リレーソケット

SJシリーズ

配線はOneステップ差し込むだけPush-in

省工数 & 効率化
■ 配線工数約55%削減

従来のねじ式と比較し、配線工程において、圧倒的なスピードアップを実現。（当社比）

Pushin式
SJシリーズ

約55%削減従来のねじ式*）当社調べ■ メンテナンス工数削減
Push-in式では、ねじを使用しないため、ねじの増締めや締め忘れおよび着脱に伴う締付トルク管理が不要。

増締め

ねじ式ソケット

増締め不要

配線はOneステップ、Push-in式ソケット差し込むだけで完了。
安全性と作業性を両立した、

Push-in 式リレーソケット
SJシリーズ。
2

認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。

確かな信頼性

便利なオプション■ 高い視認性■ 専用渡り金具

本体色と印字色のコントラストがはっきりとしているため、コイル側の渡りを簡単配線

暗所でも端子番号の確認がしやすく、誤配線の防止に役立ちます。
また、プッシャーと本体の色もはっきり区別できるため、電線挿入口とドライバ差込口の誤挿入を防止。
電線挿入口接点端子

端子番号（白色）
プッシャー（オレンジ色）注）定格通電電流値: 2A■ マーキングプレート
制御対象の記名や配線先の識別が簡単にマーキングでき、テストポイント

メンテナンス時も一目瞭然！

リリースレバー取付突起部

コイル端子
マーキングプレート差込口

安心と使いやすさ■ 耐振動性■ リリースレバーを標準搭載

Push-in式による接続は、電線サイズや形状にかかわらず、リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用

高い接触信頼性と優れた耐振動性を実現。

フェルール端子挿入前

フェルール端子挿入後■ IP20フィンガープロテクト構造■ IDEC製強制ガイド式リレーRF2形も取付け可能

IEC60529の保護構造IP20。
充電部に接触できない構造で感電防止を実現。

RF2形
取付け時

RJシリーズ
取付け時注）RF2S形強制ガイド式リレーを使用時は、150V以下でご使用ください。

3

SJ シリーズ リレーソケット
配線工数約55％削減※可能なPush-in式リレーソケット。
※ 従来のねじ端子ソケットとの比較（当社比）。

種類［形番］

適合リレー販売単位：1個外観

極数形番（ご注文形番）

1極

SJ1S‑21L●●

極数

ソケット形番1極SJ1S-21L

RJ1S

2極

SJ2S-21L

RJ2S、RJ22S, RF2S

適合リレー

RJシリーズリレーについては各製品カタログをご覧ください。
RJ形リレーと組み合わせてご使用の際には、ディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。

2極

SJ2S‑21L●

ディレーティング特性

定格・仕様
SJ1S-21L

SJ2S-21L

極数

1極

定格絶縁電圧AC/DC300V（*1）

定格通電電流（*2）

12A

接続可能電線

単線・より線：
0.14〜1.5mm2、AWG26〜16
フェルール付きより線（絶縁カバー無し）：
0.5〜1.5mm2、AWG20〜16
フェルール付きより線（絶縁カバー付）：
0.14〜1.0mm2、AWG26〜18

絶縁抵抗100MΩ以上（DC500Vメガにて）

8A

SJ1S-21L（DCコイル）
SJ1S-21L（ACコイル）
SJ1S-21L単体取付
01020

AC2500V・1分間（充電金属部−非充電金属部間、異極充電金属部間）

耐振動（耐久）周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm

耐衝撃（耐久）50G（リリースレバー使用時）

標準使用状態

使用周囲温度−40〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

5〜85％ RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度−40〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

5〜85％ RH（ただし、結露しないこと）

端子部の保護構造

IP20（IEC 60529）

質量（約）

35g

適用規格

UL508、CSA C22.2 No.14、IEC61984

43g*1）RF2S形強制ガイドリレーを使用時は、AC/DC150Vとなります。
*2）ディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。

