ACVATIX TM

バルブアクチュエーター
SAS..

電動アクチュエーター：推力400N、5.5mmストローク● SAS31..
● SAS61..

電源 AC 230 V, 3 位置制御用
電源 AC 24 V / DC 24 V, 比例制御用
制御信号 DC 0...10 V / DC 4...20 mA / 0...1000 Ω● SAS81..
電源 AC/DC 24 V, 3 位置制御用● バルブ直付けで調整不要● 手動ハンドル、開度指示および LED 状態表示付き● 補助スイッチ取り付け可能（オプション）

CE1N4581en
2020-07-09

アーチバック㈱特長
シーメンス製、以下の2方弁、3方弁と組合わせて使用します。
●型式 VVG44.. および VXG44..
●5.5 mm ストローク
主な用途は空調システムの冷温水制御に使用します。
マウントキット ASK30 を使用して 4mm/5.5mm ストロークの旧タイプバルブ（X3i.., VVG45.., VXG45.., VXG46.., VVI51…）にも適合出来ます。
機能機能

説明

3位置制御

端子 Y1、Y2 に 3 位置制御入力を接続、入力に応じてバルブの位置を制御します。

SAS31..

比例制御

入力(DC 0...10 V / DC 4...20 mA / 0...1000 Ω)に応じてバルブ開度（全閉～全開または 0…100%ストローク）を比例制御します。

SAS61..

制御信号、流量特性

型式
SAS81..

設定はDILスイッチで行います。
SAS..工場設定は全てのDILスイッチ=OFF（以下に設定）•

流量特性：log＝イコールパーセント•

制御信号：DC0…10V

開度出力 U

バルブフィードバック信号を出力します。

キャリブレーション

調整中バルブのエンド位置を検出し正確なストロークを内部メモリーに記憶します。

バルブシート検出

バルブシートに加わる力でシートを認識し、キャリブレーション後に正確なストロークを内部メモリーに記憶します。

バルブ内異物検出

バルブ内の異物を検出するとそれを克服する動作を 3 回試みます。それでも異物が無くならない場合は制御信号に応じた動きとなります
が、異物のためフルストローク動作ができません。この場合には赤LED が点滅します。

強制制御 Z

バルブを強制的に開閉することが可能です。

(Z モード)2アーチバック㈱CE1N4581en
2020-07-09

タイプ
型式

ストック番号

SAS31.00

S55158-A106

SAS31.03
SAS31.50

電源
AC 230 V

制御信号

消費電力

3 位置動作スプリング時間

リターン

2,8 / 2,4 VA 5)

120 s ‒

S55158-A107

3,5 / 2,9 VA

30 s

S55158-A108

3,5 / 2,9 VA 5)

5)

120 s 有り / <28 s

手動ハン 開度出力
ドル有り

注記-1)

3)

DC 0…10 V

1)

4)

‒6)

SAS31.53

S55158-A109

5,5 / 3,8 VA 5)

30 s

有り / <14 s6)

SAS61.03

S55158-A100

SAS61.03U

S55158-A100-A100SAS61.33

S55158-A101

AC/DC 24 V DC 0…10 V

5,3 / 4,5 VA 5)

DC 4…20 mA
0…1000 Ω‒有り

5,3 / 4,5 VA 5)
5,9 / 4.8 VA

S55158-A101-A100

5,9 / 4.8 VA 5)

SAS61.53

S55158-A102

5,8 / 5,0 VA 5)

SAS81.00

S55158-A103

SAS81.03

S55158-A104

2,5 / 2,1 VA 5)

SAS81.03U

S55158-A104-A100

2,5 / 2,1 VA

SAS81.33

S55158-A105

3,4 / 2,4 VA 5)

AC/DC 24 V 3 位置

2,2 / 2,0 VA

S55158-A105-A1002)有り / <14 s5)

SAS61.33U

SAS81.33U

30 s5)

1)

6)

2)‒120 s ‒1)

有り-1)

30 s1)

5)

2)有り / <14 s1)

6)3,4 / 2,4 VA 5)

2)

1)

ケーブルグランド： M16 / M20 (ISO50262) 対応

4)

認証： CE / UL (24 V タイプ)

2)

ケーブルグランド： ½“ (UL514C) 対応

5)

最大消費電力 / 通常制御位置における消費電力

3)

