リレーソケット

SUシリーズ

配線はOneステップ
差し込むだけ安全性と作業性を両立した
Push-in式リレーソケット

Push-in
省工数 & 効率化
配線工数約55％ 削減

メンテナンス工数削減

従来のねじ式と比較し、配線工程において、Push-in式では、ねじを使用しないため、ねじの圧倒的なスピードアップを実現 。

増締めや締め忘れおよび着脱に伴う締付トルク管（当社比）

理が不要。

Push-in 式
SUシリーズ

約55 ％削減

増締め不要

増締め

従来のねじ式*）当社調べねじ式ソケット

Push-in 式ソケット

便利なオプション
専用渡り金具によりコイル側の渡りを簡単配線

IDEC製GT5Y形タイマを取付け可能

マーキングプレート
で瞬時に識別制御対象の記名や配線先の識別が簡単に極性付きリレーでも使用可能。

マーキングでき、メンテナンス時も一目瞭然！

路A回*）定格通電電流値: 2A

2

GT5Y形タイマ取付け時

RUシリーズリレー取付け時

回路B配線はOneステップ、差し込むだけで完了。
安全性と作業性を両立した、Push-in 式 リレーソケット SUシリーズ。

認証製品の詳細は弊社
ホームページをご覧ください。

確かな信頼性
高い視認性

電線挿入口

暗所でも端子番号の確認がしやすく、誤配線の防止に役

接点端子

本体色と印字色のコントラストがはっきりとしているため、端子番号（白色）プッシャー（オレンジ色）

立ちます。
テストポイント

また、プッシャーと本体の色もはっきり区別できるため、電線挿入口とドライバ差込口の誤挿入を防止。

耐振動性

リレー固定ばね取付口
リリースレバー取付突起部

Push-in 式による接続は、電線サイズや形状にかかわらず、高い接触信頼性と優れた耐振動性を実現。

コイル端子

フェルール端子挿入前

マーキングプレート
差込口

フェルール端子挿入後

IP20フィンガープロテクト構造
リリースレバー

IEC60529の保護構造IP20。
充電部に接触できない構造で感電防止を実現。

リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバーを取付け可能

3

SU シリーズ リレーソケット
配線工数約55％削減※可能なPush-in式リレーソケット。
※ 従来のねじ端子ソケットとの比較（当社比）。

種類［形番］

適合リレー/タイマ

販売単位：1個

外観

極数形番（ご注文形番）

2極

SU2S‑21L●●

極数

ソケット形番2極

SU2S-21L

RU2S

GT5Y-24極

SU4S-21L

RU4S、RU42S

GT5Y-4

適合リレー

適合タイマ

RUシリーズリレー、GT5Y形タイマの詳細は、各製品カタログをご覧ください。
RUシリーズリレーと組み合わせてご使用の際には、ディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。

4極

SU4S‑21L●

ディレーティング特性

SU2S-21L

SU4S-21L

極数

2極

定格絶縁電圧AC/DC300V

定格通電電流（*1）

12A

接続可能電線

単線・より線：
0.14〜1.5mm2、AWG26〜16
フェルール付きより線（絶縁カバー無し）：
0.5〜1.5mm2、AWG20〜16
フェルール付きより線（絶縁カバー付）：
0.14〜1.0mm2、AWG26〜18

絶縁抵抗100MΩ以上（DC500Vメガにて）耐電圧

AC2500V・1分間（充電金属部−非充電金属部間、異極充電金属部間）

4極8A

耐振動（耐久）周波数10〜55Hz 複振幅1.0mm

耐衝撃（耐久）50G（SU9Z-S21R/-S21T形固定ばね,
SU9Z-C21R形リリースレバー使用時）

標準使用状態

使用周囲温度−40〜＋65℃（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

5〜85％ RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度−40〜＋65℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

5〜85％ RH（ただし、結露しないこと）

端子部の保護構造

IP20（IEC 60529）

質量（約）

80g

適用規格

UL508、CSA C22.2 No.14、IEC61984

通電電流（Ａ）

定格・仕様
形番

11109876543210SU2S-21L
SU4S-21L010203040506070

周囲温度（ºC）*1）ディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。

4標準価格についてはホームページをご覧ください。

SU シリーズ リレーソケット
外形寸法図• SU4S‑21L形

端子配列図

43(9)11(8)44(5)14(4)42(1)12(12)41 (11)31 (10)21 (9)11(8)44 (7)34 (6)24 (5)14(4)42 (3)32 (2)22 (1)12102(12)41

