徳島県小型合併処理浄化槽
浄化槽用プレキャストコンクリート底板

平成28年12月 6日

公益社団法人

施工要領版

徳島県環境技術センター

施工技術委員会

本書の利用について

目

的
本底板施工マニュアルは、底板を使用した浄化槽の適正な工事を確保するため、浄化槽法の規定による浄化槽工事の技術上の基準等に基づき、浄化槽工事を行う際、適正な施工を担保するうえで留意すべき事項を定め、底板を使用した標準的な工事を推進することを目的とする。

一般事項
１． 本底板施工マニュアルは、１０人槽以下の「コンクリートPC底板使用工事」について適用する。

２． 本底板施工マニュアルは、徳島県内での「補助対象浄化槽工事」及び、「一般浄化槽工事」について適用する。

３． 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うとき、これを浄化槽設備士に実施に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければならない。
〈浄化槽法第２９条〉

４． 本底板施工マニュアルは、平成２８年１２月６日から適用する。

1

目 次

１．特記事項

・・・・・・・・・・・・・・
3

２．コンクリート底板使用の工事ルールと省令・・・・・・・・・・・・・・
4

３．浄化槽設置工事フローシート

・・・・・・・・・・・・・・
5

４．浄化槽設置工事技術上の基準

・・・・・・・・・・・・・・
6

５．浄化槽用ＰＣ底板の施工手順

・・・・・・・・・・・・・・
7

６．浄化槽工事の提出写真・・・・・・・・・・・・・・
14

７．浄化槽設置工事のチェックリスト・・・・・・・・・・・・・・
25

資料

○製品紹介

・・・・・・・・・・・・・・
27○底板の製造過程

・・・・・・・・・・・・・・
28○PC底板仕様書

・・・・・・・・・・・・・・
30○ＰＣ底板図面・・・・・・・・・・・・・・
31○徳島県浄化槽施工マニュアル・・・・・・・・・・・・・・
33

2

すマ第15-213号

１．特記事項

1. 浄化槽工事は、浄化槽設備士が実施に監督するか、又は、資格者が自ら工事を行うこと。

2. 工事は、本施工マニュアルの「浄化槽設置工事技術上の基準」（Ｐ.6～）に基づいて行うこと。

3. 合併処理浄化槽設置整備事業に於いては、工事完了後に浄化槽設備士が「浄化槽工事のチェックリスト」（Ｐ.25）により確認の上、チェックリストを提出すること。

4. 基礎採石は40-0を標準とし、再生採石の使用を優先とすること。

5. 基礎コンクリートは、浄化槽用「コンクリート底板」を使用すること。

6. 埋め戻しは石などの混入していない砂類（再生砂等）を使用すること。

7. 上部スラブは現場施工とし、原則として地盤面より3㎝程度高くし、雨水等の流入防止策を講ずること。

(1) 型枠工事

・・・・・・・・・・・・・・木材以上の強度を有するものを使用すること。

(2) 鉄筋工事

・・・・・・・・・・・・・・
D-10_@200とし、必ずスペーサーを使用すること。

(3) コンクリートの打設工事 ・・・・・・・・・・・・・・
打設強度は、21N以上とする。

※ 但し特殊な条件の場合は市町村担当課と協議すること。この協議結果は、法定検査の判定に必要なため、公益社団法人徳島県環境技術センターに報告すること。

3

すマ第15-213号

２．コンクリート底板使用の工事ルールと省令
浄化槽工事においては、浄化槽法第4条第5項の基準を守ること。
基礎工事に使用する底板は、浄化槽本体底部寸法以上の底版を使用すること。

浄化槽法第4条第5項（浄化槽に関する基準等）
第4条

5

環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
～途中省略～
浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。

浄化槽法第4条第5項に関する省令～浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令～（浄化槽工事の技術上の基準）
第1条
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)15)
16)17)

浄化槽法 （以下「法」という。）第4条第5項 の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。
浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。
浄化槽が法第4条第2項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。
浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。
工事開始に当たつては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。
根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。
イ 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。
ハ 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。
二 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。
ホ 法第13条第1項 又は第2項 の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。
基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。
基礎の状況等に関する記録を作成すること。
コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。
地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。
沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。
接触材、ばつ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。
越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。
浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。
電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。
ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。
工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。
工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。
4

