換 気しながら冷 暖 房 。新 鮮な空換気 できる
スタンダードエアコン

NEW 2021年モデル

給気換気（換気設定)
加湿機能はありません。

屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンの熱交換器で適温に整えて室内にお届け。
リモコン操作だけでなく、リモコンから簡単操作スマホからも簡単に換気運転が行えます。

スマホからも操作できます。

スマホによる運転の詳細についてはP.19をご覧ください。

壁掛形家庭用エアコンにおいて換気しながら冷房・除湿できるのはダイキンだけ。

2021年4月1日現在

能力クラスごとの給気換気時の給気風量 ※1
給気換気時の給気風量

新 鮮 な空 気を室 内へ冷やしながら６畳程度（2.2kW）

８畳程度（2.5kW）

10畳程度（2.8kW）

給気

20m³/h20m³/h22m³/h12畳程度（3.6kW）

14畳程度（4.0kW）

18畳程度（5.6kW）

24m³/h25m³/h27m³/h

定期的な窓開け換気もあわせてご利用ください。
「強」（室内機の風量５）測定条件：標準ダクト使用、ホース長さ４ｍ、曲げ回数5回（室内接続ダクト含む）、大気開放条件において（室内・屋外の気圧※1. JIS B 8330準拠。換気風量設定：差がない環境）。設置条件、使用状況によっては給気換気時の給気風量が低下します。ホース長さが２ｍ増えるごとに給気風量は約７％低下します。 ●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。 ●給気換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より２ｄＢ程度大きくなります。
また風量を強くすると給気換気の音も大きくなります。 ●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。 ●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。住宅の気密性や他の換気設備など環境により給気風量や室内の空気の入れ替えにかかる時間は変わります。※2. 室外機の吸い込み温度です。冷房・暖房能力を保証するものではありません。

27

● このページは、VXシリーズをご紹介しています。 ※写真、イラストはイメージです。

空 気で心 地よく。

給気方式

換気 で き る エアコン
［給気方式］

換 気しながら、快 適 にすご せる暮らしを。
健 や か に すご せ る空 間 に家 族 が 集う空 間 に

快 適な仕 事 環 境にエアコンとしての快適機能が充実しています。

フィルター自動お掃除機能は搭載していません。

プレミアム冷房

水内部クリーン（結露水洗浄）
結 露 水を利 用してデシクル制御＆PIT制御

設定温度に到達したあとも、快適な温度・しつどにコントロール。

熱 交 換 器を洗 浄デシクル制御
結露水で流すダイキン独自の冷媒流量制御技術を活かし、より快適なしつどにコントロールします。

汚れ

冷房運転で発生させた結露水を利用して熱交換器のPIT（ピット）制御汚れを洗浄。結露水で洗浄後にストリーマ照射と暗がりでも見やすい
蓄光ボタン

熱交換器

乾燥運転を行い、熱交換器をキレイにします。

独自のスイングコンプレッサーと高 精 度なインバーター制 御 技

洗浄

結露水洗浄
最大60分+放電

ストリーマ内部クリーン+ 送風・乾燥 最大135分

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。
（外気温２４℃以上または室温２５℃以上の場合）
室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。
約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。
●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。●水内部クリーンには最大45円の電気代がかかります。 電力料金目安単価２７円／ｋWh（ 税込み）
［ 平成２６年４月改定］
で計算。

術で、細かな温度コントロールをリモコンの温度設定実現しました。

0.5 ℃単位

天井気流（ 風ないス運転 ）風向上下自動 冷房／除湿運転時

エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。

ストリーマ内部クリーン

さらら除湿（新・ハイブリッド方式）

冷房・除湿運転の停止後、自動的に温度を下げる除湿と寒くなりにくい除湿、寒くなった空気をあたためて戻す

ストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。
（出荷時の設定は「入」。不要なときは「切」にしてください。）

