株式会社
NEOTEC

ネオテック

連続換気が光熱費を増加させています
一般的に換気は、室内の空気環境を快適に保つために、連続的に働かせています。
しかし、換気が連続的に働いていると、特に夏の暑い空気や、冬の寒い空気が、空気取入口から室内に取り込まれ、室内の温度を変化させます。
エアコンは室内の温度を維持しようと働き続け、熱源エネルギーの消費量が増え、光熱費を大きく押し上げてしまいます。

冬

夏

室内温度
27℃

外気温度
35℃

室内温度
22℃

外気温度
7℃

22℃

27℃

換気扇

換気扇
35℃

35℃

7℃

7℃

取入口

取入口

室内の温度が下がる

室内の温度が上がる

ネオテックの換気制御システムなら、快適な環境を保ちながら、光熱費と CO2 排出量をダブルで抑えることができます！

導入実績
光 熱 費：約 40％削減
CO2 排出量：約 49.8％削減※換気による負荷における試算

換気扇
換気制御
システム

取入口
1

※ 24 時間換気量を確保した上で、換気を制御します。

換気制御について
換気量は、室内の空気環境を快適に維持する目的で、部屋の大きさや用途により決められています。
人が多いと、空気の汚れも大きくなり、換気量も大きくしなければなりません。
しかし、人が少ない時は、空気はあまり汚れないので、換気量を少なくしても差し支えありません。

汚れた空気

きれいな外からの空気

CO2

汚れた空気

雑ガス

CO2雑ガス

きれいな外からの空気

この様に、室内の空気環境に応じて、換気量を変化させる方法が換気制御です。
特に冷暖房が必要な季節では、光熱費の抑制に対して効果を発揮します。

夏にエアコンが働く要因
換気による暑い空気を減らす

冬にエアコンが働く要因

建物が受ける暑い熱

換気による冷たい空気を減らす

照明による熱建物が受ける冷たい熱

人体の動きによる熱換気による屋外からの暑い空気換気による屋外からの冷たい空気

上の図は冷暖房時にエアコンに作用する、色々な熱の割合を示しています。
特に大きな割合を占めている熱が、「換気による屋外からの暑い（冷たい）空気」です。
換気による屋外からの不必要な熱は、室内の空気環境に応じて換気を制御することで抑制され、エアコンの働きも軽くなり、光熱費も抑えられます。

まとめ
換気による屋外からの熱を減らすことで、エアコンの稼動を抑えられ、光熱費の節約、さらには CO2 排出量も抑えることができます！
2換気制御システム
w-eco

ＥＬシステム制御機能に特化したシステム

エネルギーの見える化を実現（ 298,000 円～ ）（ システム構成により積算 ）CO2 センサーと空気清浄機に採用されている複数台の w-eco を接続し、あらゆる換気制御に対応。

雑ガスセンサーで空気質を測定し、リモートコントロールでシステム操作や、稼動情報、室内環境に合わせて、換気機器を制御するエネルギー抑制効果等をリアルタイムで確認できるシステムです。

利便性の高いシステムです。

センサーとコントロール盤で構成され、オプションとして、VPN 通信を利用した遠隔操作、手軽に導入できます。

データ収集も可能です。

センサーについてCO2 濃度だけを換気制御の対象にしていると、有害なガスやにおいなどが充満していても換気は働きません。

そこで、様々なガスを測定できる、
CO2 センサー（温湿度）雑ガスセンサー雑ガスセンサーと CO2 センサーを併用することで、常に室内環境を快適な状態に保つことができます。

雑ガスセンサーとは換気制御システムで採用している雑ガスセンサーは、空気清浄機などに使われているもので、においの元になるガスの成分に対し、電気的に反応する高感度センサーです。
様々なガスを感知し、数値化したものを換気制御に用いています。
3

エネルギーの見える化
EL システムは、エネルギー抑制がリアルタイムで確認でき、解析にも活用できます。
法定換気と制御換気の熱エネルギー差により、光熱費の削減額を算出しています。

