取扱説明書

デジタル式指示調節計

RPD500..

(Pt100, DC4～20mA/0～10V 入力、汎用タイプ)

＜目次＞

ページ

1．調節器のタイプ
2．操作／表示部の説明
3．操作フロー、画面
3.1 運転モード
3.2 優先画面設定モード
3.3 初期設定モード
3.4 制御設定モード
3.5 イベント出力 1 (EV 出力 1) 設定モード
3.6 イベント出力 2 (EV 出力 2) 設定モード
3.7 DI 入力設定モード
3.8 タイマ設定モード
4．パラメータ設定、説明
4.1 運転モード
4.2 優先画面設定モード
4.3 初期設定モード
4.4 制御設定モード
4.5 イベント出力設定モード
4.6 DI 入力設定モード
4.7 タイマ設定モード
5．ブラインド設定モード
6．エラーおよびその他の表示

2020/07 版

1222
34457889101010111215171819191. 調節器のタイプ
RPD500シリーズ指示調節器の型式は、入出力タイプに応じて以下の様になっております。

型式

入力

出力１

出力 2

RPD500-1-GN-ABS

DC0～10V－

RPD500-1- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-1-RN-ABS

PT100Ω(Pt/JPt)

RPD500-1-GG-ABS

DC0～10V

DC0～10V

RPD500-1- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

RPD500-3- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-3-RN-ABS

DC4～20mA

DC0～10V

DC0～10V

RPD500-3- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

RPD500-5-GN-ABS

DC0～10V－

RPD500-5- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-3-GG-ABS

RPD500-5-RN-ABS

DC0～10V

RPD500-5-GG-ABS

DC0～10VDC0～10V

RPD500-5- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

型式凡例：

第 2 出力 ：I =DC 電流、 G =DC 電圧、N =無し
第 1 出力 ：I =DC 電流、 G =DC 電圧、R =接点
入力 ：1 =PT 測温体、3 =DC 電流、5 =DC 電圧

2. 操作／表示部の説明
RPD500 シリーズのキー操作部と表示部は以下の様に、キャラクタ、値を表示する PV、SV の表示窓、状態を表示する 6 個の LED および 4 個のキーボタンから構成されます。

PV ：計測値表示（通常画面）
・モード／パラメータ表示（モードキーで切替）＜各部説明＞

SV：設定値表示（通常画面）
・モード／パラメータのデータ表示（モードキーで切替）
・アップ／ダウンキーで変更

LED 表示（x6 個）・警報、入出力状態表示

アップ／ダウンキー
・SV に表示するデータ、設定値の変更、値増減に使用
MODE キー・画面切替
・設定パラメータ記憶
モード→パラメータ又はパラメータ→モード画面への切替は、2 秒以上押す

RPD500…

FUNC キー
FUNC キーに以下の機能を予め 1 つだけ割付け、実行
1) 桁移動：選択桁が点滅（全モード）
2) AT 起動：１回押して起動（運転モード）
3) RUN／READY：1 回押す毎に切替（運転モード）
4) タイマ起動／リセット：１回押して起動（運転モード）

2

3. 操作フロー、画面
電源投入後、「入力種類画面」を4 秒間表示し運転モードへ電源ＯＮ

初期画面表示(約 4 秒)

運転モード
モードキー2 秒以上

設定モード選択画面（モードキーを 1 回押す毎に以下の設定画面を順次表示）

優先画面
設定ﾓｰﾄﾞ

初期設定ﾓｰﾄﾞ

制御設定ﾓｰﾄﾞ

EV1
設定ﾓｰﾄﾞ

EV2
設定ﾓｰﾄﾞ

DI 入力
設定ﾓｰﾄﾞ

ﾀｲﾏ
設定ﾓｰﾄﾞ

「各パラメータモード」から「設定モード選択画面」に戻るにはモードキー2 秒以上「各パラメータモード」で 2 分間放置すると運転モードに戻る「運転モード」以外では制御出力 1, 2 とイベント出力 1, 2 は全て OFF－イベント出力状態でも「設定モード」から「運転モード」に移行後 3 分間はイベント出力 OFF（運転モードに移行後直ぐに設定を有効にしたい場合は電源 OFF し再度 ON する）－タイマ設定の場合、「運転モード」以外でもタイマはカウント
次に 各設定画面（SEt0～SEt7）で設定できる項目は次のようになります。

