EB 2183
Originalanleitung

TR/STW Typ 2432/2430/2403

Sicherheitstemperaturwächter (STW) Typ 2403
Temperaturregler ohne Hilfsenergie

Ausgabe Juli 2024

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung
Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an.
Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit
SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.
Î Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen
und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Î Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON
kontaktieren (aftersalesservice@samsongroup.com).

Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet unter www.samsongroup.com >Service & Support > Downloads > Dokumentation zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung! GEFAHR
Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen führen
! WARNUNG
Situationen, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen können

! HINWEIS
Sachschäden und Fehlfunktionen
Info
Informative Erläuterungen
Tipp
Praktische EmpfehlungenEB 2183

Inhalt1
1.1
1.2

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen....................................................4
Hinweise zu möglichen Personenschäden..........................................................8
Hinweise zu möglichen Sachschäden................................................................9

2
2.1
2.2
2.3

Kennzeichnungen am Gerät..........................................................................10
Beschriftung..................................................................................................10
Position der Beschriftung................................................................................10
Werkstoffkennzeichnung................................................................................10

3
3.1
3.2

Aufbau und Wirkungsweise..........................................................................11
Technische Daten..........................................................................................13
Regelmedium, Einsatzbereich.........................................................................13

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Vorbereitende Maßnahmen..........................................................................19
Auspacken...................................................................................................19
Heben und Transportieren..............................................................................19
Lagern.........................................................................................................19
Montage vorbereiten.....................................................................................20

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2

Montage und Inbetriebnahme.......................................................................20
Sicherheitstemperaturwächter und Ventil zusammenbauen...............................20
Zusätzliche Einbauten....................................................................................21
Kombination mit Regelthermostat...................................................................21
Ventil in die Rohrleitung einbauen..................................................................22
Einbaubedingungen......................................................................................22
Temperaturfühler einbauen............................................................................22
Inbetriebnahme.............................................................................................24
Gasförmige und flüssige Medien....................................................................24
Dampfförmige Medien..................................................................................24

6
6.1
6.2

Bedienung...................................................................................................25
Grenztemperatur einstellen............................................................................25
Feinjustierung der Grenztemperatur................................................................26

7
7.1

Instandhaltung.............................................................................................27
Für den Rückversand vorbereiten....................................................................27

8

Störungen....................................................................................................27

9
9.1
9.2

Außerbetriebnahme und Demontage.............................................................28
Außer Betrieb nehmen...................................................................................29
Entsorgen.....................................................................................................29

10
10.1

Anhang.......................................................................................................30
Service und Ersatzteile..................................................................................30

11

Zertifikate....................................................................................................30

EB 2183

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Sicherheitstemperaturwächter (STW) Typ 2403 mit Ventil ist für die Temperaturüberwachung und -regelung der Energiezufuhr zu Wärmeerzeugern (z. B. Wärmetauschern) durch
Schließen des Ventils bestimmt. Durch den zusätzlichen Anschluss eines Regelthermostaten
Typ 2430 wird aus dem Sicherheitstemperaturwächter (STW) ein Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturüberwachung TR/STW.
Die Geräte sind für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Betriebsdruck, eingesetztes Medium, Temperatur). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass die Geräte nur dort
zum Einsatz kommen, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrundegelegten
Auslegungskriterien entsprechen. Falls der Betreiber die Geräte in anderen Anwendungenoder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit SAMSON halten.
SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.
Î Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten und der Beschriftung
entnehmen.
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Die Geräte sind nicht für den Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch
die bei Auslegung definierten Grenzen geeignet. Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten
nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:− Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen− Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
Qualifikation des Bedienpersonals
Die Geräte dürfen nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik
eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert werden. Fachpersonal im
Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen
die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
Persönliche Schutzausrüstung
SAMSON empfiehlt, sich über die vom eingesetzten Medium ausgehenden Gefahren zu informieren, z. B. anhand der u GESTIS-Stoffdatenbank.

4

EB 2183

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Î Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Augenschutz) entsprechend der vom Medium
ausgehenden Gefahren vorsehen.
Î Bei Arbeiten in Reglernähe Gehörschutz nach Vorgabe des Anlagenbetreibers verwenden.
Î Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.
Änderungen und sonstige ModifikationenÄnderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON
nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu
Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung
erforderlichen Voraussetzungen entspricht.
Warnung vor Restgefahren
Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Bedienpersonal Gefährdungen, die am Gerät vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie von beweglichen
Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber
und Bedienpersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- undBedienungsanleitung, insbesondere für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung, befolgen.
Gefahren, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Geräts ergeben, müssen in einer individuellen Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden und durch entsprechende Betriebsanweisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.
Darüber hinaus empfiehlt SAMSON, sich über die vom eingesetzten Medium ausgehenden
Gefahren zu informieren, z. B. anhand der u GESTIS-Stoffdatenbank.
Î Technische Schutzmaßnahmen zur Handhabung sowie zum Brand- und Explosionsschutz
beachten.
Die vorliegende Einbau- und Bedienungsanleitungen behandelt die Standardausführung desGeräts. Abweichend zu der beschriebenen Standardausführung können einzelne Bauteile
des Geräts gegen andere, definierte SAMSON-Bauteile ausgetauscht werden. Die Restgefahren dieser Bauteile werden in eigenen Einbau- und Bedienungsanleitungen beschrieben, vgl.
Abschnitt „Mitgeltende Dokumente“.
Sorgfaltspflicht des Betreibers
Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienpersonal diese Einbau- undBedienungsanleitung und die mitgeltenden Dokumente zur Verfügung zu stellen und das Be-

