結露のない快適な空間へ「NDシリーズ」

結露防止吹出口

結露防止吹出口結露防止カバータイプ
結露防止機構誘引タイプ
ヒーター付

カビやダニの発生、それに伴う健康被害。
結露が引き起こすトラブルはさまざま。
結露によって濡れた壁や床を放置しておくと、カビの発生を誘発させます。カビは喘息の原因になるなど、健康への被害を招くほか、ダニのエサにもなってしまいます。長く放置するほど、カビやダニの増加という悪循環を招き、体調不良やアレルギーなどを引き起こしてしまうため、早めの結露対策が重要です。また、結露は壁紙にシミをつくるなど、建物の外観や構造にも悪影響を与えてしまいます。

結露のない、快適な空間へ。
空調用の吹出口・吸込口をはじめとする制気口は、温度・湿度の異なる空気が通るため、結露が発生しやすい場所となっています。
空研工業株式会社では、結露が発生しやすい制気口には、あらかじめしっかりとした対策を。
暖かい空気が冷たいものに触れ、水となって現れるのが結露です。空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むため、暖かい空気が出入りするエントランスや、熱いコンロのある厨房などに、より多く発生します。
また、一般的にマンションの方が戸建てより気密性が高いため、その分天井用吹出口
冷気

冷気

暖かい空気

暖かい空気
結露の発生結露が生じやすくなっています。結露を発生させないためには、冷たい部分に暖かい空気が触れないようにする対策が有効です。あらかじめ対策を行うことで、結露の発生を防ぐことができます。

さまざまな環境に合わせて、より結露の発生しにくいヒーター付もご用意。
通常は結露防止カバーを取り付けることで結露の発生を防ぐ

高い技術力・生産力をもとにした結露対策をご提案。

ことができますが、沖縄など特に高温多湿の場所や、空気の国内トップシェアを誇る知識と実績で、出入りが多いエントランスなどでは、断熱材だけでは結露多様なニーズに対応いたします。の発生を防げない場合があります。そこで、吹出口をヒーターで温めて、より強力に結露の発生を抑えるヒーター付もご用意。
周囲の環境に合わせて使用タイプを選択することで、効果的な結露対策を行うことができます。

快適な空間を追求した技術力で
空研工業独自の特許を取得。
空研工業ではカバーの構造・機構など、国内・海外でこれまで14 件の知的財産権を取得しています。それらの技術を組み合わせて活用することで、他にはない結露防止対策を実現。
これまで結露に悩まされていた場所でも、吹出口を取り替えるだけで結露を抑えられるようになります。エントランスなど環境的に結露が発生しやすい場所でも、しっかり抑えることができますので、ぜひお試しください。

01

BeforeAfter

02

INDEX
結露について

ライン

ND-KL
ライン

ND-VTL
ユニバーサルグリル

ND-VHS
ユニバーサルグリル

ND-SFRG
シーリングディフューザー

ND-E2

シーリングディフューザー

ND-EP

シーリングディフューザー

ND-C2

シーリングディフューザー

ND-KP
03

04

空気層とカバーで冷やさない結露防止カバータイプ

冷気との接触を防ぐ
結露防止機構空気の流れを利用する
誘引タイプ

結露防止カバーを付け、空気の層を挟むことで断熱効果を高めています。

吹出口本体等に断熱材を貼付することで、外気との接触を防いで、結露の発生を防ぎます。

誘引スリットにより天井内空気を引き込むことで、空気を混ぜて程よい温度に調整します。

結露防止カバータイプ

結露防止機構誘引タイプ

結露を防ぎ、室内を心地よく。
それぞれの吹出口の構造から結露ができるメカニズムを徹 底的に追求しました。
結露防止カバーや結露防止板などで 結露発生を原因からしっかり防ぎます。

