■施工区分例：P736 参照 ■外形図・切欠図：P740 〜 745 参照 ■価格表：P98、99 参照

通用口/非常口用電気錠
AUT、AUTA
機能切替型：通電時解錠/通電時施錠/通電時解錠アンチパニック機能付/
AUR、AURASERIES （）通電時施錠アンチパニック機能付/
この製品は指定建物錠です。
（非常開装置付は機能 2、4 型のみ指定建物錠です）錠の性能表示は P902 をご参照ください。
（注）非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

AUT
AUTA
AUR
AURA

写真は U9AUTEP 型

写真はU9AUT51ー 1 型（ST）

写真は U9AUTUー1 型（ST）

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。AUT、AUTA、AUR、AURA は同一ケースです。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
（PAT）■電気錠の動作 —AUT
（A）と AUR（A）を、簡単に切り替えられます。

・AUT（A）（通電時解錠を選択）：停電時は施錠します。
（高いセキュリティが必要な扉）・AUR（A）（通電時施錠を選択）：停電時は解錠します。
（非常口・防災優先の扉）
例えば、施工中の電源のないときには、扉を閉めても自動施錠しないよ
うにAURの設定にし、竣工前にAUTの設定に戻す、というようなことが簡単に行えます。

■ アンチパニック機能付の有無も切替可能です。

アンチパニック機能付に設定すると、施錠していても内側からノブ（レバーハンドル）を回すだけで解錠でき、扉を開けることができます。
(注) ご発注の際には AUT、AUTA、AUR、AURAのいずれかをご指示ください。ご指示の機能に設定した状態で出荷いたします。

■固定ハンドル AU ＊ Z 型

AUシリーズ用丸座合わせの固定ハンドルもあります。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー（詳細は P94 参照）が装着できます。
・U9 シリンダーのみ装着可能です。

■専用のシートライナーもあります。

化粧シート（塩ビタックシート）を貼った扉に取り付ける際、丸座の取付穴周囲にシワが発生することがありますので、専用部品（シートライナー）を併用することをお奨めいたします。取付参考図（P740)も併せてご参照ください。

AU.シートライナー■自動的に施錠します。

・AUT（A）（通電時解錠型）：非通電時に扉を閉めると、自動施錠します。
・AUR（A）（通電時施錠型）：通電時に扉を閉めると、自動施錠します。

■キーまたはサムターンで解錠できます。

キーまたはサムターンで解錠すると、一度扉を開閉するまで解錠を保持しますので、片手で解錠し、開扉ができます。

■電気錠の施解錠および扉の開閉の状態を電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）■施錠時はノブ（レバーハンドル）は固定となります。
■ AMT（R）型と同じ切欠で取付可能です。また、ALT（R）型の切欠に対応可能な製品もご用意しています。
・ AMT（R）、ALT（R）型は 2010年 3 月廃止品です。

■開扉時にはデッドロッキングラッチが引っ込んだままになるので（フラットラッチ機構）扉を閉める時の力（ラッチング力）がなくなりました。扉が閉まると自動的にラッチが出ます。
■ワンタッチ非常開装置付のAUT（A）
EP、AUR（A）
EP 型もあります。

614

・AUT（R）とは切欠が異なりますのでご注意ください。
・非常解錠が行われた場合は、電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）
・非常解錠後は閉扉自動施錠です。

（注1）扉と枠のチリ寸法は1mm以上〜 6mm以下としてください。
（注2）電気錠〜電気錠操作盤（制御盤）
間の配線距離については、使用する電気錠操作盤（制御盤）のページにてご確認ください。

■仕様
バックセット（mm）

76・100ケース深さ（mm）

104・128

スペーシング（mm）

95

扉厚可能範囲（mm以上〜mm未満）

ノブ・ケースハンドル：33〜42・42〜50
50〜58・58〜66
レバーハンドル：
33〜35・35〜36・36〜38・38〜40・40〜42
42〜44・44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60・60〜62
62〜64・64〜66（注）レバーハンドル仕様で扉厚が33〜36の場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー（t1.5）を敷いて取り付けてください。

