SANICOM 1

M202303-SCOM1

サニコム1
施工説明書／取扱説明書
COM 1

本製品は、雑排水専用の 排水圧送ポンプです。
施工説明書に従って正しく設置、ご使用いただければ、規定の性能を発揮します。
本製品は、ISO 9001の 認証を受けた工場で製造されています。

SFA Japan 株式会社は本説明書に記載された情報の正確性について万全を期していますが、技術上不正確な記載や誤植を含む場合がございます。このような場合において、情報が不正確であったこと及び誤植があったことにより生じたいかなる損害に関しても、弊社は責任を負わないこととさせていただきます。また記載事項（仕様・デザイン含む）は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

はじめに
この度は本製品をお買い 求めいただきまして、誠にありがとうございます。
施工前には必ずこの 説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意
安全上の 警告・注意事項を必ず守ってください。

警告注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

してはいけない「禁止 」の 内容です。
必ず実行していただく「強制 」の内容です。

警告
絶対に 分解したり、修理・改造は 行わない

給水管と吐出配管、排水管接続部を接触させない

火災や感電、けがの 原因になります。

禁止

分解禁止

禁止

本製品は屋内設置用です。屋外および傾斜のあるような壁面や床面、振動の激しい場所には取り付けない

アース接続

本製品は水平で安定した床面に設置する
天井面への天吊りによる設置は行わない
水ぬれ禁止

車輌・船舶など、移動体への設置はしない
電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置する給排水管及び吐出配管の真下にコンセントを設置したり、給排水管及び 吐出配管と電源プラグ・コンセントを接触させない

上水道に 汚水が 混入して 健康に 被害が 及ぶ 可能性があります。

電源は AC100V のコンセントを使用し、アース工事（D 種接地工事 ）を行う
火災や感電のおそれがあります。

水を 流して 清掃するトイレ、屋外など 水がかかったり湿気の 多い 場所には 設置しない製品に 水や 洗剤をかけない火災や感電、けがなどの 重大事故のおそれがあります。

消費電力に合った適切な配線を必ず行う（専用配線をおすすめします。）
必ず守る

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電気工事は、電気工事士またはそれに準ずる資格を持った方が行う

感電・発火の 原因となります。

注意
高温多湿となる場所には設置しない

必ず 同梱の 部品を使用し、正しく所定の 位置に取り付ける故障の原因になります。

禁止

専門業者以外の 人は、施工を 行わない

必ず守る

水漏れ、故障、けがの 原因になります。

吐出配管を踏みつけないポンプから雑排水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

施工は施工説明書に従って確実に行う
正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。
必ず守る正しく取り付けないと水漏れ、故障の 原因になります。

工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての水まわり器具に10分以上水を連続して 流し、本製品が 正常に作動して 器具の排水が正しく排出されることを確認する
またその際、本製品の吐出配管接合部、流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認する

吐出配管は、ます、排水立て管、浄化槽等の雑排水系統に接続する

確認せずに使用すると、浸水による財産損害の原因になります。

本製品の吐出配管を別のポンプ製品に直接接続したり、別のポンプ製品の排水を本製品に流入させない

配管と電源コードは人が通らない場所に設置する

人が通る場所に設置すると、転倒などにより、けがをするおそれがあります。

本製品を設置する前に、必ず配管が所定の条件で施工されていることを確認する
水漏れや故障の 原因になります。

COM 1

2

施工上のご注意

同梱部品

・本製品の 設置検討に当たっては P. 8・9「設計施工ガイド」をご一読ください。
・塩ビ管（VP 管、VU 管 ）と本製品に付属しているコネクター 、ジョイント部品との接続には必ず規定のサイズのホースバンドを用いてください。接着剤は絶対に使わないでください。
・本製品の設置位置の周囲には、製品のメンテナンスや更新作業が容易に行える適切なスペースを確保してください。

アラームボックス（有線警報装置）

本体

・本製品の 内部および配管内の 排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。
・単相100V の50Hz または60Hz の AC 電源を必要とします。
・2極アース付コンセントをご用意ください。その 回路は漏電ブレーカーおよび安全ブレーカーにより保護され、本製品が漏電した場合および故障によるショートが起きたり、許容電流を超えた電流が流れたりしたときに電気供給を停止させる機能を備える必要があります。本製品を設置する場所は、コンセントに届く位置でなければなりません。電源は専用回路を推奨します。

