Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting AssociationⓇ

JCW 規格
取扱説明書・技術資料
４版

２０２４年４月１日

改正

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会

目
 取扱説明書- JCW 製品を安全にご使用いただくために -JCW 201
床排水トラップ
JCW 202
流しトラップJCW 203
床上掃除口
JCW 204
排水金物
JCW 205
通気金具
JCW 103弁桝ふたJCW 104
弁きょうJCW 105
量水器桝ふたJCW 301
ルーフドレン
SHASE-S 209 鋳鉄製マンホールふた 技術資料次････････････････

1････････････････

3････････････････

5････････････････

7････････････････

9････････････････

10････････････････

12････････････････

14････････････････

16････････････････

18- 施工例及び施工上のご注意 -JCW 201

床排水トラップ････････････････････････････････

21
22

JCW 202

Ｐ形・変形Ｐ形
わん形
流しトラップ
金属製流し用コンクリート製流し用
床上掃除口（防水層用）････････････････････････････････････････････････

23
24
25

････････････････････････････････

26
27

埋込型
露出型
SHASE-S 209 鋳鉄製マンホールふた････････････････････････････････

28
29

マンホールふた化粧マンホールふた弁桝ふた････････････････････････････････････････････････

30
31
32

弁きょう

････････････････

33

量水器桝ふた････････････････

34････････････････

35

バルコニー用････････････････

36

ろく屋根用

････････････････

37････････････････

38～40

JCW 203
JCW 204

JCW205JCW 103
JCW 104
JCW 105
JCW 301

排水金物
排水共栓
流し排水金物
通気金具

ルーフドレン
ろく屋根用

ねじ配管接続時の注意点

たて形
横形

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 201 床排水トラップ を安全にご使用いただくために☆ 床排水トラップの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 201 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種
P

形

変形Ｐ形

わ ん 形

種類及び呼び
類

呼

び

非防水層用

T3A・T3A(SU)40，50，65，80，100

防水層用

T3B・T3B(SU)40，50，65，80，100

非防水層用

T16A・T16A(SU)

50，80

防水層用

T16B・T16B(SU)

50，80

非防水層用

T5A・T5A(SU)50，65，80，100

防水層用

T5B・T5B(SU)50，65，80，100※ ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合は，種類の後に(SU)と表記する。
3) 床排水トラップには，防水層用と非防水用があります。
4) ストレーナは，総重量 1kN(約 100kgf)を超える台車の荷重には耐えられません。
この荷重を超えて使用すると，破損により事故及びケガをするおそれがあります。

施工上のご注意
1) 接続管との接合は，水もれ等がないように確実に施工して下さい。
※ 詳細は技術資料「ねじ配管接続時の注意点」(P38～40)を参照して下さい。
2) 金具枠の上面は，仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。
3) ストレーナ等の損傷防止のため，施工中は養生をして下さい。
4) 完成時には，ふた、金具枠、及びトラップ内部のゴミ及び汚れ等を清掃して下さい。
5) 防水層用は，水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 製品は，変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをして下さい。
3) 塗装やめっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。
4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように，取り扱いにはご注意下さい。

1

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

維持管理上のご注意
1) 床排水トラップは，長期間使用しないと水が蒸発しトラップ機能が損なわれ，排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。
2) 排水トラップのわんを取り外したまま使用するとトラップ機能が損なわれ、排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。わんは取り外したまま使用しないで下さい。
3) トラップ底面に掃除口を付けたものは，掃除後プラグを確実に締め付けて下さい。
4) ストレーナは必ず付けてご使用下さい。ゴミ等が流れ込むとトラップや排水管の詰まりの原因となります。また，ストレーナは適時清掃して下さい。
5) 排水トラップの本体に砂やゴミがたまると，水が流れにくくなります。機能維持のため定期的に清掃して下さい。
6) 薬品等で清掃しないで下さい。腐食のおそれがあります。
7) ストレーナが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充をして下さい。
ケガをするおそれがあります。

2

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 202 流しトラップ を安全にご使用いただくために☆ 床排水トラップの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 202 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種
金属製流し用コンクリート製
流し用

種類及び呼び類

呼T14AA・T14AA(SU) (ストレーナ付き)
T14AB・T14AB(SU) (ふた付き)
T14BA・T14BA(SU) (ストレーナ付き)
T14BB・T14BB(SU) (ふた付き)

び

40，50

40，50

※ストレーナ、ふた、及び金具枠がステンレス製の場合は、種類の後に(SU)と表記する。
3) 流しトラップには，金属製流し用とコンクリート製流し用があります。
4) 流しトラップには，ストレーナ付きとふた付きがあります。ふたは，構造上完全に水を止めることはできません。

施工上のご注意
1) 流しとの接合部や接続管との接合は，水もれ等がないように確実に施工して下さい。部品を付け間違うと水もれの原因になります。
2) 埋込み金具の上面は，仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。
3) ストレーナ等の損傷防止のため，施工中は養生をして下さい。
4) 完成時には，トラップ内部のゴミ及び汚れ等を清掃して下さい。

