平成21年５月22日
原子力安全対策課(２ １ － １ １ )＜11時記者発表＞

高浜発電所３号機の第１９回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力8 7 . 0万kW）は、平成21年５月24日から約４カ月の予定で第１９回定期検査を実施する。
定期検査を実施する主な設備は次のとおりである。

(1) 原子炉本体(2) 原子炉冷却系統設備(3) 計測制御系統設備(4) 燃料設備(5) 放射線管理設備(6) 廃棄設備(7) 原子炉格納施設(8) 非常用予備発電装置(9) 蒸気タ－ビン

問い合わせ先(担当：内園)
内線2353・直通0776(20)0314

-1-

１

主要工事等
(1) 低圧タービン取替工事（図－１参照）
国外で発生した低圧タービン円板の翼取付部における応力腐食割れ事
象を踏まえ、予防保全対策として、低圧タービン（３基）について、材料強度の変更、全一体ロータ構造および最新の翼形状などを採用した低圧タービンに取り替える。
(2) 耐震裕度向上工事（図－２参照）
既設設備の耐震性を一層向上させるため、余熱除去系統や主蒸気系統などの配管、伝送器の支持構造物を強化する。
(3) 原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事（図－３参照）
国外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、１次冷却材の流れがない配管（高温環境で溶存酸素濃度が高い）の溶接部について、計画的に対策工事 ※１ を実施しており、今定期検査では、余熱除去系統の低温側安全注入ラインの配管溶接部１箇所を耐食性に優れた材料に変更する。また、取替作業時の作業性を考慮し、対象となる溶接部周辺の弁および配管の一部についても取り替える。
※１ 応力集中が小さい溶接形状への変更と耐食性に優れた材料への変更(4) 高サイクル熱疲労割れに係る対策工事（図－４参照）
国内外ＰＷＲプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象（温度揺らぎによる熱疲労）を踏まえ、対策工事を実施する。
余熱除去系統入口配管と出口部配管の２箇所において、熱疲労を抑制するため配管ルートを変更する。
２系列ある充てん配管のうち、熱疲労が発生しやすい、使用していない系列の充てん配管、隔離弁等を撤去する。
(5) 600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事（図－５参照）
国内外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、予防保全対策として、加圧器のサージ管台、安全弁管台、逃がし弁管台、スプレイ弁管台の溶接部を、600系ニッケル基合金から耐食性に優れた 690 系ニッケル基合金に取り替える。
(6) 原子炉照射試験片取出工事
中性子照射による原子炉容器の材料特性変化を定期的に把握するため、原子炉容器内部に設置している照射試験片を取り出す。

-2-

２

設備の保全対策(1) 格納容器ガスモニタ取替工事
格納容器内の空気の放射性ガス濃度を計測している格納容器ガスモニタについて、伝送装置が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮して、現在の電離箱式 から同等の性能を有するプラスチックシンチ
レーション式 に取り替える。
※2※3※２ 放射線により電離箱内の格納容器内にあった空気（サンプルガス）が電子とイオンに電離し、それぞれプラスの電極、マイナスの電極に集まる。各電極の電子、イオンが電離電流として、監視盤へ送信される。
※３ 放射線が容器（プラスチックシンチレータ）内に入射すると微弱な光を発する。発生した光を増加させるとともに、電気信号に変換し、監視盤へ送信される。

(2) ２次系配管の点検等（図－６参照）
関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管 660 箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。
また、過去の点検で減肉が確認された部位15箇所、配管の保守性を考慮した部位50箇所、合計65箇所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替える。

３

燃料取替計画燃料集合体全数 157 体のうち、73 体（うち56体は新燃料集合体）を取り替える予定である。

４

今後の予定
原子炉起動・臨界：発電再開（調整運転開始）：
定期検査終了（営業運転再開）：-3-

平成21年８月下旬
平成21年８月下旬
平成21年９月中旬

図－１

低圧タービン取替工事

工事概要
国外で発生した低圧タービン円板の翼取付部における応力腐食割れ事象を踏まえ、予防保全対策として、低圧タービン（３基）について、材料の強度変更、全一体ロータ構造および最新の翼形状などを採用した低圧タービンに取り替える。

