PCAP方式タッチパネル搭載
プログラマブル表示器

HG1J／HG2J形

機能性と美しさがシンクロ新時代のタッチパネル
耐環境性に優れ様々なアプリケーションに対応
豊富な機能で装置のIoT化に貢献

美しさと機能性が調和し、耐環境性にも優れた
ガラストップデザイン
装置のIoT化に貢献する
ネットワーク機能も搭載

HG2J 7.0

インチワイドインチワイド128 mm

86.5 mm

HG1J 4.3

123.8 mm
186 mm
CLEAR!

明るい場所でも画面確認が容易、表面が強化ガラスのタッチパネルは透明度が高く、優れた視認性を実現
UV

2

紫外線により経年劣化で白濁化しない強化ガラス

広い温度範囲に対応

MQTT対応、
クラウドプラットフォームと接続優れた防水性能、水がかかる環境でも使用可能

EtherNet/IP™対応
各社PLCとプログラムレスで接続

狭 額ベゼルデザインで小さなボディに大きな画 面
ベゼル幅を徹底的に狭くした狭額ベゼルデザインを実現。
一回り小さなサイズを設置していたパネルにも、違和感なく画面をサイズアップしてのご使用が可能です。

HG1J形 4.3インチワイド

5.45 倍1.55 倍画面解像度 ：約

従来品FT1A形 3.8インチ

1.2倍

盤面の面積 ：約

HG2J形 7.0インチワイド

5倍1.35 倍

従来品HG2G形 5.7インチ

盤面の面積 ：約

表示部面積 ：約

奥行

• 当社従来品FT1A形（Touch）との比較• 当社従来品HG2G-5T形との比較

1.06 倍0.68 倍画面解像度 ：約

表示部面積 ：約

：約

PCAP 方式タッチパネル

マルチタッチに対 応し、
操 作による機械的劣化が無いタッチパネル

機械的劣化なし
保護ガラス
センサ基板

アナログ抵抗膜方式タッチパネルは、操作のたびに透明電極やフィルムが可動するため、機械的劣化が避けられ
ま せ ん でした。 一 方、 PCAP 方 式 タッチ パ ネ ル で は、センサ基板で電荷の変化を検出して位置を特定します。
そのため、操作面を固い強化ガラスにでき、可動部がな
いため機械的劣化がなく、軽快な操作が可能です。 さらに、水滴による誤動作を防止し、 1.5mm 厚以下の手袋やゴム手袋 （*1）でも操作できるようになっています。

検出配線

液晶モジュール

アナログ抵抗膜方式タッチパネル
機械的劣化ありフィルム
絶縁体*1 ） 1.5mm厚以下の手袋でも、素材や環境により反応しない場合があります。
ご使用の環境に合わせて動作をご確認いただきご使用ください。

ドットスペーサー
透明電極膜
ガラス
液晶モジュール

衛 生面に優れた
ガラストップ構 造
操作面は傷が付きにくく、水分・油分を弾き、汚れの染込みがありません。消毒液 を 吹 き か け て の 拭 取りや、アルコールなどの高濃度な薬品が染み込んだ
ウェットティッシュでの拭取りにも対応しています。
•消毒方法と消毒液による製品への強 化ガラス採 用
通 常 の ガラスより強 度 が
高 い 強 化 ガラスを 採 用して い ま す。 鋼 球 1kg 落 下
試 験（高 さ 60cm か ら の中央部へ落下）をクリア。
•当社内での試験結果であり、性能を保証するものではありません。
破損した際にガラスの飛散を防止するために表面保護フィルム（アクセサリ）もご用意しております。

影響の確認結果につきましては当社
ホームページをご確認ください。

3

耐環境性に優れ、幅広いアプリケーションに対応
幅広い使用温度範囲− 2 0 〜＋ 6 0 ℃（ * 1 ）（ * 2 ）の温度範囲に対応し、温暖地や寒冷地に設置される装置
でご使用いただけます。

高い防水性能

–20 ℃

+60 ℃

IP66F、IP67Fの保護構造
を 持 ち、 強 い 直 接 噴 流 による洗浄にも対応可能です。

*1）ただし、氷結しないこと。
*2）HG1J形の上限は55℃です。

紫外線で白くならない!

