鉄骨はり貫通部用 薄型熱膨張性耐火被覆材 ／ 吹付けロックウール耐火被覆

認定条件の確認チェックシート■ 認定条件の確認

すりーぶたすけは吹付けロックウールで耐火被覆する鉄骨はりの貫通孔部用耐火被覆材です。密度 0.28g/cm3 吹付けロックウール耐火被覆工法 ( 耐火1 時間・耐火 2 時間・耐火 3 時間 ) のはり貫通孔部に対し，6mm の被覆厚での耐火を実現します。主要な認定条件は下表の通りです。施工会社様は全ての条件に合致している事をご確認の上，ご使用願います。

■ 認定別・鉄骨はりと耐火被覆材（吹付けロックウール）の主な仕様（認定条件）①

耐火 2 時間

主な仕様（認定条件）※特に補足しない限り，「はり無補強・はり側面補強タイプ」「はり貫通孔内部補強タイプ」共通

項目

認定番号

耐火 1 時間

耐火 1 時間

耐火 2 時間はり無補強・はり側面補強タイプ

FP060BM-0322-3（平成 29 年 9 月 29 日取得）

FP120BM-0390-1（平成 29 年 9 月 29 日取得）

はり貫通孔内部補強タイプ

FP060BM-0418（平成 29 年 3 月 22 日取得）

FP120BM-0408-1（平成 29 年 8 月 14 日取得）

断面の寸法

H-396 × 199 × 7 × 11mm 以上

H-280 × 200 × 12 × 22mm 以上※1②孔③孔※ 1 相互（端部間）の水平方向間隔④孔※ 1 の位置

⑤孔※ 1 から柱までの距離の直径

はりせいの 1/2 以下

鉄骨はり

鉄骨はりの仕様対応図（上記の①～⑤に対応）

198mm 以上かつ並列する孔径（直径）の最大孔径（直径）以上

140mm 以上かつ並列する孔径（直径）の最大孔径（直径）以上

上下フランジから 99mm 以上（孔の端部までの寸法）離れた位置

上下フランジから 70mm 以上（孔の端部までの寸法）離れた位置
規定なし

④鉄骨はり

①鉄骨はり②④柱③③柱⑤

適用可能な鋼材の種類（規格）①一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101）：SS400, SS490②溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106）：SM400, SM490, SM520 ※ 2③建築構造用圧延鋼材（JIS G 3136）：SN400, SN490④上記①～③の JIS 鋼材と高温性能の同等性が確認された認定書記載の鋼材（ただし，はり無補強・はり側面補強タイプの耐火 1 時間認定 FP060BM-0322-3 のみ④鋼材は適用不可）▼詳しくは当社ホームページに掲載する資料を確認いただくか，当社営業担当者にお尋ねください。

適用可能なはり補強仕様

裏面の「認定別・適用可能なはり補強仕様」を参照願います。
0.28g/cm3 以上

密度
耐火被覆材

吹付け
ロックウール

確認
チェック欄

組成
（質量 %）

ロックウール (JIS A 9504)60( ± 5)

ポルトランドセメント (JIS R 5210)（ただし，ポルトランドセメントは普通ポルトランドセメント，早強ポルトランドセメント，超早強ポルトランドセメントのいずれか）

40( ± 5)被覆厚さ25mm 以上

45mm 以上※ 1 「孔」は，はり無補強・はり側面補強タイプの場合ははり貫通孔を示し，はり貫通孔内部補強タイプの場合は補強リング内側縁部の孔を示します。
※ 2 溶接構造用圧延鋼材 SM520 は，はり無補強・はり側面補強タイプ FP060BM-0322-3( 耐火 1 時間 ) と FP120BM-0390-1( 耐火 2 時間 ) の認定にのみ適用可能です。

部門・部署

ホームページ URL
https://www.jic-bestork.co.jp/

電話番号

FAX 番号

部門・部署

電話番号

FAX 番号

関東支社
03(4500)6763 03(4500)6770
販売グループ

中部営業所

052(228)8682 052(228)8683

東北営業所

九州営業所

092(452)8651 092(452)8671

022(779)6651 022(779)6652

関西支社
06(6210)1282 06(6210)1283
販売グループ

本資料の内容は予告なく変更することがあります。なお，当社に無断で本資料を複製・転載することを禁止します。また，本資料に記載される商品は日本国市場向けのものであり，日本国以外の国で商品を使用する場合，様々な制限を受けます。
2024 年 8 月改定版

