2012 年 3 月 30 日
フジテック株式会社

フジテック製エレベータ、エスカレータを所有のお客様へ保守部品の供給終了に関するお知らせ
平素よりフジテック製エレベータ、エスカレータをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
表題の件、弊社製造エレベータ、エスカレータのうち、既に生産終息しております別表記載の機種において、機能維持に要する保守部品の一部（当該機種固有部品）に供給困難となるものが生じております。
生産終息機種の保守部品については、部品の備蓄や代替品の使用等により、可能な限りその安定供給に努めてまいりましたが、当該機種固有部品については、その原材料の調達にとどまらず、製造設備や関連技術者の確保にも困難をきたしており、供給を継続することが限界に達しつつあります。
つきましては、別表に記載の当該機種固有部品に関して、同表記載の期限をもって供給を終了させていただきますので、何卒事情ご賢察賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
記
１．対象となるエレベータ、エスカレータと部品供給期限
別表に記載のとおり(※)です。
(※)

在庫状況により期限前に供給終了となることがあります。
また、一部の部品については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

２．部品供給終了に伴いご注意いただきたい点、及び今後の対応について(１)ご注意いただきたい点
当該部品（別表、ならびに添付資料に記載の供給終了部品）は、エレベータ、エスカレータの所期性能を発揮させるのに不可欠な重要部品です。これらの部品に故障が発生した場合、エレベータにあっては着床誤差の発生・階間停止・閉じ込め等、エスカレータにあっては急停止・手摺りと踏段の速度相違等の故障が発生し、利用者の予期せぬ罹災が発生する恐れがあります。
また、保守部品の供給終了後に故障が発生し、その修理に当該部品が必要となる場合には、修理・復旧は不可能となりますので、ご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。
(２)今後の対応
安全性・信頼性・機能性・省エネルギー性に優れた最新機種へのリニューアルをご検討賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
３．エレベータ、エスカレータの耐用年数、及び保守部品の供給期間について(１)耐用年数
エレベータの法定耐用年数は 17 年、エスカレータの法定耐用年数は 15 年と定められており（大蔵省令第 15 号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」）、また公益社団法人ロングライフビル推進協会（BELCA）のライフサイクル評価指針では、エレベータの主要機器（制御盤等）の平均耐用年数は 20 年、エスカレータの主要機器（主モータ、駆動機等）の平均耐用年数は 15 年とされています。
これらを踏まえ、弊社ではエレベータ、エスカレータの主要機器の平均耐用年数を 20 年とし、設置後 20 年を経過したエレベータ、エスカレータについては、新型機種へのリニューアルをお勧めしております。
(２)保守部品の供給期間弊社におきましては、主要機器の平均耐用年数等を踏まえ、保守部品の供給期間は当該機種の標準生産終息後 20 年を目処としております。
■本件のお問合せ窓口： parts-eigyo@fj.fujitec.co.jp
上記アドレスまでご連絡くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
以 上≪添付資料≫ 『部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと』（機種別）

（別表）保守部品の供給終了対象となるエレベータ、エスカレータと部品供給期限①エレベータ
対象機種
直流可変電圧歯車なし
エレベータ（DC-GL）※非マイコン制御機種

直流可変電圧歯車付
エレベータ（DC-GD）※非マイコン制御機種

直流可変電圧歯車なし
エレベータ（DC-GL）※マイコン制御機種

直流可変電圧歯車付
エレベータ（DC-GD）※マイコン制御機種

交流帰還速度制御
エレベータ
（SDN）
※非マイコン制御機種

交流帰還速度制御
エレベータ（RSDN）※マイコン制御機種

インバータ速度制御
エレベータ（EXDN）（VFCタイプ）

標準生産期間
1965年
～
1982年

1974年
～
1985年

1982年
～
1987年

1986年
～
1990年

1973年
～
1980年

1979年
～
1987年

1985年
～
1990年

※マイコン制御機種

インバータ速度制御
エレベータ（EXDN）（FDIタイプ 初期型）
※マイコン制御機種

1988年
～
1990年

供給終了部品・電動発電機
・速度制御ユニット
LSRシリーズ
・巻上モータ・シーケンス制御ユニット
SSCシリーズ
・巻上モータ
・電動発電機
・速度制御ユニット
GSRシリーズ
・シーケンス制御ユニット
SSCシリーズ
・巻上モータ・電動発電機
・速度制御ユニット
・マイコンユニット
・整流スタック・界磁ユニット・巻上モータ
・電動発電機
・速度制御ユニット
・マイコンユニット
・整流スタック・界磁ユニット・速度制御ユニット
TDCシリーズ
・巻上モータ・シーケンス制御ユニット
SSCシリーズ
・巻上モータ・速度制御ユニット
TDCシリーズ
・マイコンユニット
MICシリーズ
・速度制御ユニット VFC
・マイコンユニット
DIMシリーズ
・かご上マイコンユニット
DIMシリーズ
・ドアコントロールユニット
DMCシリーズ
・速度制御ユニット FDI・マイコンユニット
DIMシリーズ
・かご上マイコンユニット
DIMシリーズ
・ドアコントロールユニット
DMCシリーズ

