CC-Link 通信ボード
UG-CL 取扱説明書

このたびは、サイリスタ式電力調整ユニット CALPOTE UG シリーズ用 CC-Link 通信ボード”UG-CL“をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書を熟読いただき十分に理解した上で正しくお使いくださいますようお願いします。
資料は随時改訂していますので、ご使用の際には最新版を弊社ウェブサイトから入手してください。
K00A0482500--

2024.03.26

目次1234567

概要........................................................................................................................................................... 3
安全上の注意........................................................................................................................................ 3
ご使用になる前に .............................................................................................................................. 43.1

製品の確認 ........................................................................................................................................................................... 43.2

準備していただくもの .................................................................................................................................................... 43.3

ユニットへの取付方法 .................................................................................................................................................... 4通信ボード仕様 ................................................................................................................................... 5接続........................................................................................................................................................... 65.1

接続コネクタ....................................................................................................................................................................... 65.2

接続方法 ................................................................................................................................................................................ 6

事前設定 ................................................................................................................................................. 76.1

UG ユニットの設定 ......................................................................................................................................................... 76.2

UG-CL の設定................................................................................................................................................................... 76.3

UG-CL にてパラメータを設定する場合 ............................................................................................................... 8通信方法 ................................................................................................................................................. 97.1

通信データ一覧 .................................................................................................................................................................. 9UG1 ユニットの場合 ................................................................................................................................... 97.2

通信手順 ............................................................................................................................................................................ 15
イニシャルデータ処理要求とイニシャルデータ処理完了 ....................................................... 15
イニシャルデータ設定要求とイニシャルデータ設定完了 ....................................................... 15
リモート入出力データ(ＲＸ・ＲＹデータ) .................................................................................... 15
リモートレジスタデータ(ＲＷｒ・ＲＷｗデータ) ...................................................................... 15
モニタ値１～１６のデータ読出し(ＲＷｒデータ) ...................................................................... 15
モニタ値１～１６のデータ切替方法 ................................................................................................. 16
設定値１～１６データの書込み(ＲＷｗデータ) ........................................................................... 17

89インジケータ.................................................................................................................................... 18
その他 .................................................................................................................................................. 199.1

ネットワークの接地 .................................................................................................................................................... 199.2

ノイズ対策上の留意事項 ........................................................................................................................................... 199.3

マスタ局設定例 .............................................................................................................................................................. 1921概要
本製品は CC-Link のリモートデバイス局として機能します。
通信仕様は CC-Link Ver.2.0 1 局占有

拡張サイクリック 4 倍設定です。

本取扱説明書では、UG ユニットと CC-Link 通信での通信方法について説明します。CC-Link 仕様に関する項目については概略説明にとどめており、詳細については、CC-Link 協会発行の「CC-Link 仕様書」
「CC-Link 敷設マニュアル」を参照してください。
※

本取扱説明書は 2024 年 1 月時点の「CC-Link 仕様書」
「CC-Link 敷設マニュアル」を参照しております。CC-Link 協会の更新がある場合は最新版をご確認ください。

2安全上の注意 取り付けの前に、配電盤の入力電源を遮断し、電源が切れていることを確認してください。
 取り付けの際は付属の「取付マニュアル」をよく読み、正しく安全に作業してください。

3

3

ご使用になる前に3.1 製品の確認取り付ける前に製品及び同梱部品が揃っているかをご確認ください。

3.2 準備していただくもの ケーブルVer.1.10 対応 CC-Link 専用ケーブル

 コネクタMSTB2.5/5-STF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）

 終端抵抗110Ω±5% 1/2W

3.3 ユニットへの取付方法
付属の「取付マニュアル」をよく読み、正しく取り付けを行ってください。

4

4

通信ボード仕様
項目

仕様

局分類

リモートデバイス局

通信規格

CC-Link Ver.2.0

占有局数

１局

拡張サイクリック設定

４倍

接続台数

最大４２台

局番

1～64

伝送速度

10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625Kbps/156Kbps

5

5

接続

5.1 接続コネクタ
 通信ボード側ソケット
MSTB2.5/5-GF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）①②③④⑤