低圧タービン取替概要図：円板翼溝部【タービン発電機全体図】【低圧タービン断面図】

主要取替部品発電機
湿分分離加熱器

・・・低圧ロータ②・・・内部車室①・・・最終翼群

低圧タービン（３基）

約４．５ｍ

高圧タービン・・・上流段翼・・・翼環

④③
約８．６ｍ

①全一体ロータの採用（応力腐食割れ予防保全対策）
・応力腐食割れ感受性が低い低強度材（降伏応力の低い材料）を使用した全一体ロータを採用【工事前】

円板を加熱後、軸に挿入したロータ（焼きばめ）②完全3次元流体設計翼の採用（効率向上）
・従来の平行翼から3次元形状とすることにより、翼を通過する蒸気の流れにより発生する損失を低減

【工事後】

【工事前】

【工事後】

軸と円板を一体成型したロータ④最終翼の長大化（信頼性/効率向上）
・最終段動翼を長大化し、蒸気流速を減速させる
ことで、翼振動応力を低減
・最終段動翼を長大化し、排気損失を低減③ISB翼の採用（信頼性向上）
・遠心力による翼の捩り戻りを利用してかみ合わせた
全周綴り構造の採用により、振動応力を低減（ISB：Integral Shroud Blade）【工事前】

40インチ翼（約100cm）

-

４-

【工事後】

46インチ翼（約115cm）

図－２ 耐震裕度向上工事
工事概要
既設設備の耐震性を一層向上させるため、余熱除去系統や主蒸気系統などの配管、伝送器の支持構造物を強化する。

凡例

支持構造物を補強する系統の概要図

１次系
主蒸気系統（２次系）
主給水系統（２次系）

燃料取替
用水タンク

原子炉格納容器

主蒸気系統
蒸気発生器

主蒸気（タービンへ）

加圧器

蓄圧注入タンク

主給水（復水器から）余熱除去系統余熱除去ポンプ

主給水系統

余熱除去冷却器
燃料

１次冷却材ポンプ伝送器（タービン建屋）

原子炉容器

原子炉補助建屋

原子炉建屋

伝送器支持構造物の強化例

配管の支持部の強化例（イメージ）【工事前】

原子炉補助建屋 等

【工事後】

【工事前】

サポート部材
追加

【正面】

【横】

伝送器

大型スナバ
へ交換
アンカ追加
又は取替

サポート部材大型化【スナバ】
配管の熱による伸びなどゆっくりとした変化には追従するが、地震等の激しい動きに対し、配管を固定する機能を持つ

-

５

-

【工事後】

【正面】

【横】

図－３

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

工事概要
国外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、１次冷却材の流れがない配管（高温環境で溶存酸素濃度が高い）の溶接部について、計画的に対策工事＊を実施しており、今定期検査では、余熱除去系統の低温側安全注入ラインの配管溶接部１箇所を耐食性に優れた材料に変更する。
また、取替作業時の作業性を考慮し、対象となる溶接部周辺の弁および配管の一部についても取り替える。
＊：応力集中が小さい溶接形状への変更と耐食性に優れた材料への変更

工事概要図【取替箇所】
系統名

対象箇所

箇所数

余熱除去系統低温側安全注入ライン

１
蒸気発生器

主蒸気（タービンへ）
主給水（復水器から）［Ｃループ］
１次冷却材ポンプ

取替範囲

原子炉容器

余熱除去ポンプ
燃料取替用水タンクより余熱除去系統
取替弁

取替弁

溶接部
（SUS３１６）酸素型応力腐食割れの可能性が高いと考えられる溶接部
材料変更：SUS３０４→SUS３１６（溶接形状は突合せ溶接で変更なし）-６-

図－４ 高サイクル熱疲労割れに係る対策工事
工事概要
国内外ＰＷＲプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象（温度揺らぎによる熱疲労）を踏まえ、対策工事を実施する。
余熱除去系統入口配管と出口配管の２箇所において、熱疲労を抑制するため配管ルートを変更する。
２系列ある充てん配管のうち、熱疲労が発生しやすい、使用していない系列の充てん配管、隔離弁などを撤去する。
系統概要図
余熱除去系統入口部
１箇所

凡例【余熱除去系統】

蒸気発生器

余熱除去ポンプ（Ａ、Ｂ系の２台）：配管ルート変更箇所
原子炉容器：配管撤去範囲【１次冷却材系統】（Ａ～Ｃループの３系統）
１次冷却材ポンプ
高温水【化学体積系統】
余熱除去系統出口部
１箇所