すマ第15-213号

３．浄化槽設置工事

フローシート事 前 調 査
水盛遣り方・墨出し
掘 削 工 事
基礎砕石地業捨てコンクリート打設※養生期間は、1～3日間必要です。
基礎コンクリート型枠組立

不陸調整

PCコンクリート底板設置
基礎コンクリート鉄筋組立※養生期間は要りません。
基礎コンクリート打設※養生期間は、3～8日間必要です。
FRP浄化槽本体据付
水張り・本体水平確認
保護砂埋め戻し・締固め及び水締め配管及び電気工事
スラブコンクリート型枠組立
スラブコンクリート鉄筋組立
スラブコンクリート打設
ブロワーの取付
試運転・調整竣工検査・引き渡し5

すマ第15-213号

４．浄化槽設置工事

技術上の基準資料-１ 掘削高と法面勾配（労働安全衛生規則 第6章 掘削作業等における危険）

手掘り（パワーショベル等使用しないとき）の勾配掘削面の高さ
掘削面の勾配5m未満
90度
岩盤又は固い粘土からなる地山
5m以上
75度
2m未満
90度
その他の地山2m以上5m未満
75度
5m以上
60度
砂からなる地山
勾配35度以下又は掘削面の高さ5m未満
発破等により崩壊しやすい地山
勾配45度以下又は掘削面の高さ2m未満

条
356

357

資料-２ ユニット型浄化槽の基礎等の厚さ

処理対象人員
切込砕石（切込砂利）捨てコンクリート
コンクリート
底板コンクリート配筋

50人以下

51～500人以下

100mm以上

150mm以上

50mm以上150（100）mm以上
D10-@200
シングル

50mm以上200mm以上
D13-@200
ダブル

注-1)

Dは異形鉄筋@は鉄筋中心間隔を示す。

注-2)

公共建設工事標準仕様書（機械設備工事編）及びSHASE-S101-2000をもとに作成

資料-３ 現場打ちコンクリートの型枠及び支柱の取りはずしに関する基準（建設省告示昭和46年第110号）

構
主せ造
柱き物の板の区又区分は分在置日数
在置期間中の平均温度
摂氏15度

摂氏15度
以上

セメントの種類

備考

摂氏 5度未満

未満

摂氏 5度
以上

せき板

基礎
※早強セメント

2日

3日

5日

緊急工事

普通セメント

3日

5日

8日

一般工事

せき板は、在置日数以上経過するまで脱型しないこと。
6すマ第15-213号

５．浄化槽用ＰＣ底板の施工手順

事前調査（着工準備）

内 容（特に注意する事項）

1 現場調査※ 設置者及び工事関係者立会いのもと、以下のことを確認する。
① 設置場所の広さ② 配管路の状況③ 放流先の状況④ 埋設管及び障害物の調査⑤ 地盤の調査（地層・地下水の有無）等⑥ 工業用動力・用水の確保⑦ 敷地境界の確認⑧ 搬入・搬出路の確認⑨ 残土処理の方法⑩ 関係官公庁への届出状況
現場打合せ

2 浄化槽本体の検査※ 浄化槽の点検について、以下のことを確認する。
① 浄化槽本体の亀裂、破損、変形の状況② 槽内のろ材・接触材の変形・破損の状況③ 各種装置、配管・バルブ等の固定状況④ 消毒槽の変形、破損の状況⑤ 隔壁の変形、破損の状況⑥ ブロワー、マンホール蓋等附属品の確認※ （設置場所による機能障害のおそれ）① 排水箇所と浄化槽が極端に近い場合② 流入管渠の勾配が著しい場合

3 位置出し（地縄張り）※ 現地調査完了後に、浄化槽の設置場所を決定し、浄化槽のレベル、位置、方向及び中心線を決定するため、杭を打って遣り方を出す。

水盛遣り方・墨出し※ 設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。
7すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

掘削工事

内 容（特に注意する事項）

4 水盛遣り方・墨出し・ 設置位置の縄張りをしてスペースの確認をする。
・ 隅遣り方を設置し、芯出し作業や高さのチェックに備える。
・ 設計地盤及び、浄化槽仕上がり地盤を事前に確認する。

