過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器（地中線用・ＰＤＳ母線用・ＶＴ付）
Ｖ・ＵＡＳ

開 閉 器

ＳＢ０１０制御装置

ＲＭ６４７E形式

U

納入仕様書

年月日

GK-11M0301H-02
Ⅰ.開閉器部

SB010

U

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器（地中線用・PDS 母線用・VT 付）
U2005 年 10 月 28 日制定
2011 年 2 月 7 日改訂
2019 年 6 月 14 日改訂
株式会社 三英社製作所

Ⅰ.開閉器部
1.適用範囲本品は自家用施設における保守の容易化、配電線への波及事故防止のため、主に東京電力株式会社殿の高圧キャビネット（自立形）内の第 3 回路に取付けるものとします。
2.機

能開閉器は「Ⅱ．制御装置部」，「Ⅲ．VT 部」と組合せて以下の機能を有するものとします。
(1) 地絡事故時のトリップ機能
開閉器の負荷側で地絡事故が発生した時は、開閉器内の地絡事故検出部が事故を検出して信号を制御装置に送り、制御装置からのトリップ指令で変電所のしゃ断器より先に開閉器を開放して、お客様設備を配電線路から切り離し、幹線への波及事故を防止します。
(2) 短絡事故時の過電流蓄勢トリップ機能
開閉器の負荷側で短絡事故が発生した時は、開閉器内の短絡事故検出部が事故を検出して信号を制御装置に送るが、過負荷しゃ断電流値以上の電流をしゃ断出来ないため制御装置で事故を記憶しておき、変電所のしゃ断器が動作して電路が無充電になってからトリップ指令を出して開閉器を開放します。このため、事故が起きた配電線は一度停電しますが、再送電された時点では切り離されているので幹線の停電は短時間となります。
(3) 過電流蓄勢トリップ優先機能
地絡事故と短絡事故が同時に発生し、開閉器内の検出部が両方の事故を検出した場合は、過電流蓄勢トリップ優先機能が働き、制御装置で事故を記憶しておき、変電所のしゃ断器が動作して電路が無充電になってからトリップ指令を出して開閉器を開放します。

3.種類開閉器は過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形（SOG）・方向性とし、種類は以下の一種類とします。
名称形式
過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器
SB010（地中線用･PDS 母線用･VT 付）※PDS 母線とは東京電力殿標準仕様書 6G-9「銅帯母線」を示します。
以下「V･UAS」とします。
EAE

4.使用条件
開閉器は、高圧キャビネット（自立形）の周囲温度-20℃以上 40℃以下（日間平均温度35℃以下）、標高 1,000m 以下で使用するものとします。
Ⅰ- 1

Ⅰ.開閉器部

5.定格
5.01.定格
電圧格
電流5.02.定5.03.定 格 負 荷 電 流 開 閉 容 量数
5.04.極5.05.定 格 短 時 間 耐 電 流
5.06.定 格 短 絡 投 入 電 流
5.07.定 格 周 波 数
5.08.定 格 地 絡 遮 断 電 流
5.09.定 格 励 磁 電 流 開 閉 容 量
5.10.定 格 充 電 電 流 開 閉 容 量
5.11.定 格 耐 電 圧
EA

A

EA

A

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

EA

7.2kV
300A
300A
3極12.5kA×1.0 秒（実効値）
31.5kA×3 回 （波高値）
50Hz
30A
15A
10A
60kV

6.構造および材質
6.1.一般事項(1) 本品の各部は、実用上有害な変化を生じない良質の材料を使用し、入念かつ均一に組立てるものとします。又、長期間使用できるよう十分な耐久性をもつ構造とし、通常の輸送や取扱い中に起こる振動、衝撃に十分耐えるものとします。
(2) 開閉器の取付けは、「ハンガー方式」によるものとします。この場合、UGS 取付工具は不要となります。
【解説】「ハンガー方式」とは、① 開閉器を人力で持ち上げ、高圧キャビネット（自立形）に容易に取付ができる構造。
② 開閉器と取付金具には、作業途中においても容易に落下しない仮置き構造が設けられている。
③ 仮置き状態から開閉器を固定することで、接続端子が母線の後ろ側に設置され、母線と良好な接続が得られ、かつ、母線に局部的応力を与えない構造。とし、別紙「『ハンガー方式』取付手順書」の手順により取付作業を行うものとします。
(3) 開閉器は地絡優先とし、本体部は一線地絡が生じても短絡に移行しにくい各相分離構造とします。また万一開閉器内部で短絡事故が発生した場合にも、燃焼の継続などキャビネット外への公衆災害のおそれが無い構造とします。
(4) 開閉器が母線と完全に嵌合していることを確認できる構造とします。
6.2.開閉器(1) 開閉器は主回路開閉部と操作機構部及び VT（Ⅲ．VT 部）からなるものとします。
(2) 開閉部の絶縁媒体は空気とします。
6.3.機構部(1) 開閉機構は、手動操作方式および過電流蓄勢トリップ付き地絡トリップ形引外し方式とし、振動、衝撃などにより自然閉路、開路しないものとします。
(2) 手動操作は 6.4.項に示す操作ハンドルにて行うものとし、開閉器の正面から操作可能な方式とします。

