構成図
簡易ガイド

e-LIoTは下図のような機器構成で装置の監視をおこないます。

２３

本体の取り付け④リモートI/Oユニットへの電源線の接続＜ベース板タイプの場合＞
4-φ8※スタンドアロン(独立したネットワーク)環境での使用が前提となります

制御盤に下図の寸法に合わせて下穴をタップ加工し、付属のねじで４箇所を210固定します。

生産監視パッケージ e-LIoT
CC-Link IE Field Basicモデル

EL-AA1J-C110R□□
EL-AA1J-C112R□□

概要

4-φ5

●内容物をご確認ください
ベース版タイプ

プラボックスタイプ

各部の名称

穴を開け、壁面の材質に合わせて適無線LANアクセスポイントとの間のLANケーブルを配線

スイッチング電源

Ethernetユニット
リモートI/Oユニット、またはスイッチングハブとの間のLANケーブ
ルを配線電源を接続する。
電源のON/OFF用

e-LIoT 本体

３

配線
作業を誤った場合、感電、機器の破損の危険があります。「必ずお読みください」をよくお読みください①アース線の配線1～4個（型式によって個数は異なります）

感電、誤動作を防止するため、 FG端子用ネジ穴に丸端子で接続したアース線をD種接地します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

大小 各1個―ケーブル差込口保護用の部品です。
取付方法はスタートアップマ
ニュアルを参照ください。

4個（M5、長さ12mm)

必ずお読みくだ
さい―

○

簡易ガイド
(本書)

無線LANアクセスポイント※

マイナス用端子台

プラス用端子台

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用②電源の配線

１

タブレット、またはスマートフォン

ディスプレイ解像度：フルHD(1920*1080)以上
ブラウザ：Google chrome Ver83以上もしくはSafari ver.605以上が動作すること

リモートI/Oユニット用電源

DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲：DC20.4V~28.8V)

LANケーブル

CAT5e以上のストレートケーブル

CC-Link IEF用Ethernetケーブル※

CAT5e以上のストレートケーブル※推奨品あり。詳細は「CC-Linkモデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

１台のリモートI/Oユニットで4台までの装置を監視することができます。下記の表に従い、装置からの信号をX0～XFの端子に接続してください。
装置端子番号

信号名称

X0

生産数実績入力信号

X1

運転信号

X2

停止信号

X3

警報信号

X4

生産数実績入力信号

X5

運転信号

X6

停止信号

X7

警報信号

X8

生産数実績入力信号

X9

運転信号

XA

停止信号

1

2

3

③LANケーブルの配線とスイッチングハブ、スイッチングハブとリモートI/Oユニットをそ

最大通信速度：54Mbps以上

スイッチングハブ※（※装置1の運転信号を配線した例）

無線LANアクセスポイントとシーケンサ、Ethernetユニット仕様

100Base-TX以上（複数のリモートI/Oユニットを使用する場合に必要）

AC100Vの電源線を圧着端子（丸端子）でサーキットプロテクタの一次側端子に接続します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

内蔵バッテリーの接続① シーケンサの「DINレール取付用フック」をマイナスドライバーなどで下に引き出し、シーケンサをDINレールから取り外します。

○●別途ご用意いただくものご用意いただくもの

リモートI/Oの入力端子に、装置からの各信号線を丸圧着端子で接続します。
入力信号形式はDC24Vの有電圧接点（プラスコモンタイプ）となっています。

355

シーケンサ

サーキットプロテクタ

取付用ネジ⑤リモートI/Oユニットへの入力信号線の配線切なビスでプラボックスを固定します。

本製品のご使用に関しては、別紙「安全上のご注意」をよくお読みください。

ケーブル
グランド

リモートI/O本体にDC24Vの電源線を接続します。
詳細はリモートI/Oユニット(NZ2MFB1-32DT)のユーザーズマニュアルを参照ください。

壁面に、左図の寸法に合わせて下255

安全上のご注意

リモートI/O
ユニット

御盤に合わせてネジの選定が必要です。

＜プラボックスタイプの場合＞

この簡易ガイドには、e-LIoTで装置の監視を始めるための設置・配線方法及び初期設定手順が記載されています。

内容物

付属のネジにて固定できない場合、制310

配線（つづき）

れぞれLANケーブルで接続します。

② 本体下部の蓋を開けます。

③ コネクタは未接続状態となっていますので、上図のようにコネクタを差し込んで蓋を閉じ、元のようにDINレールに固定します。

※当モデルはシーケンサを取り外すためにEthernetユニットも取り外す必要があります。
手順の詳細は「CC-Linkモデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

