Einphasen-KlasseSL20.100
Datenblatt

EMV undNied.-Spg.
Richtlinie•••••

Eingang: AC 230V
Ausgang: 24-28V / 480W (600W)
91% Wirkungsgrad
Ideal für Parallelschaltung
Einfache Absicherung

UL508 LISTED
IND. CONT. EQ.
18 WM, 60°C

CB
schemeIEC60950

Ausgang

Eingang
Eingangsspannung

AC 230V, +15%, – 20%
47...63Hz(SL20.300/.301: 3 AC 400/480V,
siehe separates Datenblatt)Zulässige Toleranzen• Dauerbetrieb•• Kurzzeitig (1 min)bei 24V/20A

AC 184...264V bzw.
DC 270...370V
AC 170...280V bzw.
DC 250...400V

Eingangsnennstrom

5A

Einschaltstromtyp. 33A bei AC 264V

< 10A2s

Sicherungsbelastung

Ausgangsspannung

DC 24-28V, einstellbar über (abgedecktes)
Frontpoti, voreingestellt: 24,0V ±0,5%Einstellbereich garantiert

Ausgangsentstörung

Gerät hält EN61000-6-3 (Klasse B) ein, selbst
mit langen, ungeschirmten AusgangsleitungenZul. Umgebungstemperatur TU

Betrieb: 0°C...+70°C (ab 60°C Derating)
Lagerung: -25°C...+85°C

Zul. Belastung für Dauerbetrieb bei Konvektionskühlung

Einschaltstrombegrenzung über einen Festwiderstand (15 Ω, keinNTC), der im Betrieb überbrückt wird. Dadurch kaum Verluste im Nennbetrieb; Begrenzung ist auch bei warmem Gerät sofort wieder wirksam.

Gerät verfügt über eine interne Sicherung (nicht zugänglich).
Für externe Absicherung von Gerät und Zuleitung Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik 10A bzw. -träger, oder alternativ Schmelzsicherung T10A HBC empfohlen.
Netz-Oberschwingungsströme(PFC)

SL20.100 auf Anfrage
SL20.101 gem. 61000-3-2

Transientenverhalten

Aktives Transientenfilter, dahertransientenfest nach VDE 0160 /W2 (750V/1,3ms), und zwar für alle
Lastfälle.

Überbrückungszeitbei Netzausfall> 20msbei AC 230V, 24V/20A

Wirkungsgrad, Zuverlässigkeitetc.*• TU=0°C - 60°C
• TU=0°C - 45°C

24V/20A (480W) bzw. 28V/18A (504W)
24V/25A (600W) bzw. 28V/22A (616W)
kurzzeitig auch bei 60°C zulässig

Derating

typ. 12W/K

Genauigkeit

besser 2% über alles

Restwelligkeit• Ausgangskennl. S• Ausgangskennl. P(S/P: Single/Parallel Mode)(incl. Spikes (20MHz Bandbr.), 50Ω-Messung)<20mVSS (<0,1%)<40mVSS (In: AC 230V, Out: 24V/20A)<100mVSS (In: AC 184V, Out: 24V/20A)ÜberspannungsschutzBei 33V ±10%: Übergang in Hiccup-Betrieb

typ. 91%(AC 230V, 24V/20A)

Verlustetyp. 48W(AC 230V, 24V/20A)

MTBF

310.000h gem. Siemensnorm SN 29500(24V/20A, AC 230V, TU = +40°C)

Lebensdauer Elkos

Das Gerät verwendet ausschließlich LonglifeElkos, spezifiziert für +105°C(vgl. Datenbl. ’Die SilverLine’, S.2)
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer, da• insgesamt nur vier Alu-Elkos und• keine kleinen Alu-Elkos verwendet werden(bei TU= +60°C...+70°C)