逆止弁

再生熱交換器隔離弁

脱塩塔
A-充てんライン（待機系）

充てん配管１系列
１箇所

逆止弁

隔離弁

Ｂ-充てんライン（常用系）

高温水

低温水
余熱除去冷却器（Ａ、Ｂ系の２台）

配管ルートを変更する箇所

【工事前】

【工事後】

Ｂ－１次冷却材系統配管より

Ｂ－１次冷却材系統配管より

高温水

高温水

低温水
低温水

Ｂ－余熱除去ポンプへ
熱疲労割れ懸念部位

Ｂ－余熱除去ポンプへ配管ルートを変更することにより、高温水と低温水の境界を曲がり部から外し、熱疲労割れの懸念を解消する。

使用していない充てん配管１系列（撤去）

主管
（高温水）

高温水と低温水の境界が変動することにより、熱疲労が発生

逆止弁

シート漏れによる低温水が流入

逆止弁

（低温水）

-７-図－５ ６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事
工事概要
国内外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、予防保全対策として、加圧器のサージ管台、安全弁管台、逃がし弁管台、スプレイ弁管台の溶接部を、６００系ニッケル基合金から耐食性に優れた６９０系ニッケル基合金に取り替える。

系統概要図
：取替箇所

加圧器安全弁 加圧器
スプレイ弁【系統概要図】
加圧器逃がしタンク

加圧器逃がし弁

蒸
気
発
生器

加圧器

原子炉容器

１次冷却材ポンプ

加圧器管台取替概要【加圧器】
逃がし弁管台（1箇所）【工事前】
オーバーレイ（ステンレス鋼）

スプレイ弁管台（1箇所）

管台（低合金鋼）

安全弁管台
（3箇所）

溶接継手
（600系ニッケル基合金）
セーフエンド（ステンレス鋼）

【工事後】

約１３ｍ

オーバーレイ（ステンレス鋼）

管台（低合金鋼）
溶接継手（690系ニッケル基合金）
セーフエンド（ステンレス鋼）

サージ管台（１箇所）-８-

図－６ ２次系配管の点検等
点検概要
今定期検査において、６６０箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。
○２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」 今回点検開始時点でのの点検対象部位
点検未実施部位

1,452
1,180
2,632

主要点検部位その他部位
合 計

今回点検実施部位

000161
499660取替概要○過去の点検において減肉が確認された部位１５箇所、保守性を考慮した部位５０箇所、合計６５箇所を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼の配管に取り替える。
系統別概要図：主な配管取替箇所
復水系統
抽気系統

主給水系統
ドレン系統

主蒸気系統

発電機
高圧タービンＧ

低圧タービン① 過去の点検結果で減肉が認められているため計画的に取り替える箇所（１５箇所）

復水器＊１【取替理由】

蒸気発生器
湿分分離加熱器

復水ポンプ

湿分分離加熱器
ドレンタンク
湿分分離器
ドレンタンク①グランドコンデンサ

①②①①

＊２

高圧給水加熱器
給水ポンプ

給水ブースタポンプ＊１①①②

合計６５箇所脱気器
脱気器タンク・必要最小厚さとなるまでの期間が５年以上の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼
８箇所② 配管の保守性＊を考慮して取り替える箇所（５０箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 １５箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
３５箇所

＊２②

・必要最小厚さとなるまでの期間が５年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼
７箇所

低圧給水加熱器＊ 狭隘部で肉厚測定がしづらい小口径配管などについて取り替える。

-９-

高浜発電所３号機

第１９回定期検査の作業工程

平成２１年５月２４日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。
（平成21年5月22日現在）
平成２１年６月

平成２１年５月

平成２１年７月

平成２１年８月

平成２１年９月
総合負荷性能検査
並 列(８月下旬予定) (９月中旬予定)

解 列（５月２４日予定）出力上昇試験
１次冷却材系統降温加圧器管台取替工事

起動試験 起動試験

主起動前弁点検要工

１次系弁・ポンプ点検

原子炉容器開放

原子炉容器組立

程：主要作業予定：その他作業予定
燃料取出

燃料装荷

照射試験片取出
蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

低圧タービン取替工事-10-