仕様書

Ｍｏｄｅｌ

モリブデン避雷器 ＶＭＲシリーズ
寿命モニター付き

ＶＭＲ－２４Ｍ
ＶＭＲ－２４ＭＺ計装信号用避雷器

■ 形式

■ 特長
ＶＭＲ－２４ＭＺ

ＤＣ２４Ｖ系

・寿命がモニターランプで判断できる。
なし：通報出力なし

・通報出力端子付き （ＶＭＲ－２４ＭＺ）

Ｚ：通報出力付き寿命モニター付き・シンプルなモニター回路（漏れ電流による発光）・専用電源不要です。

■ 用途

・信号ラインは無極性です。

電流信号 ＤＣ４－２０ｍＡ専用・並列接続で追加取り付け工事も簡単です・ＤＩＮレールに取り付け可能です。

■ 対応規格ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１ 準拠 カテゴリＣ２，Ｄ１ ※１
ＲｏＨＳ指令適合■ ブロックダイヤグラム
ソケット内にて接続■ 性能

８ Ｄ１（＋）

Ｌ１（＋）１２

形 式

ＶＭＲ－２４Ｍ ＶＭＲ－２４ＭＺ

通報出力機能通報出力なし最大連続使用電圧Ｕｃ

動作開始電圧 線間

Ｚ ＺＤ

３２Ｖ
３２～３８Ｖ線間

防護レベル

機器のＦＧより

３４～４０Ｖ

６２Ｖ （８／２０μｓ）

４ｎｓ
線間

漏れ電流

５μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）各線接地間 ゼロ

最大負荷電流１００ｍＡ

モニターランプ

ライン間 ５０～６０μＡにて赤色微発光

通報出力 オープンコレクター ＤＣ５０Ｖ １００ｍＡ（抵抗負荷）
耐電圧 ライン－通報出力間 ＡＣ２０００Ｖ １分間※１ Ｃ２：信号ライン短絡にて ８／２０μｓ １０ｋＡの電流印加時（正負各５回）

Ｅ
１３Ｅ

４ Ａ＋

Ｍ Ｍ

検出回
路

短絡板
接地端子
１００Ω
以下

２５０Ｖ （８／２０μｓ）

サージ電流耐量（１回線にて） ６，０００Ａ （８／２０μｓ）
応答時間

保護側

５ Ｄ２（－）

Ｌ２（－） ９通報出力付き放電開始電圧 各線接地間 ３５０Ｖ～８５０Ｖ インパルス電圧（制限電圧）Ｕｐ 各線接地間サージ側

１４ＰＣ

通報出力（ＶＭＲ－２４ＭＺのみ）

１ Ａ－ＬＥＤ※モニター

Ｍ：モリブデン式吸収素子
ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＰＣ：フォトカプラ
Ｌ１，Ｌ２：サージ側ライン端子 Ｄ１，Ｄ２：保護側ライン端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子※ 寿命モニター（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
ランプの点灯状態の詳細は補足版を参照してください。

■ ソケット仕様 （標準付属品）
形

式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ■ 設置仕様構

造：プラグイン構造

使用温度範囲：－１０～＋６０℃

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート

寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

重量：約６５ｇ

取Ｄ１：信号ライン短絡にて１０／３５０μｓ５ｋＡの電流印加時（正負各１回）

付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■外外形寸法図
形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列端子配列
６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

１５６７２０１４．１０．１０ 更新

８５２２取付け穴
２－Ｍ４又は
φ４．５穴

端子名称番号

符号

８５Ｄ１Ｄ２１２９Ｌ１Ｌ２接地

１３－１４Ｅ

通報

４１＊
Ａ＋Ａ－ライン
保護側

ライン

本体
固定ねじ

±０．２３０

４ １

名称
シール

±０．３
５９７１３５．５モニター

サージ側

１２

９１４ １３短絡板（付属）
１３－１４ 短絡用

＊ＶＭＲ－２４ＭＺのみ

図番 ＺＳ－１１５８

サージハンター

取扱説明書

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒＭｏｄｅｌ

モリブデン避雷器 ＶＭＲシリーズ
寿命モニター付き 計装信号用避雷器

ＶＭＲ－２４Ｍ
ＶＭＲ－２４ＭＺ

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。通報出力を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的な渡り配線

ソケット部

６

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

避雷器

被保護機器

ＥＦＧ

モニター 正常時消灯／劣化時赤色点灯
エレメント部

Ｅ パネル接地７１

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子ＦＧを避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると、被保護機器には雷サージが及ばないようになります。

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

２２■ 結線図と応用例
通報回路例
電源の無い現場ではモニターランプで確認

４＋８１２ ＋－５９－ケース
アース

１３ １４

渡り配線

ＤＣ４－２０ｍＡ

１＋８１２ ＋－５９－＋

非接地端はＺで電位上昇を抑える。

Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＦＧ：フレーム グランド

ディストリ
ビューター
－

１３ １４

シールド線

接地端子

フリッカーリレー

モニター

４１

ランプ点滅による通報

Ｆ／Ｆ

直流電源 Ｂｚ
雷サージ発信器例

ブザーによる通報

ＦＧ
渡り配線

接地端子

（

端子１２－８，９－５はソケット内部で接続しています。直列接続の場合でも本体をはずしても信号は途切れません。

）■ 使用上の注意事項
１）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
接地線は２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
２）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサーや低圧のサージアブソーバがある場合、保護しきれないことがあります。
３）ネジの緩みがないように注意
雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起し高周波および高電圧を発生します。また、避雷器の応答速度に遅れが生じたり、破損することもあります。（続流対策のない、ギャップ式避雷器との併用もしないでください。）
４）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
５）絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。
６）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１４．１０．１０ 更新