端子配列図

43102

• SU2S‑21L形（単位：ｍｍ）(14)A2(13)A1(14)A2渡り金具挿入口(13)A1

渡り金具挿入口TOP VIEWTOP VIEW

3131注）（ ）内はNEMA表記です。

アクセサリ
外観

材質

形番

ご注文形番

販売単位備考60

27

分類

ご注文形番にてご注文ください。

リリース
レバー（リレー用）

SU9Z-C21R

SU9Z-C21R

5個2483樹脂製注）タイマにはご使用できません。
マーキングプレート

樹脂製（白色）SU9Z-P2100W

SU9Z-P2100W

10個渡り金具

青銅（スズメッキ）
SU9Z-J2102A
被覆：PBT樹脂

SU9Z-J2102A

10個

リレー用

ステンレス製

SU9Z-S21R

SU9Z-S21R

10本

タイマ用

ステンレス製

SU9Z-S21T

SU9Z-S21T

10本

DINレール

アルミ製

BAA1000

BAA1000PN10

止め金具

金属製
BNL6（鋼・亜鉛メッキ）

BNL6PN10

樹脂製（黒色）SA-406B

固定ばね

DINレール用
スペーサ

標準価格についてはホームページをご覧ください。

SA-406B

コイルのA2端子が渡り接続されます。
定格通電電流値: 2A
適合リレー／タイマはP8をご参照ください。

・長さ：1m1パック
・幅 ：35mm（同種10本入り）
・質量：約200g
質量：約15g
1パック
DINレールに複数個の（同種10本入り） ソケットを取付ける際は、必ずご使用ください。

1個

DINレールにソケットを取付ける
際、取付間隔を 5mm単位に調整するために使用するスペーサです。

5SU シリーズ リレーソケット

使用上のご注意❏ 機種の識別について❏ 各部の名称

SU2S形とSU4S形は、製品側面に表示している形番で識別してください。
極数形番

2極用
4極用

SU2S-21L
SU4S-21L

COM端子
NO端子

形番表示部

NC端子

電線挿入口プッシャー
テストポイント
電線挿入口
プッシャー
テストポイント
電線挿入口
プッシャー
テストポイント❏ 適合電線について
配線には、次の適合電線をご使用ください。

適合電線と仕様
適合電線（より線、単線）
被覆剥き長さ（*1）

0.14 〜 1.5mm2（AWG16〜26）
10 〜 11mm

COIL端子*1）電線先端の被覆は、10〜11mm剥いてご使用ください。

テストポイント
プッシャー
電線挿入口
渡り金具挿入口

10〜11mm

レールフック

注：各端子の電線挿入口は2ヶ所。
フェルール端子の場合は下記「電線サイズと推奨フェルール」を参照。
注）より線をフェルール端子なしで接続する際は、芯線がばらけないようご注意ください。

電線サイズと推奨フェルール端子

AWG
20181816mm20.500.75
1.001.50

フェルール端子付より線もしくは単線の場合

1）電線が電線挿入口の奥に突き当たるまでまっすぐ挿入。
2）配線完了。軽く引っ張って抜けないことを確認。

絶縁カバー無しフェルール端子
適合電線（より線）❏ 電線の接続方法

被覆剥き長さ形番

ご注文形番

10 〜 11ｍｍ
10 〜 11mm
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ

H0.5/10
H0.75/10
H1.0/10
H1.5/109004050000
0542500000
0282800000
0186500000

被覆剥き長さ形番

ご注文形番

10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ

S3TL-F014-12WCS3TL-H025-12WJ
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-14WA
S3TL-H05-16WA
S3TL-H075-14WW
S3TL-H075-16WW
S3TL-H10-14WY
S3TL-H10-16WY

S3TL‑F014‑12WC
S3TL‑H025‑12WJ
S3TL‑H034‑12WT
S3TL‑H05‑14WA
S3TL‑H05‑16WA
S3TL‑H075‑14WW
S3TL‑H075‑16WW
S3TL‑H10‑14WY
S3TL‑H10‑16WY

