技術と信頼のトレードマーク

給水装置用（ダイヤフラム式）

減圧弁 NRD13〜25

減圧弁部はストレーナ付カートリッジ方式●ストレーナが異物の流入を防止して器具を保護●カートリッジ式で清掃・交換が容易

E-470●認証機関：公益社団法人日本水道協会 品質認証センター●適合性能：耐圧・浸出・耐久

素 敵な 創造 〜人へ・未 来 へ株式会社

給水装置用（ダイヤフラム式）

減圧弁 NRD

減圧弁カートリッジ

13〜25

ストレーナ

メンテナンスが容易なカートリッジ式

減圧弁は、長期間性能を維持するため必要に応じたメンテナンスが必要です。このため、減圧弁部のみの取付け・取外しが簡単にできるカートリッジ式を採用しました。電球交換と同じ要領で脱着できるねじ込み式で、配管から取外すことなく交換やストレーナの清掃が行えます。

ストレーナ付減圧弁カートリッジにはストレーナが装着されており、通常使用時に弁座や二次側器具類を異物の噛み込みから防ぎます。

洗管キャップ付
出荷時、減圧弁に付属しておりそのまま洗管や水圧検査ができます。ストレーナ機能を持ち洗管時に異物の流入を防止。洗管や水圧検査終了後、異物とともに取外します。
このため減圧弁を清掃する必要がありません。

洗管キャップ

優れた耐久性出荷時

屋外設置を考慮した密閉構造。主要材質は耐食性に優れた鉛フリー青銅合金・ステンレス等、また、ダイヤフラムやディスク部には耐塩素性のゴム（耐塩素 EPDM）を使用しており、耐久性に優れます。

小型・軽量で、メータ二次側や止水栓等に直結できます。
減圧弁設置後、減圧が不要になった場合でも、減圧弁カートリッジを取外しキャップを取付けるだけで対応でき、配管を変える必要がありません。
仕様

使用流体

水道水（常温）一次側圧力

1.0MPa 以下

二次側標準設定圧力

0.2・0.25・0.3MPa

二次側圧力調整範囲

0.15 〜 0.3MPa

出荷時の二次側設定
圧力許容差範囲+200

定格流量（差圧 0.1MPa 以上）

13：30L/min

弁箱耐圧
接続注kPa20：50L/min

意●仕様の範囲内でご使用ください。範囲外での使用は、機能低下や破損の原因となります。

25：85L/min

1.75MPa 以下
一次側平行めねじ（統一ねじ・普通ねじ）によるユニオンナット付

二次側平行おねじ（統一ねじ・普通ねじ）

洗管キャップの使用方法
必ず洗管キャップを付けた状態

1 （出荷時の状態）で、洗管と水圧検査を行ってください。

減圧弁
洗管キャップ

洗管キャップを外し減圧弁が直接付いた状態で洗管と水圧検査を行うと、減圧弁の機能に支障をきたす恐れがあります。

2

洗管と水 圧検 査 終了
時、ねじ込まれている洗管キャップと減圧弁を手で左に回して取外します。
洗管キャップ

減圧弁

3

洗管キャップを取外した状態の減圧弁を、手で右に回して直接ねじ込みます。
減圧弁

すき間があかぬ様、十分にねじ込んでください。

技術と信頼のトレードマーク

構造
11■主要部品表

12 13101492287321205h2261715 161819

流れ方向

品番 部 品 名材 質
材 質
12 調整ねじ
CAC406C
CAC911
CAC911（テフロンコーティング） 13 六角袋ナット SUS
鉛レス青銅連鋳棒 14 ナットパッキン PE
15 袋ナット
CAC406C
耐塩素EPDM
4 ディスクC5191W
鉛レス青銅連鋳棒 16 直結リング
5 ダイヤフラム 耐塩素EPDM
PP
17 ストレーナ
SUS304
6 センターディスク SUS304
18 止めリング
7 ばね座金SUS
SUS304-WPB
19 Oリング
8 六角ナット
SUS
NBR
20 Oリング
9 カバー
SUS304NBR
21 Oリング
10 ば ねSWP-B
NBR
22 Oリング
11 ばね受けSPCC
NBR

品番 部 品 名1 本 体
2 シリンダ3 スピンドルh1■主要寸法表D114

D28L

記号呼び径Lh11380

24 90.520100 24 90.525120 45

＊h2

統一ねじ

D1普通ねじ統一ねじ

D2普通ねじG 3/4 W25.8山14 G 3/4 W25.8山14W33.0山14

G1W33.0山14G1122 G1 1/4 W39.0山14 G1 1/4 W39.0山14＊面間寸法 L は、YN 式減圧弁 NRV13〜25 と同様です。

性能● 耐圧：1.75MPa 異常なし。
● 浸出：浸出性能試験により水質基準に適合
流量特性
0.4

130.2

０2513・20（25もほぼ同値）

50

MPa

45dB(A)

0.21

0.1０

騒音特性

13・20（25もほぼ同値）

0.220.2

10 20 30 40 50 60 70 80
流 量L／min

0.23

騒 音

MPa

0.3

圧力特性

二次側圧力

MPa
0.10.4200.4
二次 側 圧力二次 側 圧力0.3● 耐久：10 万回作動後、異常なし。
● 流量・圧力・騒音特性は下記グラフを参照

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
流 量
L／min

0.30.200.19

二次 側 圧力0.18

400.2
00.1MPa0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
流 量
L／min

一 次 側 圧 力：0.5ＭPa
減圧弁設定圧力：0.15，0.2，0.25，0.3ＭPa（締切り昇圧を含んだ停水時の圧力）

0.5
一次側圧力

38
01.0MPa1020
流一次側圧力0.5MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定し、一次側圧力を0.5〜1.0〜0.25〜0.5MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。

