スーパーM･UNIT シリーズ

取扱説明書

形 式

NestBus 用、アズビル製 FA コントローラ用

PLC インタフェース

SMDL−K1目次
1. はじめに････････････････････････････････････････････････････････････････････2
2. 概要････････････････････････････････････････････････････････････････････････2
3. 使用機器････････････････････････････････････････････････････････････････････2
3.1. PLC インタフェース･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 2
3.2. 通信モジュール････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
3.3. アナログ入力モジュール････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
3.4. アナログ出力モジュール････････････････････････････････････････････････････････････････ 3

4. 通信仕様････････････････････････････････････････････････････････････････････3
4.1. プロトコル････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
4.2. ECL 局番･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
4.3. 伝送仕様･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3

5. 通信モジュール（CNM7）のスイッチ設定･･････････････････････････････････････4
5.1. ECL 局番（STATION ADDR SW）･･･････････････････････････････････････････････････････ 4
5.2. 伝送速度（裏面 SW109）･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 4
5.3. 通信仕様（裏面 SW106）･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 4

6. 通信ケーブル････････････････････････････････････････････････････････････････5
7. データ定義･･････････････････････････････････････････････････････････････････6
7.1. PLC 通信データエリア･ ････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
7.2. メモリ構成････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
7.3. 伝送領域詳細･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 7
7.4. ヘッダ部概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 7
7.5. ヘッダ部詳細･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
7.6. データ部詳細･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 10
7.7. PLC レジスタ領域アドレス対応表･ ･････････････････････････････････････････････････････ 11

8. アナログ入出力モジュールの設定････････････････････････････････････････････ 12
8.1. アナログ入力モジュール･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 12
8.2. アナログ出力モジュール･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 12

9. Dio ビット位置について････････････････････････････････････････････････････ 13
10. RUN 接点出力について･ ･･････････････････････････････････････････････････ 13
11. コーディング例･･････････････････････････････････････････････････････････ 14
12. 外形寸法図、端子接続図、前面パネル図････････････････････････････････････ 17

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4

P1/17

SMDL−K1

1. はじめに

本取扱説明書は、アズビル（株）製 FA コントローラ（MA500）を NestBus に接続する PLC インタフェースを使用する際の、PLC 側のハードウェア設定およびソフトウェア設定方法について記述するものです。

2. 概要
PLC の通信モジュールの上位通信機能を利用し、PLC 側プログラムにて DCS カードが使用している機器間伝送端子ブロックを定義することで通信を可能にしています。
また、PLC 〜 PLC インタフェース間の通信プログラムは SMDL 側に包含されるため、面倒な通信プログラムを作成する必要はありません。
SMDL 1 台で伝送データを全て Di・Do に設定した場合 512 点まで、全て Ai・Ao に設定した場合 32 点までのデータの送受信を行うことができます。
PLC 1 システムに対し、複数台の上位通信モジュールを用いることにより、SMDL を複数台接続可能です。

3. 使用機器
3.1. PLC インタフェース形式

SMDL−K1−□

供給電源
K：85 〜 132 V AC
L：170 〜 264 V AC
R：24 V DC

モード切換スイッチ

注）SMDL 前面のモード切換スイッチは常時 OFF 側にて使用します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4

P2/173.2. 通信モジュール

SMDL−K1

・形式：510−0032A（CNM7：ECL ＋ RS-232-C ＋ RS-485）
・形式：511−9938（SIOM7：ECL ＋ RS-232-C ＋ RS-485）
・形式：510−0042（CIM3：RS-232-C ＋ RS-485）が使用できます。本書では、CNM7 について記述しています。

3.3. アナログ入力モジュール
アナログ入力モジュールをご使用の場合は、下記の形式のものをご用意下さい。
・形式：511−0003V01（使用可能入力範囲：1 〜 5 V DC）
・形式：511−0003K04（使用可能入力範囲：0.0 〜 400.0℃）
・形式：511−0005V11（使用可能入力範囲：0.000 〜 5.000 V DC）
・形式：511−0005M01（使用可能入力範囲：0.00 〜 10.00 mV DC）

3.4. アナログ出力モジュール
アナログ出力モジュールをご使用の場合は、下記の形式のものをご用意下さい。
・形式：511−0020C22（使用可能出力範囲：4 〜 20 mA DC）