内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

クリアコート熱交換器
熱交換器表面に親水性に優れ、汚れが落ちやすい２層コートを採用しています。

その他の主な機能選ばず、快適除湿を行います。 ●条件によっては寒くなる場合があります。

スマホを使って、家の中でも外出先でもエアコン操作できる。
無線LAN接続アダプター内蔵

タフネス冷房・暖房
高外気タフネス冷房（48℃※2対応）

除湿などを自動的に切換え、運転はじめから室温が安定した後まで、シーンを低外気タフネス暖房（ー15℃※2対応）

ヒートブースト制御

クールブースト制御●インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。
▶P.19

ランドリー乾燥

集塵・脱臭フィルター

おやすみ運転28

換 気しな がら 冷 暖 房 で きる
多 機 能 なスタンダードエアコン 給気方式
換気 で き る エアコン
［給気方式］NEW 2021年モデル

カラー：ホワイト（-W）（N9.5）

日本製
295mm（リモコンは除く）

272mm

半間コンパクト798mm

本体色はホワイトのみになります。

換気ホース[外径φ３５（内径φ２８）、６ｍ] 標準付属
カラー：ホワイト（5Y 7.5/1）

かんたんダイレクトリモコン693mm

リモコン部品番号R32

外気温
48℃ ※1
運転 OK

外気温−15℃ ※1
運転 OK

既設配管再利用

795（＋78）mm（ARC478A72
リモコンホルダーは付属していません。

300（＋42）mm

別売のリモコンホルダーはP.89をご参照ください。

）
内は突起物の寸法です。

埋設の既設配管は不可（換気ホースが必要なため ）新鮮な空気を快適な温度に整えて、室内へ。
NEW

給気換気（換気設定）╱連続換気
加湿機能はありません。

結露水で本体内部を放電洗浄。
水内部クリーン（結露水洗浄）

無線LAN接続アダプター内蔵●インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。 ▶ P.19

夏も、冬も、タフに動いて快適。
高外気タフネス冷房（48℃※1対応）

Google アシスタント※2 に対応

Amazon Alexa※3に対応

音声でエアコン操作が可能です。
〈オプション機能〉

低外気タフネス暖房（−15℃※1対応）●インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。
詳細はホームページをご覧ください。 https://www.daikinaircon.com/app/smartspeaker/

フィルター自動お掃除機能は搭載していません。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。 ※2. Googleは、Google LLCの商標です。 ※3. Amazon Alexaは、Amazon.com, lnc. またはその関連会社の登録商標です。

29

価格は税込価格、（ ）内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

壁掛形エアコン
機能一覧
仕様表

6 畳程度

おもに

S22YTVXS-W
価格319,000円（税抜き 290,000円）

室内 F22YTVXS-W／質量11kg
132,000円（税抜き 120,000円）
室外 R22YVXS／質量37kg
187,000円（税抜き 170,000円）

暖房時／冷房時

S25YTVXS-W
価格

室内電源タイプ
単 100V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5〜 畳（ 8〜10㎡ ）冷房

6 〜9 畳

消費電力
（W）

2.2

420

2.2495（ 0.7〜4.6 ） （ 130〜1,370 ）

2010年

671kWh

108%

寸法規定

6.3

畳数のめやす

能力
（kW）

消費電力
（W）

6 8

2.8590

7〜10畳2.5600〜 畳（ 10〜13㎡ ） （ 0.7〜4.7 ） （ 130〜1,400 ）冷房（ 11〜17㎡ ） （ 0.6〜3.1 ） （ 135〜850 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
期間合計（年間） 目標年度
消費効率達成率

802kWh

低温暖房能力※3.3kW

2010年

103%

寸法規定

6.0

10 畳程度

385,000円（税抜き 350,000円）

室内 F28YTVXS-W／質量11.5kg
157,300円（税抜き 143,000円）
室外 R28YVXS／質量37kg
227,700円（税抜き 207,000円）