30405060706070

周囲温度（ºC）

987
通電電流（A）

耐電圧

2極通電電流（A）形番

1312111098765432106543SJ2S-21L（DCコイル）
SJ2S-21L（ACコイル）
SJ2S-21L単体取付

21001020304050

周囲温度（ºC）

4

標準価格についてはホームページをご覧ください。

SJ シリーズ リレーソケット
外形寸法図• SJ1S‑21L形
16（単位：ｍｍ）• SJ2S‑21L形

6316634310210243

端子配列図

端子配列図

(4)11(5)A2(6)21(3)11(3)14(5)24(4)14(2)12(7)22(2)12(8)A2(1)A1(1)A1注）（ ）内はNEMA表記です。

渡り金具挿入口TOP VIEW

保守用部品
外観

TOP VIEW

材質形番

ご注文形番

販売単位備考16分類

渡り金具挿入口リリースレバーSJ9Z-C21R

SJ9Z-C21R

10個
41

樹脂製

24

アクセサリ
分類

ご注文形番にてご注文ください。
材質形番

マーキング
プレート

樹脂製（白色）SJ9Z-P2100W

SJ9Z-P2100W

10個

渡り金具

青銅（スズメッキ）
SU9Z-J2102A
被覆：PBT樹脂

SU9Z-J2102A

10個

DINレール

アルミ製

BAA1000PN10

1パック（同種10本入り）

止め金具

金属製
BNL6（鋼・亜鉛メッキ）

BNL6PN10

樹脂製（黒色）SA-406B

DINレール用スペーサ

外観

標準価格についてはホームページをご覧ください。

BAA1000

SA-406B

ご注文形番

販売単位

備考

コイルのA2端子が渡り接続されます。
定格通電電流値: 2A・長さ：1m・幅 ：35mm
・質量：約200g

質量：約15g
1パック
DINレールに複数個の（同種10本入り） ソケットを取付ける際は、必ずご使用ください。

1個

DINレールにソケットを取付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです。

5

SJ シリーズ リレーソケット使用上のご注意❏ 機種の識別について❏ 各部の名称

SJ1S形とSJ2S形は、製品側面に表示している形番で識別してください。
極数

形番

1極用
2極用

SJ1S-21L
SJ2S-21L

COM端子

NO端子

NC端子

形番表示部

電線挿入口プッシャー
テストポイント
電線挿入口
プッシャー
テストポイント
電線挿入口
プッシャー
テストポイント❏ 適合電線について配線には、次の適合電線をご使用ください。

適合電線と仕様
適合電線（より線、単線）
被覆剥き長さ（*1）

0.14 〜 1.5mm2（AWG16〜26）
10 〜 11mm

COIL端子*1）電線先端の被覆は、10〜11mm剥いてご使用ください。

テストポイント
プッシャー
電線挿入口
渡り金具挿入口
レールフック

10〜11mm

注：各端子の電線挿入口は2ヶ所。
フェルール端子の場合は下記「電線サイズと推奨フェルール」を参照。
注）より線をフェルール端子なしで接続する際は、芯線がばらけないようご注意ください。

電線サイズと推奨フェルール端子
絶縁カバー無しフェルール端子
適合電線（より線）

AWG
20181816mm20.500.75
1.001.50

被覆剥き長さ形番

ご注文形番

10 〜 11ｍｍ
10 〜 11mm
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ

H0.5/10
H0.75/10
H1.0/10
H1.5/109004050000
0542500000
0282800000
0186500000

被覆剥き長さ形番

ご注文形番

10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ
10 〜 11ｍｍ
12 〜 13ｍｍ

S3TL-F014-12WC
S3TL-H025-12WJ
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-14WA
S3TL-H05-16WA
S3TL-H075-14WW
S3TL-H075-16WW
S3TL-H10-14WY
S3TL-H10-16WY

S3TL‑F014‑12WC
S3TL‑H025‑12WJ
S3TL‑H034‑12WT
S3TL‑H05‑14WA
S3TL‑H05‑16WA
S3TL‑H075‑14WW
S3TL‑H075‑16WW
S3TL‑H10‑14WY
S3TL‑H10‑16WY

形番

ご注文形番

❏ 電線の接続方法
フェルール端子付より線もしくは単線の場合

1）電線が電線挿入口の奥に突き当たるまでまっすぐ挿入。
2）配線完了。軽く引っ張って抜けないことを確認。

絶縁カバー付フェルール端子
適合電線（より線）

AWG
262422mm2
0.14
0.25
0.34

200.50180.75181.00より線の場合1）マイナスドライバでプッシャー（オレンジ色のボタン）を押す。
2）プッシャーを押したまま電線を電線挿入口より、ソケットの奥まで挿入。

