資料Ｎｏ．１

新潟県中越沖地震の調査
柏崎刈羽発電所の被災状況
新潟県の対応状況
平成１９年８月１日
原子力安全対策課

１

調査日程および内容
平成１９年７月２１日 柏崎刈羽発電所の被災状況の調査① ３号機 主排気筒に接続するダクトのずれ
ブローアウトパネルの外れ② ６号機 非管理区域への漏えい③ ３号機 所内変圧器の火災④ ５～７号機側 ろ過水タンクの状況⑤ １～４号機側 軽油タンク周辺の地盤沈下⑥ 発電所内外の周辺状況

平成１９年７月２３日 新潟県の対応状況の調査① 事故発生時の対応② 環境モニタリングの強化２

柏崎刈羽発電所の被災状況

３

主なプラント状況（１／２）
１号機
プラント状況
主排気筒（A)

排気ダクト

ダクトのずれ原子炉（Ａ）

自動停止

使用済燃料プール（Ａ）

原子炉建屋（A)

消火配管（Ｃ）

４号機

５号機

６号機

７号機

定検
定検（停止中） （起動中）

運転中

運転中

定検
定検（停止中） （停止中）

運転中

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

水位低下警報の発信○○○

水中作業台のラック上への落下
水中作業台の固定位置からのズレ
配管損傷による水たまり（地下５階）
駆動軸の損傷二重扉（Ａ）

電源断のため常時開とする

ブローアウトパネル

パネルの外れ

水密扉

水密性低下（隔離時冷却系、残留熱除去系）

非常用ディーゼル発電機
水たまり（放射能なし）
電気品室
液体廃棄物処理系制御
電源喪失
室制御盤(B)
タービングランド蒸気排風 排風機の停止忘れによるヨ機（Ｂ）
ウ素等の放出

固体廃棄物貯蔵庫（B)

３号機

スロッシングによる水たまり（オペフロ）

天井クレーン（Ａ）

ブローアウトパネル

パネルの外れ

復水器水室連絡弁（Ｃ）

ゴム製つなぎ目の亀裂から海水漏れ

タービン駆動原子炉給水
ポンプ油タンク室

油漏れ

ドラム缶

数百本転倒、うち数十本の蓋が開放

タービン建屋（B)

２号機（ ）内は耐震重要度分類、敦賀１号機での分類を参考にして記載○○○○○（非管理区域への漏れあり）

○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

［東京電力発表資料（平成１９年７月３０日）をもとに作成］

４

主なプラント状況（２／２）
１号機
プラント状況

主変圧器（Ｃ）

励磁電源変圧器

２号機

３号機

４号機

５号機

６号機

７号機

定検
定検（停止中） （起動中）

運転中

運転中

定検
定検
（停止中） （停止中）

運転中

クーラ母管と本体間より油漏れ○

基礎ボルト折損○

油漏れ○

基礎ベースズレ○

ダクト横ずれ変圧器（C)
所内変圧器（Ｃ）

相分離母線接続部にズレ○

基礎ボルト折損

○

○

○

○

○

火災
変圧器防油堤（Ｃ）

沈下、傾き等○○○放油管からの油漏れ○○○

低起動変圧器（Ｃ）
油漏れ
取水設備（C)

スクリーン洗浄ポンプ（Ｃ）

起動不可

補助設備（C)

ろ過水タンク（Ｃ）

水漏れ

開閉所（C)

遮断器（Ｃ）

構内

地盤

○
○

○
○

微量のエアリーク○

ブッシング油漏れ○

沈下、液状化等○（ ）内は耐震重要度分類、敦賀１号機での分類を参考にして記載［東京電力発表資料（平成１９年７月３０日）をもとに作成］

５

プラント配置図
３号機 所内変圧器の火災

軽油タンク周辺の地盤沈下
周辺の状況（１～４号機側）
３号機 主排気筒に接続するダクトのずれ
ブローアウトパネルの外れ

６①３号機 主排気筒、ブローアウトパネル

東京電力報告（Ｈ１９．７．２５）の概要
・（ブローアウトパネルの外れ）１６日２３時７分に原子炉が冷温停止（炉水温度１００度未満）となり、負圧維持が要求されない状態となった。（７月２１日に仮復旧済み）
・（ダクトのズレ）モニタリングポストの値に地震発生前後で有意な変化は認められず、外部への影響は確認されていない。

