メンテナンス & リニューアル

クーリングタワー

して 、をにーンワョ!
ングタ ン ディシ
リょう!
ーコ
しク
トまベス
減し削
いつ も費
ネ&経省エクーリングタワー部品耐用年数表

定期的なクーリングタワーのメンテナンスで、経費削減・長寿命・安全な運転が可能に！
開放式

クーリングタワ ークーリングタワーに求められる高い冷却塔性能・経済性を維持するためには、コンディションをいつもベストな状態に保つメンテナンスが欠かせません。
空研は、専任のスタッフが点検・修理から改善のご提案までをサポートします。
点検項目

開放式クーリングタワーは耐久性に優れていますが、駆動部品が多いため、常にベストコンディションで稼働させるためには、定期的なメンテナンスを導入し劣化を抑える必要があります。

送 風 機

3

2

翼 車

・翼の取り付け部分のゆるみによる異常振動

2

V プーリ

・アライメントの狂いによるVベルトの摩耗、異音・塗装の剥げによる腐食

3

V ベルト・ゆるみ、伸びによる回転数の低下、異音・ひび割れ、亀裂

軸 受・グリス切れによる摩耗、異音、焼きつき・ベアリングの摩耗による異音、異常振動・ゴミの混入による異常摩耗
・軸受外輪の割れ

１

点検項目
3 ヶ月

1 ヶ月

146

よくあ る 症 状58モ ー タ11

冷 却 塔 本 体

１312◯
（目視点検）◯（点検調整）

1510

そ の 他

密閉式

耐用年数

備考

5年

翼：FRP
回転円板：鋳物

7年

鋳鉄
メーカ標準塗装

8,000時間または１年程度◯（点検調整）◯（点検）

ベアリングは20,000時間
または2年程度

合成ゴム

7年

本体：鋼材
軸：鋼材
溶融亜鉛めっき
エポキシ塗装無給油タイプ※1

5

ケーシングなど

・経年による亀裂◯（目視点検）

10年

ケーシング：FRP
サポート：鋼材
保護金網：鋼材
溶融亜鉛めっき6

モ ータ本体・サビによる腐食◯（目視点検）

7年

鋼材もしくは鋳物メーカ標準塗装7ベアリング

10年

鋼材
溶融亜鉛めっき

7年

PVC

10年

補強枠：鋼材
内面：FRP
溶融亜鉛めっき

10年

FRP

◯
（点検）

・経年による異音、焼きつき・絶縁抵抗値の異常

ベアリングは20,000時間または2年程度※1◯（目視点検）

8

骨 材・サビ、腐食による強度低下

9充 てん 材・経年による座屈・スライム、スケールの付着による座屈

10

下 部 水槽・経年によるライニングの剥離
・オズモシス※2によるFRP部分の漏水

◯
（清掃）

11

上部 水槽・スライム、スケールの付着による目詰まり
・オズモシス※2によるFRP部分の強度低下

◯（清掃）

12

外 板

・強風、飛来物による破損◯（目視点検）

5年

PVC

13

ル ーバ

・強風、飛来物による破損◯（目視点検）

5年

PVC

14

ストレ ーナ・ゴミ、スライム、スケールの付着による目詰まり◯（清掃）◯（分解点検）5年

本体：FRPまたはSUS金網：SUS

15

ボール タップ

・補給水量の調整不良
・パッキン不良による水漏れ◯（清掃）◯（分解点検）3年

本体：鋳物
浮き球：PE

耐用年数

備考

10年

銅管製

914

交換時期

◯（目視点検）

471年

◯
（清掃）
◯（目視点検）クーリングタワー
点検項目

密閉式クーリングタワーは、循環水を間接的に冷却するため、循環水によるスライムやスケールの影響が少なく、トラブルの際も比較的簡単に対応が可能です。

よ くあ る 症 状

1ヶ月161617

熱交換器（コイル）・スライム、スケールの付着による熱交換性能の低下

散 水 ポンプ・グリス切れによる摩耗、異音、焼きつき・ベアリングの摩耗による異音、異常振動・ゴミの混入による異常摩耗
・軸受外輪の割れ

17

点検項目
3ヶ月

1年

交換時期

◯（目視点検）◯（目視点検）メカニカルシールは、8,000時間
または1年程度
7年
ベアリングは20,000時間
または2年程度

鋼材または鋳物メーカ標準塗装※1※. 記載時間及び年数は、あくまで目安で保障するものではなく運転状況により異なります。
※１.モータ、軸受の稼働時間は初期運転開始からの起算時間（停止時間含む）となります。
※2.オズモシスとは、常に水に触れているFRPに発生する水ぶくれのようなもので、そのままにしておくと内部まで進行しFRP本体の強度が低下します。

豊富なデータ管理のもと、メンテナンスから改善のご提案まで、一貫したサービスをご提供いたします。

空研のメンテナンスサポート体制

01

メンテナンス、修理のご依頼

事前点検の実施

点検報告とお見積り
省エネ型への改造のご提案

メンテナンス・修理・改造の実施

02

お使いのクーリングタワーにこんな症状が現れたら!

