平成21年10月30日
原子力安全対策課(２ １ － ５ ２ )＜14時記者発表＞

大飯発電所３号機の第１４回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力118万kW）は、平成21年10月31日から約４カ月の予定で第１４回定期検査を実施する。
定期検査を実施する主な設備は次のとおりである。

(1) 原子炉本体(2) 原子炉冷却系統設備(3) 計測制御系統設備(4) 燃料設備(5) 放射線管理設備(6) 廃棄設備(7) 原子炉格納施設(8) 非常用予備発電装置(9) 蒸気タ－ビン

問い合わせ先(担当：内園)
内線2353・直通0776(20)0314

1

１

主要工事等
(1) 原子炉容器Ａループ出口管台補修溶接工事（図－１参照）
前回の第13回定期検査（平成20年２月～12月）で傷が認められ、研削により傷を除去した状態である原子炉容器Ａループ出口管台溶接部について、600系ニッケル基合金で研削箇所を肉盛溶接（復旧）した後、溶接部内面全周について、耐食性に優れた690系ニッケル基合金で溶接を行う。
(2) 耐震裕度向上工事（図－２参照）
既設設備の耐震性を一層向上させるため、主蒸気系統や余熱除去系統などの配管や、ポーラクレーンの支持構造物を強化する。
(3) １次系曲げ配管取替工事（図－３参照）
国外ＢＷＲプラントにおいて、芯金を使用して曲げ加工した配管内面で応力腐食割れが発生した事象を踏まえ、予防保全として、１次冷却材系統につながる曲げ配管のうち、芯金を使用して曲げ加工したものを、芯金を使用せずに曲げ加工した配管に取り替える。
(4) 高サイクル熱疲労割れに係る対策工事（図－４参照）
国内外ＰＷＲプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象（温度揺らぎによる熱疲労）を踏まえ、２系列ある充てん配管のうち、使用していない系列の充てん配管、隔離弁等を撤去する。

２

設備の保全対策(1) ２次系配管の点検等（図－５参照）
関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系
配管 307 箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施する。
（超音波検査箇所304箇所、内面目視点検３箇所）
また、過去の点検で減肉が確認された部位11箇所、配管取替え時の作業性を考慮した部位29箇所、配管の保守性を考慮した部位53箇所、合計93箇所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替える。

３

燃料取替計画燃料集合体全数 193 体のうち、73 体（うち52体は新燃料集合体で55,000MWd/t）を取り替える予定である。

2

４

今後の予定
原子炉起動・臨界：発電再開（調整運転開始）：
定期検査終了（営業運転再開）：

3

平成22年１月下旬
平成22年１月下旬
平成22年２月中旬

添付－１

大飯発電所３号機原子炉容器Ａループ出口管台補修溶接工事の概要

１．概要

前回の第１３回定期検査において、原子炉容器Ａループ出口管台溶接部に傷が認められたため、傷を全て削り取った後、予防保全対策としてウォータージェットピーニングを実施した箇所について、今定期検査で補修溶接を行う。
工事にあたっては、原子炉容器から取り出した炉内構造物を仮置きしているキャビティの水が作業場所に入ってこないよう円筒容器を用いて遮水する。

２．工事工程（予定）○ 円筒容器の設置：

平成２１年１１月中旬～１１月下旬○ 溶接工事：

平成２１年１１月下旬～１２月中旬○ 円筒容器の撤去：

平成２１年１２月中旬～１２月下旬３．工事方法［図-１(1/2)(2/2)参照］

燃料取出し後に原子炉容器上部に円筒容器を設置するとともに、原子炉容器内や原子炉冷却材出入口配管内の水を抜き、溶接箇所を気中環境とする。
その後、円筒容器内から当該溶接箇所へ作業装置を搬入・設置し、成型加工や溶接などの工事を実施する。
補修溶接は、前回定検での切削箇所を溶接しやすい形状に成型加工し、６００系ニッケル基合金で肉盛溶接を行った後、溶接部全周を一様に切削し、１次冷却材に接する溶接部全周を６９０系ニッケル基合金で溶接する。

４．予想被ばく線量
約０．３４人・シーベルト
以上4図－１ 原子炉容器Ａループ出口管台補修溶接工事 (1/2)
工事概要図
第１３回定期検査で研削した部位
Ａループ出口管台

