省エネ設計で地球温暖化を軽減
非常・業務放送設備用デジタルアンプ
デジタルパワーアンプパネル120W×2 DA-1210D

デジタルパワーアンプパネル240W

デジタルパワーアンプパネル480W

特1 消費電力を大幅削減

効率（AC100V動作時）
DA-4820

DA-2410

PA-3630

80

効率︵%︶

70
60

1U240W

1U480W

2U

DA-4820

長3 すぐれた省スペース性

高効率技術（スイッチング電源、デジタルアンプ）によりアナログアンプに比べて大幅な低消費電力化を実現。特に、通常の使用状態（電安法による通常の使用状態：1/8定格出力）（当社比）で約70％もの消費電力をダウン。

DA-1210D

DA-2410

120W×2

ラックマウント時には通気パネルを挟むことなく5段まで積み重ねが可能。
大出力システムでは、アナログアンプの場合と比べてラック本数を大きく削減でき、設置場所のスペース効率を大幅に改善。
2400Wシステムの場合
DA-4820×5台⇒ラックマウントサイズ：12Ｕサイズ
1200Wシステムの場合
DA-1210DまたはDA-2410×5台⇒ラックマウントサイズ：7Ｕサイズ

デジタルアンプ

50402400Wシステム

アナログアンプ

30201200Wシステム

通気パネル

10PA-2430

01/16

1/8

1/4

1/21（定格）

出力

通気パネル

PA-3630
通気パネル

PA-3630

2 CO2排出量を大きく低減

通気パネル

アナログアンプとデジタルアンプを通常の使用状態で1年間動作させた場合のCO2 排出量
120W×2ch（DA-1210DとPA-1220×2台）の場合
デジタルアンプDA-1210D：0.065kW×8,760時間（1年間）×0.339≒193kg
アナログアンプPA-1220×2：（0.106×2）kW×8,760時間（1年間）×0.339≒630kg
240W（DA-2410とPA-2430）の場合
デジタルアンプDA-2410：0.065kW×8,760時間（1年間）×0.339≒193kg
アナログアンプPA-2430：0.209kW×8,760時間（1年間）×0.339≒621kg
480W（DA-4820とPA-2430×2台）の場合
デジタルアンプDA-4820：0.125kW×8,760時間（1年間）×0.339≒371kg
アナログアンプPA-2430×2：（0.209×2）kW×8,760時間（1年間）×0.339≒1,241kg

120W×2ch

240W

1,241kg
630 kg-437kg
193kg

621kg

すべて
約70 %
削減!

480W

-870 kg-428kg
193kg

371kg

PA-1220×2 DA-1210D

PA-2430 DA-2410

PA-2430×2 DA-4820

アナログアンプ デジタルアンプ

アナログアンプ デジタルアンプ

アナログアンプ デジタルアンプ※CO2排出量の計算式：CO2排出量（kg）＝消費電力（kW）×時間（H）×0.339（東京電力排出係数）

PA-3630

59 %
ダウン！

通気パネル

PA-3630
通気パネル

PA-3630
通気パネル

PA-3630

通気パネル

通気パネル

56 %

PA-1220

ダウン！

通気パネル

DA-4820

PA-3630

DA-4820

通気パネル

DA-4820

PA-3630

DA-4820

通気パネル通気パネル

DA-2410DA-2410DA-2410DA-2410DA-2410DA-4820

PA-3630

通気パネル

通気パネル

通気パネル

通気パネル

アナログアンプ

デジタルアンプ

アナログアンプ

デジタルアンプ

ラックマウントサイズ

ラックマウントサイズ

ラックマウントサイズ

ラックマウントサイズ

29U

12U

16U

7U
※並列運転はできません

4 異常表示灯・異常出力端子を装備
内部放熱板異常温度上昇（100℃）またはスピーカー負荷短絡時には前面の保護回路作動灯が、異物などによるファン停止などの異常状態時には前面のファン異常表示灯が点灯します。また、いずれの場合も後面の異常出力端子（共通で1回路）がメイクします。回転灯やブザーなどを接続して異常を知らせることができます。

