価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：FUDS
省スペース（AC電源）変換器 F・UNIT シリーズ

リバース変換器（絶縁付）
主な機能と特長●入力信号の0～100%を反転して出力●密着取付可能アプリケーション例●バルブの動作方向と信号が異なった場合の整合用

26

K：0～100μA DC（入力抵抗 1000Ω）
GW：-1～+1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
FW：-10～+10mA DC（入力抵抗 100Ω）
Z：指定電流レンジ（入力仕様参照）◆電圧入力
1：0～10mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
15：0～50mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
16：0～60mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（入力抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4：0～10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5：0～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
6：1～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4W：-10～+10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5W：-5～+5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
0：指定電圧レンジ（入力仕様参照）

100

②出力信号
137（mm）

形式：FUDS－①②－③④価格
基本価格 55,000円
加算価格
R：24V DC電源 -5,500円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：FUDS－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：FUDS－6A－K／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）

①入力信号
◆電流入力
A：4～20mA DC（入力抵抗 250Ω）
A1：4～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
B：2～10mA DC（入力抵抗 500Ω）
C：1～5mA DC（入力抵抗 1000Ω）
D：0～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
E：0～16mA DC（入力抵抗 62.5Ω）
F：0～10mA DC（入力抵抗 100Ω）
G：0～1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
H：10～50mA DC（入力抵抗 100Ω）
J：0～10μA DC（入力抵抗 1000Ω）◆電流出力
A：20～4mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：10～2mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：5～1mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）
D：20～0mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：16～0mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：10～0mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：1～0mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：10～0mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：100～0mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：1～0V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4：10～0V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：5～0V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：5～1V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
4W：+10～-10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5W：+5～-5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

③供給電源
◆交流電源
K：85～132V AC（許容範囲 85～132V AC、47～66Hz）
L：170～264V AC（許容範囲 170～264V AC、47～66Hz）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）
P：110V DC（許容範囲 85～150V DC、リップル含有率 10％p-p以下）④付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）
FUDS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1407 Rev.4 Page 1/3

形式：FUDS
オプション仕様（複数項指定可能）

設置仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

供給電源
・交流電源：約4.5VA
・直流電源：24V用 約70mA
110V用 約20mA
使用温度範囲：-5～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
標準ラック取付金具（形式：BX－16H）と組合わせてJIS標準ラックに組込みも可
質量：約200g

機器仕様
構造：薄形プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N･m）
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－出力－電源間
出力範囲：約-10～+120%（5～1V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）

入力仕様
■電流入力
入力端子取付用の抵抗器（0.5W）が付属します。
指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。
■電圧入力
入力抵抗
スパン 3～10mV: 入力抵抗 10kΩ以上
スパン 10～100mV: 入力抵抗 10kΩ以上
スパン 0.1～1V: 入力抵抗 100kΩ以上
スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上●製作可能範囲
・入力電圧範囲: -300～+300V DC・スパン: 3mV～600V
・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.1％
温度係数：±0.015％／℃
応答時間：0.5s以下（0→90％）
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：
入力－出力間
1000V AC 1分間
入力・出力・電源－大地間
2000V AC 1分間
入力・出力－電源間
500V AC 1分間（R電源）
1500V AC 1分間（K、L、P電源）

出力仕様■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる
抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：–10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

FUDS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1407 Rev.4 Page 2/3

形式：FUDS
外形寸法図（単位：mm）
本体取付用
クランプ（上、下）

7.8
DINレール（35mm幅）
取付の場合

1 215

34568ーM3.5
端子ねじ
2693

1002ーφ4.5
取付穴（深さ15）7 8

107

26（3.3）137・密着取付可能端子番号図（単位：mm）

19

入力抵抗器（REM）

1 234567 8

REMは電流信号入力のときに付きます。

ブロック図・端子接続図
Z

入力信号＋−

※1R

1S

低ドリフト
電圧増幅回路反転回路

絶回出力回路

縁路

5 ＋
6 −

23電源回路

4出力信号

7 U（＋）
8 V（−）

供給電源ソケット※1、電流入力時は入力抵抗器（R）が付きます。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

FUDS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1407 Rev.4 Page 3/3