２構成図
e-LIoTは下図のような機器構成で装置の監視をおこないます。

簡易ガイド

３

本体の取り付け④無線ユニット親局へのアンテナケーブルの配線＜ベース板タイプの場合＞
4-φ8※スタンドアロン(独立したネットワーク)環境での使用が前提となります

制御盤に下図の寸法に合わせて下穴をタップ加工し、付属のねじで４箇所を210

配線（つづき）無線ユニット親局に、つば付きペンシルアンテナを接続します。アンテナ本体は制御盤外に設置してください。

固定します。
生産監視パッケージ e-LIoT
無線通信モデルEL-AA2J-M110W□
EL-AA2J-M112W□

概要

付属のネジにて固定できない場合、制310御盤に合わせてネジの選定が必要です。

壁面に、左図の寸法に合わせて下255穴を開け、壁面の材質に合わせて適切なビスでプラボックスを固定します。

ための設置・配線方法及び初期設定手順が記載されています。

355

安全上のご注意
本製品のご使用に関しては、別紙「安全上のご注意」をよくお読みください。
●内容物をご確認ください
ベース版
タイプ

内容物

プラボックスタイプ

各部の名称

３

シーケンサ

スイッチング電源

無線LANアクセスポイントとの間のLANケーブルを配線

無線ユニット 親局

サーキットプロテクタ

電源を接続する。
電源のON/OFF用

1～8台（ 型式によって個数は異なります）
大小 各1個ケーブル
グランド―

ケーブル差込口保護用の部品です。
取付方法はスタートアップマ
ニュアルを参照ください。

作業を誤った場合、感電、機器の破損の危険があります。「必ずお読みください」をよくお読みください①アース線の配線

感電、誤動作を防止するため、 FG端子用ネジ穴に丸端子で接続したアース線をD種接地します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M44個（M5、長さ12mm)―

必ずお読みくださ
い○

簡易ガイド
(本書)

○

（※装置1の実績数入力を配線した例）
装置

無線ユニット1

1台目

プラス用端子台

マイナス用端子台

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用

当モデルではIPアドレスリセットにのみ使用

１

無線ユニット子局の入力端子に、装置からの各信号線を接続します。
ユニットの端子台はスクリューレス端子台となっています。
詳細についてはSWL90-PL3のユーザーズマニュアルを参照してください。

配線

e-LIoT 本体

無線ユニット子局、ペンシルアンテナ

端子台に電圧を印加しないでください。機器を破損する恐れがあります。

4-φ5

この簡易ガイドには、e-LIoTで装置の監視を始める

取付用ネジ⑤無線ユニット子局への入力信号線の配線＜プラボックスタイプの場合＞②電源の配線
AC100Vの電源線を圧着端子（丸端子）でサーキットプロテクタの一次側端子に接続します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

内蔵バッテリーの接続① シーケンサの「DINレール取付用フック」をマイナスドライバーなどで下に引き出し、シーケンサをDINレールから取り外します。

2

3

4

5

③LANケーブルの配線
無線LANアクセスポイントとシーケンサのLAN端子をLANケーブルで接続します。

67

2台目

3台目

4台目

5台目

6台目

7台目

●別途ご用意いただくものご用意いただくもの

仕様無線LANアクセスポイント※

最大通信速度：54Mbps以上

タブレット、またはスマートフォン

ディスプレイ解像度：フルHD(1920*1080)以上
ブラウザ：Google chrome Ver83以上もしくはSafari ver.605以上が動作することLANケーブル

CAT5e以上のストレートケーブル※推奨品あり。詳細は「無線モデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

8② 本体下部の蓋を開けます。

③ コネクタは未接続状態となっていますので、上図のようにコネクタを差し込んで蓋を閉じ、元のようにDINレールに固定します。

無線LANアクセスポイント(別途ご用意ください)