【工事前】

入口管台

研削箇所
ステンレス内張り

約21mm

セーフエンド
約74.6mm
約53.6mm（蒸気発生器側）

肉盛溶接部

周溶接部

（原子炉容器側）：１次冷却材の流れ

肉盛溶接の概要

肉盛溶接工法（作業）イメージ図

【工事前】
研削箇所

上部炉内構造物

下部炉内構造物

ステンレス内張り
円筒容器

セーフエンド（ステンレス鋼）

周溶接部

管台（低合金鋼）

放射線を遮断するための水
肉盛溶接部

【工事後】
①研削箇所の成型加工②６００系ニッケル基合金にて溶接③溶接部全周にわたり、一様に研削④接液する溶接部全周を耐食性に優れた６９０系ニッケル基合金で溶接接液部

キャビティ（水）原子炉容器工事対象部位（Ａループ出口管台）

ステンレス内張り

セーフエンド（ステンレス鋼）

周溶接

管台（低合金鋼）

キャビティ内は水中のため、原子炉容器上に円筒容器を設置し、原子炉容器出口管台部を気中環境とした上で工事を実施する。

肉盛溶接5

図－１ 原子炉容器Ａループ出口管台補修溶接工事 (2/2)
円筒容器の設置概要図
吊込み

炉内構造物の取り出し

原子炉容器上部ふた仮置

吊込み

円筒容器の設置
円筒容器
仮設床（ステンレス鋼）

上部炉内構造物仮置

キャビティ
（水）

約9m
約3m
約3m

約4m
配管内の水を抜く

下部炉内構造物仮置

原子炉容器内の水を抜く

出入口配管

肉盛溶接箇所
原子炉容器

管台内面での作業
ピン
キャビティ（水）Ｏリング

円筒容器断面図
原子炉容器
前回定検時
研削箇所

円筒容器
セーフエンド約88cm

仮設床

ノズル遮へい移動作業装置の搬入・設置

作業装置用
案内レール

配管
遮へい用
シールプラグ

肉盛溶接箇所

作業装置

原子炉容器内＜作業装置＞
作業工程に応じて、除染装置、切削装置、溶接装置、バフ装置に取り替える。

円筒検証試験の様子 （場所：三菱重工業株式会社神戸造船所）
円筒容器外観円筒容器内部

写真提供：三菱重工業株式会社神戸造船所

6図−２ 耐震裕度向上工事
工事概要
既設設備の耐震性を一層向上させるため、主蒸気系統や余熱除去系統などの配管や、ポーラクレーンの支持構造物を強化する。

系統概要図
原子炉格納容器

ポーラクレーン
格納容器
スプレイ系統主蒸気系統

燃料取替用水ピット

主蒸気（タービンへ）
格納容器
スプレイポンプ

格納容器
スプレイ冷却器

余熱除去系統余熱除去
ポンプ

原子炉冷却系統
安全注入系統蒸気発生器
主給水（復水器より）

加圧器

蓄圧
タン
ク

余熱除去
冷却器

主給水系統

燃料

一次冷却材
ポンプ

原子炉容器

原子炉周辺建屋

原子炉建屋

配管の支持部の強化例（イメージ）【工事前】

原子炉周辺建屋 等

ポーラクレーンの支持部の強化例（イメージ）【工事後】

１２箇所に浮き上がり防止つめ

クランプ
クランプを厚板化

Ａ方向
スナバ

車輪

スナバ容量の大型化

ボルト

Ａ方向断

ポーラクレーンボルト

浮き上がり防止のつめとつめ取付ボルトを高強度材料に取替え

つめサポート部材追加
アンカレール【スナバ】
配管の熱による伸びなどゆっくりとした変化には追従するが、地震等の激しい動きに対し、配管を固定する機能を持つ

材料：炭素鋼からクロムモリブデン鋼（合金鋼）へ変更

7

図－３ １次系曲げ配管取替工事
工事概要

国外ＢＷＲプラントにおいて、芯金を使用して曲げ加工した配管内面で応力腐食割れが発生した事象を踏まえ、予防保全として、１次冷却材系統につながる配管のうち、芯金を使用して曲げ加工したものを、芯金を使用せずに曲げ加工した配管に取り替える。

