ＣＣ－Ｌｉｎｋ通信ユニット
ＵＦ－ＣＬ
取扱説明書

目

次

まえがき ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

１．ご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

１.１ 製品の確認 ･･･････････････････････････････････････････････

3

１.２ 準備していただくもの ･･････････････････････････ ････････････

3

１.３ ＵＦ－ＣＬの取付け方法････････････････････････ ･･･････････

5

２．ＵＦ－ＣＬの接続方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6

３．ＵＦユニットＳ３の設定方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7

４．ＵＦ－ＣＬの設定方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

8

４.１ 局番設定････････････････････････････････････････････････

8

４.２ ボーレート設定 ･･･････････････････････････････ ････････････

8

５．ＵＦ－ＣＬにて信号を設定するには ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

9

５.１ ＵＦ－ＣＬからの設定方法 ･･････････････････････ ････････････

9

６．パソコンとＵＦ－ＣＬとの通信方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10

７．インターフェース仕様 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

11

添付資料
ＣＣ－Ｌｉｎｋ通信ユニット

ＵＦ－ＣＬ

ユーザーズマニュアル

- 1 -

まえがき
このたびは、”サイリスタ式電力調整ユニット

用ＣＣ－Ｌｉｎｋ通信ユニット

ＵＦ－ＣＬ”をお買上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読み頂き、ご要望の機能を充分に満足するようご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお後々のため、この取扱説明書は大切に保存してください。
以下の説明に於きまして、通信ユニットは“ＵＦ－ＣＬ”と略させて頂きます。

- 2 -１．ご使用になる前に１.１ 製品の確認
ご注文通りの製品が入っていることを確認してください。
ｏＵＦ－ＣＬｏＵＦ－ＣＬ取付用ビス(1 個/1 台)
１.２ 準備していただくもの(1)ＣＣ－Ｌｉｎｋ用ケーブル① ケーブル
ＣＣ－Ｌｉｎｋでは、仕様で定められたケーブルを使用して幹線を構築します。
以下に各ケーブルの概要を示します。

② 接続コネクタ
プラグ

ＭＳＴＢ２．５／５－ＳＴＦ―５．０８ＡＵ
ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ製- 3 -FG

SLD

DG

DBDA

③ ケーブルの配線方法

(2)終端抵抗
ＣＣ－Ｌｉｎｋでは、終端抵抗を幹線の両端に取付ける必要があります。
① 終端抵抗抵抗１／２Ｗ １１０Ω ±５％② 取付上の注意事項(ｱ) 終端抵抗は幹線の終端に取付けてください。
局に取付けるとネットワークの終端に問題が発生することがあり(インピーダンスが高くなりすぎるか低くなりすぎる)、障害の原因となることがあります。
(ｲ) 終端抵抗は支線の端に取付けないでください。

- 4 -１.３ ＵＦ－ＣＬの取付け方法(1) ＵＦユニット側面の通信用ハーネス接続部のカバーを、ニッパー等で切り落とします。(図１.３(1))(2) ＵＦ－ＣＬに接続されているハーネスを、ＵＦユニットに接続します。(図１.３(2))(3) ＵＦ－ＣＬから出ている２箇所のツメを、ＵＦユニットに接続します。(図１.３(3))(4) ＵＦ－ＣＬとＵＦユニットとを付属しているＵＦ－ＣＬ取付用ビスで固定します。(図１.３(4))

図１.３(1)

図１.３(2)

図１.３(3)

図１.３(4)- 5 -２．ＵＦ－ＣＬの接続方法について

モニタ

マスタユニット
マスタ局

終端
抵抗

直流電源
ＤＣ９～２４Ｖ

ＵＦ－ＣＬ

ＵＦ－ＣＬ

ＵＦ－ＣＬ

ＵＦ－ＣＬ

スレーブ局

スレーブ局

スレーブ局

スレーブ局

１

２

４１

４２

ＵＦユニット

ＵＦユニット

ＵＦユニット

ＵＦユニット

Ｎｏ．１

Ｎｏ．２

Ｎｏ．４１

Ｎｏ．４２

ＵＦユニットは、最大４２台接続可能です。
ケーブルの終端には必ず終端抵抗を取付けてください。
マスタ局～スレーブ局、スレーブ局～スレーブ局、スレーブ局～終端抵抗間にＴ分岐を使用されても問題はありません。
ＵＦ－ＣＬに直流電源(ＤＣ９～２４Ｖ)を接続してください。
電流容量は、ＵＦ－ＣＬ

１台当たり０．２Ａ必要です。

- 6 -３．ＵＦユニットＳ３の設定方法についてＵＦユニットの正面のカバーをはずすと、Ｓ３があります。ＵＦ－ＣＬを使用する場合、Ｓ３のユニットＮｏ．の設定を“１”に必要があります。
Ｓ３の初期設定は、“０”に設定されています。
以下のようにＵＦユニットＳ３のユニットＮｏ．の設定を“Ｎｏ.１”に設定してください。
Ｓ３ＯＮ

ＯＦＦ

Ｎｏ.１

□
１

□

□

２３

□
４

Ｓ３－１

Ｓ３－２

Ｓ３－３

Ｓ３－４ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

- 7 -

４．ＵＦ－ＣＬの設定方法について

直流電源入力端子 ＤＣ９－２４Ｖ(＋)（TB1）

ＧＮＤ(－)
ＦＧ

ＰＯＷ．

表示灯

ＬＥＤ（緑）Ｌ ＲＵＮ ＬＥＤ（緑）Ｌ ＥＲＲ ＬＥＤ（赤）ＲＤ

ＬＥＤ（緑）

ＳＤ

ＬＥＤ（緑）

局番設定 Ｘ１０(ロータリスイッチ)
局番設定 Ｘ１(ロータリスイッチ)
ボーレート設定(ロータリスイッチ)