結露防止カバー無し
従来品

結露防止カバー付き
透明タイプ

塗装タイプ

塗装タイプはカバーの色をご指定頂けます。

注意事項

05

ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

06

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

結露防止カバータイプ

標準型では、額縁全体に結露が発生します。結露防止対策として、額 縁 全 周に結露防止カバーを取り付けています。

ND-VTL 型は羽根 が 可動し、風 向を変えることが できる

熱を伝導しにくい結露防止カバーと空気層で断熱を行うことタイプとなります。そのため、ND-KL 型とは異なり、全周で、結露を発生しにくくしています。
みに吹き出します。

断面図だけでなく中央にも結露防止カバーを取り付けています。

標準型

6560559085

ND型

8075

側面図

標準型

701817161514136560552526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。
※オート型も共通の結露限界曲線です。

3116321718333435温度（℃）

50242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。
※VL 型、オート型も共通の結露限界曲線です。

311632171833

結露防止カバー

結露防止カバー

側面図
Q&AQ&A

181716151413

吹出温度︵℃︶

ND 型

80湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

855024

正面図
結露限界曲線9075

結露防止カバー

ヒーター付
施工要領および注意事項

結露防止カバー※VL 型、オート型（自動風向可変型）での製作もできます。
※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

正面図
湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

結露防止カバー

結露限界曲線

70

ヒーター付

ヒーター付

額縁全周と中央に結露防止カバーを付け、優れた結露防止効果を発揮します。

断面図

誘引タイプ

誘引タイプ

額縁全周に結露防止カバーを取り付け、結露の発生を防ぎます。

ND-KL 型は羽根が固定されているため、空気は下方向の07

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

3435
温度（℃）

08

結露について結露について

結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

結露防止カバータイプ

誘引タイプ

誘引タイプ

スプリング脱着式で手軽にフィルターの取り外しが可能です。

断面図

断面図

フィルター付で、外気のゴミやホコリなどをしっかりシャットアウトします。スプリング脱着式となっているため、本体外側多くのビルで使われている標準的なユニバーサルグリルの額縁を引っ張るだけで、手軽にフィルターの取り外しができます。

全周に結露防止カバーを取り付け結露の発生を防止します。にも対応いたします。

結露防止カバー

結露限界曲線

結露限界曲線

ND 型

8075標準型

70656090857565555024272814291530311632171833※線より下方領域では結露を発生しません。
※V 型、H 型などユニバーサルグリルも共通の結露限界曲線です。

3435
温度（℃）

181716151413605526標準型

70502425

ND 型

802526272814291530311632171833※線より下方領域では結露を発生しません。
※V 型、H 型などユニバーサルグリルも共通の結露限界曲線です。

Q&A

Q&A

181716151413

吹出温度︵℃︶

85

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

90

正面図

結露防止カバー

ヒーター付
施工要領および注意事項

結露防止カバー※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

正面図

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

結露防止カバー

V 型や H 型、VH 型にも対応いたします。

ヒーター付

ヒーター付

ユニバーサルグリルの額縁を結露防止カバーで覆い、結露によるシミや汚れを防ぎます。
VHS 型の他にも、V 型やH 型など、さまざまなタイプのグリル

09

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

3435温度（℃）

10結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

結露防止カバーと結露防止板で結露を防ぎます。

額縁部に結露防止カバーを取り付け、さらに中パン裏側にも断熱材を貼り付けました。

断面図

標準型の水平吹出の場合、一次空気に覆われない箇所（パンやすくなっています。また、垂直吹出の場合は、センターコーン表面部）に結露が発生します。垂直吹出の場合、パンと額縁と額縁の間より垂直に吹き出し、額縁に結露が発生していました。そこで、額縁には結露防止カバーを全周に取り付け、断熱材

