HM-2090

取 扱 説 明 書

ねじ込み形ストップ弁
LPI

ねじ込み形アングル弁
LPL

Rev.10はじめに
この度 は、宮 入 バルブの製 品 をご採 用 いただきまして、誠 にありがとうございます。
ご使 用 に際 しては、高 圧 ガス保 安 法 を遵 守 するほか、本 取 扱 説 明 書 を良 くお読 みになり内容 を理 解 された上 で本 機 器 をご使 用 下 さいますようお願 い致 します。また、必 要 に応 じて利用 できるよう、お読 みになった後 も手 元 に置 かれることをお勧 め致 します。
説 明 文 の前 やイラストに付 したマークの指 示 と内 容 は次 のようになっております。
内 容 を良 く理 解 してから本 文 をお読 みください
・・・・

この記 号 は、「禁 止 」の行 為 であることを告 げるものです。

・・・・

こ の 記 号 は、 「 注 意 」 を 表 し 、 こ の 表 示 を 無 視 し て 誤 っ た 使 い 方 を す ると、人 が傷 害 を負 う可 能 性 が想 定 される内 容 、及 びガス漏 れによる火災 発 生 などの物 的 傷 害 の発 生 が想 定 される内 容 を示 します。

1目次
1. 概 要 .................................................................................................................... 32. 製 品 名 ................................................................................................................. 33. 使 用 範 囲 ............................................................................................................. 3
4. 構 造 と特 長 ........................................................................................................... 3
5. 運 搬 および保 管 .................................................................................................... 3
6. 取 付 要 領 ............................................................................................................. 4
7. 取 扱 上 の注 意 ...................................................................................................... 4
8. 点 検 及 び保 守 ...................................................................................................... 4
9. 保 証 期 間 ............................................................................................................. 410. アフターサービスについて .................................................................................... 4
11. 構 造 図 .............................................................................................................. 511.1
LPI ............................................................................................................. 511.2
LPL............................................................................................................. 521.

概要
本 製 品 は、主 に LP ガス配 管 弁 、止 弁 、また圧 力 計 などの元 弁 として広 範 囲 に使 用 できます。ストレート形 とアングル形 の 2 種 類 がございます。

2.

製品名品名
型式
図面番号

3.

ねじ込 み形 ストップ弁
LPI
B-18187

ねじ込 み形 アングル弁
LPL
B-18193

使用範囲
取 付 前 に必 ず次 の仕 様 を確 認 の上 ご使 用 ください。
(1) 使 用 流 体(2) 設 計 圧 力(3) 設 計 温 度(4) 耐 圧 試 験 圧 力(5) 気 密 試 験 圧 力(6) 接 続 仕 様(7) 本 体 材 質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

LPG、一 般 高 圧 ガス
2.4MPa-10 ～ 70℃
3.9MPa2.4MPaJIS B 0203 管 用 テーパーねじ
C3771B

注 1) これは標 準 仕 様 です｡仕 様 機 器 が本 仕 様 と異 なる場 合 は､ご注 文 成 約 時 の図
面 に記 載 され て い る仕 様 お よび製 品 の検 査 成 績 表 の内 容 と照 合 し ､仕 様 の範 囲 内 であることを確 認 した上 でご使 用 ください｡
注 2） 毒 性 を有 する流 体 に関 しては、使 用 できません。
4.

構 造 と特 長(1) 本 体 には耐 食 性 に優 れた黄 銅 材 を使 用 しております。
(2) バルブの開 閉 方 向 は、ハンドルにも表 示 しておりますが、開 は反 時 計 り、閉 は時 計 回りです。
(3) グランド部 は O－リングを二 重 にし、外 部 への漏 れを防 止 しております。

5.

運 搬 および保 管(1) バルブを落 とす、投 げるなどの乱 暴 な取 扱 で強 い衝 撃 を与 えないでください。漏 れ、故 障 の原 因 となります。
(2) 運 搬 および保 管 は荷 姿 のままで、ゴミ、ほこり、雨 などがかからないようにしてください。
(3) バルブフランジのパッキン座 面 には、フランジガードが貼 ってありますが、砂 、ゴミ等 が入 ると漏 れ及 び故 障 の原 因 となりますので、取 り付 け直 前 まで取 り外 さないでください。また、取 り付 けの際 は必 ず取 り外 してください。

3

6.

