仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ

ＲＦ － ２４Ｍ
ＲＦ － ２４ＭＺ

直流電流信号用避雷器交換モニタ付き■ 形式■ 特長
ＲＦ－２４ＭＺ

ＤＣ２４Ｖ系
交換モニタ付き・通報出力端子付き（ＲＦ－２４ＭＺのみ）
なし：通報出力なし

・シンプルなモニタ回路 （漏れ電流による発光）

Ｚ：通報出力付き・モニタランプで寿命交換が判断できる。

■ 用途

・専用電源不要です。

電流信号 ＤＣ４－２０ｍＡ・エレメント部をはずしても信号は途切れません。
・ＤＩＮレールに取り付け可能です。

■ 性能
形 式

ＲＦ－２４Ｍ

ＲＦ－２４ＭＺ

通報出力機能通報出力なし通報出力付き■ ブロックダイヤグラム

ＤＣ３３Ｖ

機器側
Ｄ１ Ｄ２

※通報出力
Ａ＋ Ａ－

８

４

最大連続使用
電圧Ｕｃ

Ｄ１－Ｄ２間 ＤＣ３５Ｖ
Ｓ－Ｅ間 ＤＣ２５０Ｖ

Ｄ１－Ｄ２間 ＤＣ３７～４５Ｖ ＤＣ３９～４７Ｖ

動作開始電圧各Ｓ－Ｅ間 ＤＣ１２０～１８０Ｖ
Ｄ１－Ｄ２間 ２μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）

漏れ電流

各Ｄ－Ｅ間 １μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）内部ライン抵抗
定格電流約１０Ω （往復２線にて）
各Ｓ－Ｄ間 ＤＣ１００ｍＡ

電圧防護レベル Ｓ１－Ｓ２間 ８２Ｖ以下（８／２０μｓ） Ｕｐ 各Ｓ－Ｅ間 ２５０Ｖ以下７２Ｖ以下

最大放電電流各Ｓ－Ｅ間 Ｉｍａｘ １０ｋＡ（８／２０μｓ）

インパルス
耐久性

カテゴリＣ２ ８／２０μｓ １０ｋＡ（１０回）

＋ソケット
内にて
接
続１
モニタ
ＬＥＤ

ＰＣ

検出回路
ライン間Ｒ

吸収素子

Ｒ

ＰＣ：フォトカプラ
Ｄ１，Ｄ２：機器側端子
Ｓ１，Ｓ２：ライン側端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子（ＲＦ－２４ＭＺのみ）
Ｒ：電流制限抵抗

吸収素子

＋－

９１４

１３

Ｓ１ Ｓ２ライン側

ＥＥ

１２

カテゴリＤ１ １０／３５０μｓ ２．
５ｋＡ（２回）通報出力 オープンコレクタ ＤＣ５０Ｖ１００ｍＡ（抵抗負荷）
ライン－通報出力間 ＡＣ２０００Ｖ １分間■ 対応規格５－短絡板

ソケット１００Ω
以下
接地端子ＪＩＳ対応 ： ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１ カテゴリＣ２，Ｄ１■ ソケット仕様 （標準付属品）

ＲｏＨＳ指令：適合形

式：ＰＹＦＺ０８－Ｒ５■ 設置仕様構

造：プラグイン構造

使用温度範囲：－１０～＋６０℃

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート

寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

重量：約６５ｇ

取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

端子名称番号符号名称シール機器側８５Ｄ１Ｄ２

本体
固定ねじ

ライン側

１２９Ｓ１Ｓ２接地

１３－１４Ｅ＊
通報４１Ａ＋
Ａ－±０．２３０１５６７２０２０．１０．２２ 更新±０．３５９７１３５．５

モニタ

２２取付け穴２－Ｍ４又はφ４．５穴

４ １８１２５９１４ １３＊ＲＦ－２４ＭＺのみ
短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－１２８４

サージハンター

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ
交換モニタ付き 直流電流信号用避雷器

ｉｇｈｔｎｉｎｇ
ｒｒｅｓｔｅｒＲＦ－２４Ｍ
ＲＦ－２４ＭＺ

ＲシリーズのＭｏｄｅｌ ＲＦ－２４Ｍおよび２４ＭＺは、ＤＣ４－２０ｍＡなどの直流アナログ信号ラインに起因する、誘導雷サージより機器を保護する避雷器です。メンテナンスを容易におこなえるよう、モニタや通報機能を設けてあります。
本器をより効果的にご使用いただくために、下記の事項をご確認の上ご使用ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的なシールド端対策

ソケット部

６

被 ＳＡ
防Ｌ１Ｌ２護ＧＮＤ機
器 ＦＧ

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。
モニター 正常時消灯／劣化時赤色点灯
エレメント部
７１

雷サージ

シールド線ＣＥ

Ｅ

被防護機
ＦＧ 器

ＳＡ
Ｌ１Ｌ２
ＧＮＤ

大地間の電位差取り付け穴（適応ねじＭ４）パネルに直付けの場合に、ご使用ください。

※１
ノイズ対策として１点接地をおこないますが、誘導雷対策としましては、非接地端の浮遊容量にチャージされたエネルギーがケーブルの耐圧以上の高電圧になった場合、ラインへの侵入が生じますので非接地端はＺｎＯ（酸化亜鉛式吸収素子）で電位の上昇を抑えてください。
（参考機種ＤＥ－１００）