EB 21835

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

dienpersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber
sicherstellen, dass das Bedienpersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.
Der Betreiber ist außerdem dafür verantwortlich, dass die in den technischen Daten definierten Grenzwerte für das Produkt nicht über- oder unterschritten werden. Das gilt auch für Anund Abfahrprozesse. An- und Abfahrprozesse sind Teil der Betreiberprozesse und als solche
nicht Bestandteil der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitungen. SAMSON kann zu
diesen Prozessen keine Aussagen treffen, da die operativen Details (z. B. Differenzdrücke
und Temperaturen) individuell unterschiedlich und nur dem Betreiber bekannt sind.
Sorgfaltspflicht des Bedienpersonals
Das Bedienpersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung und mit
den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienpersonal mit
den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein unddiese einhalten.
Mitgeltende Normen und Richtlinien
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
Bei einem Gerät, das mit einer CE-Kennzeichnung versehen ist, gibt die EU-Konformitätserklärung Auskunft über das angewandte Konformitätsbewertungsverfahren. Die entsprechende EU-Konformitätserklärung steht im Anhang dieser EB zur Verfügung (vgl. Kap. 11).
Die nichtelektrischen Ventilausführungen ohne Auskleidung des Ventilgehäuses mit Isolierstoffbeschichtungen haben nach der Zündgefahrenbewertung, entsprechend der
DIN EN ISO 80079-36 Absatz 5.2, auch bei selten auftretenden Betriebsstörungen keine eigene potenzielle Zündquelle und fallen somit nicht unter die Richtlinie 2014/34/EU.
Î Für den Anschluss an den Potentialausgleich Absatz 6.4 der EN 60079-14, VDE 0165-1
beachten.

6

EB 2183

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Mitgeltende Dokumente
Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:− Einbau- und Bedienungsanleitung für …
z. B.

Regelthermostat Typ 2430

u EB 2430

z. B.

Sicherheitstemperaturwächter (STW) Typ 2403

u EB 2183

z. B.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Typ 2439

u EB 2185

z. B.

Schmutzfänger Typ 1 NI

u EB 1010

z. B.

Schmutzfänger Typ 2 NI

u EB 1015

Sowie alle Einbau- und Bedienungsanleitungen der Komponenten, an die der Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403 angebaut wurde (Ventil).
− Typenblatt für …
z. B.

Zubehör · Doppelanschluss/Handverstellung/Isolierzwischenstücku T 2176z. B.

Typgeprüfte Sicherheitseinrichtungenu T 2181− Einbau- und Bedienungsanleitungen und Typenblätter für zusätzliche Einbauten(z. B. Absperrventile, Manometer usw.).

EB 21837

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1.1 Hinweise zu möglichen Personenschäden! WARNUNG
Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation
bedingt durch unlesbare Informationen am Sicherheitstemperaturbegrenzer!
Im Laufe der Zeit können Einprägungen oder Aufprägungen am Gerät, Aufkleber und
Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden, sodass Gefahren
nicht erkannt und notwendige Bedienhinweise nicht befolgt werden können. Dadurch
besteht Verletzungsgefahr.
Î Alle relevanten Beschriftungen am Sicherheitstemperaturbegrenzer in stets gut lesbarem Zustand halten.
Î Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitungen!
Je nach eingesetztem Medium können Ventilbauteile und Rohrleitungen sehr heiß odersehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Î Bauteile und Rohrleitungen abkühlen lassen oder erwärmen.
Î Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Schädigung der Gesundheit im Zusammenhang mit der REACH-Verordnung!
Falls ein SAMSON-Gerät einen Stoff enthält, der auf der Kandidatenliste besonders
besorgniserregender Stoffe der REACH-Verordnung steht, kennzeichnet SAMSON diesen Sachverhalt im Lieferschein.
Î Hinweise zur sicheren Verwendung des betroffenen Bauteils beachten,
vgl. u www.samsongroup.com/de/ueber-samson/material-compliance/reach/
Brand- und Explosionsgefahr durch Austritt von Kohlenwasserstoffen bei Undichtigkeit am Regelthermostat Typ 2430-3 oder Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403!
In dem Regelthermostat nach dem Tensionsprinzip Typ 2430-3 und dem Sicherheitstemperaturwächter (STW) Typ 2403 befindet sich eine geringe Menge eines entzündlichen Gemischs aus Kohlenwasserstoffen als Arbeitsmedium.
Î Sicherheitstemperaturwächter so anordnen, dass bei einer Undichtigkeit das austretende Arbeitsmedium nicht mit heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oderanderen Zündquellen in Berührung kommt.

8

EB 2183

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1.2 Hinweise zu möglichen Sachschäden! HINWEIS
Irreparable Beschädigung des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch Trennen derReglerkomponenten!
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist eine untrennbare hydraulische Einheit, bestehend aus Sicherheitsthermostat, Verbindungsrohr und Temperaturfühler. Wenn diese
Komponenten getrennt werden (z. B. Demontage der Kapillare), ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer irreparabel beschädigt und kann seine Regelungsaufgabe nicht
mehr erfüllen.
Î Sicherheitstemperaturbegrenzer nicht in seine Komponenten zerlegen.
Î Nur erlaubte Tätigkeiten am Sicherheitstemperaturbegrenzer durchführen.
Î Zum Austausch von Ersatzteilen After Sales Service von SAMSON kontaktieren.
Beschädigung des Ventils und Leckagen durch zu hohe oder zu niedrige Anzugsmomente!
Die Bauteile des Ventils müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden.
Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß. Zu leicht angezogene Bauteile können Leckagen verursachen.
Î Anzugsmomente einhalten.
Beschädigung des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch ungeeignete Werkzeuge!
Für Arbeiten am Sicherheitstemperaturbegrenzer werden bestimmte Werkzeuge benötigt.
Î Nur von SAMSON zugelassene Werkzeuge verwenden.
Im Zweifelsfall Rücksprache mit SAMSON halten.
Beschädigung des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch unsachgemäße Befestigung der Anschlagmittel!
Î Lasttragende Anschlagmittel nicht am Sicherheitstemperaturbegrenzer befestigen.