ブローアウトパネルの外れ

ダクトのズレ

７②６号機 非管理区域への漏えい（１／３）
中３階

３階

使用済燃料プール

換気ダクト
原子炉機器仮置
プール

原子炉建屋（黄色 管理区域）

東京電力報告書（Ｈ１９．７．２５）の概要

地下１階

・原子炉建屋４階オペレーティングフロア（管理区域）で、使用済燃料プール水がスロッシングにより床面に溢れ出た。
・燃料交換機の給電ボックスへ流入し、電線貫通部のシール部の隙間から電線管に流入した。
・電線管は非管理区域に通じていることから、一部が中３階（非管理区域）の上部空調ダクト付近から滴下し、床面開口部を通じて３階に滴下した。
・地下１階のタンクに流入し、放水口を経由して海へ放出された。

サンプポンプ
約１．２ｍ３（約９×１０４Ｂｑ）
放水口を経由して海へ放出

８②６号機 非管理区域への漏えい（２／３）［出典：東京電力発表資料（平成１９年７月２３日）］

９②６号機 非管理区域への漏えい（３／３）

原子炉建屋４階オペフロ全景（管理区域）

燃料交換機給電ボックス

ケーブル貫通部［出典：東京電力発表資料（平成１９年７月２３日）］

１０③３号機 所内変圧器（１／２）
主変圧器 励磁電源変圧器 所内変圧器３Ａ

消火設備

所内変圧器３Ｂ［前面から見た状況］

１１③３号機 所内変圧器（２／２）
変圧器とダクトとの境界付近を中心に火災の跡がある

建屋側

前面側
［側面から見た状況］
東京電力報告書（Ｈ１９．７．２５）の概要
・変圧器と変圧器２次側の接続母線部が上下にずれている。
・変圧器２次側のブッシングからの漏油が確認されている。
・変圧器２次側の接続母線部の接続ダクトに激しく火災の痕跡があり、母線部の一部が溶損、破断している。