Ⅰ- 2

Ⅰ.開閉器部

6.4.操作ハンドル
操作ハンドルは着脱式とし、機械的に優れた材料を使用し防錆対策を施したものとします。
6.5.ケーブル接続端子
ケーブル端子は 22～150mm2の CVT ケーブルが接続可能とし、ケーブル取付時の応力で端子が曲がったり、絶縁物に損傷を生じないものとします。
6.6.項のケーブル終端接続部が接続できる構造とします。
6.6.ケーブル終端接続部
開閉器に接続するケーブル終端接続部は、JCAA K 1301「6,600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」に JCAA K 1001「導体接続部性能基準」で規定される圧縮端子及び開閉器添付品の端子カバーを適用した終端接続部を使用するものとします。
6.7.銘板
開閉器正面の見易い位置に、以下の事項を表示した銘板を容易に取れないよう取り付けるものとします。
(1) 機
器
名
称：過電流ﾛｯｸ形高圧交流気中負荷開閉器（地中線用・PDS 母線用・VT 付）V・UAS(2) 形式（製造者が定める形名）：SB010(3) 定格電圧：7.2kV
格
電流：300A(4) 定(5) 定格
耐電圧：60kV
格
周
波
数：50Hz(6) 定(7) 開閉器
質量：29kg
T側質量：17kg(8) V(9) ト リ ッ プ 装 置 の 種 類：SOG(10) 定 格 短 時 間 耐 電 流：12.5kA(11) 定 格 短 絡 投 入 電 流：C 31.5kA(12) 定 格 過 負 荷 遮 断 電 流：C 720A
(13) ロ ッ ク 電 流 値：650A(14) 製造年
月：西暦で記入（例：2006．4）(15) 製造番
号：英数字で記入（例：0001）(16) 製造社名またはその略号：株式会社 三英社製作所
EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

6.8.警報接点出力
警報接点の出力は 3 芯ケーブルから取り出すものとし、以下の通りとします。
ケーブル色種類
出力緑
事故時動作
DG／SO（瞬時閉路：最小 100msec）
B1
黄装置異常
異常検出中（連続閉路）
B2
赤
共通端子
－BC※接点容量は AC100V／7A 又は DC100V／0.4A（抵抗負荷）

Ⅰ- 3

Ⅰ.開閉器部

図 Ⅰ -1

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器（ 地 中 線 用 ・ PDS 母 線 用 ・ VT 付 ） 設 置 例

Ⅰ- 4

Ⅰ.開閉器部

図 Ⅰ -2開閉器

Ⅰ- 5

Ⅰ.開閉器部

図 Ⅰ -3

ハ ン ガ ー （ VT 取 付 金 具 ）Ⅰ- 6

Ⅰ.開閉器部

図 Ⅰ -4

開閉器操作ハンドル

Ⅰ- 7

TS

R

Ⅰ- 8l

L

御装

ﾄﾘｯﾌﾟ ｺｲﾙ

制V

置CT
負荷側

電源
ケーブ ル

B１
BＣB２

警報信号
ケーブ ル

注：結線図内にある開閉器および制御装置を接続するケーブルの各記号は、制御装置パネル上の試験用端子台の記号と異なります。

KZCT器
U VT

ZPD

閉

図 Ⅰ -5制御
ケーブ ル

電源側開Ⅰ.開閉器部

結線図

Ⅰ.開閉器部

Ⅰ- 9

GD-M031925H-01
Ⅱ. 制御装置部

RM647

過電流ロック形高圧交流気中開閉器
制御装置
2019 年 6 月 14 日制定
株式会社 三英社製作所

Ⅱ. 制御装置部
1. 適用範囲
本品はⅠ．開閉器部の項に定める過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器（制御電源用変圧器内蔵）（地中線用）（以下、開閉器とします。）とⅢ．ＶＴ部の項に定める変圧器と組合せて使用する制御装置とします。
2. 種類
本品は過電流蓄勢トリップ付き地絡トリップ形（SOG）とし、以下の 1 種類とします。
名