EB 21839Kennzeichnungen am Gerät

2 Kennzeichnungen am Gerät
Die abgebildete Beschriftung entspricht der aktuell gültigen Beschriftung bei Drucklegung desvorliegenden Dokuments. Die Beschriftung auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.

2.1 Beschriftung
1 Erzeugnisnummer
12
3

2 Typenbezeichnung

7

3 Materialnummer/Varianten-ID
4 Temperaturbereich in °C und °F

98

5 Register-Nr. (Gerätefunktion)
6 DIN-Geprüft Kennzeichnung

4

7 Herstelljahr
65

8 Zertifizierungsstelle
9 CE-Kennzeichnung

Bild 1: Beschriftung

2.2 Position der Beschriftung
Draufsicht
Typ 2403

Position derBeschriftung

Bild 2: Position der Beschriftung

2.3 Werkstoffkennzeichnung
Der Werkstoff kann unter Angabe der Materialnummer bei SAMSON erfragt werden. Details zur Beschriftung vgl. Bild 1.

10

EB 2183

Aufbau und Wirkungsweise

3 Aufbau und Wirkungsweise
Der Sicherheitstemperaturwächter (STW)
Typ 2403 mit Ventil arbeitet ohne Hilfsenergie und weist die in DIN EN 14597 aufgeführte erweiterte Sicherheit auf. Der Sicherheitstemperaturwächter begrenzt die Temperatur durch Schließen eines mit dem Sicherheitsthermostaten verbundenen Ventils derBauart 43.
Der Sicherheitstemperaturwächter besteht im
Wesentlichen aus dem Ventil und dem Sicherheitsthermostaten mit Verbindungsrohr(8) und Stabfühler (9).
Durch den zusätzlichen Anschluss eines weiteren Regelthermostaten Typ 2430 (20) wird
aus dem Sicherheitstemperaturwächter (7)ein Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturüberwachung TR/STW, vgl. Bild 2.
Das Ventil wird sowohl bei Erreichen deseingestellten Grenzwerts als auch bei Verbindungsrohrbruch und bei Undichtigkeit imFühlersystem durch einen Federspeicher geschlossen.

Bei Erreichen der eingestellten Grenztemperatur schließt der Sicherheitstemperaturwächter das zugeordnete Ventil. Sinkt dieüberwachte Temperatur weiter unter die eingestellte Grenztemperatur, dann öffnet derSicherheitstemperaturwächter entsprechendseines Proportionalverhaltens das Ventil.
Sicherheitsstellung
Bei Verbindungsrohrbruch und Undichtigkeit
des Fühlers wird durch den verringerten Systemdruck der Federspeicher wirksam undschließt über den Arbeitskörperstift (11) das
Ventil. Eine Rückstellung ist nicht mehr möglich. In diesem Fall muss der Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403 ausgetauscht werden.
Info
Die eingestellte Grenztemperatur muss eine
Mindesttemperaturdifferenz von 15 K zum
Sollwert des Temperaturreglers aufweisen.

Der Sicherheitstemperaturwächter arbeitet
nach dem Tensionsprinzip. Die Mediumstemperatur erzeugt im Temperaturfühler (9) einen dem Istwert entsprechenden Druck. Dieser wird über das Verbindungsrohr (8) auf
den Metallbalg des Arbeitskörpers (10)übertragen und in eine Stellkraft umgeformt.
Die Kraft wirkt über den Arbeitskörperstift(11) auf die Kegelstange (4) und den Kegel(3). Die Stellung des Kegels bestimmt den
Durchfluss des Wärmeträgers über die zwischen Kegel und Sitz (2) freigegebene Fläche.

EB 218311

Aufbau und Wirkungsweise

1

Info
Anzugsmoment für Überwurfmutter (6): 20 Nm

2
3
9

10

4
5
6
11

7

13

12

8
14
6

20

1
2
3
4
5
6

Ventilgehäuse
Sitz
Kegel
Kegelstange
VentilfederÜberwurfmutter
Sicherheitstemperaturwächter (STW)7
Typ 2403

8 Verbindungsrohr
9 Temperaturfühler
10 Arbeitskörper
11 Arbeitskörperstift
12 Drehknopf zur Grenzwerteinstellung
13 Plombierbohrung
14 Anbaustelle für Regelthermostat Typ 2430
20 Regelthermostat Typ 2430 (optional)

Bild 3: Aufbau und Wirkungsweise (TR/STW)

12

EB 2183

Aufbau und Wirkungsweise

3.1 Technische Daten
3.2 Regelmedium,
Einsatzbereich
Sicherheitstemperaturüberwachung derEnergiezufuhr von Wärmeerzeugern oderWärmetauschern durch Schließen des Ventils.
Für Grenzsignale von 60 bis 120 °C · mit
Ventilen G ½ bis 1 · DN 15 bis 50 · Nenndruck PN 16 oder 25 · max. 200 °C
Der Sicherheitstemperaturwächter (STW)
Typ 2403 mit Ventil arbeitet ohne Hilfsenergie und weist die in DIN EN 14597 aufgeführte erweiterte Sicherheit auf. Das Ventil
wird nicht nur bei Erreichen des eingestellten
Grenzwerts, sondern auch bei Verbindungsrohrbruch und bei Undichtigkeit im Fühlersystem durch einen Federspeicher geschlossen. Rückstellen und Wiederinbetriebnahmegeschehen selbsttätig, wenn die Störung beseitigt und der Temperaturgrenzwert unterschritten ist.