絶縁カバー付フェルール端子
適合電線（より線）

AWG
262422mm20.14
0.250.34

200.50180.75181.00より線の場合1）マイナスドライバでプッシャー（オレンジ色のボタン）を押す。
2）プッシャーを押したまま電線を電線挿入口より、ソケットの奥まで挿入。

3）マイナスドライバを離し、配線完了。軽く引っ張って抜けないことを確認。

推奨工具（別売）
名称
圧着ツール
マイナスドライバ

形番

PZ6 ROTO L
S3TL-D04-25-75

ご注文形番

1444050000
S3TL‑D04‑25‑75

注）推奨圧着ツール以外の圧着ツールをご使用の場合は、圧着寸法にご注意ください。詳細はP7をご覧ください。
注）マイナスドライバは刃先サイズが0.4×2.5mmをご使用ください。

6❏ 電線の取外し
1）マイナスドライバでプッシャーを押す。
2）プッシャーを押し込んだ状態で、電線を抜く。
3）マイナスドライバを離す。

SU シリーズ リレーソケット

使用上のご注意
ご注意
電線接続後は、軽く引っ張りしっかり接続されていることを確認ください。

●

な場合、リレーが脱落する可能性があります。
（リレー取付け完了状態）

プッシャーは40Ｎ程度で操作し、強く押しすぎないでください。

●●

注）リレーは取付け完了状態まで確実に押し込んでください。取付けが不完全

プッシャーを押さずに電線を引き抜いたり、斜めに引っ張ったりしないでください。製品が破損し機能しなくなることがあります。
マイナスドライバは推奨ドライバまたは刃先サイズが0.4×2.5mmのものをご使用ください。

●

DINレールに複 数 個 のソケットを取 付 ける際 は、 止 め 金 具（BNL6）で必ず両側を固定してください。

●

リレーの取外しリレーが落下しないように指で軽く抑えながらリリースレバーを矢印の方向に傾けて、リレーを取外してください。
（リレー固定状態）（リレー取外し完了状態）

フェルール圧着形状と接続時のご注意
使用する電線に適合したフェルールを選択してください。

●

使用する電線の先端は可能な限りまっすぐに切断してください。

●

フェルール導体部の先端まで電線が挿入されていることを確認ください。 断面積によって異なりますが、電線はフェルール端子から0〜1mm出るようにしてください。

●

0～1mm

リリースレバーがソケットにあたる
注）リレー取外しの際に、リレーが勢いよく飛び出し、リレーを紛失する場合があります。指などで飛び出しを防ぎながら取外してください。
注）リリースレバーは着脱可能な構造になっており、過度の力で操作するとソ圧 着 方 法 は 使 用 する工 具 の 取 扱 説 明 書に則って 操 作してください。

●

圧着寸法：W2.4×H1.9 mm
接続可能最大サイズは、W2.4×H1.9 mmです。フェルール
端子の仕上がりサイズは、これ以下になるようにお願いします。

ケットから外れ、リレーの脱落及び破損の原因となります。

❏ マーキングプレートの取付け方法
下図のように、ソケット本体に真上から差し込んでください。
油性ペンによる記入または印字シールの貼付により表示が可能です。なお、印字シールの大きさは最大 8.4 ｍｍ × 25 ｍｍです。

1.9mm
2.4mm

SU9Z-P2100W形

注）推奨工具以外をご使用の場合、適切な形状に圧着ができず、ソケット内部のスプリングを変形させてしまい、正常に機能しなくなる恐れがあります。
注）棒形圧着端子は使用できません。

❏ リレー・タイマ固定ばねの取付け方法
SU9Z-S21R形（リレー用）またはSU9Z-S21T形（タイマ用）の固定ばねを使用される場合は、下図を参照し、ソケットの該当する穴に差し込んでください。
SU9Z-S21R形

SU9Z-S21T形

渡り金具のご使用方法
渡り金具挿入口に、ソケット本体に樹脂部分が当たるまで差し込んでください。取外す際は、下図の挿入口に小形マイナスドライバを差し込み、引き抜いてください。なお定格通電電流は2Aのため、2A以下でご使用ください。