5 掘削作業・ 遣り方に習い掘削作業を行う。
・ 地質により適切な工法を選択し法面掘削工法、又は山止め工
・ 掘削深さは、配管勾配を考慮して決定する。
・ マンホール蓋がGLより30㎜～50㎜高めに据付けする。
注 深く掘削しすぎた場合や、掘削路面が軟弱な場合は、栗石作業などで地盤改良をし、充分に注 湧水がある場合は、かま場を作り、ポンプで排水しながら作業を行う。

【水替え工事】※ かま場を設けて、排水ポンプを設置する。
8

すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

基礎工事

内 容（特に注意する事項）

6 砕石地業・ 掘削路面は、床付け・不陸整正後、転圧機にて転圧をする。
・ 砕石地業時は、必ず水平確認をする。
・ 地盤の良いところは砕石、砂利等を敷き詰め、100m以上の厚さで充分に転圧を行う。

7 地業工事（目潰し砂利）

・ 地盤の悪い、湧水地の場合は栗石を敷き詰め、空洞の無いよ
うに目潰し砂利を敷き詰めた後、ランマー等で転圧し、突き固めます。

※ 設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。
8 地業工事（空練りモルタル敷き）（水平出し）

・ 状況に応じて、レディミクスコンクリートもしくは均一精度の空練りモルタル材を使用し、水平であることを水平器により確認します。

9すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

据付工事

内 容（特に注意する事項）

9 底板の据付・ 底板の据付時は、専用吊り金具にて4点吊りにする。
・ 底板の据付時は、必ず水平確認をする。
・ 狭い現場では、底板を反転用インサートを利用して、まず吊りこむ。その後、施工用インサートを利用し4点吊りにて正規の位置に据え付ける。
・ 設置完了後、使用しないインサート部に腐食防止のため、コーキング材などを充填する。

10 2枚組底板の組合せ

・ 連結用フランジ付属品のボルト・ナットで充分に締め付ける。
注

11 2枚組底板の組合せ（底板設置）

バックホーのバケットなどでコンクリート底板をたたかないよう施工すること。

・ 締め付け完了後、フランジ穴に腐食防止のため、止水モルタルを充填する。
・ 設置完了後、使用しないインサート部に腐食防止のため、コーキング材などを充填する。

注10

設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか又は、監督する。

すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

据付工事

内 容（特に注意する事項）

12 浄化槽の据付工事

・ 移動式クレーン等により、浄化槽を安全に所定の位置に設置
・ 浄化槽の据付面に小石等異物がないか確認する。
・ 浄化槽をつり上げる場合は、必ず4点吊りとする。

13 浄化槽の据付工事（据付後の確認）

・ 据付後、槽の水平確認を行うとともに、流入管及び放流管底のレベルが所定の位置にあることを確認すること。
・ 底版の据付時は、必ず水平確認をする。

14 浄化槽の据付工事（水張り）・ 埋め戻し前に規定水位まで水張りを行うこと。
・ 水張りにより槽本体を安定させ、漏水についても確認すること。

※ 設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。
11

すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

埋戻工事

内 容（特に注意する事項）

15 埋戻工事（埋め戻し土）・ 埋め戻しは、石などの混入していない良質の土砂等を用い、浄化槽内に異物が入らないようにして埋め戻す。
・ トラックのタイヤ止めは必ず行う。

16 埋戻工事

・ 槽内に土砂が入らないようにマ
ンホール蓋にシート等で覆いをし、流入管、放流管接続口にはキャップをする。

17 埋戻工事（水締め）・ 水締めと突き固めを交互に行いながら配管が可能なレベルまで埋め戻す。

※
12

設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。

すマ第15-213号

５．浄化槽用プレキャストコンクリート底板の施工手順

上部コンクリート工事

内 容（特に注意する事項）

18 上部コンクリート工事（配筋）

・ 上部コンクリートの鉄筋部分が地山の肩に掛かるように施工することが望ましい。

19 嵩上げ工事

・ マンホールの嵩上げは30㎝以内とすること。
・ やむを得ず、浄化槽本体を深埋めにする場合には、ピット構造とし、擁壁を設けるなど補強を行う。
・ 上部コンクリートを打つ場合は、埋戻土の水締めが十分に行われ、地盤が安定したことを確認した後に行うこと。