稼働中のクーリングタワーの駆動部分に、こんな症状が現れたら大変危険です !
症状1

症状2

モータの異音、振動ベアリングの劣化・軸磨耗が考えられます。
モータケースが腐食している場合は、強度不足・絶縁不良や振動値上昇などが考えられます。

解決策

新品の減速機への交換、ベアリング交換、ギアなど分解整備を行い正常運転に戻します。

症状3

翼車の破損、異常振動

翼車の振動値が上昇している場合は、羽根角度調整不良、バランス調整不良などが考えられます。また羽根に亀裂が入っている場合もあり、そのまま運転を続けると大変危険です。

解決策

羽根、翼車を補修、調整、交換することで本来の冷却能力の回復を見込むことができます。

お使いのクーリングタワーがメンテナンス不足だとエネルギーを無駄にしているだけでなく、不具合を引き起こし、場合によっては大変危険な場合がございます。
現在ご稼働中のクーリングタワーに、このような症状が現れたら、すぐにメンテナンスを行ってください。

症状4

Vベルトの異音

Ｖベルトが緩んだり、ベルトの摩耗により翼車の回転不足やＶベルトの脱落を招き、性能不足や消費電力の無駄が発生します。

解決策

Ｖベルトの定期的な張力調整や交換を行う事で正常運転に戻します。

症状5

下部水槽の濁り

冷却塔の設置環境や運転水により濃縮された 水が 冷 却塔 各 部 材に散 水され 冷 却 能 力低下や各部材劣化を早めてしまいます。

解決策

日本冷凍空調工業会の推奨する水質での運転や、定期的な清掃及び薬注水質管理装置により水質を維持できます。

上部水槽の目詰まり冷却塔がストップすると大変。
駆動部分の異常には、特に注意しないと !

直射日光によるスライムの発生や、剥離したシリカなどにより上部水槽の散水穴が塞がれ冷却能力が低下します。

解決策

上 部 水 槽 蓋（ オプション ）を設 置する事で日光を遮断しスライムの発生を抑えたり、定期的な清掃等により水質を維持できます。

塔体各部のメンテナンス
重大なトラブルになる前に定期的なメンテナンスを行いましょう。

冷却塔各部も、破損や経年劣化が進んでしまいます。
症状が進むと、冷却能力不足や事故につながる恐れがありますので、早めの処置が必要です。

冷却塔各部のメンテナンスもお忘れなく!
下部水槽塗料の剥がれ

冷却水などの影響で下部水槽の表面塗料が剥離すると、漏水の原因となり環境汚染や水道料金の上昇につながります。
解決策

03

エリミネータ（飛散防止材）

塔内鉄部のサビ、汚れ装着後

塔内点検歩道

充てん材にエリミネータを装着することで、循環水の飛散、落下を軽減し大幅な省エネにもつながります。 型式によっては対応できない場合がございます。

冷却水が充満するクーリングタワー内部は、経年劣化やサビにより、塔内点検歩道や鉄部に穴が開くなどし耐久性が著しく低下します。

鉄部には、定期的にエポキシ塗装や補修、取替え、FRP 部分には定期的なゲルコート塗装を行うことで、従来の性能を維持することができます。
放置すると、塔体の強度低下につながり大変危険ですので、定期的なメンテナンスが必要です。

04

熱交換器（コイル）のメンテナンス

熱交換器（充てん材）のメンテナンス
充てん材はスケールやスライムの付着により目詰まりや座屈が起こり、冷却機能が低下します。
また、使用環境により劣化し、本来の性能が発揮できていない場合があります。
そのような場合、定期的に清掃・交換することで、本来の冷却能力の回復が見込めます。

