№1

2

該当資料

該当書類箇所内容

プロポーザル P5

評価方法の配点基準はご教示いただけますでしょうか。

実施要項
6 事業者選定方針(7)
プロポーザル P2
実施要項
2 業務概要

既存のインフラ情報はご教示いただけますでしょうか。

4

5
6

プロポーザル P3
実績で「延べ床面積20,000㎡以上の増築に係る工事」と記載がありますが、増築および改修や用途変更を 該当いたしません。ただし、増築部分のみ20,000㎡以上
実施要項
4 業務実施上の条件(1)
延床面積20,000㎡以上、そのうち、増築面積は20,000㎡以下の実績は該当しますでしょうか？
であれば、改修・用途変更◇日本国内における延床面及び様式3が含まれても構いません。
積20,000㎡以上の増築実績
実施スケジュールでは質問受付期限が平成29年3月21日（火）、最終回答日が平成29年3月28日（火）と設プロポーザル ４Ｐ
定をされていますが、第一次審査及び第二次審査の各段階においても質問期間の確保をお願いできない 実施要項に記載している期でしょうか。ご検討を宜しくお願い致します。
間以外に、質問期間を設ける予定はございません。
実施要項
５実施スケジュールプロポーザル ４Ｐ
実施要項
６事業者選定方針（２）
プロポーザル ５Ｐ
実施要項
提出書類
作成要項
参加表明書

様式３
事務所の業務実績調書

10

公表はいたしません。

第一審査と第二次審査の結果を総合して最優秀提案者として優先交渉権者とする旨の記載があります。
参加表明書として提出が必要な様式１～５の種類は、参加資格の有無を判断する資料であり、評価対象 ご理解のとおりです。の範囲外であるとの理解で宜しいでしょうか。
各主任技術者の業務実績について建築（総合）担当者は（イ）に記載の通りですが、建築（構造）、電気設備、機械設備分野も（イ）の業務実績を記載するとの認識で宜しいでしょうか。

２（２）オ 各主任担当技術者の業務経歴等調書（イ）89

業者選定の審査員となる選定委員会のメンバーを教示下さい。

６事業者選定方針（７）

プロポーザル ２Ｐ7

公表はいたしません。

当法人事務局内において公開いたします。

(6)資料等の入手
3

回答

実施要項の３（１）イに基づき、いずれかの実績について記載とのことですが、異なる２つの条件に該当する実績を有する場合であっても、１つの実績のみ記載との理解で宜しいでしょうか。
その場合、どちらの実績を記載した場合であっても、参加資格の判断に優劣はないとの理解で宜しいでしょうか。

建築（構造）、電気設備、機械設備分野については、建築（総合）担当者の（イ）の実績は問いません。

ご理解のとおりです。

東病棟（延床面積12,858㎡）の改修範囲について、約6,100㎡とありますが、想定されている改修範囲をご 地下１階の厨房、５階、７階を除く範囲を改修想定として教示下さい。
います。ただし、新中央診療棟の整備に伴い、必要な改（２）施設規模及び病床数等修範囲は対象内とします。

新中央診療棟６Ｐ
整備基本計画

新中央診療棟
７４Ｐ
整備基本計画将来計画である新管理棟の建設時期（想定）をご教示下さい。

（３）配置計画
新中央診療棟
７４Ｐ
11 整備基本計画（４）階層計画

今後変わる可能性もありますが、東病棟改修から10年後程度を想定しています。

基本計画の階層計画について、新中央診療棟の階構成を一部変更することは可能でしょうか。ご教示下さ可能です。
い。

1

№

該当資料

該当書類箇所

12 －

設備インフラについて

13 －

光熱水費について

14 －

現況配置図のＣＡＤデータについて

実施要項P315

事務所概要調⑩従業員数（人）書

様式４16 様式５1718４(5)

