■仕様

■サイズ

品

名

LED個室表示灯

品

番

7000

電源

アルカリ乾電池 単２形 ３本

電池

設計寿命：高輝度連続点灯約600時間
95

待機時：0.2mＷ
消費電力

5140

335330量

センサー本体＋ LED表示灯：約490ｇ
マグネット重量：約75ｇ

設置場所

屋内

価44,000円（税込48,400円）

格

129−10℃ 〜 +45℃

157

−10℃ 〜 +45℃

動作温度

48

点灯時（高輝度モード）：46mW
保管温度

重38

点灯時（ecoモード）：32mW

センサー本体表示灯

マグネット■人感センサーについて

他とは違う高機能設計
センサーは周囲の温度変化を検知するため、図のような場所に取付けると誤動作や作動しないことがあります。

取付高さ：2mセンサーの中心点から82°の円錐エリアが感知範囲となります。

?
約 2.9m?
窓がある
トイレブース

約 4.6m外からの光により人感センサーが誤動作する可能性があります。

41°30°（1000）

2000

41°

約 5m

感知範囲

（280）

感知範囲
（2900）（5000）

LED個室表示灯

パーティションがある
トイレブース
パーティションにより人の動きが感知できない可能性があります。

注意・警告■ 施工者さまへ●

器具の取付け（施工）は取付け方法に従い確実に行ってください。

●

不確実な取付け（施工）をしますと器具の破損・落下・火災・けがの原因となります。

電池は確実にセットしてください。
取付けが不完全な場合は不点灯・発熱・火災の原因となります。

■使用者さまへ●電池は3本とも同じ種類の新しいものを使用してください。
付属の電池はテスト用ですので、使用寿命が短い場合があります。

●

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

●

部品の追加や分解・改造は絶対にしないでください。

●

器具の下で火器の使用はしないでください。

●

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。

●

無反応検知機能はあくまで表示機能であって、それによる病人検知や人命救助を●

人感センサーに異物をつけないでください。

保証するものではありません。

●

周囲温度は−10℃〜＋45℃の範囲で使用してください。

電池は市販の単2形アルカリ乾電池（推奨：東芝製 LR14AG 1.5V）を使用し●製品に貼ってある［シリアルラベル］は剥がさないでください。

ニッケル水素電池やマンガン電池などは使用しないでください。

●

安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をしてください。

電池寿命が異なります。

●

屋外で使用しないでください。屋外で使用すると故障の原因になることがあります。

●●

万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態が発生した場合は、すぐに電池を外し、異常状態がおさまったことを確認してから弊社までご相談ください。
そのまま使用すると火災などの原因となります。

お手入れのしかた

本●

安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に１回程度）に清掃、点検をしてください。

●

ベンジン、シンナーなど揮発性のもの、酸性洗剤などで拭いたり、本製品は防水構造ではありません。散水ホースなどでの水洗いはしないでください。

殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。

故障や引火、感電のおそれがあります。

社 〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町 41 TEL03−3257−7700

札幌出張所 〒001−0022 札幌市北区北22条西 8−1−36

TEL011−738−7310●

器具に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。

（株）ベスト大 阪 〒543−0001 大阪市天王寺区上本町 9−3−9

TEL06−6779−7004

名古屋出張所 〒463−0017 愛知県名古屋市守山区喜多山 2-41-7 TEL052−768−1860
九州出張所 〒813−0041 福岡県福岡市東区水谷 2−51−19 TEL092−673−7707
2023.1

ひと目でわかる

高い視認性

規格に適合

エコモード

清潔感と安心感

簡単取付・簡単設定

異常事態を表示

位置出しやテストも簡単︵長時間滞在や無反応︶

電池切れサイン

後付けに便利な電池式

通常できない◀

常時開・常時閉どちらも対応JIS

LED private room indicator light

特許取得商品indicator light
表示灯

sensor unit
センサー本体magnetマグネット

1

H I G H LY F U N C T I O N A L D E S I G N

2

他とはここが違います
LED個室表示灯

様々な優れた機能でトイレの「困った」を解決します。
さらに施行やメンテナンスの事まできちんと考慮された製品です。

H I G H LY F U N C T I O N A L D E S I G N

優れた機能
常時開・常時閉どちらも対応
マグネットセンサー と 人感センサー のダブルセンサーにより、常時開・常時閉どちらの扉にも対応できます。

清潔感と安心感

選べる明るさ表示灯の明るさを高輝度モードかecoモードに選択できます。
（高輝度モードはecoモードに比べ、1.3倍の明るさですが、電池寿命は3割短くなります。）

プライベートな空間のトイレ内に、普段見慣れないものがあると不安になります。全体が白く縦長い流線形のフォルムは、清潔感があり不審感を和らげます。

電池式

簡単取付

後付けに便利な電池式

空洞のパネルでも大丈夫

アルカリ電池３本（単２）で動作しますので、電源が取れない場所や、電気容量に制限がある場所の後付けに最適です。
（設計電池寿命：高輝度連続点灯約600時間）

例

袖パネルに3ヶ所穴をあけて、センサー本体と表示灯で挟んで設置します。

事務所内平日、9時〜19時
女性10人、トイレ1ヶ所
一日約50回使用

10人
常時開（内開き）

常時閉（外開き）

電池切れサイン電 池が残り少なくなると、表 示灯の電池モニターLEDが点灯してお知らせします。その際、高輝度モードにしてある場合は、自動でecoモードに切り替わります。