3.1 運転モード
最初に PV（計測値）SV（設定値）を表示、モードキーを押す毎にモード、パラメータなど優先順にそのキャラクタと、値を表示します。

PVSV

測定値

PV ＊＊＊＊ 6.第五優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 7.第六優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 8.第七優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 9.第八優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 10.第九優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る

1.制御設定↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 2.第一優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 3.第二優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 4.第三優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
PV ＊＊＊＊ 5.第四優先画面
SV ＊＊＊＊↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ

RPD500…

3

3.2 優先画面設定モード
運転モード画面で通常表示および設定する項目を、最大9項目まで割付可能です。
SVの表示窓に割付けるパラメータ類のキャラクタを上下キーで選択MODEキーで確定します。
（注）優先画面での設定変更は直ぐに制御で実行されます。

PVSV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

PV
SV

1.設定モード選択画面

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.優先画面機能設定1

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.優先画面機能設定2

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.優先画面機能設定3

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
5.優先画面機能設定4

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ

6.優先画面機能設定5↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.優先画面機能設定6↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
8.優先画面機能設定7↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
9.優先画面機能設定8↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
10.優先画面機能設定9↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る

3.3 初期設定モード
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

RPD500…

1.設定モード選択画面

PVSV↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.入力種類設定（PT、DC0～10V、DC4～20mA）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.ＰＶ補正ゲイン設定（ゲイン補正：倍数で入力）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.ＰＶ補正ゼロ点設定（シフト：計測単位で入力）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ

4PV
SV
PV
SV
PV
SV

5.入力フィルタ設定（秒）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
6.小数点位置設定（有り／無し、桁数指定）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.ファンクションキー機能設定（桁移動、RUN/READY 他）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
8.キーロック設定（OFF、ロック項目の選択）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る

3.4 制御設定モード
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

1.設定モード選択画面↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.SVリミッタ上限設定↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.SVリミッタ下限設定↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.制御モード設定（制御、制御停止、マニュアル制御を選択）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
5.制御種類設定（ON/OFF、PIDなど選択）↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
6.正動作逆動作切換設定*1↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.出力1操作量（MV1出力量、マニュアル制御時は、出力可変：out1がフリッカ）
ﾓｰﾄﾞｷｰ

PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

（ON/OFF制御時）

8.チューニング種類設定*2 PV
SV↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
9.ＡＴ係数*2（倍数指定） PV
SV↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
10.ＡＴ感度*218.出力1 制御感度設定*4↓ ﾓｰﾄﾞｷｰ
19.出力1 OFF点位置設定*4↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
11.出力１比例帯設定*2*3↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
12.積分時間設定*2*3↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
13.微分時間設定*2*3↓ﾓｰﾄﾞｷｰ14.出力１比例周期設定*2*6↓ﾓｰﾄﾞｷｰ15.アンチリセットワインドアップ*2↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
16.操作量リミッタ上限設定*2↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
17.操作量リミッタ下限設定*3ﾓｰﾄﾞｷｰ

PVSV

20.出力2 操作量*5（MV2出力量、マニュアル制御時は、出力可変：out2がフリッカ）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ（次項へ）

RPD500…

5

（前項より）

PVSV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

21.出力２比例帯設定*2*5↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
22.出力２比例周期設定*2*5*6↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
23.操作量リミッタ上限設定*2*5↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
24.操作量リミッタ下限設定*2*5ﾓｰﾄﾞｷｰ