■用途：マンション共用玄関／ビル通用口／非常口等 ■納期：標準納期品● /受注生産品●（P4 参照）■機能■電気仕様

アンチパニック機能なし

名●

装着可能シリンダー型式

外側内側

JLMA規格

U9
PR
LB
JN

AUT＊ー1
AUR＊ー1

U9
PR
LB
JN

C183ーE21（AUT）
AUT＊ー2空ノブ
空ノブ
AUR＊ー2 （施錠時固定） （施錠時固定） C183ーE11（AUR）

サムターン
シリンダーC103ーE21（AUT）
空ノブ
空ノブ
C103ーE11（AUR）（施錠時固定） （施錠時固定）

電圧
DC24V
（±20％）

電流
0.3A（±20％）

通電時間
連続マイクロスイッチ（扉開閉信号）

電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

有効チリ寸法
1mm以上〜6mm以下

電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

マイクロスイッチ（施解錠信号）

ーサムターン

リード線

長さ400mm（9Pコネクタ付）
AWGー24 UL1007耐熱ビニール電線

使用温度範囲

−10℃〜＋50℃（結露、氷結しないこと）

シリンダー

シリンダー

U9
PR
LB
JN型

プラグ側
SOL式

外側

内

シリンダー
AUTA＊ー2空ノブ
AURA＊ー2 （施錠時固定）

側

ー空ノブ

JLMA規格MSW1

C103ーE21（AUTA）
C103ーE11（AURA）

MSW2
MSW3

● シリーズ名の次にある＊はノブ形状D・W・U・P・Q型、レバーハンドル形状50・51・52・53・55・56・57・59・64・66・346・414・430・431・432・472型（黄銅製を除く）、ケースハンドルC型を示します。納期等の詳細はノブ・レバーハ
ンドル装着可能一覧表（P612）
参照。
● 装着可能シリンダーに記載されている以外のシリンダーは、作動不良の原因となりますのでご使用いただけません。
● ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に『D』を付けてください。型式例：AUR＊ー2D型

AUSーE/AUT（R）ーE

通電率
1

AUT
AUTA
AUR
AURA

■内部回路

●

装着可能シリンダー

格ーC163ーE21（AUT）
AUT＊ー4空ノブ
空ノブ
AUR＊ー4 （施錠時固定） （施錠時固定） C163ーE11（AUR）

アンチパニック機能付

定シリンダー

C073ーE21（AUT）
AUT＊ー3空ノブ
空ノブ
AUR＊ー3 （施錠時固定） （施錠時固定） C073ーE11（AUR）

U9
PRLB
JN称ソレノイド（解錠動作）

コネクタ

青茶橙白
黄黒赤緑
灰

リセプタクル側青茶
橙
白
黄黒赤緑
灰

●SOLーソレノイド（解錠/施錠動作）●MSW1ーマイクロスイッチ（扉開閉信号）●MSW2ーマイクロスイッチ（施解錠信号）●MSW3ーマイクロスイッチ（非常解錠信号）（本図は解錠、開扉時を示す）
破線はAUT（A）
EP、AUR（A）
EPの場合を示す。
（非常解操作時メイク）

非常開装置付電気錠

SERIES ■用途：非常口 ■納期：標準納期品● /受注生産品●（P4 参照）

機能 2DE、4E 型のみ指定建物錠です。錠の性能表示は P902 をご参照ください。
（注）非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

■総合安全システムの端末機として非常解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるAUSーEH型、AUT（R）ーEH型もあります。
（通電金具必要。なお、LBシリンダーは装着できません。
）
非常解錠が行われた場合は電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）非常解錠信号出力は解錠操作ごとに出力され、施錠で復帰します。必要な場合は監視盤等で警報保持を行ってください。
■機能装着可能シリンダー
U9
PR
LB
JN

写真は U9AUT51ー4E 型

非常時には鍵がなくてもプラスチックカバーを外し、緑色のツマミを回すだけで解錠できます。
■左右勝手がありますのでご注意ください。
（左右勝手の見方：P402 参照）■アンチパニック機能付

AUT（R）Aー2E型もあります。

■非常開以外の通常の動作は AU シリーズと同一です。
■通電金具は TEKー9CC をご使用ください。
■ AUTーE型は閉扉のたびに自動施錠しますが、非常開操作は何度でも行えます。AURーE、AUSーE型においても制御盤との組み合わせで自動施錠運用をしているときは同様の操作になります。

U9PR
LB
JN
U9PR
LB
JN
U9PR
LB
JN

U9PR
LB
JN
U9PRLB
JN型式

外側（内側） 内側（外側）JLMA規格AUS＊ー1E 非常開装置付
C111ーE31ーP2（AUS）
サムターン
シリンダー
C103ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー1E
レバーハンドル レバーハンドル C103ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー1Eノブ
ノブ
AUS＊ー2E 非常開装置付
C191ーE31ーP2（AUS）
なし
シリンダー
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2E
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2E
ノブ
ノブ
C191ーE31ーP2（AUS）
AUS＊ー2DE
シリンダー
非常開装置
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2DE
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2DEノブ
ノブ

AUS＊ー2EDE 非常開装置付
C191ーE31ーP2（AUS）
非常開装置
シリンダー
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2EDE
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2EDEノブ
ノブ
AUS＊ー3DE
非常開装置
サムターン
C081ーE31ーP2（AUS）
AUT＊ー3DE
C073ーE21ーP2（AUT）
レバーハンドル レバーハンドル
C073ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー3DE
ノブ
ノブ
非常開装置付

AUS＊ー4E
C171ーE31ーP2（AUS）
シリンダー
シリンダー
C163ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー4E
レバーハンドル レバーハンドル C163ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー4E
ノブ
ノブ
非常開装置付非常開装置付

C171ーE31ーP2（AUS）
AUS＊ー4EE
シリンダー
シリンダー
C163ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー4EE
レバーハンドル レバーハンドル C163ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー4EE
ノブ
ノブ（注1）材質・仕上・納期等の仕様についてはAUS（T、R）
シリーズをご覧ください。
ただし、非常開装置付シリンダーの仕上はSTのみとなります。
（注2）AUSーE、AUT（R）
ーEの最小扉厚は34mm以上ですのでご注意願います。

615