高輝度モードecoモード1ヶ所

長時間滞在検知カチッなし

光の拡散率の高い樹脂カバーを使うことにより、LEDの数や電力を最小限に抑えています。

点灯時（高輝度モード）

0.046W

20分

25分

室 外
室 内

簡単設定

MAIL

横からでもよく見えるカチッ

低電力・低コストを実現

約1年間電池使用可能

長時間過ぎても退室がない場合、表示灯が異常表 示（点 灯から点 滅）に変わります。※設定時間は4通りです。

GAME

累計2時間の場合立体形状ですので、離れた場所や真横からでも一目瞭然です。

確実な位置出しDIPスイッチで簡単設定
すべての設定がこのスイッチの上下だけで可能です。
ON

30分

マグネットセットと本体が、正しい位置にきた時、ブース内側のセンサー本体のLEDが 点灯 しますので、簡単に位置出しできます。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８34 mm

無反応検知
一定時間、人感センサーが反応しなかった場合、表示灯が異常表示（点灯から点滅）に変わります。※設 定時間は4通りです。
カチッ

開閉設定 予備

無反応設定

明るさ切替設定

長時間滞在設定

テストが簡単テストモード設定にすると、ドアが開いたままでも人感センサーが反応しますのでカチッ（待機時0.0002W、ecoモード点灯時0.032W）

なし

5分

7分

10分

簡単に確認できます。

みどり色に光るON※マグネットが40ｍｍ以上離れる場合はお問い合わせください。

１ ２ ３
1と 2 を上げるとテストモード

34

他とはここが違います
LED個室表示灯

ドアシステム金物を多数製造販売しているベストならではの厳しい試験をクリアした信頼性の確かな製品です。

H I G H LY F U N C T I O N A L D E S I G N

VCCI

電子・電気装置から発生する妨害波を抑止するための規格。
クラスB（家庭環境でも使用できる装置）適合。

EMC（イミニュティ）

静電気、電磁妨害波を受けても正常動作するための規格。
EN 61000-6-1（住宅、商業及び軽工業̲EMC）
適合。

高温動作評価高温時または温度変化により製品動作が損なわないか確認する

高温環境(＋50℃)にて正常動作を確認した

低温動作評価低温時または温度変化により製品動作が損なわないか確認する

低温環境(−15℃)にて正常動作を確認した

扉・パネル厚高温湿度動作評価

高い相対湿度の状態で使用できる能力を確認する

高温高湿環境(＋40℃,85%RH)
にて正常動作を確認

扉高さ（DH）＝2200mm 以内の扉に

温湿度サイクル評価

高温高湿度及び低温条件で劣化するかどうかを加速した方法で確認する+60℃／＋20℃／−30℃の５サイクル
終了後に異常無き事を確認した

施工の際の面倒な彫り込みがいらず、

ヒートショック評価

半田付け部分の信頼性を確認する−30℃／＋80℃の100サイクル終了後に異常無き事を確認した

高湿度評価

高い相対湿度の状態で貯蔵できる能力を確認する

高温高湿環境(＋40℃,85%RH)にて正常動作を確認した

低湿度評価

低い相対湿度の状態で貯蔵できる能力を確認する

高温高湿環境(＋25℃,30%RH)にて正常動作を確認した

VCCI評価情報技術装置の妨害許容値範囲

クラスB

静電気放射
イミュニティ試験

静電気を加えて製品動作が損なわないか確認する

気中放電8000V 接触放電4000Vを製品に加え正常に動作した

放射イミニュティ試験

製品に電波を当てて製品動作が損なわないか確認する

80MHz〜2.7GHzを製品に当て正常動作を確認した

電源周波数磁界
イミニュティ試験

建屋内の電力線から出る磁界を当て製品動作は損なわないか確認する

50Hz／60Hzの磁界を製品に加え正常動作を確認した

砂袋衝撃試験

製品が砂袋衝撃に対して強度が十分であるかを確認する

初期位置より17cm離し30Kgの砂袋を5回当て正常動作とネジの緩みが無いことを確認した

20万回耐久動作試験

製品が扉の開閉に対して強度が十分であるかを確認する

扉重量30Kg 開閉速度3回／分
開閉角度90°を20万回開閉して正常動作と電池、ネジの外れ、緩みが無いことを確認した

取付け位置・切欠寸法

使用してください。
位置出しやテストも簡単です。

10φ26〜22φ3040mm※40mm以外の場合はお問い合せください。

エッジ材

室 内

10φ30

ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法。

結果

200以内

JIS A 1513

試験概要

DH=2200 以内

試験データ●パネルの切欠寸法図●センサー本体の取付け位置

試験項目

扉パネル

44

戸当りなどの障害物が当たらないように取付けてください。

エッジ材の端から位置出しをしてください。

拡張スペース

磁気センサー

表示灯接続コネクタ（R）

表示灯接続コネクタ（R）

コネクター白マグネット

設定スイッチマグネットの位置出し確認用LED

使用中

表示灯

（赤色に点灯） （点灯時の明るさは環境によって異なります）

5

空室時

人感センサー

センサー本体※写真は原寸大（消灯）6