1761P03

1762P011762

取付フランジ AQM63.0

QAM21...

Symaro™

QAM2161.040
QAM2171.040

ダクト用温度検出器（DC 0...10 V or 4...20 mA 出力）• ダクト挿入型温度検出器• 電源 AC 24 V または DC 13.5...35 V• 温度出力：DC 0...10 V または 4...20 mA アクティブ出力
用途

ダクト用温度検出器 QAM21…は、空調換気設備において以下の様な用途で使用されます。
• 給気または還気の温度計測、制御• 給気リミット制御• 外気補償制御• ビル監視設備における制御およびモニター
型式

型式

CE1N1762
07.02.2008

計測レンジ

電源

計測出力

QAM2161.040

挿入長
0.4 m

−50...+50 °C

AC 24 V 20 % /DC 13.5...35 V

DC 0...10 V

QAM2171.040

0.4 m−50...+50 °C

DC 13.5...35 V4...20 mA

オーダ

注文の際は、型式、数量をご指示ください。
例：ダクト用温度検出器 QAM2161.040
2台（注）検出器には、ダクト取付フランジ（AQM63.0）ケーブルグランド（M16）が付属で付いております。
機器組合せアクティブ入力 DC0…10V、4…20mA を接続可能な調節器 または システムと組み合わせて使用します。
機能

温度の検出端には抵抗型素子を使用し、出力は、DC0…10V / 4…20mA（0…50℃、-50…+50℃または-35…+35℃に相当）のいずれかを選択可能です。

電流出力 ( I1)
1858D02en

負荷抵抗

900

負荷抵抗 [Ω]800700

使用不可

600500

使用可能

400300200
100001020

供給電圧

3040[DC V]

機械的デザインダクト用温度検出器は、ハウジング、プリント基板、接続端子、取付用フランジ挿入部および計測用プローブから構成されます。
ハウジング部は、ベース及びスナップオン脱着式カバーで構成され、ベース上には計測回路と設定部を組込んだプリント基板が配置されております。
ケーブル接続口には、M16（IP54）のケーブルグランドを備え、ハウジングに固定出来るようになっています。
検出端を内蔵した挿入部はプラスチック製でハウジングに固定されています。
取付検出器は以下の様に取付けます：• 一般的にはこの方法をお奨めします。
付属の取付フランジをダクト面に取付、本体プローブをフランジに挿入し、必要な挿入長で固定します。
• もう一つの方法は、本体ベースの取付穴（4 箇所）に合わせてダクト面に穴を開けてビスで直接取付けます。

2/6アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762
07.02.2008

Range
1 2 3

レンジ設定
123

出力テスト
U1I1
10 V

20 mA

5V

12 mA

0V

4 mA

5V

12 mA

1762Z01

設定エレメント

温度設定エレメントは、6 本のピンと短絡プラグから構成されており、温度の計測レンジの設定及び出力テスト機能を設定可能です。
短絡プラグの位置とその機能は以下の様になります。
• 出力レンジ選択：短絡プラグを ｢縦｣ に設定
短絡プラグ位置が左(R1) = 0...50 °C
短絡プラグ位置が中(R2) = −50...+50 °C（工場設定）
短絡プラグ位置が右(R3) = −35...+35 °C• 出力テスト機能：短絡プラグを ｢横｣ に設定上の“出力テスト”リストを参照下さい。

エラー処理

エンジニアリングの注意

ノイズ対策

取付上の注意取付場所

アーチバック㈱.
.
プラグの位置により、それぞれに対応したテスト信号が得られます。
.
検出器にエラーがある場合、60 秒後に出力を強制的に 0 V (4 mA)とします。
.
.
.
.
.
検出器への電源は、必ず復巻き絶縁トランスの２次側から供給してください。
.
トランスの容量は、検出器の容量を確認の上で選定してください。
.
また 配線については本データシートの“接続図”を参照し、最大配線長は検出器を接.
続する機器の仕様に準じてください。
.
.
検出器への配線は、電磁ノイズの影響をなるべく少なくするように施工してください。 .
特に動力ケーブルとの並行配線は避けてください。また 誘導その他電磁ノイズが考え.
られる環境では、必ずシールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
.
.
.
.
.
.
• 給気温度制御：.
給気ファンの下流側で給気温度を正しく計測できる場所、ファンまたは空調機の出.
口から 0.5m 以上離して取り付けてください。
.
• 還気温度制御：.
還気ファンの上流側に取り付けてください。
.
• 給気リミット制御：.
室内の給気口にできるだけ近い位置に取り付けてください。
.
.
検出器の挿入部を手で曲げて加工してダクト内に設置する祭には、周囲のダクト壁に.
接する事がないように施工してください。
.
検出器本体に、取扱い要領書が付属で付いております。
.
.
.
.
.
.
3/6
.
ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040
CE1N1762.
07.02.2008.
.可能不可1761Z03

