仕様書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー

ＶＳＳ－□□□□

雷サージセンサ■ 形式■ 用途
ＶＳＳ－□□□□（下記より選択）

誘導雷サージの計数

設定 １０：１０Ａ
２０：２０Ａ５０：５０Ａ
１Ｈ：１００Ａ■ 特長
・市販の盤面取付トータルカウンタの使用可能

貫通穴 １０：穴径φ１０ｍｍ
１６：穴径φ１６ｍｍ
２４：穴径φ２４ｍｍ■ 性能

但し、入力計数速度１ｋＨｚ以上対応の仕様であること
・センサの専用電源は不要です。
・省スペース■ 端子接続図

検出電流値 ：１０Ａ 以上 、２０Ａ 以上 、５０Ａ 以上 、１００Ａ以上（インパルス８／２０μｓにて）４点より１点ご指定
出力ＯＮ時間：約１ｍｓ オープンコレクタ
半導体出力 ：無電圧オープンコレクタ（フォトカプラ）
５０ｍＡ ＤＣ３０Ｖ
耐 電 圧 ：コアと出力間 ＡＣ１０００Ｖ１分間
使用温度範囲：－２０～＋５０℃
使用湿度範囲：５～８５％ＲＨ以下（結露しないこと）
絶縁抵抗（筐体間）：１００ＭΩ以上（２次－コア間）
重量：φ１０ 約４３ｇ
φ１６ 約７６ｇ
φ２４ 約１２６ｇ
材質：ケース ナイロン６ ＵＬ９４Ｖ－０
リセプタクルハウジング（ピンコンタクト用）
コネクタ：ＳＭＲ－０２Ｖ－Ｂ 黒色
ピンコンタクト 日本圧着端子製
ＳＹＭ－００１Ｔ－Ｐ０．６

被保護機器またはＧ 避雷器の接地端子サージ検出回路

カウンタへ
＋側－側

雷サージ

Ｅ
避雷針のアースには使用しないでください。
サージセンサの方向性はありません。

プラグハウジング（ソケットハウジング用）
ＳＭＰ－０２Ｖ－ＢＣ 黒色 １個
付属
ソケットコンタクト 日本圧着端子製
ＳＨＦ－００１Ｔ－０．８ＢＳ ２個
適用中継電線範囲：０．０８～０．３３ｍｍ２
ＡＷＧ２８～２２
リード線引張り強度：０．５Ｎ（１０±５ｓｅｃ）
ケース脱着回数：約１００回■ 御注文に際しまして
１．貫通穴をケーブルの外形寸法にあわせてご指定ください。
２０Ａ，５０Ａ，１００Ａの４点より２．検出電流値は１０Ａ，いずれかをご指定ください。
※ ご参考としまして通常市街地などでは１０Ａ仕様を、山間部などでは５０Ａ以上の仕様をお薦めします。

■ 外形図及び寸法 （単位：ｍｍ）＋１５ｔ

Ｌ－センサ穴径Ｌｔ

ＨＷ

φ１０ｍｍ １１０ ２８ ４０ ２８Ｈ

φ１６ｍｍ １２０ ３５ ４７ ３５
φ２４ｍｍ １６５ ４２ ６６ ４７Ｗ

白黒※ ご採用に際しまして、実際の誘導雷サージは規格（８／２０μｓ）通りのひとつの波形とは異なります。
本器は連続したサージ電流を入力回路で平滑して大きさを分類しています。従いまして、あくまでも簡易的な機器としてお取扱い願います。

２０１９．０２．２１ 更新

図番 ＺＳ－１１１４

雷サッチャー

Ｍｏｄｅｌ

雷サージセンサ

ＶＳＳー□□□□

取扱説明書
ｉｇｈｔｎｉｎｇｕｔｃｈｅｒ

本器は、雷害対策において電源ライン、制御ライン、電話回線などを通過する誘導雷サージを検出するためのセンサです。
設定値以上のサージ電流の通過にてＯＮ信号を出力します。
本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称⑥付属プラグ
プラグハウジング（ソケットハウジング用）
ＳＭＰ－０２Ｖ－ＢＣ 黒色 １個
ソケットコンタクト 日本圧着端子製
ＳＨＦ－００１Ｔ－０．
８ＢＳ ２個①開閉部 ③貫通穴
②本体

