価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：SE
計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

選択変換器
（入出力間非絶縁）
主な機能と特長●2入力信号の大きい方または小さい方を選択し出力●デジタル指示計（実量単位表示可能）付を用意（選択信号の確認可能）●簡易ループテスト付（0、100%）●密着取付可能アプリケーション例●流量、圧力の大きい方選択制御●炉の複数センサによる温度制御用
5080127（mm）

形式：SE－①②③－④⑤価格
基本価格 75,000円
加算価格
110V DC電源 +10,000円／E：指示計付き（0.0～100.0%表示） + 10,000円／E2：指示計付き（実量単位表示（バックライトあり）、簡易ループテスト付） + 20,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：SE－①②③－④⑤①～⑤は下記よりご選択下さい。
（例：SE－1AA－B／E2／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）②入力信号◆電流入力A：4～20mA DC（入力抵抗 250Ω）
B：2～10mA DC（入力抵抗 500Ω）
C：1～5mA DC（入力抵抗 1000Ω）
H：10～50mA DC（入力抵抗 100Ω）◆電圧入力
6：1～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）

③出力信号
◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 100Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 500Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 500Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 2000Ω以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

④供給電源
◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC
V：48V DC
P：110V DC（付加コード（指示計）は「／E2」を選択できません。）①信号選択
1：低い信号選択
2：高い信号選択SE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1637 Rev.21 Page 1/4

形式：SE⑤付加コード（複数項指定可能）◆指示計（選択後の値を表示）
無記入：なし／E：付き（0.0～100.0％表示）／E2：付き（実量単位表示（バックライトあり）、簡易ループテスト付）◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる
抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：-10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が10mA以下（負電圧出力時は5mA以下）になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

設置仕様

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力・出力－電源間
出力範囲：約-10～+120%（1～5V DC時）
信号選択：2つの入力信号の内、高い方または低い方を自動的に選択
簡易ループテスト：前面スイッチにて0%ループテスト出力、100%ループテスト出力を設定可能（付加コード／E2の場合のみ）■表示（指示計）●付加コード：／E
液晶デジタル表示：0.0～100.0%表示（最小桁0.1%）（スケーリング機能はありません）●付加コード：／E2
液晶デジタル表示：実量単位表示
スケーリング範囲：-10000～+10000
小数点位置：10-1～10-4または小数点なし
表示可能単位：%、μV、mV、V、mA、A、℃、°F、Ω、DEG K、mHz、
Hz、kHz、VAC、AAC、mg、g、kg、t、rpm、rps
バックライト：通常時緑色、ループテスト出力有効時赤色
工場出荷時 スケーリング 0.00～100.00、単位％供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%50／60±2Hz 約2VA（／E2時 約3VA）
・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85～150V
リップル含有率10%p-p以下
約2.5W（24V DC時 約110mA）（／E2時 約3.5W）
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.2％
表示精度：±（0.2% of FS＋1digit）
簡易ループテスト出力精度：±0.5%
選択感度：0.5%
温度係数：±0.015％／℃
応答時間：0.5s以下（0→90％）
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力・出力－電源－大地間 2000V AC 1分間

入力仕様
■電流入力
入力端子取付用の抵抗器（0.5W）が付属します。

出力仕様■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
SE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1637 Rev.21 Page 2/4

形式：SEパネル図■指示計付（付加コード／Ｅ2）
デジタル指示計NEXTキー

ループテストスイッチENTERキー

・上側：0%ループテスト出力
・中側：100%ループテスト出力
・下側：計測出力

外形寸法図（単位：mm）
本体取付用
クランプ（上、下）80

6 54 37 8

1 280

207.8
DINレール（35mm幅）
取付の場合

2ーφ4.5取付穴（深さ15）

50

8ーM3.5端子ねじ107127（3.3）

4050・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

12

入力抵抗器（REM）

657 843

1 2

REMは電流信号入力のときに付きます。

SE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1637 Rev.21 Page 3/4

形式：SE
ブロック図・端子接続図
※2

入力信号1

入力信号2＋−＋−※1R※1R3ハイ・ロー
選 択 回 路45出力回路ループテスト ※3
ス イ ッ チ

電源回路

61 ＋
2 −出力信号7 U（＋）
8 V（−）

供給電源

ソケット※1、電流入力時は入力抵抗器（R）が付きます。
※2、指示計付のみ※3、／E2のときのみ●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

SE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1637 Rev.21 Page 4/4