取付要領
(1) 配 管 のバルブ取 り付 けねじ、ならびにバルブのねじ部 を清 浄 にしてください。特 にねじ部 にキズ、打 痕 などがある場 合 、ねじのかじりやガス漏 れの原 因 になります。
(2) 管 接 続 のシール剤 は使 用 流 体 に適 したものを使 用 してください。
(3) ねじの締 め付 けトルクは、シール剤 の種 類 などにより一 様 ではありませんが、適 正 なトルクで漏 れの無 いように締 め付 けてください。過 剰 な締 め付 けは、ねじ部 の破 損 、および経 年 後 の割 れの発 生 など、耐 用 年 数 を短 くする原 因 になりますので、適 切 な長さのスパナと力 で締 め付 けてください。この時 、バルブへのスパナ掛 けは、パイプなど
接 続 側 に近 い角 部 を使 用 してください。なお、パイプレンチは絶 対 に使 用 しないでください。締 め付 ける力 の目 安 は、バルブを配 管 に手 で締 め付 けた後 、1～1.5 回 転 のス
パナ締 めを標 準 とします。
(4) 配 管 のズレなどにより、バルブに異 常 な応 力 が加 わらないようにしてください。

7.

取 扱 上 の注 意
(1) ハンドルを開 ける場 合 は、全 開 より半 開 転 ほど戻 してご使 用 ください。
(2) 過 大 なトルクでの、ハンドルの開 閉 は避 けてください。破 損 または機 能 の低 下 となります。
(3) 外 部 から衝 撃 を与 えないでください。変 形 により接 続 ができなくなります。

8.

点 検 及 び保 守
設 備 の運 転 開 始 時 、運 転 終 了 時 及 び運 転 中 に次 のような点 検 を行 ってください。
(1) 配 管 接 続 部 を点 検 し、漏 れが有 る場 合 は配 管 をやり直 してください。このとき、バルブのねじ部 に傷 、変 形 などがある場 合 は新 品 と交 換 してください。
(2) バルブ自 体 の外 部 漏 れを点 検 し、漏 れがある場 合 は新 品 と交 換 してください。
(3) ハンドルの開 閉 がスムーズに行 えるか点 検 し、異 常 がある場 合 は新 品 と交 換 してくだ
さい。
その他 、高 圧 ガス保 安 法 の適 用 をうけるバルブは、規 定 に基 づき検 査 を実 施 してくだ
さい。

9.

保証期間
貴 社 での検 収 完 了 後 18 ヶ月 内 または設 置 後 12 ヶ月 内 のうち、いずれか早 く到 来 する期 間 内 において、製 造 上 の問 題 に起 因 する故 障 が判 明 した場 合 には、無 償 修 理 または交 換 を行 います。

10. アフターサービスについて(1) 製 品 に異 常 が生 じた場 合(2) 製 品 の修 理 が必 要 な場 合(3) 交 換 部 品 が必 要 な場 合
上 記 のご相 談 は、宮 入 バルブ製 作 所 各 営 業 所 へお問 い合 わせください。
※型 式 ・サイズ・図 面 番 号 等 をお知 らせください。
411. 構 造 図11.1 LPI

11.2 LPL

5本 製 品 についてのご質 問 、及 び定 期 点 検 のご相 談 、ご依 頼 は下 記 の営 業 所 までご連 絡 ください。

社〒104-0061

東 京 都 中 央 区 銀 座 西 1-2(℡)03-3535-5575(Fax)03-3567-6834

甲府工場〒400-0206

山 梨 県 南 アルプス市 六 科 1588(℡)055-285-0111(Fax)055-285-7175

本札幌営業所(℡)011-786-1110(Fax)011-786-1120

大阪営業所(℡)06-6541-8711(Fax)06-6541-8718

仙台営業所(℡)022-295-4670(Fax)022-295-4671

九州営業所(℡)093-921-0981(Fax)093-921-0984

東京営業所(℡)03-3535-5571(Fax)03-3567-6834

広島出張所(℡)082-426-5002(Fax)082-426-5003

名古屋営業所(℡)052-951-3860(Fax)052-951-3862

6