PVSV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

25.出力１マニュアルリセット*2↓ﾓｰﾄﾞｷｰ26.出力２マニュアルリセット*2*5↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
27.デッドバンド設定*5↓ﾓｰﾄﾞｷｰ28.リモートＳＶデジタルフィルタ↓ﾓｰﾄﾞｷｰ29.リモート／ローカル切換(設定値）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る*1 DI入力機能設定「」で （SV1→SV2切替機能）が設定されている時は設定変更出来ません。
*2 ON／OFF制御の時は表示されません。
*3 チューニング種類設定「」が の時は表示されません。
*4 PID制御の時は表示されません。
*5 出力2がない時または設定されていない時は表示されません。
*6 アナログ出力の場合は表示されません。

RPD500…

6

3.5 イベント出力1（EV出力1）設定モード
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

1.設定モード選択画面↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.PVイベント出力１機能設定（偏差、絶対値、上下限、待機、保持など選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.イベント出力1上限設定*7*8↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.イベント出力1下限設定*7*9↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
5.イベント出力1感度設定*7（出力ディファレンシャル設定）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
6.イベント出力1ディレイタイマ設定*10↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.特殊イベント出力1機能設定（PV異常による警報設定）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
8.イベント出力1極性設定（NC/NO接点選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る*7 測定値（PV）イベント出力機能を使用しない場合は表示しません。
*8 測定値（PV）イベント出力を上限警報で使用しない場合は表示しません。
*9 測定値（PV）イベント出力を下限警報で使用しない場合は表示しません。
*10 測定値（PV）イベント出力機能／特殊イベント出力を使用しない場合は表示しません。

RPD500…

7

3.6 イベント出力2 (EV出力2)設定モード
PVSV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

1.設定モード選択画面↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.PVイベント出力2機能設定（偏差、絶対値、上下限、待機、保持など選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.イベント出力2上限設定*11*12↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.イベント出力2下限設定*11*13↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
5.イベント出力2感度設定*11（出力ディファレンシャル設定）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
6.イベント出力2ディレイタイマ設定*14↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.特殊イベント出力2機能設定（PV異常による警報設定）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
8.イベント出力2極性設定（NC/NO接点選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る*11 測定値（PV）イベント出力機能を使用しない場合は表示しません。
*12 測定値（PV）イベント出力を上限警報で使用しない場合は表示しません。
*13 測定値（PV）イベント出力を下限警報で使用しない場合は表示しません。
*14 測定値（PV）イベント出力機能／特殊イベント出力を使用しない場合は表示しません。

3.7 ＤＩ入力設定モード
PVSVPVSVPVSVPV
SV

1.設定モード選択画面↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
2.DI入力機能設定*15（冷／暖、設定、インターロック、マニュアル出力、タイマ）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.DI極性設定（NO/NC接点選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ4.制御設定2*16*17（SV2、1出力：冷房設定、2出力：設定値シフト）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る*15 2出力タイプでは、DI入力機能設定「」で を設定した時はSV1／SV2切換と同じ動作になります。
*16 SV切り換え機能を使用していないと表示されません。
*17 リモートSVが有効の時は、制御設定2「」は無効になります。

RPD500…

8

3.8 タイマ設定モード
PVSV
PVSV
PVSV
PV
SV
PV
SV
PV
SV
PV
SV

1.設定モード選択画面↓ﾓｰﾄﾞｷｰ2.タイマ出力先設定（制御、EVを選択）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
3.タイマ機能設定*18（オート、マニュアル、EV、SVなどのON／OFFディレー設定）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
4.タイマ単位切換*18（時間：分／分：秒）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
5.タイマSVスタート許可幅設定*18*19（単位：℃、％rhなど、計測単位）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
6.タイマ時間設定*18（時間：分／分：秒）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
7.タイマ残時間モニタ*18（キャラクタ表示中にFUNCキーを押してタイマスタート）↓ﾓｰﾄﾞｷｰ
1.へ戻る*18 「タイマ使用しない」を選択している場合は表示されません。
*19 「SVスタート」を選択していない場合は表示されません。