4. 通信仕様
4.1. プロトコル
・1：1 手順（MA500 上位通信手順）

4.2. ECL 局番・局番 1

4.3. 伝送仕様
形
態：RS-232-C
方式：半二重調歩同期式
伝 送 速 度：4800 bps
デ ー タ ビ ッ ト：8 ビット
パ リ テ ィ：なし
ストップビット：1 ビット
チ ェ ッ ク サ ム：なし

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4

P3/17

SMDL−K1

5. 通信モジュール（CNM7）のスイッチ設定
5.1. ECL 局番（STATION ADDR SW）
スイッチ No.

設

定× 100× 1

1

備

考

局番 1

5.2. 伝送速度（裏面 SW109）
スイッチ No.

設

SW109

定
5

備

考

4800 bps

5.3. 通信仕様（裏面 SW106）
スイッチ

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

設

定

備考

RS-232-C／RS-485 変換なし

1OFF2

OFF：

3

OFF

パリティなし

4

OFF：

5OFF

1 ストップビット

6

OFF：

7

OFF：

8

OFF：

NM-6384-K1

改4P4/17SMDL−K1

6. 通信ケーブル

SMDL

CIM3、CNM7、SIOM7
信号名

ピン番号

信号名

ピン番号

FG

1FG

1SD

2SD

2RD

3RD

3RS

4RS4CS

5CS

5DSR

6DSR

6SG

7SG7CD

8CD

8DTR

20DTR

20

NM-6384-K1

改4

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

P5/17

SMDL−K1

7. データ定義
7.1. PLC 通信データエリア
PLC との通信は、PLC 内レジスタ領域（266W 〜 4095W）を使用して行います。

7.2. メモリ構成
メモリ構成は、以下のようになります。
・1 台の PLC に複数台の SMDL を接続することができます。
・SMDL はレジスタ領域の先頭のポインタ領域に格納されている C No. に対応するポインタにより示された伝送領域（ヘッダ部＋データ部）を用いてデータの伝送を行います。
・伝送領域には、ヘッダ部とデータ部があり、ポインタ領域 2 ワードを用いて指定します。
・ヘッダ部でデータのタイプを指定し、データ部にて実際のデータの送受信を行います。
・伝送領域のヘッダ部のサイズは、32 ワードです。データ部のサイズは、64 ワードです。
・伝送領域は、ポインタ領域（266W 〜 297W）と他の伝送領域に重ならないように設定して下さい。

伝送領域（C／＃1のSMDL用）
SMDLのC.No
ポインタ領域
266W

ヘッダ部

･･･
331W （計32ワード）

？？？？
0267

？？？？

268

0300H

伝送領域
（C／＃1のSMDL用）
400W

1269300W

･･･

0400H

データ部
書込領域
＋･･･

･･･

･･･

読込領域

463W （計64ワード）

･･･
2X＋1m

2X＋2nX

伝送領域（C／＃XのSMDL用）
mW

ヘッダ部

･･････

m＋31W （計32ワード）･･････296
297？？？？
？？？？

F

伝送領域
（C／＃XのSMDL用）
nW

データ部

･･･
n＋63W （計64ワード）注）ポインタ領域の設定は、BCD にて行います。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4

P6/17

SMDL−K1

7.3. 伝送領域詳細

伝送領域はヘッダ部とデータ部に分かれており、それぞれポインタで指示されます。16 個のデータ転送エリアを持ち、ヘッダ部で個々にデータの種類を定義します。データ部は書込データエリア、読込データエリアに分かれており、書込エリアにデータを書込むと NestBus に送信します。また NestBus からのデータは、読込エリアに受信します。
16 エリア全て接点入出力に設定すると 32 点× 16 ＝ 512 点の接点データを伝送できます。また、16 エリア全てアナログ入出力に設定すると 2 点× 16 ＝ 32 点のアナログデータを伝送できます。