EB 2183

Info
Weitere Einzelheiten und technische Datenüber Ventile und Regelthermostate können
den folgenden Einbau- und Bedienungsanleitungen entnommen werden:− Einbau- und Bedienungsanleitung für die
Ventile, z. B.
u EB 2171, u EB 2172 und u EB 2173
− Einbau- und Bedienungsanleitung für die
Regelthermostate, z. B.
u EB 2430 und u EB 2430-3− Einbau- und Bedienungsanleitung für den
Sicherheitstemperaturbegrenzer, z. B.
u EB 2185
Maße und Gewichte
Tabelle 2 und Tabelle 3 geben einen Überblick über die Maße und Gewichte. Die Längen und Höhen sind in den Maßbildern vonBild 3 bis Bild 5 definiert.
Typprüfung
Der Sicherheitstemperaturwächter ist nach
DIN EN 14597 vom Technischen Überwachungsverein unter der Typbezeichnung
2750-5 geprüft. Die Registernummer ist auf
Anfrage erhältlich.

13

Aufbau und Wirkungsweise

Tabelle 1: Technische Daten · Alle Drücke als Überdruck
Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403
Anschluss

M32 x 1,5

Einstellbereich des Grenzwerts

60 bis 75 °C · 75 bis 100 °C

Zul. Umgebungstemperatur

max. 50 °C

Zul. Temperatur am Fühler

25 K über dem eingestellten Grenzwert

Zul. Druck am Fühler

25 barVerbindungsrohrlänge

5m

Konformität

Tabelle 2: Maße in mm
Tabelle 2.1 Typ 2432/2403 · Typ 2433/2403 · Typ 2436/2403 · Typ 2437/2403
Nennweite
Rohr-Ø

DN

15

20

25

32

40

50

d

21,3

26,8

32,7

42

48

60

30

36

46

59

65

82

SW
Länge

L

65

70

75

100

110

130

mit Anschweißenden

L1

210

234

244

268

294

330

mit Anschraubenden

L2

129

144

159

180

196

228

mit Flanschen

L3

130

150

160

180

200

230

Außengewinde

A

G½

G¾

G1

G 1¼

G 1½

G2

Typ 2432/2403

H

140

190

H1

30

55

H
Typ 2433/2403

Typ 2436/2403

Typ 2437/2403

14

135

145

H2

112

122

124

144

157

165

H3

72

77

82

100

108

114

H4

72

80

82

105

110

115

H

–

160

H1

–

95

H

220

270

H1

30

55

EB 2183

Aufbau und Wirkungsweise

Tabelle 2.2 Typ 2431/2403 · Typ 2433/2403 · Typ 2435/2403 · Typ 2436/2403
Anschlussgröße

G½

G¾

G1

65

75

90

BaulängeLTyp 2431/2403

H

140

H

140

Typ 2433/2403
Typ 2435/2403
Typ 2436/2403

H1

40

H

220

H

145

H1

46

Tabelle 3: Gewichte in kg
Tabelle 3.1 Typ 2432/2403 · Typ 2433/2403 · Typ 2436/2403 · Typ 2437/2403
Nennweite

Typ 2432/2403

Typ 2433/2403

ca. kgca. kg

DN

15

20

25

32

40

50

mit Anschweißenden

2,5

2,8

3,1

5,1

5,8

7,6

mit Anschraubenden

2,4

2,7

3,0

5,0

5,7

7,5

mit Flanschen

3,9

4,8

5,6

8,3

9,8

11,6

mit Anschweißenden

2,9

3,2

3,4

4,8

5,1

6,4

mit Anschraubenden

2,9

3,2

3,4

4,8

5,1

6,4

mit Flanschen

5,0

6,2

7,1

9,6

11

14

3,8

4,2

4,6

3,8

4,2

4,6

mit Anschweißenden
Typ 2436/2403

ca. kgmit Anschraubenden–

mit Flanschen

Typ 2437/2403

ca. kg

7,0

8,2

9,6

mit Anschweißenden

2,7

3,0

3,3

5,5

6,2

8,1

mit Anschraubenden

2,6

2,9

3,2

5,5

6,2

8,1

mit Flanschen

4,1

5,0

5,8

8,5

10

12

Tabelle 3.2 Typ 2431/2403 · Typ 2433/2403 · Typ 2435/2403 · Typ 2436/2403
Anschlussgröße

G½

G¾

G1

Typ 2431/2403

ca. kg

2,0

2,1

2,2

Typ 2433/2403

ca. kg

2,2

2,3

2,4

Typ 2435/2403

ca. kg

2,5

2,6

2,7

Typ 2436/2403

ca. kg

2,4

2,5

2,6

EB 2183

15

Aufbau und Wirkungsweise

Maßbilder Sicherheitstemperaturwächter (STW)

L

H

H

30

H1

L

Typ 2431/2403 · Typ 2435/2403

Typ 2433/2403 · Ausführung mit Innengewinde

L1
L
H2
H

SW

H

SW

d

H1

d

L1
L

Typ 2432/2403 · Typ 2436/2403

Typ 2433/2403 ·Ausführung mit Anschweißenden

Bild 4: Maßbilder

16

EB 2183

Aufbau und Wirkungsweise

Maßbilder Sicherheitstemperaturwächter (STW)

L2
L

H

SW

Typ 2436/2403 · G ½ bis 1

Typ 2433/2403
Ausführung mit Anschraubenden

L1
L

H4

SW
H1

d

H

A

50

H3

L

SW

G½

170

255

225

H

L
L3

Ø12

Typ 2433/2403 · Ausführung mit Flanschen
Bild 5: Maßbilder

EB 2183

17

Aufbau und Wirkungsweise

Maßbilder Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturwächter (TR/STW)
255
M32 x 1.5

90

SW 36

125

M32 x 1.5
170
SW 22

SW 17

250

G½

Ø12

Typ 243 … /2430/2403
Bild 6: Maßbilder

18

EB 2183

Vorbereitende Maßnahmen

4 Vorbereitende Maßnahmen

4.2 Heben und Transportieren

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte
durchführen:

Aufgrund des geringen Eigengewichts sindzum Transportieren und Anheben des Sicherheitstemperaturwächters (z. B. für den
Anbau an das Ventil) keine Hebezeuge erforderlich.

