ＨＭ－４００９ ＲＥＶ．３

取 扱 説 明 書

鋳鋼製リフト逆止弁
ＰＶ－８４０ＢＥシリーズ

目 次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ページ
・・・・・ ２・・・・・ ２・・・・・ ２・・・・・ ３・・・・・ ３・・・・・ ３・・・・・ ３・・・・・ ４・・・・・ ４・・・・・ ５・・・・・ ５・・・・・ ６概要
製品名
使用範囲
構造と特長
運搬および保管
配管要領
使用上の注意点検および保守
分解・組立要領
交換部品
アフターサービス
構造図

1

はじめに
この度は、宮入バルブの製品をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。本取扱説明書を良くお読みになり、内容を理解された上で本機器をご使用くださいますようお願い致します。また、必要に応じて利用できるよう、お読みになった後も手元に置かれることをお勧め致します。
1.

概要逆止弁は、主に高圧ガスプラントの配管系に取り付けて、流体の一方向の流れだけを許し、逆方向の流れを止める作動を自動的に行うバルブです。

2.

3.

製品名
製品名
型式
サイズ
図面番号

鋳鋼製フランジ形逆止弁
PV-840BE
15A、20A、25A、40A、50A
65A、80A
100A
B-47742
B-40537 B-40534

製品名
型式
サイズ
図面番号

鋳鋼製バットウェルド形リフト逆止弁
PV-840BEBW
15A、20A、25A、40A、50A
80A、100A
B-47742
B-40537

製品名
型式
サイズ
図面番号

鋳鋼製ソケットウェルド形リフト逆止弁
PV-840BESW
15A、20A、25A、40A、50A
B-47742

使用範囲
取付け前に、必ず次の仕様を確認の上ご使用下さい。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

使用流体・・・・・ 可燃性ガス、毒性ガス
設計圧力・・・・・ 2.4MPa
設計温度・・・・・ -5～120 ℃
耐圧試験圧力・・・・・ 3.9MPa
気密試験圧力・・・・・ 2.4MPa
本体材料・・・・・ SCPH2接続仕様① フランジ式（JIS20KRF）② 突合せ溶接式（バットウェルド形）③ 差込み溶接式（ソケットウェルド形）

注意
これは標準仕様です。使用範囲が本仕様と異なる場合は、ご注文成約時の図面に記載されている仕様及び製品の検査成績表の内容と照合し、仕様の範囲内であることを確認した上でご使用ください。

24.

構造と特長
接続仕様の違いにより外形は異なりますが、内部の構造及び特徴は同じです。
(1) このバルブは流体の流れる力により、弁体が持ち上げられ開となり、逆流が起きたとき弁体が下がり、閉となる構造となっています。
(2) シート気密は逆圧により保持され、シートパッキンは PTFE を使用しておりますので、わずかな逆圧で逆流を防止することができます。

5.

運搬および保管(1) バルブを落とす、倒す、投げる、引きずる等の乱暴な取り扱いで、強い衝撃を与えないでください。
漏れ、故障の原因となります。
(2) 運搬及び保管は、荷姿のままで、ゴミ、ほこり、雨等がかからないようにしてください。
(3) バルブフランジのパッキン座面には、フランジガードが貼ってありますが、砂、ゴミ等が入り漏れ及び故障の原因となりますので、取付け直前まで取り外さないでください。また、配管取付けの際は必ず取り外してください。

6.

配管要領
(1) 取付けの際は、配管内およびフランジ面の切粉、溶接スパッタ、スケール等を充分清掃してください｡(2) 逆止弁には流れ方向がありますので、ボディの表示によって方向を確かめて配管してください。
(3) 取付け姿勢は水平とし、ボンネット側を上に向けてください。
(4) バルブを配管する際には、フランジのパッキン座面に貼ってあるフランジガードを必ず取り外してください。
(5) バルブフランジと配管フランジの間に、流体に適合したシール剤を塗布したガスケットをずれのないように正しい位置に挾み込んで、取付けてください（フランジ式）。
(6) フランジボルトは、対角線上のものから交互に均等な力で締め付け、片締のないように注意してください（フランジ式）。
(7) 溶接取付の場合は適正な技術（資格）を有する溶接施工者が、適正な溶接施工法により、正しく溶接を行ってください（溶接式）。
(8) バルブは自重および操作時の力によって、配管または取付け部に無理な荷重がかからないように、バルブまたは配管を支持してください。
(9) バルブは、配管の膨張、収縮、地盤沈下、地震などによって無理な力を受ないように取付けてください。

7.