称型式

RM647

過電流ロック形高圧交流気中開閉器制御装置

3. 使用条件
使用条件は JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置）の標準使用状態とします。但し、周囲温度条件は高圧キャビネットの周囲温度－20℃以上 40℃以下とします。
4. 定格
本品の定格は以下の通りであるものとします。
名

称定格

定格制御電圧AC100V

定格周波数50Hz

DG 動作電流整定値

0.2A, 0.4A, 0.6A, 0.8A, 1.0A の 5 段階切替

DG 動作電圧整定値

190V（完全地絡時の零相電圧 3810V の 5%）

DG 動作時間整定値

0.2 秒,0.4 秒,0.6 秒の 3 段階切替

DG 動作位相範囲

進み 135°～(0°)～遅れ 45°

Ⅱ-1

Ⅱ. 制御装置部

5. 構造及び材質
5.1. 一般事項
本品は以下(1)～(5)を満たすものとします。
(1) 本品の各部は、東京電力仕様 6Ｇ－3「高圧キャビネット」の第 3 回路に取り付けた状態で実用上有害な変化を生じない良質の材料を使用するものとします。又、長期間使用できるよう十分な耐久性を持つ構造であると共に、通常の輸送や取扱い中に起こる振動、衝撃に十分耐えるものとします。
(2) 本品と開閉器の取付部や操作部・表示部などの各部は、設置作業及び保守作業において、十分作業しやすい配置及び構造とします。
(3) 本品は外部からの誘導ノイズの影響を受けないものとします。
(4) 本品はケーブル地絡時の高調波を含んだ波形に対しても誤動作のないものとします。
(5) 本品は制御電源の短時間の変動、停止に対して誤動作しないものとします。
5.2. ケース
本品のケースは以下(1)～(3)を満たすものとします。
(1) 本品ケースは長期の使用に対して耐久性、耐蝕性を有する材料を使用するものとします。
(2) 本品ケース本体と蓋の締付部には、パッキンを使用します。尚、パッキンは十分な耐候性及び耐久性に優れた良質の材料を用いるものとします。
(3) 本品の蓋には、蓋をケース本体に取り付けた状態でも前面パネル上の表示器を確認できるような窓を設けるものとします。
5.3. 制御回路
本品の制御回路は以下(1)(2)を満たすものとします。
(1) 本品の制御回路は、開閉器の動作を保証するために必要な機械的、電気的強度を持ち、長期間の使用における通常の温湿度の変化、機械的振動、衝撃等に耐える構造とします。
(2) 本品の制御回路は電源等から異常電圧（雷サージ電圧、開閉サージ電圧、短時間交流過電圧など）が侵入しても動作に支障を生じないよう、回路中に保護装置を持つものとします。

Ⅱ-2

Ⅱ. 制御装置部

5.4. 前面パネル
本品の前面パネルは次の(1)～(4)を満たすものとします。
(1) 本品の前面パネルには以下の必要事項を記載した銘板を容易に外れないよう貼付するものとします。
記載内容
名