1. Lieferumfang kontrollieren. Gelieferte
Ware mit Lieferschein abgleichen.
2. Lieferung auf Schäden durch Transportprüfen. Transportschäden an SAMSON
und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.1 Auspacken

Transportbedingungen− Gerät vor äußeren Einflüssen wie z. B.
Stößen schützen.
− Korrosionsschutz (Lackierung, Oberflächenbeschichtung) nicht beschädigen.
Beschädigungen sofort beseitigen.

Info
Verpackung erst direkt vor dem Anbau andas Ventil entfernen.

− Gerät vor Nässe und Schmutz schützen.

Vor dem Anheben und Einbauen des Geräts
folgende Schritte durchführen:

4.3 Lagern

1. Gerät auspacken.
2. Verpackung sachgemäß entsorgen.

− Zulässige Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kap. 3.1.

! HINWEIS
Beschädigungen am Sicherheitstemperaturwächter durch unsachgemäße Lagerung!
− Lagerbedingungen einhalten.
− Längere Lagerung vermeiden.
− Bei abweichenden Lagerbedingungen undlängerer Lagerung Rücksprache mit
SAMSON halten.
Info
SAMSON empfiehlt, bei längerer Lagerung
das Gerät und die Lagerbedingungen regelmäßig zu prüfen.

EB 218319Montage und Inbetriebnahme

Lagerbedingungen− Sicherheitstemperaturwächter vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
− Gerät vor Nässe und Schmutz schützen
und bei einer relativen Luftfeuchte von<75 % lagern. In feuchten Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung einsetzen.
− Sicherstellen, dass die umgebende Luftfrei von Säuren oder anderen korrosiven
und aggressiven Medien ist.
− Zulässige Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kap. 3.1.
− Keine Gegenstände auf das Gerät legen.
Tipp
Auf Anfrage stellt der After Sales Service eine umfassende Anweisung zur Lagerung zur
Verfügung.

4.4 Montage vorbereiten
Folgende vorbereitende Schritte durchführen:Î Anschluss für den Sicherheitstemperaturwächter am Ventil auf Sauberkeit prüfen.
Î Sicherheitstemperaturwächter auf Beschädigungen prüfen.
Î Typ, Nenndruck und Temperaturbereich
des Sicherheitstemperaturwächters prüfen und mit den Anlagenbedingungenvergleichen (Nenndruck der Rohrleitung,Mediumstemperatur etc.).

5 Montage und Inbetriebnahme! HINWEIS
Überhitzung durch zu hohe Umgebungstemperatur oder ungenügende Wärmeabfuhr
bei isolierten Bauteilen!
− Sicherheitstemperaturwächter nicht zusammen mit mediumsführender Leitung isolieren.

5.1 Sicherheitstemperaturwächter und Ventil zusammenbauen
Der Sicherheitstemperaturwächter wird immer in Verbindung mit einem Ventil in die
Anlage eingebaut. Der Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403 kann vor oder nachdem Einbau des zugehörigen Ventils mit
dem Ventilgehäuse verschraubt werden.
Î Den Sicherheitstemperaturwächter (7)mit dem Ventilgehäuse (1) verbinden.
Dazu die Überwurfmutter (6) mit 20 Nm
anziehen.
Info
Der Typ 2403 wird ohne Tauchhülse eingesetzt.

Î Ggf. vorhandenes Thermometer auf
Funktion prüfen.

20

EB 2183

Montage und Inbetriebnahme

5.2 Zusätzliche Einbauten
Schmutzfänger
Ein im Vorlauf eingebauter Schmutzfänger
hält vom Messmedium mitgeführte Fremdkörper und Schmutzpartikel zurück. SAMSON
bietet dazu z. B. den Schmutzfänger
Typ 1 NI an (vgl. u T 1010).
Beim Einbau des Schmutzfängers gilt:− Den Schmutzfänger nicht als Filter betreiben.
− Schmutzfänger vor dem Regler einbauen.
− Ausreichend Platz zum Ausbau des Siebs
vorsehen.
− Durchflussrichtung des Schmutzfängers
beachten.
− In waagerecht verlaufenden Rohrleitungen mit gasförmigen oder flüssigen Medien zeigt der Siebkorb nach unten. Bei
dampfförmigen Medien zeigt der Siebkorb zur Seite.
− In senkrecht verlaufenden Rohrleitungenmit Strömungsrichtung von unten nachoben zeigt der Entleerungsstopfen/-flansch nach oben.
Tipp
Darauf achten, dass genügend Platz zum
Ausbau des Siebs für die Reinigung vorhanden ist.

EB 2183

Absperrventil
Vor dem Schmutzfänger und nach dem Regler je ein Handabsperrventil einbauen. Damit kann der Durchfluss der Anlage zu Reinigungs- und Wartungsarbeiten und bei längeren Betriebspausen abgestellt werden.
Thermometer
Zur Beobachtung der in der Anlage herrschenden Temperaturen hinter dem Temperaturfühler ein Thermometer einbauen, vgl.
Bild 8.

5.3 Kombination mit
Regelthermostat
In der Ausführung als TR/STW wird ein zusätzlicher Regelthermostat Typ 2430 angebaut.
InfoFalls die gewünschte Grenztemperatur nochnicht eingestellt wurde, diesen vor der Montage des Regelthermostats einstellen, vgl.
Kap. 6.1.
Î Den Regelthermostat Typ 2430 mit dem
Sicherheitstemperaturwächter (7) verbinden. Dazu die Überwurfmutter (6) mit
20 Nm anziehen.

21Montage und Inbetriebnahme

5.4 Ventil in die Rohrleitungeinbauen
5.4.1

Einbaubedingungen− Bei der Wahl der Einbaustelle darauf
achten, dass der Regler nach Fertigstellung der Anlage leicht zugänglich bleibt.
− Durchflussrichtung entsprechend dem
Pfeil auf dem Gehäuse beachten.
− Regler schwingungsarm und ohne mechanische Spannungen einbauen.
− Zulässige Umgebungstemperatur vonmax. 50 °C einhalten.