図番 ＴＨ－１１３１

ＶＭＲ－２４Ｍ ＶＭＲ－２４ＭＺ■ 漏れ電流モニター回路特性試験回路
ｍＡ

ライン間

１２ 保護素子 ８ ＩＬ
１３Ｖ

直流電源

ＩＬ

外部回路例
リークモニター

ＰＣ

ＬＭ

１４ＬＥＤ

９ＩＬ

５４Ｒ
通報出力

１モニター（透明／赤）

通報出力はＶＭＲ－２４ＭＺのみ
ＩＬ ：漏れ電流

サージ通過時出力ＯＮ

劣化時通報出力ＯＮＯＦＦ
１％

漏れ電流－電圧特性

正常時でも瞬時発光および通報出力しますＯＦＦ

長時間発光および通報出力を寿命とします

２％ 出力開始

発光開始

ラ ５０
イン ４０間
電圧 ３０Ｅ（Ｖ）２０１０００１００２００

３００４００５００６００７００８００９００ １０００ １１００ １２００

漏れ電流 ＩＬ （μＡ）
データ例
ライン電圧Ｅ （Ｖ）
０漏れ電流
ＩＬ（μＡ）
０１０

０．１２

１５０．２４

２００．４３２５１．０３

３０

モニター
表示状態
透明ＯＦＦ

微発光 赤色３８．４

５９．０

赤色判断確実

３９．０

８５．７
１６０

４１．０

２８５４２．０

４２４

４２．９

１０００

高輝度Ｌ Ｅ Ｄ

フ ォ ト カプラ

高耐圧ダ イ オード

Ｄ Ｃ ４ ～２ ０ ｍ Ａ の １ ％を 異常値と し１ ～２ ％の 間で 通報を おこ な い ま す。
モ ニ タ ーは 予告と し て 漏れ電流の 発生後
わ ずか 数十マ イ ク ロ ア ン ペア に て 判断で き る
赤色の 表示と な り ま す。

２．６５１４．３４０．０

試験部品

サ ージ 吸収素子 Ｚ Ｄ ３ ３ Ｖ シ リ コ ン 素子

３５２０１４．１０．１０

通報
出力

ＯＮ

補足版 １／２

通報機能の使い方

ＶＭＲ－２４ＭＺ■ 応用例１ ブザーやランプの利用で早い対応ができます。
本来の使い方は避雷器が寿命となった場合、漏れ電流が生じますので、その漏れ電流でＬＥＤを発光させて通報としています。
端子４番と１番間はオープンコレクタのＯＮ出力となります。
Ｂｚ
モニター付き４ １１２８発信器
例

避雷器
５９１３ １４ＬＥＤ
フォトカプラ内部回路

通過時は単発に鳴る程度
故障時は連続的に鳴る

ライン間素子の漏れ電流

４－２０ｍＡ信号ライン

極性にご注意ください。
＋側
４電流が流れる方向

１－側
逆電圧保護
ダイオード入り

接地端子■ 応用例２ テレメータに入力して遠方の監視室に故障の通報ができます。
現場側

監視側

テレメータ

警報

※２
ライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
サージ通過時出力 ＯＦＦ

被保護－ 機ＦＧ 器

線間の素子が劣化の場合、通報出力はＯＮ信号が継続となります。
ＯＦＦ
劣化時出力

テレメータ
※２

４－２０ｍＡ Ｌ＋

Ｌ＋

Ｌ＋

Ｌ－

Ｌ－

Ｌ＋＋－

Ｌ－

ＶＭＲ－２４ＭＺ

避雷器
Ｅ

Ｅ
Ｌ＋，Ｌ－：ライン符号

シールド線

Ｚ

避雷器

Ｌ－Ｅ

※１＋

Ｅ ＶＭＲ－２４ＭＺ

Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド

※１ Ｚ：酸化亜鉛吸収素子シールド端からの雷サージ侵入を抑えます。

ＯＮＯＮ

（注）
サージ通過時の通報出力はサージ電流波形をフォトカプラで出力させていますので、均整のとれた出力波形ではありません。

■ 応用例３ 市販のトータルカウンタを利用してサージの侵入回数を観察することができます。
カウンタなどへ発信器
例４ １１２８５９１３ １４
接地端子

２０１４．１０．１０

避雷器の処理回数が判ります。
プリセット機能付きを使用すれば設定した回数に達したときメンテナンス作業指示の通告がおこなえます。
たとえば、５００回で避雷器チェックをおこなうなどカウンタは１ｋＨｚ以上の対応可能な仕様をお薦めします。
カウント数をセーブしたいときは３０Ｈｚ等を使用すると良いでしょう。

補足版 ２／２