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 製品は，変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをして下さい。
3) 塗装やめっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。
4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように，取り扱いにはご注意下さい。

3

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

維持管理上のご注意
1) 流しトラップは，長期間使用しないと水が蒸発しトラップ機能が損なわれ，排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。
2) 流しトラップのバスケットを取り外したまま使用するとトラップ機能が損なわれ，排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。さらにゴミ等が流れ込むとトラップや排水管の詰まりの原因となります。バスケットは取りはずしたまま使用しないで下さい。
3) ストレーナは必ず付けてご使用下さい。ゴミ等が流れ込むとトラップや排水管の詰まりの原因となります。また，ストレーナは適時清掃して下さい。
4) 流しトラップの本体にゴミがたまると，水が流れにくくなります。機能維持のため定期的に清掃して下さい。
5) 薬品等で清掃しないで下さい。腐食のおそれがあります。
6) ふたは、構造上完全に水を止めることはできません。

4

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW203 床上掃除口を安全にご使用いただくために☆ 床上掃除口の選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 203 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種

種類及び呼び

類

呼

び

非防水層用

COA・COA(SU)40，50，65，80，100

防 水 層 用COB・COB(SU)40，50，65，80，100※ ふた及び金具枠がステンレス製の場合は，種類の後に(SU)と表記する。
3) 床上掃除口には，防水層用と非防水層用があります。
4) 床上掃除口は，総重量 3kN(約 300kgf)を超える台車の荷重には耐えられません。
この荷重を超えて使用すると，破損により事故及びケガをするおそれがあります。

施工上のご注意
1) 接続管との接合は，水もれ等がないように確実に施工して下さい。
※ 詳細は技術資料「ねじ配管接続時の注意点」（P38～40）を参照して下さい。
2) 金具枠の上面は，仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。
3) ふた等の損傷防止のため，施工中は養生をして下さい。
4) 完成時には，ふた及び金具枠のねじ込み部のゴミ及び汚れ等を清掃して下さい。
5) 防水層用は，水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 製品は，変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをして下さい。
3) 塗装やめっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。
4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように，取り扱いにはご注意下さい。

5

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

維持管理上のご注意
1) ふたは，ねじ込み式になっています。必ず専用の工具を使って開閉して下さい。
2) パッキンは，点検等でふたを外す時に紛失しないようにご注意下さい。パッキンがないと臭気がもれるおそれがあります。
3) 薬品等で清掃しないで下さい。腐食のおそれがあります。
4) 床上掃除口の上に設備及び機器類を設置しないで下さい。維持管理の支障になります。
5) ふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充して下さい。ケガをするおそれがあります。

6

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 204 排水金物 を安全にご使用いただくために☆ 排水金物の選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 204 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1

種類及び呼び種

類
呼び
SNA・SNA(SU)40，50，65，80，100
SNA-R・SNA-R(SU)40，50，65，80，100
排 水 共 栓SNA-O・SNA-O(SU)40，50，65，80，100
SNB(ふた付き)
32，40，50，80
流し排水金物
SNC(ストレーナ付き) 32，40，50，80
C・C(SU)40，50，65，80，100
床排水金物
D・D(SU)32，40，50，65，80，100，125，150，200※ 共栓がゴム製の場合は種類の後に-R と表記し，O リング付は-O と表記する。
ストレーナ，共栓及び金具枠がステンレス製の場合は種類の後に(SU)と表記する。
3) 排水金物は，設置場所又は取り付け器具の構造に最適な種類をご使用下さい。
4) 流し排水金物には，ストレーナ付きとふた付きがあります。ふたは，構造上完全に水を止めることはできません。
5) 床排水金物のストレーナは，総重量 1kN(約 100kgf)を超える台車の荷重には耐えられません。この荷重を超えて使用すると，破損により事故及びケガをするおそれがあります。

施工上のご注意
1) 接続管との接合は，水もれ等がないように確実に施工して下さい。
※ 詳細は技術資料「ねじ配管接続時の注意点」(P38～40)を参照して下さい。
2) 流し排水金物の流しとの接合部は，水もれ等がないよう確実に施工して下さい。
3) 排水共栓は，金具枠の変形により水もれを起こす事があります。金具枠の施工時には，強い衝撃を与えないで下さい。また，パイプレンチは使用しないで下さい。
4) 金具枠及び埋込み金具の上面は，仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。
5) ストレーナ等の損傷防止のため，施工中は養生をして下さい。
6) 完成時には，共栓及び金具枠の合わせ面のゴミ及び汚れ等を清掃して下さい。

7

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 製品は，変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをして下さい。
3) めっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。
4) 配管及び金具枠のねじ部を損傷しないように，取り扱いにはご注意下さい。
5) 排水共栓は，金具枠及び共栓の変形により水もれを起こす事があります。取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ストレーナは必ず付けてご使用下さい。ゴミ等が流れ込むとトラップや排水管の詰りの原
因となります。また，ストレーナは適時清掃して下さい。
2) 排水共栓は，テーパすり合わせ部にキズをつけないようにご注意下さい。水もれの原因となります。
3) めっき部は，直接薬品等で清掃しないで下さい。めっきがはがれる事があります。
4) 共栓，ストレーナ及びふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充をして下さい。ケガをするおそれがあります。