RPD500…

9

４．パラメータ設定、説明
4.1 運転モード
名

キャラクタ

1称

明

運転モード

PV／SVの通常使用するモード

制御設定

設定範囲：
～
設定単位：℃（測温抵抗体入力機種）
digit（電流・電圧入力機種）

優先画面1～92～10説

初期値

白金
V・I

優先画面設定で設定された画面を表示します。

4.2 優先画面設定モードキャラクタ

名

称説

明

1

設定モード選択画面
優先画面設定モード

優先画面に関するに設定。
※但し「運転モード」以外では制御出力1, 2とイベント出力1, 2は全てOFF

2345678910

優先画面1～9設定

優先画面に表示するパラメータを設定

RPD500…

10初期値

画面1～94.3 初期設定モード
キャラクタ

名

称

1

設定モード選択画面
セットアップモード

2

入力種類設定説

明

初期値

入力等に関するに設定。
※但し「運転モード」以外では制御出力1, 2とイベント出力1, 2は全てOFF
白金※※
電圧
測温抵抗体機種※※ 入力種類
Pt100
JPt100固定電流
固定電圧・電流機種※※ 入力種類
DC0～10V
DC4～20ｍＡ
3PV補正ゲイン設定

設定範囲: 0.50～2.00
設定単位: 倍4PV補正ゼロ点設定

測温抵抗体機種
設定範囲：－199～999 または－199.9～999.9
設定単位：℃

白金

電流・電圧機種
設定範囲：－1999～9999（小数点は指定位置）
設定単位：digit

V．I

5

入力フィルタ設定

設定範囲：0～99秒

6

小数点位置設定

測温抵抗体機種無し
有り

白金

電流・電圧機種
無し
1桁
2桁
3桁

V・I

7

ファンクションキー
機能設定

機能なし
桁移動キー
RUN／READYキー
ATキー
タイマ スタート／リセット

8

キーロック設定

OFF
全ロック
運転モードロック
運転モード以外ロック

RPD500…

11

4.4 制御設定モード
キャラクタ

名称説

明

初期値

1

設定モード選択画面
制御パラメータモード

制御定数に関する設定。
※但し「運転モード」以外では制御出力1, 2とイベント出力1, 2は全てOFF

2

SVリミッタ上限設定

測温抵抗体機種
設定範囲：設定範囲下限～設定範囲上限
但しSVリミッタ下限との差が50デジット以上有る事。
設定単位：℃

白金

電流・電圧機種
設定範囲：－1999～9999（小数点は指定位置）
但しSVリミッタ下限との差が50デジット以上有る事。
設定単位：digit

V・I

設定範囲：設定範囲下限～設定範囲上限
但しSVリミッタ上限との差が50デジット以上有る事。
設定単位：℃

白金

電流・電圧機種
設定範囲：－1999～9999（小数点は指定位置）
但しSVリミッタ上限との差が50デジット以上有る事。
設定単位：digit

V・I

3

SVリミッタ下限設定

4

制御モード

5

制御種類設定制御モードの設定に使用します。
:制御実行:制御停止（操作量リミッタ下限出力）:マニュアル制御
※☆＊機能
※□□種類
□□
TYPE A□□TYPE B（ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ抑制機能）
出力１制御種類□☆□種類□ □PID制御□ □ON／OFF制御
出力２制御種類
□□＊
□□□□
□□

RPD500…

種類無し
PID
ON／OFF12名キャラクタ称6

正動作逆動作切換設定7

出力1操作量8

チューニング種類設定

説明

逆動作
正動作
出力１操作量のモニタおよびマニュアル制御時の操作量設定に使用します。
表示範囲：0.0～100.0％(－10.0～110.0％)
設定範囲：操作量リミッタ下限～上限（）内は電流出力機種の場合
オートチューニング : 出力１セルフチューニング : 出力１オートチューニング : 出力２セルフチューニング : 出力２オートチューニング : 出力１／出力２／ ／ を選択しFUNCキー一回押下でオートチューニング起動。 起動中FUNCキー一回押下で解除