3）マイナスドライバを離し、配線完了。軽く引っ張って抜けないことを確認。

推奨工具（別売）
名称
圧着ツール
マイナスドライバ

PZ6 ROTO L
S3TL-D04-25-75

1444050000
S3TL‑D04‑25‑75

注）推奨圧着ツール以外の圧着ツールをご使用の場合は、圧着寸法にご注意ください。詳細はP7をご覧ください。
注）マイナスドライバは刃先サイズが0.4×2.5mmをご使用ください。

6❏ 電線の取外し
1）マイナスドライバでプッシャーを押す。
2）プッシャーを押し込んだ状態で、電線を抜く。
3）マイナスドライバを離す。

SJ シリーズ リレーソケット使用上のご注意
ご注意
●

●
●

●

●

リレーの取外し

電線接続後は、軽く引っ張りしっかり接続されていることを確認ください。

リレーが落下しないように指で軽く抑えながらリリースレバーを矢印の方向に傾けて、リレーを取外してください。

プッシャーは40Ｎ程度で操作し、強く押しすぎないでください。

（リレー固定状態）

マイナスドライバは推奨ドライバまたは刃先サイズが0.4×2.5mmのものをご使用ください。

DINレールに複 数 個 のソケットを取 付 ける際 は、 止 め 金 具（BNL6）で必ず両側を固定してください。

フェルール圧着形状と接続時のご注意

レバーがソケットにあたる●

使用する電線に適合したフェルールを選択してください。

●

使用する電線の先端は可能な限りまっすぐに切断してください。

●

フェルール導体部の先端まで電線が挿入されていることを確認ください。 断面積によって異なりますが、電線はフェルール端子から0〜1mm出るようにしてください。
0〜1mm

●

（リレー取外し完了状態）

プッシャーを押さずに電線を引き抜いたり、斜めに引っ張ったりしないでください。製品が破損し機能しなくなることがあります。

注）リレー取外しの際に、リレーが勢いよく飛び出し、リレーを紛失する場合があります。指などで飛び出しを防ぎながら取外してください。
注）リリースレバーは着脱可能な構造になっており、過度の力で操作するとソケットから外れ、リレーの脱落及び破損の原因となります。

❏ マーキングプレートの取付け方法
下図のように、ソケット本体に真上から差し込んでください。
油性ペンによる記入または印字シールの貼付けにより表示が可能です。なお、印字シールの大きさは最大 8.4 ｍｍ × 15 ｍｍです。

圧 着 方 法 は 使 用 する工 具 の 取 扱 説 明 書に則って 操 作してください。

SJ9Z-P2100W形

圧着寸法：W2.4×H1.9 mm
接続可能最大サイズは、W2.4×H1.9 mmです。フェルール
端子の仕上がりサイズは、これ以下になるようにお願いします。

渡り金具のご使用方法

1.9mm
2.4mm
注）推奨工具以外をご使用の場合、適切な形状に圧着ができず、ソケット内部のスプリングを変形させてしまい、正常に機能しなくなる恐れがあります。
注）棒形圧着端子は使用できません。

渡り金具挿入口に、ソケット本体に樹脂部分が当たるまで差し込んでください。取外す際は、下図の挿入口に小形マイナスドライバを差し込み、引き抜いてください。なお定格通電電流は2Aのため、2A以下でご使用ください。

❏ リレーの取付け・取外し方法リレーの取付け①リリースレバーを矢印の方向に傾けて、ロック解除してください。

②リレーを挿入し、リリースレバーを矢 印 の 方 向に傾けて取付けてください。
②①挿入口

SU9Z-J2102A形❏ リリースレバーの取付け方法
リリースレバーの取付けが必要な場合は、下図の通り、ソケットの該当する突起部に取付けてください。
SJ9Z-C21R形取付突起部