美しい 見た目を長期間維持
表面が透明樹脂製の製品では、長期間使用すると、紫外線により表面が白濁化し視認性が落ちてしまいます。 本製品の表面は、ガラストップ構造のため、ガラス部分は紫外線で白濁化せず、高い視認性が長期間維持されます。（*3）*3 ） 窓際でのご使用など、長時間、紫外線が当たる可能性がある場合は、 LCDなどガラス部分以外の劣化を防止するために、
UV 保護フィルム（アクセサリ）をご使用ください。

優れた接続性豊 富な外 部インターフェイス
RS232C、RS422/485、Ethernet、USB-Aポートの各種通信用インターフェイスを備えており、PLC

Ethernet

シリアル
インター
フェイス

USB A

やバーコードリーダなどの外部機器と簡単に接続可能です。また、シリアルインターフェイスや電源の端子には、安全性と作業性を両立したPush-inタイプを採用。配線はOneステップ、差し込むだけで完了。

汎用的な USB 機器とも簡単接続（*4）
U S B - A ポートに U S B スピー
カーを接続することで、音声を出力できます。

USB-Aポートに汎用的なWi-Fiドングルを接続することにより、無線を介してPCやタブレットとの通信が可能になります。
コンベヤが停止しました。

使用シーンのご提案
タッチパネルを組み込んだ機械装置の近くにいる作業者に、音声を用いて機械装置の状況を伝えることができます。
作業者は手元から目を離さず、機械装置の状態を確認できるので、作業効率が上がります。

*4）当社が検証した特定の汎用的なUSB機器のみ使用可能です。詳細はホームページをご確認ください。

4

装置のIoT化に貢献
多 彩な IoT 機能を搭載
様々な IoT 関 連 機 能を備えており、組み込んだ装置の IoT 化に貢献します。

iOS & Android
WindEDIT Lite

Eメール機能遠隔
メンテナンス

MQTT通信SNS

FTPサーバー/（X：旧Twitter）（*1）

クライアントWi-Fi 接続

Webサーバー
機能*1）SNSの仕様変更や、サービス終了等により機能がご利用いただけなくなる場合があります。

Web サーバー機能によるタブレットからのリモート監 視 ／ 操 作
タブレット、パソコン、スマートフォンの汎用Webブラウザから、プログラマブル表示
器の画面を確認し操作できます。特別なアプリのインストールや追加ライセンスは不要です。また、カスタムWebページ機能によりプログラマブル表示器に表示している
画面とは別の画面をブラウザに表示可能です。

使用シーンのご提案
物流倉庫など、広いスペースに装置が複数配置されている設備において、それぞれの装置の前に移動して状況を確認し、操作することは非常に手間がかかります。 Webサーバー機能を用いれば、装置の前に移動しなくてもタブレットから装置の状況確認、操作が可能です。

5

様々な通信機能に対応

MQTT対 応・IoTアプリケーションに最適な MQTT 通信に対応。
・ゲートウェイ不要で、直接サーバーに接続可能。
・IDとパスワードによる認証の他に証明書による認証に対応。

製 造現場とクラウドのゲートウェイにEtherNet/IP 、 Modbus TCP などのオープンプロトコル
や、各社 PLCとの通信プロトコルに対応しているので、PLC など様々な機器の情報を読み出すことができます。
読 み 出した情 報をMQTT 通 信でクラウドへ 送 信することで、製造現場とクラウドのゲートウェイとしてもご使用いただけます。

EtherNet/IP™対 応
・本体のみで EtherNet/IPに対応。
・スキャナ機器、アダプタ機器両方と通信可能。

SNS機 能 、E メー ル 送 信 機 能装置の状態をEメールで送信したり、複数のX（旧Twitter）
アカウントに送信可能です。

使用シーンのご提案
各地に分散されている駐輪場やコインパーキングなどの装置の状況を一括で確認することは、独自のWebシステムなどが必要となり簡単ではありませんでした。ツイート機能により、複数の装置それぞれに状況をつぶやかせることで、X（旧Twitter）の画面から状況の一括確認が可能になります。

電池交換メンテナンス不要

バッテリレスでデータ保持、電池交換メンテナンス不 要
データは、不揮発性の磁気メモリに保持し、時計情報の保持は、大容量コンデンサの電力で行うバッテリレス構造。バッテリを含む製品を海外へ輸送する際に求められることがある、わずらわしい書類での手続きも必要ありません。