冷却塔の冷却能力が低下すると、冷凍機に負荷がかかり電力ロスが生じます。
冷凍機の電力ロスを推定すると共に冷却塔側の「性能改善対策」をご提案します。

充てん材のメンテナンス時期

熱交換器のメンテナンス時期

清掃の目安

1

年

交換の目安7年

目視点検

1※左記の目安は、使用状況によって異なります。

年※左記の目安は、使用状況によって異なります。

●スケールの付着（目詰まり）やスライム等の発生による座屈。

●目詰まり等により、冷却能力が低下します。

●目詰まり等により、冷却能力が低下します。

●紫外線など使用環境による経年劣化。

交換後●水道水の塩素による経年劣化。

型式によってはコイル交換が可能です。新型のコイルユニットは、樹脂製コイル枠なので電蝕等による腐食の心配がありません。（型式によっては、1段から交換が可能です。）

123スケールやスライムの除去

通過風量が増加
レジオネラ属菌の減少

循環水の熱交換率の向上

エネルギー効率が上昇

コイルを定期的にメンテナンスすると123スケールやスライムの除去

接触水量が増加

循環水の熱交換率の向上

エネルギー効率が上昇

コイル汚れ厚みとの関係

充てん材汚れ閉塞との関係
冷却塔の冷却能力と消費電力量の関係

冷却塔の冷却能力と消費電力量の関係

冷却塔の熱交換器の「汚れ」と「閉塞」による能力ダウン値より冷凍機の消費電力ロス値を推定します。冷凍機の熱交換器汚れ係数を固定し、運転時間 8,500 時間／年の条件で計算します。設備：T 社製ターボ冷凍機 CVHE1040 1000RT COP6.6 運転付加100％

冷却塔の熱交換器の「汚れ」と「厚み」による能力ダウン値より冷凍機の消費電力ロス値を推定します。冷凍機の熱交換器汚れ係数を固定し、運転時間 8,500 時間／年の条件で計算します。設備：T 社製ターボ冷凍機 CVHE1040 1000RT COP6.6 運転付加100％

閉塞率

冷却水温度

0％

冷 凍 機 消 費 電 力ロス※

コイル汚れの厚み

冷却水温度

冷 凍 機 消 費 電 力ロス％1年間の金額

32.0℃

0.0%

0千円

0.5mm

32.3℃

3.4%

2,292千円

674千円

1.0mm

34.0℃

5.2%

3.505千円

2.1%

1,415千円

1.5mm

34.5℃

6.5%

4.381千円

3.4%

2,292千円

2.0mm

34.8℃

7.3%

4,920千円％

1年間の金額

32.0℃

0.0%

0千円

0.0mm

5％

32.2℃

0.5%

337千円

10％

32.4℃

1.0%

20％

32.8℃

30％

33.3℃

※年間省エネルギー額（円／年）＝冷凍機定格消費電力（kw）×冷凍機消費電力ロス（％）×運転時間（8500h ／年）×電力費（12 円／kwh）

閉塞した冷却塔充てん材（閉塞率 20％）

長持ちさせるヒントとコツ
充てん材は、定期的な洗浄が必要な部品です。長年使用すると、紫外線等により劣化が進み、高圧洗浄機での洗浄時には破損しやすいので注意が必要です。充てん材は、7年程度で新品に交換する消耗部品とお考えください。
05

年●スケールの付着（目詰まり）やスライム等の発生による座屈。

充てん材を清掃・交換することにより、本来の冷却能力の回復が見込めます。

充てん材を定期的にメンテナンスすると10

交換前

交換前

交換後

交換の目安

※

※年間省エネルギー額（円／年）＝冷凍機定格消費電力（ｋｗ）×冷凍機消費電力ロス（％）×運転時間（8500h／年）×電力費（12円／kwh）

スケールが付着したコイル（厚み1.5mm）

長持ちさせるヒントとコツ
・冬季の凍結によるコイルパンクに注意しましょう。
・定期的な清掃及び薬剤（クリバード K2: オプション）による水処理管理によって冷却塔をきれいな状態に保つことで、部品の劣化や能力低下を遅らせることができます。
06

消耗品一覧

オプション部品

駆動部品が多い開放式・密閉式クーリングタワーの消耗品一覧です。
クーリングタワーを安全に高効率で稼働させるためには、定期的な部品の交換が必要です。

モータ

ファン側軸受けユニット

クーリングタワーの使用条件や環境に合わせ、様々なオプション部品を設定しています。
その他、特注品をオーダーすることができます。詳しくは、ご遠慮なく担当者にお尋ねください。
エリミネータ