流入管接続用ゴムジョイント
VP（VU）50用（2個）

・電源ケーブルは、本体から 出ていて、長さは 約 1.3ｍです。
アラームボックスは本体から出ているケーブル（約4.7m）で接続してください。

ホースバンド25-40mm（1本）
40-60mm（1本）
50-70mm（4本）

・本製品の 本体、アラームボックスは、雨などの 水がかからない場所に設置してください。
・本製品は、ピット内、パイプスペース内、メーターボックス内などの 湿度が高い 場所、結露が発生する場所には設置しないでください。

ホールイン
アンカー

ビス

クッション材

・排水を浄化槽に流し込む 場合は、その 水量や 水質の 規定について、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その 指示に従ってください。
・汚水と雑排水の 合流方法、排水管の 設計方法は各自治体の指定に従ってください。

必要工具

・本製品は湧水ピット、排水ピット内には設置しないでください。
・湧水ピット排水ピット内に設置した製品に対しては、安全上の理由により、修理や点検はお断りさせていただきます。

パイプソー

プラスドライバー

レンチ類 7㎜
レンチ類は、ホースバンドの 増締め 用に 使います。
7 ｍｍのソケットレンチ ・ メガネレンチ ・ モンキーレンチ・ ソケットドライバーなどをご 用意ください。

3COM 1

各部のなまえ取り付けかた

1

通気口

流入配管の接続1 使用する【側面 】流入口を図の位置でパイプソーでカットする

カット

吐出口

【側面】流入口【側面】流入口

2 流入管接続用ゴムジョイント（VP（VU）50用 ）を図の位置でカットする

カット

3 流入管接続用ゴムジョイントを流入口にしっかり差し込み、ホースバンド（50−70ｍｍ）
で2カ所、固定する

ホースバンド（50－70mm）

流入管接続用
ゴムジョイント（VP（VU）50用）
ホースバンド（50－70mm）

VP（VU）50
締める → 増し締め
プラスドライバー

COM 14

レンチ類

取り付けかた（つづき）

24

吐出配管の接続

吐出口に VP25を差し込み、ホースバンド（25−40mm）で固定する

クッション材の剥離紙をはがし、貼り付ける
クッション材（4個）※ VP25の 差し込み 長さは、25-30mm としてください。
最大まで差し込む（80mm）と、逆止弁が開かず排水が吐出されません。

VP25

締める → 増し締め
プラスドライバー

裏面のくぼみにあわせて貼り付ける

ホースバンド（25－40mm）

レンチ類

5

床固定
付属ビス

25 -30mm厳守

25-30ｍｍ3

クッション材の取り付け※差し込みすぎると管と内部逆止弁が干渉して排水が吐出できません。

通気管の 接続

ホールインアンカー

通気口に VU40を差し込み、ホースバンド（40ー60mm）で固定する※通気管の 先端は、解放した状態にしてください。
ドルゴ通気弁などのいかなる弁も絶対に取り付けないでください。

締める → 増し締め

VU40

床がコンクリートの場合は、Φ10mmの下穴を40mmの深さで開けホールインアンカーを埋め込んだのちに付属ビスで固定する

ホースバンド

プラス
ドライバー

100mm

（40－60mm）
レンチ類

300mm

300mm

100mm

● 本製品の周囲には、製品のメンテナンスや更新作業が容易に行える適切なスペースを確保する● 上記スペースに加え正面側においては、500mm 以上の空間をさらに余分に確保する

COM 1● 本製品の上部には、設置面から1,000mm 以上の高さまで空間を確保する

5

取り付けかた（つづき）

6

MEMO

アラームボックスの取り付け

1 アラームボックスを 所定の 位置に 取り付ける
2 本体から出ているアラームボックスケーブルの 先端のプラグに付いている保護材を取り外した 後、プラグをアラームボックスの 差し込み 口（ジャック）に丁寧に差し込む差し込み口へ接続する

アラームボックス
アラームボックス
ケーブル（約4.7m）

6

COM 1

試運転
● 工事完了後、本製品に 通電しアラームボックスの 黄ランプ（電源ランプ）が 点灯することを 確認してください。
● 工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての水まわり器具に10分以上水を連続して流し、本製品が正常に作動して器具の排水が正しく排出されることを確認してください。
またその際、本製品の吐出配管接合部、流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認してください。
● 本製品はポンプ内部水位が設置面より約135mm 高さになった時点で起動します。
これは約7.5リットルの排水流入量に相当します。