6

×
磁気メモリ

コンデンサ

使いやすいソフトウェア• Automation Organizerに収録。

メニューバーにはリボンを採用、簡単に作画

プロジェクト内の構成が一目でわかるワークスペース

複雑な処理もスクリプト機能で簡単プログラミング

オブジェクト情報を一覧で確認

多言語切替画面も簡単作成

直観的なダイアログで部品の動作条件設定を簡易化

ユーザー通信機能で独自プロトコルにも対応可能

7

4.3

ワイド

インチ

HG1J 形 プログラマブル表示器
小型表示器の領域を超える充実した機能。
装置の HMIを進化させて効率アップに貢献。
高輝度

TFT

LED

調光

500 1677万色 5万時間 32段階
リアル アウトライン
パーツ フォント

Ethernet

WQVGA

シリアル
インターフェイスUSB A USB
2ポート メモリ

ユーザーメモリ

480×272

縦置き

盤面 使用電圧 使用温度
メンテナンス DC12/24V −20〜＋55℃

24MB（1）（2）（2）タッチパネル（5）（4）（3） POWER LED（4） USBインターフェイス（USB1）（5） USBインターフェイス（USB2）（6） Ethernetインターフェイス（LAN）（7）電源端子（8） RESETスイッチ（8）（9）シリアルインターフェイス（COM）

ベゼル色
ブラック

名称

No.
（1）表示部

（3）

シルバー

（9）
（6）
（7）

（本体ユニット単体での認証となります。）

種類［形番］
通信
インターフェイス

PCAP（投影型静電容量）方式

COM
LAN
USB1
USB2

外形寸法図 （単位：mm）

ベゼル色

認証

UL 61010-1
UL 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213

ブラック

シルバー

8.7

61.4

HG1J-4FT22TG-B
HG1J-4FT22TG-S

112.8

取付穴加工図 （単位：mm）

5.4• 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
USB、LANのインターフェイスは上記外形寸法図の通りです。
ご使用のUSB機器やLANケーブルの挿抜スペースを考慮して取付けてください。
• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.3〜0.4N･mで2か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、防水性能を損なう恐れがあります。

35.9

46.6

10.2

86.5

75.5

123.8

形番（ご注文形番）

75.5

操作仕様

表示画面

4.3インチワイド
TFTカラー液晶
1677万色

販売単位：1個+18

75.9 0• パネル厚：1.0〜5.0mm+1113.2 0標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG1J 形 プログラマブル表示器
一般仕様
定格電圧
電圧許容範囲
電気的仕様

消費電力
許容瞬時
停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保存周囲温度
保存周囲湿度
汚損度

環境仕様

振動

操作仕様
DC12/24V
DC10.2〜28.8V
USB1、USB2未使用時 4W以下
バックライトオフ時 3W以下
最大 12W以下
10ms以下（電源電圧DC20.4V）
1ms以下（電源電圧DC10.2V）
40A以下
AC500V 5mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋55℃（ただし、氷結しないこと）
10〜95%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜95%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回）（IEC 61131-2）

衝撃147m/s2 11ms
（Ｘ、Ｙ、Ｚ3軸6方向 各3回）（IEC 61131-2）

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：2kV
通信ライン：1kV（IEC/EN 61131-2）

耐静電気放電接触：6kV
気中：8kV（IEC/EN 61131-2）

構造仕様

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル厚：1.0〜5.0mm）

保護構造

パネル厚が1〜1.6mmの時：
IP65F（IEC 60529）
パネル厚が1.6〜5mmの時：
IP66F、IP67F（IEC 60529）、TYPE 4X、TYPE 13

外形寸法
質量（約）

タッチスイッチ方式
複数押し

PCAP（投影型静電容量）方式
最大2点

確認音

電子ブザーによる

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3000画面
サブ画面：最大3015画面

ユーザーメモリ容量

設定動作機能時計機能

約24Mバイトビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、
図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、データ履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、トレンドグラフ、
円グラフ、メータ、時計、ビット書込、ワード書込、
画面切替、印刷、タイマ、スクリプトコマンド、マルチコマンド
年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

バックアップデータ

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、
HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