上部水槽蓋（歩廊兼用）

送風機吐出ダクト90°
エルボ
ベアリング No. ベルトサイズ

ベアリング・Vベルト等の消耗部品は、耐用時間を目安に交換が必要です。異常がある場合は、これに関わらず直ちに交換を行う必要があります。

腐食が進行し、不良となったファン側軸受けベアリング。

腐食や劣化が進行し、本来の性能を発揮することができないモータ。

指 向 性ダクト。設 置 環 境 変 化 によるショートサーキットの防止や騒音方向限定効果が期待できます。FRP 製（1ｍH 単位で増設可）。

水飛散防止板メンテナンス部品

異物の混入を防ぎます。また遮光性も兼ねるのでスライムの発生を抑制します。歩廊兼用のため、塔上作業が安全に行えます。FRPまたは縞鋼板製。

ファンによるキャリーオーバ防止のため塔内にエリミネータを設置することができます。風量を不足させないよう、状況に合わせて設計します。

上部手摺・ガード付タラップ

防雪ネット

メンテナンス部品

ファン軸受け及びモータのベアリング

20,000 時間または2年間（停止期間含む）
Vベルト

8,000 時間または1年間（停止期間含む）

ベアリング・オイルシール交換と分解整備を行います。劣化が進んでいる場合は、新品と交換します。

ベアリングの交換と分解整備を行います。劣化が進んでいる場合は、新品と交換します。

クーリングタワーの外部に飛散した循環水を塔内に戻す働きをします。

ルーバ金網
ファン V ベルト・プーリ

翼車

安全に点検作業を行うため、上部に手摺を取り付けることができます。またタラップにはガードを取り付けることも可能です。

薬注装置（クリバード K2）

凍結防止ユニット

散水ポンプ

クーリングタワー本来の性能を維持させるために、鳥の巣や虫、飛来物から充てん材を守ります。

循環水の凍結によるクーリングタワーの破損を補助熱源（ヒータ）によって防ぎます。

Vベルトの摩耗が進行した状態
ベルトがスリップしファンの回転数が減り熱交換率が悪くなります。破断する場合もあります。

経年劣化により腐食と亀裂が生じています。
（運転中に破損の恐れがあり大変危険です）

経年劣化により送水能力が低下しています。
また腐食と水漏れも生じています。

交換後エコオプション製品

交換後
For Cooling Towers

SAVE

内部エリミネータ機能付充てん材
均一に並んだ斜め上を向いた薄いフィンが吸気を安定させ、循環水のロスを大幅に低減させます。

拡大

充てん材倒れ防止材装着時

Vベルト、プーリ交換後（正常な状態）定期的なテンション調整も必要です。
07

新開発の省エネ型エコファンへ交換します。
冷却効率アップ、騒音ダウンが実現できます。

ベアリング、パッキングの交換、分解整備を行います。劣化が酷い場合は、新品と交換します。

循環水にスライム・スケール・腐食を防止し、レジオネラ属菌対策ができる薬品を自動的に注入することで、理想的な水処理が可能となります。

メンテナンスの際に「省エネルギー型」オプションを導入するお客様が増えています。
KUKEN

交換後豪雪地域の積雪からファンを守ります。また鳥や飛来物の混入にも効果があります。

※その他様々なオプションが製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。
※型式によっては対応できない場合がございます。

省エネ型エコファン

地球環境を見据えた高効率のファンが電力費を抑えます。
新開発の省エネ型エコファン。
モータ動力をワンランクダウンさせても高性能が得られます。

08冷却塔（クーリングタワー）

Q&A

無料点検相談 お問合せ先よくあるご質問をまとめました。どうぞ、ご参考にしてください。

Webからのお問い合わせQ
A

点検は無料ですか？
はい、無料です。
但し遠隔地及び離島につきましては要相談となります。異常が無い場合でも定期的な点検を推奨してQ他メーカのクーリングタワーでも対応可能ですか?

A

はい、可能です。
他メーカの部品の調達から修理まで行うことができます。但し、事前に現地で冷却塔の調査が必要とおりますので、お気軽にご連絡ください。お近くのなります。ご用命の際は、お近くの弊社事業所まで弊社事業へお問い合わせいただき、日程を調整のご連絡ください。調査にお伺いいたします。

うえお伺いいたします。

Q メンテナンスと同時に省エネ型に改修できますか?

水 道 代 を 軽 減するオプション はQ ありますか?

