大型施設におけるSFAポンプ導入のポイント
SFA Japan株式会社
2023年 11月15日

オンライン
名刺交換

質問がございましたら、チャットに書き込んでください。
SFA Japanより随時回答いたします。

CONTENTS
大型施設におけるSFAポンプ導入のポイント

CHAPTER1

CHAPTER2

SFAポンプの役割

2023年製品ラインアップ

CHAPTER3

CHAPTER4

ポンプ機種選定、必要台数の算出

大型施設における導入事例

SFAポンプの役割【役割】

水まわり器具の排水を既設の排水管や排水マスまで圧送します。

【使用するメリット】

排水勾配の制約を受けた従来の大掛かりな排水管工事をすることなく、任意の場所に水まわり器具を設置できます。

サニスピードプラス

サニアクセス３

SFAポンプの役割

便器の排水をどのようにして既設の排水管まで流しますか？

既設の排水管既設の排水管から遠い位置にトイレを新たに設置したい。

SFAポンプの役割
排水管の勾配を確保するために床の下に配管する【問題点】床のハツリやコア抜きが必要になるので・工事が大掛かりになる・工事の騒音が発生
・コンクリート廃棄物が多量に発生
・躯体の鉄筋損傷に注意が必要
・退去時の原状回復に多額の費用が発生

排水管（75 mm）

既設の排水管

従来の配管方法 １（排水を自然流下）SFAポンプの役割
排水管の勾配を確保するために床を新たに作り、その床下に配管する【問題点】 床のかさ上げが必要になるので・工事が大掛かりになる
・天井が低くなる・床に段差ができる・重量物が置けない
・退去時の原状回復に多額の費用が発生

排水管（75 mm）

既設の排水管

従来の配管方法 ２（排水を自然流下）SFAポンプの役割

排水管 VP(20, 25 mm)

排水管の勾配が不要なので床上で配管できる。

【SFAポンプを使う利点】
・工事がより容易になる
・設計もより容易になる
・水まわり器具の設置場所を選ばない

ＳＦＡポンプ・騒音・廃棄物が低減、躯体をいじめない・バリアフリー仕様にできる・退去時の原状回復が容易
・排水管が“見える”ので点検修繕更新が容易

既設の排水管

壁排水の大便器を使いSFAポンプによる配管（排水をポンプアップ）

SFAポンプの役割

従来の自然流下

SFAポンプ

床下の工事

床上の工事

メリット

仕組みがシンプル
動力が不要
故障が少ない排水管の径を小さくできる
排水管の勾配が不要⇒工事が簡単になる

デメリット

排水管の勾配が必要
排水管の径が大きい⇒工事が大掛かりになる

停電や機械の故障時に排水できない

SFA床上排水配管技術を使えば、『大掛かりな排水管工事をすることなく、任意の場所に水まわり器具を設置できます』

CONTENTS

The picture can't be displayed.

大型施設におけるSFAポンプ導入のポイント

CHAPTER1

CHAPTER2

SFAポンプの役割

2023年製品ラインアップ

CHAPTER3
ポンプ機種選定、必要台数の算出
警報信号の外部への移報

CHAPTER4
大型施設における導入事例

SFAポンプ製品ラインアップ (2023年1月現在)
サニアクセス３

サニスピードプラス

サニシャワー
プラス

サニコム1

サニコム２

サニキュービック1

サニキュービック２
クラシック

サニコンパクトプロ

サニポンプGRSAC3-100

SSPPLUS-100SSWPLUS-100

SCOM1-100

SCOM2-100

SCB1-200

SCB2C-200

C11LVSE-100(W)

SPGR-200¥155,000¥125,000¥105,000¥180,000¥300,000¥320,000¥420,000¥230,000¥140,000

総合カタログ掲載頁

P6, 7

P8, 9

P10, 11

P12, 13

P14, 15

P16, 17

P18, 19

P20, 21

排水種

汚水

雑排水

雑排水

雑排水

雑排水

汚水／雑排水汚水／雑排水汚水

汚水／雑排水大便器+(手洗器)

シンク・手洗器
冷ケースドレン

手洗器
除湿器ドレン

食洗器・洗濯機
ユニットバス

食洗器・洗濯機
ユニットバス

複数のトイレ・シンク

複数のトイレ・シンク

ーー

最大揚程

5m

6m

3m

8m

8m

10m

10m

3m

10m

最大水平圧送距離100m

70m

30m

80m

80m

110m

110m

30m

110m

粉砕機能

ありなし

なし

なし

なし

あり

ありあり

あり

吐出配管呼び径20, 2520, 2520, 252540

40402530排水流入呼び径75(汚) 40(雑)404050, (40, 30)