スイッチングハブ(別途ご用意ください)

4

XB

警報信号

XC

生産数実績入力信号

XD

運転信号

XE

停止信号

XF

警報信号

※ リモートI/Oユニットが複数あるモデルの場合、ユニット本体に貼付したシールで局番号を識別できます。
無線LAN
アクセスポイント(別途ご用意ください)

関連マニュアルリモートI/Oユニット※ スイッチングハブを使用しない場合、Ethernetユニットとリモー
トI/Oユニットを直接LANケーブルで接続します。

ハードウェア設置の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200954)を参照ください
https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

４

IPアドレスの初期設定

４

IPアドレスの初期設定（つづき）

５時刻合わせ①e-LIoTの電源を入れる⑤e-LIoTのIP設定画面を開く①時刻設定画面を開く

サーキットプロテクタのスイッチをOFFからONにし、e-LIoTメインメニューから「初期設定」、「IP設定」の順にクリッ

メインメニューから「初期設定」、「時刻設定」の順の電源を入れます。 （初回電源投入時、内蔵バッテリーが長時間未接続だったことによりシーケンサのエラーランプがクし、IP設定画面を開きます。

７

通信確認（つづき）にクリックし、時刻設定画面を開きます。

点灯しますが、電源を入れ直すことで消灯します。）②タブレット（PC）のIPアドレスを設定※ 実際の画面とは異なります。

※ 無線LANアクセスポイントのDHCP機能（IPアドレス動的割り当て機能）はOFFに設定してください

設定した装置の信号ON/OFFが表示されていることを確認します。

e-LIoTのIPアドレスは、出荷時は以下の値となっています。

ここでは、e-LIoTの代表的な画面について説明し

192.168.0.20※ 初期IPのままで運用を始める場合は、タブレットのIPアドレスを”192.168.0.*”に設定し、「③タブレットからe-LIoTへ接続」の手順の後、「５ 時刻合わせ」に進んでください。

タブレットをe-LIoTに接続するため、タブレットのIPアドレスを一時的に変更します。

ます。

・進捗監視

⑥新しいIPアドレスを設定
IPアドレス欄にe-LIoTの新しいIPアドレスを入力し、登録ボタンをクリックします。

監視対象の装置が初期表示されるので、配線し③タブレットからe-LIoTへ接続変更したIPアドレスは記載欄に記入して忘れないタブレットのWEBブラウザを起動し、以下のURLへアクようにしてください。

④初回ログイン

監視対象装置の選択①初期設定画面を開く

192.168.0.100

http://192.168.0.20/user/index.html※ 「計画値設定」が必要です

時刻を入力後、登録ボタンをクリックします。

６

タブレット 一時IPアドレスセスします。

e-LIoTによる監視

８

e-LIoT本体 初期IPアドレス

た監視対象の装置に☑を付け、装置名を入力後、登録ボタンをクリックします。

e-LIoT本体 変更後IPアドレス

生産数の計画と実績をグラフ表示します。
全体・作業直毎の実績／計画、これまでの生産数の推移や生産ペース・予測の残時間などを容易に確認することができます。

・稼働監視____.____.____.____⑦e-LIoTの再起動
サーキットプロテクタをOFF、ONと操作し、e-LIoTを以上で、e-LIoTで監視を始める再起動します。
以下のユーザ名、パスワードを入力してログインします。

ユーザ名 ：user
パスワード：abcd1234%
メインメニューに切り替わります。

ための初期設定は完了です。

⑧タブレットのIPアドレスを変更

関連マニュアル

お使いの環境に合わせて、タブレットのIPアドレスを

ソフトウェア設定の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200951)を参照ください

変更します。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual⑨e-LIoTにログイン
新しいIPアドレスを含んだURLにアクセスし、e-LIoTにログインします。
http://[新しいIPアドレス]/user/index.html

７

通信確認①通信確認画面を開く
配線、および設定が正しいことを確認するため、メ
インメニューから「通信確認」をクリックして通信確認画面を起動します 。

装置の稼働状態の推移をタイムチャートとしてグラフ表示します。
設備名称をクリックすると設備稼働状態の詳細グラフを表示します。

お問い合わせ先

よくある質問、問い合わせ窓口などは下記URLを参照ください。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/
X90-210151

2021年3月作成

許可なく、本ガイドの無断転載をしないでください。
e-LIoTは三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。