クリーンエアーシャワー 取扱説明書

東京都府中市寿町1-4-17.4F
TEL : 042-449-3978 FAX : 042-459-5144
URL: www.segijp.com

◎目次◎

1. 使用時の注意事項 （１）（２）２. エアーシャワーの空気循環

3. 仕様書４.手指消毒器：エアーシャワードアとの連動
5.人感センサー
7.非常ボタンの説明

8.コントローラー： モニターキーの役割
9.コントローラー設定： 画面の流れ
10. コントローラー操作時の注意事項
11. 動作順序
12.コントローラー詳細1.2.3 （一般設定モード）
13.コントローラー詳細 （環境設定モード）
14.コントローラー： ロックのかけ方・解錠の仕方
15. 除菌剤噴霧器
16. 製品保証書

使用時の注意事項（１）◎ここに示す注意事項は、安全に関する重大な内容を掲載しています。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
定格電圧・定格周波数で使用して下さい。
⇒ 定格電圧・定格周波数以外で使用すると火災・感電の原因になります。
お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切ってから行って下さい。
⇒ 感電やけがの原因になります。
電線プラグ・電線が重いものの下に敷かれないように気を付けてください。
又、引っ張ったり無理して曲げたりしないでください。
⇒ 被覆が剥がれ、火災・感電の原因になります。

製品を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
⇒ 感電や漏電による火災のおそれがあります。

絶対に分解・修理・改造を行わないで下さい。
⇒ 火災、けが、感電の原因になります。

ぬれた手で操作しないで下さい。
⇒感電の原因になります。

使用時の注意事項（２）◎使用時の注意事項
人体の損傷・火災又は感電、漏電の危険を防止するための事項です。
必ず読んでお守りください。
取付説明書は、製品の近くに保管して下さい。

OFF

長時間使用しない場合は、電源をOFFにしてください。
⇒ 火災の原因になります。

手取付、お手入れの際には手袋を着用してください。
⇒ けがややけどの原因になります。

エアーシャワーの室内では、タバコを吸わないでください。
⇒フィルターの急速な汚染の原因になります。

!

移動・設置の場合は、必ず専門店にご連絡ください。

フィルタは、定期的に掃除するか、または新しいものに取り替えてください。
⇒ 作業者の汚染または風量低下の原因になります。

（株）セギジャパン
TEL :042-403-6782
FAX :042-405-6784
WEB : www.segijp.com

エアーシャワーの空気循環

プレフィルターを通った空気がファンモーターを通過し、HEPAフィルターのほうに入ります。

HEPAフィルターを通過した清浄空気は、各ノズルから作業者の体に噴射され、体についているホコリや髪の毛などを吹き飛ばし、汚れた空気は再びプレフィルターを通ってファンモータに吸い込まれ、循環されます。

仕様書

手指消毒器：エアーシャワードア電源の役割
1.入口の左側についている「手指消毒器」の電源がONになっているか、確認します。
※手指消毒器が、自動ドアの電源スイッチの役割をしますので、電源がOFFになっていると、消毒器やドアは稼働しません。
２．消毒器で手を消毒すると、エアーシャワーのドアが開きます。

【注意事項】
１． 消毒液は、不純物が入っていない純度の高いものをご使用ください。
消毒液が汚れていると、ノズルが詰まってしまう可能性があります。
２．電源がONになっている状態では、下の受け皿に敷いてある「グレーの敷物」を 絶対外さないでください。
敷物を外してしまうと、受け皿のステンレスの光でセンサーが誤作動を起こし、機械の故障の原因になります。

３．本体にアルコールを補充するときは、専用のじょうごをお使いください。

人感センサー※エアーシャワーの室内には、5ヶ所に人感センサーがついております。
室内に人が残っていると、センサーが人を感知して、入口のドアが自動的に開きます。

人感センサー※外に出るタイミングを逃してしまい、のドアが閉まってしまった時は、コントローラーの人感センサーの近くで手を動かしてください。
⇒入口側のドアが開きます。

非常ボタンの説明★室内に非常ボタンがついております。
センサー故障などで、室内から出られなくなった時は、このボタンを押してください。
エアーシャワーの電源がＯＦＦになり、手でドアを開けることができます。

★非常ボタンの使用で電源がＯＦＦの状態を元の状態に戻すためには、非常ボタンを右のほう（時計まわり）に廻してください。
本体に電源が入り、エアーシャワーは通常通り稼働するようになります。

コントローラー：モニターキーの役割

モニターキー説明
電源スイッチ
設定データの数値を下げる時
設定データの数値を上げる時

DOWN :次のメニューに移動する時使用する。
コントローラ停止時、フォトセンサーの感知状態を確認する時使用する。

UP: 以前のメニューに移動する時使用する。
コントローラ自動運転時、停止または運転状態約5秒間押し続けるとロック機能が設定され、また５秒間押し続けるとロック機能が解除される。
● コントローラ手動運転時、シャワーリングを運転または停止させるために使用する

SAVE:運転中または停止中約5秒間押し続けると設定モードまたは詳細モードになる。
設定データを変更し、保存する時使用する。

コントローラー設定：画面の流れ
ON/OFFSYS TRONICS.