センターコーン表面には結露防止板を貼り付けることで、結露55502414

標準型

251326272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

3116321718333435温度（℃）

結露限界曲線

正面図

9085

ND 型

8075

標準型

70

18171615141365605550242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

311632171833

断熱材

Q&AQ&A65

結露防止カバー※結露防止板は吹出フェースと同色仕上げ

ヒーター付
施工要領および注意事項

18171615※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

吹出温度︵℃︶

7570

結露防止板

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

ND 型

8060

結露防止カバー

正面図85

そこで、額縁部に結露防止カバーを取り付け、さらに中パンを防ぎます。

※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

90の間より垂直に吹き出しますので、額縁に結露が発生します。
裏側には熱伝導を防ぐための断熱材を貼り付け、結露の発生の発生を防ぎます。

結露限界曲線断面図
ヒーター付ヒーター付

外コーン額縁 4 コーナー部、センターコーンに結露が発生し誘引タイプ

誘引タイプ

結露防止カバータイプ

標準型の水平吹出の場合、一次空気に覆われない箇所である

11

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

3435温度（℃）

12結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ※垂直吹出でご使用になると外コーンに結露が発生します。

断面図

断熱材

吹出気流の誘引により二次空気が直接触れるため、結露が発生します。そこで、センターコーンに二次空気が触れない

55502414標準型

251326272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

311632171833

3435
温度（℃）

結露限界曲線

正面図

9085ND 型

8075標準型

7018171615141365605550242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

311632171833

断熱材

Q&A60

外コーン

ヒーター付
施工要領および注意事項

Q&A

65

結露防止板

※結露防止板は吹出フェースと同色仕上げ

吹出温度︵℃︶

18171615

そこで、中パン裏面に断熱材を貼り、中パン表面への冷気の湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

757013外コーン

正面図

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

コーンに侵入しないように断熱材をセットしております。

※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、中コーンの交換も可能です。

ND 型

誘引された暖気の二次空気が触れるため結露が発生します。
熱伝導を抑え、結露を防ぎます。

よう、熱伝導の低い結露防止板を貼り付け、冷気がセンター

80

断面図

空気に覆われるため結露の発生はありませんが、中パン部にはに触れることなく水平に吹き出します。センターコーン部だけは

90※垂直吹出でご使用になると外コーンに結露が発生します。

ND-C2 型と同様に、冷房時水平吹出の場合、外コーンは一次コーン以外のコーンを全て覆うため、暖気の二次空気はコーン

結露限界曲線

パン裏部に断熱材を貼り付けることで、パン表面の結露を防ぎます。

ヒーター付

ヒーター付

標準型の水平吹出の場合、冷気である一次空気がセンター〈冷房時は水平吹出でのみご使用ください〉

誘引タイプ

誘引タイプ

〈冷房時は水平吹出でのみご使用ください〉

センターコーン部に結露防止板を貼り付け、断熱材で冷気を遮断します。

85

結露防止機構結露防止機構結露防止タイプ

3435
温度（℃）

14

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止機構結露防止機構※写真は ND-GTL-D 型になります。

