作成：2003年5月1日
改訂：2010年1月19日
2010年12月 1日

低 圧 絶 縁 監 視 装 置
IGRIGR-400シリーズ
400シリーズ 配 線 要 領 書※貫通型零相変流器（窓径：φ40、φ68、φ104）の形状が異なる場合があります。
要領書内型式：ZT-□□ 新型零相変流器：ZT-□□Cとなります。詳細は貫通型零相変流器仕様書を御参照下さい

ミドリ安全株式会社
電気計測事業部

＜目次＞
IGR-400シリーズ配線工事要領
・・・１
参考資料
① 貫通型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時）
・・・２② 貫通型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・３③ 分割型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時）
・・・４④ 分割型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・５⑤ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時） ・・・６
⑥ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・７⑦ 重畳変成器ＣＣＴ－３０について
・・・８⑧ 基準電圧入力線（ＮE線）について
・・・９＊本資料は、「配線施行上の注意事項」についてまとめたものです。
設定方法などの詳細につきましては別冊「低圧絶縁監視装置ＩＧＲ－4００シリーズ取扱説明書」をご参照ください。

IGRIGR-400シリーズ
400シリーズ 絶縁監視装置・絶縁監視装置・配線工事要領

本装置の配線工事に当たっては設置場所の都合や内線規定を考慮の上、下記の配線材料をご用意して下さい。
推奨配線材料一覧

TR1番号

名称

配線コード仕様

線径

端末処理

①

電源

ビニル電線・IV HIIV等

1.25mm2 相当

本体側:M4丸型圧着端子②

ZCT-本体接続ｹｰﾌﾞﾙ

ＫＬ側：シールド付きビニル２芯ケーブル「CVVS」
ＭＮ側：シールド付きビニル２芯ケーブル「CVVS」

1.25mm2 相当

本体側:M4丸型圧着端子
ZCT側:M4丸型圧着端子
または、M5丸型圧着端子③

基準相入力コードビニル電線・IV HIIV等

1.25mm2 相当

本体側:M4丸型圧着端子④接地線

ビニル電線・IV HIIV等

2.0mm2 相当

本体側:M4丸型圧着端子

電圧発生器-重畳変成器

ビニル2芯ｹｰﾌﾞﾙ「CV」

2.0mm2 相当

発生器側:M4丸型圧着端子
重畳側: M4丸型圧着端子

TR26600/105V6600/210V

本図の配線工事図はバンク監視です。
フィーダ監視の場合も配線工事は同様です。
尚、分割型ZCTを使用する場合はkt lt端子がないため下図の配線を行って下さい。
圧着スリーブ等で接続
零相変流器

零相変流器
N

L側

lt

⑤ll

⑥

故障探査器基準信号

ビニル電線・IV HIIV等

1.25mm2 相当

本体側: M4丸型圧着端子

kk

⑦

警報出力

ビニル電線・IV HIIV等

1.25mm2 相当

本体側: M4丸型圧着端子kt⑧

一括テスト・リセット

ビニル電線・IV HIIV等

1.25mm2 相当

本体側: M4丸型圧着端子lt

LIGR-401 へLlLkK

K側

K

Kkt

②②

M
ZCT-1

ＫＬ

Ｍ

ZCT-２

Ｎ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

注記
＊漏電警報出力接点（a0 c0）は個別出力することが可能です。

IGR-401 (２)へIGR-401 (1)へ＊.絶縁監視電圧発生器IGRS-410の警報接点(a1、c1)は高速で動作しますので、特別の場合を除き使用する必要はありません。

B種接地母線＊.ZCTと絶縁監視ユニット（K L kt lt）間の配線距離が50m以内の場合は、４芯シールド（CVVS）が使用できます。
＊一括テスト、リセット、IGR探査器用基準信号端子を設けた場合、メンテナンスが容易になります。
IGR探査器用基準信号端子