Showering
Reamaintime

シャワー稼働中の画面

20
SAVE（長押し）

1)環境設定+>2)試運転モード +>(試運転モード)
1)入口出力 : OFF2)出口出力 : OFF3)ランプ出力 : OFF4)ファン出力 : OFF

UP キーを5秒以上長押し

SAVE(エアーシャワー環境設定)
1)ドア 設定 : 手動/自動2)モード設定：自動
３)シャワー方式 : リミット
４)シャワー方向 : 正方向
５)シャワー時間 : 10秒
６)シャワー後のロック解除
ー入口 : 2秒
ー出口 : 2秒
７)リセット時間 : 25秒
８)リミット感知 : 1秒
９)ランプ : 自動10)言語設定 : 英語
11)初期化 : NO12)フォト感知 : 0.5秒
13）消毒時間：8秒
14）D15：非常停止
15）フィルター交換：使用しない(エアーシャワー設定)
1)シャワー時間 : 10秒
2)シャワー後のロック解
除ー入口 : 2秒
ー出口 : 2秒
3)リセット時間 : 25秒
4)リミット感知 : 1秒
5)ランプ : 自動
6)言語設定 : 英語
7)フォト感知 : 0.5秒

V初期化設定YES 選択後保存する時

工場初期化しますか？
UN LOCK

LOCK

1)フォト感度:000∧リセット ∨キャンセル

エアーシャワー初期化…

コントローラー 操作時の注意事項● コントローラ 操作を行う時は、電源ボタンをOFFにしてください。
● リセットした後 電源をONにすると、ルーム内のセンサーが人を感知し、入口のドアが自動的にゆっくり開き、閉まります。
● リセット後の１回目の使用時は、エアーシャワー作動後、退室の出口のドアもゆっくり開きます。
２回目からは、通常通り動きます動作順序
動作説明 (自動ドアモード)
入口出口
手指アルコール噴霧 ⇒ 入口センサー作動 ⇒ 入口開 ⇒出口 ロック ⇒ 入室 ⇒ 安全センサー確認 ⇒ 入口閉 ⇒入口 ロック ⇒ リミット作動 ⇒ シャワーが出る ⇒ 殺菌剤の噴霧⇒ 出口 ロック解除 ⇒ 出口開 ⇒ 退室 ⇒ 出口閉⇒ 入口 ロック解除 (全ての動作 RESET)★ 設定時間内に人が退室できなかった場合、エアーシャワールーム内の人感センサーが人を感知して、入口のドアが自動的に開きます。
★ ルーム内には、5ヶ所の人感センサーがあります。

コントローラ 詳細1（一般設定モード）【電源OFF時の画面】
１．【電源】ボタンを長く押します。
電源が切れて、左の画面が出ます。
【SAVE】ボタンを押してください。
設定画面に移動します。
(ON/OFF) 電源スイッ
チ(-)設定データの数値を下げる時(+)設定データの数値を上げる時

Air shower controller (エアーシャワーコントローラ）
System has stopped（システムは停止しました）(DOWN)次のメニューに移動する時使用する。
コントローラ停止時、フォトセンサーの感知状態を確認する時使用する。
(UP)【SAVE】ボタンを押すと、設定画面（ SETTING )に移動します。

以前のメニューに戻る時使用する。
コントローラ停止または運転状態で約5秒間押し続けるとロック機能が設定され、また ５秒間押し続けるとロック機能が解除される。

(SAVE)①運転中または停止中約5秒間押し続けると設定モードまたは詳細モードになる。
②データを保存する時使用する。

★ 設定画面 ★

１）S-Time:エアーシャワー時間を設定します。[1～99秒]
最初は、１０秒に設定されています。
又は で1秒ずつ時間を調整し、希望のシャワー時間を設定してください。

コントローラー 詳細2（一般設定モード）★ 設定画面 ★

１）S-Time:エアーシャワー時間を設定します。[1～99秒]
最初は、10秒に設定されています。
又は で1秒ずつ時間を調節し、希望のシャワー時間を設定してください
2)Door open delay ： LOCK解錠後ドアが開くまでの時間
設定-Front ： 入口のLOCK解錠から ドアが開くまでの時間-Back ： 出口のLOCK解錠から ドアが開くまでの時間
最初は、2秒に設定されております。
又は で1秒ずつ時間を調節し、希望時間を設定してください。

