インスト レーションガイド

スマートモジュールインストレーションガイド
バージョン 1.0

免責事項 1

免責事項

重要Copyright © SolarEdge Inc. All rights reserved.
本書のいかなる部分も、ソーラーエッジの書面による事前の許可なく、いかなる形式または電子的、機械的、写真、磁気またはその他のいかなる手段によっても、検索システムへの保存、送信、あるいは複製することはできません。
本書の内容は正確かつ信頼できるものでありますが、ソーラーエッジは本書の使用について一切の責任を負いません。ソーラーエッジは、いつでも、予告なしに内容を変更する権利を有します。最新版については、ソーラーエッジのWebサイト (www.solaredge.com) からご確認いただけます。

すべての会社名およびブランド 製品およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
特許表示について、以下をご覧ください。http://www.solaredge.com/patent
ソーラーエッジの、配送に関する一般的規定・条件が適用されます。
必要に応じてこれらの文書の内容は継続的に見直され、改訂されています。しかし、不一致は除外できません。これらの文書の完全性を保証するものではありません。
以下に ご注意ください：本製品は火災時に建物に安全にアクセスできるように、ソーラーエッジPVハーべスティングシステムのRemote Shutdownを提供することを意図しています。本製品は火災のリスクを低減したり、消防士または火災時に建物にアクセスしようとしているそれ以外の人物を保護しません。
防火ゲート ウェイとソーラーエッジパワーコンディショナとの間のRS485通信が何らかの理由( 火災を含む) で切断されている場合、防火ゲート ウェイLCDに「通信なし」または「部分通信」と表示されます。この場合、防火ゲート ウェイはソーラーエッジPVハーべスティングシステムの接続解除には信頼が置けません。
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品と異なることがあります。

電 波 規 制 への準 拠

本装置は試験の結果、現地の規制における制限値を満たしていることが確認されています。
これらの制限は住宅向けに使用した場合に発生する有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は電波を発生、使用および放射することがありますので、説明書にしたがって設置または使用しない場合、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の設置条件下で電波干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの電波受信を妨害している場合は (この装置をオン/オフすることで確認できます)、次の方法を試して問題を修正することをお勧めします。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

2 電波規制への準拠

受信アンテナの方向や位置を変える
装置と受信機の間の距離を確保する
受信機が接続されているものとは別の回路のコンセント に装置を接続する
ラジオ/テレビの販売店または実績のある技術者に相談する準拠の責任を負う当事者から明確に承認を受けることなく変更または修正を行った場合、装置を扱う権利が制限されることがあります。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

3

目次
免責事項
重要
電波規制への準拠

1
1
1

サポート とお問い合わせ先

4

安全に関する重要な説明
全般的な安全
設置の安全

6
6
7

章 1: はじめに限定責任99章 2: 機械的設置
設置の考慮事項および環境条件
設置方法1010
10

章 3: 電気的設置

15

章 4: メンテナンスおよび廃棄

17

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

4 サポート とお問い合わせ先

サポート とお問 い合 わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合には、下記の連絡先にお問い合わせください。
サポート センター: https://www.solaredge.com/service/support
国電話

Eメール

オースト ラリア (+61)

1800 465 567

support@solaredge.net.au

APAC( アジア太 平 洋 ) (+972)

073 240 3118

supportasia@solaredge.com

ベルギー (+32)

0800-76633

support@solaredge.be

中 国 (+86)

21 6212 5536

support_china@solaredge.com

ドイツ、オースト リア、スイスおよびその他 の欧 州 各 国 ( +49)

089 45459730

support@solaredge.deフランス (+33)

0806 700409

support@solaredge.fr

イタリア (+39)

日 本 (+81)0422 053700

support@solaredge.it

050-3198-9430

support@solaredge.jp

オランダ (+31)

0800 7105

support@solaredge.nl

ニュージーランド (+64)

0800 144 875

support@solaredge.net.au

スペイン (+34)

900907860

SupportES@solaredge.com

アイルランド共 和 国 (+353)

1800 901 575

イギリス (+44)

0800 0281183

アメリカ合 衆 国 およびカナダ (+1)

510 498 3200

ギリシャ (+49)

89 454 59730

イスラエル (+972)

073 240 3122

中 東 およびアフリカ (+972)

073 240 3118

南 アフリカ (+27)

0800 982 659

ト ルコ (+90)

216 706 1929

その他 の国 (+972)

