信 頼をポンプでつなぐ
keep the “confidence” using the pumps

DXW

デジタル小型定量ポンプ●全機種パルス制御標準装備●イ ンライン式自動エア抜き機構の搭載により、エア抜き性能向上〈DCL/CL〉●脱泡継手の採用によるエアブロック機構がガスロックの原因であるエアの混入をブロック〈DCL〉● ECO モード機能装備〈VEC、VFC〉

VEC
VFC

消費電力を最大約 55％カット●簡易リリーフ弁付ポンプヘッド（オプション品）
異常圧を自動開放する安全機能付

DCL

CL

MEITOU KAKOKI CO., LTD.

エア抜き口Air
releaseR387③接液部タイプ④接続形式
VEC：一般薬品用
Ｈ：標準ホースタイプ②機種（吐出量基準）
VFC：一般薬品用⑤継手仕様
CL ：塩素滅菌専用
1 2 ＝100㎖/min（50/60㎐）
Ｗ：標 準零（₀）の桁数
塩素滅菌専用DCL⑥全般仕様
エアブロック機構
Ｓ：標 準140①シリーズ名称

取付ピッチ152

UP

6W − S⑤⑥H④76−

VEC③（216）

12 −
②ECO
SAFE
PL
STOPManual
1/n×n

strokes/min
mL/minCAL8734｛7416.57①PVC

DXW

外形寸法・DXW−31型
76

型式コード118（147）

仕 様 能 力注）
取付ピッチは87〜110の間で取付け可能です。
※４か所のうち、向かい合う２か所で固定します。

75118（150.5）

主な適用液体と推奨材質

DXW–31DXW–61

DXW–12

移送液体の名称（50音順）

分子式

最大吐出量（㎖/min）

3060100

アンモニア水NH4OH

最高吐出圧力（MPa）

1.0

1.00.7

塩酸

HCℓ20％

塩酸

HCℓ35％ CONC

VFC

過酸化水素

H2O230％VFC

機種

1 ～ 300

ストローク数（ストローク/min）

0.5 ～ 1（ダイヤルで調整可能）ストローク長（㎜）φ₄×φ₉接続 塩ビブレードホース

φ₆×φ 11

φ₆×φ 11

苛性ソーダ
酢注）①表示最大吐出量は最高吐出圧力時での吐出量です。
②吐出量調節の値は目安です。現場における個々の条件や機差により、若干異なることがあります。
（条件：室温、清水、吹込高−1.5 ｍ）③吐出可能粘度は 50mPa・s までです。
④ソレノイドは防爆タイプではありません。選定の際、充分ご注意ください。
⑤その他、特殊仕様については別途お問い合わせください。
⑥ボイラー仕様もあります。お問い合わせください。

機

種

DXW–31源

DXW–61AC100 〜 240V ± 10％

硫

2.5

2.5

最大消費電力
（VA）

200

250

250

平均消費電力（W）

151818

DXW 型

VEC

VEC

CH3COOH

20％

VFC

NaCℓO

12％

CL・DCLH2SO460％

VEC
VEC

品

名

使 用 ・ 数 量
φ₄×φ₉×₃ｍ 1本（DXW−31）
φ₆×φ11×₃ｍ 1本（DXW−61、12）

塩ビブレードホース
エア抜き用軟質塩ビホース

φ₄×φ₆×１ｍ

フート弁

１

サイホン止めチャッキ弁（R1/2）

１

自動：パルス信号入力による比例制御（分周1/999〜1/1または倍率１〜999で演算可能）

ポンプ取付ボルト・ナット（十字穴付六角ボルト M5 × 30）

₂セット

手動：0〜300ストローク/min（１ストローク単位で設定可能）

取扱説明書

１本

₁部

ダイヤフラムポンプの用途

接続部材質
ダイヤフラムVFC

Aℓ（SO24）
3

付属品リスト調 節 範 囲 ・ 方 法

手VEC注）①清缶剤の成分はメーカーによってさまざまです。適応材質など詳細は薬品メーカーにお問い合わせください。
②次亜塩素酸ソーダは高温となったり0.98MPa（10㎏f/㎠）を超える圧力で注入すると成分の分解等が起こります。詳細は薬品メーカーにお問い合わせください。

吐出量調節
ポンプ機種

酸硫酸アルミニウム（硫酸バンド）

DXW–122

推奨材質タイプ

ポリ塩化アルミニウム（PAC）

単相 50/60Hz

最大電流（A）

件

NaOH

酸

次亜塩素酸ソーダ

電 源 仕 様電条

接液部タイプ ポンプヘッド

継弁座

チャッキボール

ホース

VEC

PVC

PVC

PTFE

VFC ※

PVC

PVC

PTFE

EPDM

セラミック

軟質PVC

特殊フッ素ゴム セラミック

CL・DCL

アクリル

PVC

PTFE

特殊フッ素ゴム セラミック

軟質PVC
軟質PVC

●上下水道、プールの塩素滅菌（次亜塩素酸ソーダの注入）●排水処理・水処理の薬液注入●食品添加剤注入●染料・製紙工場等の薬品・消砲剤注入●植物工場の液体肥料注入●レジャー産業薬品注入●各種製造工場のプロセスにおける定量薬液注入●研究室・実験プラント・病院等●そ の 他注）①EPDMと特殊フッ素ゴムは厚生省告示434号食品衛生試験に合格しています。
②上記以外の特殊材質については別途ご相談ください。
※標準品はVFC型となります。

気化（ガス化）しやすい液体についてはお問い合わせください

注●下記の使用範囲を超えないでください。故障の原因となります。
周 囲 温 度／ 0〜40℃
取扱薬液条件／液温：0〜40℃ 粘度：50mPa・s以下
最高吐出圧力／標 準 仕 様：DXW―31・61：1.0MPa
DXW―12：0.7MPa
耐 環 境 性／ IEC規格：IP65相当（防塵・防水）●硝酸67.5％は使用しないでください。

意●このポンプは屋外仕様です。ただし、ポンプ寿命を短くする場所（例えば、直射日光や風雨にさらされるところ）への設置は極力避けてください。
●このポンプは、スラリーの移送はできません。
●容積式ポンプですから、吐出配管のバルブ操作で吐出量を調節することはできません。
●吐出側配管に締切バルブがある場合、および閉塞するおそれがある場合は本機の吐出側すぐの配管上にリリーフ弁を設置してください。
●往復動ポンプですので、脈動が発生します。

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

◦お 求 め は◦製 造 元本社〒465-0058 名
 古 屋 市 名 東 区 貴 船 一 丁 目 27 番 地
TEL
（052）
701-2121 ㈹FAX（052）703-1551〒130-0022 東
 京 都 墨 田 区 江 東 橋 一 丁 目 3 番 2 号 本 多 ビ ル 2F
TEL
（03）3632-7111 ㈹FAX（03）3632-7113
大 阪 営 業 所 〒542-0081 大 阪市中央区南船場二丁目 7-13 日宝船場中央ビル 9F2号
TEL
（06）
6264-3033 ㈹FAX（06）
6264-3035
長久手技術センター 〒480-1142 愛 知 県 長 久 手 市 蟹 原 1 1 5 番 地
東 京 営 業 所

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
U R L www.meitoukakouki.co.jp

名古屋市認定エコ事業所
認定番号 01063

本社取得

1305.2000