室内電源タイプ
単 100V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

暖房
冷房能力
（kW）

消費電力
（W）

8 10

3.68308〜12畳2.8730〜
畳（ 13〜16㎡ ） （ 0.7〜5.0 ） （ 130〜1,460 ）（ 13〜19㎡ ） （ 0.6〜3.3 ） （ 135〜890 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
期間合計（年間） 目標年度
消費効率達成率

913kWh

低温暖房能力※3.4kW

2010年

101%

寸法規定

5.9

低温暖房能力※3.6kW●●

クールブースト
制御

●

タフネス
冷房・暖房

●

ドレンパン
ヒーター

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m
畳数のめやす

PIT制御
プレミアム
冷房

霜付き抑制
熱交換器

うるる加湿（無給水加湿）
さらら除湿（新・ハイブリッド方式）●

9段階
セレクトドライ自動運転（ 10〜15㎡ ） （ 0.6〜2.8 ） （ 135〜720 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
期間合計（年間） 目標年度
消費効率達成率

室内電源タイプ
単 100V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

おもに

S28YTVXS-W
価格

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

暖房暖房時／冷房時

VXシリーズ

しつど 制 御5 6暖房能力（kW）

352,000円（税抜き 320,000円）

室内 F25YTVXS-W／質量11kg
141,900円（税抜き 129,000円）
室外 R25YVXS／質量37kg
210,100円（税抜き 191,000円）

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m
畳数のめやす

8 畳程度

おもに

P.86
P.101

基本運転

暖房時／冷房時

別売品
外形図

P.51
P.77

自動運転

●
快適自動垂直気流（暖房・冷房）サーキュレーション
気流

おもに

S36YTVXS-W
価格

12 畳程度

429,000円（税抜き 390,000円）

室内 F36YTVXS-W／質量11.5kg
171,600円（税抜き 156,000円）
室外 R36YVXS／質量39kg
257,400円（税抜き 234,000円）

暖房時／冷房時

S40YTVXP-W
価格

室内電源タイプ
単 100V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

畳数のめやす能力（kW）

消費電力（W）

9〜12畳4.2

1,050

10 15

3.6

1,160

（ 15〜19㎡ ） （ 0.7〜5.7 ） （ 130〜1,760 ）

1,285kWh

2010年

寸法規定

108%

462,000円（税抜き 420,000円）

フラップ&ルーバー
オートスイング

室内電源タイプ
単 200V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

風ないス
運転

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

人・床温度センサー

価格

しつどみはり運転

室内 F40YTVXV-W／質量11.5kg
184,800円（税抜き 168,000円）
室外 R40YVXV／質量41kg
277,200円（税抜き 252,000円）

室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

暖房
冷房

室外電源タイプ単 200V 直結 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

畳数のめやす

能力
（kW）

消費電力
（W）

11〜14畳5.0

1,300（ 18〜23㎡ ） （ 0.6〜7.7 ） （ 125〜2,850 ）暖房（ 24〜30㎡ ） （ 0.6〜9.1 ） （ 125〜3,240 ）11〜17畳

4.0

1,270

冷房

（ 18〜28㎡ ） （ 0.5〜4.5 ） （ 125〜1,730 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
期間合計（年間） 目標年度
消費効率達成率

1,455kWh

2010年

108%

5.3

低温暖房能力※5.6kW

消費電力
（W）

6.7

1,830

パワフル運転15〜23畳5.62,000

ランドリー乾燥

2010年

102%

①換気ホース［外径φ35（内径φ28）、6m］が標準付属されています。
換気ホースと加湿ホースは同じものです。
②埋設の既設配管には対応できません。
（換気ホースが必要なため）別売品をご使用の際は「加湿用」
ホース・③配管貫通穴はφ65以上、高断熱ホース使用時はφ75を推奨します。
④換気ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、 部材を選定してください。
最大連絡配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。
（図1）⑥10ｍ超過〜15ｍの場合は図2に従って高断熱ホースをご使用ください。室内機から1.5ｍまでは付属の換気ホース［外径φ35（内径φ28）］が使用できます。
この場合の高断熱ホースの長さは13.5ｍ以内とし、全長を15ｍ以内としてください。配管貫通穴はφ65が使用可能です。
⑦屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズよりお選びください。