断熱材を貼り、温度差が大きい
ペリメーター部天井に取り付ける吹出口の結露を防ぎます。

正面図

吹出口本体に断熱材を貼り付け、一次空気と外気の接触を空調に対応します。結露防止対策として、断熱材を入れて組み

断面図
ヒーター付

ヒーター付

オフィスにあるグリッド天井およびシステム天井用の低温吹出誘引タイプ

誘引タイプ

センターコーンを断熱構造とすることで、低温吹出空調にも対応します。

防ぎます。グリッド天井やシステム天井の窓に近いペリメー立て、センターコーンそのものを断熱構造にしています。

ター部天井に設置します。

エアコンや空調室からの低温吹出空調にも対応しており、冷たい空気が通っても、結露の発生を防ぎます。

7060555024標準型

252627281429153031163217※線より下方領域では結露を発生しません。
※フェース面断熱構造センターコーンの結露限界となります。

18331615141312113435
温度（℃）

85

断熱構造センターコーン

8075

グリッド天井用〈照明組込型〉

70

ズレ防止器具65照明器具（除外品）

ND型

照明器具（除外品）

60Tバー（除外品）

55標準型

50242526272814293015※線より下方領域では結露を発生しません。
※結露防止シート貼付部の結露限界となります。

311632ネック

側面図111733181615141312Q&AQ&A

6590

ヒーター付
施工要領および注意事項

ND型

吹出温度︵℃︶

8575

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

90φ10 30 長穴

結露限界曲線システム天井用湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

結露限界曲線

8015

正面図

側面図

3435
温度（℃）

16

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

ノズル内部にテーパーの中筒があることで、冷気を額縁に触れさせずに吹き出します。

フラットタイプの額縁ですっきりしたデザイン。
360 回転で風向も自由自在です。

概略図
誘引気流

額縁に触れさせず、結露の発生を抑えます。

誘引気流

ネオスポンジ 2t 黒色（内貼り）

誘引気流

正面図

結露限界曲線
90ND 型

85181716151413128075

標準型

70Q&A6560555550245024252627282914301531163233※線より下方領域では結露を発生しません。
※W 型（二重ノズル）、オートW 型も共通の結露限界曲線です。

171834 35
温度（℃）

ヒーター付施工要領および注意事項

Q&A

6560

ノズル内部に断熱材を貼ったテーパーがあることで、冷気を吹出温度︵℃︶

標準型

70は 360 回転できるので、風向も自由に変えることができます。

湿度︵％︶

1817161514131280

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

ヒーター付施工要領および注意事項

ND 型

85

ポリエチレン 2t灰色（外貼り）のようなイメージで天井に設置できるノズルです。中ノズル※シングル型での製作もできます。

正面図

90

フラットタイプで額縁がすっきりしているため、ダウンライト

中枠

ポリエチレン2t貼り※W 型（二重ノズル）、オートW 型での製作もできます。

結露限界曲線

断面図
ヒーター付

吹出気流

ヒーター付

標準のノズルは、吹出気流が外ノズル全体から吹き出すため、R 形状の額縁周囲が冷やされ、その額縁に沿って誘引されてくる二次空気が額縁を覆うため、R 形状部に結露が発生します。
ND 型はノズル内部にもうひとつテーパーの中筒を設け、その中を一次空気である冷気が吹き出すようにしています。
その結果、天井内の空気が誘引され、額縁は熱伝導を遮断された状態になります。また、テーパー筒外側は断熱材を貼っておりますので、結露の心配はありません。

誘引気流

誘引タイプ

誘引タイプ

結露防止機構7517

結露防止機構結露防止機構結露防止機構25262728291430※線より下方領域では結露を発生しません。
※シングル型も共通の結露限界曲線です。

1531163217331834 35温度（℃）

18結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

誘引タイプ

意匠を変更することなく結露防止対策が可能です。
概略図

吹出気流

結露防止シート
放熱フィン

結露防止対策として、空調機から送られた気流は、チャンバーBOX 内のガイドベーンを通過することで速くなります。その誘引スリット

正面図

結露限界曲線
吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶807570

ND型

65

側面図

吊り金具
A

チャンバー

6055

1817161550454024252627282930※線より下方領域では結露を発生しません。

313233143435
温度（℃）

Q&A

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

Q&A908580
ND型
75706520196018標準型
17165515145015 16 17 18 19 20101112 1324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
温度（℃）

ヒーター付
施工要領および注意事項

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

ヒーター付施工要領および注意事項※線より下方領域では結露を発生しません。

正面図

C:天井面誘引空気
ミキシング気流
総風量＝A＋B＋C＋D

伝わった温熱により、スリット周囲および設置部が温められることで結露を防ぐことができます。

天井内の空気B:天井内誘引空気

D:室内側誘引空気

空気は誘引スリットに引き込まれます。また、放熱フィンから

90
8580ND型
757065
2019標準型
1860
1716155550
15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
温度（℃）

