❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

京阪地区で市庁舎・寺社・テナントビルの防災用・常用等の自家発・消火設備を視察

内発協では令和６年８月１日、最新の発電設備等の「東福寺」で消火装置等を視察しました。の設置先の三施設を巡る「令和６年度上期の視察研さらに、大阪市へ移動し、阪急阪神不動産株式会修会」を関西地区で開催しました。参加者は12名

社がJR大阪駅前に令和４年（2022年）に竣工した（うち、事務局２名）。視察団の一行は、JR京都駅超高層テナントビル「大阪梅田ツインタワーズ・サで集合の後、京都市中京区にある、全庁体制で危機ウス」を訪問し、消火装置や遠隔監視装置、防災管理対策に取り組む「京都市役所」へ移動し、複数用・非常用・常用の発電設備等を視察しました。の庁舎で非常用発電設備を視察しました。続いて、「京都市消防局」を表敬訪問した後、臨済宗大本山

視察研修会の概要について２回に分けて紹介します。

京都市役所

左から京都市役所の中村氏、片木氏、松井氏

視察団の一行は、最初に京都市役所の分庁舎を訪京都市役所本庁舎出力600kW）等を視察しました。

ねました。応対いただいた京都市役所の三氏の概況

その後、西庁舎へ移動し、非常用ディーゼル発電

説明によると、分庁舎内に開設された京都市防災危設備（発電出力1,000kW）を視察させて頂きました。

機管理室は、災害時に全庁体制で被害発生の未然防

京都市役所では、BCP（事業継続計画）対策用と止や、被害の拡大阻止に努めるほか、さらには復旧して、災害発生時には本庁舎・西庁舎・北庁舎に対活動に取り組む組織であり、民間企業・団体とも協して電力供給を行う発電出力1,000k Wの非常用定を締結して官民一体となった対策を行っているとディーゼル発電設備を導入しました。のことです。
新築された分庁舎で概況説明を受けた後、分庁舎に設置されている非常用ディーゼル発電設備（発電12同様に、分庁舎向けに電力供給を行うための発電
出力600kWの非常用ディーゼル発電設備を、それぞれ導入したとのことです。
内発協ニュース／2024年８月号

分庁舎のヤンマー製非常用ディーゼル発電設備

西庁舎の東京電機製非常用ディーゼル発電設備■ BCP計画（非常時電源計画） 電
 力消費先の負荷の重要度に応じて、発電機器を使い分ける。
非常用発電機

コジェネ

太陽光発電

1,000kw

ー122kW

分庁舎

600kw

35kw

200kw

合計

1,600kw

35kw

322kw

防災負荷
保安最重要系統負荷

準重要系統負荷

災害時の携帯電話充電等

本・西・北庁舎

西庁舎の発電機室の盤

非常用のほか、分庁舎向けの発電出力35kWの常各種発電設備等の取り扱いにも慣れることにより、用ガスコージェネレーションシステムや、本庁舎・非常時にも安全・安心な設備の操作を実施できるこ

西庁舎・北庁舎の三庁舎向けの発電出力122kWのとが期待されています。それにより、庁舎機能を安太陽光発電設備を、また、分庁舎向けの発電出力定して維持・継続させることを可能とし、さらなる200kWの太陽光発電設備をそれぞれ導入しました。