 ケーブル側プラグ
MSTB2.5/5-STF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）

①②③④⑤

端子番号

信号名

説明

絶縁体の色

①DA

差動信号 A(非反転)青②DB

差動信号 B(反転)白③DG

シグナルグランド

黄④SLD

ケーブルのシールド線

-⑤FG

接地線

-5.2 接続方法
 基本的にはマルチドロップ（ディジーチェーン方式）で接続します。
 配線は「Ver.1.10 対応 CC-Link 専用ケーブル」を使用してください。使用するケーブルや通信速度により最大伝送距離が異なります。
 両端のユニットには、必ず終端抵抗を接続してください。
 終端抵抗は接続コネクタの DA-DB 間に取り付けてください。
 UG-CL は最大 42 台接続可能です。
 UG-CL 用に直流電源などは不要です。UG ユニットから供給されます。
ﾏｽﾀ局※

終端抵抗～～

終端抵抗
ﾘﾓｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ局
UG-CL
No.01

ﾘﾓｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ局
UG-CL
No.02

UGﾕﾆｯﾄUGﾕﾆｯﾄ…

ﾘﾓｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ局
UG-CL
No.41

ﾘﾓｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ局
UG-CL
No.42

UGﾕﾆｯﾄUGﾕﾆｯﾄCC-Link には敷設時の注意事項があります。
詳細については、CC-Link 協会発行の「CC-Link 敷設マニュアル」を参照してください。

66

事前設定

6.1 UG ユニットの設定設定が必要なパラメータを以下に示します。
全て初期設定値にしてください。初期設定値以外にすると動作しない場合があります。
（操作方法などはユニットの取扱説明書を参照ください。
）
コード

機能名称

設定範囲

F501

ノードアドレス

F502

伝送速度

F503

伝送モード

F507

送信待ち時間

0～

255

［9.6］
、
［19.2］、［38.4］
［8n1］
、
［8o1］
、
［8E1］
、
［8n2］
、
［8o2］
、
［8E2］
0～

999

初期運転中

設定値の変更刻み

単位1－1×－kbps

[9.6]

×－－

［8E1］

×1

ms

0×6.2 UG-CL の設定
UG-CL 上に SW1,SW2,SW3,DSW6 があります。以下の説明に従って設定してください。
※

電源を遮断した状態で設定変更してください。通電中の変更は無効です。

4 5 62 37 890 1

4 5 62 3

7 890 1

7 892 34 5 60 1

 SW1：伝送速度設定。マスタ局の設定と同じ値にしてください。
0：156Kbps
1：625Kbps
2：2.5Mbps
3：5Mbps
4：10Mbps
上記以外：エラー※

通信速度が 5Mbps,10Mbps の場合、接続台数に関わらずマスタ局設定のスキャンモード指定は、「同期」を選択してください。

 SW2,SW3：局番設定。1～64 の範囲で設定可能です。
SW3：10 の位を設定
SW2：1 の位を設定

7

 DSW6：下表の説明に従い設定してください。
No.

モード

設定取付しているユニットが、1(左端)UG1/UG3 選択

UG1 の場合：OFF(下)にする。

23

操作不要。

（未使用）

OFF(下)のままにする。

4(右端)

6.3 UG-CL にてパラメータを設定する場合
UG-CL にてパラメータを設定するには、ユニットの表示パネルを操作して”パラメータ優先度”を“２：通信”にする必要があります。設定が必要なパラメータを以下に示します。
（操作方法などはユニットの取扱説明書を参照ください。
）
コード