アドレスmW････
m＋31Wm＋32W
アドレスnW････
n＋31W
n＋32W
････
n＋63W
n＋64W

ヘッダ部
32W

データ部

エリア1定義2W

エリア2定義2W

エリア16定義

2W

エリア1（Gr.11） 2W
エリア2（Gr.12） 2W

書込データ
エリア
32W

エリア16（Gr.26） 2W
64W

エリア1（Gr.11） 2W
エリア2（Gr.12） 2W

読込データ
エリア32W

エリア16（Gr.26） 2W
注）m は、ポインタ領域で設定されたヘッダ部の先頭アドレスです。
n は、ポインタ領域で設定されたデータ部の先頭アドレスです。

7.4. ヘッダ部概要
ヘッダ部のエリア 1 〜エリア 16 が DCS カードで使用されている Gr.11 〜 26 に対応し、それぞれのエリア（Gr）で使用する I ／ O 種（形式）を定義します。
I ／ O 種別・31‥‥‥‥‥‥‥DCS カードの Di 受信端子ブロック（形式：31）相当
・32‥‥‥‥‥‥‥DCS カードの Do 送信端子ブロック（形式：32）相当
・33‥‥‥‥‥‥‥DCS カードの Ai 受信端子ブロック（形式：33）相当
・34‥‥‥‥‥‥‥DCS カードの Ao 送信端子ブロック（形式：34）相当

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P7/17

SMDL−K1

7.5. ヘッダ部詳細・グループ＃ 11〜26 のデータを定義する領域です。
・I ／ O 種別は、31H〜34H（Hex.）で定義します。
32H、34H の場合は、書込データエリアに対する定義で、31H、33H の場合は、読込データエリアに対する定義となります。
・1 グループあたり、2 ワード（32 ビット）の定義領域を持ちます。
（1）PLC から NestBus へ、デジタルデータ（1 エリア MAX 32 点）を送信する場合

121538204＊

1ワード目

＊

未使用
I／O種別＝32H
1215＊

8＊

04＊

2ワード目

0 or 1

伝送範囲（0 or 1）未使用
・伝送範囲

0 ：自己の NestBus 内のみ送信
1 ：M-Bus にも送信

（2）PLC から NestBus へ、アナログデータ（1 エリア MAX 2 点）を送信する場合

121538404
＊

1ワード目

＊

未使用
I／O種別＝34H
1215＊

8＊

04＊

0 or 1

2ワード目
伝送範囲（0 or 1）
未使用

・伝送範囲

0 ：自己の NestBus 内のみ送信
1 ：M-Bus にも送信

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P8/17

SMDL−K1（3）NestBus から PLC へ、デジタルデータ（1 エリア MAX 32 点）を取込む場合

1215
38
104
S

1ワード目

SS＃（ステーション＃）
I／O種別＝31H
1215C8G04G

2ワード目

0〜9

監視時間（0〜9）
G＃（グループ＃）
C＃（カード＃）・欲しいデータの相手先アドレスを S ＃、C ＃、G ＃で定義します。
S ＃：00H 〜 3FH、FEH、FFH（FEH は操作監視ソフトより、FFH は自己の NestBus 内より取込時）
C ＃：0H 〜 FH
G ＃：BH 〜 1AH（Gr.11 〜 26）
・通信監視時間：0 〜 9 sec（0 は監視なし）
・データの相手先が操作監視ソフトの場合、2 チャネル目の設定は 0000H にします。
（4）NestBus から PLC へ、アナログデータ（1 エリア MAX 2 点）を取込む場合

121538304S

1ワード目

S

S＃（ステーション＃）
I／O種別＝33H
1215
C8G

04
G0〜9

2ワード目
監視時間（0〜9）
G＃（グループ＃）
C＃（カード＃）・欲しいデータの相手先アドレスを S ＃、C ＃、G ＃で定義します。
S ＃：00H 〜 3FH、FEH、FFH（FEH は操作監視ソフトより、FFH は自己の NestBus 内より取込時）
C ＃：0H 〜 FH
G ＃：BH 〜 1AH（Gr.11 〜 26）
・通信監視時間：0 〜 9 sec（0 は監視なし）
・データの相手先が操作監視ソフトの場合、2 チャネル目の指定は 0000H にします。
注）I ／ O 種別が上記（1）〜（4）以外の値の場合は、未定義となります。
I ／ O 定義を変更した場合は、必ず SMDL を電源リセットして下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4