工事概略図 （曲げ加工方法）
工事前（芯金を使用した曲げ加工）

工事後（芯金を使用しない曲げ加工）
【正面図】

曲げ金型

【正面図】

改良曲げ金型

芯金台

芯金

押さえ金具

台

押さえ金具

【改良曲げ金型】
配管との隙間を狭くした曲げ金型に変更したことで、芯金が不要となった。

配管内に芯金を挿入し、曲げ金型を回しながら曲げていく。

内面が硬化移動

移動取替範囲概要図
高圧注入ポンプより
加圧器

蒸気発生器

③

：取替範囲
①抽出配管
②充てん配管
③Ｄループ安全注入配管

２箇所
３箇所
１箇所
合計６箇所

（材質：ステンレス鋼→ステンレス鋼）
原子
炉容器

１次冷却材系統（Ａ～Ｄループ）
１次冷却材ポンプ②①再生熱交換器
化学体積制御系統へ
化学体積制御系統より

8

図－４ 高サイクル熱疲労割れに係る対策工事
工事概要
国内外ＰＷＲプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象（温度ゆらぎによる熱疲労）を踏まえ、２系列ある充てん配管のうち、使用していない系列の充てん配管、隔離弁などを撤去する。
＊：使用していない系列の充てん配管において、隔離弁のシートリークにより洩れ出た低温水（滞留した水）が高温水側に流入し、高温水と低温水の境界が変動することにより熱疲労が発生する可能性がある

系統概要図

蒸気発生器

凡例
：配管撤去範囲

原子炉容器【１次冷却材系統】

１次冷却材ポンプ

充てん配管
１系列撤去

【化学体積制御系統】
逆止弁

再生熱交換器隔離弁

脱塩塔

切断範囲長さ ： 約２５ｍ
配管径： ３Ｂ（外径約９ｃｍ）

Ｃ-充てんライン（待機系）
逆止弁

隔離弁

Ｂ-充てんライン（常用系）

使用していない充てん配管１系列（撤去）

主管
（高温水）

高温水と低温水の境界が変動することにより、熱疲労が発生

逆止弁

シート漏れによる低温水が流入

逆止弁

（低温水）

9

図－５ ２次系配管の点検等
点検概要
今定期検査において、合計３０７箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施する。
超音波検査（肉厚測定）：３０４箇所、内面目視検査： ３箇所○２次系配管の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対
象部位

今回定期検査開始時点での未点検部位

今回定検実施部位

今回点検実施後の未点検部位

主要点検部位

1,2690660

その他部位

1,63702380

合計

2,90603040○２次系配管の管理指針に基づく内面目視点検
高圧排気管の直管部３箇所について、配管内面から目視点検を実施する。
その結果、配管内面に減肉が認められれば、超音波検査(肉厚測定)を実施する。

取替概要○過去の点検において減肉が確認された部位１１箇所、作業性を考慮した部位２９箇所、および今後の保守性を考慮した部位５３箇所、合計９３箇所を耐食性の優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替える。
【凡例】：主蒸気系統
：給水系統：復水系統：ドレン系統系統別概要図：主な配管取替箇所【取替理由】① 過去の点検結果で減肉が認められているため計画的に取り替える箇所
・必要最小厚さとなるまでの期間が５年以上で減肉が確認された箇所（１１箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼
１１箇所

発電機

③

蒸
気発
生器

Ｇ

低圧タービン
高圧タービン

復水器

①②
復水ポンプ

蒸気発生器
ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ

湿分分離加熱器
グランド
コンデンサ

高圧給水加熱器
給水ポンプ

脱気器
給水ブースタポンプ

第１～5低圧給水加熱器② 配管取替の作業性＊１を考慮して取替える箇所（２９箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼
２９箇所③ 配管の保守性＊２を考慮して取り替える箇所（５３箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼
８箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
４５箇所
合計９３箇所脱気器タンク＊１ 配管取替時に近傍の配管も一緒に取替えた方が作業がし易いため取替える。
＊２ 狭隘部で肉厚測定がしづらい小口径配管などについて取り替える。

10大飯発電所３号機

第１４回定期検査の作業工程

平成２１年１０月３１日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。
（平成２１年１０月３０日現在）
平成21年
１０月

平成２１年１１月

平成２１年１２月

平成２２年１月

解 列
１０月３１日（予定）

平成２２年２月

並 列(１月下旬予定)

総合負荷性能検査(２月中旬予定)

１次冷却材系統降温
出力上昇試験

原子炉容器開放

原子炉容器組立

燃料装荷

燃料取出

主起動試験

原子炉容器Ａループ出口管台溶接工事
１次冷却材系統漏えい検査

要工
１次系弁・ポンプ他点検

程

起動前弁点検蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

耐震裕度向上工事：主要作業予定
充てん配管一系列撤去工事：その他作業予定

１次系強加工曲げ配管取替工事

11