バックアップ時間

20日間（Typ.）（*1）*1）電源遮断がバックアップ時間を経過した場合、次回起動時に時計データは「2000年
1月1日00:00:00」に初期化されます。履歴データ、HMIキープリレー、HMIキー

プレジスタは不揮発性メモリで保持されるためバックアップ時間の制限がありません。

インターフェイス仕様
電気的特性
伝送速度

RS232C

123.8（W）× 86.5（H）× 41.3（D）mm
260g
シリアル
インターフェイス
（COM）
（*2）

表示仕様
表示素子

輝度調整

TFT方式カラーLCD（TNタイプ）
1677万色（24ビットカラー）
95.04（W）×53.856（H）mm
480（W）×272（H）ドット0.198（W）×0.198（H）mm
上下左右各80°
白色LED
標準50,000時間
500 cd/m2（Typ.）
32段階

バックライト交換

ユーザー交換不可

フォント名

Shift_JIS （日本語）ANSI1250（中央ヨーロッパ）
ISO8859-1（欧文）ANSI1257（バルト諸国言語）
GB2312 （簡体字中国語） ANSI1251（キリル言語）（繁体字中国語） ASCII
（7セグ）
BIG5
KSC5601 （ハングル）

表示色、階調有効表示寸法
表示分解能
ドットピッチ
視野角
バックライト
バックライト寿命
輝度

表示文字数

文字サイズ16（デフォルト）時：60字×11行

文字属性

ブリンク、リバース（ブリンクは1秒または0.5秒周期）

図形種類

直線、連続直線、矩形、円、円弧、扇形、楕円、正多角形（3、4、5、6、8）、ビットマップ図形

ウィンドウ表示

サブ画面×3画面+システム画面

EIA RS232C 規格準拠
1200／2400／4800／9600／
19,200／38,400／57,600／
115,200／187,500bps（*3）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 ハードウェア制御／なし
電気的特性

RS422／
485

伝送速度

EIA RS422／485規格準拠
1200／2400／4800／9600／
19,200／38,400／57,600／
115,200／187,500bps（*3）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 なし
接続部

Ethernet

インターフェイス
（LAN）

着脱式

インターフェイス仕様

10ピン端子台IEEE802.3u（10BASE-T/100BASE-TX）

接続部

モジュラージャック（RJ-45）

USB
インターフェイス仕様
インターフェイス
（USB1）（*4）接続部
USB

インターフェイス仕様

インターフェイス
（USB2）（*4）接続部

規格準拠

USB2.0 High speed（480Mbps）

USB タイプAコネクタ
USB2.0 High speed（480Mbps）
USB タイプAコネクタ*2）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*3）187,500bpsは、SIEMENS SIMATIC S7-300/400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*4）USBの出力電流は、取付方向および使用周囲温度で変わります。別途ご確認ください。

シリアルインターフェイスコネクタ端子配列
名称

SD
RD
RS
CS
SG
SDA
SDB
RDA
RDB
SG

I/O
OUT
IN
OUT
IN
–
OUT
OUT
IN
IN
–

機能

通信種別

送信データ
受信データ
送信要求

RS232CSDA SDB RDA RDB SG

送信可
信号グランド
送信データ ＋
送信データ −
受信データ ＋
受信データ −

RS422/485

SD RD RS CS SG

信号グランド

9

7.0

ワイド

インチ

HG2J 形 プログラマブル表示器
目を引く美しさに新機能を併せ持ったIDECの新しいタッチパネル。
省スペース設計で装置の小型化にも貢献。
高輝度

LED

調光

WVGA

シリアル
インターフェイスUSB A USB
2ポート メモリ

ユーザーメモリ

TFT

名称

No.

500 65,536色 5万時間 48段階 （1）表示部
リアル アウトライン
パーツ フォント

Ethernet

800×48024MB
縦置き

盤面 使用電圧 使用温度
メンテナンス DC12/24V −20〜＋60℃

（1）

（2）

（3） POWER LED（4） USBインターフェイス（USB1）（5） USBインターフェイス（USB2）（6） Ethernetインターフェイス（LAN）（7）電源端子（8） RESETスイッチ（9）シリアルインターフェイス（COM）