ガイドベーン

外気が入りやすく室内温度との差が大きい場所では、高所の結果、ガイドベーンの裏側は負 圧となり、天井内の暖かい

結露限界曲線※線より下方領域では結露を発生しません。

空調機からの気流
A:一次空気吹出口や天井面に、結露や水滴の落下などが発 生します。

※アルマイトヘアライン仕上げとなります。

（#4〜#14）

空気層
断熱材

誘引原理図

ヒーター付

ヒーター付

パンカー内部を二重構造にすることで空気層を設け、さらに内部に断熱材を貼り付けて熱伝導を少なくしています。意匠は変更せずに結露防止対策が行えます。また、断熱材が内部にあるため、劣化の恐れを最小限にとどめることが 可能となっています。

室内温度の差が激しいロビーやエントランスの結露・水滴落下を防ぎます。

誘引タイプ

誘引タイプ

〈天井レターン仕様でご使用ください〉

（#16）

19

結露防止機構結露防止機構結露防止機構A

ポリエチレン5t

A-A断面図20

結露について結露防止カバータイプ
結露防止タイプ
結露防止機構

ヒーター付

誘引タイプ

外部に面した窓際天井面に。
汚れやシミ、カビの発生などを防ぎ、美観を守ります。

断面図

電源ケーブル

面した窓際天井面に設置されることが多いライン型。結露をヒーター付（電安法適合品）型よりも少し厚みがあります。

コードヒーター

正面図
結露限界曲線9590

ヒーター付

858075標準型

7016151413126560

側面図55502425262728291430※最大吹出風速 6m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

21153116321733

コードヒーター

Q&A

外部に面したエントランスやロビーに最適です。

することができます。ヒーター専用の額縁となるため、標準ヒーター付
施工要領および注意事項

ヒーターが吹出フェースを温めることでより強力に結露の発生を防ぎます。

また、2 枚の羽根を開閉することで、風量と風向の両方を調節

吹出温度︵℃︶

ヒーター付の吹出口は、モールド樹脂

カビの発生や水滴落下を防止して、室内の美観を守ります。

湿度︵％︶

結露が 発生しやすい場所にも、強力に対応。

防止することにより、吹出口表面や周囲天井面の汚れ、シミ、ヒーター付

オフィスビルや公共施設、レストランやホテルなどの外部に

18

3435
温度（℃）

※製作寸法1000L ダクト寸法 2000L※差込型での製作はできません。

22

結露について結露について

結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止タイプ

結露防止タイプ

ヒーター付
ヒーター付グリル

水滴の落下だけでなく、シミやカビも防ぐことで清掃の手間も大幅に減らします。

標準タイプと同じデザインのため、空間の統一化が図れます。

落下した水滴がロビーを通る人にかかる心配もなく、高所でのコードヒーター
モールド樹脂ダクト切り欠き

断面図

ダクト開口部補修（貴社ご施行）（切断面は養生してください）

さまざまな場所で幅広く使用されている機種です。専用の注意シール

変わらない外観から、同じ建物内でのデザインの統一も図れ電源ケーブル

額縁を使うため、標準型よりもやや厚みはありますが、ほぼ危険な清掃の手間も大幅に少なくなります。標準型と同じ厚みなので、デザインを統一できます。

ます。結露が発生しやすいエントランスはヒーター付、室内は標準型など環境に応じてお使いいただけます。V 型の他にも、

M5ビス（アース用）

VHS 型や H 型にも対応いたします。

ヒーター付

標準型

95907565605555502450242728291430※最大吹出風速６m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

1531163217331834 35
温度（℃）

252627281615141312291430※最大吹出風速 4m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