13.5m以内

フラップ
可動範囲

161

2620

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。

水内部クリーン（結露水洗浄）●

セルフウォッシュ
熱交換器
クリアコート
熱交換器●

ストリーマ空気清浄/
ストリーマ内部クリーン

●

防カビ加工
ファン
集塵・脱臭
フィルター

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

●

水de脱臭
給気換気

高断熱ホース

待 機 電力 約 1 W
一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値（定格冷房時）。
コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。
エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。
「入タイマー」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

●

ヒートブースト制御●

10℃からの暖房設定
デフロストの学習制御

タイマー 機 能

据付時のご注意

水内部クリーン（加湿水洗浄）

快適暖房

1.5m以内美肌保湿運転高温風モード

室外機側

外径φ35（内径φ28）換気ホース●
内蔵フィルター
自動お掃除

換気ホース長さは15m以内にしてください。

室内機側

スマホ
接続対応

5.1

保 湿・清 潔

換気ホースの接続工事が必要です。
（本工事なしではエアコンの運転ができません）●「高温防止」
モード

低温暖房能力※6.6kW●配管セット（4m）
K-HFD234B…注 9,130円（税抜き 8,300円）
注）
価格は1セットあたりの価格です。
ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
●据付さんは同梱されていません。
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付けを推奨します。

●
天井気流（暖房時暖気かくはん）

音声応答機能能力（kW）2,077kWh●
立体/上下/左右リモコン設定メモリー機能15〜18畳（ 25〜39㎡ ） （ 0.6〜5.7 ） （ 135〜2,080 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
期間合計（年間） 目標年度
消費効率達成率●

消し忘れ防止機能

畳数のめやすご販 売 店 様へ

施工上のご注意

図2561,000円（税抜き 510,000円）

室内 F56YTVXV-W／質量12kg
224,400円（税抜き 204,000円）
室外 R56YVXV／質量45kg
336,600円（税抜き 306,000円）●
10m/4.0kW以上

センサー風向S56YTVXV-W

462,000円（税抜き 420,000円）

ご購入前に必ずお読みください！

換気ホース
90度未満
（鋭角）

561,000円（税抜き 510,000円）

室内 F56YTVXP-W／質量12kg
224,400円（税抜き 204,000円）
室外 R56YVXP／質量45kg
336,600円（税抜き 306,000円）

ロング気流

価格

寸法規定

換気ホース
90度以上

18 畳程度S40YTVXV-W

5.3

図1

おもに

S56YTVXP-W
価格

室内電源タイプ
単 200V20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

低温暖房能力※4.1kW☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20ｇ/ｍの冷媒追加充填をおこなってください。

暖房時／冷房時生活便利〜
畳（ 16〜25㎡ ） （ 0.6〜4.0 ） （ 130〜1,300 ）（JIS C 9612：2013）（JIS C 9612：2005）
消費電力量
省エネ基準 通年エネルギー
目標年度
期間合計（年間）
消費効率達成率冷房

14 畳程度室内 F40YTVXP-W／質量11.5kg
184,800円（税抜き 168,000円）
室外 R40YVXP／質量41kg
277,200円（税抜き 252,000円）

長尺配管15m（チャージレス15m） 最大高低差12m

暖房

おもに気流制御

暖房時／冷房時

時刻設定
入切タイマー
ワンタッチ切タイマー●

ワンタッチ入タイマー●

おやすみ運転●206●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の（ ）内の番号は参考マンセル値です。 ※低温暖房能力
は、外気温2℃時。●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、（ ）内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●写真、イラストはイメージです。

30