65, 40, 30

100, 40

100, 40ーー

流入排水の温度上限

35 ℃

断続的に75 ℃

35 ℃

断続的に90 ℃

断続的に90 ℃

断続的に70 ℃

断続的に70 ℃

35 ℃

断続的に70 ℃

電源

100V

100V

100V

100V

100V

単相200V

単相200V100V

単相200V

サイズ（幅）

475mm

370mm

307mm

470mm

484mm

460mm

597mm

368mm

265mm

警報機能

サニアラーム（オプション）

サニアラーム（オプション）

なし

製品名

型番

価格（税抜）

接続器具の例

アラームボックス

コントロールボックス コントロールボックス コントロールボックス
アラームボックス
アラームボックス
アラームボックス

なし

CONTENTSThe picture can't be displayed.

大型施設におけるSFAポンプ導入のポイント

CHAPTER1

CHAPTER2

SFAポンプの役割

2023年製品ラインアップ

CHAPTER3

CHAPTER4

ポンプ機種選定、必要台数の算出

大型施設における導入事例

ポンプ機種選定、必要台数の算出

機種と台数を決定するために必要な情報①

ポンプアップで排水を処理したい水まわり器具・設備機器の「種類」「個数」「排水速度」②

排水の種類（汚水、雑排水）、排水の温度③

生活排水でない場合は、排水の性状の詳細④

排水の必要な押上げ高さ⑤

水まわり器具、設備機器、既設の主排水管、排水マスの位置が分かる図面（平面、立面）

ポンプ機種選定、必要台数の算出

Case 1

大便器3台、手洗い器2台
・ 各大便器ごとにサニアクセス3を設置
・ 2台の手洗い器にサニスピードプラスを１台排水立て管に接続

サニスピードプラス

サニアクセス３

ポンプ機種選定、必要台数の算出

Case 2

サニキュービック２
クラシック

大便器2台、小便器2台、手洗い器3台
・ 大便器2台、小便器2台、手洗い器3台
・ 全ての器具の排水をサニキュービック２クラシックサニキュービック1

吐出口
φ4０
流入口
φ10０ (40)

コントロールボックス

点検口

アラームボックス

通気口
φ4０
流入口
φ4０

流入口
φ10０ (40)

392ｍｍ

流入口
φ10０ (40)電源：単相200V

消費電力：1.1kW X 1

サニキュービック2クラシック
通気口
φ4０

吐出口
φ4０
アラームボックス

コントロールボックス

流入口
φ10０ (40)

流入口
φ4０

流入口
φ10０ (40)

流入口
φ10０ (40)

点検口

495ｍｍ

流入口
φ10０ (40)電源：単相200V

消費電力：1.1kW X 2

サニキュービック2クラシック
簡単に分解できるので、清掃や点検が迅速に行える

CHAPTER2

製品の特長

設置スペースが小さい場合

サニキュービック1

サニキュービック２
クラシック◎

接続器具の個数が多い場合（大便器3台以上）○

不具合や異常発生時のフェールセーフ機能は重要○導入コストを抑えたい
警報信号を外部に移報したい○○

CHAPTER2

製品の特長
サニコム1
カーボンフィルター
オプション製品
アラームボックス

通気口
4０A

317

吐出口
２５A

流入口
50A

流入口
50A

電源：単相100V

消費電力：750/850W

単位: mmCHAPTER2

製品の特長
サニコム2
カーボンフィルター
オプション製品
アラームボックス

コントロールボックス

吐出口
40A

通気口
4０A

405

405

流入口
65A
40A
30A

電源：単相100V

消費電力：750/850W (自動交互)

流入口
65A
40A
30A

単位: mmCHAPTER2

製品の特長
サニコム1

サニコム２

サニスピードプラス

設置スペースが小さい場合○×◎

排水の温度が高い場合

○

○

△

接続器具の個数が多い場合

○

○

△

接続器具の配管径が大きい場合○◎△

高揚程が必要な場合○○△

警報機能が必要な場合○◎○（オプション）

警報信号を外部に移報したい場合

×○○（オプション）導入コストを抑えたい場合○△◎

CONTENTS

The picture can't be displayed.

