Bedienungsanleitung

Operating instructions

Für künftige Verwendung aufbewahren

Please keep carefully for future use

Membrandruckschalter
Baureihen
0110, 0112, 0114, 0116, 0118, 0120,0122, 0124

Pressure Switch
D Diaphragm
SeriesGB0110, 0112, 0114, 0116, 0118, 0120,0122, 0124

Kolbendruckschalter

Piston pressure switch

Baureihen
0111, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121,0123, 0125

Series0111, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121,0123, 0125

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur
von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these
operating Instructions and by authorized, qualified personnel only.

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon(07142) 597-0
Telefax(07142) 597-19
www.suco.de info@suco.de

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen,GermanyPhone+49 7142 597-0
Fax+49 7142 597-19
www.suco.de info@suco.deFunktion und Anwendung

Operating and use

Der Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim
Erreichen eines einstellbaren Druckwerts. Durch das Ansteigen des Drucks
wird eine Membrane bzw. ein Kolben bewegt. Die Auslenkung der Membrane bzw. der Hub des Kolbens hängt von der Druckkraft und der einstellbaren
Federvorspannung ab. Bei einer definierten Auslenkung der Membrane bzw.
einem definierten Hub des Kolbens wird ein elektrischer Kontakt geöffnet
bzw. geschlossen.

The pressure switch opens or closes an electrical circuit when a certain (adjustable) pressure is reached. A diaphragm or piston is moved by the increase inpressure. The amount of the diaphragm deflection or piston travel depends onthe force of the pressure applied and the (adjustable) spring tension. At apredetermined deflection of the diaphragm or movement of the piston, a electrical contact will be opened or closed.
The pressure switch monitors a preset pressure.

Der Druckschalter überwacht einen eingestellten Druckwert.

Vorraussetzungen für den Produkteinsatz!
!

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Druckschalters:• Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in derBedienungsanleitung.
• Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, desTechnischen Überwachungsvereins (TÜV) und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
• Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte,Momente und Temperaturen ein.
• Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
• Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oderVibrationen aus.
• Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie
keine eigenmächtige Veränderungen vor.
• Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien,Kappen oder Kartonagen.
• Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in RecyclingSammelbehältern ist möglich.

Betriebsbedingungen
Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):
Extreme Temperatureinflüsse (bezogen auf die Raumtemperatur) können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum
Ausfall des Druckschalters führen

Conditions governing the use of the product!
!

The following general instructions are to be observed at all times toensure the correct, safe use of the pressure switch:• Observe without fail the warning notices and other instructions laid
down in the operating instructions.
• Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies in the country of use.
• Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or temperatures under any circumstances.
• Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperatures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
• Never subject pressure switch to intense blows or high vibrations.
• Never expose the pressure switch to severe side impacts or vibrations.
• Use the product only in its original condition. Do not carry out any
unauthorized modifications.
• Remove all items providing protection in transit such as foils, caps
or cartons.
• Disposal of the above-named materials in recycling containers ispermitted.

Operating conditions
Media temperatures other than room temperature (20°C):
The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) can lead to pronounced variations in the switching point orfailure of the pressure switch.

Schutzart IPxx:

Type of protection IPxx:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungen übertragbar.

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The user is responsible for verifying that the plug-and-socket
connection complies with the specified rules and regulations of CE, orwhether it may be used for specialized purposes other than thoseintended by us.

Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese inspeziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt
werden kann, obliegt dem Anwender.

Bedienungsanleitung 0110/0111, 0112/0113, 0114/0115, 0116/0117, 0118/0119, 0120/0121, 0122/0123, 0124/0125

Seite 1 von 3

Sauerstoffeinsatz:

Use with oxygen:

Membrandruckschalter(0110, 0112, 0114, 0116, 0118, 0120, 0122 und 0124):
Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen
maximalen Betriebsdruck von 10 bar nicht zu überschreiten.

Diaphragm pressure switch(0110, 0112, 0114, 0116, 0118, 0120, 0122 and 0124):

Kolbendruckschalter(0111, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121,0123 und 0125):
Kolbendruckschalter sind für gasförmige Medien, insbesondere fürSauerstoff nicht geeignet.

Piston pressure switch(0111, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0123 und 0125):Überdrucksicherheit:
In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit
angegeben. Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil des Druckschalters. Der dynamische Wert ist
30 bis 50 % niedriger.

Technische Daten

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must
be observed. In addition, we recommend a maximum operating pressure of 10 bar, which should not be exceeded.

Piston pressure switches are not suitable for gaseous media, particularly oxygen.
Protection against overpressure:
The static overpressure safety is included in the technical data. Theoverpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part ofthe pressure switch. The dynamic rating of the overpressure safety issmaller than 30 to 50%.