欄外様式３規模の内様式４様式５

病床数
うち、一般病床数

様式３規模の内様式４様式５様式８延べ床面積
うち、増築面積註：

19
プロポーザル(6)資料入手
実施要項
プロポーザル
21(6)資料入手
実施要項
2022

プロポーザル P1
実施要項
2 業務概要(4)プロポーザル
実施要項
プロポーザル
24
実施要項
2325P10（別表）評価項目等
P10（別表）評価項目等

プロポーザル P10実施要項（別表）評価項目等

内

容回答

既存敷地内の設備インフラ図及び、引き込み位置（電気・給水・排水・ガス・下水・井水等）が分かる資料を 当法人事務局内において公ご教示下さい。
開いたします。
当法人事務局内において公過去５年間の光熱水費及び、使用量（電気・ガス・油・上下水・井水等）についてご教示下さい。
開いたします。
CADデータについては、中西病棟及び放射線治療棟現況配置図（CADデータ）のご提供をお願い致します。
分しかありません。それでも良い場合は、当法人事務局内において公開いたします。
電気設備・機械設備の各主任担当技術者は、設備設計一級建築士であること。とありますが、建築設備士で読み替えることは可能でしょうか。

読み替えることは認めません。

又、⑩従業員数（人）も構造設計一級建築士には建築構造士、設備設計一級建築士には建築設備士をそ 上記理由により、加算は認れぞれ加算しても宜しいでしょうか。
めません。
また、上記の実績を証する契約書の写しも合わせて、添付すること。とありますが、業務に携わったことを証する物として、契約時に提出した、担当者届け或いは担当者組織 ご理解のとおりです。
等のコピーで宜しいでしょうか。
実績に上げた病院の新築又は増築の部分の病床数と考えて宜しいでしょうか。又うち、一般病床数は新築病床数は、新築・増築問わ又は増築の部分の病床数の内の一般病床数と考えますが宜しいでしょうか。
ず、病院全体としてください。
実績に上げた病院が新築の場合は新築の部分の延べ床面積とし、増築の場合は増築及び既設の部分の延べ床面積と考えて宜しいでしょうか。
ご理解のとおりです。
うち、増築面積とは、増築部分の延べ床面積と考えて宜しいでしょうか。
上記の実績が確認できるものを合わせて添付すること。とありますが、ICUであれば、ICUの床数がカウント可能な平面図を添付すれば宜しいでしょうか。
或いは、病院の公式ホームページのICU床数が記載されたページの印刷物でも宜しいでしょうか。
現状の電気設備・機械設備の系統・能力がわかる資料も公開いただけませんでしょうか。
電気・ガス・水道・井戸水の年間使用状況のわかる資料を公開いただけないでしょうか。

いずれでも構いません。
当法人事務局内において公開いたします。
当法人事務局内において公開いたします。

契約期間が「平成31年6月28日（金）まで」とありますが、契約工期内の業務は、確認申請提出書類の作成 契約期間内に確認通知書のまでと考えてよろしいでしょうか。
受理を終了してください。
第一次審査、第二次審査の各審査基準における点数配分をご提示ください。
また、第一次審査での評価点は第二次審査において評価対象の一部とされるのでしょうか。

公表はいたしません。

第二次審査で提出する見積額の評価点の算出方法をご提示ください。

公表はいたしません。

追加や修正等のない自由提案において、第二次審査では、第一次審査にて提出した自由提案を再度同じ同じではありません。
評価とし、点数を付けられるのでしょうか。

2

№

該当資料

プロポーザル
26 提出書類作成要項
プロポーザル
27 提出書類
作成要項

該当書類箇所

32

33

34

容回答P1
1 参加表明書等の提出(4)ウ「添付を求める書類の写しは、該当する各様式の後に添付する」とありますが、業務実績証明などが事務同じ証明であっても、各様式所および各担当で共通する案件となる場合は、最初に提示が求められる様式の後にのみ添付すればよろにお付けください。
しいでしょうか。

P3
3 審査資料の提出(2)様式10において、「他院で採用された提案のうち、当院でも有効と思われる提案など」を記述するに当たり、採用された施設名称を記述してよろしいでしょうか。

P5
プロポーザル
4 第一次審査・第二次審査
28 提出書類
資料の記載要領及び留意作成要項
事項(2) カ（イ）P5
プロポーザル
4 第一次審査・第二次審査
29 提出書類
資料の記載要領及び留意作成要項
事項(2) カ（課題２）
地方独立行政P2～3
法人岐阜県立第1章 全体計画
30 多治見病院
4 (2) 2) 検査予約センター
新中央診療棟（仮称）の新設
整備基本計画31