ベゼル色

（4（
）5）

（2）タッチパネル（3）（6） （7）（8）（9）

ブラック（本体ユニット単体での認証となります。）

種類［形番］
操作仕様

通信
インターフェイス

PCAP（投影型静電容量）方式

COM
LAN
USB1
USB2

認証

形番（ご注文形番）

ブラック

UL 61010-1
UL 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213

HG2J-7UT22TF-B

10

15

+1

+1

176.6 0118.6 0• パネル厚：1.0〜5.0mm

24.4• 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
USB、LANのインターフェイスは上記外形寸法図の通りです。
ご使用のUSB機器やLANケーブルの挿抜スペースを考慮して取付けてください。
• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.5〜0.6N･mで4か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、防水性能を損なう恐れがあります。

取付穴加工図 （単位：mm）

176.2

118.2

186.0

128.0

外形寸法図 （単位：mm）

ベゼル色

6.0

表示画面

7.0インチワイド
TFTカラー液晶
65,536色

販売単位：1個標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG2J 形 プログラマブル表示器
一般仕様
定格電圧
電圧許容範囲
電気的仕様

消費電力
許容瞬時
停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保存周囲温度
保存周囲湿度
汚損度

環境仕様

振動

操作仕様
DC12/24V
DC10.2〜28.8V
USB1、USB2未使用時 5W以下
バックライトオフ時 3W以下
最大 13W以下
10ms以下（電源電圧DC20.4〜28.8V）
1ms以下（電源電圧DC10.2〜20.4V）
40A以下
AC500V 10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz
加速度9.8m/s2（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向3回）（IEC 61131-2）

衝撃147m/s2 11ms
（Ｘ、Ｙ、Ｚ3軸6方向 各3回）（IEC 61131-2）

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：2kV
通信ライン：1kV（IEC/EN 61131-2）

耐静電気放電接触：6kV
気中：8kV（IEC/EN 61131-2）

構造仕様

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル厚：1.0〜5.0mm）

保護構造

パネル厚が1〜5mmの時：
IP65F（IEC 60529）
パネル厚が1.6〜5mmの時：
IP66F、IP67F（IEC 60529）、TYPE 4X、TYPE 13

外形寸法
質量（約）

タッチスイッチ方式
複数押し

PCAP（投影型静電容量）方式
最大2点

確認音

電子ブザーによる

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3000画面
サブ画面：最大3015画面

ユーザーメモリ容量

設定動作機能時計機能

約24Mバイトビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、
図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、データ履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、トレンドグラフ、
円グラフ、メータ、時計、ビット書込、ワード書込、
画面切替、印刷、タイマ、スクリプトコマンド、マルチコマンド
年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±90秒（＋25℃）

バックアップデータ

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、
HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

バックアップ時間

20日間（Typ.）（*1）*1）電源遮断がバックアップ時間を経過した場合、次回起動時に時計データは「2000年
1月1日00:00:00」に初期化されます。履歴データ、HMIキープリレー、HMIキー

プレジスタは不揮発性メモリで保持されるためバックアップ時間の制限がありません。

インターフェイス仕様
電気的特性
伝送速度

RS232C

186（W）× 128（H）× 30.4（D）mm
500g
シリアル
インターフェイス
（COM）
（*2）

表示仕様
表示素子

輝度調整

TFT方式カラーLCD（TNタイプ）
65,536色（16ビットカラー）
154.08（W）×85.92（H）mm
800（W）×480（H）ドット0.1926（W）×0.179（H）mm
左右上各80°、下60°
白色LED
標準50,000時間
500 cd/m2（Typ.）48段階

バックライト交換

ユーザー交換不可

フォント名

Shift_JIS （日本語）ANSI1250（中央ヨーロッパ）
ISO8859-1（欧文）ANSI1257（バルト諸国言語）
GB2312 （簡体字中国語） ANSI1251（キリル言語）（繁体字中国語） ASCII
（7セグ）
BIG5
KSC5601 （ハングル）

表示色、階調有効表示寸法
表示分解能
ドットピッチ
視野角
バックライト
バックライト寿命
輝度

表示文字数

文字サイズ16（デフォルト）時：100字×20行

文字属性

ブリンク、リバース（ブリンクは1秒または0.5秒周期）

図形種類

直線、連続直線、矩形、円、円弧、扇形、楕円、正多角形（3、4、5、6、8）、ビットマップ図形

ウィンドウ表示

サブ画面×3画面+システム画面

EIA RS232C 規格準拠
1200／2400／4800／9600／
19,200／38,400／57,600／
115,200／187,500bps（*3）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 ハードウェア制御／なし
電気的特性