称

過電流ロック形高圧交流気中開閉器制御装置

型式

RM647

定格制御電圧

AC100V

定格周波数50Hz

製造年月

西暦で記入

質3kg量

製造番号

5 桁の数字で記入（例：00001）

製造業者名

株式会社三英社製作所(2) 本品の前面パネルには以下の仕様を満たすスイッチを設けるものとします。
名12345称

構

造状

態

装置の認識

DG 動作電流ロータリー0.2A

DG 動作電流整定値 0.2A 設定

整定タップ

スイッチ0.4A

DG 動作電流整定値 0.4A 設定（5 接点）

0.6ADG 動作電流整定値 0.6A 設定

0.8A

DG 動作電流整定値 0.8A 設定

1.0A

DG 動作電流整定値 1.0A 設定

DG 動作時間

ロータリー0.2 秒

DG 動作時間整定値 0.2 秒設定

整定タップ

スイッチ0.4 秒

DG 動作時間整定値 0.4 秒設定（3 接点）

0.6 秒

DG 動作時間整定値 0.6 秒設定

押ボタンスイッチ

定常定常状態（復帰状態）（自己復帰型）投入

投入により以下動作を行います①DG,SO 表示を黒色に反転②Io,Vo,OC 検出状態を初期化③自己診断の実施時間を初期化

トグルスイッチ

定常定常状態（復帰状態）（自己復帰型）[DG]投入投入により DG 試験を実施[SO]投入投入により SO 試験を実施

復帰スイッチ

試験スイッチトリップ

トグルスイッチ[有]投入

トリップ出力を実施

スイッチ（状態保持型）[無]投入

トリップ出力を実施しない

Ⅱ-3

Ⅱ. 制御装置部(3) 本品の前面パネルには以下の仕様を満たす表示器を設けるものとします。
名123456789称

DG 動作表示SO 動作表示
電源表示
異常表示
Io 検出表示Vo 検出表示OC 検出表示

試験表示

トリップ
スイッチ内蔵

構造状

態

装置の認識

磁気反転表示器黒色

DG 事故動作を未実施

(※)

橙色

DG 事故動作を実施済み

磁気反転表示器黒色

SO 事故動作を未実施

(※)

橙色

SO 事故動作を実施済み

緑色 LED

消灯

電源供給なし緑点灯

電源供給あり

消灯

定常状態

赤点灯

装置異常検出状態

消灯

定常状態

赤点灯

主回路の零相電流値又は試験信号の DG 動作整定値超過を検出

消灯

定常状態

赤点灯

主回路の零相電圧値又は試験信号の DG 動作整定値超過を検出

消灯

定常状態

赤点灯

開閉器主回路電流値又は試験信号のロック電流値超過を検出

消灯

定常状態（開閉器 VT から電力供給）

赤点灯

試験電源入力を検出

緑点灯トリップスイッチ[有]状態

消灯

トリップスイッチ[無]状態かつ試験電源入力を検出

赤点滅

トリップスイッチ[無]状態かつ試験電源入力を未検出

赤色 LED
赤色 LED

赤色 LED

赤色 LED

赤色 LED赤緑 2 色 LED

LED(※)：復帰又は反転操作が行われない限り、磁気反転表示器は表示内容を保持します。
(4) 本品の前面パネルには制御回路の試験をするために外部から事故を模擬した電圧、電流を入力するための試験端子を設けるものとします。また、定期点検時等に制御電源を入力する端子も合わせて設けるものとし、この電源と通常時の電源は接続されない構造とします。なお、通常使用時においては、通常時の電源線から制御装置へ電源入力される構造とします。

Ⅱ-4

Ⅱ. 制御装置部

5.5. 接続コネクタ
本品の接続コネクタ（制御端子、電源端子）は以下(1)～(3)を満たすものとします。
(1) 本品の制御端子の構造はオス型レセプタクル（14 ピン）とし、開閉器のメス型プラグ付きリードと接続されるものとします。
(2) 本 品 の 制 御 端 子 に 使 用 す る レ セ プ タ ク ル は 防 水 構 造 （ ゲ ー ジ 圧 20.0kPa｛0.2kgf/cm2｝）とします。
(3) 本品の制御端子には耐候性及び耐久性に優れた良質のＯリング又はそれと同等のものを使用するものとします。
5.6. 接地端子
本品の接地端子には M6 圧着端子（丸型）を固定できるものとします。

Ⅱ-5

Ⅱ. 制御装置部

6. 機
能本品は開閉器及び VT と組み合わせることで次の各項に示す機能を持つものとします。
6.1. 地絡トリップ機能
開閉器の負荷側で地絡事故が発生した場合、地絡トリップ機能が働いて以下(1)～(2)に示す動作を行います。
(1) 事故から規定時間経過後、トリップ出力して開閉器を開放させます。これにより、お客様設備を配電線路から切り離して、幹線への波及事故を防止します。
(2) 事故から規定時間経過後、警報接点を投入すると共に、DG 動作表示を橙色に反転します。
6.2. 過電流蓄勢トリップ機能
開閉器の負荷側での短絡事故により過電流が発生した場合、過電流蓄勢トリップ機能が働いて以下(1)～(3)に示す動作を行います。
(1) 変電所の遮断器の動作により幹線が停電し、開閉器主回路が無電圧となるまで開閉器をロック（開閉器開放阻止）します。これにより、過電流の開放による開閉器の内部短絡を防止します。
(2) 開閉器主回路の無電圧と過電流の消滅を確認後、トリップ出力して開閉器を開放させます。これにより、再送電開始前に事故点が幹線から切り離されます。
(3) 開閉器主回路の無電圧と過電流の消滅を確認後、警報接点を投入すると共に、SO動作表示を橙色に反転します。
6.3. 過電流蓄勢トリップ優先機能
短絡事故と地絡事故が同時に発生した場合、過電流蓄勢トリップ優先機能が働いて以下(1)(2)に示す動作を行います。
(1) 過電流蓄勢トリップ機能を優先し、地絡トリップ機能による動作を行いません。
これにより、過電流の開放による開閉器の内部短絡を防止します。
(2) 過電流蓄勢トリップ機能の動作により、開閉器主回路が無電圧となってからトリップ出力して開閉器を開放させます。

