机型: R7FN-DC8C
远程 I/O R7 系列

机器规格

少点数 I/O 模块(FLEX NETWORK、继电器接点8点输出)
主要的功能与特长●用于FLEX NETWORK的继电器接点8点输出的少点数I/O模块
「FLEX NETWORK」是 Digital Electronics Corporation 的登录商标。

1155354(mm)连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
压接端子：请参照「推荐压接端子」图
・通信电缆线
推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd适用电缆线: 0.2～0.5mm2 (AWG 26～22)
・其他
推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd
或 Nichifu Co.,Ltd适用电缆线: 0.25～1.65mm2 (AWG 22～16)端子螺丝材质: 铁表面镀镍机壳材质: 灰色耐燃性树脂隔离: 输出－FLEX NETWORK－供电电源－FG间
通信断开时的输出设定: 保持输出、输出清零(用前端DIP开关设定、出厂时的设定: 保持输出)状态显示灯: PWR、RUN (详细内容请参照使用说明书)接点输出状态显示灯: ON时亮灯■推荐压接端子3.3max6max

机型: R7FN－DC8C－R①（mm）订货时的指定事项
・基本模块: R7FN－DC8C－R①①在下列代码中选择。
（例如: R7FN－DC8C－R/Q)・选配规格（例如: /C01/SET）FLEX NETWORK规格类型
DC8C: 继电器接点8点输出模块供电电源◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

①附加代码
◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）选配规格（可指定多项）通信形态: 1:N
连接方式: 多支路
通信方式: 循环时分割、半双工
通信I/F: 差动式、脉冲传输隔离方式
错误检测: 格式检测、位检测、CRC-12检测
最多连接站数: 63 (I/O点数1008点)
占有站数: 1
通信电缆线:・伸光精线工业株式会社的产品: ZHY221PS（200m）
・Digital Electronics Corporation的产品
FN-CABLE2010-31-MS（10m）
FN-CABLE2050-31-MS（50m）
FN-CABLE2200-31-MS（200m）
通信距离/传输速度: 100m/12Mbps、200m/6Mbps(出厂时的设定: 100m/12Mbps)
站地址的设定: 用旋转开关设定(详细内容请参照使用说明书。)
终端电阻: 内置

◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-7808-DC16) 设定

R7FN-DC8C规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-U Rev.2 Page 1/5

机型: R7FN-DC8C
输出规格公共端: 4点公用一个公共端 (4端子)最大负载电流: 1.0A/1点
公共端电流: 4A以下 (4端子总和)
可同时接通的输出点数: 无限制 (24V DC时)输出供电电压/电流: 24V DC±10%/60mA以上
额定负载:250V AC 2A（cos ø＝1）
30V DC 2A（电阻负载）(作为EU产品使用时, 必须在测量类别Ⅰ或125V AC以下使用)
最大开关电压: 250V AC 30V DC
最大开关功率: 500VA (AC) 60W (DC)最小应用负载: 24V DC 5mA
机械寿命: 2000万次（300次/分）(驱动感应负载时，要保护接点及消除干扰。)
ON延迟时间: 10ms以下
OFF延迟时间: 10ms以下

设置规格
消耗电流
・直流电源: 约50mA・输出用供电电源: 约60mA
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+65℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: DIN导轨安装 (35mm导轨)
重量: 约200g

性能
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输出－FLEX NETWORK－供电电源－FG间
1500V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低电压指令
EN 61010-1、EN 61010-2-201
测量类别Ⅱ (输出)、污染等级2
输出－电源间 一般绝缘（150V）
RoHS指令R7FN-DC8C规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-U Rev.2 Page 2/5

机型: R7FN-DC8C
面板图
设定动作模式的DIP开关 (SW1)

设定站地址的旋转开关接点输出状态显示灯状态显示灯

1 2 3 4 5 6 7 8 ON

2345

0 1 2 3 4 5 6 7

ABCD

X16789ABCD

X1067892345

RUNEF01

PWR

EF01

STATION ADD.

45162710 11 12 13 14 15 16 17 18312345FLEX NETWORK、供电电源端子盘

6789输出端子盘布线■与主机的布线终端电阻主机从机从机

TR＋TR－SHIELD

TR＋TR－
JP＋JP－
FG

TR＋TR－
JP＋JP－
FG终端电阻短接片注) 要使两个终端模块的终端电阻为有效。

端子排列■输出端子的排列
101112131415161718＋24V Y0
Y1Y2Y3Y5Y6Y7Y41234567890V COM0 COM0 COM0 COM0 COM1 COM1 COM1 COM1端子
编号123456789信号
名称0VCOM0COM0COM0COM0COM1COM1COM1COM1

功能0V
输出公共端0输出公共端0
输出公共端0输出公共端0输出公共端1输出公共端1
输出公共端1
输出公共端1端子编号101112131415161718信号
名称+24VY0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7

功能
24V DC输出0输出1输出2输出3输出4输出5输出6输出7R7FN-DC8C规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-U Rev.2 Page 3/5

机型: R7FN-DC8C■供电电源与 FLEX NETWORK 的布线
456TR+ TR- +24V
12JP+ JP-

① JP+
② JP③ FG
④ TR+
⑤ TR⑥ +24V
⑦ 0V

70V3FG终端电阻终端电阻FG
通信线
通信线
供电电源（24V DC）
供电电源（0V）

数据位分配■继电器接点输出
·Di 领域·Do 领域1508 7

未使用0未使用输出 0输出 1输出 2输出 3

输出 70：OFF
1：ON外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图1155418.51750DIN导轨(宽35mm)45627310 11 12 13 14 15 16 17 1812345678931（5）5.53067－M3
FLEX NETWORK、

618－M3输出
端子螺丝

供电电源端子螺丝

R7FN-DC8C规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-U Rev.2 Page 4/5

机型: R7FN-DC8C
简易电路图・端子接线图为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FG端子进行接地。
注）FG端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。
TR＋ 4隔
电

Ry离
路通信
电路

TR－ 511 Y0

Ry12 Y1

Ry

JP＋ 113 Y2

RyJP－ 214 Y3

FG 324V DC 60V 72 COM03 COM0电源电路4 COM05 COM0
控制
电路

Ry15 Y4Ry16 Y5Ry17 Y6Ry18 Y76 COM17 COM18 COM19 COM11 0V10 ＋24V

■输出部分连接例
4点1个公共端8点1个公共端24V DC+24V 10＋ －24V DC+24V 100V 10V 1

Y0 11

Y0 11

Y3 14Y3 14

COM0 2
COM0 5－Y4 15－ ＋＋ －Y4 15

Y7 18COM0 2
COM0 5Y7 18

COM1 6COM1 6COM1 9＋－ ＋－ ＋＋ －COM1 9＋ －会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R7FN-DC8C规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-U Rev.2 Page 5/5