Bedienungsanleitung

Operating instructions

Für künftige Verwendung aufbewahren

Please keep carefully for future use

Membran- /Kolbendruckschalter

Diaphragm- /Piston Pressure Switch

D

Baureihe 0163, 0164, 0166, 0167
Baureihe 0169
Baureihe 0120 / 0121

Series 0163, 0164, 0166, 0167
Series 0169
Series 0120 / 0121

GBEinbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur
von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these
operating Instructions and by authorized, qualified personnel only.

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon(07142) 597-0
Telefax(07142) 597-19
www.suco.de info@suco.de

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone+49 7142 597-0
Fax+49 7142 597-19
www.suco.de info@suco.deFunktion und Anwendung

Operating and use"

Der Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines einstellbaren Druckwerts. Durch dasAnsteigen des Drucks wird eine Membrane bzw. ein Kolben bewegt. Die Auslenkung der Membrane bzw. der Hub des Kolbens
hängt von der Druckkraft und der einstellbaren Federvorspannung
ab. Bei einer definierten Auslenkung der Membrane bzw. einem
definierten Hub des Kolbens wird ein elektrischer Kontakt geöffnet
bzw. geschlossen.
Der Druckschalter überwacht einen eingestellten Druckwert.

Vorraussetzungen für den Produkteinsatz"

The pressure switch opens or closes an electrical circuit when acertain (adjustable) pressure is reached. A diaphragm or piston is
moved by the increase in pressure. The amount of the diaphragm
deflection or piston travel depends on the force of the pressure applied and the (adjustable) spring tension. At a predetermined deflection of the diaphragm or movement of the piston, a electrical contact
will be opened or closed.
The pressure switch monitors a preset pressure.

Conditions governing the use of the product

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Druckschalters:

The following general instructions are to be observed at all times toensure the correct, safe use of the pressure switch:!

• Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in derBedienungsanleitung.

!

• Observe without fail the warning notices and other instructions laid
down in the operating instructions.

!

• Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, desTechnischen Überwachungsvereins (TÜV) und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.

!

• Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies in the country of use.

• Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte,Momente und Temperaturen ein.
• Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
• Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oderVibrationen aus.
• Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie
keine eigenmächtige Veränderungen vor.
• Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien,Kappen oder Kartonagen.
• Die Entsorgung der einzelnen
Sammelbehältern ist möglich.

Werkstoffein

Recycling-Betriebsbedingungen
Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):
Extreme Temperatureinflüsse (bezogen auf die Raumtemperatur) können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum
Ausfall des Druckschalters führen

• Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or temperatures under any circumstances.
• Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperatures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
• Never subject pressure switch to intense blows or high vibrations.
• Never expose the pressure switch to severe side impacts or vibrations.
• Use the product only in its original condition. Do not carry out any
unauthorized modifications.
• Remove all items providing protection in transit such as foils, caps
or cartons.
• Disposal of the above-named materials in recycling containers ispermitted.

Operating conditions
Media temperatures other than room temperature (20°C):
The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) can lead to pronounced variations in the switching point or
failure of the pressure switch.

Schutzart IPxx:

Type of protection IPxx:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungen übertragbar.

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The user is responsible for verifying that the plug-and-socket
connection complies with the specified rules and regulations of CE, orwhether it may be used for specialized purposes other than thoseintended by us.

Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese inspeziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt
werden kann, obliegt dem Anwender.

Bedienungsanleitung 0120 / 0163 / 0164 / 0166 / 0167 / 0121 / 0169

Seite 1 von 3

Sauerstoffeinsatz:

Use with oxygen:

Membrandruckschalter (0120, 0163, 0164, 0166 und 0167):
Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen
maximalen Betriebsdruck von 10 bar (0164 = 50 bar) nicht zu überschreiten.

Diaphragm pressure switch (0120, 0163, 0164, 0166 and 0167):

Kolbendruckschalter (0121, 0169):
Kolbendruckschalter sind für gasförmige Medien, insbesondere fürSauerstoff nicht geeignet.

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must
be observed. In addition, we recommend a maximum operating pressure of 10 bar (0164 = 50 bar), which should not be exceeded.
Piston pressure switch (0121, 0169):
Piston pressure switches are not suitable for gaseous media, particularly oxygen.

Überdrucksicherheit:

Protection against overpressure:

In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheitangegeben. Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil des Druckschalters. Der dynamische Wert ist
30 bis 50 % niedriger.

The static overpressure safety is included in the technical data. Theoverpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part ofthe pressure switch. The dynamic rating of the overpressure safety issmaller than 30 to 50%.

Technische Daten

Technical data

Schaltertyp:Max. Spannung:Max. Strom:
Schaltleistung:
IP-Schutzart:
Baureihe 0163, 0164, 0166, 0167, 0169:
Baureihe 0120/0121:
Schalthäufigkeit:mechanische Lebensdauer:
Membrandruckschalter(0120, 0163, 0164, 0166 und 0167):
Membrandruckschalter (0167):Öffner (A) oder Schließer (E)42V
4A
100 VA
IP65 (Klemmen IP00)
IP67 und IP6K9K< 200 min-1
106 Schaltspiele(bei Schaltdrücken bis 50 bar)
106 Schaltspiele(bei Schaltdrücken bis 20 bar)
106 Schaltspiele
NBR-30°C bis +100°C
EPDM-30°C bis +120°C
FKM-5°C bis +120°C