073 240 3118

support-uk@solaredge.com
ussupport@solaredge.comsupport@solaredge.com

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

サポートとお問 い合 わせ先 5

ご連絡いただく前に、次の情報が手元にあることを確認してください。
質問対象の製品のモデル番号とシリアル番号
エラーの表示がある場合は、スト リングオプティマイザインスト レーションガイド パワーコン
ディショナ セット アップモバイルアプリケーション LCD 画面 または、モニタリングプラット
フォームまたは LED により表示されます。
接続しているモジュールの種別と数、スト リング数およびスト リング長を含むシステム構成情報。
サイト が接続している場合、ソーラーエッジサーバとの通信方法。
ID ステータス画面に表示されるスト リングオプティマイザインスト レーションガイド パワーコ
ンディショナソフト ウェアバージョン。

バージョン履歴バージョン 1.0 -( 2018年11月) 初版

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

6 安全に関する重要な説明

安 全 に関 する重 要 な説 明
これらの説明は必ず順守してください

全 般 的 な安 全
注記
必要な許可、設置および検査要件、ルール、および規制に関しては地域の規範およびその他の適用される法律に照らし合わせて従います。
モジュールおよび PV システムは認可された有資格の担当者が設置するべきです。
システム内に使用されるすべてのコンポーネント の安全措置に従います。
長期間モジュール表面を太陽から遮ると、セルパワーの消失および加熱を引き起こします。
ガラス表面を化学薬品で掃除しないでください。
PV モジュールを落としたり、物体をモジュールの上に落としたりしないでください。
モジュールを分解しようとしないでください。また、付属しているコンポーネントをモジュールから取り外さないでください。
バックシート 、ガラスまたはジャンクションボックスに傷をつけたり、損傷したりしないでください。ケーブルを引っ張ったり曲げたりしないでください。また素手で触らないでください。
フレームに穴を開けたり、フレームの絶縁コーティングにひっかき傷をつけないでください。
設置するまでモジュールはパッケージに梱包したままにしてください。
ガス、液体またはその他の可燃物が生成される装置または場所の近くでモジュールを使用しないでください。
外部または人工的に集光した太陽光をモジュールの前面または背面に直接当てないでください。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

安 全 に関 する重 要 な説 明 7

設 置 の安 全
注記
モジュールを設置する際は、保護ヘッド ギア、絶縁手袋、安全靴、および絶縁ツールを身に着けてください。
モジュールを雨、雪、それ以外の湿ったまたは風のある条件で設置しないでください。
モジュール設置時および配線時は、モジュールを不透明な素材で覆い、電荷の蓄積や感電や火傷のリスクを低減します。
コネクタをかみ合わせる時は、それらがしっかりと接続していることを確認します。
感電のリスクがあるため、ジャンクションボックスが湿っているときは作業を行わないでください。
ジャンクションボックスや出力コネクタの端を素手で触らないでください。
負荷に接続された状態でコネクタを外さないでください。
一人で作業しないことを推奨します。
高所で作業する場合は安全ベルト を着用します。
PV システムの設置またはト ラブルシューティング時には、感電を引き起こす恐れがある金属製ジュエリーは身に着けないでください。
配線、コネクタ、充電調整器、バッテリー、パワーコンディショナを含むその他すべてのシステムコンポーネント の安全規制に従ってください。
ケーブルは直射日光から保護し、取水口から離れた場所に位置する必要があります。
モジュール交換時に周囲のモジュールまたは取り付け構造に損傷を与えないでください。
モジュールコンポーネント を変更しないでください (ダイオード 、ジャンクションボックス、プラグコネクタ、など) 。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

8 設置の安全注記
モジュールの最大逆電流は 15A です。4 つ以上のスト リングが並列で接続されている場合に、逆電流保護のため、遮断ダイオード および最大直接過電流保護デバイスをコンビナーボックスで使用することを推奨します。ソーラー
エッジパワーコンディショナと一緒に使用する場合は、パワーコンディショナに逆電流保護があるため、これは不要です。
モジュールを屋根に取り付ける際は、耐火性および絶縁屋根カバーの上に設置することを推奨します。
システムがオンになっている際にターミナル、コネクタ、およびモジュールに触れないでください。
モジュールの上に立ったり、歩いたり、物体を落としたり、物体を置いたりしないでください。
損傷したモジュール( 割れたガラス、バックシート が引き裂かれている、ジャンクションボックスが壊れている、コネクタが壊れている) は、電気的障害や裂傷の危険があります。損傷したモジュール表面やモジュールフレームに触れると、感電を引き起こす場合があります。このような場合、損傷したモジュールをアレイから取り外し、サプライヤーに廃棄指示について確認してください。
排水穴をふさがないでください。地面より高い位置で作業する場合は、安全ベルト を装着してください。
モジュールを傷つける可能性のある鋭い物体やツールの使用は避けてください。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 1: はじめに 9