P9/17

SMDL−K1

7.6. データ部詳細● PLC と SMDL 間での送受信データを格納するエリアです。
●読込データエリアと書込データエリアに分けられています。
●読込データエリアと書込データエリアは、ヘッダ部定義により、同一エリアのうちどちらか一方のみ使用します。
●読込データエリアには、SMDL からの受信データが格納されます。
●書込データエリアには、SMDL への送信データを格納します。
●各エリア（エリア 1 〜エリア 16）は、デジタル 32 点または、アナログ 2 点分の領域があります。
●エリア 1 〜エリア 16 は、それぞれグループ番号 11〜26 に対応します。
●ヘッダ部定義例（1）エリア 3 定義を以下のように定義した場合

データレジスタ 15m＋4Wm＋5W

1280432＊＊＊＊＊

1・書込エリアのエリア 3（n ＋ 4W）から 2 ワード分（32 ビット分）のデータをデジタルデータとして、SMDL のグルー
プ番号 13 の端子に書込みます。
・このデータは MsysNet2 にも送信されます。
（2）エリア 10 定義を以下のように定義した場合

12804

データレジスタ 15m＋18W

330Am＋19W

10B

2・SMDL のグループ番号 20 の端子のアナログデータ 2 点を読込エリアのエリア 10（n ＋ 50W）からの 2 ワードに書込みます。（16 ビットデータ／ 1 点）
・SMDL のグループ番号 20 の端子には、ステーション＃ 0A、カード＃ 1、グループ 11 のアナログデータ 2 点が格納されています。
・通信停止監視時間は 2 秒です。
注）m は、ポインタ領域で設定されたヘッダ部の先頭アドレスです。
n は、ポインタ領域で設定されたデータ部の先頭アドレスです。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P10/17

SMDL−K1

7.7. PLC レジスタ領域アドレス対応表
エリア

ヘッダ定義エリア
アドレス（W）

SMDL 側対応 Gr.No.

書込データエリア
アドレス（W）

読込データエリア
アドレス（W）

1

m＋0
m＋1

11

n ＋ 0、n ＋ 1

n ＋ 32、n ＋ 33

2m＋2m＋3

12

n ＋ 2、n ＋ 3

n ＋ 34、n ＋ 35

3m＋4
m＋5

13

n ＋ 4、n ＋ 5

n ＋ 36、n ＋ 37

4m＋6
m＋7

14

n ＋ 6、n ＋ 7

n ＋ 38、n ＋ 39

5m＋8
m＋9

15

n ＋ 8、n ＋ 9

n ＋ 40、n ＋ 41

6

m ＋ 10m ＋ 11

16

n ＋ 10、n ＋ 11

n ＋ 42、n ＋ 43

7

m ＋ 12
m ＋ 1317

n ＋ 12、n ＋ 13

n ＋ 44、n ＋ 45

8m ＋ 14m ＋ 1518

n ＋ 14、n ＋ 15

n ＋ 46、n ＋ 47

9m ＋ 16m ＋ 1719

n ＋ 16、n ＋ 17

n ＋ 48、n ＋ 49

10m ＋ 18m ＋ 1920

n ＋ 18、n ＋ 19

n ＋ 50、n ＋ 51

11m ＋ 20m ＋ 21

21

n ＋ 20、n ＋ 21n ＋ 52、n ＋ 53

12m ＋ 22m ＋ 2322

n ＋ 22、n ＋ 23

n ＋ 54、n ＋ 55

13m ＋ 24m ＋ 2523

n ＋ 24、n ＋ 25

n ＋ 56、n ＋ 57

14m ＋ 26
m ＋ 2724

n ＋ 26、n ＋ 27

n ＋ 58、n ＋ 59

15m ＋ 28m ＋ 2925

n ＋ 28、n ＋ 29

n ＋ 60、n ＋ 61

16m ＋ 30
m ＋ 31

26

n ＋ 30、n ＋ 31

n ＋ 62、n ＋ 63

PLC → SMDLSMDL → PLC

データ伝送方向備考注）m は、ポインタ領域で設定されたヘッダ部の先頭アドレスです。
n は、ポインタ領域で設定されたデータ部の先頭アドレスです。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P11/17

SMDL−K1

8. アナログ入出力モジュールの設定
8.1. アナログ入力モジュール
・本 PLC インタフェースユニットでは、アナログ／デジタル変換値を下表の値で扱っています。
入力レンジ