8

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW205 通気金具を安全にご使用いただくために☆ 通気金具の選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 205 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種

種類及び呼び

類

呼
VA2

埋

込 型

50，80，100

VC-BF

50，65，80，100，125，150

VC-BA
露

出 型

び

VC-EF

50，65，80，100，125，150

VC-EA

3) 通気金具には，埋込型と露出型があります。

施工上のご注意
1) 接続管との接合は，水もれ等がないように確実に施工して下さい。
※ 詳細は技術資料「ねじ配管接続時の注意点」(P38～40)を参照して下さい。

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 製品は，変形やキズがつき易いので丁寧な取扱いをして下さい。
3) 塗装やめっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取扱いにはご注意下さい。
4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように，取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) 通気金具は機能維持のため，定期的に清掃して下さい。
2) ふたを取り外した後は，必ず元に戻して下さい。通気管の詰まりの原因になります。
3) 薬品等で清掃しないで下さい。腐食のおそれがあります。

9

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 103 弁桝ふた を安全にご使用いただくために☆ 弁桝ふたの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上の警告1) JCW 工業会会員は，JCW 103 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種

類

B-1
MHA-P

種類及び呼び
呼び

弁の呼び径

150

40 以下

300

50 ～ 80450

100 ～ 200

備考 1. B-1 の許容通過車両は，小型乗用車以下とする。
2. MHA-P は，SHASE-209 鋳鉄製マンホールふたの簡易密閉形(パッキン式)1500K による。

3) 適用の範囲は建物内，建物敷地内，公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)です。
B-1 は安全荷重 5kN，MHA-P は安全荷重 15kN の範囲でご使用下さい。適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをするおそれがあります。

解説表

安全荷重における許容通過車両

安全荷重［kN］

許容通過車両4トントラック15

普通乗用車(2001cc以上)

5 (注1)

小型乗用車(2000cc以下)

備考. (注 1) 規格上の安全荷重は，加重体の設置面積換算の関係
から 2.5kN となっています。

施工上のご注意
1) コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガをするおそれがあります。
2) 傾斜地でのご使用をお控え下さい。設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。
3) 枠の上面と床の仕上げ面は，同じ高さになるように施工して下さい。つまずいてケガをするおそれがあります。
10

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 取り扱いには手袋をご使用下さい。指のケガや骨折をするおそれがあります。
3) 手荒な取り扱いはしないで下さい。破損するおそれがあります。
4) 外部からの強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
5) 鋳鉄製品の塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充して下さい。落下事
故により，死亡または重傷を負う可能性があります。
2) ふたの表面が摩耗した場合は，速やかに取り替えて下さい。滑ってケガをするおそれがあります。
3) 錆が発生した場合は，清掃のうえ再塗装をして下さい。
4) 枠内の溝の中に砂や小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。
5) パッキン式の製品は，損傷状況を確認のうえ取り替えて下さい。
6) ふたの開閉時に手足を挟まれないようにご注意下さい。
7) ふたを開けて作業する場合は，安全確認を行って下さい。
8) 適用範囲及び安全荷重を超えた車両が通行しないようにして下さい。破損することがあります。

○ 備考 解説表は，SHASE-S 209(社団法人 空気調和・衛生工学会規格)より抜粋

11

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 104 弁きょう を安全にご使用いただくために☆ 弁きょうの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上の警告1) JCW 工業会会員は，JCW 104 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種類
B5-1
B5-2

種類及び呼び
呼び

弁の呼び径

80

50 以下

B6-1A

100 以下

B6-1B

125

B6-2A

150 以下B6-2B
備考 1. 許容通過車両は，小型乗用車以下とする。

2. 接続管の管種によって，呼びの実内径は異なる。
3) 適用の範囲は建物内，建物敷地内，公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)です。
安全荷重 5kN の範囲でご使用下さい。適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをするおそれがあります。

解説表

備考.

安全荷重における許容通過車両

安全荷重［kN］

許容通過車両5小型乗用車(2000cc以下)

規格上の安全荷重は，加重体の設置面積換算の関係から
B-5 が 1.25kN，B-6 が 2.5kN となっています。

施工上のご注意
1) 枠と接続管の接続部は，確実に施工して下さい。
2) コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガをするおそれがあります。
3) 傾斜地でのご使用をお控え下さい。設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。
4) 枠の上面と床の仕上げ面は，同じ高さになるように施工して下さい。つまずいてケガをするおそれがあります。
12