RS422／
485

伝送速度

EIA RS422／485規格準拠
1200／2400／4800／9600／
19,200／38,400／57,600／
115,200／187,500bps（*3）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 なし
接続部

Ethernet

インターフェイス
（LAN）

着脱式

インターフェイス仕様

9ピン端子台IEEE802.3u（10BASE-T/100BASE-TX）

接続部

モジュラージャック（RJ-45）

USB
インターフェイス仕様
インターフェイス
（USB1）（*4）接続部
USB

インターフェイス仕様

インターフェイス
（USB2）（*4）接続部

規格準拠

USB2.0 High speed（480Mbps）

USB タイプAコネクタ
USB2.0 High speed（480Mbps）
USB タイプAコネクタ*2）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*3）187,500bpsは、SIEMENS SIMATIC S7-300/400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*4）USBの出力電流は、取付方向および使用周囲温度で変わります。別途ご確認ください。

シリアルインターフェイスコネクタ端子配列
名称

機能

SD
RD
RS
CS

I/O
OUT
IN
OUT
IN

SG

−

信号グランド

SDA
SDB
RDA
RDB

OUT
OUT
IN
IN

送信データ ＋

通信種別

送信データ
受信データ
送信要求

RS232C

送信可

送信データ −
受信データ ＋

RS232C、
RS422/485
RS422/485

受信データ −

11

HG1J／HG2J 形 プログラマブル表示器
アクセサリ
品名・外観
システム統合ソフトウェア

形番（ご注文形番）

SW1A-W1C

入数

1

仕様

Automation Organizer（作画ソフトウェア WindO/I-NV4収録）

HG9Z-2D7PN05

HG2J／
FT2J形用 パネル表面を覆う

外形寸法 ：182.4×124.4mm
シート厚 ：0.153mm

HG9Z-1E4PN05

HG1J／ 5枚1セット
FT1J形用

外形寸法 ：120.8×83.5mm
シート厚 ：0.153mm

表面保護フィルム

保護フィルム、5
FT9Z-2D7PN05
UV表面保護フィルム
FT9Z-1E4PN05
CW1X-USB20-1M
USB中継ポート

HG2J／
外形寸法 ：181.4×123.4mm
シート厚 ：0.153mm
FT2J形用 パネル表面を覆う
UVからの保護フィルム、
HG1J／ 水貼り、5枚1セット
外形寸法 ：119.8×82.5mm
シート厚 ：0.153mm
FT1J形用ベゼル色：黒1
CW4X-USB20-1M

ベゼル色：メタル調

CW1X-RJ45

ベゼル色：黒RJ45中継ポート

1
CW4X-RJ45

ゴムキャップ（*1）

CW9Z-D1X1

ベゼル色：メタル調

1

パネル面に取り付けて、USBを中継・延長できます。
ケーブル長さ:1m

USB2.0Type A

パネル面に取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
Ethernetインターフェイス

USB中継ポート、RJ45中継ポートの保護用ゴムキャップ
材質
：TPE
色
：黒
保護構造 ：IP65、IP67

USB中継ポート、RJ45中継ポートの保護用プラスチックカバー
材質

プラスチックカバー（*1）CW9Z-D1X2

1：＜レンズ＞ポリカーボネート樹脂＜本体＞ポリアミド樹脂＜パッキン＞NBR
色：半透明
保護構造 ：IP65、IP67

通常方向

電源用着脱式
端子台コネクタ（配線方向変更用）

配線方向変更用のコネクタ使用時

FT9Z-1X03V

1

HG1J形用、着脱式端子台3ピン
Push-in式

本体ユニットには付属していません。
配線方向を変更する際にご使用ください。

*1）本アクセサリは、CWシリーズ中継ポート（CW1X／CW4X形）専用です。他機種にはご使用できません。
ご使用方法については、右記QRコードより取扱説明書をご確認ください。

12

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG1J／HG2J 形 プログラマブル表示器
保守用部品
品名