AF023 補 5G-2408-ver5.5

耐火 3 時間

■ 認定別・鉄骨はりと耐火被覆材（吹付けロックウール）の主な仕様（認定条件）

主な仕様（認定条件）※特に補足しない限り，「はり無補強・はり側面補強タイプ」「はり貫通孔内部補強タイプ」共通
耐火 3 時間
FP180BM-0527（平成 30 年 11 月 22 日取得）
H-350 × 250 × 16 × 28mm 以上
はりせいの 1/2 以下
175mm 以上
上下フランジから 87.5mm 以上（孔の端部までの寸法）離れた位置
規定なし

項目
認定番号①②③

はり無補強・はり側面補強タイプ
はり貫通孔内部補強タイプ
断面の寸法
孔※ 1 の直径孔※ 1 相互 ( 端部間 ) の水平方向間隔④孔※ 1 の位置

⑤孔※ 1 から柱までの距離

鉄骨はり④鉄骨はりの仕様対応図（上記の①～⑤に対応）

鉄骨はり

①鉄骨はり

②④

柱

適用可能な鋼材の種類（規格）

確認
チェック欄

③③

柱

⑤

①一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101）：SS400, SS490②溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106）：SM400, SM490, SM520③建築構造用圧延鋼材（JIS G 3136）：SN400, SN490④溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材（JIS G 3114）：SMA400, SMA490⑤上記①～④の JIS 鋼材と高温性能の同等性が確認された認定書記載の鋼材▼詳しくは当社ホームページに掲載する資料を確認いただくか，当社営業担当者にお尋ねください。

耐火被覆材

適用可能なはり補強仕様
密度吹付け
組成
ロックウール（質量 %）被覆厚さ

下記の「認定別・適用可能なはり補強仕様」を参照願います。
0.28g/cm3 以上
ロックウール (JIS A 9504)
ポルトランドセメント (JIS R 5210)
60mm 以上

60( ± 5)40( ± 5)

※ 1 「孔」は，はり無補強・はり側面補強タイプの場合ははり貫通孔を示し，はり貫通孔内部補強タイプの場合は補強リング内側縁部の孔を示します。

■ 認定別・適用可能なはり補強仕様

はり無補強・はり側面補強タイプ
はり貫通孔内部補強タイプ（補強プレート又は補強リングをはり側面に施工するタイプ）（補強リングをはり貫通孔内部に施工するタイプ）
FP060BM-0322-3（平成 29 年 9 月 29 日取得）
FP060BM-0418（平成 29 年 3 月 22 日取得）
FP120BM-0390-1（平成 29 年 9 月 29 日取得）
FP120BM-0408-1（平成 29 年 8 月 14 日取得）
FP180BM-0527（平成 30 年 11 月 22 日取得）

項目
認定番号

認定により，適用可能なはり補強の仕様が異なりますのでご注意願います。

耐火 1 時間
耐火 2 時間
耐火 3 時間

適用可能なはり補強仕様の種類とすりーぶたすけのw

取付けイメージ図

※2w

①無補強

②補強プレート工法（はり側面に施工）③補強リング工法（はり側面に施工）

耐火
1 時間・2 時間
耐火 3 時間

w

w

補強材
溶接箇所
すりーぶたすけ

取付けるすりーぶたすけの幅（右図の W）は，20㎜以上かつ被覆対象部位（ウェブ，補強材）の全長以上のサイズが必要です。
（すりーぶたすけの被覆厚（＝製品厚）は 6㎜）

適用可能な
はり補強材
商品w

④補強リング工法⑤ねじリング工法※2（はり貫通孔内部に施工）（はり貫通孔内部に施工）

・ハイリング ( センクシア株式会社製 )・EG リング ( 日本ファブテック株式会社製 )・OS リング ( 岡部株式会社製 )・ハイリング ( センクシア株式会社製 )・フリードーナツゼロ ( 旭化成建材株式会社製 ) の貫通孔径 420 Φ以上向け ( C タイプ ) ・EG リング ( 日本ファブテック株式会社製 )・フリードーナツゼロ（旭化成建材株式会社製）の貫通孔径 100 Φ～ 390 Φ向け (A タイプ・B タイプ )耐火 1 ～ 2 時間には，ねじリング工法を適用できません。

■ 耐火形態による区分
単独耐火型

各種のすりーぶたすけ大臣認定仕様を満たすものについて，すりーぶたすけ使用可能

はり鋼材
吹付
ロックウール
耐火被覆材

壁パネル(ALC,PC等)

はり鋼材
吹付
ロックウール
耐火被覆材

合成耐火型

すりーぶたすけ使用不可

壁パネル(ALC,PC等)

はり鋼材
吹付
ロックウール
耐火被覆材