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
2) 取り扱いには手袋をご使用下さい。指のケガや骨折をするおそれがあります。
3) 手荒な取り扱いはしないで下さい。破損するおそれがあります。
4) 外部からの強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
5) 鋳鉄製品の塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充して下さい。落下事
故により，死亡または重傷を負う可能性があります。
2) ふたの表面が摩耗した場合は，速やかに取り替えて下さい。滑ってケガをするおそれがあります。
3) 錆が発生した場合は，清掃のうえ再塗装をして下さい。
4) 枠内の溝の中に砂や小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。
5) ふたの開閉時に手足を挟まれないようにご注意下さい。
6) ふたを開けて作業する場合は，安全確認を行って下さい。
7) 適用範囲及び安全荷重を超えた車両が通行しないようにして下さい。破損することがあります。

○ 備考 解説表は，SHASE-S 209(社団法人 空気調和・衛生工学会規格)より抜粋

13

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 105 量水器桝ふた を安全にご使用いただくために☆ 量水器桝ふたの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上の警告1) JCW 工業会会員は，JCW 105 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種

種類及び呼び類

量水器の呼び径

MB-1

25～32

MB-2

40～65

MB-3

80～1503) 適用の範囲は建物内，建物敷地内，公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)です。
安全荷重 5kN の範囲でご使用下さい。適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをするおそれがあります。

解説表

安全荷重における許容通過車両

安全荷重［kN］

許容通過車両5小型乗用車(2000cc以下)

施工上のご注意
1) コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガをするおそれがあります。
2) 傾斜地でのご使用をお控え下さい。
3) 枠の上面と床の仕上げ面は，同じ高さになるように施工して下さい。つまずいてケガをするおそれがあります。

取扱上のご注意
1) 重量の大きい製品は，運搬及び移動を複数の人員で行って下さい。
2) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
3) 取り扱いには手袋をご使用下さい。指のケガや骨折をするおそれがあります。
4) 手荒な取り扱いはしないで下さい。破損するおそれがあります。
14

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

5) 外部からの強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
6) 鋳鉄製品の塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充して下さい。落下事
故により，死亡または重傷を負う可能性があります。
2) ふたの表面が摩耗した場合は，速やかに取り替えて下さい。滑ってケガをするおそれがあります。
3) 錆が発生した場合は，清掃のうえ再塗装をして下さい。
4) 枠内の溝の中に砂や小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。
5) ふたの開閉時に手足を挟まれないようにご注意下さい。
6) ふたを開けて作業する場合は，安全確認を行ってください。
7) 適用範囲及び安全荷重を超えた車両が通行しないようにして下さい。破損することがあります。

○ 備考 解説表は，SHASE-S 209(社団法人 空気調和・衛生工学会規格)より抜粋

15

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

JCW 301 ルーフドレンを安全にご使用いただくために☆ ルーフドレンの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上のご注意
1) JCW 工業会会員は，JCW 301 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類及び呼びは，表 1 に示します。
表1
種

種類及び呼び類

呼びRJ-EA(ねじ込み式)

80，100，125，150

RJ-AA(ねじ込み式)

80，100，125，150

RJ-AB(差し込み式)

75，100，125

ろく屋根用よこ形Ⅰ型

RJ-FA(ねじ込み式)

80，100，125，150

ろく屋根用よこ形Ⅱ型

RJ-BA(ねじ込み式)

80，100，125，150

RJ-CA(ねじ込み式)

50，80，100

RJ-CB(差し込み式)

50，75，100

RJ-DA(ねじ込み式)

50，80，100

RJ-DB(差し込み式)

50，75，100

ろく屋根用たて形Ⅰ型
ろく屋根用たて形Ⅱ型

バルコニー中継用
バ ル コニ ー 用3) ルーフドレンには，アスファルト防水層用，シート防水層用，塗膜防水層用，モルタル防水層用があります。
4) ルーフドレンには，ねじ込み式と差し込み式があります｡
配管が屋内を通る場合は，ねじ込み式をご採用下さい｡

施工上のご注意
1) 本体は，所定の位置に確実に固定して下さい｡
2) 本体と接続管は，水もれ等がないように確実に施工して下さい｡※ ねじ込み式は，技術資料「ねじ配管接続時の注意点」(P38～40)を参照して下さい。
3) 本体のねじ部には，モルタル等が入らないようにして下さい｡
4) 完成時には，本体内部のゴミ及び汚れ等を清掃して下さい｡

16

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

取扱上のご注意
1) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。破損したり，足の上に落としたりするとケガをするおそれがあります。
2) 手荒な取り扱いはしないで下さい。破損するおそれがあります。
3) 外部からの強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
4) 塗装にキズが付くと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい｡
5) ねじ部や差し込み部を損傷しないように取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ストレーナは必ず取り付けてご使用下さい｡ゴミ等が流れ込むと，排水管の詰まりの原因になります｡
2) 清掃や点検のためストレーナを取り外した後は，必ず元に戻して下さい。
3) ストレーナが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充をして下さい｡
4) ストレーナに砂及びゴミ等が溜まると排水の流れに支障を起こします。機能維持のため定期的に清掃して下さい。
5) 錆が発生した場合は，清掃のうえ再塗装して下さい。

