仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）
品番

ＳＮＤ２ＭＳＷ-Ｔ
ＳＮＤ２ＬＳＷ-Ｔ（一般市販）

制定

２０１１年１１月

改正

２０２１年

２月

杉本電機産業株式会社

仕様書
品

制定

２０１１年１１月 製 品 名：電力量計取付板（化粧カバー付）

改正

２０２１年

２月 ユーザー：一般市販

番：ＳＮＤ２ＭＳＷ－Ｔ
ＳＮＤ２ＬＳＷ－Ｔ

準拠規格：

１．適用範囲この製作仕様書は，住宅等に施設される電力量計の取付において使用する電力量計取付板（化粧カバー付）（以下，取付板という）について適用する。
備考

この製作仕様書の引用規格を次に示す。

・日本工業規格JIS A 1415：1999「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」
JIS B 0405：1991「普通公差-第１部：個々に指示がない長さ寸法及び角度寸法対する公差」
JIS C 8306：1996「配線器具の試験方法」
JIS Z 8703：1983「試験場所の標準状態」
・社団法人全関東電気工事協会「合成樹脂製電力量計取付板規格」（耐侯性試験についてはＷＳ型とする。）

２．種

類取付板の種類は，表１の２種類とする。
表１
種類品

番色

ＮＤ２Ｍ型
[中形]

ＳＮＤ２ＭＳＷ－Ｔ

ホワイト

ＮＤ２Ｌ型
[大形]

ＳＮＤ２ＬＳＷ－Ｔ

ホワイト1

杉本電機産業株式会社

仕様書

３．性

電力量計取付板（化粧カバー付）

能取付板の性能は，表２のとおりとする。
表２項目
耐熱耐熱
耐寒
耐荷重
落下

強度

衝撃

耐燃性
耐侯性

４．構

性

能試験方法

70±3℃，１時間放置後に反り，ゆがみ，ヒビ割れ等がないこと。
－10±3℃，１時間放置後に反り，ゆがみ，ヒビ割れ等がないこと。
20kg を吊り下げ、30±2℃，20 時間放置後に異常がないこと。
２ｍの高さより自然落下させ，破損，ヒビ割れ等の異常がないこと。
直径 23.8mm（約 55ｇ）の鋼球を１ｍの高さから自然落下させ，破損，ヒビ割れ等の異常がないこと。
毎回の燃焼時間はいずれも 30 秒以内で，かつ 10回の燃焼時間の総和は 250 秒以内でなければならないこと。
1000 時間程度試験した後に使用上有害な表面あれ，ヒビ割れ，亀裂があってはならないこと。

10.3

10.4

10.5
10.6

造

（1）取付板は電力量計を取り付ける基板と電力量計及びその接続電線の全周を上部から覆い，検針窓を有する化粧カバーから構成される。
（2）取付板には電力量計が容易に取り付けでき，配線の接続及び保守・点検が容易に確実にできるものである。
（3）基板は造営材に垂直に，堅固に取付けできる構造であること。
（4）取付板の材料は，難燃性，耐侯性を有する厚さ３ｍｍ以上の合成樹脂とする。
（5）鉄製の部分は，めっきで有効にさび止めされている。
（6）化粧カバーは基板にはめ合わせ，ねじ留めをおこない，容易に外れない方法で取り付けられている。
また，化粧カバーの下部には，60 スケア３芯のケーブルが出し入れできる配線孔（ノックアウト）を有する。
（7）基板には，造営材に固定するための直径５ｍｍの穴を４隅に有する。
（8）基板には，配線のために 14 スケア３芯のケーブルが出し入れできる配線孔（ノックアウト）を有する。
（9）基板及び化粧カバーには，台風時等にも内部に雨水が溜まらないように，下部に水抜きスペースを有する。

2

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

５．形状及び寸法取付板の形状及び寸法は，付図(1)（2）（3）のとおりとする。
なお，公差指定のない寸法の公差は表３に示す JIS B 0405：1991 に規定する等級ｖ（極粗級）とする。
表３

公差等級６．外

記号

説明ｖ

極粗級

面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
単位 mm
基準寸法の区分0.5 以 上 3 を 越 え 6 を 越 え 30 を 越 え 120 を 越 え 400 を 越 え 100 0 を 越 え 200 0 を 越 え
3 以下
6 以 下 30 以 下 120 以 下 400 以 下 100 0 以 下 200 0 以 下 400 0 以 下許容差－±0.5±1± 1.5± 2.5± ４± 6± 8