①ED

Nt

⑥

AC 100V④③

基準電圧入力lk
KP0

絶縁監視電圧発生器
IGRS-4１0

20Hz
10Vrmsa1a0c0c0NE

NE

E

Ec1⑤M

M

NNK

K

L

L

A

RS-485R
T

SG

CRT+SD

-RD

E

a1

SG

M

M

a2

N

N

C12K

K

a3

L

L

c3

E

FG

ベースユニット IGRA-400

B

P100k

B種接地

a0

ZCT-2よりl

ZCT-1よりL

重畳変成器 20Hz
CCT-30 0.5Vrms

絶縁監視ユニット(2)IGR-401

絶縁監視ユニット(1)IGR-401

4-20mA

一括リセット一括テスト

未使用⑧AC100V

FG

D種接地

D種接地

④
漏電警報出力接点

D種接地

絶縁注意警報出力接点
絶縁警戒警報出力接点

異常警報出力接点⑦－１－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

① 貫通型ＺＣＴ貫通型ＺＣＴ（ＢＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時（Ｂ種接地線取付時）
種接地線取付時）

注意１
注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→変圧器側→Ｌ
接地極側→→Ｋ接地極側

変圧器
重畳部Ｂ種接地線となります

Ｌ配線は該当ユニットのＬｔ配線は該当ユニットのｌ ｌｔ
ｋｌ ｋｔ

Ｌ端子へ接続してください

Ｎ端子へ接続してください

ＺＣＴＫ

脚部

Ｋ配線は該当ユニットのＫｔ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください

Ｍ端子へ接続してください
端子台

シールドアース

シールドアースは該当ユニットのＥ端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

Ｋ

重畳変成器
ＣＣＴ－３０

注意３
注意３：Ｋｔ－Ｌｔ配線には２芯シールド線シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）

注意２
注意２ ： Ｋ－Ｌ配線には２芯シールド線シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用してください※

Ｂ種接地工事を使用してください※※ＺＣＴとユニット間の配線距離が５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください－２－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部② 貫通型ＺＣＴ貫通型ＺＣＴ（ＺＣＴ（フィーダ取付時フィーダ取付時）取付時）※ＺＣＴとユニット間の配線距離が約５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シー
ルド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください

重畳部Ｂ種接地線

変圧器

端子台
フィーダ
重畳変成器
ＣＣＴ－３０

注意１
注意１ ： ＺＣＴの極性はＫ

変圧器側→変圧器側→Ｋ
負荷側 →Ｌとなります

Ｂ種接地工事

Ｋｔ配線は該当ユニットのＫ配線は該当ユニットのｋｔ ｋ
ｌｔ ｌ

Ｍ端子へ接続してください

Ｋ端子へ接続してください

Ｌ脚部

ＺＣＴ
Ｌｔ配線は該当ユニットのＮ端子へ接続してください

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

シールドアース
シールドアースは該当ユニットのＥ端子へ接続してください
Ｔ Ｓ Ｒ（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

負荷へ

注意２
注意２ ： Ｋ－Ｌ配線には２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）
程度）

注意３
注意３：Ｋｔ－Ｌｔ配線には２芯シールド線シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）

を使用してください※を使用してください※－３－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

③ 分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴ（ＢＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時（Ｂ種接地線取付時）
種接地線取付時）
分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴにはＺＣＴにはＫ－ＬにはＫ－Ｌ端子
Ｋ－Ｌ端子が端子が２箇所ありますが箇所ありますが、ありますが、片側の片側の端子は端子はショートバーでショートバーで短絡されていますので短絡されていますので絶対されていますので絶対に絶対に取り外さないでください

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→変圧器側→Ｌ接地極側→接地極側→Ｋ

変圧器となります

重畳部Ｂ種接地線

ＺＣＴのＬ側から抜ける線をＬｔ配線
Ｌｔ配線として扱います
配線

ＺＣＴｌｋＫ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください
脚部Ｋ

Ｌｔ配線は該当ユニットのＮ端子へ接続してください

シールドアース

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

Ｋｔ配線は該当ユニットのＭ端子へ接続してください
ＺＣＴのＫ側から抜ける線をＫｔ配線
Ｋｔ配線として扱います
配線

シールドアースは該当ユニットのＥ端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

重畳変成器
ＣＣＴ－３０Ｋ

Ｋｔ側のケーブルとＬｔ側のケーブルとを圧着スリーブ等で接続します

端子台

注意３
注意３：Ｋ－Ｌ配線には注意２
注意２ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
従って、Ｋｔ－Ｌｔ配線はシールド線を図のようにＺＣＴ内に貫通させ、ＺＣＴのＫ
Ｋ側をＫｔ配線
Ｋｔ配線・
配線
Ｌ側をＬｔ配線
Ｌｔ配線として取り扱ってください
配線
又、配線には２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）
Ｂ種接地工事