17

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

鋳鉄製マンホールふた を安全にご使用いただくために☆ 鋳鉄製マンホールふたの選定，施工については専門知識のある人が行って下さい。

選定上の警告1) JCW 工業会会員は，SHASE-S 209 に適合した規格品を製造しています。
2) 種類，呼び及び安全荷重は，表 1～4 に示します。
(1) マンホールふた
表1
種

類

水封形

簡易密閉形
(パッキン式)
密閉形(テーパ・パッキン式)

安全荷重

大きさの呼び［mm］

［kN］

5000K

300

350

400

450

500

600

750

900

50

1500K

300

350

400

450

500

600

750

900

15

500K

300

350

400

450

500

600

750

5000K

300

350

400

450

500

600

750

900

50

5

1500K

300

350

400

450

500

600

750

900

15

500K

300

350

400

450

500

600

5000K

450

500

600

700

50

5

1500K

450

500

600

700

15

500K

450

500

600

5

中ふた付き密閉形

5000K

700

800

50

(テーパ・パッキン式)

1500K

700

800

15

密閉形
(ボルト・パッキン式)

500K

450

500

600

5

(2) 床化粧マンホールふた
表2
種

類

大きさの呼び［mm］

安全荷重［kN］

簡易密閉形(パッキン式)

1500K

450

600

15

密閉形(ボルト・パッキン式)

1500K

450

600

15

(3) インタロッキングブロック用化粧マンホールふた
表3
種

類

大きさの呼び［mm］
5000K

簡易密閉形(パッキン式)

450

安全荷重［kN］

60050(4) 格子ふた表4種

角形格子ふた類

安全荷重

大きさの呼び［mm］

［kN］

5000K

300

350

400

450

500

600

700

50

1500K

300

350

400

450

500

600

700

15

500K

300

350

400

450

500

600

18

5

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association3) 種類別の主な用途は下表によって下さい。
使用用途を誤ると臭気や水もれなどが発生するおそれがあります。
解説表-1

鋳鉄製マンホールふたの種類別の主な用途

用途

屋内槽類
雨
水
槽

)

雑
用
水
水
槽

飲
料
用
水
槽

雑
用
水
槽

集
水
ま
す
桝

雨
水
ま
す
桝

浄
化
槽
類

ハ
ン
ド
ホ
ル

)

屋
外
汚
水
・
雑
排
水
ま
す
桝

)

屋
内
汚
水
・
雑
排
水
ま
す
桝

)

○

地
下
油
タ
ン
ク

(

○

消
火
用
水
槽

)

雨
水
槽

(

汚
水
・
雑
排
水
槽

(

消
火
用
水
槽

排水ます(枡)・その他

(

ゆ
う
湧
水
槽

(

汚
水
・
雑
排
水
槽

屋外槽類

配
管
用
ト
レ
ン
チ
な
ど
の
点
検
口

鋳鉄製マンホールふたの種類
水

封

形

簡易密閉形

○

(パッキン式)
密閉形
マンホールふた(テーパ・パッキン式)

○ ○ ○

○

○

○ ○

○
○

○

○

○ ○ ○

中ふた付き密閉形(ボルト・パッキン式)

† †
○ ○

簡易密閉形
床化粧

(パッキン式)

マンホールふた密閉形○

化粧(ボルト・パッキン式)

○

○
○ ○ ○
○ ○

○

(テーパ・パッキン式)
密閉形

○

†
○

†
○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○
○ ○

マンホール
インタロッキン

簡易密閉形

グブロック用(パッキン式)ふた○ ○化粧マンホール

○

○

○

ふた
格子ふた

注 †

○

角形格子ふた○ ○背圧がかかると予想される場合

4) 適用の範囲は建物内，建物敷地内，公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)です。安全荷重の範囲でご使用下さい。
適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損 により事故及びケガをするおそれがあ
ります。
解説表-2

安全荷重における許容通過車両

安全荷重［kN］

許容通過車両50

大型トラック・バス

15

4トントラック
普通乗用車(2001cc以上)

5小型乗用車(2000cc以下)

19

Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting Association

施工上のご注意
1) 5000K，1500K，500K はそれぞれ安全荷重が異なりますので間違えないように据え付けて下さい。安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをするおそれがあります。
2) コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガをするおそれがあります。
3) 傾斜地でのご使用をお控え下さい。設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。
4) 枠の上面と床の仕上げ面は，同じ高さになるように施工して下さい。つまずいてケガをするおそれがあります。
5) 水封形の 5000K・1500K と 500K は寸法が異なりますので，間違えないように据え付けて下さい。

取扱上のご注意
1) 重量の大きい製品は，運搬及び移動を複数の人員で行って下さい。
2) 持ち運び及び輸送には，充分ご注意下さい。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
3) 取り扱いには手袋をご使用下さい。指のケガや骨折をするおそれがあります。
4) 手荒な取り扱いはしないで下さい。破損するおそれがあります。
5) 外部からの強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
6) 塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので，取り扱いにはご注意下さい。