機能名称

設定範囲

F2_P

温調信号 P 優先度

0：制御端子台入力

F2_H

上限信号 H 優先度

1：パネル

F2_L

下点信号 L 優先度

2：通信

F2_F

刻み単位

初期

運転中

設定値の変更

0×0×0×勾配信号 F 優先度

0×

F2_E

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間 E 優先度

1×

F2_C

電流制限量 C 優先度

1×F2_U

ﾋｰﾀ断線量 U 優先度

1：パネル

1×

F2_d

ﾃﾞｨﾚｰ時間ｄ優先度

2：通信

1×

F2_t

周期時間 t 優先度

1×

F2_n

関数特性ｎ優先度

1×－－－－＜注意事項＞※”パラメータ優先度”の設定を“1：パネル”のままにしていると、マスタ局から設定変更を行ってもユニットには反映されず、表示パネルにて設定したままの値となります。

※

通信にて設定変更できるパラメータについて、基本的には通信による設定変更はユニット内に保存されません。電源遮断すると通信開始前の設定に戻りますので、電源再投入後は必ず通信にて設定変更してから運転を開始してください。

※

上記の例外として、通信にて設定変更を行ったあとで、表示パネルにてパラメータや機能の設定変更を行った場合（SAVE キーを押下した場合）は、通信による変更も含めて一括でユニット内に保存されます。

8

7

通信方法

7.1 通信データ一覧
UG1 ユニットの場合※

デバイス No.の n は局番設定により決まる値です。

(1) RX データ（UG1→マスタ局）
ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

信号名称

RX(n+0)0

運転停止状態

RX(n+0)1

予約

詳細

備考

１：運転／０：停止

RX(n+0)2
RX(n+0)3

モニタ値切替え状態フラグ

１：設定値／０：通常「7.2.6」を参照

RX(n+0)4

予約

RX(n+0)5

ＥＥＰＲＯＭ異常

１：ＥＥＰＲＯＭ異常／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.07,08

RX(n+0)6

非常停止（ゲートブロック）

１：非常停止／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.09

RX(n+0)7

ヒータ断線検出１：ヒータ断線／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.13

RX(n+0)8

周波数異常

１：周波数異常／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.12

RX(n+0)9

電源電圧低下１：電源電圧低下／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.10

RX(n+0)A負荷異常

１：負荷異常／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.04,14

RX(n+0)B

サイリスタ異常

１：サイリスタ異常／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.05,06

RX(n+0)C

温度上昇異常１：温度上昇異常／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.02

RX(n+0)D

ヒューズ断線

１：ヒューズ断線／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.03

RX(n+0)E過電流異常

１：過電流／０：正常

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ Er.01

RX(n+0)F

異常一括

１：異常一括(通信異常を含む)／０：正常

RX(n+1)0RX(n+1)1RX(n+1)2
RX(n+1)3
RX(n+1)4
RX(n+1)5RX(n+1)6
RX(n+1)7

予約

RX(n+1)8RX(n+1)9RX(n+1)A
RX(n+1)B
RX(n+1)C
RX(n+1)DRX(n+1)E
RX(n+1)F

9

ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

信号名称

詳細備考

RX(n+2)0RX(n+2)1
RX(n+2)2
RX(n+2)3
RX(n+2)4RX(n+2)5
RX(n+2)6RX(n+2)7

予約

RX(n+2)8RX(n+2)9RX(n+2)A
RX(n+2)B
RX(n+2)C
RX(n+2)DRX(n+2)E
RX(n+2)F
RX(n+3)0RX(n+3)1
RX(n+3)2
RX(n+3)3

予約

RX(n+3)4
RX(n+3)5RX(n+3)6
RX(n+3)7
イニシャルデータ処理要求
RX(n+3)8１：

イニシャルデータ処理要求(未使用)１：

イニシャルデータ設定完了(未使用)

フラグ
イニシャルデータ設定完了
RX(n+3)9フラグ
RX(n+3)A

リモートエラー状態フラグ

１：

リモートエラー(UG との通信異常)

RX(n+3)B

リモートＲＥＡＤＹフラグ

１：

リモートＲＥＡＤＹ(UG との通信正常)