取付け方向

施工例

m0m
20n.
im

0.7axmmm

1761Z07

1761Z05

12

技術データ
電源

ケーブル配線長

温度検出器

供給電圧

AC 24 V  20 % or DC 13.5...35 V

周波数（AC24V の場合）

50 / 60 Hz

消費電力

 1 VA

ケーブルサイズと許容配線長（参考）銅ケーブル 0.6 mm .
銅ケーブル 1 mm2
銅ケーブル 1.5 mm250 m
150 m
300 m

計測レンジ

− 50...+ 50 °C (R2 = 工場設定),0...50 °C (R1), − 35...+ 35 °C (R3)

計測プローブ挿入長
最小曲げ半径

0.4 m
10 mm

検出素子

Pt 1000時定数

約 30 s（気流 2 m /s 時）

デッドタイム<1 s

計測精度– 25...+ 25 °C– 50...+ 50 °C
出力信号（端子 U1）：リニア

出力信号（端子 I1）：リニア
負荷抵抗

 0.75 K 0.9 K
DC 0...10 V − 50...+ 50 °C
or − 35...+ 35 °C or 0...50 °C,max.  1 mA
4...20 mA − 50...+ 50 °C
or − 35...+ 35 °C or 0...50 °C
2 ページ、“機能”参照

保護データ

保護等級（ケーシング）

IP 54 （IEC 529）
III （EN 60 730）

電気配線

安全クラス
接続端子サイズ周囲条件

ケーブルグランド（配線接続口）

1  2.5 mm2 or 2  1.5 mm2
M 16 x 1.5

作動時
気象条件
温度（ハウジング）
湿度

IEC 721-3-3
クラス 3K5– 40...+ 70 °C
5...95 % r. h.（結露なし）

保管／輸送時
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC 721-3-2
クラス 2K3– 25...+ 70 °C< 95 % r. h.
クラス 2M2

4/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762
07.02.2008

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

材質、色

標準規格

プローブ

銅／ポリオレフィン

ベース

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ RAL 7001 (シルバーグレイ)

カバー

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ RAL 7035 (ライトグレイ)

取付フランジ

PA 66（黒）ケーブルグランド

PA, RAL 7035 (ライトｸﾞﾚイ)

パッケージ
製品安全性
住居、または類似環境に使用する自動電気制御機器
電磁両立性
イミュニティー
エミッション

段ボール

EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3

適合

EMC 指令 89/336/EEC

C チェック適合
オーストラリア EMC フレームワーク
無線ノイズ放出規格

無線通信条例 1992
AS / NZS 3548UL 認証

質量EN 60 730-1

本体+パッケージ
QAM2161.040
QAM2171.040

UL 873

約 0.17 kg
約 0.17 kg

5/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762
07.02.2008

配線接続（電圧出力）

GG0(R
1=0...50°C/
R
2=−50...+50°C/
R
3=−35...+35°C)

U
11762G01

QAM2161.040
G, G0

電源 AC 24 V (SELV) or DC 13.5...35 V

U1

温度出力 DC0...10 V（−50...+50 °C ：工場設定
または 0...50 °C or − 35...+ 35 °C）

G1

電源 DC 13.5...35 V

I1

温度出力 DC4...20 mA （−50...+50 °C ：工場設定
または 0...50 °C or − 35...+ 35 °C）（電流出力）

G1(R1=0...50°C/
R
2=−50...+50°C/
R
3=−35...+35°C)

I11762G02

QAM2171.040

ø6寸法（ｍｍ）

8080

ø 40

ø 20TypeL1max.

L2min.

QAM2161.040

4009737QAM2171.040

4009737106
3,750
L2

1762M01

286039L12160M16 x 1,5

穴開け寸法図（取付フランジ）

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-19472020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762
07.02.2008