IEC、TÜV、UL、CCC※�※� NF��-CVF, NF��-SVF, NF��-SVFU, NV��-CVF, NV��-SVF, NV��-SVFUの内部付属は ��A以上もスプリングクランプ端子仕様に対応。 ※� NF��-CVF, NF��-SVF, NV��-CVF,
NV��-SVFの定格電流値は��Aまでです。 ※� 一部のUL���登録品を除くWS-Vシリーズに対応。
対象機種はp�をご確認ください。 ※� NF��-CVF, NV��-CVFのc寸法は��mm、
ca寸法は��mmです。 ※� CE・CCC品は��A以下です。
（NV��-SVFを除く） ※� 定格��AはTÜV、CCC対象外です。 ※� ��mm�は硬質より線（IV）は使用できません。
電磁接触器

電磁開閉器

電磁接触器

形名

電磁開閉器
�素子サーマルリレー付
電磁開閉器
�素子サーマルリレー付補助接点構成交流定格使用電流（A）（AC-�級）
電磁継電器 補助接点ユニット
形名

電磁継電器

接点構成
形名

交流操作形

S-T��SQ

交流操作形

MSO-T��SQ

MSO-T��SQ

交流操作形 MSO-T��KPSQ

MSO-T��KPSQ

直流操作形 SD-T��SQ
直流操作形

交流回路定格（A）
AC-��級（電磁石定格）/AC-��級（抵抗負荷）
直流回路定格（A）
DC-��級（電磁石定格）/DC-��級（抵抗負荷）※［ ］は二極直列定格AC���-���V
AC���-���V

交流操作形
直流操作形

MSOD-T��KPSQ
��

�

��

AC���VSRD-T�SQ

�a, �a�b, �b

�a, �a�b, �a�b

�/��
�/�

�.�/�

DC��V

�/��

DC��V

DC���V
DC���V

適用電線

UT-AX�SQ

より線
可とうより線

絶縁カラー付き
フェルール

�.�/�

外形寸法 ［mm］

�.�［�］/�［�］�.�［�.�］/�［�］UT-CV���

接続ユニットUT-TH��

UT-RD��

φ�.�-φ�.�
AWG��-AWG��

単線

�.�/�

�.�mm�-�mm�
AWG��-AWG��

（最大被覆外径）

片側 φ�.�以下
片側 φ�.�以下

片側 φ�.�以下
�.��mm�-�.�mm�
（絶縁カラー外径）
片側 φ�.�以下
AWG��-AWG��

a

交流操作形

直流操作形
��.�

��

電磁接触器
電磁継電器

b

��.�

電磁開閉器

a

��

c

b
c

8

TH-T��SQ

TH-T��KPSQ

�.��
（�.�～�.��）�.��
（�.��～�.��）�.��
（�.�～�.��）�.��
（�.��～�.��）�.�
（�.�～�.�）�.�
（�.��～�.��）�.�
（�.�～�.�）�.�
（�～�.�）�.�
（�.�～�）�.�
（�.�～�.�）
�.�
（�～�）
�.�
（�.�～�.�）
�
（�～�）
�.�
（�.�～�）�（�～��）
��（�～��）
��（��～��）ヒーター呼び（A）［整定電流の調整範囲］

�a, �a�b, �a�bAC���V
AC���V

�素子サーマルリレー

SR-T�SQUT-AX�SQ

AC���V

�素子サーマルリレー

形名

MSOD-T��SQ

��

キャップ

三極操作工具

S-T��SQ

SD-T��SQ

�a�b, �a,（�b 交流操作形のみ）

オプションユニット（スプリングクランプ端子専用品）
形名

MSOD-T��SQ

直流操作形 MSOD-T��KPSQ

補助接点ユニット

接点構成

サーマルリレー

��

���.�
��

��

���
��

���.�
���

ご発 注 の 方 法

NF

形名※�

極数

定格電流※��P

�A,�A,��A,��A
��A,��A,��A※�,��A

�P
内部付属装置※�

スプリングクランプ端子形

台数

AL※�

警報スイッチ

UVT※�

不足電圧引きはずし装置

SHT

電圧引きはずし装置

SQLT

縦形リード線端子台（スプリングクランプ端子）

AX※�

接続方式

補助スイッチ

SLT

SQ

外部付属装置※�
LC

縦形リード線端子台（ねじ端子）

HL,HL-S
F形,V形

ロックカバー

とってロック装置
操作とって※� 対象形名はp�を参照ください。
（縦形リード線端子台 スプリングクランプ端子仕様の対象機種はp�を参照ください。
） ※� 各機種の製作可能な定格電流はご照会ください。 ※� NF��-CVF/SVF, NF��-SVFUは�～��Aとなります。 ※� 各機種の取付可能付属についてはご照会ください。 ※� 微小負荷用もご注文により製作します。 ※� 標準で縦形リード線端子台(SLT)付きとなります。