使用上の注意(1) 逆止弁には流れ方向がありますので、ボディの表示により方向を確かめて、間違いの無いように取付けてください。
(2) 取付姿勢は水平方向のみですので、垂直配管には使用できません。

3

8.

点検および保守設備の運転開始時、運転終了時、および運転中に以下のような点検を行ってください。
(1) ボンネット部からの漏れは無いか。漏れがあった場合は、ボンネット部の増し締め、または分解組立要領にしたがってガスケットを交換してください。
その他、高圧ガス保安法の適用を受ける場合は、法規上の規定に基き検査を実施してください。

9. 分解・組立要領（構造図を参照してください）
9.1 分解要領
9.1.1 PV-840BE
50A 以下PV-840BEBW
50A 以下PV-840BESW
50A 以下(1) 残ガスの置換を行ない、内圧がゼロであることを確認して、配管よりバルブを外してください。
(2) ⑧押エナットを緩めて、⑦ボンネットを外し､ ⑥ガスケットを外してください｡このとき､ボンネットおよびボディのシール面に傷を付けないように注意してください。
(3) ②弁体組品を取り出します。
(4) ⑤Ｕ－ナットを緩めて、④ワッシャ、③シートパッキンを分解します（弁体が PTFE の一体削り出しのものには、U-ナット、ワッシャ、シートパッキンは装着されておりません）。
9.1.2 PV-840BE
PV-840BEBW

65A、80A、100A
80A、100A(1) 残ガスの置換を行ない、内圧がゼロであることを確認して、配管よりバルブを外してください。
(2) ⑩ナットを外して、②ボンネット、⑦ガスケットを外します。③ブッシュは、通常分解する必要はありません。
(3) ④弁体組品を取り出します。
(4) ⑥U-ナットを外して、⑤下部ガイド、⑧シートパッキンを外します（弁体が PTFE の一体削り出しのものには、U-ナット、ワッシャ、シートパッキンは装着されておりません）。

9.2 組立要領(1) 分解した部品のゴミ、錆などは充分に清掃し、有害な腐食、変形、傷等のあるものは新品と交換してください。
(2) ガスケットおよび、シートパッキンは新品と交換してください。
(3) ガスケットには、流体に適したシール剤を塗布してください。
(4) 上記のパッキン類は弊社の純正部品を使用してください。

410. 交換部品
分解検査の際に交換するパッキン部品類は、純正部品を使用してください。
詳細については、宮入バルブ製作所各営業所へお問い合わせください。
11. アフターサービスについて(1) 製品に異常が生じた場合(2) 製品の修理が必要な場合(3) 交換部品が必要な場合
上記のご相談は、宮入バルブ製作所各営業所へお問い合わせください。
※型式・サイズ・図面番号等をお知らせください。

512. 構造図(1) PV-840BE（50A 以下）(2)

6

(2) PV-840BE（65A、80A、100A）(3)

7

(3) PV-840BEBW(4)8

(4) PV-840BESW

9本製品についてのご質問、及び定期点検のご相談、ご依頼は下記の営業所までご連絡ください。

本社〒104-0061

東京都中央区銀座西 1-2(℡)

03-3535-5575(Fax) 03-3567-6834

甲府工場〒400-0206

山梨県南アルプス市六科 1588(℡)

055-285-0111(Fax) 055-285-7175

札幌営業所

(℡)

011-786-1110(Fax) 011-786-1120

名古屋営業所(℡)

052-951-3860(Fax) 052-951-3862

仙台営業所

(℡)

022-295-4670(Fax) 022-295-4671

大阪営業所

(℡)

06-6541-8711(Fax) 06-6541-8718

東京営業所

(℡)

03-3535-5571(Fax) 03-3567-6834

九州営業所

(℡)

093-921-0981(Fax) 093-921-0984

10