注）固定ばねがソケットの該当する穴に入っていることを確認してください。
入っていない場合、製品が落下する恐れがあります。

挿入口
挿入口
SU9Z-J2102A形❏ リレーの取付け・取外し方法
リレーの取付け①リリースレバーを矢印の方向に傾けて、ロック解除してください。
①②リレーを挿入し、リリースレバーを矢 印 の 方 向に傾けて取付けてください。
②❏ リリースレバーの取付け方法
SU9Z-C21R形（リレー用）のリリースレバーを使用される場合
は、下図を参照し、ソケットの該当する突起部に取付けてください。
SU9Z-C21R形③①① : SU9Z-S21R形取付穴② : SU9Z-S21T形取付穴③ : SU9Z-C21R形取付突起部②7

SU シリーズ リレーソケット

適合リレー/タイマ❏ 適合リレー（RUシリーズ）
外観

形式●ツイン接点タイプ

シングル接点タイプ
形番（2 極）形番（4 極）指定記号：□形番（4 極）ラッチングレバー有ラッチングレバー無標準形

RU2S‑ □

RU4S‑ □RU42S‑ □A24, A100, A110,
A200, A220,
D6, D12, D24, D48,
D100, D110

順極性ダイオード付(DCコイルのみ）

RU2S‑D‑ □RU4S‑D‑ □RU42S‑D‑ □D6, D12, D24, D48,
D100, D110

逆極性ダイオード付(DCコイルのみ）

RU2S‑D1‑ □RU4S‑D1‑ □RU42S‑D1‑ □D24

CR付(ACコイルのみ）

RU2S‑R‑ □RU4S‑R‑ □RU42S‑R‑ □A100, A110, A200,A220

標準形

RU2S‑C‑ □RU4S‑C‑ □RU42S‑C‑ □A24, A100, A110,A200, A220,
D6, D12, D24, D48,
D100, D110

順極性ダイオード付(DCコイルのみ）

RU2S‑CD‑ □RU4S‑CD‑ □RU42S‑CD‑ □D6, D12, D24, D48,
D100, D110

逆極性ダイオード付(DCコイルのみ）

RU2S‑CD1‑ □ RU4S‑CD1‑ □ RU42S‑CD1‑ □ D24

CR付(ACコイルのみ）

RU2S‑CR‑ □RU4S‑CR‑ □RU42S‑CR‑ □コイル定格電圧指定
記号コイル電圧

A24A100
A110
A200A220
D6
D12
D24
D48
D100D110

AC24V
AC100-110V
AC110-120V
AC200-220V
AC220-240V
DC6V
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
DC110V

A100, A110, A200,A220❏ 適合タイマ（GT5Y形）
外観

動作モード

接点構成

2c

出力

AC220V/
DC30V・5A

A：オンディレー
B：インターバルオン
C：フリッカD：フリッカオン

4cAC220V/
DC30V・3A

時間仕様

0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H
0.1S〜30H
0.1S〜10H
0.1S〜30H
0.1S〜60H

操作電圧AC100〜120V
AC200〜240V
DC12V

DC24V
AC100〜120V
AC200〜240V
DC12V
DC24V

形番GT5Y‑2SN1A100
GT5Y‑2SN3A100
GT5Y‑2SN6A100
GT5Y‑2SN1A200
GT5Y‑2SN3A200
GT5Y‑2SN1D12GT5Y‑2SN3D12GT5Y‑2SN6D12GT5Y‑2SN1D24
GT5Y‑2SN3D24
GT5Y‑2SN6D24
GT5Y‑4SN1A100
GT5Y‑4SN3A100
GT5Y‑4SN6A100
GT5Y‑4SN1A200
GT5Y‑4SN3A200
GT5Y‑4SN6A200
GT5Y‑4SN3D12GT5Y‑4SN1D24GT5Y‑4SN3D24
GT5Y‑4SN6D24Push‑in対応機器に必要な工具、フェルール、その他アクセサリもご用意しています。
詳細は「レール式端子台 Push‑in式Aシリーズ導入ガイドブック（P1711）」をご覧ください。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1720-7 本カタログ記載の情報は、2022年8月現在のものです。

お問合せはこちらから