変圧器本体基礎部とダクト
橋脚基礎部に段差がある１２④５～７号機側 ろ過水タンク
ろ過水タンク（消火用水等として使用）

１３⑤１～４号機側 軽油タンク
軽油タンク（非常用ディーゼル発電機等の燃料に使用）

元の地表面位置

周辺地盤の沈下１４⑥発電所内外の周辺状況

発電所内（１～４号機側）

発電所外（ＰＲ館）

１５

新潟県の対応状況

１６

関係機関の主な対応
プラント安全確認

新潟県

環境安全確認

要請等

設備確認

東京電力

地震関係

７／２８

発電所の状況確認

立入調査（技術委員 立入調査（技術委員会委員同行）
会委員同行）

国

電力への指示

７／２５

７／１７

７／２１

７／２２

環境試料の臨時調査等を開始

立入調査（環境監視評
価会議委員同行）

放射線監視情報 放射線監視情報 放射線監視情報（第１号）を配布 （第２号）を配布 （第３号）を配布

７／１７

７／１８

７／２２

東京電力に安全確保について申し入れ

東京電力社長が知事に発電所状況等を報告

国にＩＡＥＡの調 薦田保安院長が査受け入れを要 知事に保安院の請対応等を説明

７／２３

７／２８

７／２４
知事が甘利経産大臣に要請

７／１６

７／１７

７／２５～２７

７／３０～

６号機の放射性物質の漏えいを公表

７号機の主排気筒からのヨウ素等の検出を公表

全号機の非常用ＤＧの健全性を確認

武黒副社長を現地に駐在させ対応を強化

７／１６

７／１９

７／２６

７／３０

地震観測記録（速報）の公表

地震観測記録の公表

地震を踏まえた海域調査の実施を公表

地震観測データの分析
報告（第１報）

対外報告

安全確認

８／１～２

７／１７

７／２０

７／２５

７／２６

安全確保に係る報告

法令に基づ
く報告

自衛消防体制と事故報告体制の改善計画

７／１６～

７／１７

７／３１

現地原子力保安検査官による確認
７／１６

加藤審議官以下、保安院職員４名を現地派遣

地震を踏まえ、調査・対策委員会を設置し、第１回委員会を開催

７／２０

東京電力に対し、地震観測データ分析、耐震安全性確認を指示

全事業者に対し、自衛消防体制の強化、事故報告体制の構築、耐震安全性の確認を指示

地元への対応

７／２３

７／２４～

薦田保安院長が新潟県を訪問

保安院が地元での情報提供を開始

１７

事故発生時の対応
運転中の３、４、７号機および原子炉起動中の２号機が原子炉自動停止
３号機の所内変圧器で火災発生○プラント状況の把握、環境監視テレメータによる環境影響の確認等を実施○１６日 １２時現在の柏崎刈羽原子力発電所の状況を発表
火災は消防により１２時現在で鎮圧を確認
周辺環境放射線モニタリングでは、異常は確認されていない
周辺住民の避難等の必要はないと判断○１６日 １３時現在の柏崎刈羽原子力発電所の状況を発表
消防の消火活動により１２時１０分に鎮火を確認
周辺環境放射線モニタリングでは、異常は確認されていない○１７日 発電所の状況確認

１８

環境モニタリングの強化（１／２）
６号機の放射性物質の漏えい（１６日）
７号機の主排気筒からのヨウ素等の検出（１７日）○海水の放射能測定（放水口および前面海域）
・１回目‥１７日採取（１８日公表）、放水口１箇所＋前面海域５箇所
・２回目‥２４日～２６日採取（２７日公表）、放水口１箇所＋前面海域５箇所○農林水産物の放射能測定
・１回目‥１７日～２０日採取（２１日公表）、水産物６点＋農産物８点＋畜産物１点・２回目‥１９日～２３日採取（２６日公表）、水産物１５点＋海洋深層水１点・３回目‥２５日採取（２７日公表）、水産物８点○海水の放射能測定（海水浴場）
・２４日採取（２６日公表）、１１箇所の海水浴場

１９

環境モニタリングの強化（２／２）○放射性ヨウ素の測定（自動観測局）
・１７日以降測定継続中（３０日まで毎日２回公表）、柏崎市街局、刈羽局、西山局○県の立入調査・２１日実施、原子力発電所周辺環境監視評価会議委員２名が同行
・立入調査の結果、今回の放射性物質の放出量は極く微量で全く問題なく、健康への影響もないとの結論に達した。

○ 「放射線監視情報」を配布（新聞折り込み、避難所への配布）
・２２日‥第１号、 ２５日‥第２号、 ２８日‥第３号

２０

参考資料

２１

新潟県の自動観測局［出典：新潟県ホームページ］

２２

主排気筒からのヨウ素等の検出

東京電力報告書（Ｈ１９．７．２５）の概要
・７月１７日、週一回の定期測定で、ヨウ素および放射性物質（クロム５１、コバルト６０）を検出した。１８日の測定においてもヨウ素が検出された。
・主排気筒より放出された放射能量は約４×１０８ベクレルで、これにより評価される線量は約２×１０－７ミリシーベルトである。
・原子炉の自動停止後の操作過程において、タービングランド蒸気排風機の停止操作が遅れたため、復水器内に滞留していたヨウ素及び粒子状物質が、タービングランド蒸気排風機により吸引され、排気筒を経て放出に至ったものと推定された。
・７月１８日に排風機を停止した。

［出典：東京電力発表資料（平成１９年７月１９日）］