２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用を使用してください※※ＺＣＴとユニット間の配線距離が約５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください

してください※－４－ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

④ 分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴ（ＺＣＴ（フィーダ取付時フィーダ取付時）取付時）※ＺＣＴとユニット間の配線距離が約５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください
分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴにはＺＣＴにはＫ－ＬにはＫ－Ｌ端子
Ｋ－Ｌ端子が端子が２箇所ありますが箇所ありますが、ありますが、片側の片側の端子は端子はショートバーでショートバーで短絡されていますので短絡されていますので絶対されていますので絶対に絶対に取り外さないでください

変圧器

重畳部Ｂ種接地線
端子台

注意１
注意１ ： ＺＣＴの極性はフィーダ

変圧器側→変圧器側→Ｋ
負荷側 →ＬＺＣＴのＫ側から抜ける線をＫｔ配線
Ｋｔ配線として扱います
配線となりますＫ

重畳変成器
ＣＣＴ－３０Ｋ

脚部

Ｂ種接地工事

Ｋ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください

Ｋｔ配線は該当ユニットのＭ端子へ接続してください

ｋｌ

ＺＣＴ
Ｌｔ配線は該当ユニットのＮ端子へ接続してください

シールドアース

Ｔ Ｓ Ｒ

ＺＣＴのＬ側から抜ける線をＬｔ配線
Ｌｔ配線として扱います
配線

負荷へ

シールドアースは該当ユニットのＥ端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

Ｋｔ側のケーブルとＬｔ側のケーブルとを圧着スリーブ等で接続します

注意２
注意２：Ｋ－Ｌ配線には２芯シールド線シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を注意３
注意３ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
従って、Ｋｔ－Ｌｔ配線はシールド線を図のようにＺＣＴ内に貫通させ、ＺＣＴのＫＫ側をＫｔ配線
Ｋｔ配線・Ｌ
配線 Ｌ側をＬｔ配線
Ｌｔ配線として取り扱ってください
配線
又、配線には使用してください※

２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用してください※－５－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

⑤ ゴムホルダ用分割型
ゴムホルダ用分割型ＺＣＴ
用分割型ＺＣＴ（ＢＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時（Ｂ種接地線取付時）
種接地線取付時）
分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴにはＺＣＴにはＫ－ＬにはＫ－Ｌ端子
Ｋ－Ｌ端子が端子が２箇所ありますが箇所ありますが、ありますが、片側の片側の端子は端子はショートバーでショートバーで短絡されていますので短絡されていますので絶対されていますので絶対に絶対に取り外さないでください

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→変圧器側→Ｌ
接地極側→接地極側→Ｋ

変圧器となります

重畳部Ｂ種接地線

ＺＣＴのＬ側のゴムホルダー端子へ

ＺＣＴ

Ｋ

シールドアースｋ

Ｋ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください
脚部

ｌ

Ｌｔ配線は該当ユニットのＮ端子へ接続してください

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

Ｋｔ配線は該当ユニットのＭ端子へ接続してください

シールドアースは該当ユニットのＺＣＴのＫ側のゴムホルダー端子へ

端子台Ｅ端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

Ｋ

重畳変成器
ＣＣＴ－３０

注意３
注意３：Ｋ－Ｌ配線には注意２
注意２ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
従って、Ｋｔ－Ｌｔ配線はシールド線を図のようにＺＣＴ内に貫通させ、ＺＣＴのＫＫ側をＫｔ配線
Ｋｔ配線・
配線
Ｌ側をＬｔ配線
Ｌｔ配線として取り扱ってください
配線
又、配線には２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）
Ｂ種接地工事

２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用を使用してください※※ＺＣＴとユニット間の配線距離が約５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください

してください※－6－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

⑥ ゴムホルダ用分割型
ゴムホルダ用分割型ＺＣＴ
用分割型ＺＣＴ（
ＺＣＴ（フィーダ取付時フィーダ取付時）取付時）※ＺＣＴとユニット間の配線距離が約５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください
変圧器