章 1: はじめにこの文書では、ソーラーエッジスマート モジュールの設置、電気的接続およびメンテナンスに関連する詳細な操作指示と安全情報を提供します。
設置する前に、すべての操作指示と機械的および電気的要件を読み理解する必要があります。
設置担当者は、モジュールの設置時に本ガイド のすべての安全措置に準拠する必要があります。

限定責任本マニュアルの使用および、太陽電池 (PV) 製品の設置、操作、使用およびメンテナンスの条件またはその方法はソーラーエッジの管理外であるので、ソーラーエッジは当該設置、操作、使用またはメンテナンスから生じた損失、損害、または費用に関する責任を取らず、明示的に放棄します。ソーラーエッジは事前の通知なくマニュアルを変更する権利を有します。
本アプリケーションクラスで使用される定格のモジュールは、一般的な接触アクセスが予想される場合、50V DC または 240W 以上で動作するシステムに使用される場合があります。本
アプリケーションクラスにおける IEC 61730-1 および、IEC 61730 のこの部分の安全性基準を満たすモジュールは、クラスII 安全性の要件を満たしているとみなされます。
一般的な接地ハード ウェア( ナット 、ボルト 、歯付き座金、スプリット リングロック座金、平座金など) が一覧された接地/結合デバイスの取り付けに使用される場合、留め具は接地デバイスメーカーの指示に準じて製造される必要があります。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

10 章 2: 機械的設置

章 2: 機 械 的 設 置
設 置 の考 慮 事 項 および環 境 条 件
スマート モジュールを以下の要件を満たす現場に設置します：
周囲温度：-40 ～ 85°C：
動作温度：-40 ～ 85°C：
最大高度：2000 m
モジュールへの機械的負荷( 風や雪からなど) ：
フロント

リア

設計荷重

3600 Pa

2400 Pa

試験荷重( 1.5 の安全係数)

5400 Pa

3600 Pa

モジュールのクラス C 耐火性定格を維持するため、屋根および建物材料の耐火クラスはクラス C 以上とします。このモジュールの耐火性定格は、機械的据え付け説明書に記載の方法で取り付けられた場合にのみ有効です。
モジュールを、取水や塩水などとの直接の接続箇所、または過度な環境条件に設置しないでください。
モジュールを、炎または可燃材料の近く、または有害物質の近くに設置しないでください。
モジュールフレームを改造しないでください。

設置方法
クランプ締 め付 けモジュールは、フレームの長い辺 ( 図 1) または、フレームの短い辺 ( 図 2) いずれかの上に設置可能です。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 2: 機 械 的 設 置 11

図 1: モジュールをフレームの長 い辺 にあるクランプに接 続 します。

図 2: モジュールをフレームの短 い辺 にあるクランプに接 続 します。

アルミ製取り付けクランプそれぞれに、M8 ボルト 、平座金、ばね座金、および M8 ナット を取り付けます。モジュールを指示レールに締め付けるには少なくとも 4 つのクランプを使用します。
注記
以下の特性のクランプを使用するようにしてください：
中央のクランプの寸法：a ≥ 40 mm、b ≥ 26 mm、c = 8 mm、d ≥ 28 mm、および Ø = 9 mm。図 3 を参照してください。
ボルト とナット がクラス 8.8 のプロパティである場合、ボルト とナット の推奨締め付け
ト ルクは 28 N*m です。
モジュールを締め付けるには：
1. モジュールを 2 つの支持レールの上に置きます( 同梱されていません) 。レールはステンレ
スス素材製か、腐食防止加工がされているものとします( 陽極酸化処理) 。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

12 設置方法

2. レールに M8 ボルト と互換性のある溝がない場合、モジュールフレームを固定するための適切な穴をド リルで開けてください。
3. 平座金、ばね座金、ナット をこの順番で取り付けてクランプを固定します。
4. 中央クランプと側面クランプのクローズアップはそれぞれ図 3 および図 4 に示されています。

図 3: 中 央 クランプ( 左 ) と側 面 クランプ( 右 )中央クランプの取り付け

端クランプの取り付け

図 4: 端 クランプと中 央 クランプの取 り付 け

6. 支持レールをフレームの長い辺に取り付けるには( 図 1) 、ボルト をレール溝経由で 4 箇所のクランプ位置の隣にスライド します。モジュールは可能なクランプ締め付け範囲内でしか締め付けられない場合があります。
正確なフレームのクランプ締め付け位置については、図 5 および表 1 の領域 C を参照してください。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 2: 機 械 的 設 置 13

