2室内ユニット

281

QAA50.110/101（PPS インターフェース機能付き）

 暖房調節器用デジタル式マルチ機能付き室内ユニット
 室内温度計測、表示（LCD）
 手動設定器（設定調整ダイアル）
 運転モード切替ボタン
 省エネボタン
用途調節器

以下の暖房用調節器と共に使用します：
 RVA...
 RVL4...
 RVP...
 RVD...
適用例：
 1 戸建て、または 2 戸建て住宅
 小規模共同住宅
 リゾート住宅

制御

CE1N2281en
2014-11-10

ラジエーター、ファンコイルユニット、床暖房などの一般暖房設備の制御に使用します。

機能
メイン機能

 室温計測、表示
 設定値調整 運転モード選択
 省エネボタン（省エネ暖房/通常暖房選択）

運転機能

 設定調整ダイアルによるメイン設定値の調整（＋：設定高め、－：設定低め）
 運転モード切替え 省エネボタン

その他機能 ピアツーピア通信（PPS）インターフェース機能 電源は PPS 通信経由で調節器から供給

型式
ASN（型式）QAA50.110/101

名称
室内ユニット、PPS 機能付き

特長
運転モードボタン

自動運転モード
登録済みのスケジュールで通常暖房/省エネ暖房を自動的に切替えます。
省エネボタンでスケジュールをオーバーライドして一時的な強制運転が可能です。
省エネボタンによるオーバーライド機能は次回のスケジュール信号により自動リセットされます。
手動連続運転モード
省エネボタンによる連続運転モードです。
通常暖房または省エネ暖房を連続で行います。
停止モード
暖房運転を停止します。但し凍結防止運転は有効です。

設定調整ダイアル

調節器側で設定したメイン温度設定値を±3 °C の範囲で調整することが可能です。
通常暖房運転中にメイン設定値を（＋：設定高め、－：設定低め）に調整することができます。
注：省エネ暖房中はこの設定は無効となります。

省エネボタン

ボタンを押すごとに、省エネ暖房/通常暖房が切替わります。
上に述べた、自動運転/手動連続運転のモードで有効です。

2/6
アーチバック㈱室内ユニット QAA50.110/101

CE1N2281en
2014-11-10

2281Z03

表示

シンボル
通常暖房運転中省エネ暖房運転中/表示なし

凍結防止運転中
エラー表示、1 つまたは複数のエラーでアイコン点滅

アドレス

QAA50.101/101 の通信用アドレスはサービスレベルで定義します。
ゾーン 1 または 2 で使用し、アドレスは 1 または 2 に割付けます。

アドレス設定 省エネボタンを長押しする。
サービスレベル画面が出て"Address 1" を表示します。
 設定ダイアルを回しアドレス 1 または 2 を選択します。

本体デザイン
構造

本体ユニットは以下で構成されます：
 ハウジング：電子部品および表面操作部、表示部
 ベース：端子台付き操作部

 運転モードボタン
 設定調整ダイアル
 省エネボタン

12
34

省エネボタン
設定調整ダイアル（±3 °C）
LCD：数字（温度、時刻、他表示）、カーソル（運転モード表示）
シンボルおよびバー表示（タイムスケジュール表示）
運転モードボタン

3/6
アーチバック㈱室内ユニット QAA50.110/101

CE1N2281en
2014-11-10

注意取付け場所

 室内ユニットはメイン居室の代表的な温度を検出できる場所に取付けてください。
 取付け場所は、正確な温度を検出できる場所を選び、窓の近く，棚や家具の裏、直射日光の当たる場所，ドアで隠れる場所、熱源の近く等は避けてください。
 取付けの高さは、床から約 1.5m 程度としてください。
 本体は壁に直付けまたは裏ボックスを使用して取付け可能です。

取付け

ベースを取付け、配線接続後本体カバーを装着します。

2284Z35a

2284Z34a 室内ユニット QAA50110/101 は、本仕様書に掲げる建物および用途でのみ使用してください。
 本仕様書の“技術データ”にある仕様の範囲内で使用してください。
 技術基準その他関連法規を順守してください。

2284Z33a

使用上の注意水滴が落ちるような場所に設置しないでください。
施工

施工に関しては有資格者が行い関連法規に準じてください。

メンテナンス

室内ユニットは基本的にメンテナンスフリーです（バッテリー、ヒューズ無し）。
通常の手入れは乾いた布でカバー表面を拭く程度で十分です。

廃棄 本体は電気、電子部品を含み一般ごみと一緒に廃棄できません。
 地域の条例等に従い正しく廃棄してください。

4/6
アーチバック㈱室内ユニット QAA50.110/101

CE1N2281en
2014-11-10

技術データ
室温計測

計測レンジ

0...45 °C

電源
通信調節器より供給
PPS（ピアツーピア通信）
端子
配線長
配線抵抗
消費電力
絶縁規格
保護等級
汚染度

PPS（ピアツーピア通信）にて適合規格

周囲条件

指令、スタンダード

環境適合
その他

2 線式（極性無し）
2max. 75 m（0.5 mm にて）
max. 2 x 3 Ω
45 mW （代表値）
III, EN 60730-1
IP 20, EN 60529
2, EN 60 730-1
住居、商用および工業用環境に適合
運転時
クラス 3K5, IEC 721-3-3
温度
0…50 °C
湿度< 85 % rh（結露無し）
輸送時
クラス 3K5, IEC 721-3-2
温度–25..70 °C
湿度< 95 % rh（結露無し）
保管時
クラス 1K3, IEC 721-3-1
温度–25..70 °C
湿度< 95 % rh（結露無し）
製品スタンダード
EN 60730-1
住居及び類する用途で使用する自動電気制御機器
電磁両立性（使用環境）
住居、商用および工業用環境に適合
EU 適合 (CE)
CE1T2281xx（CE 宣言書）
環境製品宣言書 CE1E2358en03 に記載、環境制品としての設計データおよび評価（RoHs 対応、使用材料、梱包材、廃棄）を含む
クロックバックアップ
無し
ソフトウェアクラス
A, EN 60 730
質量
約 0.17 kg

5/6
アーチバック㈱室内ユニット QAA50.110/101

CE1N2281en
2014-11-10

配線
端子台接続

1234564 3
2 12284Z40

6 5

PPS 通信（極性なし）
PPS 通信（極性なし）-

D1 (A6)
D2 (MB)-寸法（mm）

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱室内ユニット QAA50.110/101

CE1N2281en
2014-11-10