5.4.2

Temperaturfühler
einbauen

Einbaulage
Die Einbaulage des Temperaturfühlers hängt
von der Ausführung des Fühlers ab:
Fühler waagerecht oder Fühlerspitze nachoben · Kennzeichnung durch ein eingeprägtes „o” auf der Stopfbuchsverschraubung.
Zur Ausrichtung des Fühlers in der Waagerechten ist eine Markierungssicke (vgl.
Bild 6) auf dem Fühler angebracht. Die Markierung muss nach oben zeigen.

ca.
10 mm

Markierungssicke

max.
60 mm

Stopfbuchsverschraubung
Bild 7: Fühler mit Markierungssicke

1

2

3

1

4 56

Bild 8: Fühler im umströmten Medium

1

Absperrventil

2

Schmutzfänger

3

Temperaturregler

4Thermometer5

Temperaturfühler TR

6Temperaturfühler STW

Bild 9: Einbaubeispiel · TR/STW an einem wasserbeheizten Boiler

22

EB 2183

Montage und Inbetriebnahme

Fühler waagerecht oder Fühlerspitze nach
unten · Kennzeichnung durch ein eingeprägtes „u” auf der Stopfbuchsverschraubung.
Zur Ausrichtung des Fühlers in der Waagerechten ist eine Markierungssicke (vgl.
Bild 9) auf dem Fühler angebracht. Die Markierung muss nach oben zeigen.
Die Stopfbuchsverschraubung dichtet den
Fühler nach außen ab.
Î An der Einbaustelle eine Einschweißmuffe mit G ½ Innengewinde einschweißen.
Î Sicherstellen, dass der Fühler desTyps 2403 fast vollständig vom zu überwachenden Medium umströmt wird, vgl.
Bild 7.
Î Einbauort so auswählen, dass wederÜberhitzungen noch merkliche Totzeiten
auftreten.

VerbindungsrohrÎ Das Verbindungsrohr (8) sorgfältig ohne
Knicke oder Verdrehungen verlegen. Sicherstellen, dass das Verbindungsrohr
nicht beschädigt ist.
! HINWEIS
Beschädigung des Verbindungsrohrs durch
fehlerhaften Umgang!
− Verbindungsrohr nicht kürzen.
− Überschüssige Länge zu einem Ring aufrollen. Der kleinste Biegeradius beträgt dabei
50 mm.
− Zulässige Umgebungstemperatur vonmax. 50 °C über die gesamte Länge desVerbindungsrohrs einhalten.

Kennzeichnung „o“

Kennzeichnung „u“U

Kennzeichnung „u“Markierungssicke
MarkierungssickeO

Kennzeichnung „o“
Fühlerspitze waagerecht oder nach oben, mit
Zwischenlagen

Fühlerspitze waagerecht oder nach unten, mit
Zwischenlagen

Bild 10: Einbau des Temperaturfühlers (Tension)

EB 218323

Montage und Inbetriebnahme

5.5 Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme die Anlage mit dem
Messmedium langsam befüllen.
! WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte
Bauteile und Rohrleitungen!
Je nach eingesetztem Medium können Ventilbauteile und Rohrleitungen sehr heiß odersehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
− Bauteile und Rohrleitungen abkühlen lassen oder erwärmen.
− Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
! HINWEIS
Fehlfunktion und Schäden durch ungünstige
Witterungseinflüsse (Temperatur, Feuchtigkeit).
Sicherheitstemperaturwächter nicht im Freien
oder in frostgefährdeten Räumen betreiben.
Ist dies unvermeidbar, den Regler, falls er
von einem frostempfindlichen Medium
durchströmt wird, vor Frost schützen. Regler
falls erforderlich beheizen oder ausbauen
und das darin befindliche Medium restlos
entleeren!
! HINWEIS
Zerstörung des Ventils durch Dampfschläge!
− Kondensat aus der Leitung ableiten.
− Anlage entlüften.

24Î Bei der Inbetriebnahme die Anlage mit
dem Messmedium langsam befüllen.
Nach dem Anbau an das Ventil kann der Sicherheitstemperaturwächter in Betrieb genommen werden.

5.5.1

Gasförmige und flüssige
MedienÎ Absperrventile bevorzugt von der Vordruckseite her langsam öffnen.
Î Druckstöße vermeiden.

5.5.2

Dampfförmige Medien

Î Dampfleitung zur Vermeidung von Wasserschlägen vollständig entwässern undtrocknen.
Î Dampf langsam in die Anlage einleiten,
so dass sich Leitungen und Armaturen
gleichmäßig aufwärmen und keine zu
große Strömungsgeschwindigkeiten entstehen.
Î Bevor die volle Leistung erreicht wird,
Anfahr-Kondensat ableiten.
Î Die in der Anlage befindliche Luft möglichst schnell abführen.
Î Absperrventile bevorzugt von der Vordruckseite her langsam öffnen.
Î Druckstöße vermeiden.

EB 2183

Bedienung

6 Bedienung

4. Regelthermostat Typ 2430 und Ventil zusammenbauen, vgl. Kap. 5.3.

Vgl. hierzu auch Bild 2.

Die Grenztemperatur ist stufenlos einstellbar.

6.1 Grenztemperatur einstellen
1. Ggf. Regelthermostat Typ 2430 abschrauben.
2. Die gewünschte Grenztemperatur durch
Drehen des schwarzen Drehknopfs (12,vgl. Bild 2) nach der Skala einstellen(vgl. Tabelle 4).
Um die Grenztemperatur zu verringern,
Drehknopf im Uhrzeigersinn () drehen.
Um die Grenztemperatur zu erhöhen,Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn ()drehen.
3. Um den eingestellten Grenzwert zu fixieren, Draht durch die Plombierbohrung(13) ziehen und verplomben.