RX(n+3)C
RX(n+3)D

予約

RX(n+3)E
RX(n+3)F10

(2) RY データ（マスタ局→UG1）
ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.
RY(n+0)0

信号名称
運転／停止設定

詳細

備考

１：運転／０：停止

RY(n+0)1
RY(n+0)2
RY(n+0)3
RY(n+0)4
RY(n+0)5
RY(n+0)6

予約

RY(n+0)7
RY(n+0)8
RY(n+0)9
RY(n+0)A
RY(n+0)B
RY(n+0)C
RY(n+0)DRY(n+0)E

設定値１～１６有効無効

１：有効／０：無効「7.2.7」を参照

RY(n+0)F

モニタ値切替え要求フラグ

１：設定値／０：通常「7.2.6」を参照

RY(n+1)0
RY(n+1)1
RY(n+1)2
RY(n+1)3
RY(n+1)4
RY(n+1)5
RY(n+1)6
RY(n+1)7

予約

RY(n+1)8
RY(n+1)9RY(n+1)A
RY(n+1)B
RY(n+1)C
RY(n+1)DRY(n+1)ERY(n+1)F11

ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

信号名称

詳細

RY(n+2)0
RY(n+2)1
RY(n+2)2
RY(n+2)3
RY(n+2)4
RY(n+2)5
RY(n+2)6
RY(n+2)7

予約

RY(n+2)8RY(n+2)9RY(n+2)A
RY(n+2)B
RY(n+2)C
RY(n+2)DRY(n+2)E
RY(n+2)F
RY(n+3)0
RY(n+3)1
RY(n+3)2
RY(n+3)3

予約

RY(n+3)4
RY(n+3)5
RY(n+3)6
RY(n+3)7
RY(n+3)8

イニシャルデータ処理完了
１：

イニシャルデータ処理完了(未使用)１：

イニシャルデータ設定要求(未使用)１：

エラーリセット(ＵG 通信異常クリア)

フラグ
RY(n+3)9

イニシャルデータ設定要求
フラグ

RY(n+3)A

エラーリセットフラグ

RY(n+3)B
RY(n+3)C
RY(n+3)D予約

RY(n+3)E
RY(n+3)F

12

備考

(3) RWr データ（UG1→マスタ局）
ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

信号名称

RWrn0

ﾓﾆﾀ値 1

詳細通

RWrn1

RWrn2

RWrn3

RWrn4

常：出力電流値

0～1250(0.1%単位)

設定値：制御信号0～1000(0.1%単位)

通常：出力電圧値

0～1250(0.1%単位)

設定値：手動(上限)信号0～1000(0.1%単位)

通常：出力電力値

0～1250(0.1%単位)

設定値：下点(下限)信号0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ L

通0～3000(0.1 秒単位)ﾊﾟﾗﾒｰﾀ E

設定値：勾配信号

0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ F

通常：０８～０Ｆ：ディレー時間

0～30(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ d

００～０７：周期時間

10～30(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ t

0～3000(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ E

１：有／０：解除

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F700

0～7(関数 No.)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ n0～30(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ d