Betriebs- und Überlastanzeige an der Frontblende:• Grüne LED leuchtet, wenn Vout > US, wobei US ca. 2V unter dereingestellten Ausgangsspannung (24V...28V) liegt• Rote LED leuchtet, wenn ca. 14V < Vout < US
• Rote LED blinkt, wenn 0V < Vout < ca. 14V
ParallelbetriebJa, bis zu zehn SL20

Gleichmäßige Stromaufteilung: Kennlinie kann per Jumper auf definierte, weiche Kennlinie (25V bei 0,4A, 24V bei 20A) umgeschaltet werden. Das Gerät muß hierzu nicht geöffnet werden.
Rückeinspeisefestigkeit

Wirkungsgrad>30V

Aufbau/Mechanik*Gehäusebmessungen und Gewicht• BxHxT
220mm x 124mm x 102mm (+ Tragschiene)• Empf. Kühl-Freiraumoben/unten je 70mm, rechts/links je 25mm
SL20.100: 1,8kg
SL20.101: 2,4kg• Gewicht
Besonderheiten:• Alle Klemmen liegen gut zugänglich an der Frontblende des Gerätes.
• Bei allen Anschlüssen sind PVC-Kabel verwendbar, da alle Klemmen an der Unterseite im kühlen Bereich liegen.
* Weitere Informationen siehe Datenblätter „Die SilverLine“, „SilverLine Familienzweige“ sowie Mechanikdatenblatt

Bestellinformationen

sl20_100 / 050128

UL60950 E137006
CUL/CSA-C22.2
No. 60950

Bestellnummer

Beschreibung

SL20.100 (Basisversion*),
SLS20.100 (Safety Cover*),
SLZ01

mit PFC: SL20.101
mit PFC: SLS20.101(Montagesatz für Anschraubmontage, je Gerät zwei Stück erforderlich)
1/2Datenblatt
Start- / ÜberlastverhaltenAnlaufverzögerung

typ. 0,5s

Hochlaufzeit

ca. 20-80ms, je nach Last

Elektron. Strombegrenzung, schützt vor Überlast und Kurzschluß:• Vout < ca. 14V: regelmäßige Neustarts (Hiccup-Modus)
Vorteile dieses Start- / Überlastverhaltens:• Sicherer Start auch bei stark nichtlinearen Lasten mit hohen
Anlaufströmen• Kurzzeitige Überlasten führen nur in die Strombegrenzung, nicht
zum Abschalten.
Auch bei Parallelschaltung mehrerer Netzteile ist ein sicherer Start
gewährleistet, da Einschaltversuch länger als Anlaufzeit.

Dauer des Einschaltversuchs
ca. 1,4s• bei Anlegen derNetzspannung• bei weiteren
Versuchenca. 0,5s

Hiccup-Betrieb ab

Vout < ca. 14VPause zwischen
Einschaltversuchen

ca. 4sFunktionsdiagramme
Ausgangskennlinie (typ.)Wirkungsgrad (typ., bei Vout =24V)

32

95
93

24

92
Wirkungsgrad [%]Ausgangsspannung Vout [V]94

16Vout < ca. 14V: Hiccup-Betrieb
824V / Single
24V / Parallel
28V /Single
28V / Parallel

91
90
184V AC
230V AC
264 V AC

89
88
87
86
85

084
0

5

1015202530

3540

5

Ausgangsstrom Iout [A]101520
Ausgangsstrom Iout [A]25Pufferzeit (min., bei Vout =24V)
100

Weitere Informationen
Weitere Informationen, insbesondere zu• EMV• Anschlüssen
• Sicherheit, Zulassungen• Mechanik und Montage,finden Sie auf Seite 2 des Datenblatts „Die SilverLine“Genaue Maßangaben
finden Sie im SilverLine Mechanikdatenblatt SL20Pufferzeit [ms]80

40% Last
60% Last
80% Last
100% Last
125% Last

60

40

20

0
185

205
225245
Eingangsspannung VACin [V]265Alle Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für AC 230V, +25°C Umgebungstemp. und 5 min. Einlaufzeit. Sie dienen ausschließlich der Produktbeschreibung undsind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten.