●本製品に同梱されている「異物投入禁止 」のステッカーを水まわり器具の近くに貼ってください。

MEMO

7COM 1

設計施工ガイド
吐出配管に関する注意

2 適用配管は VP 25 です。

1 吐出管になるべく近い 位置にボールバルブなどを入れてください。。

エルボは45度曲がりのものを推奨します。

バルブは常時 開 の状態でご使用ください。
メンテナンス・修理時のみ、バルブを閉めて管内の 排水の 落下を防いでください。

PVC両ユニオンボールバルブ（呼び径25A）

1 カ所当たりおよそ－50cm 揚程減を取り付ける

3 ● 吐出管立ち 上げ 過程での 曲がりは、1曲がりにつき各ポンプの最大揚程から50cm ずつ減衰します。
（但し曲がりは3回まで）●ポンプの 最大揚程、および横引き搬送可能距離は、P.10の図をご確認ください。
● 立上げ可能高さ＝（最大揚程）−（減衰50cm×曲がりの数）
例：8 m −（ 50 cm ×3 曲がり）
＝6 . 5 m
6 . 5 m まで垂直に立ち上げることができます。
吐出管立ち上げ過程での曲がりによる横引きは30cm以内

4 ●吐出管立ち上げ後、横引きする場合は、逆流防止のため、1% 以上の先下り勾配をつけてください。
● 吐出後の 横引きは30cm 以内に納めてください。

1%以上の先下り勾配

30cm以内横引きを30cm以上伸ばした後の上方への再立ち上げはできない

30cm
以上

330cm 以内

1

2

5 一度下げた配管は再び立ち上げることができません。
※逆鳥居配管不可。

6.5m

ポンプ設置面から▽

7 破封・逆流防止のため、他の 衛生器具との 合流は6 落水による 逆流防止のため、吐出管は 排水主管上禁止です。

部に 接続してください。

合流

上から下から

COM 18

設計施工ガイド（つづき）
流入に関する注意●水まわり器具と本製品の 接続距離が2m を超えないよ
うにしてください。

● 水まわり器具から本製品への 流入配管には、適切な勾配が必要です。
（1% 以上の先下り勾配 ）排水の 流れが悪くなる可能性があります。
やむを得ず2m を超え、さらに排水の流れが悪くなったときには、水まわり器具側の 排水管に通気を設けることで解消する場合もあります。

● 本製品横の流入口を使用する場合は、横引き配管の高さを満水警報水位以上の 高さとし、本製品の 直前で振り下げて接続してください。

満水警報水位▽

満水警報水位以上の高さ

1%以上の先下り勾配

215mm 以上
※管内が満水状態になり、漏水の 原因になります。

2m 以内●本製品の流入口は VP（VU）50の塩ビ管と接続可能ですが、水まわり器具から本製品への 流入配管において排水の流下方向の管径が縮小するような配管はしないでください。

●本製品に接続されている水まわり器具の あふれ面（縁）の高さは、本製品の満水警報水位より高くなるように設計してください。

通気●本製品は、通気をとる必要があります。
Ｐ.5の方法に従って本体上部の通気口に通気管を立ち上げてください。
●通気管の先端の高さは、本製品に接続されている水まわり器具の あふれ面（縁 ）の高さ以上としてください。
●通気管の先端は、解放した状態にしてください。
ドルゴ通気弁などのいかなる弁も絶対に取り付けないでください。
●通気管は屋外開放を原則とします。
屋外に開放することができず屋内に開放する場合は、通気管から排出される臭気で屋内が汚染される場合があります。
通気管の先にサニキュービック２クラシック専用カーボンフィルタ―（別売りオプション 本説明書Ｐ.12）を取り付けると、通気管から排出される臭気を低減できる場合があります。