Ⅱ-6

Ⅱ. 制御装置部

6.4. 自己診断機能
本品は以下(1)～(5)に示す動作によって制御回路の異常を自動的に検出します。
(1) 本品は電源供給開始からの時間経過又は試験スイッチの投入により制御回路に対して事故を模擬した信号を入力し、制御回路の異常を自動的に検出します。
(2) 自己診断により本品の制御回路に異常が検出された場合、本品は開閉器をロック（開閉器開放阻止）し、異常表示を赤点灯させます。
(3) 本品が異常を検出した後、異常の原因が取り除かれた場合、本品は自動的に異常検出をクリアして正常動作に復帰します。
(4) 試験スイッチの投入により自己診断が行われ、異常が検出されなかった場合、本品はトリップ出力して開閉器を開放させます。
(5) 本品は自己診断中に地絡事故及び短絡事故を検出せず、地絡トリップ機能及び過電流蓄勢トリップ機能による動作は行いません。
6.5. トリップスイッチによるロック機能
トリップスイッチが無側に投入されている場合、トリップスイッチによるロック機能が働いて以下(1)(2)に示す動作を行います。
(1) 開閉器をロック（開閉器開放阻止）し、トリップ出力を行いません。
(2) トリップ出力以外の動作は各機能の仕様に従って通常どおり行います。
6.6. 電源自動切替機能
試験端子から試験電源が供給された場合、電源自動切替機能が働いて以下(1)(2)に示す動作を行います。
(1) 制御電源入力の有無によらず、本品の電源を制御電源から試験電源へ自動的に切り替えます。
(2) 警報接点の出力先を電源端子から試験端子へ自動的に切り替えます。
以上

Ⅱ-7

Ⅱ. 制御装置部

側面カバー

背面カバー

蓋

気密栓
制御端子

電源端子

接地端子

図Ⅱ-1

ケース外形図Ⅱ-8

Ⅱ. 制御装置部

DG 動作電流整定タップ

DG 動作時間整定タップ

電源表示

異常表示

DG 動作表示Io 検出表示SO 動作表示Vo 検出表示

復帰スイッチOC 検出表示試験スイッチ

主銘板

トリップスイッチ（表示器内蔵）

試験表示

試験端子

図Ⅱ-2

前面パネル外観

Ⅱ-9

Ⅲ.VT 部

Ⅲ. VT 部
1.適用範囲本品はⅠ．開閉器部の項に定める過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器（地中線用・PDS 母線用・VT 付）（以下、開閉器とします。）と組合せて使用する変圧器（以下、VT とします。
）に適用するものとします。
2.使用条件
開閉器に準ずるものとします。
3.定格
3.1.相数：単相
3.2.定 格 電 圧：一次側 6.6kV、二次側 105V
3.3.定 格 負 担：10VA
3.4.定格周波数：50HzA

EA

AEA

A

AEA

EA

4.構造および材質
4.1.一般事項(1) 取付完了後は開閉器から容易に取り外せない構造とし、運搬・施工時および施設後の振動や開閉器動作時の衝撃等に耐えうるものとし、金属製のケースで保護するものとします。
(2) VT と制御装置間の接続はコネクタを使用するなど、誤接続の無い構造とします。
4.2.表示開閉器外箱には VT 付であることを示す〔VT〕の文字を赤色で表示するとともに、接続相が明確にわかる接続図、および VT に関する次の事項を表示した銘板（開閉器と共用）を取り付けるものとします。
(1) 種類(2) 定格電圧(3) 定格負担Ⅲ- 1