153116321733Q&AQ&A6526

標準型

706025

ヒーター付

8580

ヒーター付施工要領および注意事項

75

正面図

結露限界曲線
吹出温度︵℃︶

16151413128580

正面図

M5ビス（アース用）

モールド樹脂湿度︵％︶90

吹出温度︵℃︶

9570

電源ケーブル

注意シール

結露限界曲線
湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

コードヒーターノズル

ヒーター付

ヒーター付

ロビーなどの高天井や壁面に取り付けられる MKG タイプ。

断面図

誘引タイプ

誘引タイプ

ヒーター付ノズル※W 型（二重ノズル）での製作もできます。

23

結露防止機構結露防止機構ヒーター付

183435
温度（℃）※一体型製作最大寸法は W H が 0.6m 2 以下で長辺寸法が 1200 以下。
最小寸法 200 200。

24

結露について

1. ダクトの切り欠き皆様からよくあるご質問です。
導入の際のご参考にしてください。

1. 天井伏図に対する電源ケーブル位置のダクトを、切り欠き表側に折り曲げてください。
2. ダクト寸法から100ｍｍの位置を中心に切り欠きます。

※下図はグリル型を示します。他製品は施工要領にてご確認ください。
※切り欠きの位置を誤るとダクトでヒーター線を傷つけ、漏電の原因となり危険です。

ダクト切り欠き部 拡大図

短辺ダクト断面図
電源ケーブル
接続面

切り欠き部

9 〜 12

短辺ダクト（奥行）100（ダクト端からの距離）

C345

結露防止タイプ

切り欠き505表に折り曲げてくださいQ

結露防止カバーの装着方法を

Q 教えてください。

結露防止タイプ550

丸アネモ（C2 型、KP 型）の外コーンが結露していますがなぜですか？
垂直吹出（中コーンが上段位置）でのご使 用となっていると思われます。水平吹出に中コーン

C3

結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

Q&A

切り欠き50

結露についてヒーター付 施工要領および注意事項位置を変更してください。また、中コーンは結露防止型に変更してください。

天井伏図に対する電源ケーブル位置

100

ヒーター

2. ダクトの取付

Q グリルの羽根が結露する理由は？
偏流により誘引空気が羽根に触れた場合に結露発生の恐れがあります。

Q既設の吹出口に結露防止カバーは後付けできますか？

15

枠立上り部外側に 枠内側にカバーをカバーを掛けます。 押し上げ装着完了です。

結露防止カバーは納入後のQ メンテナンスは必要ですか？
メンテナンスは基本的には不要です。

※使用状況・環境により必要な場合もあります。

結露防止カバーにQ 色は付けられますか？
塗装により色付けできます。ご発注時に、色をご指定ください。ただし、コーナー部が目立つ場合がございます。

形式によりますが、平成12 年１月以降に納入された弊社製品であれば、後から装着も可能です。

他社製品とは形状が異なりますので、装着できません。

□ 漏電はないか□ ケーブルにキズはないか□ 異常な変色はないか□ 異常な発熱はないか□ 本体の変形はないか

ヒーター付
施工要領および注意事項

ヒーター付施工要領および注意事項

他社製品にも結露防止カバーはQ 装着できますか？

ヒーター付吹出口の定期点検は、Q 何をしたら良いでしょうか？

ヒーター付ヒーター付等の確認を行ってください。

Q 結露防止カバーは結露しますか？
結露限界を越えた場合は、結露防止カバー表面※他の電気器具と同様にメンテナンスを怠ると、火災の原因になることがあります。

Q&A

Q&A

1. 電気工事は、第二種電気工事士以上の有資格者がご施工ください。
2. 定格電圧（AC100V）以外でのご使用は避けてください。
3. 接地工事をしてください。
（商品に接地端子を取り付けております。）
4. 漏電ブレーカーを付けてください。
5. 商品取り付け後に、必ず漏電テストを行ってください。
6. 電源は空調機と連動させてください。
7. ヒーター使用は冷房時のみとし、暖房時は電源が切れるようにご施工ください。
8. 本体およびヒーター線は改造しないでください。
9. 電源ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
10. 本体に強い衝撃を加えないでください。
11. 指定寸法にダクトを切り欠き、電源を接続してください。
12. 通電状態での取り扱いはしないでください。
13. 取り扱いをされる場合は、保護具を着用してください。
14. 消費電力は 15％以内で変わります。
15. 消費電力は仕様図面を参照してください。
16. 水ぬれ、塗装、分解厳禁。
17. 電源ケーブル接続部はホコリなどが溜まらないように、トラッキング防止を行ってください。
18. 長期間安全にご使用いただくため、必ず定期点検を実施してください。
この条件以外でご使用の場合は、お近くの窓口までお問い合わせください。

