産業用エアーカーテン取扱説明書【 NA-15 シリーズ 】

■目次

１．目次
２．安全のための注意事項
３．各部名称・外形寸法・電気仕様
４．製品設置時の注意事項
５．製品の取付方法
６．試運転
７．設置後の確認事項
８．お手入れの仕方
９．製品保証書

■安全のための注意事項
ここに示す注意事項は、安全に関する重大な内容を掲載しています。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

工事される方へのお願い●設置工事の前に、この設置マニアルをよくお読みのうえ正しく設置してください。
●試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しいただき、取扱説明書・保証書とともに保管いただくように依頼して下さい。
●本体設置時に分解をしないで下さい。
電源電線及びアース線は、プラグを外して直結しないで下さい。
漏電やショートによる感電・火災の原因になります。
●プラグの刃及び刃の周辺にほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込んで下さい。
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の原因になります。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される」内容を示しています。
定格電圧・定格周波数で使用して下さい。
定格電圧・定格周波数以外で使用すると火災・感電の原因になります。

下さお手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切ってから行って下さい。
感電やけがの原因

停電のときは必ず電源を切って下さい。

警告

停電復帰後、急に機械が急に稼働し事故を起こす原因になります。

アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断機器を設置してください
故障や漏電の時に感電する恐れがあります。

絶対に分解・修理・改造を行わないで下さい。
火災、けが、感電の原因になります。

運転中は、吹出口の中や可動部に指や物をいれたり、高温部に触れたりしないで下さい。
けがややけどの原因になります。

製品を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
感電や漏電による火災のおそれがあります。

ぬれた手で操作しないで下さい。
感電の原因になります。

湿気やほこりの多いところ、雨水のかかる場所には設置しないでください。
製品故障の原因になります。

本体にぶら下がらないでください。
落下して、けがの原因になります。

本体の取付工事は、十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
落下により、けがをする恐れがあります。

製品から変な音が出たり、振動・臭い・煙が出た場合は、直ちに運転を停止し、専門店にお問い合わせください。
予期せぬ事故の原因になります。

注意

取付、お手入れの際には手袋を着用してください。
けがややけどの原因になります。

吹出口に目を向けないでください。（特に起動時）ゴミなどが飛んできて目に入ることがあります。

点検時などに、本体からはずした部品を落とさないよう注意してください。
落下して、けがの原因になることがあります。

■各部名称

番号名称番号

名 称

01

グリル（吸込み口）

09

スイッチボックス

02

ケーシング

10

ベアリング

03

アルミファン11

ベアリングシート

04

モーター

12

台座

05

ダンパーボックス

13

壁取付板

06

スイッチボックスカバー

14

風向ガイド

07

風向ダンパーJ

ネジ・ワッシャー・ナット

08

風向ガイドボードF

ゴムバッファ

■外形寸法

型名Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

NA-1509

900

265

265

150

410

73

NA-1510

1000

265

265

150

460

73

NA-1512

1200

265

265

150

560

73

NA-1512NA-1509

NA-1510■電気仕様
NA-1509
周波数(Hz)NA-151050

NA-151260

最大風速(m/sec)

18.0

18.0

17.0

18.6

17.6

17.6

最大風量(㎥/h)

3,442

3,795

4,485

3,605

3,862

4,605

電流値（A）

1.78

2.20

2.60

2.98

3.023.78

起動電流値（A）

3.87

4.10

4.508
4.20

4.49

5.25

騒音値（ｄB）

70.5

7172

71.57273

重量（kg）

242629242629■製品設置時の注意事項
１．設置開口部の間口と同一か少し長めのエアーカーテンを設置してください。
２．標準取付け（本体水平）の場合は吹出口が下になるよう取付けてください。
３．エアーカーテンの吸込口は「取付けのすき間」に従い取り付けてください。
エアーカーテン流が生成できない、本体が壁や天井にあたり取付けできない場合があります。
４．連続して取付ける場合、壁取付け板の間隔は「取付けのすき間」に従いすき間を空けてください。
５．振動のない堅固な場所に設置してください。
（空振・騒音又は部品が壊れる恐れがあります。）

６．室内に取り付けてください。
（屋外に取り付ける場合は、本体に水がかからないように屋根などを設置してください）
７．気温が－10℃以下の場所、又は 50 度以上の場所には設置しないでください。
８．出入り口がエアーカーテンより広い場合は、2 台以上の製品を並列に取りつけてください。
９．床面から 3m 以上の高さの場所に設置してください。
10．エアーカーテンを使用する場合、出入口をエアー遮断しますので、室内は必ず換気(第一種換気)を行ってください。
11．天井埋め込みの場合は、点検のために 45cm×45cm の点検口を必ず設置してください。