※ガスを使用した時の例

法定換気量（Q1）：建築基準法等による換気量（全稼働）
制御換気量（Q2）：換気を制御したときの換気量

EL システムの構成
EL システムは、w-eco（CO2・雑ガス・室内温湿度）と、屋外温湿度センサーで得た情報により、「PLC（Programmable Logic Controller）」で演算処理を行い、換気機器を常時適切に制御します。

【参考例】

給気用有圧扇

排気用送風機

排気用有圧扇屋外型プロテクター↓w-ecoCO2、雑ガス、温湿度

動力盤
パルス出力信号送風機動力盤（給排気ﾌｧﾝ用）（電気工事）

CO2 センサー（温湿度）

電力デマンドへ

屋外温湿度センサー

電力またはガスパルス出力信号

制御信号

雑ガスセンサー

外気空調用

強制発停信号

自火報連動（換気強制停止）

EHP または GHP
集中リモコン
自火報盤より温湿度センサー

伝送信号
伝送信号
1φ 100V 50/60Hz（電源）

1φ 100V 50/60Hz
（電源）

電源盤

リモートコントロール

1φ 100V 50/60Hz
（電源）

入出力盤

ルーター盤
光配線（NTT）（光回線：本システム）

EL システム

電力計またはガスメータより（パルス入力信号）

店

舗

バックヤード電力計または
ガスメータ

1φ 100V 50/60Hz
（電源）

事務室

ＷＭ
またはＧＭ

4光熱費の削減

換気の影響による光熱費

左図は EL システムの導入例として、年間平均抑制効果をグラフ化したものです。

削減効果

法定換気時（全ての換気扇を稼動）において、換気の影響による光熱費を 100％とすると、50.7％が制御換気時の光熱費になり、49.3％の光熱費を削減したことになります。

法定換気量等で求められた換気設備に、EL システムによる換気制御を介入させることで換気量を常時適切に制御し、室内環境維持と法定換気時の光熱費光熱費の削減効果が得られます。

制御換気時の光熱費削減された光熱費

ＥＬシステム導入店舗がＺＥＢ認定を受けました。
詳しくはネオテックのホームページをご覧ください。

削減シミュレーション
床面積当たりの年間電気料金のシミュレーションです。

制御による
実換気量

床面積（㎡）あたりの年間削減額（大阪）
300 ㎡

500 ㎡

1,000 ㎡

2,000 ㎡

6,000 ㎡

198,804 円

331,339 円

662,679 円

1,325,358 円

3,976,073 円

146,413 円

244,022 円

488,044 円

976,089 円

2,928,267 円

94,023 円

156,705 円

731,410 円

626,820 円

1,880,461 円※高圧電力：夏季

13.94 円 /その他季 12.87 円 /kwh として試算

実績
EL システム導入店において、 年間を通して平均 50.7％の換気量で稼動

5

EL システムの幅広い活用
例えば、事務所の換気を制御しながら、工場の生産ロス抑制、厨房の換気制御など、応用次第で、活用範囲も広がります。

換気制御

生産性・原料・空調制御

消費エネルギーチェック

室内の空気質管理と、エアコン：外気空調時の発停

間接的なエネルギー抑制

空調機

生産ロスの抑制等に活用：冷温水・除加湿量・風量
チラー発停などの制御

給湯管理

商業施設

医療管理

熱源・ろ過装置の制御や感染症対策、手術室等の管理に利用

圧力制御や温湿度制御

工場・製造所

飲食店舗

宿泊施設
HOTEL

商業施設

昇降フィルターチャンバー
高所に設置した外気用プレフィルターが、手元まで降りてくる！
安全で手軽にフィルター交換（清掃）ができる、昇降フィルターチャンバー。

プレフィルターは、別置きハンドル操作により、簡単に昇降することができ、安全にフィルターのホームページに動画を載せています。

メンテナンスができます。

ぜひご覧ください！
6

株式会社

ネオテック

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町 3-8-26

TEL: 06-6627-2516
mail: info@neotec.co.jp
URL: https://www.neotec.co.jp

ホームページ(2022.7)