色は外コーンの近似色となります。

15

1. シャッターおよび取付枠の折り返しが、天井面（壁面）より出ないようにしてください。
2. 電源が遮断されていることを確認し、電源ケーブルを接続してください。
3. 電源ケーブルをダクト外部に引き出し、シャッターや取付枠の開口部をエアー漏れがないようにダクトテープ等で修復してください。
4. 電源ケーブルを傷つけないように確認し、吹出口を挿入してください。
5. 電源ケーブルを挟み込まないように、タッピンネジで締め付けてください。
6. 電源ケーブル断線の危険がありますので過度の締め上げは避けてください。

4. 取り扱いの注意

あれば、中コーンの交換で対応できます。ただし、取 付 ビ スを 緩 めフェースを引き出します。

誘引タイプ

誘引タイプ

3. 器具の取付既設 C2 型の中コーンのみ交換して結露防止型にできますか？
平成 12 年1月以降に納入された弊社製 C2 型で電源ケーブル9〜12

1. 電源ケーブルを傷つけないためにも、ダクト先端と天井面は 9〜12ｍｍでご施工ください。
2. 天井ボードが 12mm 以上になる場合は右図のようにダクト切り欠き部（50ｍｍ）の天井ボードを切断してケーブルルートを確保してください。

25

Q
12以上

100

ＨＶグリル

12ヒーター

Ｈグリル

結露防止機構結露防止機構

100

ＶＨグリル

100

Ｖグリルに結露が発生します。

26

総販売元

本社

仙 台 支 店
東 京 支 店
名古屋支店

大 阪 支 店
広 島 支 店

福 岡 支 店

冷熱福岡支店
冷熱熊本支店
冷熱長崎支店

札幌営業所
工事部

福 岡 工 場
千 葉 工 場〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39

Tel.092-741-5031

Fax.092-741-5122〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2

Tel.03-6861-2400

Fax.03-6861-2410〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7〒730-0041 広島県広島市中区小町 3-17

〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越 1-25-20〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-14

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 11-4-21〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜 2-4-38〒823-0013 福岡県宮若市芹田 586〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町 958-47

URL https://www.kuken.com

Tel.022-261-2530
Tel.052-953-3100

Tel.06-6449-6201
Tel.082-546-2590

Tel.092-741-5034
Tel.092-741-5033
Tel.096-243-7666
Tel.095-811-3117
Tel.011-215-1880
Tel.092-707-6691

Tel.0949-32-1212
Tel.043-309-6510

Fax.022-261-2571
Fax.052-953-1721

Fax.06-6449-6205
Fax.082-546-2591
Fax.092-741-5030
Fax.092-781-8156

Fax.096-243-7500
Fax.095-811-3120
Fax.011-215-1887
Fax.092-707-6692

Fax.0949-32-1217
Fax.043-309-6515E-mail honbu@kuken.com

製造元

本 社・工 場

千 葉 工 場〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士 968〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町 958-47

URL https://www.kuchogiken.co.jp

Tel.092-328-1377

Tel.043-235-8792

Fax.092-328-1200

Fax.043-235-8798

E-mail toi-kgk@kuchogiken.co.jp※弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
※本カタログに記載された内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。
※本カタログに記載された内容の、無断転載およびコピーを禁じます。
※写真は撮影条件、印刷インキの特性などから実際の色とは異なる可能性があります。

ND-8-2312-300（PP）