別表1

部品供給期限（最長）2012年3月末（2009年5月29日案内済）

2014年3月末

2012年3月末（2009年5月29日案内済）

2014年3月末

2014年3月末

2014年3月末

2012年3月末（2009年5月29日案内済）

2014年3月末

2014年3月末

2014年3月末

2014年3月末

巻線型巻上機使用交流一段／二段速度
エレベータ（AC1／AC2）
油圧エレベータ※マイコン制御機種②エスカレータ
対象機種

1957年
～
1978年

・巻線型巻上モータ

1985年
～
1988年

・マイコンユニット
MICシリーズ

標準生産期間

供給終了部品・ステップ・減速機(5304A、5304E)
・アルミ製モールディング
・アルミ製コム/フロアプレート

Ⅰ型

1965年
～
1976年

NA-71型

1972年
～
1976年

・ステップ
・減速機(5304A、5304E)
・アルミ製モールディング

NA-75型

1974年
～
1980年

・減速機(WP001)
・アルミ製モールディング

NA-77L型
NA-77K型

1978年～1990年・減速機(WP001)
・アルミ製モールディング

PLS-80型
PS-80型

1980年
～
1984年

・減速機(WP001､W5304H､XP026､XP027､XP028)

2012年3月末（2009年5月29日案内済）

2014年3月末

部品供給期限（最長）2012年3月末（2009年5月29日案内済）

以

別表2上添付資料部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車なしエレベータ（ＤＣ－ＧＬ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

電動発電機

巻上機用の電力を作り出します。

エレベータは動きません。

速度制御ユニット

電動発電機の電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

速度制御ユニット・LSR シリーズ

電動発電機

以上

制御盤：GDA1106（説明とは異なる写真です）／発電機：GLA1037

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車なしエレベータ（ＤＣ－ＧＬ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、2014 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

シーケンス制御ユニット

エレベータの運行制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

シーケンス制御ユニット
・SSC シリーズ

巻上モータ

以上

制御盤：GLA1037／マシン：GLA1037

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車付エレベータ（ＤＣ－ＧＤ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

電動発電機

巻上機用の電力を作り出します。

速度制御ユニット

電動発電機の電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

エレベータは動きません。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

速度制御ユニット・GSR シリーズ

電動発電機

巻上モータ

以上
制御盤：GDA1106／発電機：GDA1141／巻上機：GDA1106

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車付エレベータ（ＤＣ－ＧＤ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

シーケンス制御ユニット

エレベータの運行制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

シーケンス制御ユニット
・SSC シリーズ

以上

写真左は GDA1070、写真右は GLA1037 を使用

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車なしエレベータ（ＤＣ－ＧＬ）※マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

電動発電機

巻上機用の電力を作り出します。

エレベータは動きません。

速度制御ユニット

電動発電機の電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

マイコンユニット

エレベータの運行制御を行います。

整流スタック電動発電機の界磁を制御して、エレベータの運転制御を行います。

界磁ユニット

モータの界磁を制御して、エレベータの運転制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

マイコンユニット
速度制御ユニット

整流スタック
界磁ユニット

制御盤：GLA1037／マシン：GLA1037

巻上モータ

電動発電機

以上

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：直流可変電圧歯車付エレベータ（ＤＣ－ＧＤ）※マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

電動発電機

巻上機用の電力を作り出します。

エレベータは動きません。

速度制御ユニット

電動発電機の電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

マイコンユニット

エレベータの運行制御を行います。

整流スタック電動発電機の界磁を制御して、エレベータの運転制御を行います。

界磁ユニット

モータの界磁を制御して、エレベータの運転制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

マイコンユニット
速度制御ユニット

整流スタック
界磁ユニット電動発電機

写真左は GDA1070、写真右は GLA1037 を使用

巻上モータ

以上

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：交流帰還速度制御エレベータ（ＳＤＮ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

速度制御ユニット

モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

速度制御ユニット
・TDC シリーズ

以上

制御盤：SNA2645

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：交流帰還速度制御エレベータ（ＳＤＮ）※非マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

シーケンス制御ユニット

エレベータの運行制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

シーケンス制御ユニット
・SSC シリーズ

巻上モータ

以上

制御盤：SNA3607（説明とはマッチしていません）

マシン：SNA2645

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：交流帰還速度制御エレベータ（ＲＳＤＮ）※マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