デジタル変換［BIN］

0%0100 %

4000

・次に示すユニットで A ／ D 変換値をそのまま使用する場合は、以下の入力値範囲で使用して下さい。
（1）511−0003V01
・1 〜 5 V（0 〜 100 %）（2）511−0003K04
・0.0 〜 400.0℃（0 〜 100 %）（3）511−0005V11
・0.000 〜 5.000 V（0 〜 100 %）（4）511−0005M01
・0.00 〜 10.00 mV（0 〜 100 %）注）0 % 以下の入力時は、デジタル変換値は 0 ＝ 0 % に、100 % 以上の入力時は、デジタル変換値は 4000 ＝ 100 % になります。

8.2. アナログ出力モジュール
・本 PLC インタフェースユニットでは、デジタル／アナログ変換値を下表の値で扱っています。
出力レンジ

デジタル変換［BIN］

0%0100 %

4000

・次に示すユニットで D ／ A 変換値をそのまま使用する場合は、以下の出力値範囲で使用して下さい。
（1）511−0020C22・4 〜 20 mA（0 〜 100 %）・他のモジュールを使用する場合は、上記表のデジタル変換値に合わせてスケーリングして下さい。
注）4 mA 未満の値、20 mA を超える値は、出力されません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-6384-K1

改4P12/17

SMDL−K1

9. Dio ビット位置について

I ／ O 種 31（Di 受信端子）および 32（Do 送信端子）の 01 〜 32 端子と PLC 側とのビット対応は下記のようになります。

2 1

150・・・・・・・・・

01番端子
02番端子
03番端子

16番端子
2 115・・・・・・・・・

32番端子＃1ワード0

＃2ワード
17番端子
18番端子
19番端子

10. RUN 接点出力について
SMDL 前面にある RUN 接点出力は正常時 ON であり、下記状態のとき OFF となります。
① SMDL の電源 OFF 時② SMDL の CPU 故障検知時③ヘッダ定義エリアに＄31、＄33 を設定し、設定された通信監視時間を超えても送信元よりデータが送られて来なかったとき④ PLC 〜 SMDL 間、RS-232-C ケーブル断時⑤ PLC 電源断時

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P13/17

SMDL−K1

11. コーディング例
NestBus

SA：00 SMDL
C／#1

18MA SA：00
C／#0

アナログデータ

アナログデータ
接点データ

RS-232-C

接点データ

CNM7

CPUユニット

伝送領域（ヘッダ部）
300W

3200h

エリア1定義

301

0000h

Do

30231FFh

エリア2定義303

00B0h

Di（C0のG11より）

ポインタ領域3043400h

エリア3定義？？？？

3050000hAo

SMDLのC.No

266W

0267？？？？

30633FFh

エリア4定義2680300h

30700D0h

Ai（C0のG13より）

1269

0400h

･･････

伝送領域（データ部）
400W

？？？？

401？？？？

･･･

上記のような構成にて PLC→18MA へ接点 32 点、アナログ 2 点を送り、18MA→PLC へ接点 32 点、アナログ 2 点を受信します。PLC 内の伝送領域は、ポインタ領域で示された部分に確保されます。この場合では、SMDL の C.No.
＝1 なので 0268W のポインタで示される 0300W を先頭に 32 ワードがヘッダ部となり、0269W のポインタで示される0400W を先頭に 64 ワードがデータ部になります。例では、ヘッダ部にてエリア 1 〜 4 までを上記のように定義しました。
PLC 〜 18MA の機器間伝送端子構成は次ページのようになります。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P14/17