形番
（ご注文形番）入数仕様

HG9Z-4K2PN04

4

HG1J／HG2J形用
本体ユニットには2個（HG1J形）、または4個（HG2J形）

HG9Z-XT09P1

HG2J／FT2J形用
着脱式端子台9ピン、Push-in式
本体ユニットには1個付属しています。

FT9Z-1T10P

1

HG1J／FT1J形用
着脱式端子台10ピン、Push-in式
本体ユニットには1個付属しています。

FT9Z-1X03P

1

HG1J／FT1J形用
着脱式端子台3ピン、Push-in式
本体ユニットには1個付属しています。

外観

取付金具

付属しています。

シリアルインターフェイス用
コネクタ

電源用着脱式端子台コネクタ

接続可能なPLC一覧
メーカー

IDEC

三菱電機

オムロン

Allen-Bradley

シリーズ名

MICROSmart FC6A
SmartAXIS FT1A Pro／Lite
MICROSmart FC6A（Ethernet）
SmartAXIS FT1A Pro／Lite（Ethernet）
MELSEC-A（リンクユニット）
MELSEC-QnA（リンクユニット）
MELSEC-Q（リンクユニット）
MELSEC-Q（Ethernet）
MELSEC-FXMELSEC-FX（Ethernet）
SYSMAC-CSYSMAC-CS
SYSMAC-CJ1SYSMAC-CJ2SYSMAC-CP1
SYSMAC（Ethernet）
PLC-5（Half Duplex）
SLC-500（Half Duplex）
MicroLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Full Duplex）
CompactLogix（Full Duplex）
FlexLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Ethernet／IP, Ethernet／IP（Logix Native Tag））

CompactLogix（Ethernet／IP, Ethernet／IP（Logix Native Tag））

PLC-5（Ethernet／IP）
SLC 500（Ethernet／IP）
MicroLogix（Ethernet／IP）

標準価格についてはホームページをご覧ください。

メーカー

SIEMENS

キーエンス

芝浦機械

Modicon

パナソニック
安川電機
富士電機

ABB

シリーズ名

S7-200S7-300（CPU ユニットに接続）
S7-300（リンクユニット）
S7-400S7-1200（Ethernet）
KV-700／1000／3000／5000／7000
KV NanoKZ
KV-10／16／24／40
KV（Ethernet）
TC200
TCminiModbus RTU Master（*1）
Modbus RTU Slave（*2）
Modbus ASCII Master（*1）
Modbus TCP Client（*1）
Modbus TCP Server（*2）
FPシリーズ（MEWNET）
MP
MP（Ethernet）
MICREX-SXMICREX-SX（Ethernet）
Totalflow G4/G5（RS232C／485）
Totalflow G4/G5（Ethernet）• 表中の他社製品の記載については、情報の提供のみを目的としており、その製品の正常な動作を当社が保証または推奨するものではありません。
他社製品をお使いの場合は、各社の製品仕様や取扱説明書などを十分にご確認いただき、お客様の責任でご使用ください。
• 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
*1）HG1J／HG2J形からスレーブまたはサーバーとなる機器に対して接続できます。
*2）マスタまたはクライアントとなる機器からHG1J／HG2J形に対して接続で
きます。

13

HG1J／HG2J 形 プログラマブル表示器

使用上のご注意
HG1J／HG2J形の取付け、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。
取付方法や配線、保守に関する詳細は、下記URLよりユーザーズマニュアルをご確認ください。

• HG1J形 ----- https://product.idec.com/?product=HG1J• HG2J形 ----- https://product.idec.com/?product=HG2J-7U