Eine grobe Grenzwertänderung kann überdie Angabe der Grenzwertänderung pro
Umdrehung geschehen. Bei Erreichen derGrenztemperatur muss der Sicherheitstemperaturwächter Typ 2403 das Ventil vollständig
schließen (Leckrate 0,05 % des KVS-Werts).
Info
Bei Kombination des Sicherheitstemperaturwächters Typ 2403 mit den Regelthermostaten Typ 2430 ist eine Mindesttemperaturdifferenz von +15 K zwischen der Grenztemperatur des Sicherheitstemperaturwächters und
dem Temperatursollwert des Regelthermostaten einhalten.

Tabelle 4: Grobe Grenzwerteinstellung 1)
Grenzwertbereich
01

2

60 bis 75 °C

60 °C

75 °C

75 bis 100 °C

75 °C

1)

Grenzwertänderungpro Umdrehung, ca.

Skalenteile
3

4

2,6 °C
100 °C2,2 °C

Eine genaue Einstellung ist nur mithilfe eines Thermometers möglich, vgl. Abschnitt „Feinjustierung
der Grenztemperatur“.

EB 218325

Bedienung

6.2 Feinjustierung derGrenztemperatur! GEFAHR
Berstgefahr des Druckgeräts!
Ventile und Rohrleitungen sind Druckgeräte.
Jedes unsachgemäße Öffnen kann zum Zerbersten von Ventilbauteilen führen.
− Vor Arbeiten am Ventil betroffene Anlagenteile und Ventil drucklos setzen.
− Aus betroffenen Anlagenteilen und Ventil
Medium entleeren.
− Schutzausrüstung tragen.
! WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im
Ventil!
Bei Arbeiten am Ventil können Mediumsreste
austreten und abhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen (z. B. Verbrühungen, Verätzungen) führen.
− Wenn möglich, aus betroffenen Anlagenteilen und Ventil Medium entleeren.
− Schutzkleidung, Schutzhandschuhe undAugenschutz tragen.
! WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte
Bauteile und Rohrleitungen!
Je nach eingesetztem Medium können Ventilbauteile und Rohrleitungen sehr heiß odersehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.

26− Bauteile und Rohrleitungen abkühlen lassen oder erwärmen.
− Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Soll eine Feinjustierung des Sicherheitstemperaturwächters durchgeführt werden oder
ist eine Abweichung des Grenzwerts vorhanden, folgendermaßen vorgehen:Feinjustierung mit bestehendem Anlagenthermometer
1. Den Sicherheitstemperaturwächter ca.
10 K unter den benötigten Grenzwert
einstellen (vgl. Kap. 6.1).
2. Bei bestehenden Regelthermostaten am
Sicherheitstemperaturwächter diese ca.
10 °C über der Grenztemperatur einstellen.
3. Die sich einstellende Temperatur an dem
bestehenden Anlagenthermometer ablesen (nach ca. 5 min.).
4. Bei noch zu niedriger Grenztemperatur
Den Grenzwert durch langsames Drehendes Drehknopfs (12) am Sicherheitstemperaturwächter im Uhrzeigersinn (P) erhöhen, bis sich die Grenztemperatur am
Anlagenthermometer ausgeregelt hat.
Bei erreichter Grenztemperatur
Eine weitere Umdrehung im Uhrzeigersinn (P) durchführen.
5. Bei bestehenden Regelthermostaten diesewieder auf die benötigten Sollwerte einstellen.

EB 2183

Instandhaltung

7 Instandhaltung

8 Störungen

Der Sicherheitstemperaturwächter ist wartungsarm, unterliegt aber besonders an Lötungen natürlichem Verschleiß.

Die in Tabelle 5 aufgeführten Fehlfunktionen
beruhen auf mechanischen Defekten sowie
falscher Reglerauslegung. Im einfachsten Fall
wird eine Wiederherstellung der Funktion ermöglicht. Für eine mögliche Reparatur ist
ggf. Sonderwerkzeug erforderlich.

Info
Das Gerät wurde von SAMSON vor Auslieferung geprüft.
− Mit der Durchführung nicht beschriebener
Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
ohne Zustimmung des After Sales Service
von SAMSON erlischt die Produktgewährleistung.
− Als Ersatzteile nur Originalteile von
SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

7.1 Für den Rückversand
vorbereiten
Defekte Geräte können zur Reparatur an
SAMSON gesendet werden. Beim Rückversand an SAMSON wie folgt vorgehen:
1. Gerät außer Betrieb nehmen, vgl.
Kap. 9.1.

Abhängig von den Einsatzbedingungenmuss das Ventil in bestimmten Intervallen geprüft werden, um bereits vor möglichen Störungen Abhilfe schaffen zu können. Die Erstellung eines entsprechenden Prüfplans obliegt dem Anlagenbetreiber.
Info
Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, hilft Ihnen der After Sales Service von SAMSON weiter.
Tipp
Der After Sales Service von SAMSON unterstützt Sie bei der Erstellung eines auf Ihre
Anlage abgestimmten Prüfplans.

2. Ventil dekontaminieren. Mediumsreste
vollständig entfernen.
3. Erklärung zur Kontamination ausfüllen.
Dieses Formular steht unteru www.samsongroup.com > SERVICE &SUPPORT > After Sales Service
zur Verfügung.
4. Weiter vorgehen wie unteru www.samsongroup.com > SERVICE &SUPPORT > After Sales Service > Retouren beschrieben.
EB 2183

27

Außerbetriebnahme und Demontage

Tabelle 5: Fehlersuche und Fehlerbeseitigung
FehlerMögliche Ursache

Abhilfe

Die am Regelthermostaten eingestellte
Temperatur erreicht die eingestellte
Regelthermostat defekt.
Grenztemperatur.
Temperatur überschreitet den
eingestellten Grenzwert.

Erhöhter Mediumsdurchfluss bei
geschlossenem Ventil(innere Leckage).

Wärmeversorgung wurde
unterbrochen.