3）Reset ： リセット時間設定⇒最初電源を入れてから機械が稼働するまでの時間です。
25秒に設定されております。
この設定は変えないでください。
4)L Senesing : : リミット感知時間設定1秒に設定されてあります。
この設定時間は変えないでください。
5)Light : ランプ設定

自動設定されています。

自動で設定時、運転中のみランプが点灯され、エアーシャワーを使わない時は消灯されます。

6)Language : 言語設定 [English]
英語に設定されてあります。
7)P Sensing : フォトセンサー感知
入口のドアが開いた後、フォトセンサーが人を感知してシャワーが稼働する方式
0.5秒に設定されてあります。
この設定は変えないでください。

コントローラ 詳細3（一般設定モード）【電源ON時の画面】
最後に【SAVE】ボタンを押してください。
入力内容が保存されます。

設定保存が終わると、【電源】ボタンを長押ししてください。
コントローラに電源が入り、左のような 画面になります。

● リセットした後 電源をONにすると、ルーム内のセンサーが人を感知し、入口ドアが自動的にゆっくり開き、閉まります。
● リセット後の１回目の使用の時は、エアーシャワー作動後、退室用出口のドアもゆっくり開きます。
２回目からは、通常スピードに戻ります。

コントローラー 詳細（環境設定モード）【環境設定モード画面】
１）Environment Set（環境設定）
2)Test Mode
（テストモード）（Environment Set)
1) Door : Auto（ドア ：自動）2) Mode : Auto（モード：自動）
3) S-mode: Limit（シャワー方式：リミット）４) S-Type : Front（シャワー方向：正方向）
５) S－Time :10S
（シャワー時間：10秒）
６)Door open delay- Front: ２S- Back : ２S（シャワー後のロック解錠）（-入口：２秒）(-出口：２秒）

７) Reset : 25S（リセット時間：25秒）
８) L-Sensing : 1S
（リミット感知時間：1秒）
9) Light : Auto
（照明：オート）10)Language : English（言語設定：英語）
11)Initialize : No（初期化：No）
12)Photo Sensor Set- P-Sensing : 0.5S
- Sensitivity : ２（フォトセンサー設定）（- 感知時間：0.5S )（- センサー感度：２）13) Sterilize : 8S
（殺菌剤噴霧時間：8秒）
14) D15 : Emergency（D15：非常ボタン）
15) Filter Time : Not Used
（フィルター交換信号：使用しない）※コントローラの電源がOFFになっている状態で、ｓａｖｅ（保存）ボタンを5秒以上押し続けると、「環境設定」画面が表示されます。
※環境設定（Environment Set)詳細※
1) ドア設定 : 自動ドア
2) モード設定 ： 自動3) シャワー方式 : リミット4) シャワー方向 : 正方向
5) シャワー時間 : 10秒
6) シャワー後のロック解除
ー入口 : 2秒
ー出口 : 2秒7) リセット時間 :25秒
8) リミット感知 : 1秒
9) ランプ(照明）: 自動
10) 言語設定 : 英語11) 初期化 : NO12) フォトセンサー設定
ー感知時間 : 0.5秒
ーセンサー感度 : 213) 殺菌噴霧時間： 8秒
14) ＤＩ5 ： 非常停止
15) ヘパーフイルター交換信号 ： 使用しない

コントローラーにロックをかける／ロックを解除する。
【電源OFF時の画面】

ボタンを５秒以上押し続けると、コントローラ にロックがかかり、画面にロックがかかった鍵の絵が表示されます。

[ＵＰボタン］

ロックがかかった状態でボタンを５秒以上 押し続けると、コントローラの設定内容は、[UPボタン]でロックをかけることができます。

ロックは解除され、画面に鍵が開いた絵が表示されます。

殺菌剤噴霧装置
ホース

センサー
除菌剤の高さ振動端子

１．殺菌剤の高さ：上記の図のように、センサーが液に浸されるまで殺菌剤（次亜塩素酸水）を入れます。
●殺菌剤（次亜塩素酸水）を入れすぎても、又はセンサーが殺菌剤（次亜塩素酸）水に浸されていなくても噴霧器は作動しません。
●液を入れすぎて噴霧器が作動しない時は、容器の中の殺菌剤を減らしてください。
２．除菌剤の噴霧量が少なくなりましたら、センサーが液に浸されているのかチェックし、除菌剤を補充してください。
※ 殺菌装置〓 超音波振動子が除菌剤を霧化状態に作って FANを回して、エアーシャワー本体に気体を送り出す方式。
〓殺菌剤は、人体に無害なものをお使いください。アルコールは絶対入れないでください。
〓殺菌剤は、次亜塩素酸水50ppmのものをお使いください。
濃度の濃いものを使うと、人体はもちろん噴霧装置も壊す可能性が高くなります。