維持管理上のご注意
1) ふたが破損したり紛失したりした場合は，速やかに取り替え又は補充して下さい。落下事
故により，死亡または重傷を負う可能性があります。
2) マンホールの中に入って清掃などする場合は，安全確認を行って下さい。酸欠および落下により，死亡又は重傷を負う可能性があります。
3) ふたの表面が摩耗した場合は，速やかに取り替えて下さい。滑ってケガをするおそれがあります。
4) 錆が発生した場合は，清掃のうえ再塗装をして下さい。
5) 枠内の溝の中に砂や小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。
6) 水封形の場合は枠内の溝に，常時水を絶やさずにご使用下さい。水がなくなると臭気が上がることがあります。
7) パッキン式の製品は，損傷状況を確認のうえ取り替えて下さい。
8) ふたの開閉時に手足を挟まれないようにご注意下さい。
9) ふたを開けて作業する場合は，安全確認を行って下さい。
10) 適用範囲及び安全荷重を超えた車両が通行しないようにして下さい。破損することがあります。

○ 備考 解説表は，SHASE-S 209(社団法人 空気調和・衛生工学会規格)より抜粋

20

ＪＣＷ２０１ 床排水トラップ（Ｐ形・変形Ｐ形）
めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

防水層

平行ねじ部の接合は、水もれ等がないようテープ状シール材を使用し確実に施工して下さい。液状シール剤は、ねじ部のシールが不完
全になりやすいため、ご使用は避けて下さい。

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

施工例：Ｔ３Ｂ

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

※ねじ接合時の注 意 点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40
施工例：Ｔ１６Ｂ

21

ＪＣＷ２０１ 床排水トラップ（わん形）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

防臭機能を確実にするため
清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して
下さい。

防水層

施工例：Ｔ５Ｂ※ねじ接合時の注 意 点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

平行ねじ部の接合は、水もれ等がないようテープ状シール材を使用し確実に施工して下さい。液状シール剤は、ねじ部のシールが不完
全になりやすいため、ご使用は避けて下さい。
完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

22

ＪＣＷ２０２ 流しトラップ（金属製流し用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金属製流し台

防臭機能を確実にするため
清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

流しとの接合部は、水もれ等がないように専用工具を用いて確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。
接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。

施工例：Ｔ１４ＡＡ

23

ＪＣＷ２０２ 流しトラップ（コンクリート製流し用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

埋込み金具の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

コンクリート製流し台

流しとの接合部は、水もれ等がないように専用工具を用いて確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。
防臭機能を確実にするため
清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。
施工例：Ｔ１４ＢＡ

24

ＪＣＷ２０３ 床上掃除口（防水層用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。
ふた等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

完成時には、ふた及び金具枠のねじ部のごみやよごれ等を清掃して下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して
下さい。

防水層

施工例：ＣＯＢ※ね じ接合 時の注意点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

25

平行ねじ部の接合は、水もれ等がないようテープ状シール材を使用し確実に施工して下さい。液状シール剤は、ねじ部のシールが不完
全になりやすいため、ご使用は避けて下さい。

ＪＣＷ２０４ 排水金物（排水共栓）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

完成時には、共栓及び金具枠の合わせ面のごみやよごれ等を清掃して下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

排水共栓は、金具枠の変形により水もれを起こす事があります。
金具枠の施工時には、強い衝撃を与えないで下さい。
また、パイプレンチは使用しないで下さい。

平行ねじ部の接合は、水もれ等がないようテープ状シール材を使用し確実に施工して下さい。液状シール剤は、ねじ部のシールが不完
全になりやすいため、ご使用は避けて下さい。
施工例：ＳＮＡ※ねじ接合時の注意点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

26

ＪＣＷ２０４ 排水金物（流し排水金物）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

埋込み金具の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

流し排水金物の流しとの接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。

平行ねじ部の接合は、水もれ等がないようテープ状シール材を使用し確実に施工して下さい。液状シール剤は、ねじ部のシールが不完
全になりやすいため、ご使用は避けて下さい。
施工例：ＳＮＣ※ね じ接合 時の注意 点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

27

ＪＣＷ２０５ 通気金具（埋込型）
テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）と雌ねじ部に防錆が必要な
為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

※ねじ接合時の注意 点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

施工例：ＶＡ２

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）と雌ねじ部に防錆が必要な
為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。
めっき部及び塗装部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
はがれる事があります。

施工例：ＶＣ－ＢＦ

28

ＪＣＷ２０５ 通気金具（露出型）

めっき部及び塗装部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
はがれる事があります。

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）と雌ねじ部に防錆が必要な
為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

施工例：VC-EF※ねじ接合時の注意点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

29

ＳＨＡＳＥ‐Ｓ ２０９ 鋳鉄製マンホールふた（マンホールふた）
適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。
枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

施工例：水封形

水封形の「5000K・1500K」と「500K」は寸法が違いますので、間違えないように据え付けて下さい。

施工例：密閉形（テーパ・パッキン式）

施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）

30

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

ＳＨＡＳＥ‐Ｓ ２０９ 鋳鉄製マンホールふた（化粧マンホールふた）
適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