接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）■ 効果的な渡り配線

ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

被保護機器のフレームグランド端子ＦＧから避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地に接続することで雷サージ廻り込みを防儀ます。 （下図※２）

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

２２※１

■ 接続例
現場側

監視側

通報出力４Ａ＋

Ｏ．
Ｃ

テレメータ
１Ａ－などへ

モニタ
ＬＥＤ＋－

Ｄ１
Ｄ２８

１２Ｓ１Ｒ

５

被保護機器

雷サージ信号ライン

１３４－２０ｍＡ

短絡板
接地端子（付属）１Ａ－

Ｓ１１２８Ｒ

Ｓ１，Ｓ２：サージ侵入側端子
ＦＧ：フレーム グランド
Ｅ ：接地端子５

警報
ディストリビュータなど

Ｄ１

被保護機
器

Ｄ２吸収素子ＲＦ－２４Ｍ
ＲＦ－２４ＭＺ

Ｏ．
Ｃ：オープンコレクタ（ＲＦ－２４ＭＺのみ）
Ｒ ：ライン抵抗（ソケット内部）

Ｅ パネル接地 Ｄ１，Ｄ２：機器側端子
接地極

４Ａ＋

Ｓ２９

ＲＦ－２４Ｍ
ＲＦ－２４ＭＺ

１４ ＥＯ．
Ｃモニタ
ＬＥＤ

９Ｓ２吸収素子

通報出力ＦＧＥ

１３短絡板
（付属）

１４渡り配線※２Ｅ パネル接地
接地極
１００Ω以下■ 接続方法と使用上の注意事項
１）ライン端子は無極性ですが、Ｄ１，Ｓ１を＋側／Ｄ２，Ｓ２を－側と決めておくと配線チェック時便利です。
２）接地線はできる限り最短距離にて接続してください。線サイズは２ｍ㎡を使用してください。
３）避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
４）接続端子ネジの緩みがないように注意してください。雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起して高周波を伴う高電圧（フラッシオーバー現象）が発生します。また、避雷器の応答速度の遅れの原因にもなります。
５）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
６）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
７）絶縁抵抗試験時は、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、エレメント部を外しておこなってください。

■ 定期点検の方法
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被防護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ型で動作電圧を目安に確認できます。
・接地線の取り付け端子ネジの緩みで、応答の遅れやフラッシオーバなどの弊害を受ける場合があります。締り具合の確認をおこなってください。
・雷サージによりソケット内の抵抗が高抵抗になっていることがありますので、抵抗値の確認をおこなってください。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０２０．１０．２２ 更新

図番 ＴＨ－１２８４

通報機能の使い方

ＲＦ－□□□ＭＺ■ 応用例１
本来の使い方は避雷器が寿命となった場合、漏れ電流が生じますので、その漏れ電流でＬＥＤを発光させて通報としています。
端子４番と１番間はオープンコレクタのＯＮ出力となります。
ＬＥＤＢｚ４発信器
例８ＰＣ：フォトカプラ
内部回路

モニタ付き

１１２

通過時は単発に鳴る程度
故障時は連続的に鳴る
信号ライン
４－２０ｍＡ
デジタル信号など

避雷器
５９
１３ １４４ライン間素子の漏れ電流極性にご注意ください。
＋側
通報回路の電流が流れる方向

１－側
逆電圧防止
ダイオード入り

接地端子■ 応用例２ テレメータに入力して遠方の監視室に故障の通報する
現場側

監視側

テレメータ

４－２０ｍＡ Ｄ１ＬＥＤ

Ｓ１Ｓ１ＬＥＤＰＣ

Ｒ

Ｄ２

被防護－ 機ＦＧ 器

線間の素子が劣化の場合、通報出力はＯＮ信号が継続となります。
ＯＦＦ劣化時出力

テレメータ※１ＰＣ＋－警報※１ライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
サージ通過時出力 ＯＦＦ避雷器
ＥＲＦ－□□□ＭＺ

Ｄ１ＲＳ２Ｓ２ＲＥ

Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）

シールド線

Ｚ

避雷器
ＥＳＡ

Ｄ２ＲＥ＋ＲＦ－□□□ＭＺ

ＦＧ：フレームグランドＯＮＯＮ（注）
サージ通過時の通報出力はサージ電流波形をフォトカプラで出力させていますので、均整のとれた出力波形ではありません。

■ 応用例３ 市販のトータルカウンタを使用してサージの侵入回数を観察する。
カウンタなどへ発信器
例

４８

カウンタは入力計数速度１ｋＨｚ以上の対応品をご使用ください。

１
１２

避雷器の処理回数が判ります。
５
９１３ １４接地端子

２０２０．０９．２１ 更新

プリセット機能付きを使用すれば設定した回数に達したときメンテナンス作業指示の通告がおこなえます。
たとえば、３００回で避雷器チェックをおこなうなど

補足版 １／１