8台目

端子

信号名称

PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2運転信号PL3警報信号PL1

生産数実績入力信号

PL2

運転信号

PL3

警報信号

関連マニュアルハードウェア設置の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200955)を参照ください
https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

４

IPアドレスの初期設定①e-LIoTの電源を入れる
サーキットプロテクタのスイッチをOFFからONにし、e-LIoTの電源を入れます。（初回電源投入時、内蔵バッテリーが長時間未接続だったことによりシーケンサのエラーランプが４

IPアドレスの初期設定（つづき）

５

時刻合わせ

⑤e-LIoTのIP設定画面を開く①時刻設定画面を開く

メインメニューから「初期設定」、「IP設定」の順にクリッ

メインメニューから「初期設定」、「時刻設定」の順

クし、IP設定画面を開きます。

７

通信確認（つづき）にクリックし、時刻設定画面を開きます。

点灯しますが、電源を入れ直すことで消灯します。 ）②タブレット（PC）のIPアドレスを設定※ 実際の画面とは異なります。

※ 無線LANアクセスポイントのDHCP機能（IPアドレス動的割り当て機能）はOFFに設定してください

設定した装置の信号ON/OFFが表示されていることを確認します。

e-LIoTのIPアドレスは、出荷時は以下の値となっています。

192.168.0.20※ 初期IPのままで運用を始める場合は、タブレットのIPアドレスを”192.168.0.*”に設定し、「③タブレットからe-LIoTへ接続」の手順の後、「５ 時刻合わせ」に進んでください。

タブレットをe-LIoTに接続するため、タブレットのIPアドレスを一時的に変更します。

ここでは、e-LIoTの代表的な画面について説明します。

・進捗監視⑥新しいIPアドレスを設定
IPアドレス欄にe-LIoTの新しいIPアドレスを入力し、登録ボタンをクリックします。

192.168.0.100

監視対象の装置が初期表示されるので、配線し変更したIPアドレスは記載欄に記入して忘れないタブレットのWEBブラウザを起動し、以下のURLへアクようにしてください。

④初回ログイン

監視対象装置の選択①初期設定画面を開く③タブレットからe-LIoTへ接続

http://192.168.0.20/user/index.html※ 「計画値設定」が必要です

時刻を入力後、登録ボタンをクリックします。

６

タブレット 一時IPアドレス

セスします。

e-LIoTによる監視

８

e-LIoT本体 初期IPアドレス

た監視対象の装置に☑を付け、装置名を入力後、登録ボタンをクリックします。

e-LIoT本体 変更後IPアドレス

生産数の計画と実績をグラフ表示します。
全体・作業直毎の実績／計画、これまでの生産数の推移や生産ペース・予測の残時間などを容易に確認することができます。

・稼働監視____.____.____.____⑦e-LIoTの再起動
サーキットプロテクタをOFF、ONと操作し、e-LIoTを以上で、e-LIoTで監視を始める

再起動します。
以下のユーザ名、パスワードを入力してログインします。

ユーザ名 ：user
パスワード：abcd1234%
メインメニューに切り替わります。

ための初期設定は完了です。

⑧タブレットのIPアドレスを変更

関連マニュアル

お使いの環境に合わせて、タブレットのIPアドレスを

ソフトウェア設定の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200951)を参照ください

変更します。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual⑨e-LIoTにログイン
新しいIPアドレスを含んだURLにアクセスし、e-LIoTにログインします。
http://[新しいIPアドレス]/user/index.html

７

通信確認①通信確認画面を開く
配線、および設定が正しいことを確認するため、メ
インメニューから「通信確認」をクリックして通信確認画面を起動します 。

装置の稼働状態の推移をタイムチャートとしてグラフ表示します。
設備名称をクリックすると設備稼働状態の詳細グラフを表示します。

お問い合わせ先

よくある質問、問い合わせ窓口などは下記URLを参照ください。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/
X90-210152

2021年5月作成

許可なく、本ガイドの無断転載をしないでください。
e-LIoTは三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。