9COM 1

技術情報仕様製品型

名

サニコム 1番

SCOM1-100

設置推奨器具

シンク・システムバス・シャワーユニット・手洗器などの複数水まわり

消 費 電 力単相100V

差込 プ ラ グ

2極アース付吐 出 管 径25mm（1カ所 ） 吐出口下部に逆止弁付属

流 入 管 径50ｍｍ流入口 2カ所

通 気 管 径40mm（1カ所 ） ※通気管の先は、開放する。

耐 用 温 度

断続的に90℃（上限5分 ）寸

幅631 × 奥行205× 高さ348ｍｍ

法

750W（50Hz） 850W（60Hz）

本 体 重 量10kg

内部空間容積約10リットル

満水警報水位

設置面 ＋215（±15）
mm

最大全揚程

8m

オプション品

サニキュービック２クラシック専用カーボンフィルター（品番：FILTRECUBICSFA）

ポンプ内部水位が設置面より約135mm になった時点でポンプ起動※ 本製品の内部および配管内の 排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。

横引き（1％下り勾配 ）搬送可能距離

能力曲線

7m

揚程（m）

8m max

1％

6m
5m
4m
3m
2m
1m

9876543210050
100
150
吐出量（Ｌ/min）

200

ポンプ吐出量は揚程によって変わります。
ポンプへの合計流入量は、ポンプの吐出量を超えないようにしてください。
10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m

COM 1

10

技術情報（つづき）
図面【本体 】
a ：吐出管接続口（呼び径25mm）

82

b ：雑排水（呼び径50mm）
c ：通気管接続口（呼び径40mm）351
e2053480

d ：電装部通気口（カーボンフィルター付）
e ：モーター接続ケーブル

d245

c

満水警報
水位
317238348

abb55

215mm

95235

47066095

図面【アラームボックス（有線警報装置 ）】13045796511

COM 1【参考】サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター（別売りオプション）について
この製品は、サニコム1の通気管の先端に取り付けることができるカーボンフィルターです。
通気管を建物内に開放する場合にご使用ください。
製品名

本製品は、オプション品です。
サニコム1を購入しても付属していません。
必要な場合は別途購入してください。

サニキュービック２クラシック専用カーボンフィルター品

番 FILTRECUBICSFA

寸法 直径138mm

取り付け 方法（詳細はサニキュービック2クラシック専用カーボンフィルターに同梱されている説明書をご確認ください）
ケース上部

カーボンフィルター
（2枚）

ケース下部

ホースバンド（70－90mm）

通気管接続用
ゴムジョイント

ホースバンド（50－70mm）

通気管
VU（VP）40

フィルターは上部ケースをはずして1年に1回清掃してください。

COM 112サニコム1 取扱説明書

施工終了後、点線で切り取り、お客様（ご使用者様 ）へお渡しください。

使用上のご注意・本製品を接続した機器に、90℃以上の排水を流さないでください。
本製品への流入排水の温度上限は断続的に90℃（上限5分 ）です。
▼切り取り線・本製品に接続したシンク・手洗器などの器具の排水口には必ず目皿等を設置し、大きな固形物が本製品に流入しないようにしてください。
油脂分が多い排水を流す場合は、本製品の流入側（一時側 ）にグリストラップを設置して排水から油脂分を取り除いてください。シャンプーボウルの排水など毛髪の含有が多い排水を流す場合は、シャンプーボウルなどの器具と本製品を接続する配管の途中に別置きの毛髪阻集器を設置して、排水から毛髪を取り除いてください。溶剤、強酸・強アルカリ溶液、高い濃度の漂白剤が含まれる排水、化学薬品等一般生活排水以外の特殊な成分が含まれる排水を流さないでください。それらを流すと本製品の故障の原因となります。
・本製品に電気が供給されていない 状態では、接続されている機器は使用できません。
停電時等は速やかに使用を中止してください。本製品および本製品に接続されている機器に何らかの異常が認められるときは、それらの機器の使用を速やかに中止するとともに、本製品の電源を遮断してください。
・本製品のお手入れの際は、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってふいてください。
・別売の「排水圧送ポンプ専用洗剤（型番：DET-1）」を使って定期的に本製品を洗浄することによって、カルキ成分・尿石が本製品内部へ 付着蓄積することを低減することができます。
・本製品を接続した水まわり器具の排水口から高圧洗浄機のホースや トーラー機を挿入して排水管洗浄することは行わないでください。

異常が 発生した場合長期間使用しない場合

下記のような 異常が 本製品に発生した 場合は、本製品に接続されている全ての 機器の 使用を 速やかに 中止するとともに、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて電源を遮断し、SFA
Japan までご連絡ください。