認証： CE

6)低温環境ではスプリングリターン時間が少し長くなります。

出荷
アクチュエーター、バルブおよびアクセサリーは別梱包で出荷されます。
アクセサリー
機械部品
ウェザーカバー

ASC10.51

ASK39.2

4041Z25

4041Z14

電気部品
補助スイッチオーダー （例）型式
SAS31.00

ストック番号
S55158-A106

名称数

アクチュエーター

1+ 必要に応じてアクセサリーは別途ご注文ください。

アーチバック㈱3
CE1N4581en
2020-07-09

スペアパーツ
説明S55845-Z180

型式 ASQ1:ハウジングカバー、ネジ、ライトガイド付き、レーザーラベル無し

4041Z06

ストック番号

機器組合せ
バルブ PN16
VVG44.. (2方弁)アクチュエーター SAS..
DN

VXG44.. (3方弁)

流体温度: 1…120 °C
VVG44.15-..

kvs

∆ps

∆pmax

[Inch][m3/h]

[kPa]

[kPa]

1)

15

G1B

0,25 / 0,4 / 0,63

1600

400

VVG44.15-..1)

VXG44.15-..1)

15

G1B

1 / 1,6725

400

VVG44.15-..1)

VXG44.15-..1)

15

G1B

2,5 / 4400

4001)

VXG44.15-..

G

VVG44.20-6.3

VXG44.20-6.3

20

G1¼B

6,3750400

VVG44.25-10

VXG44.25-1025

G1½B

10400400

VVG44.32-16

VXG44.32-16

32G2B

16250250

VVG44.40-25

VXG44.40-25

40G2¼B251251251)

kvs 値を付記

関連資料
名称説明資料 ID

SAS.., SAT.. バルブアクチュエーター

SAS.. 詳細資料

CE1P4041en

ベーシック資料

製品に関する資料（仕様書、CE 宣言書、環境製品宣言書…その他）を以下のサイトからダウンロード出来ます。但し英文です。
http://siemens.com/bt/download

4
アーチバック㈱CE1N4581en
2020-07-09

注意
安全注意
安全上の注意守らない場合、人体の負傷や財産の損傷を与える場合が有ります。
● 安全に関する法規その他国内規則に準じて取り扱ってください。

エンジニアリングSAS31.. , SAS81..
3 位置式アクチュエーターの並列運転は出来ません。必ず専用の調節器から単独で配線してください（配線の項参照）。
SAS61..
比例式アクチュエーターは合計 10 台までの並列運転が可能です。この場合調節器の出力容量は 1mA が必要です。アクチュエーターの入力インピーダンスは 100 kΩ です。
アクチュエーターの流量特性は、工場出荷時イコール％に設定されています。
取付け取付け方向
室内1)

屋外 1)

必ずウェザーカバー ASK39.2 を使用してください（保護等級 IP54 を保ちます）。

メンテナンス
アクチュエーターはメンテナンスフリーです。
取付け時の注意：● 配管、バルブが熱い間はバルブのカップリング部に触らないでください。
● 必要に応じて電気配線を端子から外してください。
アクチュエーター交換の場合には再調整前に必ず正しい取付けを確認してください。

アーチバック㈱5
CE1N4581en
2020-07-09

廃棄
本体は電気、電子部品を含み、一般ごみと一緒には廃棄出来ません。
● 産業廃棄物として廃棄してください。
● 廃棄の際には地域の条例、規則に基づき正しく廃棄してください。

保証
アクチュエーターは、必ず3ページの「機器組合せ」にあるバルブと組合わせて使用してください。
注記
他社製のバルブと組合わせて使用する場合、如何なる保証もお断りします。
技術データ
SAS..

電源
電源電圧

SAS31..

AC 230 V (±15 %)SAS61..

AC 24 V ± 20 % / DC 24 V +20 % / -15 %SAS81..

AC/DC 24 V ± 20 %周波数

45…65 Hz

外部保護回路 (推奨)ヒューズ ：6 A...10 A スローブロー、またはブレーカー：13 A (max) 特性 B, C, D(EN 60898)相当
電源電流容量：max. 10 A

消費電力

50 Hz 使用時

P3「タイプ」参照

SAS..0120 s

SAS..3 / SAS..3U30 s

機能データ
運転時間（定格）

400 N

推力

5.5 mm

定格ストローク
許容流体温度

バルブ組込み時

1…130 °C

入力信号
Y 制御信号

SAS31../SAS81..