内

当法人からは指定いたしま
せん。

様式10において、追加や修正等がない場合、（課題１）～（課題４）に対する提案をA3用紙5枚以内に作成してよろしいでしょうか。
ご理解のとおりです。
また、追加や修正等の項目がある場合、A3用紙5枚の内の一部を使って、追加や修正事項のみを記載してよろしいでしょうか。
基本計画には、中西病棟の「東病棟改修（管理棟）及び次期東病棟建替え（新管理棟）に向けた提案」とありますが、改修の対象範囲 一部改修が記載されていまは現東病棟のみでしょうか。中・西病棟の機能移転などの改修を提案することは可能でしょうか。
す。ただし、今後ご提案頂いても構いません。
「検査予約センター（仮称）の新設」とありますが、検査予約センターの業務内容、運用方法、必要設備、施 基本計画書をご参照くださ設概要等をご提示ください。
い。

地方独立行政将来的な施設基準の変更に
法人岐阜県立 P20「救命救急センター病床」の「23床分程度の広さ」とは、23床の広さを20の個室に分割するという意味でしょ よる必要面積の増加を見越
多治見病院
第2章 部門計画
うか。
して、広く面積を確保して頂新中央診療棟 3 (2) 2) 主要諸室きたいという主旨です。
整備基本計画
地方独立行政P22
法人岐阜県立
第2章 部門計画
4 病棟部門（ＮＩＣＵ病棟、小児・女性・ＧＣＵ病棟）とありますが、病棟は、ＮＩＣＵ・ＧＣＵ病棟と一般病棟（小 基本計画書をご参照くださ
多治見病院
4 病棟部門（ＮＩＣＵ病棟、小 児・女性）の2病棟の計画と理解してよろしいでしょうか。
い。
新中央診療棟児・女性・ＧＣＵ病棟）
整備基本計画基本計画においては、差額地方独立行政個室と差額個室（特室）を合法人岐阜県立 P28
わせて12室設ける想定をし多治見病院
第2章 部門計画
差額個室（特室）の部屋数はいくつでしょうか。
ましたが、その内訳について
新中央診療棟 5 (2) 2) 主要諸室は決定しておりません。設計
整備基本計画
時にご提案ください。
地方独立行政法人岐阜県立 P74
各種規制等については、事緑化基準等の記載がありますが、「多治見市風景づくり計画概要」や「緑の基本計画」を参照すればよろし
多治見病院
第3章 施設整備計画
業者側にて、ご確認くださいでしょうか。他に、参照すべきものがありましたら、併せてご教示ください。
新中央診療棟 1 (3) 配置計画
い。
整備基本計画3№

該当資料

該当書類箇所

地方独立行政法人岐阜県立 P74
35 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (4) 階層計画
整備基本計画

地方独立行政法人岐阜県立 P77
36 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (6) 1) 電気設備計画
整備基本計画
地方独立行政法人岐阜県立 P77
37 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (6) 1) 電気設備計画
整備基本計画

地方独立行政法人岐阜県立 P77
38 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (6) 1) 電気設備計画
整備基本計画

地方独立行政法人岐阜県立 P77
39 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (6) 1) 電気設備計画
整備基本計画

地方独立行政法人岐阜県立 P77
40 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (6) 1) 電気設備計画
整備基本計画内容回答

階層計画の図とは形式が異なりますが、平成２９年４月時点における平面図を、当法人事務局内において公開「新中央診療棟・管理棟の各部門配置イメージ図」のような、Ｈ２９年4月時点（血液浄化部門・臨床工学部いたします。Excelで作成し門の東病棟7階での運用）での、棟別各部門配置イメージ図がありましたら、ご教示ください。ているため実際の寸法通りではありませんが、各階における部屋の配置をご確認いただけると思います。
受変電設備の定期点検等においても医療活動に支障がないようにバックアップ電源の確保とありますが、 当法人事務局内において公現状の定期点検時のバックアップに関する資料、または既設図面を頂くことは可能でしょうか。
開いたします。