図 5: 長 い辺 のクランプ締 め付 け範 囲

モジュール

直列寸法

AB

C クランプ
締め付け範囲PVxxx-60MM
J/SPVxxx-60MMJ

1650*992*40mm

1650 mm

200 mm

210 mm

表 1: レールをフレームの長い辺に取り付ける際のモジュール寸法7. 支持レールをフレームの短い辺に取り付けるには( 図 24) 、ボルト をレール溝経由で 4 箇所のクランプ位置の隣にスライド します。モジュールは可能なクランプ締め付け範囲内でしか締め付けられない場合があります。正確な位置については、( 図 6) および表 2 の領域 F を参照してください。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

14 設置方法

図 6: 短 い辺 のクランプ締 め付 け範 囲

モジュール

直列寸法

DE

F クランプ
締め付け範囲PVxxx-60MMJ/SPVxxx60MMJ

1650*992*40mm

992mm

50mm

150 mm表 2: レールをフレームの短い辺に取り付ける際のモジュール寸法

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 3: 電 気 的 設 置 15

章 3: 電 気 的 設 置
IEC61730-1 に従う電気的設置の詳細。

設置
ソーラーエッジスマート モジュールの最大システム電圧は1000 Vです。
本パワーオプティマイザはスト リング長や環境条件に左右されることなくスト リング電圧を一定のレベルに保ちます。
通常の条件では、モジュールは標準的な試験条件で報告されたよりも多くの電流およ(1)び/または電圧を生じる場合があります。 .米国電気工事規程 (NEC) 第 690 条の要件に従って上記の出力増加に対応します。NECの要件に基づかない設置においては、
本モジュールに記載の Isc および Voc の値を係数 1.25 で乗算し、コンポーネント の電圧定格、導体性能、過電流デバイス定格、および PV 出力に接続しているコント ロールのサイズを決定します。
モジュール直列接続された各スト リングには、このモジュール直列には 15A と指定された、最大直列過電流保護デバイスを搭載します。
考えられる最大システム開路電圧に耐えられる断面 4 mm2 (12AWG) のケーブルを使用し、すべての接続がしっかりと締め付けられ安全であることを確認します。
ケーブルの最小曲げ半径は 43mm です。
モジュール性能の低下を避けるために、バイパスダイオード はモジュールジャンクションボックスに含まれています。ジャンクションボックスの特定のダイオード に関連する仕様を確認します。
スマート モジュールの電気データおよび温度係数については、スマートモジュール - 技術
仕様書 (ページ 1) を参照してください。

(1)標準試験条件 (STC): 1000 W/m²、セル温度 25°C、気団 AM1.5

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

16 章 3: 電気的設置

接地

図 7: アルミニウムフレームを銅 線 で接 地 します。

マークされている 5.5m の接地穴を使って陽極酸化アルミナフレームを接地します。M5
ナット 、M5 ガスケット 、および M5 ボルト を使って、ボルト と接地線を締め付けます。ナット 、ボルト 、およびガスケット は全てステンレススチール製です。図 7を参照してください。
接地線を締め付けボルト から固定端に取り付けます( 銅線はアルミニウムに直接は取り付けられないことに注意してください) 。
ボルト を固定端から挿入し、アルミニウム製フレームの穴に通します。
ガスケット とナット をボルト の反対側に取付けて締め付け、すべてのパーツを固定します。締め付けト ルクは 2.1±0.1 N*m です。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 4: メンテナンスおよび廃 棄 17

章 4: メンテナンスおよび廃 棄
泥、埃、鳥の糞、葉、およびそれ以外の屑がモジュールを覆っていないか定期的に目視検査してください。
モジュール表面に泥や埃が蓄積している場合は、モジュールを清潔な加温していない水と柔らかい道具( 例えばスポンジなど) を使って洗浄します。モジュール表面には決して化学物質を使用しないでください。
雪が積もっている場合、毛の柔らかいブラシを使ってモジュール表面をクリーニングします。
有資格の専門家による定期的な電気および機械の検査がシステムを安全に維持し、最高の効率で稼働します。

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

18 章 4: メンテナンスおよび廃棄

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

章 4: メンテナンスおよび廃 棄 19

スマートモジュールインストレーションガイド MAN-01-00520-1.0

製品に関する技術的なご質問がございましたら、ソーラーエッジサービス
ポータルからサポート までお問合せください。
www.solaredge.com/ja/service/support