２構成図
e-LIoTは下図のような機器構成で装置の監視をおこないます。

簡易ガイド※スタンドアロン(独立したネットワーク)環境での使用が前提となります

３

本体の取り付け⑤センサの取り付け4-φ5
壁面に、左図の寸法に合わせて下255

配線（つづき）積層表示灯センサを表示灯に取り付けます。

穴を開け、壁面の材質に合わせて適切なビスでプラボックスを固定します。

同梱の結束バンドで固定します。

355
生産監視パッケージ e-LIoT
積層表示灯センサモデル

３

EL-AA2J-M212W□

概要
この簡易ガイドには、e-LIoTで装置の監視を始めるための設置・配線方法及び初期設定手順が記載されています。

安全上のご注意

配線作業を誤った場合、感電、機器の破損の危険があ⑥無線ユニット親局へのアンテナケーブルの配線ります。「必ずお読みください」をよくお読みください

無線ユニット親局に、つば付きペンシルアンテナを接続します。アンテナ本体は制御盤外に設置してください。

①アース線の配線
感電、誤動作を防止する
ため、 FG端子用ネジ穴に丸端子で接続したアース線をD種接地します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

タワーライトセンサモデルのe-LIoT本体にはつば付きアンテナを付属しております。

各部の名称

本製品のご使用に関しては、別紙「安全上のご注意」をよくお読みください。

シーケンサ

スイッチング電源

無線LANアクセスポイントとの間のLANケーブルを配線●内容物をご確認ください
内容物

無線ユニット 親局

サーキットプロテクタ
外観②電源の配線電源を接続する。
電源のON/OFF用

AC100Vの電源線を圧着端子（丸端子）でサーキットプロテクタの一次側端子に接続します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

e-LIoT 本体

1～8台（ 型式によって個数は異なります）

無線ユニット子局、ペンシルアンテナ

マイナス用端子台

プラス用端子台

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用（※装置1の実績数入力を配線した例）

ケーブルで接続します。

1～8台（ 型式によって個数は異なります）

無線ユニット子局の入力端子に、装置からの各信号線を接続します。
ユニットの端子台はスクリューレス端子台となっています。
詳細についてはSWL90-R4MDのユーザーズマニュアルを参照してください。

③LANケーブルの配線
無線LANアクセスポイントとシーケンサのLAN端子をLAN

積層表示灯
センサ
(結束バンド付)⑦無線ユニット子局への入力信号線の配線

装置
1

ケーブル
グランド

１

大小 各1個内蔵バッテリーの接続

2

無線ユニット
1台目

2台目

ケーブル差込口保護用の部品です。
取付方法はスタートアップマニュアルを参照ください。

必ずお読みください① シーケンサの「DINレール取付用フック」をマイナスドライバーなどで下に引き出し、シーケンサをDINレールから取り外します。

○簡易ガイド(本書)

無線LANアクセスポイント※

無線LAN
アクセスポイント(別途ご用意ください)○●別途ご用意いただくものご用意いただくもの

356④センサコネクタの接続仕様

4

2つのコネクタを接続します。

7

3台目
4台目
5台目
6台目
7台目

最大通信速度：54Mbps以上

タブレット、またはスマートフォン

ディスプレイ解像度：フルHD(1920*1080)以上
ブラウザ：Google chrome Ver83以上もしくはSafari ver.605以上が動作することLANケーブル

CAT5e以上のストレートケーブル※推奨品あり。詳細は「無線モデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

8② 本体下部の蓋を開けます。

③ コネクタは未接続状態となっていますので、上図のようにコネクタを差し込んで蓋を閉じ、元のようにDINレールに固定します。

8台目

端子

信号名称

X0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しませんX0

生産数実績入力信号

X1

使用しません

カチッと音がするまで差関連マニュアル

し込みます。

ハードウェア設置の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200955)を参照ください
https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

４

IPアドレスの初期設定①e-LIoTの電源を入れる
サーキットプロテクタのスイッチをOFFからONにし、e-LIoTの電源を入れます。（初回電源投入時、内蔵バッテリーが長時間未接続だったことによりシーケンサのエラーランプが４

IPアドレスの初期設定（つづき）

５

時刻合わせ

⑤e-LIoTのIP設定画面を開く①時刻設定画面を開く

メインメニューから「初期設定」、「IP設定」の順にクリッ

メインメニューから「初期設定」、「時刻設定」の順

クし、IP設定画面を開きます。にクリックし、時刻設定画面を開きます。

７

通信確認（つづき）

点灯しますが、電源を入れ直すことで消灯します。 ）②タブレット（PC）のIPアドレスを設定※ 実際の画面とは異なる場合があります。

※ 無線LANアクセスポイントのDHCP機能（IPアドレス動的割り当て機能）はOFFに設定してください

設定した装置の信号ON/OFFが表示されていることを確認します。

e-LIoTのIPアドレスは、出荷時は以下の値となっています。

192.168.0.20※ 初期IPのままで運用を始める場合は、タブレットのIPアドレスを”192.168.0.*”に設定し、「③タブレットからe-LIoTへ接続」の手順の後、「５ 時刻合わせ」に進んでください。

タブレットをe-LIoTに接続するため、タブレットのIPアドレスを一時的に変更します。

e-LIoTによる監視

８

e-LIoT本体 初期IPアドレス

ここでは、e-LIoTの代表的な画面について説明します。

・進捗監視※ 「計画値設定」が必要です⑥新しいIPアドレスを設定
IPアドレス欄にe-LIoTの新しいIPアドレスを入力し、登録ボタンをクリックします。

時刻を入力後、登録ボタンをクリックします。

６

タブレット 一時IPアドレス

192.168.0.100

監視対象装置の選択①初期設定画面を開く
監視対象の装置が初期表示されるので、配線した生産数の計画と実績をグラフ表示します。

③タブレットからe-LIoTへ接続変更したIPアドレスは記載欄に記入して忘れない

監視対象の装置に☑を付け、装置名を入力して、全体・作業直毎の実績／計画、これまでの生産タブレットのWEBブラウザを起動し、以下のURLへアクようにしてください。

CH設定後、登録ボタンをクリックします。(CH設定数の推移や生産ペース・予測の残時間などを容易方法については以下の関連マニュアルをご覧ください)に確認することができます。

セスします。
http://192.168.0.20/user/index.html④初回ログインe-LIoT本体 変更後IPアドレス

・稼働監視____.____.____.____⑦e-LIoTの再起動
サーキットプロテクタをOFF、ONと操作し、e-LIoTを以下のユーザ名、パスワードを入力してログインします。

ユーザ名 ：user
パスワード：abcd1234%
メインメニューに切り替わります。

再起動します。

以上で、初期設定は完了です。

⑧タブレットのIPアドレスを変更

関連マニュアル

お使いの環境に合わせて、タブレットのIPアドレスを

ソフトウェア設定の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200951)を参照ください

変更します。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual⑨e-LIoTにログイン
新しいIPアドレスを含んだURLにアクセスし、e-LIoTにログインします。
http://[新しいIPアドレス]/user/index.html

７

通信確認①通信確認画面を開く
配線、および設定が正しいことを確認するため、メインメニューから「通信確認」をクリックして通信確認画面を起動します 。

装置の稼働状態の推移をタイムチャートとしてグラフ表示します。
設備名称をクリックすると設備稼働状態の詳細グラフを表示します。

お問い合わせ先
よくある質問、問い合わせ窓口などは下記URLを参照ください。
https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/
X90-220250

2022年2月作成

許可なく、本ガイドの無断転載をしないでください。
e-LIoTは三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。