※ 設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。
20 上部コンクリート工事（コンクリート打設）・ コンクリート打設時、マンホール受けとマンホール蓋との間にコンクリートが入り、蓋が開かなくなることのないよう十分注意す・ コンクリートの仕上げ面は水勾配を付けること。

※
13

設置予定地で、浄化槽設備士が実施の作業に従事するか、又は、監督する。

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真※特別認定設備士は、特別認定設備士証を携帯してください！

【共通項目】●鮮明な画質であること
写真に写っている黒板の文字が読み取れる程度●本注意事項の遵守が困難な場合等は事前に提出市町村担当課と協議を行うこと。
１．浄化槽設備士が実地に監督（工事）していることを証する写真
設置予定地で浄化槽設備士が正面を向いて、標識及び黒板を掲げている所を設置予定地の周辺状況（背景の家屋等）とともに写すこと。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● 特別認定設備証 ※32ページ参照● 黒板● 標識14

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

２．栗石又は砕石地業を行ったことが分かる写真
栗石又は砕石の突き固めが終了後、地業深さ及び地業までの掘削の深さの分かるスケールとともに写すこと。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● スケール● 黒板● 標識15

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

３．捨てコンクリート（空練りモルタル）施工写真
捨てコンクリート（空練りモルタル）を全体に敷きならした状態で撮影すること。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● 水平器● モルタルごて● 黒板● 標識16

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

４．PC底板コンクリートを設置したことが分かる写真
PC底板コンクリートが所定の位置に設置されている状態で撮影すること。
PCコンクリート底板の上に乗り撮影。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士
● 水平器
● 黒板
● 標識

17

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

５．浄化槽本体の搬入状況の写真
現場での浄化槽本体の搬入状況及び本体に明記されている型式・人槽が分かるように写すこと。

撮影ポイント※ 浄化槽設備士● 型式・人槽
● 黒板
● 標識

18

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

６．浄化槽本体の水張り状況の写真
浄化槽を所定の場所に設置し、埋め戻し前に撮影すること。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● 水準器（たて・よこに置く）● 水張りのホースが写っていること（水が出ていること）
● 黒板
● 標識

19

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

７．埋戻し状況の写真
浄化槽が半分程度埋まった状態で、水締めを行い浄化槽の水平を確認しつつ埋戻しの作業を行っているところを写すこと。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● ホース● 突き固めの器具● 埋戻し土砂
● 黒板
● 標識

20

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

８．上部コンクリートの型枠(配筋)の状態がわかる写真
上部コンクリートの型枠（配筋）の状況を写すこと。
配筋を施す場合においてはピッチが分かるスケールとともに写すこと。
上部コンクリートの広さは、浄化槽外形寸法以上とすること。
撮影ポイント● 開口補強筋● スペーサー● スケール● 黒板● 標識※工事写真として提出を求められている場合は、浄化槽設備士、標識、黒板とともに撮影した写真も必要

21

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

９．嵩上げの状況の写真
嵩上げの高さが分かるようにスケールを当てたところを写すこと。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士● スケール
● 黒板
● 標識

22

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

１０．上部スラブコンクリートの打設（工事完成）の写真
コンクリート養生後に、上部コンクリートを打ち込んで本体工事が完成したことを示すように写すこと。
撮影ポイント※ 浄化槽設備士
● 黒板
● 標識

23

すマ第15-213号

６．浄化槽工事の提出写真

１１．ブロワの設置状況の写真
ブロワ、屋外用コンセント、アース工事及び送気管とブロワの接続状況が確認できるように写すこと。
浄化槽メーカーの施工要領書に基づき設置してください。
撮影ポイント● ブロワ基礎● 接地工事（アース）● アース不要型の場合は、黒板に「アース不要型」と記載
● 黒板
● 標識