速度制御ユニット

モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

マイコンユニット

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

エレベータの運行制御を行います。

マイコンユニット・MIC シリーズ速度制御ユニット
・TDC シリーズ

巻上モータ

以上
制御盤：SNA2933

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：インバータ速度制御エレベータ（ＥＸＤＮ）（ＶＦＣタイプ）※マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

速度制御ユニット

モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

マイコンユニット

エレベータの運行制御を行います。

かご上マイコンユニット

かご機器の制御を行います。

ドアコントロールユニット

ドアの開閉動作や開閉速度を制御します。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

ドアが制御不能となり、ドアの開閉ができずエレベータは動きません。

速度制御ユニット・VFC

マイコンユニット・DIM シリーズ

かご上マイコンユニット
・DIM シリーズ

ドアコントロールユニット
・DMC シリーズ

以上
制御盤：SNA4294／マシン：SNA4299

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：インバータ速度制御エレベータ（ＥＸＤＮ）（ＦＤＩタイプ初期型）※マイコン制御機種

上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品

機能故障した場合の影響

速度制御ユニット

モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。

マイコンユニット

エレベータの運行制御を行います。

かご上マイコンユニット

かご機器の制御を行います。

ドアコントロールユニット

ドアの開閉動作や開閉速度を制御します。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

ドアが制御不能となり、ドアの開閉ができずエレベータは動きません。

速度制御ユニット・FDI

マイコンユニット・DIM シリーズ

かご上マイコンユニット
・DIM シリーズ

ドアコントロールユニット
・DMC シリーズ

以上
制御盤：SNA4294／マシン：SNA4299

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：巻線型巻上機使用交流一段／二段速度エレベータ（ＡＣ１／ＡＣ２）
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

巻線型巻上モータ

ロープを巻き上げることにより、エレベータを昇降させます。

エレベータは動きません。

巻線型巻上モータ

マシン：EA3188

以上

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：油圧エレベータ ※マイコン制御機種
上記対象機種につきましては、201４年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

マイコンユニット

エレベータの運行制御を行います。

起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。

マイコンユニット・MIC シリーズ

以上

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータⅠ型
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

ステップ

利用者が乗る踏段です。

エスカレータは動きません。

減速機

ステップやハンドレールを走行させます。

エスカレータは動きません。

アルミ製モールディング

エスカレータ欄干の内側と外側のア
ルミ製の意匠カバーです。

利用者が破損した部分と接触することで負傷する恐れがあります。

アルミ製コムステップの入り込み口のクシ状のガイドです。

利用者が破損した部分に引き込まれ負傷する恐れがあります。

アルミ製フロアプレート

建物床とエスカレータのステップとの間のアルミ製の床板です。

利用者が段差につまずき転倒する恐れがあります。

アルミ製モールディング
ステップ

減速機
・5304A, 5304E

アルミ製コム

アルミ製フロアプレート

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）

以上

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ ＮＡ－７１型
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

ステップ

利用者が乗る踏段です。

エスカレータは動きません。

減速機

ステップやハンドレールを走行させます。

エスカレータは動きません。

アルミ製モールディング

エスカレータ欄干の内側と外側のア
ルミ製の意匠カバーです。

利用者が破損した部分と接触することで負傷する恐れがあります。

アルミ製モールディング
ステップ

減速機
・5304A, 5304E

以上

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ ＮＡ－７５型
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

減速機

ステップやハンドレールを走行させます。

エスカレータは動きません。

アルミ製モールディング

エスカレータ欄干の内側と外側のアルミ製の意匠カバーです。

利用者が破損した部分と接触することで負傷する恐れがあります。

アルミ製モールディング

減速機・WP001

以上

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ ＮＡ－７７Ｌ／ＮＡ－７７Ｋ型
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

減速機

ステップやハンドレールを走行させます。

エスカレータは動きません。

アルミ製モールディング

エスカレータ欄干の内側と外側のア
ルミ製の意匠カバーです。

利用者が破損した部分と接触することで負傷する恐れがあります。

アルミ製モールディング

減速機
・WP001

以上

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）

添付資料

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと
部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。
ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ ＰＬＳ－８０／ＰＬ－８０型
上記対象機種につきましては、2012 年 3 月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。
なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。

!

警告 供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。

!

注意 供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。
禁止 供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】
部品機能故障した場合の影響

減速機

ステップやハンドレールを走行させます。

エスカレータは動きません。

アルミ製モールディング

エスカレータ欄干の内側と外側のアルミ製の意匠カバーです。

利用者が破損した部分と接触することで負傷する恐れがあります。

減速機
・WP001, W5304H,XP026, XP027, XP028

以上

制御盤：SNA4294（正確な写真ではありません）