voor BelgiëSE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H

12-25

JAAR
GARANTIEOMVORMERS

1-fase omvormer met
EV-oplader

2-in-1 unit - EV-oplader en PV-omvormer. Versnelt de installatie enhet opladen van EV'sCombineert netstroom en zonne-energie om
2,5 keer sneller op te laden dan standaard
EV-opladers
Maximaliseert het eigen PV-verbruik en
optimaliseert het gebruik van duurzame
energie
Bespaart arbeid en kosten in vergelijking met
de installatie van een standalone EV-opladeren PV-omvormer
Recordbrekend rendement van 99% en hogebetrouwbaarheid door HD-Wave technologie

solaredge.com

Ingebouwde monitoring op paneelniveau
Klein, licht van gewicht en net zo eenvoudig
te installeren en in bedrijf te stellen als een
standaard SolarEdge omvormer
Geavanceerde veiligheidsfuncties, inclusiefgeïntegreerde vlamboog bescherming
Verschillende typen oplaadkabels en lengtes(kabel en houder moeten apart worden besteld)
Ingebouwde 6mA DC-aardlekschakelaar,conform IEC 62752:2016, voor lagere arbeidsen installatiekosten

1-fase omvormer met EV-oplader
SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000HOMVORMER SPECIFICATIES:
SE3680H

SE4000H

SE5000H

SE6000H

Nominaal AC-vermogen

3.680

4.000

5.000

6.000

Maximaal AC-vermogen

3.680

4.000

5.000

6.000

UITGANG - AC (BELASTING EN NETWERK)

Nominale AC-spanning L-N

VA
VA

230

Vac

AC-spanningsbereik

184 - 264,5

Vac

AC-frequentiebereik

50 ± 5Hz

Maximale AC-stroom (continu)

1618,523

27,5A

Maximale foutstroom en duur

16 / 20

18,5 / 20

23 / 20

27,5 / 20

A / msLekstroomdetectie / reststroomstapdetector

300 / 30mA

AC-inschakelstroom (piek/duur)

2,8 / 20Aac (rms)
/ ms

38

A

Maximale overstroombeveiliging
Arbeidsfactor

1 (instelbaar van -0,9 tot +0,9)

Totale harmonische vervorming (THD)<3

Beveiligingsklasse
Netcontrole, anti-eilandbedrijf,
limieten per land instelbaar

Ja

OverspanningscategorieIII

INGANG - DC

Maximaal DC-vermogen

7360

8000

10000

Transformatorloos, niet-geaard

Ja

Maximale DC-spanning

480

Nominale DC-spanning

380

Maximale DC-stroom%

Klasse 1

10,5W
Vdc
Vdc

11,5

DC-ompolingsbeveiliging

12000

13,5

16,5Adc

Ja

Lekstroom detectie

600kΩ gevoeligheid

Maximaal rendement

99,2%

EU rendement

99%

Stand-by verbruik< 2,5W

EXTRA FUNCTIES

Ondersteunde communicatie

RS485, ethernet, ZigBee (optioneel), wifi, GSM (optioneel)

Smart energy management

Export begrenzing

Omvormer inbedrijfstelling

Met de mobiele SetApp die gebruik maakt van de ingebouwde
wifi access point voor lokale verbinding

VlamboogbeschermingGeïntegreerd, instelbaar (volgens UL1699B)

NORM EN REGELGEVING
Veiligheidsnormen - omvormer
Netwerkstandaarden

IEC-62109-1/2
UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC 61727, IEC 62116, ÖNORM, TF3.2.1,C10-11, NRS 097-2-1, , VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, AS-4777

Emissies

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15 klasse B

RoHS

Ja

INSTALLATIE SPECIFICATIES
AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)

9 - 16mm

AC-kabel draaddiameter1 - 13mm2DC-aansluiting (2)1 x MC4-paar

Afmetingen met aansluitunit (HxBxD)
Gewicht, incl. aansluitunit
Geluidsniveau
Koeling

2 x MC4-paar
450 x 370 x 174

1011,4<25mm
11,9kgdBANatuurlijke convectie

Bedrijfstemperatuur-40 tot +60(3)˚C

Omgevingsluchtdruk

minimum 860 - 1060

hPaBeschermingsgraad

IP65 – binnen en buiten

(1)
(2)

Aansluiting van extra parallelle strings aan één ingang is toegestaan zolang de cumulatieve stroom niet hoger is dan 45A.
Vol vermogen tot minstens 50˚C. Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf

1-fase omvormer met EV-oplader
SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H
EV-OPLADER EN EV-OPLAADKABEL SPECIFICATIES:UITGANG - AC (EV-OPLADER)
AC-mode 3
Aansluiting op het SolarEdge monitoring platform is vereist voor de eerste EV-oplading

Oplaad mode
Nominaal AC-vermogen (PV & netwerk)

7.400

W

Nominale AC-spanning

230

Vac

AC-frequentie

50

Hz

Maximale AC-stroom (continu) bij 230V (PV & netwerk)

32

Aac

Aanspreekstroom aardlekschakelaar (AC)30mA rmsAanspreekstroom aardlekschakelaar (DC)

6mAdc

EXTRA FUNCTIES
EV-oplader status leds, foutindicator

Ja

EV-oplader aardaansluiting monitoringJa, continu

EV-oplader inbedrijfstelling
EV-oplader ontkoppelingsdetectie

Met de monitoring app; ethernet, wifi of ZigBee verbinding is vereist (3)Ja, stroomaansluiting volgens IEC62196

NORM EN REGELGEVING
Veiligheid

IEC 61851, IEC 62752:2016

EV-oplader

IEC 62196

INSTALLATION SPECIFICATIONS
Stekker EV-oplader

IEC 62196 type 1 of type 2Kabellengte EV-oplaadkabel (4)Gewicht EV-oplaadkabel
Bedrijfstemperatuur EV-oplaadkabel
Beschermingsgraad (aangesloten op EV of met stofkap)
(3)

(4)

7,6 (4,6 optioneel)m

5,7 (3,5 voor 4,6m optioneel)

kg-30 tot +50

˚CIP54

GSM verbinding kan worden gebruikt; vereist een SIM-kaart met een 50MB data-abonnement dat moet worden gekocht bij een lokale provider; het SolarEdge data-abonnement kan alleen
gebruikt worden voor activatie.
EV-oplaadkabel moet apart worden besteld© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. SolarEdge, de SolarEdge logo, geoptimaliseerd door SolarEdge, zijn handelsmerken, of geregistreerde
handelsmerken, van SolarEdge Technologies, Inc. Alle andere vermelde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Datum: 04/2019/V01/NL.
Kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.