００～０７：周期時間

10～30(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ t

常：０８～０Ｆ：電流制限量

10～110(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ C

5～50(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ U

１：有／０：解除

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F700

0～7(関数 No.)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ n

10～110(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ C

5～50(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ U※1

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F100＜UG 追加＞※1

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F400＜UG 追加＞

常：ソフトスタート時間

ﾓﾆﾀ値 4

ﾓﾆﾀ値 5

常：０９～０Ｆ：予約
０８：自己診断機能設定ﾓﾆﾀ値 6

００～０７：入出力特性切換え
設定値：０８～０Ｆ：ディレー時間

通

００～０７：ヒータ断線量
ﾓﾆﾀ値 7

設定値：０９～０Ｆ：予約
０８：自己診断機能設定
００～０７：入出力特性切換え
通

RWrn7

ﾓﾆﾀ値 8

常：予約

設定値：０８～０Ｆ：電流制限量
００～０７：ヒータ断線量
通

RWrn8

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ H

ﾓﾆﾀ値 3

通RWrn6

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ P

ﾓﾆﾀ値 2

設定値：ソフトスタート時間

RWrn5

備考

ﾓﾆﾀ値 9

常：予約

設定値：０８～０Ｆ：位相/ｻｲｸﾙ設定
００～０７：ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

RWrn9

ﾓﾆﾀ値 10

予約

RWrnA

ﾓﾆﾀ値 11

予約

RWrnB

ﾓﾆﾀ値 12

予約

RWrnC

ﾓﾆﾀ値 13

予約

RWrnD

ﾓﾆﾀ値 14

予約

RWrnE

ﾓﾆﾀ値 15

予約

RWrnF

ﾓﾆﾀ値 16

予約※1：データの詳細
08～0F：位相/ｻｲｸﾙ設定

1：位相制御／2：ｻｲｸﾙ間欠式／3：ｻｲｸﾙ連続式 （表示パネルによる設定値+1 の値になります）

00～07：ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

1：制御無し／2：定電流／3：定電圧／4：定電力（表示パネルによる設定値+1 の値になります）

13

(4) RWw データ（マスタ局→UG1）
ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

信号名称

詳細

備考

RWwn0

設定値 1

制御信号

0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ P

RWwn1

設定値 2

手動(上限)信号

0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ H

RWwn2

設定値 3

下点(下限)信号

0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ L

RWwn3

設定値 4

勾配信号

0～1000(0.1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ F

RWwn4

設定値 5

ソフトスタート時間

0～3000(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ E

０８～０Ｆ：ディレー時間

0～30(0.1 秒単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ d

RWwn5

設定値 6
００～０７：周期時間

10～30(0.1 秒単位)ﾊﾟﾗﾒｰﾀ t

００～０７：入出力特性切換え

0～7(関数 No.)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ n０８～０Ｆ：電流制限量

10～110(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ C

００～０７：ヒータ断線量5～50(1%単位)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ U

０８～０Ｆ：位相/ｻｲｸﾙ設定※2

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F100＜UG 追加＞

００～０７：ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定※2

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ F400＜UG 追加＞

０８～０Ｆ：予約
RWwn6

RWwn7

RWwn8

設定値 7
※3

設定値 8

設定値 9

RWwn9

設定値 10

予約

RWwnA

設定値 11

予約RWwnB

設定値 12

予約RWwnC

設定値 13

予約RWwnD

設定値 14

予約RWwnE

設定値 15

予約RWwnF

設定値 16予約※3※2：データの詳細
08～0F：位相/ｻｲｸﾙ設定

0：変更しない／1：位相制御に変更／2：ｻｲｸﾙ間欠式に変更／3：ｻｲｸﾙ連続式に変更

00～07：ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

0：変更しない／1：制御無しに変更／2：定電流に変更／3：定電圧に変更／4：定電力に変更（変換ボードが対応していないモードを書き込んだ場合、モードは切り替わりません。）※3：運転中の変更が出来ないパラメータです。以下に注意事項があります。
・

運転中に書き込みを行った場合、要求として受け付けますが動作は切り替わりません。この間に読み出しを行うと書き込みした値が読み出されます。実際の動作と差が生じますのでご注意ください。

・

運転中に書き込みを行った値は、運転停止したタイミングでユニットの動作に反映されます。

14

7.2 通信手順
イニシャルデータ処理要求とイニシャルデータ処理完了
イニシャルデータ処理要求フラグ(ＲＸ(ｎ＋３)８)とイニシャルデータ処理完了フラグ(ＲＹ(ｎ＋３)８)は使用していません。
電源投入後、UG ユニットとの通信が正常であれば、リモート局ＲＥＡＤＹフラグ(ＲＸ(ｎ＋３)Ｂ)がＯＮします。