9AT係数

設定範囲: 0.1～10.0
設定単位: 倍10AT感度

測温抵抗体入力機種
設定範囲：0～999 または
0.0～999.9
設定単位：℃
電流・電圧入力機種
設定範囲：0～9999（小数点は指定位置）
設定単位：digit11

出力1比例帯設定

設定範囲：0.1～200.0％
設定単位：～に対する％

12

積分時間設定設定範囲：0～3600秒

13

微分時間設定設定範囲：0～3600秒

14

出力1比例周期設定

設定範囲：1～120秒

15

アンチリセット
ワインドアップ

設定範囲：0.0～100.0％(－10.0～110.0%)
設定単位：%（）内は電流出力機種の場合

16

操作量リミッタ上限設定

設定範囲：操作量リミッタ下限～100.0％(110.0%)（）内は電流／電圧出力機種の場合

17

操作量リミッタ下限
設定

設定範囲：0.0%(－10.0%)～操作量リミッタ上限（）内は電流／電圧出力機種の場合

RPD500…

13初期値

名

キャラクタ

1819称

出力1制御感度設定

出力1 OFF点位置
設定説

明

初期値

測温抵抗体入力機種
設定範囲：0～999 または
0.0～999.9
設定単位：℃

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：0～9999（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

V・I

測温抵抗体入力機種
設定範囲：－199～999 または、－199.9～999.9
設定単位：℃

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：－1999～9999（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

V・I

20

出力2操作量

出力2操作量のモニターおよびマニュアル制御時の操作量設定に使用します。
表示範囲：0.0～100.0％(－10.0～110.0％)
設定範囲：操作量リミッタ下限～上限（）内は電流出力機種の場合

21

出力2比例帯設定

設定範囲：0.10～10.00倍
設定単位：出力１比例帯に対する倍率

22

出力2比例周期設定

設定範囲：1～120秒

23

操作量リミッタ上限
設定（出力2）

設定範囲：操作量リミッタ下限～100.0％(110.0％)（）内は電流／電圧出力機種の場合

24

操作量リミッタ下限
設定（出力2）

設定範囲：0.0％(－10.0％)～操作量リミッタ上限（）内は電流／電圧出力機種の場合

25

出力1マニュアルリセットP≠0に表示設定範囲: －10.0～100.0
設定単位: ％

26

出力2マニュアルリセットＰ≠０に表示設定範囲: －10.0～100.0
設定単位: %

27

デッドバンド設定

測温抵抗体入力機種
設定範囲：－100.0～＋100.0－100～＋100
設定単位：℃

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：－1000～1000（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

V・I

RPD500…

14

名

キャラクタ

称

説

28

リモートSV
デジタルフィルタ設定29

リモート／ローカル･･･ ローカルモード

切換･･･ リモートモード

明

初期値

明

初期値

設定範囲：0～99秒

4.5 イベント出力設定モード
キャラクタ

名

称

1

設定モード選択画面
イベント出力1
イベント出力22

イベント出力□機能設定（PVイベント）

3
4

RPD500…

イベント出力□上限設定
イベント出力□下限設定

説

イベント出力1機能に関する設定。
イベント出力2機能に関する設定。
※但し「運転モード」以外では制御出力 1, 2 とイベント出力 1, 2 は全て OFF①②
PVイベント機能
②
種類
無し
偏差上下限
偏差上限
偏差下限
偏差範囲
絶対値上下限
絶対値上限
絶対値下限
絶対値上下限範囲
付加機能
①種類無し
保持
待機シーケンス
保持＋待機シーケンス
測温抵抗体入力機種
設定範囲：－199.9～999.9－1999～9999
設定単位：℃

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：－1999～9999（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

V・I

15

キャラクタ5名

称

イベント出力□感度設定

6

イベント出力ディレイタイマ設定7

イベント出力□機能（特殊）説

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：0～9999（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