▼切り取り線● 本製品に接続されている水まわり器具、機器の排水が流れない、水があふれている● 配管や本製品から水漏れしている● 本製品が作動しない● 本製品から異音がする● 本製品が異常に熱くなっている● 本製品から煙が出ている● 本製品が動き続けて止まらない● 警報音が鳴り続けている、または警報が発報している

本製品は弊社製品保証規定に基づき保証します。
保証期間：住宅（ご家庭 ）での使用 2年間：非住宅（商業施設、公共施設、工場など）での使用

1年間

保証期間は、製品の納入日もしくは製品引き渡し日から起算します。
本施工説明書、取扱説明書に従って 正しく設置し、正しく使用しているにもかかわらず、保証期間中の製品に故障が発生した場合は、その原因が製品の製造上の不備である場合に限り、その部分について無償で修理または交換をします。
前記保証範囲は、不具合部分の機械的保証までとし、その故障に起因する種々の出費およびその他の損害の保証はいたしません。
下記の排水に起因する本製品の故障および損傷は保証期間中においても修理は有料となります。

警告
絶対に分解しない

感電注意

必ず守る

本製品に接続されている全ての機器の給水管の止水栓を閉めるとともに、安全のため本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

保証

点検修理が必要な場合は、SFA Japan が認定した作業者を派遣致します。

切断注意

注意

● 油脂物質、食品くず、繊維質のシート・ペーパー ・紙類、草木の葉・枝・茎、ゴム金属木製の小片、大量の毛髪などの水に溶けない異物を含む排水

本製品には高速で回転する部品が内蔵されています。内部に触れることにより人体に障害がおこる可能性があります。

● 溶剤・強酸・強アルカリ溶液・その他化学薬品の使用、および一般生活排水以外の特殊な成分が含まれる排水異常時の連絡先03-5623-3151
13COM 1

警報発令時の 対処
本体、アラームボックスの赤ランプが「点灯 」し、ブザーが鳴っている場合ポンプ内部の水位が異常に上昇しています。吐出不良もしくは排水の 過流入が原因です。
本製品に接続されている水まわり器具の使用をただちに停止し、以下の 操作を行ってください。
本体操作部

アラームボックス（有線警報装置 ）▼切り取り線

手動スイッチを３回程度数秒間押す。

リセットスイッチを押す。

ポンプを強制運転させます。

ブザーが停止します。

赤ランプ
赤ランプ

手動スイッチ押す→ポンプ強制運転

黄ランプ

押す→ブザー停止リセットスイッチ

赤ランプが消え、緑の点灯に戻った場合は、本製品に接続されている水まわり器具の使用を再開してしばらく様子を見てください。

異常が解消し、本体のランプが緑に点灯に戻ったにもかかわらずアラームボックスの 赤ランプが 点灯している
場合は、リセットスイッチを押すと消灯状態に戻ります。

アラームボックス、本体操作部の赤ランプが消えない場合、本製品のモーターが動き続け止まらない場合

異常時の連絡先03-5623-3151

COM 114▼切り取り線異常が 解消されていません。本製品に接続されている水まわり器具の 使用を停止し、電源ブレーカーを落として 本製品への 電源を遮断した 後、下記 SFA Japan まで 連絡してください。

警報発令時の 対処（つづき）
アラームボックスの黄ランプが点滅し、ブザーが鳴っている場合停電などの理由でポンプに通電されていない 不具合です。
本製品に接続されている水まわり器具の使用をただちに停止してください。

▼切り取り線

本体操作部

アラームボックス（有線警報装置 ）ランプが消灯しています。
（通常は緑点灯 ）リセットスイッチを押す。
ブザーが停止します。

ランプ（消灯）
赤ランプ

黄ランプ

押す
→ブザー停止リセットスイッチ

停電が解消し、通電が再開された場合停電が解消し、通電が再開された場合自動的にランプは緑の点灯状態に戻ります。
以降、本製品に接続されている水まわり器具の 使用を再開してしばらく様子を見てください。

黄ランプは点滅状態を保持します。
リセットスイッチを押すと点灯状態に戻ります。

▼切り取り線異常時の連絡先03-5623-3151

15COM 1

▼切り取り線

SFA Japan 株式会社
（エス・エフ・エー ジャパン株式会社 ）〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階

TEL
代表

03-5623-3151
ホームページ

www.sfa-japan.jp▼切り取り線

M202303－SCOM1