蓄熱設備等を検討するにあたり、新中央診療棟の各部門毎の運用時間（各室の稼働時間）等を提示して頂くことは可能でしょうか。

部門ごとの運用時間については、同規模病院の平均的な運用時間を想定してください。

主電気室とは、電力供給経路図で記載がある屋外電機置場を示します。2回線引込
主電気室と記載がありますが、下記の「当院の電力供給一覧表」にある屋外変電気置場のことと考えてよ みしており受電盤や高圧分ろしいでしょうか。また、主電気室にある設備機器と電気の引込ルート等が分かる図面を頂くことは可能で 岐盤がある電気室となっています。
しょうか。
図面については、当法人事務局内において公開いたします。
既存中央診療棟ではありません。既存施設の配電方式は変更しない前提です。新中央診療棟の（仮称）第一電気室を設置する場合は、「中央診療棟には商用高圧幹線と発電機高圧幹線の２系統配電とする。」と記載されていますが、将来撤信頼性を向上させるため去する既存中央診療棟への幹線のことと考えてよろしいでしょうか。に、商用電源と発電機電源は系統別に配電するという意図です。なお、詳細については、設計時にご提案ください。
ご理解のとおりです。
「④蓄電池設備・ＵＰＳ設備計画」にて、「新中央診療棟の副電気室」と記載がありますが、これは新中央診療棟５階の「（仮称）第１電気室」を指すことと理解してよろしいでしょうか。

4№

該当資料

該当書類箇所内容回答

地方独立行政P78
法人岐阜県立第3章 施設整備計画
41 多治見病院
第２電気室の記載が見当たりませんが、整備される計画がありますでしょうか。
1 (6) 1) ②高圧幹線配電計
新中央診療棟画
整備基本計画現在、第１電気室と第２電気室が欠番になっています。
新中央診療棟が完成すると既存中央診療棟の第３電気室も欠番になります。第４電気室、第５電気室は現存しますし、残る方針です。
基本計画では、新中央診療棟の電気室の名称はナンバーを増やすのではなく、（仮称）第１電気室としております。そのため、ご質問の第２電気室は存在しません。

地方独立行政法人岐阜県立 P80
ガス主体空調熱源や深夜電力利用蓄熱システム熱源を検討するにあたり、既設機器の空調能力が分か
42 多治見病院
第3章 施設整備計画る図面を頂くのは可能でしょうか。
新中央診療棟 1 (6) 2) 空気調和設備計画
整備基本計画当法人事務局内において公開いたします。

地方独立行政法人岐阜県立 P82
43 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (8) 2) ヘリポート
整備基本計画基本計画時の調査では、着陸ラインは、東北側（多治見駅側）からになり、離陸は、西南側（下水処理場側）になります。詳細は、設計時に調整の上、決定をしていきます。

地方独立行政法人岐阜県立 P82
44 多治見病院
第3章 施設整備計画
新中央診療棟 1 (9) 1) 災害対策方針
整備基本計画
プロポーザル
45 提出書類
様式5作成要項

46

プロポーザル 4 業務実施上の条件
実施要項(4)及び(5)「ヘリコプターの離着陸帯は東病棟と同じ方向から着陸し、離陸はそのまま直進して離陸するラインとする。」とありますが、具体的には、南西方向・北東方向と考えればよろしいでしょうか。

「多治見市池田下水処理場の擁壁天端をひとつの基準にして」とありますが、擁壁天端レベルをご教示頂約１．８ｍです。
けないでしょうか。
作成要項２．（２）オ．（イ）では、建築（総合）担当者の業務実績について書かれておりますが、様式5の構造・電気設備・機械設備の各主任担当技術者の⑤の業務実績は、縛りがないものとしてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

建築（構造）及び電気設備・機械設備の主任担当技術(4)及び(5)には、建築（構造）及び電気設備・機械設備の主任担当技術者は、構造及び設備設計一級建築者のうち、構造及び設備設士とありますが、12 失格事項(3)には、分担業務分野（建築（総合）・建築（構造）・電気設備・機械設備の４計一級建築士を有しており、分野）の主任担当技術者が一級建築士の資格を有さない者を配置する場合、とあります。どちらを正とす一級建築士を有していないべきかご教示ください。
場合は、失格対象とはいたしません。

5