HG1J

HG2J

• HG1J／HG2J形は当社の厳しい品質管理体制のもとで製造され• HG1J／HG2J形の前面に組み込んでいるタッチパネルはガラス製ておりますが、万一本製品の故障により重大な故障や損害の発生する恐れがある用途へご使用の際は、バックアップやフェールセー
フ機能をシステムに追加してください。
• 取付け、取外し、配線作業および保守、点検は必ず電源を切って行ってください。機器の破損のみならず、感電や火災の危険があります。
• HG1J／HG2J形にて非常停止スイッチおよびそのための回路やインタロック回路を構成する場合は、HG1J／HG2J形の外部にて構成してください。
• 非常停止回路やインタロック回路をタッチスイッチやファンクション
キーにより構成しないでください。 HG1J／HG2J形の内部回路が故障した場合、外部設備機器に重大な損傷を招く場合があります。
• カタログ、マニュアルに記載の環境下で、ご使用ください。高温、です。衝撃を加えると割れたり破損したりする恐れがありますので、取扱いに際しては十分注意してください。
• HG1J／HG2J形の表示部に貼られた保護フィルムは、輸送時に製品を傷から保護するためのものです。保護フィルムを剥がしてからご使用ください。保護フィルムを剥がさずに使用すると、使用環境
によっては、フィルムが白濁して表示部に固着し、剥がれなくなることがあります。
• タッチパネルまたは保護フィルムが傷がつきますので、工具などの固いもので押したり、擦ったりしないでください。
• 直射日光や、強い紫外線下での使用および保管は避けてください。
• 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめ多湿、結露、腐食性ガス、過度の衝撃のある所で使用すると、感電、火災、誤動作の原因となります。
• HG1J／HG2J形の汚損度は「汚損度2」です。汚損度2の環境下で使用してください。（IEC 60664-1の規格に基づく）• 取扱説明書、マニュアルに記載の指示に従って取り付けてください。取付けに不備があると落下、故障、誤動作の原因となります。
• 定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続す
ると火災の原因となる恐れがあります。
• HG1J／HG2J形のDC入力電源のタイプは PS2 です。
（IEC／EN61131の規格に基づく）• HG1J／HG2J形の外側に、IEC 60127承認のヒューズをご使用ください。（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• HG1J／HG2J形のサーキットブレーカーは、EU承認品をご使用ください。（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）14

ご了承ください。

• バックライト寿命は輝度が初期値の50%となる時間です。周囲温度
25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。
実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。

• 保護構造の記載はパネル取付け後の操作部に対するものです。
各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。 IP66F/IP67Fの防油構造については、
日本産業規格JISC0920 の付属書の防油試験条件に適合しています。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。 事前にテストなどでご確認ください。
• 分解、修理、改造等は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。

HG1J／HG2J 形 プログラマブル表示器

ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社発行のカタログ・仕様書等（以下「カタログ類」と総称します）に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

1.カタログ類の記載内容についての注意事項

3.検査（1）本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
（2）カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
（3）カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善またはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすることがあります。
（4）カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただくとともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分にご留意ください。

2.用途についての注意事項（1）弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき
法規・規制または規格をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
（2）カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証するものではありません。
（3）弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施してください。
①定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用②弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計③お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること（4）性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社
製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
（5）弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたしません。
①原子力制御設備、輸送設備（鉄道・航空・船舶・車両・乗用機
器など）、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他
生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用②ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、
決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用③屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性のある用途での使用
なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。

4.保証内容（1）保証期間
本製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後3年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。
（2）保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合
は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
①カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合②弊社製品以外の原因の場合③弊社以外による改造または修理による場合④弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合⑤弊社製品本来の使い方以外の使用による場合⑥取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合⑦弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった
場合⑧その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

5.責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、また、
弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

6.サービス範囲
弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
（1）取付調整指導および試運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）（2）保守点検、調整および修理（3）技術指導および技術教育（4）お客様のご指定による製品試験または検査

7.輸出管理弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障
貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

15

HG1J／HG2J 形 プログラマブル表示器

関連製品ラインアップ
スマートRFIDリーダ

バスカプラモジュール

KW2D 形SX8R 形IP65、IP67Fで水や油にかかる悪環境に対応したコンパクト
なRFIDリーダ。 LEDと補助ブザーにより動作状態をフィード
バックします。

豊 富 な FC6A 形 I/O モジュール 群と組 み 合わせ、 要 求に応じたリモートI/O システムを構築します。

イーサネットスイッチ

プログラマブルコントローラ

SX5E 形

FC6A 形

堅牢性で幅広いアプリケーションに対応。 多彩な機能を備えたアンマネージド・イーサネットスイッチです。

大 形 機 械や 小 規 模 の 生 産ライン全 体を制 御 可 能にする
Plusタイプと高 性 能と手 軽 さを 一 台 で 実 現 するAll-inOneタイプから選べます。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• X（旧 Twitter）および X（旧 Twitter）ロゴは、X Corp. の商標または登録商標です。
• This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
• 本カタログ中に記載されている社名、商品名及び通信規格はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1830-2 本カタログ記載の情報は、2024年8月現在のものです。

お問合せはこちらから