Technical data

Schaltertyp:Max. Spannung:Max. Strom:
Schaltleistung:
IP-Schutzart:
Baureihe
0110/0111, 0112/0113, 0114/0115,0116/ 0117, 0120/0121, 0122/0123,0124/0125:
Baureihe
0110/0111, 0116/0117, 0120/0121:
Baureihe
0118/0119:
Schalthäufigkeit:mechanische Lebensdauer:
Membrandruckschalter:Öffner (A) oder Schließer (E)42V
4A
100 VA

IP67
IP6K9K
IP65, IPx4K-1< 200 min106 Schaltspiele(bei Schaltdrücken bis 50 bar)
106 Schaltspiele(bei Schaltdrücken bis 20 bar)
106 Schaltspiele
NBR-40°C bis +100°C
EPDM-30°C bis +120°CFKM-5°C bis +120°C

Membrandruckschalter mit
Messinggehäuse
Kolbendruckschalter:
Temperaturbeständigkeit:Überdrucksicherheit:
Membrandruckschalter:
Kolbendruckschalter:
Membrandruckschalter mit
Messinggehäuse:Gehäusewerkstoff:
je nach Ausführung:300 bar
600 bar
35 barverzinkter Stahlrostfreier Edelstahl 1.4305(AISI 303)oder Messing

Druckbereiche:
Membrandruckschalter
Kolbendruckschalter:
Vibrationsfestigkeit:
Schockfestigkeit:

0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
50-150 bar
10g / 5-200Hz Sinus
294 m/s²; 14 ms Halbsinus

Bedienteile und AnschlüsseSwitch type:Max. voltage:
Max. current:
Switching capacity:
Degree of protection:
series0110/0111, 0112/0113, 0114/0115,0116/ 0117, 0120/0121, 0122/0123,0124/0125:
series0110/0111, 0116/0117, 0120/0121:
series0118/0119:
Switching frequency:
Mechanical life:
Diaphragm pressure switches:

NC (A) or NO (E)42V
4A
100 VA

IP67
IP6K9K
IP65, IPx4K-1< 200 min106 operations(at set points up to 50 bar)
106 operations(at set points up to 20 bar)
106 operations
NBR-40°C … +100°C
EPDM-30°C … +120°C
FKM-5°C … +120°C

Diaphragm pressure switches withbrass housing:
Piston pressure switches:
Temperature range:
Over pressure safety:
Diaphragm pressure switch:
Piston pressure switch:
Diaphragm pressure switch withbrass housing:
Housing material:
depending of version:

300 bar
600 bar
35 barzinc plated steel
stainless steel 1.4305(AISI 303)or brass

Pressure ranges:
Diaphragm pressure switches :Piston pressure switches :Resistance against vibrations:
Resistance against shock:

0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
50-150 bar
10g / 5-200Hz sine
294 m/s²; 14 ms semi-sine

Operating controls and connections

(1)
(2)
(3)

Hydraulischer /Pneumatischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einstellschraube für den
Schaltpunkt

Bedienungsanleitung 0110/0111, 0112/0113, 0114/0115, 0116/0117, 0118/0119, 0120/0121, 0122/0123, 0124/0125

(1)
(2)
(3)

Hydraulic /Pneumatic connection
Electrical connection
Adjustment screw

Seite 2 von 3Einbau

Installation

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:
Drehen Sie den Druckschalter an dem sechskantförmigen Ansatz
mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.)in den vorgesehenen Druckanschluss.

Mechanical / pneumatic / hydraulic:With a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install thepressure switch, by means of the hexagon connector, in the corresponding pressure socket.

Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen StandardKupferdichtring mit den geeigneten Abmessungen.

For sealing the system use a standard copper gasket of the appropriate dimensions.
Electrical:
Connect the cable to the electric connection (2).

Elektrisch:
Schließen Sie die Leitung an den elektrischen Anschluss (2) an.

Inbetriebnahme

Entry into service

1. Bei der Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte
die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
2. Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse (2) mit einem Durchgangsprüfer.
3. Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Beachten Sie, dass die max. zulässige Schaltleistung nicht überschritten wird (siehe technische Daten).
4. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwenden Sie zum Einstellen des Druckschalters einen Schraubendreher mit einer maximalen Klingenbreite von 2,5 mm.
5. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten
Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich).
6. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis derDruckschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).
7. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen der Einstellschraube (3).

!

Ausbau!

Removing the pressure switch

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druckschalters:• Das System, aus dem der Druckschalter ausgebaut werden soll,muss sich in spannungs- und drucklosem Zustand befinden.
• Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtetwerden.
• Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel derSchlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

Zeichenerklärung!

1. When putting the pressure switch into service, please observe theapplicable safety regulations laid down by the governing bodies in
the country of use.
2. Using a continuity tester, wire up the electrical connection (2).
3. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum
permissible switching capacity (see technical data)
4. First, screw in the adjustment screw (3) as far as it will go. To
adjust the pressure switch use a screwdriver with a 2.5 mm wide
blade.
5. Adjust the pressure switch to the desired actuating pressure (a test
pressure gauge is required).
6. Ease off the adjustment screw (3) to a sufficient extent to cause
the pressure switch to trip (continuity tester reacts).
7. If necessary. adjust the trip pressure setting by turning the adjustment screw (3).

AchtungArt.-Nr.: 1-1-10-628-037

When removing the pressure switch, observe the following important
instructions:• The system from which the pressure switch shell be moved, must
be de-energized and free of pressure.
• All the relevant safety regulations must be observed.
• Use a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove the pressure switch.

Key to drawings:
Hinweis,Bemerkung

Recycling

Gefahr!

CautionNote

06/2017 Art.-No.: 1-1-10-628-037Bedienungsanleitung 0110/0111, 0112/0113, 0114/0115, 0116/0117, 0118/0119, 0120/0121, 0122/0123, 0124/0125

Recycling

Danger06/2017

Seite 3 von 3