イニシャルデータ設定要求とイニシャルデータ設定完了
イニシャルデータ設定要求フラグ(ＲＹ(ｎ＋３)９)とイニシャルデータ設定完了フラグ(ＲＸ(ｎ＋３)９)は使用していません。

リモート入出力データ(ＲＸ・ＲＹデータ)
リモート入出力データの読出し,書込みについては、特にシーケンス等はありません。任意のデータを読み書きすることが可能です。

リモートレジスタデータ(ＲＷｒ・ＲＷｗデータ)
リモートレジスタデータの読出し,書込みについては、ページ単位で読出し／書込みします。
但し、設定値１～１６(ＲＷｗｎ０～ＲＷｗｎＦ)については、常に読出しが可能です。

モニタ値１～１６のデータ読出し(ＲＷｒデータ)
ＣＣ－Ｌｉｎｋインターフェイスボードと UG ユニットとのインターフェイスのタイミングにより正しくデータが読み出せない場合がありますので、データの読出しは、１回の通信で必ず複数回実施してください。

15

モニタ値１～１６のデータ切替方法
モニタ値切替え要求フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｆ)により、読み出すデータを切り替えることが出来ます。手順は以下の通りです。
(1) モニタ値切替えが｢通常｣設定の場合①

モニタ値切替え要求フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｆ)を“０”に設定します。

②

モニタ値切替え状態フラグ(ＲＸ(ｎ＋０)３)に“０”が設定されます。

③

モニタ値１～１６(ＲＷｒｎ０～ＲＷｒｎＦ)のデータを読出すると、モニタ値切替えが｢通常｣設定のデータが読出できます。

(2) モニタ値切替えが｢設定値｣設定の場合①

モニタ値切替え要求フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｆ)を“１”に設定します。

②

モニタ値切替え状態フラグ(ＲＸ(ｎ＋０)３)に“１”が設定されます。

③

モニタ値１～１６(ＲＷｒｎ０～ＲＷｒｎＦ)のデータを読出すると、モニタ値切替えが｢設定値｣設定のデータが読出できます。

 UG1 ユニットの場合
モニタ値切替え状態フラグ

ＲＸ(ｎ＋０)３

ﾃﾞﾊﾞｲｽ No.

備考
０：｢通常｣設定

１：｢設定値｣設定

RWrn0

出力電流値

制御信号

RWrn1

出力電圧値

手動(上限)信号

RWrn2

出力電力値

下点(下限)信号RWrn3

ソフトスタート時間

勾配信号０８～０Ｆ：ディレー時間
RWrn4

ソフトスタート時間
００～０７：周期時間０９～０Ｆ：予約

RWrn5

０８：自己診断機能設定

０８～０Ｆ：ディレー時間

００～０７：入出力特性切換え

００～０７：周期時間
０９～０Ｆ：予約

RWrn6

０８～０Ｆ：電流制限量

０８：自己診断機能設定

００～０７：ヒータ断線量００～０７：入出力特性切換え
０８～０Ｆ：電流制限量

RWrn7

予約
００～０７：ヒータ断線量０８～０Ｆ：位相/ｻｲｸﾙ設定

RWrn8

予約

UG にて追加
００～０７：ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

RWrn9

予約

予約

RWrnA

予約

予約

RWrnB

予約

予約

RWrnC

予約

予約

RWrnD

予約

予約

RWrnE

予約

予約

RWrnF

予約

予約

16

設定値１～１６データの書込み(ＲＷｗデータ)
設定値 1～16 を UG ユニットに書き込む手順は以下の通りです。
①

設定値１～１６有効無効フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｅ)を無効“０”に設定します。

②

設定値１～１６データ(ＲＷｗｎ０～ＲＷｗｎＦ)を書込みます③

設定値１～１６有効無効フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｅ)を有効“１”に設定します。

④

設定値１～１６データ(ＲＷｗｎ０～ＲＷｗｎＦ)を書込みます。

⑤

設定値１～１６有効無効フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｅ)を無効“０”に設定します。

常時設定値データを書込む場合は、手順①～④ののち手順⑤は行わず、設定値１～１６有効無効フラグ(ＲＹ(ｎ＋０)Ｅ)を有効“１”に設定してください。

17

8

インジケータUG-CL 上には RUN，ERR，RD，SD の４種類の LED があり、点灯，消灯，点滅により動作状態を表しています。

LED 名称点灯

消灯

ﾈｯﾄﾜｰｸ加入後の正常交信

1.ﾈｯﾄﾜｰｸ加入前
2.受信 N.G.