※補助事業では、「ブロワの設置状況の写真」の提出を求められる場合があるので、浄化槽設備士、標識、黒板とともに撮影しておくこと。

24

すマ第15-213号

７．浄化槽設置工事のチェックリスト

チェックリスト
検査項目
チェックポイント欄
1 ． 流入管渠及び放流管渠の勾配 汚物や汚水の滞留が無いか。
放流口と放流水路の水位差が適正に保たれ、逆流のお2 ． 放流先の状況
それはないか。
3 ． 誤接合等の有無
生活排水が全て接続されているか。
雨水や工場排水等が流入していないか。
起点、屈曲点、合流点及び、一定間隔ごとに適切なます
4 ． ますの位置及び種類が設置されているか。
5 ． 流入管渠、放流管渠及び空気管の露出等により変形、破損のおそれはないか。
配管の変形、破損のおそれ
6 ． かさ上げの状況
バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。
7 ． 浄化槽本体の上部及びその周 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。
辺の状況
コンクリートスラブが打たれているか。
8 ． 漏水の有無
漏水が生じていないか。
9 ． 浄化槽本体の水平の状況
水平が保たれているか。
10 ． 接触材等の変形、破損、固定 嫌気ろ床のろ材及び、接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。の状況
11 ． ばっ気装置、逆洗装置及び汚 各装置に変形や破損はないか。
泥移送装置の変形、破損、固 しっかり固定されているか。
空気の出方や水流に片寄りはないか。
定及び稼働の状況
12 ． 消毒設備の変形、破損、固定消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。の状況
消毒筒は傾いていないか。
13 ． ポンプ（流入ポンプ及び放流ポ ポンプますに変形や破損はないか。
ポンプますに漏水のおそれはないか。
ンプ）の設置稼働状況
ポンプが2台以上設置されているか。
設計通りの能力のポンプが設置されているか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取り外しが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。
14 ． ブロワーの設置、稼働状況
防振対策がなされているか。
固定が十分行われているか。
アースはなされているか。
漏電の恐れはないか。
上記のとおり確認したことを証します。
平成 年 月 日
担当浄化槽設備士氏名（浄化槽設備士免状の交付番号25印）

資料

～製品紹介～合併処理浄化槽用ＰＣ底板①５人槽１枚もの②５人槽２枚もの③７人槽２枚ものブロワ台アイボルト接続金具（溶融亜鉛メッキ） ※ドブづけM20 足長さ70㎜

27

～底板の製造過程～（１）型枠の準備型枠を組み立て、内側にはコンクリートと型枠がくっついてしまわないように剥離剤が噴霧される。
次に型枠の中に鉄筋篭をセットすると成形の準備が完了する。

（２）成形

コンクリートが流し込まれ、コンクリートがきれいに型枠におさまっているが、これは型枠全体が振動する台の上に載せられているため、型枠の隅から隅までコンクリートが行き渡り、上面も平らになる。

この成型法は「振動法」と呼ばれ、ブロック・板・箱状のコンクリート製品の製造で最もよく使われる方法であり、PC底板もこの方法で製造している。

（３）養生
コンクリートを固めて強度の大きな製品とするためのプロセスを養生といい、成形された製品をそのまま放置すると、枠から外すことができる強度に達するまでに約１週間が必要になる。しかし、６５℃ほどの温度で蒸気を送り込むことで、８時間程でこの強度になる。この方法を蒸気養生という。底板製造には、型枠の使用効率を上げるために、ごく一般的に行われている。