NV

形名※�

内部付属装置※�
警報スイッチ

SHT

電圧引きはずし装置

UVT※�

TBM※�

定格電流※��P
�P

�A,��A,��A,��A,
��A,��A※�,��A

認証

台数

CE・CCC※�

AL※�

AX※�

極数

縦形リード線端子台（ねじ端子）

SQLT

��mA

���mA

スプリングクランプ端子形

���mA

LC

SLT

不足電圧引きはずし装置

���mA

接続方式
SQ

外部付属装置※�

テストリード線

TBT※�

��mA
��mA

TBL

補助スイッチ

テストボタンモジュール

定格感度電流※�

HL,HL-S

テストボタン端子台

F形,V形

縦形リード線端子台（スプリングクランプ端子）

ロックカバー

とってロック装置
操作とって※� 対象形名はp�を参照ください。
（縦形リード線端子台 スプリングクランプ端子仕様の対象機種はp�を参照ください。
） ※� 各機種の製作可能な定格電流はご照会ください。 ※� NV��-CVF CE･CCC品, NV��-CVF/SVF, NV��-SVFUは�～��Aとなります。 ※� 各機種の製作可能な定格感度電流についてはご照会ください。 ※� 各機種の取付可能付属についてはご照会ください。 ※� CEマーキング品.CCC品が必要な場合、必ずご指定ください。
その場合、一般品と仕様が異なりますのでご確認ください。 ※� 微小負荷用もご注文により製作します。 ※� 標準で縦形リード線端子台（SLT）付きとなります。 ※� SLTまたはSQLT付のみです。

CP

形名

極数

CP��-BA

内部回路
�

�P
�P

�

�P※�

直列形

直列形補助スイッチ（微小負荷）付※��

直列形警報スイッチ（一般負荷）付※���

直列形警報スイッチ（微小負荷）付※�

瞬時形

MD

中速形イナーシャル
ディレイ付※�

SD

低速形イナーシャル
ディレイ付※�

S

リレー形電圧引きはずし定格電流
or 定格操作電圧I

M

直列形補助スイッチ（一般負荷）付※�

��
�

動作特性

F

低速形
高速形

���-���V
��-��V

AC���-���V,
DC���V 共用

DC��-��V 共用※� �極品および、
イナーシャルディレイ付はAC専用です。
※� 補助スイッチおよび警報スイッチ付きの場合、a接点またはb接点どちらかご指定ください。

a接点

A�

内部回路

直列形補助スイッチ（a接点一般負荷）付A��

直列形補助スイッチ（a接点微小負荷）付

A��

直列形警報スイッチ（a接点微小負荷）付

A�

直列形警報スイッチ（a接点一般負荷）付

b接点

SQ

中速形

定格操作電圧（電圧引外しの場合）

定格電流

�.�A,�.��A,�.�A,�.�A,
�A,�A,�A,�A,�A,��A,
��A,��A

内部回路

B�

直列形補助スイッチ（b接点一般負荷）付

B�

直列形警報スイッチ（b接点一般負荷）付

B��
B��

9

接続方式

直列形補助スイッチ（b接点微小負荷）付
直列形警報スイッチ（b接点微小負荷）付

スプリング
クランプ端子形

Ｓ-Ｔ１２ＳＱ
Ｓ-Ｔ２０ＳＱ
ＳＤ-Ｔ１２ＳＱ
ＳＤ-Ｔ２０ＳＱ

特殊品記号ＳＡ：サージ吸収器付
ＪＨ：大容量接点付

操作コイル呼び
表�からお選びください。

電磁継電器【YouTube ロゴ】は、Google LLC の商標または登録商標です。
基本形名

特殊品記号

操作コイル呼び三菱電機メカトロニクス公式 YouTube アカウント

ＳＲ-Ｔ５ＳＱ
ＳＡ：サージ吸収器付
表�から
製品・技術紹介の他、データバックアップ / リストア・バッテ
ＪＨ：大容量接点付
ＳＲＤ-Ｔ５ＳＱ
お選びください。
リ交換等のユーザサポート動画も掲載して参ります。

電磁開閉器

オプションユニット

補助接点

基本形名

１ａ１ｂ
２ａ
２ｂ※１

ＵＴ-ＡＸ２ＳＱＵＴ-ＡＸ４ＳＱＵＴ-ＣＶ３１９
ＵＴ-ＲＤ１３
ＵＴ-ＴＨ１８接点構成（ＵＴ-ＡＸのみ）

製品一覧の「補助接点ユニット」表からお選びください。

サーマルリレー【LinkedIn ロゴ】は、LinkedIn Corporation の商標または登録商標です。

【Facebookロゴ】は、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

補助接点
�ａ
�ａ１ｂ
�ａ２ｂ

基本形名

特殊品記号

三菱電機 CNC 公式 Facebook・LinkedIn アカウント

ヒータ呼び

ＴＨ-Ｔ１８ＳＱ
ＫＰ：３素子付
製品一覧の展示会情報、製品・技術紹介、よくあるご質問等を掲載して参ります。
ＦＳＫＰ：速動特性（３素子付） 「ヒータ呼び」表からお選びください。
ＳＲ：飽和リアクトル付