Kolbendruckschalter (0121, 0169):
Temperaturbeständigkeit:Überdrucksicherheit:
Baureihe 0120, 0166:
Baureihen 0121, 0163, 0164 und 0169:
Baureihe 0167:
Gehäusewerkstoff:
Baureihe 0120, 0166, 0163 und 0121, 0169:
Baureihe 0164:

300 bar
600 bar
20 barverzinkter Stahlrostfreier Edelstahl 1.4305(AISI 303)
Messing

Baureihe 0167:
Druckbereiche:
Membrandruckschalter(0120, 0164, 0166 und 0163):
Membrandruckschalter (0167):
Kolbendruckschalter (0121, 0169):
Vibrationsfestigkeit:
Schockfestigkeit:

0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
0,1-1; 1-10; 10-20 bar
50-150 bar
10g / 5-200Hz Sinus
294 m/s²; 14 ms Halbsinus

Bedienteile und Anschlüsse

(1)
(2)
(3)

IP65 (plugs IP00)
IP67 and IP6K9K< 200 min-1
106 operations(at set points up to 50 bar)
106 operations(at set points up to 20 bar)106 operations
NBR-30°C … +100°C
EPDM-30°C … +120°C
FKM-5°C … +120°C

Piston pressure switches (0121, 0169):
Temperature range:

Over pressure safety:
series 0120, 0166:
series 0121, 0163, 0164 and 0169:
series 0167:
Housing material:
series 0120, 0166, 0163 and 0121, 0169:
series 0164:

300 bar
600 bar
20 barzinc plated steel
stainless steel 1.4305(AISI 303)
brass

series 0167:
Pressure ranges:
Diaphragm pressure switches(0120, 0164, 0166 and 0163):
Diaphragm pressure switches (0167):
Piston pressure switches (0121, 0169) :Resistance against vibrations:
Resistance against shock:Bajonettanschluss(DIN72585-A1-2.1)

Screw terminals

0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
0,1-1; 1-10; 10-20 bar
50-150 bar
10g / 5-200Hz sine
294 m/s²; 14 ms semi-sine

spade terminals
22

1
3

NC (A) or NO (E)42V
4A
100 VA

Operating controls and connections

Schraubanschluss Steckanschluss
2

Switch type:Max. voltage:
Max. current:
Switching capacity:
Degree of protection:
series 0163, 0164, 0166, 0167, 0169:
series 0120/0121:
Switching frequency:
Mechanical life:
Diaphragm pressure switches(0120, 0163, 0164, 0166 and 0167):
Diaphragm pressure switches (0167):

bayonet terminal(DIN72585-A1-2.1)

2

1
3

Hydraulischer / Pneumatischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einstellschraube für den Schaltpunkt

Bedienungsanleitung 0120 / 0163 / 0164 / 0166 / 0167 / 0121 / 0169

3(1)
(2)
(3)

3

Hydraulic / Pneumatic connection
Electrical connection
Adjustment screw

Seite 2 von 3Einbau

Installation

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:
Drehen Sie den Druckschalter an dem sechskantförmigen Ansatz
mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.)in den vorgesehenen Druckanschluss.

"Mechanical / pneumatic / hydraulic:With a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install thepressure switch, by means of the hexagon connector, in the corresponding pressure socket.

"Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen StandardKupferdichtring mit den geeigneten Abmessungen.
Elektrisch:
Schließen Sie die Leitung an den elektrischen Anschluss (2) an.

Inbetriebnahme!

"

Entry into service

1. Bei der Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte
die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
2. Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse (2) mit einem Durchgangsprüfer.
3. Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Beachten Sie, dass die max. zulässige Schaltleistung nicht überschritten wird (siehe technische Daten).
4. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwenden Sie zum Einstellen des Druckschalters einen Schraubendreher.
5. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten
Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich).
6. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis derDruckschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).
7. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen der Einstellschraube (3).

Ausbau!

"1. When putting the pressure switch into service, please observe theapplicable safety regulations laid down by the governing bodies in
the country of use.
2. Using a continuity tester, wire up the electrical connection (2).
3. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum
permissible switching capacity (see technical data)
4. First, screw in the adjustment screw (3) as far as it will go. To
adjust the pressure switch use a screwdriver.
5. Adjust the pressure switch to the desired actuating pressure (a test
pressure gauge is required).
6. Ease off the adjustment screw (3) to a sufficient extent to cause
the pressure switch to trip (continuity tester reacts).
7. If necessary. adjust the trip pressure setting by turning the adjustment screw (3).

Removing the pressure switch

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druckschalters:• Das System, aus dem der Druckschalter ausgebaut werden soll,muss sich in spannungs- und drucklosem Zustand befinden.
• Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtetwerden.
• Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel derSchlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

Zeichenerklärung!

For sealing the system use a standard copper gasket of the appropriate dimensions.
Electrical:
Connect the cable to the electric connection (2).

Achtung"

When removing the pressure switch, observe the following important
instructions:• The system from which the pressure switch shell be moved, must
be de-energized and free of pressure.
• All the relevant safety regulations must be observed.
• Use a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove the pressure switch.

Key to drawings:
Hinweis,Bemerkung

Recycling

Art.-Nr.: 1-1-66-628-030

Bedienungsanleitung 0120 / 0163 / 0164 / 0166 / 0167 / 0121 / 0169

Gefahr!

Caution"

11/09 Art.-No.: 1-1-66-628-030

Note

Recycling

Danger
11/09

Seite 3 von 3