施工例：簡易密閉形（パッキン式）

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）

施工例：簡易密閉形（パッキン式）インタロッキングブロック用

31

ＪＣＷ１０３ 弁桝ふた
適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故およびケガをするおそれがあります。

止水弁

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。
枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：Ｂ－１

施工例：ＭＨＡ－Ｐ

32

ＪＣＷ１０４ 弁きょう
適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故およびケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。
制水弁

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

接続管との接続部は、確実に施工して下さい。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：Ｂ５33

ＪＣＷ１０５ 量水器桝ふた

適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

量水器
枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：ＭＢ－１

34

ＪＣＷ３０１ ルーフドレン（ろく屋根用たて形）

完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。

本体のねじ部には、モルタル等が入らないようにして下さい。

防水層

テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

施工例：ＲＪ－EＡ※ねじ接合時の注意点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

施工例：ＲＪ－ＡＢ

35

ＪＣＷ３０１ ルーフドレン（バルコニー用）
完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。

モルタル防水テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

施工例：ＲＪ－ＤＡ

施工例：ＲＪ－ＤＢ

36※ねじ接合時の注意点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

ＪＣＷ３０１ ルーフドレン（ろく屋根用横形）

完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。
テーパねじ部の接合は、雄ねじ先端（あまりねじ部）に防錆が必要な為、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工して下さい。

本体のねじ部には、モルタル等が入らないようにして下さい。

防水層※ねじ接合時の注意 点に ついては、「ねじ配管接続時の注意点」
を参照下さい。P38～40 参照

施工例：ＲＪ－FＡ

37

ねじ配管接続時の注意点
１．ねじ切 り及び、ねじの確 認
正しいねじが切 れないと、予 定 通りの寸 法 におさまらなかったり、漏 れたりして、寸 法 取 りから
またやり直 さなければならなくなることがあります。そういう材 料、時 間のロスを招かないためにも、ねじ切 りに当っては、慎 重、確 実な作業をすることが必要です。ここでは、細かなねじ切 りの方 法 については省 略 しますが、日 本 金 属 継 手 協 会 の発 行 している「 正 しいねじ込 み配 管の手 引 き」 を参 照 し、正 しいねじが切 れていることを前 提 に、配 管 ねじ込 み時 の注 意 点 について説明します。
２．接合部分 の清 掃・脱脂
接 合 部 分 に切 粉 、土 砂 などが付 着 したままでねじ込 むと十 分 にねじ込 まれなかったり、また油分が付着 したままだと、それが管内に侵入すると好ましくないことは勿論 、シール材 が効 果を発揮せず、漏れの原 因になることがありますので、接合部 分の清 掃、脱脂 は必 ず行 って下さい。
①パイプ及 び本 体 のねじ部 に付 着 している切 粉 、土 砂 、ごみなどの異 物 や水 分 、油 分 など
はブラシ、ウェス及び脱脂洗 浄剤などで除去します。
②接合 部 分に錆などが発 生している場合は、ブラシなどで除去します。
③パイプ、本 体の内 部 に異物がないか再確認します。
④ねじ切 り時に水 溶 性の切削油を使用した場合は、水洗いにより脱 脂をしても構いません。
水洗 後は、ねじ部より水 分を、すばやく完全に拭き取って下さい。
３．シール材 の種 類
シール材 は接 合 部 分のシールを目的 に使 用 されるもので、テープ状 のシール材 と液 状 のシール剤の 2 種 類に大別 されます。そのうち液状シール剤は、用途 別に数種類ありますので、使用目的に合 ったものを選定 します。JWWA（(社)日本水道 協会 ） K161 は錆 の発 生 を防止する性 能も規定しており、これに合格するシール剤は防 食シール剤として JCW 下 記 製品の接続に最 適です。
・ＪＣＷ 201 床排 水トラップ
・ＪＣＷ 203 床上 掃除 口（防水層用）
・ＪＣＷ 205 通気 金具
・ＪＣＷ 301 ルーフドレン
４ ．シ ール 材 の 使 用 方法
1） 液 状 シー ル 剤 の 使用 方 法 （テ ー パ ねじ 接 続 に 適 用）
①パ イ プ の ねじ 部 が 清 掃 され て い るこ とを 確 認 しま す 。
②液 状 シ ー ル剤 は 図 1 に 示す よ う にパ イプ 端 面 から た れ のな いよ う に 塗り ま す 。
③液 状 シ ー ル剤 は 、 ね じ 山を か る く充 てん す る 程度 に 塗 布し ます 。

図 1 液状 シ ール 剤 の塗 布方 法382）テ ープ状 シール材 を使 用する場合 （ 平行 ね じ 接続 に 適 用）
①パイ プの ねじ部が 清掃されていることを確認しま す。
②テー プは ねじの回 転方向（時計方向）にパイプ端 面から はみ 出さ ないよう に 巻
きつ けます。 尚、 ねじ 切り上がり部 1.5～2 山は 巻かないで下さ い。図 2 参 照③テー プは 2／3～3／4 幅ラップさせてしっかりと 巻き 、指で押 さえてテ ー プを
ねじ 山になじ ませ ます 。