RUN

点滅－

3.ﾀｲﾑｵｰﾊﾞ
4.ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾘｾｯﾄ中

SD
RD

送信中

ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾘｾｯﾄ中

受信中

1.受信 N.G.
2.ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾘｾｯﾄ中

ERR－－1.CRC ｴﾗｰ

1.正常交信電源投入後に2.局番 SW 設定異常

2.ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾘｾｯﾄ中SW 設定が変化した。

3.ﾎﾞｰﾚｰﾄ SW 設定異常

(0.4s 点滅)

○:点灯

●:消灯

◎:点滅

RUN

SD

RD

ERR

○

◎○

◎

正常交信しているが、ノイズでＣＲＣエラーが時々発生している。

○

◎○

◎

リセット解除時のボーレート・局番設定から変化した。

○

●

○

◎

受信データがＣＲＣエラーとなり、応答できない。

○

◎○

●

正常交信

○

●

○

●

自局宛データこない。

●

◎○

◎

ポーリング応答はしているが、リフレッシュ受信がＣＲＣエラー

●

●

○

◎

自局宛データがＣＲＣエラー

●

◎○

●

リンク起動されていない。

●

●

○

●

自局宛データが無いか、ノイズにより自局宛を受信不可

●

●

●

●

断線等でデータを受信できない。電源断またはハードウェアリセット中

●

●

○，●

○

ボーレート、局番設定不正動作189その他

9.1 ネットワークの接地
ＣＣ－Ｌｉｎｋでは、ユニットごとに専用接地が推奨されています。困難な場合は共用接地としてください。
接地は、必ずＤ種接地とすること。
接地は、駆動系のインバータ等とは別の専用接地とすること。

9.2 ノイズ対策上の留意事項
誘導ノイズを防止するため通信線は、他の電源線、動力線とは分離配線すること。
高圧機器が設置されている盤内への取付けは避けること。
ノイズを発生しやすい機器(モータ、ソレノイドやマグネット等)には、サージキラー等でノイズ対策を行っておくこと。

9.3 マスタ局設定例
三菱製ＰＬＣマスタ局(QJ61BT11N)を使用する場合の設定方法を下記に示します。
GX Works2 の「ネットワークパラメータ CC-Link」設定画面を例に示します。

 特殊リレー、特殊レジスタ、リトライ回数、自動複列台数：任意の値とします。ご使用の環境に応じて設定してください。
 スキャンモード指定：通信速度が 5M，10Mbps の場合、接続台数に関わらず「同期」を選択してください。※通信速度については、ノイズ等の影響により下げる必要も生じます。
 動作設定、イニシャル設定、割込み設定：
設定変更不要とします。必要であればご使用の環境に応じて設定してください。
 局情報：下図の通りです。

19

営業本部

〒533-0031

大阪市東淀川区西淡路 3-1-56

電話 (06)6325-0500
東京支店〒110-0015

東京都台東区東上野 1-28-12

電話 (03)3834-1700
中部営業所〒461-0001

名古屋市東区泉 1-23-30

電話 (052)955-5600
九州営業所〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-15-19

電話 (092)431-7586
北陸事務所〒920-0901

石川県金沢市彦三町 1-2-1

電話 (076)293-1725
ウェブサイトhttps://www.sansha.co.jp

電力調整器担当までご連絡ください。

本取扱説明書は予告なく変更する場合があります。