観取付板には，使用上有害な傷，ひび，割れ，変形，その他の欠点があってはならない。

７．材料
取付板の材料は表４のとおりとする。
表４部品

名基板
基板
埋込ナット
カバー

化粧カバー

バイザー
封印段付ねじカードホルダー紙

材質

又は仕様

硬質塩化ビニル樹脂
ＮＤ2500Ｗ-Ｈ1
Ｍ４×８（Ｃ）（黄銅）
硬質塩化ビニル樹脂
ＮＤ2500Ｗ-Ｈ1
ポリカーボネイト
ユーピロン（EFT3200H）
Ｍ４×15（ねじ部Ｌ＝５ｍｍ）（黄銅・ニッケルめっき）
上質紙（180Ｋ）

備考
色：ホワイト色：ホワイト
色：透明茶色(A5BENS)

８. 製造方法
基板及び化粧カバー(カバー，バイザー)は，射出成形により製造する。

3

杉本電機産業株式会社

仕様書電力量計取付板（化粧カバー付）

９．付属品
取付板の付属品は表５のとおりとする。
表５付属品
なべタッピング
ねじ
丸木ねじ
丸木ねじ

材質又は仕様数量（本）ＳＮＤ２
ＳＮＤ２ＭＳＷ-Ｔ
ＬＳＷ-Ｔ

4.0×16（ステンレス）
4.5×32（光沢クロメート処理）
4.5×38（ステンレス）

１１２２４６10．試験方法
試験は，特に定めのある場合を除き，JIS Z 8703（試験場所の標準状態）に規定する常温（20±15℃），常温（相対湿度 65％±20％）の通風，温度変化，その他試験の結果に著しい影響を及ぼす恐れのない場所で行う。
10.1

外観試験
完成品について，目視及び手ざわりなどにより６項及び 14 項に規定する事項を調べる。

10.2

構造試験
JIS C 8306（配線器具の試験方法）の 3.構造試験 により試験し，４項，５項及び９項に規定する事項を調べる。

10.3

耐熱試験
（1）耐熱試験
温度が 70±３℃に保持された恒温槽に１時間放置した後，製品に反り，ゆがみ，ヒビ割れ等の異常がないかを調べる。
（2）耐寒試験
温度が-10±３℃に保持された恒温槽に１時間放置した後，製品に反り，ゆがみ，ヒビ割れ等の異常がないかを調べる。

10.4

強度試験
（1）耐荷重試験
試験品（基板）を垂直に取り付けた状態で計量器取付用ねじに 20kg の錘を吊下げて，30±２℃の中で 20 時間放置後に異常がないかを調べる。

4

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）（2）落下試験
試験品（基板）を２ｍの高さよりコンクリートの平らな床面に自然落下（どの状態においても）させ，破損，ヒビ割れ等の異常がないかを調べる。（ノックアウト部は除く）（3）衝撃試験
平らな床面に基板及び化粧カバーを水平に置き，これに直径 23.8mm（約 55ｇ）の鋼球を１ｍの高さから垂直に自然落下させ，破損，ヒビ割れ等の異常がないかを調べる。（ノックアウト部は除く）
10.5

耐燃性試験
（1）～（5）に示す条件により試験を行ったとき，毎回の燃焼時間はいずれも 30 秒以内で，かつ10 回の燃焼時間の総和は 250 秒以内かを調べる。
（1）試料として長さ 127mm，幅 12.7mm，厚さ２～３mm の試験片を５本製作し，70±１℃の温度に調整された恒温槽（空気）の中に連続 168 時間（７日間）放置した後，直ちにデシケータ（塩化カルシウムを乾燥剤として入れる）に入れ，室温にて４時間以上冷却する。
（2）上記（1）の前処理を施した試験片の上端から 6.4mm の箇所を支持し，長さ方向が垂直となるようにリングスタンド等で保持し，試験片の下端がバーナーの頂部から 9.5mm 上方にあるように位置を定める。
（3）試験炎は，ブンゼンバーナー又はチリルバーナー（筒の長さ 101.6mm，筒の内径 9.5mm）を用いて還元炎の高さが 19mm となるように調整する。燃焼ガスは工業用メタンガスとする。
（4）バーナーを水平に移動し，試験炎を（2）の試験片の下端中央部に 10 秒間あてた後，バーナーを移動して試験炎を遠ざけ，試験片の燃焼時間を測定する。30 秒間経過したとき，再び試
験炎を同様に 10 秒間あてた後，試験炎を取去り燃焼時間を測定する。
（5）燃焼時間は試験片１本ごとに行い，試験片５本の燃焼時間の総和を求める。