●仕様
DA-1210D
電消源

費

電力

警報時消費電流入定力
格出力

出力インピーダンス
周 波 数 特 性
歪率Ｓ ／ Ｎ 比
ク ロ スト ー ク
異 常 出 力表示灯

冷 却 方 式使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲
仕上寸
法
質量付属品

DA-2410DA-4820

ＡＣ100 Ｖ 50／60 Ｈｚ ＤＣ24 Ｖ（非常電源パネルより供給）
65 Ｗ（130 ＶＡ）電気用品安全法
65 Ｗ（130 ＶＡ）電気用品安全法
125 Ｗ（250 ＶＡ）電気用品安全法（省令第2項による）（省令第2項による）（省令第2項による）
325 Ｗ（500 ＶＡ）
325 Ｗ（500 ＶＡ）
650 Ｗ（1000 ＶＡ）
定格出力時83 Ω×2（ＡＣ動作時）
定格出力時42 Ω（ＡＣ動作時）
定格出力時21 Ω（ＡＣ動作時）360 Ｗ（15 Ａ）定格出力時83 Ω×2
360 Ｗ（15 Ａ）定格出力時42 Ω
720 Ｗ（30 Ａ）定格出力時21 Ω（ＤＣ24 Ｖ動作時）（ＤＣ24 Ｖ動作時）（ＤＣ24 Ｖ動作時）
4.1 Ａ 第2シグナル音時平均電流
8.2 Ａ 第2シグナル音時平均電流
2回路 0 ｄＢ＊ 10 ｋΩ
0 ｄＢ＊ 10 ｋΩ
平衡 着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）
平衡 着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）
120 Ｗ（83 Ω）
×2チャンネル
240 Ｗ（42 Ω）
480 Ｗ（21 Ω）
83 Ω（ハイインピーダンス100系）
42 Ω（ハイインピーダンス100系）
21 Ω（ハイインピーダンス100系）
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
70 Ｈｚ〜15 ｋＨｚ（＋0.5〜−3 ｄＢ） 1 ｋＨｚ基準
50 Ｈｚ（−4 ｄＢ±2 ｄＢ），20 ｋＨｚ（−4 ｄＢ±2 ｄＢ）
1 ％以内（ＡＣ100 Ｖ動作時 1 ｋＨｚ定格出力時）
90 ｄＢ以上（ＪＩＳ-Ａ）
60 ｄＢ以上（ＪＩＳ-Ａ）
̶̶
異常状態（放熱板温度100 ℃以上，負荷短絡，ファン異常，スイッチカバー内のスイッチ位置「切」，無通電）時にリレー接点がメイク 耐電圧：ＤＣ30 Ｖ，電流容量：1 Ａ
電源（緑色）
×2， 信号（緑色）
×2，電源（緑色）
×1， 信号（緑色）
×1，ピーク（赤色）×2， 保護（赤色）×2，ピーク（赤色）×1， 保護（赤色）×1，
ファン異常（赤色）×1
ファン異常（赤色）×1
強制空冷−10 ℃〜＋40 ℃
90 ％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
パネル：アルミ押出し 黒（マンセルＮ1.0近似色） 3分艶 ケース：表面処理鋼板
482（Ｗ）
×44（Ｈ）
×374.3（Ｄ） ｍｍ
482（Ｗ）
×88.4（Ｈ）
×374.3（Ｄ） ｍｍ
約7.7 ｋｇ
約13 ｋｇ
電源コード（2.5 m）…1，入力信号用コード（3P 着脱式ターミナルプラグ付，2.5 m）…2（DA-1210D）・1（DA-2410/4820），スピーカー接続コード（平衡ビニール線，2.5 m）…2（DA-1210D）・1（DA-2410/4820），安全アース接続線（3.5 m）…1，異常出力端子用コネクター（2P 着脱式ターミナルプラグ）…2，ラック取付ねじ（座金付き）…4，ガイドレール…2，ガイドレール取付ねじ（座金付き）…4，端子カバー…1，端子カバー取付ねじ… 2，入力信号パラレル接続用コード（3P 着脱式ターミナルプラグ付，0.1 m）…1（DA-1210D），入力信号用コネクター（3P 着脱式ターミナルプラグ，予備用）…1（DA-2410/4820）＊0dB=1V●外観図
DA-1210D

背面図DA-2410DA-4820

背面図
背面図

正面図（スイッチカバーを外した状態）

正面図（スイッチカバーを外した状態）

正面図（スイッチカバーを外した状態）

側面図

側面図

側面図

単位： mm

No.G-116 TH10