フック部

黒

黒

白

白
⑤コネクタ
はずすときはコネクタのフックを押さえながら引いてください。

③フック部 ④出力ケーブル④出力ケーブル

入力

出力④出力ケーブル
適用中継電線範囲：
０．
０８～０．
３３ｍｍ
ＡＷＧ２８～２２

直流電源内蔵の場合は不要です。

白色ｉ ＋

黒色－直流電源Ｒ

カウンタ

注意・コネクタを外すときはリード線を引かないでハウジング（プラスチック部分）を摘まんでおこなってください。
・接続の機器（トータルカウンタ等）は入力計数速度１ｋＨｚ以上対応の仕様であること。

■ 使用上の注意事項①開閉部設置（勘合）させる際にコア表面にゴミ、異物などを挟まないようにしてください。
勘合が不十分であればはずれる可能性があります。

③貫通穴

１次側の線は絶縁線を利用してください。裸線は使用しないでください。

③フック部

開閉頻度は約１００回です。

④出力ケーブル センサのリード線は強く引かないでください。
⑤コネクタ

延長ケーブルはＡＷＧ２８～２２でおこなってください。
参考まで ＡＷＧ２８：直径０．
３２１ｍｍ 面積：０．
０８０９７ｍｍ２
ＡＷＧ２２：直径０．
６６４ｍｍ 面積：０．
３２５６ｍｍ２
延長ケーブル作製の場合、コネクタのメーカー日本圧着端子社の資料をご確認の上加工願います。

■ 設置上の注意事項
ケーブルの長さは盤内対応として４ｍ（ＡＷＧ２８にて）まで確認しています。
但し、パネル内のマグネットなどのノイズの影響がないことを考慮して配線をおこなってください。
また、動力などの近傍はさけてください。（電磁波などの影響に配慮してください）■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

２０１９．０２．２１ 更新

図番 ＴＨ－１１１４－１／２

取扱説明書ｉｇｈｔｎｉｎｇｕｔｃｈｅｒ

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー〈設置要領書〉

ＶＳＳ－□□□□

雷サージセンサ■ 設置方法・電源ラインの場合
ＶＳＳブレーカ／避雷器

①ＥＥ

ＶＳＳ

電話などの外線から誘導雷サージ侵入

Ｅ

ＶＳＳ
接地端子

③ＣＯＵＮＴＳ

接地極

・同軸用避雷器の場合

避雷器②②カウンタ電子機
器① 電源ラインは全線をクランプする。
（常に位相がゼロであること）② 避雷器の通過確認は接地端子のところでクランプする。（推奨）③ 注意 接地端子と接地極間近傍にインバータや発電機などある場合、大きなノイズと誘導雷の区別はできません。

アンテナ

ＮＲ ＡＴ －Ｂ Ｐ

日本雷研

モリブデン

Ｍ Ｏ Ｄ ＥＬ

同軸回線用避雷器

筐体取り付けによる廻り込み接地があるので、避雷器をパネルより浮かせてください。
ＶＳＳ

カウンタ
ＣＯＵ ＮＴ Ｓ■ センサのつけ方
ＶＳＳ

ケーブル

センサＶＳＳの穴に対して直角が望ましい。
９０° 穴径に対してケーブルが細い場合、ビニールテープやインシュロックなどで固定してください。

■ 設定よりさらに小さい雷サージを計数する方法
ケーブル

センサＶＳＳの穴径に対してケーブルが細い場合となりますが、１回巻き数を増やすと通過電流は２倍となります。例えば設定２０Ａで１巻き増やせば１０Ａ以上のサージを検出し計数することができます。

ＶＳＳ■ 設置に関する注意
近傍にノイズの発生源がある場合正しく計数しないことがあります。
・近傍にモーターなどある場合、常時ノイズが生じています。
・換気扇などある場合、スイッチのＯＮ／ＯＦＦでノイズが発生します。

カウンタ

・パネル内用の蛍光灯のＯＮ／ＯＦＦ時ノイズが発生します。

ＶＳＳ
ＣＯＵＮＴＳ

ツストペアーケーブルにする
方法はノイズ対策に有効な方法です。

２０１９．０２．２１ 更新（）

いずれも電波受信状態で防ぎようはありませんが、シールド線を使用するか、センサＶＳＳの２本のケーブルをツイスト（捻じる）することで多少軽減できることもあります。

図番 ＴＨ－１１１４－２／２