28

（４）製品

脱型後、２週間ほど製品置き場で養生すると製品の強度が実用強度となり、出荷することができる。工場のストック・ヤードには、さまざまな製品を準備している。

（４）連結部強度試験

５人槽、７人槽で、ボルト連結の製品があり、連結部分は強度試験も行っており、浄化槽底板連結部上部より線加重をかけて底板連結部の状態確認をしている。

29

平成27年 12月6日版

PC底板仕様書

人槽型

本体外形寸法
幅×長さ×厚さ

一枚

900×1600×100（質量332㎏）分割

900×800（×2）×100（質量166㎏×2）

一枚1000×2100×100

分割

1000×1050（×2）×1005（質量492㎏）

7（質量246㎏×2）

四隅は斜めにカットしている。
その他仕様

鉄筋はＤ－１０を使用している。
４点吊りができるよう施工用インサートを付けている。

30

～ＰＣ底板図面～〈5人槽〉（質量332㎏）

５人槽（一枚）
150

1,300

150

施工用インサートＭ20－4個
IM20－70150

B=210.0100

900

150600

主筋・副筋共に
Ｄ10@200

300
1,600

●

●

●

●

●

●

●

100

●

面取り10Ｃ●（質量166㎏×2）

５人槽（分割）（質量332㎏）
800
650

150

800
650

施工用インサート
IM20－70 4個

連結用フランジ金物
連結ボルトＭ16－2箇所

150

B=210.0150

主筋・副筋共に
Ｄ10@200

100

900

150

600

補強筋Ｄ10－1本

150
1,600

面取り10Ｃ

●

●

●

800

100

800

●

31

～ＰＣ底板図面～〈7人槽〉（質量492㎏）

７人槽（一枚）
2,100
150

1,800

150

施工用インサートＭ20－4個

B=210.0150

IM20－70 4個

主筋・副筋共に100150

700

1,000

Ｄ10@200300
2,100●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

100

●

面取り10Ｃ●（質量246㎏×2）

７人槽（分割）（質量492㎏）
1,050
150

1,050

900

900

施工用インサート
IM20－70 4個

連結用フランジ金物
連結ボルトＭ16－2箇所

150

B=210.0150

主筋・副筋共に
Ｄ10@200

100

1,000

150

700

補強筋Ｄ10－1本

150
2,100

面取り10Ｃ

●

●

●

1,050

●

100

1,050

●

32

～徳島県浄化槽施工マニュアル～

33

参考文献
・ （一社）高知県浄化槽協会 発行 「小型合併処理浄化槽施工マニュアル 浄化槽用 コンクリー
ト底板 施工要領（平成25年4月1日修正版）」
・ （一社）全国浄化槽団体連合会 発行 「浄化槽施工マニュアル（平成19年2月発行）」
・ 全国浄化槽市町村協議会 発行 「浄化槽施工基準策定マニュアル（案）（平成24年8月22日発行）」
・ 香川県合併処理浄化槽推進協議会 発行 「香川県小型合併処理浄化槽工事マニュアル（浄化槽設置整備事業）（平成22年3月1日発行）」
・ （一財）日本環境整備教育センター 発行 「浄化槽整備事業の手引（2014年版）（平成26年12月発行）」
・ 徳島県・徳島県浄化槽推進協議会 発行 「徳島県浄化槽施工マニュアル（平成28年3月発行）」

徳島県小型合併処理浄化槽
浄化槽用プレキャストコンクリート底板 施工要領
企画協力（公社）徳島県環境技術センター施工技術委員会

編集・発行（公社）徳島県環境技術センター〒770-8001
徳島市津田海岸町2番33号
TEL 088－636－1234
FAX 088－636－1122

E-mailホームページ

kensa-info@tokushima-env.jp
http://www.tokushima-env.jp

ATTENTION

無断転載・複製などはおやめください。

徳島県知事指定浄化槽検査機関

公益社団法人徳島県環境技術センター〒770-8001

徳島市津田海岸町２－３３

TEL088-636-1234
FAX088-636-1122お客様相談室
TEL088-636-1177

＜支所＞

支所名所

在地

徳島支所

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０（徳島保健所３Ｆ）

阿南支所〒774-0011
阿南市領家町野神３１９
南部総合県民局
保健福祉環境部 阿南庁舎内

阿北支所〒776-0010
吉野川市鴨島町字鴨島106-2
吉野川保健所内

美馬支所

三好支所

担当地区
徳島市・小松島市
鳴門市・藍住町
北島町・板野町
TEL 088-657-1717 松茂町・上板町
FAX 088-657-1777 石井町・神山町
佐那河内村
勝浦町・上勝町
Ｔ Ｅ Ｌ・Ｆ Ａ Ｘ

阿南市
TEL 0884-22-2862 那賀町
FAX 0884-24-9990

美波町
牟岐町
海陽町

阿波市
TEL 0883-36-9100 吉野川市
FAX 0883-36-9100〒779-3602
美馬市
美馬市脇町大字猪尻字建神社 TEL 0883-53-9661 つるぎ町
下南７３
FAX 0883-53-9661
西部総合県民局 美馬庁舎
三好市〒778-0002
TEL 0883-72-5510 東みよし町
三好市池田町マチ2415
FAX 0883-76-0451
西部総合県民局 三好庁舎