Î Regelthermostat austauschen.

Fremdkörper blockiert den
Ventilkegel.

Î Fremdkörper entfernen.
Î Beschädigte Teile austauschen.

Ventilgarnitur ist verschlissen.

Î Beschädigte Teile austauschen.

Fremdkörper blockiert den
Ventilkegel.

Î Fremdkörper entfernen.
Î Beschädigte Teile austauschen.

Ventilgarnitur, besonders bei weich
dichtenden Kegeln, ist verschlissen.

Î Beschädigte Teile austauschen.

STW ist defekt und hat die
Sicherheitsstellung eingenommen.

Î STW austauschen.

Temperaturfühler nicht korrekt
eingebaut.

Î Einbau prüfen. Einbauhinweise
beachten, vgl. Kap. 5.4.

Schmutzfänger verstopft

Î Schmutzfänger reinigen.

9 Außerbetriebnahme und
Demontage! GEFAHR
Berstgefahr des Druckgeräts!
Ventile und Rohrleitungen sind Druckgeräte.
Jedes unsachgemäße Öffnen kann zum Zerbersten von Ventilbauteilen führen.
− Vor Arbeiten am Ventil betroffene Anlagenteile und Ventil drucklos setzen.
− Aus betroffenen Anlagenteilen und Ventil
Medium entleeren.
− Schutzausrüstung tragen.

28! WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im
Ventil!
Bei Arbeiten am Ventil können Mediumsreste
austreten und abhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen (z. B. Verbrühungen, Verätzungen) führen.
− Wenn möglich, aus betroffenen Anlagenteilen und Ventil Medium entleeren.
− Schutzkleidung, Schutzhandschuhe undAugenschutz tragen.

EB 2183

Außerbetriebnahme und Demontage! WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte
Bauteile und Rohrleitungen!
Je nach eingesetztem Medium können Ventilbauteile und Rohrleitungen sehr heiß odersehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
− Bauteile und Rohrleitungen abkühlen lassen oder erwärmen.
− Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

9.1 Außer Betrieb nehmen
Um den Sicherheitstemperaturwächter für
die Demontage außer Betrieb zu nehmen,
folgende Schritte ausführen:
1. Absperrventil auf der Vordruckseite desVentils schließen.
2. Absperrventil auf der Nachdruckseite
des Ventils schließen.
3. Rohrleitungen und Ventil restlos entleeren.
4. Anlage drucklos setzen. Falls vorhanden
Steuerleitung unterbrechen bzw. absperren.

9.2 Entsorgen
SAMSON ist in Europa registrierter Hersteller,
zuständige Institution u https://www.ewrn.org/national-registers/national-registers.
WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62194439/FR 025665

Î Bei der Entsorgung lokale, nationale undinternationale Vorschriften beachten.
Î Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.
Info
Auf Anfrage stellt SAMSON einen Recyclingpass nach PAS 1049 für das Gerät zur Verfügung. Bitte wenden Sie sichunter Angabe Ihrer Firmenanschrift an
aftersalesservice@samsongroup.com.
Tipp
Im Rahmen eines Rücknahmekonzepts kann
SAMSON auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

5. Ggf. Rohrleitung und Gerät abkühlen
lassen oder erwärmen.
6. Fühler des Sicherheitstemperaturwächters
aus der Rohrleitung ausbauen und ggf.
Öffnung wieder verschließen.
7. Sicherheitstemperaturwächter vom Ventil
abbauen.

EB 218329

Anhang

10 Anhang
10.1 Service und Ersatzteile
Service
Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
sowie bei Auftreten von Funktionsstörungenoder Defekten kann der After Sales Service
von SAMSON zur Unterstützung hinzugezogen werden.
E-MailDer After Sales Service ist über die
E-Mail-Adresse
aftersalesservice@samsongroup.com
erreichbar.

− Einbauskizze mit genauer Lage des Reglers und allen zusätzlich eingebauten
Komponenten (Regelthermostat
Typ 2430, Absperrventile, Manometer
etc.)
Ersatzteile
Für den Sicherheitstemperaturwächter werden keine Ersatzteile angeboten.

11 Zertifikate
Die EU-Konformitätserklärungen stehen auf
den nachfolgenden Seiten zur Verfügung.

Adressen der SAMSON AG und deren
Tochtergesellschaften
Die Adressen der SAMSON AG und deren
Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen
und Servicestellen stehen im Internet unteru www.samsongroup.com oder in einem
SAMSON-Produktkatalog zur Verfügung.
Notwendige Angaben
Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:− Auftrags- und Positionsnummer− Typ und Nennweite (Ventil)− Materialnummer (STW Typ 2403)− Materialnummer (TR Typ 2430)− Grenzwertbereich− Temperatur und Regelmedium− Ist ein Schmutzfänger eingebaut?

30

EB 2183

Zertifikate

Modul D, Nr. / N° CE-0062-PED-D-SAM 001-22-DEU
SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte:
Sicherheitstemperaturwächter STW 2403 (2750-5)
in Kombination mit Ventilen
2431, 2432, 2433, 2435, 2436, 2437, 2479, 2488 (2710, 2720, 2730)
die Konformität mit nachfolgender Anforderungen.
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf
dem Markt.

2014/68/EU

vom 15.05.2014

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Modul B

Zertifikat-Nr.
01 202 969/B-22-0014-01

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

Modul D

Zertifikat-Nr.
CE-0062-PED-D-SAM-001-22-DEU

Dem Entwurf zu Grunde gelegt sind Verfahren aus:
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 bzw. ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.42
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht:

Bureau Veritas Services SAS, 8 Cours du Triangle, 92800 PUTEAUX – LA DEFENSE, France
Hersteller: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 01. Dezember 2022

ppa. Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

i.V. Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products
Revision 05

Classification: Public · SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main

EB 2183

Seite 1 von 1

31

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

2024-08-28 · German/Deutsch

EB 2183