AAはい、可能です。
新開発の省電力型ファンへの交換やインバータに冷却塔出口水温の検 知機器を組み込むことで、中間期、冬季での「省エネ運転」が可能になります。

① 下記のワードで検索
空研 冷却塔 メンテナンス

検索

スマートフォンからもご覧いただけます。

https://w w w.coolingtower-maintenance.com/② 以下のページにアクセスいただき、右上の「WEBからのお問合せ」をクリック③ 下記のページよりお問合せください。

塔内エリミネータ及び水飛散防止板を取付ける事により水飛散を抑える事が可能です。但し、設計検 討が 必 要になりますのでお近くの弊 社事業 所までご相談ください。

その他様々な省エネに対応した改修も可能です。
詳しくはお近くの弊社事業所にご相談ください。

年間メンテナンス契約を結ぶことQ は可能ですか?

分 たちでできる日 頃 のメン テ
Q 自ナンスはありますか?

AAはい、可能です。
年間メンテナンス契約のメリットは、スポット修理上部・下部水槽等の清掃、駆動部品の異音確認を電話でのお問い合わせ行って頂くことをお勧めいたします。
その際にお使いのクーリングタワーに異常が見受け冷却塔の設置してある都道府県エリアを右記MAPよりご確認の上、ことができますので、適時に適切なメンテナンスられましたら、お近くの 弊 社事 業 所までご相 談のご提案が可能になります。

ください。

下記の担当支店までご連絡ください。と比較して、冷却塔の状態を弊社にて常時把握する

本Q

トップランナーモータ(IE3)への更新は可能ですか?

Q

レジオネラ症などの対策はできますか ?

Aはい、可能です。

A

はい、可能です。

但し、モータ以外の部品の更新、電気工事等が必要となる場合がありますので、事前に現地で冷却塔の冷却塔と一体化したコンパクトな薬 注装置（クリバード K2）をオプションとしてご用意しています。

調査が必要となります。ご用命の際は、お近くのスライム・スケール・腐食を防止し、レジオネラ属菌弊社事業所までご連絡ください。専任のエンジニアの対策もできる薬品を定期的に注入することで、が調査にお伺いいたします。

理想的な水処理が実施できます。

社

TEL:092-741-5031

仙台支店

TEL:022-261-2530

東京支店

TEL:03-5776-4961

名古屋支店

TEL:052-953-3100

大阪支店

TEL:06-6449-6201

広島支店

TEL:082-546-2590

福岡支店

TEL:092-741-5034

受付時間：月〜金（祝日除く） 9:00〜17:00

支店のわからない場合やお急ぎの方は、本社（092-741-5038）までご連絡ください。

0910

本社

仙 台 支 店
東 京 支 店

名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店

福 岡 支 店
冷熱福岡支店
冷熱熊本支店

冷熱長崎支店工事部

福 岡 工 場〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39

TEL.092-741-5031

FA X.092-741-5122〒105- 0011 東京都港区芝公園1-3-1

TEL.03-5776-4961

FAX.03-3431-6568〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7〒730-0041 広島県広島市中区小町 3-17

〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-25-20〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-14

〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜 2-4-38〒823-0013 福岡県宮若市芹田 586

URL https://www.kuken.com

TEL.022-261-2530

TEL.052-953-3100

TEL.06-6449-6201
TEL.082-546-2590

TEL.092-741-5034

TEL.092-741-5033
TEL.096-243-7666
TEL .095-811-3117

TEL.092-707-6691
TEL.0949-32-1212

FAX.022-261-2571

FAX.052-953-1721
FAX.06-6449-6205

FAX.082-546-2591
FAX.092-741-5030

FAX.092-781-8156
FAX.096-243-7500

FAX.095-811-3120

FAX.092-707-6692
FAX.0949-32-1217

E-mail honbu@kuken.com

メンテナンス・修理のお申し込み◎当社製品について当社クーリングタワーの点検扉に貼付けてある銘板で型式・製造番号をご確認ください。
お問い合わせの際に必要になります。

◎当社以外の製品についてメーカー名・型式をご確認ください。お問い合わせの際に必要になります。

◎お近くの事業所までお尋ねください

詳しいお問合せ先は P10 をご確認ください。（受付時間：月〜金（祝日を除く） 9:00〜17:00）※弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
※本カタログに記載された内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございますので図面などでご確認ください。
※本カタログに記載事項の無断転載およびコピーを禁じます。
※写真は撮影条件、印刷インキの特性などから実際の色とは異なる可能性があります。

CTM-10 版 2021.01 2000（S）