3 位置信号

SAS61..

DC 0…10 V / DC 4…20 mA / 0…1000 Ω

SAS61.. (DC 0・10 V) 消費電流

≤ 0.1 mA

入力インピーダンス≥ 100 kΩ

SAS61.. (DC 4・20 mA) 消費電流

DC 4...20 mA ± 1 %入力インピーダンス≤ 500 ΩSAS61..

≤ 10 台 (調節器の出力容量による)

SAS61..

R = 0…1000 Ω, G, G0

並列運転

強制運転 Z
制御信号 Z

6アーチバック㈱R = 0…1000 Ωストロークは R に比例

Z – G 短絡全開：100 %CE1N4581en
2020-07-09

強制運転 ZZ – G0 短絡

全閉：

電圧Max. AC 24 V ±20 % /0%

Max. DC 24 V +20 % / -15 %電流≤ 0.1 mA

SAS61..

DC 0…10 V

開度フィードバック信号
U

負荷インピーダンス> 10 kΩ res.

負荷電流max. 1 mA

電気配線0.75…1.5 mm2, AWG 20…16 1)

配線サイズ
配線口

SAS.. (標準品)

1 x Ø 16.4 mm (M16 コネクター用)
1 x Ø 20.5 mm (M20 コネクター用)

SAS..U (US)2 x Ø 21.5 mm (½“ コネクター用)

ネジ長 最大 9mm

各種保護規格
保護等級 (ハウジング)

IP 54 , EN 60529

絶縁クラス

As per EN 60730
Actuators SAS31.. AC 230 V

II

Actuators SAS61.. AC/DC 24 V

III

Actuators SAS81.. AC/DC 24 V

III

周囲条件
IEC 60721-3-3

運転時
気象条件

クラス 3K5

設置条件

室内, 屋外 2)

温度-5…55 °C

湿度 (結露無し)

5...95 % r. h.

気象条件

クラス 2K3

IEC 60721-3-2

輸送時温度-25…70 °C

湿度<95 % r. H.
IEC 60721-3-1

保管時
温度-15…55 °C

湿度

5...95 % r. h.

適合指令・スタンダード
製品スタンダード

EN60730-x

電磁両立性 (適合分野)

住居、商業および産業環境

EU 適合(CE)

CE1T4581xx 3)

RCM 適合CE1T4581en_C1 3)(8000073402)(8000069574)
UL, cULUL 873 http://ul.com/database
ファイル番号 E35198

EAC 適合アーチバック㈱ユーラシア EMC 認証マーク

7
CE1N4581en
2020-07-09

環境適合
環境製品宣言書 CE1E4581en並びにA6V101083254に記載
RoHS対応、材料リスト、パッケージ、環境利得、廃棄等について記載

寸法 / 質量P.13「寸法」参照

アクセサリー4)
補助スイッチASC10.51

接点容量

AC 24...230 V, 6 (2) A, 無電圧接点出力

外部保護回路P.6「電源,－外部保護回路(推奨)」参照.

1)

AWG = アメリカンワイヤーゲージ

2)

屋外、ウェザーカバーASK39.2 を使用し IP54 維持可能3)

資料ダウンロード可能、P.4 「関連資料」参照

4)

UL 規格品

8アーチバック㈱CE1N4581en
2020-07-09

電気配線図内部配線
SAS31..

SAS31.5..

アクセサリースペース A
1x ASC10.51
ASC10.51

AC 230 V

AC 230 VM

M

SAS61..

AC 24 V

4...20 mA
DC 0...10 V AC 24 V
0...1000 ΩGYZ

アクセサリースペース A
1x ASC10.51
ASC10.51

100%

M
0%

UG0M

DC 0...10 V

SAS81..

アーチバック㈱SAS81.33, SAS81.33U

AC 24 VAC 24 V

M

M

9
CE1N4581en
2020-07-09

配線端子SAS31..

AC 230 V, 3 位置制御
システムニュートラル (SN)
制御信号：開 (アクチュエーターステム下降)
制御信号：閉 (アクチュエーターステム上昇)

SAS31.5..

AC 230 V, 3位置制御
システムニュートラル (SN)

Y1

制御信号：開 (アクチュエーターステム下降)
制御信号：閉 (アクチュエーターステム上昇)
スプリングリターン

SAS61..