10.6

耐候性試験
（引用規格

JIS A 1415:1999 「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」）

ＷＳ型サンシャインカーボンアーク燈を用いた試験装置により 1000 時間程度試験した後に使用上有害な表面のあれ，ヒビ割れ，亀裂がないかを調べる。

5

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

11. 検査方法
11.1

形式検査
形式検査は，製品の品質が設計した全ての特性を満足しているかを判断する為に行い，検査項目及び試料数は表６のとおりとする。
合否の判定は，試料の全部が３～６項，９項及び 14 項の各項に適合する場合のみ合格とする。
表６
検 査 項 目試料

外観３構造

３耐熱３耐寒

３耐荷重

１落下

３衝撃

３数

耐熱強度11.2

耐燃性

1耐侯性

1

最終製品検査最終製品検査は，製品完成のつど実施する検査で，表７の各試験に合格すること。
合否の判定は，試料の全部が３～６項，９項及び 14 項の各項に適合する場合のみ合格とする。
表７
検 査 項 目

試料

外観

３構

造

３6数

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

12. 包装及び表示
取付板は，輸送中損傷がなく取扱いが便利なように完成品１台とポリ袋に詰めた付属品１セットを同じポリ袋に詰め、内箱（段ボール箱）に収納し，中形内箱５個，大形内箱３箱を外箱（段ボール箱）に収納する。
なお，内箱は付図（3）（4），外箱は付図（5）（6）のデザインとし，段ボール箱には，次の事項を表示する。
12.1 内箱（1）製 品 の 名 称

電力量計取付板（化粧カバー付）（2）種類

例：ＮＤ２Ｍ型（3）品

番

例：ＳＮＤ２ＭＳＷ－Ｔ

（4）

色ホワイト

（5）製造ロット№

例：090101（6）登 録 商 標

ＳＵＧＩＭＯＴＯマーク（7）製 造 業 者 名

ＳＵＧＩＭＯＴＯ

（8）数

例：１個量

12.2 外箱（1）製 品 の 名 称

電力量計取付板（化粧カバー付）（2）種類

例：ＮＤ２Ｍ型（3）品番

例：ＳＮＤ２ＭＳＷ－Ｔ

（4）

色ホワイト

（6）登 録 商 標

ＳＵＧＩＭＯＴＯマーク（7）製 造 業 者 名

ＳＵＧＩＭＯＴＯ

（8）数

例：５個

量

13. 製品の呼び方
製品の呼び方は，仕様書名称及び品番とする。

7杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

14. 表

示

取付板には，付図(1)（2）に示す位置に刻印で次の事項を表示する。
また，推奨認定ラベルを付図(1)（2）に示す位置に貼る。
(1) 品番

中形：ＮＤ２ＭＳ
大形：ＮＤ２ＬＳ

(2) 製

造年月

(3) 登録商標8

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（1）中形

9

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（2）大形

10

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（3）中形・内箱

11

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（4）大形・内箱

12

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（5）中形・外箱

13

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

付図（6）大形・外箱

14

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

15．制定及び改正来歴○制定

2011 年 11 月

作成者

今坂

制定内容

○改正

新規制定のため2012 年 3 月

作成者

今坂

改正内容

品種追加及び仕様書統一のため
改正内容
項目

表紙
２. 種類
５. 形状及び寸法
９. 付属品

12. 包装及び表示

14. 表示付図○改正

内容
・種類「ＮＤ２Ｍ型」の削除。
・表１内、種類「ＮＤ２Ｌ型[大形]」、品番「ＳＮＤ２ＬＳＷ－Ｔ」、色「ホワイト」追加。
・付図追加による「付図（2）」の追加。
・表５内、「ＮＤ２ＬＳＷ-Ｔ」欄を追加し、数量の記載。
・「内箱５個を外箱（段ボール箱）に収納する。」を「内箱（段ボール箱）に収納し，中形内箱５個，大形内箱３箱を外箱（段ボール箱）に収納する。」に変更。
・「なお，内箱は付図（2）のデザインとし」を「なお，内箱は付図（3）（4）のデザインとし」に変更。
・12.1 内箱欄に「（2）種類」欄追加。（2）種類，（3）品番，（8）
数量欄，例での記載に変更。
・12.2 外箱欄に「（2）種類」欄追加。（2）種類，（3）品番，（7）
数量欄，例での記載に変更。
・「全関東電気工事協会仕様品には」の削除。
・付図「（2）」の追加
・大形形状及び寸法付図（2）、大形梱包内箱付図（4）追加。
・中形梱包内箱付図（3）へ変更。

