GP42-245 製品仕様書

製品仕様書
品名：小形風力発電機 245ｋW
型名：GP42-245

上海致远绿色能源股份有限公司
Shanghai Ghrepower Green Energy Co., Ltd.

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

1/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

変更履歴
版

作成

編集日

変更概要

1.00

蒋作平

2021.08.25

全編新規発行目頁

次

1. 製品特徴 ........................................................................................................................ 3
2. 技術パラメータ ............................................................................................................. 3
3. システム見取り図 ......................................................................................................... 5
4. 全体性能 ........................................................................................................................ 6
5. オングリッド制御器 ...................................................................................................... 6
6. パワーコンディショナ

パラメータ ............................................................................ 7

7. タワーと基礎 ................................................................................................................. 7
8. SCADA システム ............................................................................................................. 9

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

2/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

1. 製品特徴DD(Direct-driven) 永久磁石低速低騒音発電機を採用、ギアボックスなし直接駆動



可変ブレードピッチ制御、強風環境で安定な出力を確保する

電磁ブレーキと機械ブレーキ、電動ヨー制御等の多重安全保護

フルパワーインバーターは、多国の電力会社の標準を適用し、システ
ムが安定して信頼できる

大きいローターを採用、低風速システムに適応

出力 SCADA システム：リアルタイム監視が実現可能



分布式電源、小型風電場、スマートグリッド、マイクログリッドシステムなどの応用に適する

2. 技術パラメータ
製造メーカー

Shanghai Ghrepower Green Energy Co., Ltd.

原産国

中国

パラメータ

規格

型名

FD42-245

小形風車クラス

IEC Class ⅢA

型式

水平軸、アップウィンド

設計寿命

20 年

ローター径42m

ハブ高さ

50m

タワータイプ

モノポール（テーパーパイプ、内部はしご及び点検作業台付）

性能
定格出力

245kW, 400 VAC, 50Hz/60Hz ,3 相 3 線式

電力調節

ピーチ制御

定格回転速度36rpm

Max 回転速度42rpm

カットイン風速3m/s

定格風速10m/s

カットアウト風速20m/s

耐風速52.5m/s

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

3/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書
重量ブレード3*1.3t

モータ

25 t

タワー

36t@48.6m

制動システム空気ブレーキ

ピーチ制御

機械制動

ブレーキ起動電磁制動

ダンプロード

ヨーイングシステム
制御

モータ駆動により、風向に応じて風車を自動追従

自動アンツイスト
制御

自動的にケーブルの捻じれを防止

制御・インバーターシステム
制御コントローラ

PLC

インバータ種類

絶縁トランス方式

監視システム

Cube

発電機
発電機種類

永久磁石発電機

ギアケース

ドライブ方式

定格電圧400Vac

絶縁レベル

F

翼
材質

ガラス繊維強化プラスチック

ブレード長さ20.2m

ブレード数量

3

タワー
表面処理

防錆塗料

高さ

48.6m

騒音
騒音レベル

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)≤58dBA

4/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書受電電力
定格運転時≤8.0kW

待機電力（カットオフ時）≤3.0kW

PCS 待機電力≤0.6kW

環境
運転温度-20℃ to 50℃

耐環境仕様

IP54 ISO 12944-2 C5

避雷保護

ブレードに雷撃電流を安全に台地に流すためのレセプタ（受容体）を取付

3. システム見取り図
風力発電システムは風車、オングリッド制御器、パワーコンディショナ、及びタワーで構成されます。（下図参照）

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

5/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

4. 全体性能

年平均風速（m/s)

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

年間発電量（MWh)

314

435

561

685

802

906

995

1067

1123

同等の時間(h)

1283

1776

2290

2797

3273

3698

4061

4357

4585

5. オングリッド制御器
オンリッド制御器は風力発電システムのキーパーツです。
制御パラメータ
出力電圧範囲0～750Vdc

定格回転速度36rpm

最大回転速42rpm

ヨー速度0.55 °/s

ヨー精度

<3.2°

環境パラメータ
環境温度-20℃〜+50℃

保存温度-30℃〜+60℃

相対湿度<90％RH

海抜高度<1000m

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

6/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

6. パワーコンディショナ パラメータ
直流入力
型番

GNW245K3G

動作電圧範囲

600V ～ 750VDC

最大入力電圧780VDC

グリッドタイ出力
定格出力電力245kW

定格電気系統電圧

400V±15% 3 相 3 線式

定格動作周波数50/60Hz ± 5%

力率(cosθ)>0.99

最大インバータ効率≥94%

高調波歪み率(THD)<5%; <3% at rated power

表示器と通信表示器

LCD

通信インターフェイス

RS485

系統応用
PCS 台数1台

系統定格出力245kW

7. タワーと基礎
タワー機種番号TD4-48

高さ48.6m

段数

3

壁厚さ

10mm/12mm/14mm

材質Q355

フランジ直径1620mm（上部） / 2760mm（下部）

表面処理

防錆塗料

重量36t

基礎寸法（参考値）

10mx10mx1.3m/φ11.5mx1.4m

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

7/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

8/9

変更：2021-08-25

GP42-245 製品仕様書

8. SCADA システム

有線・無線アクセス方式
リアルタイム運転状態監
インターネットを通じ風力ユニットをリモート制御可能
記録履歴、発電量、風速ローズマップ等

版本：ZY1.603.046GS (V1.00)

9/9

変更：2021-08-25