★次のような場所での設置・使用はおやめください。
・気温が－10℃以下の場所、又は 50 度以上の場所
・結氷現象が発生する場所
・湿気の多い（湿度 80%以上）場所又は蒸気が発生する場所
・油の煙が発生する場所
・爆発性の粉塵及びガスが発生する場所、または発生する可能性がある場所
・腐食性のガスが発生する場所
・特殊薬品を使用する場所
・水がかかる可能性のある場所
・雰囲気中に粉じん、油分が多い場所
・ゴミやほこりの多い場所

■取付方法■ドアの上に取付ける場合【本体の電源線】

1.開口の正確なサイズを図ります。

開口より少し横幅の長いものをお勧めします。

・青・茶色：電源線
・緑：アース線■壁取付の場合

以上

壁取り付け板は、壁の材質に合わせてアンカボルトまたは壁取付板を取り付けます。
ビスを使って壁に固定してください。

天井から 35mm 以上離れて本体を取り付けます。

本体と壁取付板をビスで固定します。

■天井取付の場合

先に天吊金具を天井に取り付けます。

天吊金具に壁取付板を取り付けた後、その上に本体を取り付けます。

※天吊用金具は、お客様各自でご用意ください。

その後、ビスで本体と取付板を固定します。

■壁取り付け板固定用ネジは、壁の材質に合わせてお選びください。
・コンクリート壁・鉄枠・鉄柱：アンカーボルト M5 または M6・木の板：4~5mm の木ネジ
・ボード：ボードアンカーM5■試運転
取付工事が終わりましたら、再度結線が間違ってないか確認して正常な運転ができるか、また本体の取付けが確実に振動・異常音がないか確認してください。

★電源スイッチ（風速：強/弱に切替できます）－：風速 弱〇：電源 OFF＝：風速 強
風速：強【吹出口ルーバー角度調節】

風速：弱エアーカーテンの吹出口ルーバーを使用状況に応じて手で調節してください。
(風の向きを変えることができます。)●ルーバ―調節する場合、工具などを使用しないでください。

■設置後の確認事項
1. 1 次側の電源は入っていますか。
２．本体に電源を入れて、機械が稼働するかを確認します。
３．稼働中、モーターの振動騒音はありませんか。
４．稼働中、ブロアファンの振動異常音はありませんか。
５．作動を止めるためには、電源スイッチを OFF にしてください。

■手入れの仕方１. 1 週間に 1 回はグリルの掃除を行ってください。
２．中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れを引き取り、洗剤が残らないように乾いた布できれいにふき取ってください。
３．製品を点検・手入れする時は、必ず電源を OFF にしてください。
４．お手入れの時は、必ず手袋を着用してください。
５．お手入れの際、下記の溶剤は使用しないでください。
：シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、科学ぞうきんの薬剤。
６．絶対濡れた手で機器をさわらないでください。
７．機器に水をかけないでください。
８．本体にぶら下がらないでください。
９．電源コードが壊れた場合は、事故防止のため代理店様、または有資格者である電気工事士様に連絡をし、電源コードの取り替えを行ってください。

■保守・点検表
定期点検を行うことによって、運転の効率が維持され無駄なエネルギー消費がなくなるだけではなく、機器の寿命を長くすることができます。
（使用条件がきびしい現場の場合は、点検周期より短くしてください）■日常点検（お客様へ）
初期状態と比べ著しい騒音・振動の発生がないか、運転状態の確認をしてください。
吸込口・吹出口周りの掃除を定期的に行ってください。
■定期点検（設置工事会社様へ）
下記を参考に点検を行ってください。
点検周期

点検項目
月
温度、騒音、振動などの発生または異常有無の点検○

吹出口・吸込口周りの汚れ点検

○

6 ｶ月
月

羽根の固定ボルトのゆるみ点検○

取付けボルト、ナットのゆるみ点検○

羽根、モーター、外装部の汚れ点検○

製品破損・腐食有無の点検
保存年限（５年）が経過したのか。

年

備考

5年

○○

■ご注意
定期点検においては、上記点検項目を点検周期を目安にかならず実施してください。
特に羽根・ファンケーシング・モーターなど製品内部の部品については、著しい汚れ・ホコリなどが付着したままの状態で使用を継続すると、それら部品の故障・破損などにつながる原因となります。