NC Virtual Simulator

基本形名

海外移設などで機械を輸出されるときは、必ずお近くの弊各支社あるいは商社までお問い合わせください。
操作コイル呼び
補助接点or related technologies described in this catalogue, please contact
Whenexporting any of the products
表１
交流操作形
直接操作形
ご使用の前に取扱説明書
・安全マニュアルをyour regional
Mitsubishi Electric
office or local distributor.
ＳＡ：サージ吸収器付
１ａ１ｂ
ＭＳＯ-Ｔ
１２ＳＱ
製品一覧の
表�から
お読みの上、
正しくお使いください。
ＪＨ：大容量接点付
２ａ
ＭＳＯ-Ｔよ２く
０ＳＱ「ヒータ呼び」表からお選びください。
ＡＣ２４Ｖ
ＤＣ１２Ｖ
お選びください。
ＫＰ：３素子付
２ｂ※１
ＭＳＯＤ-Ｔ１２ＳＱ
ＡＣ４８Ｖ
ＤＣ２４Ｖ
ＦＳＫＰ：速動特性（３素子付）
ＭＳＯＤ-Ｔ２０ＳＱ
ＡＣ１００Ｖ
ＤＣ４８Ｖ
ＳＲ：飽和リアクトル付
ＡＣ２００Ｖ
ＤＣ１００Ｖ
ＡＣ３００Ｖ
ＤＣ１１０Ｖ※� 補助接点の２ｂはＳ-Ｔ□ＳＱ、
ＭＳＯ-Ｔ□ＳＱのみとなります。 ※２ 組み合わせ不可の特殊品記号もござい
ＡＣ４００Ｖ
ＤＣ１２５Ｖ
工作機械メーカ様のお問い合せは下記へどうぞます。※３ モータ定格および主回路電圧でもＩ/Ｐ可能となります。※４ ▲位置にはスペースを入れてください。
ＡＣ５００Ｖ
ＤＣ２００Ｖ※５ 形名のフレームサイズの後ろに付加される２文字の記号（ＳＱ/Ｓが複数ある場合 北陸支社
本社産業メカトロニクス営業部 （Ｔ１２など）
新潟支店
中部支社Ａ/ＫＰなど）
関西支社
ＤＣ２２０Ｖ
は先頭文字のアルファベット順にご指定ください。
ＳＱ）〒336-0027〒950-8504（例:ＭＳＯ-Ｔ１２ＫＰＳＡ〒450-6423〒920-0031〒530-8206
基本形名

特殊品記号

ヒータ呼び

三菱電機株式会社
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6
三菱電機東日本メカトロ
ソリューションセンター2F
TEL:（048）710-5727

新潟県新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命新潟ビル8F）
TEL:（025）241-7287

愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）
TEL:（052）565-3227〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

工作機械ユーザ様のお問い合せは下記へどうぞ

石川県金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル4F）

大阪府大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA20F）

TEL:（076）233-5538

TEL:（06）6486-4071

シーケンサ/ネットワーク関連製品 インバータ
問い合わせ先
問い合わせ先NC事業部本社コールセンター
東日本NC部コールセンター
西日本NC部コールセンター
本社（機器営業部）
東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル3F）〒461-0047〒336-0027〒660-0807
関越機器営業部
愛知県名古屋市東区大幸南1-1-9
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6
兵庫県尼崎市長洲西通1-26-1
大幸ビル
三菱電機東日本メカトロ
三菱電機西日本メカトロ
新潟支店
1-4-1（マルタケビル4F）
ソリューションセンター2F
ソリューションセンター2F
神奈川機器営業部
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1（0横浜ラン
ドマークタワー）
TEL:（052）722-4076
TEL:（048）710-4396
TEL:（6）6489-0
431
北海道支社
東北支社
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）
北陸支社
中部支社
豊田支店
静岡支店
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25（エスパティオビル）
関西支社
中国支社
四国支社
九州支社

(03) 5812-1450(048) 600-5835(025) 241-7227(045) 224-2624(011) 212-3794(022) 216-4546(076) 233-5502(052) 565-3314(0565) 34-4112(054) 202-5617(06) 6486-4122(082) 248-5348(087) 825-0055(092) 721-2247(03) 3218-6721(048) 600-5845(025) 241-7227(045) 224-2623(011) 212-3793(022) 216-4546(076) 233-5502(052) 565-3323(0565) 34-4112(054) 202-5617(06) 6486-4119(082) 248-5345(087) 825-0072(092) 721-2236

低圧遮断器/低圧開閉器
問い合わせ先(03) 5812-1350(048) 600-5845(025) 241-7227(045) 224-2625(011) 212-3789(022) 216-4554(076) 233-5501(052) 565-3341(0565) 34-4112(054) 202-5617(06) 6486-4096(082) 248-5296(087) 825-0072(092) 721-2243〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

jp.idec.com

お問合せはこちらから（東京ビル）〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3

2303〈IP〉
K-K02-2-CA890-B
本2302〈IP〉

この印刷物は、2023年3月の発行です。
お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承く
ださい。
この印刷物は、2023年2月現在の発行です。
なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承く
ださい。

BNP-A1247-B / JPN

電磁接触器

ご発 注 の 方 法

2023
2023年
年3
2月作成