分割型ＺＣＴ
分割型ＺＣＴにはＺＣＴにはＫ－ＬにはＫ－Ｌ端子
Ｋ－Ｌ端子が端子が２箇所ありますが箇所ありますが、ありますが、片側の片側の端子は端子はショートバーでショートバーで短絡されていますので短絡されていますので絶されていますので絶対に取り外さないでください

フィーダ注意１注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→変圧器側→Ｋ
負荷側 →Ｌとなります
ＺＣＴのＫ側のゴムホルダ端子へ

ゴムホルダ

Ｋ
Ｋ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください

Ｋｔ配線は該当ユニットのＭ端子へ接続してください

ｋｌ

ＺＣＴ
Ｌｔ配線は該当ユニットのＮ端子へ接続してください

シールドアース

ＺＣＴのＬ側のゴムホルダ端子へ

シールドアースは該当ユニットのＥ端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

Ｔ Ｓ Ｒ
負荷へ

注意３
注意３ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
ゴムホルダを使用する場合のＫｔ－Ｌｔ配線は、ゴムホルダの試験端子 へそれぞれ接続してください。
ゴムホルダの試験端子は、ＺＣＴのＫ側をＫｔとし、ＺＣＴのＬ側をＬｔとして取り扱ってください。

注意２
注意２：Ｋ－Ｌ配線には２芯シールド線
シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用してください※

配線には２芯シールド線シールド線（１.２５mm２５mm２程度）程度）を使用してください※－7－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

⑦ 重畳変成器ＣＣＴ－
重畳変成器ＣＣＴ－３０
ＣＣＴ－３０

変圧器

変圧器

注意１
注意１ ： ＺＣＴとＣＣＴ－３０とはＺＣＴ

ＺＣＴＫ

Ｋ

約５０cm
５０cm以上cm以上離してください

Ｂ種接地線

Ｂ種接地線

重畳部
共通Ｂ種接地線

注意２
注意２ ： ＣＣＴ－３０の極性はちょうじょう

重畳変成器
ＣＣＴ－３０
ＣＣＴ－３０ＫとなりますＬ配線は絶縁監視電圧発生器ＩＧＲＳ－4００のＬ端子へ接続してください
ｋ ｌ

変圧器側→変圧器側→Ｌ接地極側→接地極側→Ｋ

Ｋ配線は絶縁監視電圧発生器ＩＧＲＳ－4００のＫ端子へ接続してください

注意３
注意３：重畳変成器は必ずＢ種接地線に取付けてください
また、変圧器群一括重畳の場合は共通Ｂ
共通Ｂ種接地線に取付けてください
Ｂ種接地工事

注意４
注意４ ： Ｋ－Ｌ配線は２mm２程度の２芯ＣＶを使用してください

ＩＶ線
ＩＶ線によるバラによるバラ配線
バラ配線は避けてください（ＩＶ線（ＩＶ線を使用する使用する場合する場合は場合は、必ずツイストにしてください
ツイストにしてください）にしてください）－8－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

⑧ 基準電圧入力線（Ｎ
基準電圧入力線（ＮE
（ＮE線）

変圧器
Ｂ種接地線

変圧器

Ｂ種接地線

ＺＣＴ

フィーダ

ＺＣＴＫＫ

個別引出し

個別引出し

一括引出し・個別引出し
どちらでも可一括引出し（渡り配線可）

Ｌ側

Ｌ

ＺＣＴ

重畳部
共通Ｂ種接地線

絶縁監視用基準電圧線（Ｎ線）は各ユニットのＮE端子へ接続してください
Ｔ Ｓ Ｒ

ちょうじょうＫ

重畳変成器
ＣＣＴ－３０

注意１
注意１ ：絶縁監視用基準電圧線（Ｎ線）はＫ側

ＣＣＴ－３０
ＣＣＴ－３０の３０のＬ側のＢ種接地線に接続してくださいＢ種接地工事

ＣＣＴ－３０
ＣＣＴ－３０の３０のＫ側（接地極側）
接地極側）ではシステムがシステムが正常に正常に動作しません
動作しません－9－

ミドリ安全株式会社 電気計測事業部

お問合せ
ミドリ安全株式会社
電気計測事業部
電話：03-5742-7211
FAX：03-5742-7214