大型施設におけるSFAポンプ導入のポイント

CHAPTER1

CHAPTER2

SFAポンプの役割

2023年製品ラインアップ

CHAPTER3

CHAPTER4

ポンプ機種選定、必要台数の算出

大型施設における導入事例

工場、研究施設、物流倉庫に特有な排水・ドレンが発生する機器
増設機器

工場

研究施設

物流施設

洗浄用器具

●

●

●

（手洗い器、シンク、自動靴底洗浄機）●

障害予防設備（緊急用シャワー、洗眼器）

実験器具

●

●

●

●

（サンシャインウェザーメーター、超音波洗浄機）

空調機（ドレン）●（エアコン、エアハン、クーリングタワー）

大型冷凍庫、冷蔵庫(ドレン)
冷水機

●
●

●

導入事例 サニキュービック２クラシック

・ 大規模物流施設のフロア中央付近に男子用・女子用トイレを設置
・ 排水をサニキュービック２クラシックでポンプアップし既設の排水立管まで圧送
・ 水まわり器具の設置を想定していなかった場所にも、複数の器具を設置できた導入事例 サニキュービック２クラシック

・ 新型コロナウイルス感染者用の大規模仮設療養施設（140室）の建設
・ 排水をサニキュービック２クラシック（3８台）で下水マンホールまで圧送・ 排水ピット（ポンプ槽）の工事が不要になり、工期短縮とコスト低減が同時に達成できた。

導入事例 サニキュービック２クラシック・ デパートの屋上 上段：工事事務所 下段：ビアガーデン
・ 排水をサニキュービック２クラシックで30m先の既設排水管まで圧送
・ 水まわり器具の設置を想定していなかったビル屋上にも、複数の器具を設置できた導入事例 サニキュービック２クラシック

・ 商業ビル地下一階にトイレを増設
・ 排水をサニキュービック２クラシックで10m上方の既設の排水管まで圧送・ 排水ピット（ポンプ槽）の工事が不要になった。

導入事例 サニキュービック２クラシック

・ 高速道路サービスエリアの仮設トイレ
・ 排水をサニキュービック２クラシックで100m先の下水マンホールまで圧送・ 排水ピット（ポンプ槽）を埋設するための掘削工事が不要になった。

導入事例 サニコム1クリニック / シンク・洗濯機（埼玉県）

クリニック / シンク（埼玉県）

導入事例 サニコム1

学校 / シンク（埼玉県）

ホテル / シンク
（東京都渋谷区）

導入事例 サニコム2

ベーカリー / シンク・エアコンドレン（東京都）

導入事例 サニコム2

野菜工場 / シンク（東京都）

導入事例 サニコム2

大規模物流施設 / 洗濯機（神奈川県）

導入事例 サニコム2

精密機器工場 / シンク（栃木県）

自動車関連工場 / シンク（神奈川県）

大型施設におけるSFAポンプ導入事例
１． 排水ピットの代替
２． 原水ポンプ槽の代替
３． 排水配管の見える化 （特定施設）
４． 床スラブの排水管用コア抜き禁止 （階下漏水対策）
５． 機械メーカー製造工場（既設）： 既設の排水管の老朽化、土壌汚染対策
６． 自動車メーカー生産設備研究： プラント設計、プロトタイプ評価
７． 工場： 動線の短縮

主排水立て管85m
主排水立て管

大型施設におけるSFAポンプ導入事例
１． 排水ピットの代替
２． 原水ポンプ槽の代替
３． 排水配管の見える化 （特定施設）
４． 床スラブの排水管用コア抜き禁止 （階下漏水対策）
５． 機械メーカー製造工場（既設）： 既設の排水管の老朽化、土壌汚染対策
６． 自動車メーカー生産設備研究： プラント設計、プロトタイプ評価
７． 工場： 動線の短縮

SFAポンプ導入のメリット

SFAポンプを使えば、自然流下では排水勾配がとれない場所でも、大掛かりな排水管工事なしにどんな場所にでも低コスト短工期で水まわり器具が設置できます。

床スラブのハツリやコア抜きの必要が無いので、・ 工期短縮、工事の省力化ができます。
・ 工事中の階下のテナントへの影響がありません。
・ 工事による大きな騒音がでません。
・ がれき類の産業廃棄物がでません。
・ 原状回復が容易で、退去時の工事費用も節約できます。

床のかさ上げの必要が無いので、・ 工期短縮、工事の省力化ができます。
・ 床の段差が発生しません。
・ 天井が低くなることはありません。
・ 排煙窓の高さを規定通りに確保できます。
・ 設置する重量物の負荷も心配ありません。
・ 原状回復が容易で、退去時の工事費用も節約できます。