Ｖ・Ｉ□ 設定範囲：0～9999秒

①②

付加機能
①

種類
無し
PV異常種類無し
保持

イベント出力□極性設定①①

RPD500…

初期値

測温抵抗体入力機種
設定範囲：0.0～999.90～9999
設定単位：℃②8

明種類
ノーマルオープン
ノーマルクローズ

16

4.6 DI入力設定モード
名

キャラクタ

称

1

設定モード選択画面
DIモード

2

DI機能割付説

初期値

DI機能に関する設定。
※但し「運転モード」以外では制御出力1, 2とイベント出力1, 2は全てOFF
①
①

機能
無し
出力1のSV1（逆動作）／SV2（正動作）切換
出力1／2ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
出力1／2ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
出力1／2のSV 1／SV2切換
ｵｰﾄ／ﾏﾆｭｱﾙ切換
ﾀｲﾏｽﾀｰﾄ/ﾘｾｯﾄ

3

明アクティブSV2
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ 0％
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ 100％
SV2
ﾏﾆｭｱﾙｽﾀｰﾄ／ﾘｾｯﾄ

DI極性①
①

4

RPD500…

制御設定2

極性
クローズアクティブ
オープンアクティブ

測温抵抗体入力機種
設定範囲：～
設定単位：℃

白金

電流・電圧入力機種
設定範囲：～
設定単位：digit

V・I

17

4.7 タイマ設定モード
キャラクタ

名称説

明

タイマパラメータに関する設定を行う。
※但し「運転モード」以外では制御出力1, 2とイベント出力1, 2は全てOFF

1

設定モード選択画面
タイマパラメータモード

2

タイマ出力先設定

出力先種類
タイマ使用しない制御
イベント1出力3

タイマ機能設定種類
オートスタート（ONディレー）マニュアルスタート（ONディレー）
イベントスタート （ONディレー）
オートスタート（OFFディレー）マニュアルスタート（OFFディレー）
イベントスタート （OFFディレー）
SVスタート（OFFディレー）4

タイマ単位切換

時間：分
分：秒

5

タイマSVスタート
許可幅設定

測温抵抗体入力機種
設定範囲 : 0～999 または、
0.0～999.9
設定単位 : ℃
電流・電圧入力機種
設定範囲：0～9999（小数点位置は指定位置）
設定単位：digit

白金00:00

6

タイマ時間設定

設定範囲：0：00～99：59（時間：分）
0：00～99：59（分：秒）

7

タイマ残時間モニタ

残時間のモニタ
この画面でFUNCキー一回押下でタイマスタート

RPD500…

初期値

18V・I

5．ブラインド設定モード
電源ON

電源投入後「入力種類画面」を4秒間表示し運転モードへ↓
初期画面表示(約4秒)↓
運転モード↓ MODEキー10秒（表示がフリッカ）↓ FUNCキー1回押す↓ MODEキー1回押す
ブラインド設定モード
ブラインド設定モードを終了するには電源リセット。

6．エラーおよびその他の表示
入力が表示範囲上限を越えている場合に表示されます。
測温抵抗体で ABb 端子のうち何れかが断線している場合に表示されます。
入力が表示範囲下限を越えている場合に表示されます。
DC4～20mA 入力が断線している場合に表示されます。
メモリーエラー時表示されます。
A／D 変換エラー時表示されます。
オートチューニングエラー時表示されます。
キーロック中にパラメータを変更しようとした場合に表示されます。
オートチューニング中に通常画面と交互表示します。
SV2 で制御中に設定値を変更しようとした場合に表示されます。
DI 入力に割り付けられた設定値を変更しようとした場合に表示されます。
ファンクションキーが RUN／READY に割り付けられている時に制御モード画面で設定値を変更しようとした場合に表示されます。
タイマを使用している時に制御モード画面で設定変更しようとした場合に表示されます。
リモート運転中は、リモート SV と交互に表示

RPD500…

19

本社〒211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所〒003-0027

札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号
東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947
RPD500…

20

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。