４.１ 局番設定局番設定はネットワーク上で使用する局番を設定するもので、１～４２の範囲で設定可能です。
ＵＦ－ＣＬでは局番を１つ使用します。

↑１０の位を設定 ↑１の位を設定(ＤＳＷ３)(ＤＳＷ２)
４.２ ボーレート設定
ボーレート設定は、ネットワーク上での伝送速度を設定するものです。
(ボーレート設定値)
０:１５６Ｋｂｐｓ
１:６２５Ｋｂｐｓ
２:２.５Ｍｂｐｓ
３:５Ｍｂｐｓ
４:１０Ｍｂｐｓ(ＤＳＷ１)

上記以外:エラー

注）通信速度が５Ｍ，１０Ｍｂｐｓの場合、接続台数に関わらずマスタ局設定のスキャンモード指定は、「同期」を選択してください。

- 8 -５．ＵＦ－ＣＬにて信号を設定するにはＵＦ－ＣＬにて信号を設定するには、表示パネルを操作して優先設定を“２”にする必要があります。
詳細はＵＦ表示パネル活用マニュアルの８項を参照してください。
５.１ ＵＦ－ＣＬからの設定方法
例.Ｌ(下点(下限)信号)をＵＦ－ＣＬにて設定が変更できるようにする。
(1) ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを数回押して、表示パネルで『ＩＮＰＵＴ』を表示させます。(図５.１(1))(2) ＳＥＬ キーを２回押して、４桁表示の左端の表示を『Ｌ』にします。(図５.１(1))

図５.１(1)(3) ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを１回押し左端からの表示を『ＬＳ』にします。
(図５.１(2))(4) 表示パネルの ▲を数回押して『２』にします。
(図５.１(2))(5) 数字が点滅するので、ＥＮＴＥＲ キーを１回押して点灯させます。(図５.１(2))
図５.１(2)例のように操作して優先設定を変更することにより、ＵＦ－ＣＬから設定が変更できます。
表１は、表示パネルで優先設定を変更することで、ＵＦ－ＣＬから設定が変更できます。
表示機能

Ｐ

制御信号

Ｈ

手動(上限)信号Ｌ

下点(下限)信号

Ｆ

勾配信号

Ｅ

ソフトスタート時間

Ｃ

電流制限量

Ｕ

ヒータ断線量ｄ

ディレー時間－

周期時間
表１- 9 -６．パソコンとＵＦ－ＣＬとの通信方法について
パソコンにてＵＦ－ＣＬと通信するには、添付資料を参考にして、プログラムの作成をしてください。
添付資料
ＣＣ－Ｌｉｎｋ通信ユニット

ＵＦ－ＣＬ

ユーザーズマニュアル- 10 -７．インターフェース仕様
項目

仕様

通信規格

CC-LINK Ver.2.0

通信速度[Mbps]

10/5/2.5/0.625/0.156

占有局数

1 局占有（拡張サイクリック 4 倍 Ver.2）

局間ケーブル長
通信ケーブル長(注 1)

20cm 以上
通信速度[Mbps]

105

2.5

0.6250.156

最大ケーブル総延長[m]1001604009001200

注 1 Ｔ分岐通信の場合は、マスタユニット

及び、搭載されるＰＬＣの取扱説明書をご参照ください。

通信速度と最大ケーブル総延長の条件を満たすようにシステムを構築してください。
使用例(1)配線方法
マスタ・ローカルの参考配線を下記に示します。
Ｖｅｒ．１．１０対応ＣＣ－ＬＩＮＫ専用ケーブルの場合、終端抵抗は１１０Ωを接続してください。

ＵＦ－ＣＬを１０台接続した場合QJ61BT11N

UF-CL

UF-CL

UF-CL

UF-CL

UF-CL

UF-CL

ﾏｽﾀ局

1局

2局

3局

4局

5局

6局

UF-CL

UF-CL

UF-CL

UF-CL

10 局

9局

8局

7局

- 11 -

(2) マスタ局設定方法
三菱製ＰＬＣマスタ局(ＱＪ６１ＢＴ１１Ｎ)を使用する場合の設定方法を下記に示します。
ＧＸ

Ｗｏｒｋｓ２の場合(ネットワークパラメータＣＣ－ＬＩＮＫ)

動作設定：デフォルト値
特殊リレー、特殊レジスタ、リトライ回数、自動複列台数については任意の値とします。
通信速度が５Ｍ，１０Ｍｂｐｓの場合、接続台数に関わらずスキャンモード指定は「同期」を選択してください。
局情報は下記となります。

注）通信速度については、ノイズ等の影響により下げる必要も生じます。

- 12 -

□お問い合せ株式会社 三社電機製作所
営業直通電話

営業本部（０６）６３２５－０５００

東京支店（０３）３８３４－１７００

中部営業所（０５２）９５５－５６００

九州営業所（０９２）４３１－７５８６

電力調整器担当までご連絡下さい。

ホームページ：http://www.sansha.co.jp/
本仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります。
Ｋ００Ａ００６８４００ＡＢ- 13 -

２０２１．０５．１３