注）リレーは取付け完了状態まで確実に押し込んでください。取付けが不完全

SJ9Z-C21R形な場合、リレーが脱落する可能性があります。
（リレー取付け完了状態）

リレー
ケース

レバー爪部

爪部分がリレーの溝に入っている。

7

SJ シリーズ リレーソケット

適合リレー❏ 適合リレー（RJシリーズ 端子形状：プラグイン端子）種類

1極（1c接点）形番
指定記号：□（ご注文形番）2極（2c接点）形番
指定記号：□（ご注文形番）

A12, A24, A100, A110

A12, A24, A100, A110

標準形RJ1S‑CL‑□（動作表示LED付）

シンプル形（＊1）

RJ1S‑C‑□

A200, A220
D5, D6, D12, D24, D48

A200, A220

RJ2S‑CL‑□

D5, D6, D12, D24, D48

RJ22S‑CL‑□

A200、A220、A230、A240
D5, D6, D12, D24, D48

D100

D100

A12, A24, A100, A110

A12, A24, A100, A110

A12、A24、A100、A110、A115、A120

A200, A220
D5, D6, D12, D24, D48

A200, A220

RJ2S‑C‑□

D5, D6, D12, D24, D48

RJ2S‑CLD‑□

順極性
RJ1S‑CD‑□
ダイオード付（＊1）

RJ2S‑CD‑□

D5, D6, D12, D24, D48
D100

逆極性
D5, D6, D12, D24, D48
ダイオード付
RJ1S‑CLD1‑□
D100（動作表示LED付）

RJ2S‑CLD1‑□

D5, D6, D12, D24, D48
逆極性
RJ1S‑CD1‑□
ダイオード付（＊1）
D100

RJ2S‑CD1‑□

CR回路付
RJ1S‑CLR‑□（動作表示LED付）

RJ2S‑CLR‑□

A12, A24, A100, A110
A200, A220
A12, A24, A100, A110
A200, A2201）動作表示LEDを装備していません。

＊●

RJ22S‑C‑□

D100

順極性
D5, D6, D12, D24, D48
ダイオード付
RJ1S‑CLD‑□
D100（動作表示LED付）

RJ1S‑CR‑□

A12、A24、A100、A110、A115、A120

D100

D100

CR回路付
（＊1）

2極（2cツイン接点）
形番
指定記号：□（ご注文形番）RJ2S‑CR‑□

A200、A220、A230、A240
D5, D6, D12, D24, D48
D100

D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
A12, A24, A100, A110

RJ22S‑CLD‑□
RJ22S‑CD‑□
RJ22S‑CLD1‑□
RJ22S‑CD1‑□

D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
D5, D6, D12, D24, D48
D100
A12、A24、A100、A110、

RJ22S‑CLR‑□ A115、A120

A200、A220、A230、A240

A200, A220
A12, A24, A100, A110
A200, A220

RJ22S‑CR‑□

A12、A24、A100、A110、
A115、A120
A200、A220、A230、A240

上記以外のコイル電圧も製作可能です。（A115, A120, A230, A240）❏ 適合リレー（RF2形シリーズ）（*1）
端子形状

端子形状

コイル定格電圧
DC12V

DC24V
1a1b

プラグイン端子DC48V

2c（*2）

DC24V

保護構造

動作表示

LED

逆極性ダイオード

RTⅡ

RTⅢ

○

○

○―

RF2S‑1A1BLD1‑D12―

―

○

―

RF2S‑1A1B‑D24―○○―

RF2S‑1A1BD1‑D24○○○―

RF2S‑1A1BLD1‑D24

○

○―

○

RF2S‑1A1BLD1K‑D24―

―

○

―

RF2S‑1A1B‑D48

○

○

○

―

RF2S‑1A1BLD1‑D48○○―○

RF2S‑1A1BLD1K‑D48――○―

RF2S‑2C‑D24―○○―

RF2S‑2CD1‑D24

○

○

○―

RF2S‑2CLD1‑D24

○

○―

○

RF2S‑2CLD1K‑D24形番（ご注文形番）*1）強制ガイド式リレーRF2S形を使用時は、AC／DC150V以下でご使用ください。
*2）EN50205 2002年版に基づき、2c接点タイプを強制ガイド式リレーとして使用される場合は、1a1b接点の配線でご使用ください。

Push‑in対応機器に必要な工具、フェルール、その他アクセサリもご用意しています。
詳細は「レール式端子台 Push‑in式Aシリーズ導入ガイドブック（P1711）」をご覧ください。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1728-3 本カタログ記載の情報は、2021年7月現在のものです。

お問合せはこちらから