2012 年 9 月
作成者

今坂

改正内容

品種追加及び仕様書統一のため
改正内容
項目

２. 種類
５. 形状及び寸法
９. 付属品

12. 包装及び表示

内容・表１内、種類「ＮＤ２Ｌ型 ２個用[大形２個用]」、品番「ＳＮＤ２２ＬＳＷ－Ｔ」、色「ホワイト」追加。
・付図追加による「付図（3）」の追加。
・表５内、「ＳＮＤ２２ＬＳＷ-Ｔ」欄を追加し、数量の記載。
他品番「ＳＮＤ２ＭＳＷ－Ｔ」、「ＳＮＤ２ＬＳＷ－Ｔ」へ修正。
・「大形２個用は内箱のみに収納する。」と追記。
・「なお，内箱は付図（3）（4）のデザインとし」を「なお，内箱は付図（4）（5）（6）のデザインとし」に変更。
・12.1 内箱欄の（6）登録商標欄「ＳＵＧＩＭＯＴＯマーク」へ変更。
15杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

14. 表示付図○改正・付図「（3）」の追加
・（1）品番、種類ごとの刻印内容の記載。
・大形２個用形状及び寸法付図（3）、大形２個用梱包内箱付図（6）追加。
・中形梱包内箱付図（4）へ変更。
・大形梱包内箱付図（5.）へ変更。

2013 年 3 月
作成者

今坂

改正内容

梱包ケース表示内容、印刷へ変更のため改正内容
項目
内容
・「なお，内箱は付図（4）（5）（6）のデザインとし，段ボール箱には，次の事項を表示する。また，外箱は白色（Ａ４サイズ４分割）用紙に次の事項を表示し，無字の段ボール箱に貼り付ける。」を
12. 包装及び表示「なお，内箱は付図（4）（5）（6），外箱は付図（7）（8）のデザインとし，段ボール箱には，次の事項を表示する。」に変更。
・12.2 外箱欄の（6）登 録 商 標に「ＳＵＧＩＭＯＴＯマーク」、（7）製 造 業 者 名に「ＳＵＧＩＭＯＴＯ」へ変更。
付図・付図（7）（8）の追加。

○改正

2015 年 12 月
作成者

今坂

改正内容

化粧カバー、バイザーの色変更のため
改正内容
項目
内容
・備考欄、色：透明茶色を現色調より濃厚色への変更のため、「（A677. 材料2NS）」を「(A5BENS)」へ変更。
【仕様書内に記述変更はありませんが、下記の変更があります。】
・色変更に伴う構造変更：バイザーのカードホルダー部の形状変更。
その他
・成形性向上の為変更：ＮＤ２Ｍ型用バイザーの窓ノック中央湯道の削除。

○改正2021 年 2 月
作成者

衣川

改正内容

品種削除のため。（大形 2 個用）
改正内容
項目
内容
表紙・種類「ＳＮＤ２２ＬＳＷ－Ｔ」の削除。
・表１内、種類「ＮＤ２Ｌ型 ２個用[大形２個用]」、品番「ＳＮＤ
２. 種類
２２ＬＳＷ－Ｔ」、色「ホワイト」削除。
９. 付属品・表５内、「ＳＮＤ２２ＬＳＷ－Ｔ」欄を削除。
・「大形２個用は内箱のみに収納する。」を削除。
12. 包装及び表示
・「なお，内箱は付図（3）（4），外箱は付図（5）（6）のデザインとし」に変更。
16

杉本電機産業株式会社

仕様書

電力量計取付板（化粧カバー付）

14. 表示

付図・付図「（3）」の削除。
・「付図（3）大形２個用、付図（6）大形２個用・内箱」削除。
・中形内箱付図（3）へ変更。
・大形内箱付図（4）へ変更。
・中形外箱付図（5）へ変更。
・大形外箱付図（6）へ変更。

17

杉本電機産業株式会社