図 2 テ ー プ の巻 き 方3）内 面ライ ニング 鋼管 での シール材使用方法
内面ラ イニ ング鋼管 との接合に際しては、耐食性を 十分発 揮さ せる ために接 合 部
分の シールと同時 に管 端部の防食処理を施す必要が ありま す。
①管端 の内 面ライニ ング部は、面取りを行います。
②内面 ライ ニング鋼 管の内面、及び管端に接着剤を 塗布し 管端 コア を内面ラ イ ニ
ング 鋼管に接 着し ます 。図 3 参照

図3５．ねじ込 み作業 （ テー パ ね じ接 続 に 適用 ）ねじ込み の際 は、 配 管径に合った適切な工具を使用し作 業を 行って下 さい。
尚、平行ね じはこ れに 従わ ず、適切な位置（高さ）で金具 を調 整し てね じ込ん で 下さい。（ トルク 管 理は不要 です。）
①金具類 の本 体に パ イプを手で固くなるまでねじ込みま す。 手締めの 山数の 目 安 を
表 1 に示 します 。
②手締め 後、 必ず パ イプに適した大きさのパイプレンチ を使 用します 。
③パイプ を適 正な ト ルクでねじ込みます。
④手締め 後の ねじ 込 み山数の目安と標準締め付けトルク を表 1 に示 しま す。

39

呼び

表 1 ね じ 込 み山 数 の目 安と 標 準 締付 け ト ルク
ねじ 込 み 山数
標準 締 付 けト ル ク
レン チ の 呼び 寸 法
トル ク
手締 め 山手締 め 後×加 える 力 N
N･m
数
締め 込 み 山数
（kgf）
注 (1)
注 (2)
（kgf･m）
注 (3)

1 1/4

5.5

1.5

120（12）450×350（35）

1 1/2

5.5

1.5

150（15）600×320（32）

2

7.0

2.0

200（20）600×420（42）

2 1/2

7.5

2.5

250（25）900×350（35）

3

9.0

2.5

300（30）900×430（43）

4

11.0

3.0

400（40）950×530（53）

5

12.5

3.5

500（50）950×670（67）600（60）1150×630（63）
6
12.5
3.5
注(1) 基準 径 の 位置 ま での 締 め 込み 山 数
注(2) 基準 径 の 位置 か らの 締 め 込み 山 数
注(3) 呼 び 3 以下は パ イプ レ ン チ、 呼 び 4 以上は 鎖 パ イプ レ ン チの 呼び
寸法 を 示 しま す 。

⑤ねじ 込み 後、本体 端面からはみ出した防食シール 剤は完 全に 取り 除き、露 出 ね
じ部 に一般さ び止 め材 を十分に塗布します。
⑥いっ たん ねじ込ん だねじを、ゆるめる方向で配管 角度を 調整 する ことは漏 れ の原因 になるの で、 避け て下さい。やむを得ずねじ 戻 しをす る時 は、 45°以 内 として 下さい 。液状 シー ル剤が硬化した後のねじ戻 しは絶対 に行わな いで下さ い。
注意： 再施 工の場合 は、シール材を除去し、新たに シール 材を 付け 直してご 使 用
下さ い。

引用図書 ：正 しい ね じ込み配管の手引き

40

改訂第６ 版

日 本金属継 手協会発 行

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 会員会社（５０音順）
ア ン デ ス 産 業 ㈱ 〒130-0011 東京都墨田区石原 4-14-12
TEL 03-3625-5561 FAX 03-3625-6248
伊

藤

鉄

工

㈱ 〒332-0011 埼玉県川口市元郷 3-22-23
TEL 048-224-3986 FAX 048-224-3940

カ

ネ

ソ

ウ

㈱ 〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生８１番地
TEL 059-377-4747 FAX 059-377-5684

㈱

小

島

西

部

第

一

作

所 〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町 5-1

機材㈱ 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-11-20

機材㈱ 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-64-11

製

TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556
TEL 092-431-4561 FAX 092-481-0734
T E L 0 3 - 3 9 0 3 - 2 4 5 1 F A X 0 3 - 3 9 0 1 - 4620
ダ

イ

ド

レ

㈱ 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-13-15
TEL 06-6531-4360 FAX 06-6531-4598㈱中部コーポレーション 〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰 1533-1
TEL 0594-32-1143 FAX 0594-32-111 9㈱

ニ

ラ 〒511-0102 三重県桑名市多度町香取 532

ム

TEL 0594-48-2750 FAX 0594-48-2748㈱ 長 谷 川 鋳 工 所 〒332-0015 埼玉県川口市川口 1-5-14
TEL 048-226-3311 FAX 048-226-331 6
福

西

鋳

物

㈱ 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 4-25-17
TEL 06-6541-2924 FAX 06-6531-4994

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会
http://www.jcw.jp