SMDL−K1（1）PLC〜SMDL〜18MA 間の機器間伝送端子構成
PLC側

RS-232-C

SMDL側（SA：00 C／＃1）

書込データエリア1＃1ワード

Gr／＃11

Gr／＃12形式32（Do送信端子）

形式31（Di受信端子）

Do1〜1601：
16

401W Do17〜32

17：
32

400W
＃2ワード

読込データエリア2
＃1ワード
434W

435W

404W

形式32（Do送信端子）

Di17〜320232

形式31（Di受信端子）

17：
3201

：：：

Gr／＃1101 送信元SA：FF
C／＃ 0：
Gr／＃1116

書込データエリア3＃1ワード

送信元SA：FF
C／＃ 1
Gr／＃11

接点32点

Gr／＃12

Di1〜16

＃2ワード

18MA側
（SA：00 C／＃0）

NestBus

宛先アドレス
未使用接点32点

0102：：：
32

Gr／＃13Gr／＃14

形式34（Ao送信端子）

形式33（Ai受信端子）

Ao1

Ao1

Ao2

Ao2

送信元SA：FF
C／＃ 1
Gr／＃13 Ai1

アナログ2点＃2ワード
405W

読込データエリア4
＃1ワード
438W

Ai1

Ai2

Gr／＃14

Gr／＃13形式33（Ai受信端子）

形式34（Ao送信端子）

送信元SA：FF
C／＃ 0
Ai1
Gr／＃13

アナログ2点

宛先アドレス
未使用

Ao1

＃2ワード
439W

Ai2

Ao2

Ai2

※18MA 側の Gr.No は、18MA 側の設定にて決まります。
SMDL 側の設定を実現するための PLC 側プログラム例は次ページをご参照下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P15/17

SMDL−K1（2）プログラム例
253.00
KW0300H
253.00

KW0400H
KW
3200H
KW
0000H
KW
31FFH
KW
00B0H
KW
3400H
KW
0000H
KW
33FFH

253.00253.00

KW
00D0H
200W
PL 2268W
SW
269W
SW

伝送領域ポインタセット
SMDL C.No＝1
ヘッダ部＝300W〜331W
データ部＝400W〜463W

300W
SW
301W
SW
302W
SW
303W
SW

エリア1 Do送信端子に定義

エリア2 Di受信端子に定義（送信元→SA：FF、C／＃0 、Gr／＃11）

304W
SW
305W
SW
306W
SW
307W
SW

エリア3 Ao送信端子に定義

エリア4 Ai受信端子に定義（送信元→SA：FF、C／＃0 、Gr／＃13）

400W
PS 2

200.00〜201.15のDoデータをGr.11に書込

434W
PL 2

202W
PS 2

Gr.12のDiデータを202.00〜203.15に読込

500W
PL 2404W
PS 2500W、501WのAoデータをGr.13に書込

438W
PL 2502W
PS 2Gr.15のAiデータを502W、503Wに読込

このプログラム例では、内部リレー 200.00〜201.15 に持っている接点データを、NestBus に送信します。NestBusから受信した接点データを内部リレー 202.00〜203.15 に格納します。
また、データレジスタ 500W、501W に持っているアナログデータを、NestBus に送信します。NestBus から受信したアナログデータを、データレジスタ 502W、503W に格納します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P16/17

SMDL−K112. 外形寸法図、端子接続図、前面パネル図（1）外形寸法図（単位：mm）

本体取付用
クランプ（上、下）
207.8
DINレール（35mm幅）
6 5取付の場合 8 7808042ーφ4.5取付穴（深さ25）

50121 240（3.3）

1323

10 1111−M3.5
端子ねじ

103

80以上

950・密着取付可能（2）端子接続図

サブコネクタRS-232-C D

終端抵抗

T1＋T2−

シールド付より対線他のNestBus
機器へ

T3

終端時短絡※1

T4T5T67 U（＋）
8 V（−）

RUN接点出力供給電源

9 接地用端子 FG※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は（＝渡り配線がない場合）、端子T2、T3間を付属のショートチップ（または配線）で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
注）渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。

（3）前面パネル図■RS-232-C インタフェース
モード切換スイッチ
電源表示ランプ
RUN表示ランプ

略 号 ピン番号2513

カード番号設定用
ロータリスイッチ
コネクタ形ユーロ端子台
ショートチップ

RS-232-Cコネクタ

141機  能説   明（未接続）FG

1

SD

2

送信データ

本器から送られるデータ信号

RD

3

受信データ本器に送られるデータ信号

RS

4

送信要求

送信要求の信号

CS

5

送信可

本器へのデータ送信許可

DSR

6

データセットレディ 送受信可能信号SG

7

信号用アース

信号用アース
キャリア受信中信号CD

8

キャリア検出DTR

20

端末装置レディ 本器の送受信可能信号

12

接続不可

13

このピンには何も接続しないで下さい。
不具合の原因になります。

24
25

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-6384-K1

改4P17/17