信頼性の向上・確保につながればと期待していま複数種類の電源設備を選択し、導入したことにつす。」（京都市役所の応対者様の説明）

いて、「通常時から電力需要先となる負荷の重要度に対応した、複数の電源設備を使い分けることで、■ 建築概要分庁舎
用途

市庁舎、危機管理センター

敷地面積8,770.02ｍ2

構造

S造一部RC造、SRC造

規模

地上４階、地下２階

最高高さ

17.88m（軒高15m）

延床面積23,800.44ｍ2

本庁舎・西庁舎・北庁舎
用途

市庁舎、店舗

敷地面積

15,042.94ｍ2

構造

本庁舎：RC造（免震レトロフィット） 西・北庁舎：S造一部RC造、SRC造

規模

地上７階、地下２階

最高高さ

31.00m

延床面積36,492.18ｍ2

竣工年

本庁舎：1927年、1931年

内発協ニュース／2024年８月号

13臨済宗大本山

ポンプ場の消火ポンプ設備

東福寺

ポンプ場から給水を受ける簡易操作性消火栓

視察団の一行は午後から、京都市の東山月輪山麓の渓谷沿いにある臨済宗大本山の「東福寺」を訪ねました。「東福寺防災整備事業」（実施期間：令和３年３月11日から令和７年３月31日まで）において、現場事務所長を務める能美防災株式会社の南様の立ち会いのもと、最新の消防用設備等を拝見させて頂きました。
応対いただいた南様の説明によると、東福寺は今なお25か寺の塔頭を有する大寺院ということで、消防法に基づく、文化財保護法の規定に基づいて指定されている、２つの国宝施設を含め、重要文化財施人工芝を模した天板の下に敷設された配水管網放水銃等の消火設備設を数多く抱えています。これら重要文化財等を火建築物の火災を抑制することを目的とした「放水銃」災から守るため、さまざまな消防用設備等が多数配の設置をはじめ、「貯水槽・エンジンポンプ」で構置されています。

成される「消火ポンプ設備」等、消火設備の設置が、具体的には、消火栓弁の開放から、消火ホースの防火対策に該当します。

延長、放水に至るまで、一連の操作を１人で可能と一方、東福寺は、紅葉の美しさは京都随一と言わした「簡易操作性消火栓」を導入しました。また、れ、中でも、本堂と開山堂の間にある洗玉潤と呼ば

14

内発協ニュース／2024年８月号

（右）能美防災の南様の説明を傾聴する一行（左）指差す先に景色に溶け込んだ消火設備がある

回廊から南庭と恩賜門、奥の法堂を眺めた景色

法堂側からは恩賜門の左方向に消火設備が見えるれる渓谷は、古くから紅葉の名所として広く知られ賜門は、多くの観光客が写真撮影を行う人気の景色ています。特に、渓谷に架けられた通天橋からの景です。その南庭に面した回廊から景色を眺めた場

色は ｢錦の雲海｣ と称され、紅葉のピーク時には立合、庭の奥にある恩賜門に並ぶ外壁の裏側に設置さち止まって撮影することが禁止されているほどです。

れた消火設備は全く見えません。その回廊から南庭

平成26年（2014年）、国指定名勝として登録されを撮影する観光客の写真には消火設備は写りこむこた「八相の庭」のある東福寺本坊庭園は、鎌倉時代とが無く、かつ、緊急時には放水が確実に届く高さの庭園の質実剛健な風格を基調に、現代芸術の抽象（位置）に設定され設置されています。（能美防災の的構成を取り入れた近代禅宗庭園の白眉として、広南様の説明）

く世界各国に紹介されています。

視察団の一行は、通天橋をわたり、時計回りに洗東福寺では、平成16年（2004年）に制定された、玉潤、普門院、開山堂と巡り、「八相の庭」のある文化的景観の保護制度に基づいて、世界各国から訪本坊庭園を拝観しつつ、境内の各所に設置された遠れる観光客のため、永年にわたり守り伝えられてき隔監視装置等の防災設備や、消火栓、放水銃といった歴史的・文化的価値を備える景観を損なうことがた消火設備に関する説明を受けました。続いて、境ないよう格別な配慮・工夫を施しながら、防災設備内の各所に配置された消火栓や、多数設置された放や消火設備の導入・活用を積極的に進めてきまし

水銃等の消火設備に対して、消火用水を供給する文た。先述した、「八相の庭」のある本坊庭園等はそ化財保護対策用として導入された、消火ポンプ設備の典型的な導入事例とされています。東西南北の４を視察しました。消火ポンプ設備を導入した当初につの方角に配置された、４つの庭園があります。さ比べ、消火設備等の設置数が増加したのに伴って、らに、４つの庭園の中心部に「方丈」という大広間消火ポンプ設備も放水能力が25％アップにまで、増があり、方丈をぐるっと取り巻く形で回廊が設けら強されたとのことです。10,000ℓ/minになりました。

れています。

この後、本堂と、国宝の三門等を巡り、東福寺にお特に、回廊から眺める南庭とその背後に控える恩内発協ニュース／2024年８月号

ける防火対策用の導入設備の視察を終えました。

15