Der richtige Ansprechpartner für Sie:

EuropeanPower Supply
Manufacturers
AssociationBayerns Best 50
Czech 100 Best
Europe’s 500

PULS GmbH
Arabellastraße 15D-81925 München
Tel.: +49 89 9278-0
Fax: +49 89 9278-199
www.puls-power.com

2/2

sl20_100 / 050128

Mechanik

Datenblatt

SL20• Neuartige Hutschienenhalterung
dadurch absolut rutsch- undrüttelfest• Übersichtlich undbenutzerorientiert• Große, stabile Schraubklemmen• Geschlossenes Metallgehäuse• Feinmaschiger Eindringschutz

Frontansicht SL20.300

Eingangsklemmen
SL20.1xx

Ausgangsklemmen
SL20.115

Aufbau / Mechanik

Anschluß

Gehäuseabmessungen und Gewicht
220 mm x 124 mm x 102 mm (+ Tragschiene)• BxHxT
oben/unten jeweils 70 mm empfohlen• Freiraum
zur Kühlung rechts/links jeweils 25 mm empfohlen
1,5 kg (SL20.100) / 1,8 kg (SL20.110, SL20.300)• Gewicht
2,5 kg (SL20.111, SL20.115)

Anschlußklemmen• Eingang/Ausgang

Stabiles Metallgehäuse,Eindringschutz durch engmaschiges Lüftungsgitter (Besonderheiten:• Alle Klemmen gut zugänglich an der Frontblende des Gerätes. Einund Ausgang sind räumlich getrennt, dadurch nicht zu verwechseln.
• Für alle Anschlüsse eignen sich PVC-Kabel; Hitzeschutz nicht nötig.

Montage

3,5 mm, IP20)

auf DIN-Tragschiene(TS35/7,5 oder TS35/15, 1...1,5 mm Materialstärke),
dadurch• Einfache Schnappmontage• Sichere Verriegelung und fester Sitz
• Ohne Hilfsmittel abnehmbar
oder per Anschrauben(zwei optional erhältliche Montagesätze SLZ01erforderlich)

sl_drw20 / 040114• Belastbarkeit• Klemmenrasterstabile Schraubklemmen, Klemmbereich:starr 0,5 - 6 mm2 / flexibel 0,5 - 4 mm2
Belastbarkeit 30 A je Klemme
Am Ausgang je Pol zwei Klemmen,
9 mm (SL20.115: 6 mm) zwischen zwei benachbarten Klemmen

Bestellinformationen
Bestellnummer

Beschreibung

SL20.100 /.101
SL20.110 /.111
SL20.115
SL20.300 /.301
SLZ01

AC 230 V ohne PFC / mit PFC
Autorange ohne PFC / mit PFC
Autorange, Fernabschaltung(3 AC 400 V / 3 AC 480 V)
Montagesatz für Anschraubmontage, je Gerätzwei Stück erforderlich
1/2SL20DatenblattSeitenansicht SL20Ansicht SL20
von unten

nur SL20.110/.111

CEingangsklemmen
SL20.30x von unten

SHP

Eingangsklemmen
SL20.1xx von unten

Ausgangsklemmen
SL20.115 von unten

Dies ist ein Mechanik-Datenblatt, das ausschließlich die mechanischen Gegebenheiten des Produktes wiedergibt. Die übrigen Daten finden Sie in separaten Datenblättern zu den einzelnen
Netzteilen sowie im Datenblatt „Die SilverLine“. Sollten Ihnen diese Datenblätter fehlen, fordern Sie sie bitte bei uns an. Alle Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sindnicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten.

Der richtige Ansprechpartner für Sie:

EuropeanPower SupplyManufacturers
AssociationBayerns Best 50
Czech 100 Best
Europe’s 500

PULS GmbH
Arabellastraße 15D-81925 München
Tel.: +49 89 9278-0
Fax: +49 89 9278-199
www.puls-power.com

2/2

sl_drw20 / 040114