30量

40L／min

一次側圧力 0.6MPa
二次側設定圧力 0.2MPa
マイクロホンの距離 15cm
暗騒音 38dB（A）

取付け・取扱い方法● 保管は直射日光や雨水を避け、器具の内部にごみやほこりが入らない様 配管例にしてください。
● 取扱中、器具の落下等に注意してください。損傷によって漏水や故障の原因となります。
● 減圧弁を取付ける前に必ず洗管し、異物等を十分に除去してください。
● 本体に鋳出しされた矢印を、流れ方向に合わせて配管してください。
● 必ず洗管キャップを付けた状態（出荷時の状態）で洗管と水圧検査を行ってください。尚、洗管キャップはストレーナ機能を持ち、洗管終了後、サドル付分水栓
異物とともに取外します。（前ページ「洗管キャップの使用方法」をお読みください。）● 凍結が予想される場合には、保温等の凍結防止策を施してください。凍結は漏水や故障の原因となります。
● 解氷作業等での直火での加熱は、漏水や故障の原因となりますのでおやめください。

配水管減圧弁 NRD
水道メータ

メータ止水栓
止水栓50

給水装置用（ダイヤフラム式）

技術と信頼のトレードマーク

減圧弁 NRD 13〜25
減圧弁 二次側圧力の調整方法
減圧弁は原則として、工場内でご指定の二次側標準設定圧力に設定された上で出荷されます。但し減圧弁設置後、設定圧力を変更する必要がある場合には、次の手順で行ってください。

六角袋ナット上げる

調整ねじ

カバー上部の六角袋ナットをレンチ等で緩めて取外す。
2
調整ねじのつまみを回して調整し、圧力を設定する。右へ回すと圧力が上がり、左へ回すと下がります。調整の目安としては、1回転で約0.03MPa変動します。
3
目安とする回転数を回した後、必ず二次側に設置されている給水栓等を2〜3回開閉して二次側圧力が安定し、目標の設定圧力になっているか、圧力計で確認する。
4
目標の設定圧力になるまで 2 3 を繰り返し、微調整する。
5
六角袋ナットを取付ける。
1下げる

カバー

メンテナンス
減圧弁を常に正常に作動させ、また、性能を維持させるためには適切な保守点検が必要です。減圧弁部（カートリッジ式）の交換や、ストレーナ清掃等の必要が生じた場合には、次の手順で行ってください。

〈減圧弁カートリッジ交換の手順〉

減圧弁カートリッジ

一次側に設置されている止水栓等を閉栓する。
二次側に設置されている給水栓等を開け、配管内の圧力を抜く。
3
減圧弁部はカートリッジ式のため、電球交換と同じ要領で手で左に回して取外す。
（手で回らない場合は、レンチ等を使用して回してください）★減圧弁カートリッジを取外す際、図のOリングが本体に残っていないことを確認してください。
4
交換品に、砂・ゴミ等が付着しないよう注意し、また、所定箇所にOリングが装着されていることを確認した上で本体に挿入し、手で右に回してしっかりねじ込む。（レンチ等は使用しない）★無理にねじ込むとねじ山をつぶしてしまい、取付けできなくなります。確
実にねじを嵌合させてから、すき間があかぬ様十分にねじ込んでください。
5
一次側に設置されている止水栓等を開栓し、漏水等の異常のないことを確認する。
12

Oリング

ストレーナ

本

体

〈ストレーナの清掃〉
減圧弁カートリッジを取外し、ストレーナに付着している異物を歯ブラシ等を使用して取除いた後、再び本体に取付けます。カートリッジの取外し・取付けは上記「減圧弁カートリッジ交換の手順」を参照。
尚、本体内部に異物が残存している場合は、減圧弁カートリッジを取外した後二次側給水栓等を閉め、一次側止水栓をわずか開けて水圧により排出してください。

減圧弁部キャップ（別売）〈減圧弁設置後、減圧が不要となった場合の対処方法〉

本体

減圧弁カートリッジを上記「減圧弁カートリッジ交換の手順」に従って取外した後、本体のカートリッジ取付け部に減圧弁部キャップ（別売）を取付け、しっかりねじ込んでから使用してください。

素 敵な 創造 〜人へ・未 来 へ

株式会社

本社・松本工場〒399-8750

松本

北海道工場

〒059-1362

苫小市
牧笹市

柏賀

3

原

60-14620ht t p:/ / www.nippov.co.jp/

お問い合わせ先
東 京 支 店
札幌営業所
仙台営業所
北関東営業所
神奈川営業所

TEL.03-5338-2231
TEL.011-232-0471

FAX.03-5338-2230
FAX.011-208-2260

TEL.022-213-3177
TEL.0283-22-7547
TEL.042-741-7121

FAX.022-213-3266
FAX.0283-20-1069
FAX.042-765-7157

松本営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
福岡営業所

ISO 9001・14001 認証取得
このカタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法とは同一ではありません。

TEL.0263-50-5221
TEL.052-735-6511
TEL.06-6354-1057
TEL.082-232-8117
TEL.092-472-5128

FAX.0263-50-5222
FAX.052-735-6510
FAX.06-6355-2213
FAX.082-232-8053
FAX.092-477-2057
再生紙を使用しています。

1411.1500Ｋ