AC/DC 24 V, DC 0…10 V / 4…20 mA / 0…1000 Ω
システムニュートラル (SN)G

システムポテンシャル (SP)
制御信号 DC 0…10 V / 4…20 mA入力用

M

計測ニュートラル
開度フィードバック信号 DC 0…10 V
強制信号 AC/DC ≤ 24 V, 0...1000 Ω

SAS81..

AC/DC 24 V, 3 位置制御
システムポテンシャル (SP)
制御信号：開 (アクチュエーターステム下降)
制御信号：閉 (アクチュエーターステム上昇)

SAS81.33U

AC/DC 24 V, 3 位置制御
システムポテンシャル (SP)Y1

制御信号：開 (アクチュエーターステム下降)
制御信号：閉 (アクチュエーターステム上昇)
システムニュートラル (SN)

電気部品アクセサリー
ASC10.51

補助スイッチ（動作点可変） AC 24…230 V
システムポテンシャル (SP)ON (アクチュエーターステム下降)
OFF (アクチュエーターステム下降)

10アーチバック㈱CE1N4581en
2020-07-09

配線図
SAS31..

SAS31.5..

AC 230 V

AC 230 VLLLY2Y121N

F1N1Y1Y2N1N

N

SAS61..
AC/DC 24 V
SPG
1 3M

GM

2F2

1 32F3M

R

F4N1U

Z

SN

SAS61.33 / SAS61.33U / SAS61.53
AC/DC 24 V
SP
F1G
1 3M

GM

2F2

1 32F3R

M

F4N1U

Z

SN

アーチバック㈱11
CE1N4581en
2020-07-09

SAS81..

SAS81.33, SAS81.33U
AC/DC 24 V

AC/DC 24 V

SPSPGF1Y1Y2Y1Y2G0N1GG0N1SN

SN

A

アクチュエーター

N1調節器

F1

リミットサーモスタット

SN

システムニュートラル

F2

凍結防止サーモスタット（バルブ開用）

SP

システムポテンシャル
AC/DC 24 V

1 – 2 凍結運転時ON
1 – 3 通常運転時ON

12アーチバック㈱F3リミットサーモスタット（サーマルリセット）

U開度フィードバック

F4

凍結モニター 0…1000 Ω 信号
(QAF21.. QAF61..は使用不可)

Y

比例制御信号L

相電圧

Y1, Y2 開/閉 制御信号（3 位置）

M

計測ニュートラル

Z

強制制御信号NG
G0
N1

ニュートラル
システムポテンシャル（SP）
システムニュートラル（SN）
調整器

21

スプリングリターン

CE1N4581en
2020-07-09

寸法

SAS.. 手動ハンドル付き（汎用型）

型式

A

B

C

C1

C2D

E

F

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Inch]

[mm]

[mm]

[kg]

SAS..

151

809321,971.1

29,921,8G¾1002000,4ASK39.2
取付時155126248991491)

12M16 1) M20 1)

0,55

SAS..U: ½" (Ø 21.5 mm)（注）

C=C1 + C2

SAS.. 手動ハンドル無し（スプリングリターン型の一部）

対応型式：
SAS31.50
SAS31.53
SAS61.53
以下の型式はスプリングリターン式でハンドルが付きます：
SAS61.33
SAS61.33U
SAS81.33
SAS81.33U

型式
SAS..

AB

CC1C2DE

F[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Inch][mm][mm][kg]

137,6 1)

80

106,521,984,629,921,8G¾1002000,681262489914912M16M20151 2)ASK39.2
取付時

アーチバック㈱1551)

黒カバー（ハンドル無し寸法）

2)

青ハンドル（ハンドル有り寸法）

（注）

0,83
C=C1 + C2

13
CE1N4581en
2020-07-09

バージョン型式バージョン（本仕様書は下記バージョン以降に適合）

SAS31.00..B

SAS31.03..B

SAS31.50..B

SAS31.53..B

SAS61.03..B

SAS61.03U..B

SAS61.33..B

SAS61.33U..B

SAS61.53..B

SAS81.00..B

SAS81.03..B

SAS81.03U..B

SAS81.33..B

SAS81.33U..B

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

14アーチバック㈱東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2022-08 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

CE1N4581en
2020-07-09