2540

シグマギア

暖房調節器

RVL480

多機能の暖房調節器で住宅 およびオフィスビルで使用します。 ： 室内温度補償 （室内温度検出器を接続した場合） 機能を持った 外気補償型送水温度制御または熱源側（ボイラ，熱交換器） 制御に使用できます。



外気温度のデータ送受信など通信機能を持っています。

6 種類のプログラム登録された制御 （プラント形式） があり選択された各プラント形式に必要な機能を自動的に選択表示します。



暖房曲線の直接アナログ設定 （スライダ式） アナログ室温再調整，他のパラメータ類は全てＬＣＤ表示，キー操作です。



電源電圧 230ＶＡＣ （－15%＋10%），CE 適合



ビルの形式 ：
－ 一般住宅－ 集合住宅－ オフィスビル

プラント形式 ：－ 個別のボイラが付いた暖房ゾーン制御－ 地域暖房と接続した暖房ゾーン制御－ 複数の暖房ゾーンと熱源から成る，組合せプラント制御



暖房システム ：－ ラジュエータ，コンベクタ，床下と天井暖房システム または 輻射パネル

用途CE1N254020.05.2008

機能暖房ゾーン制御




熱源側制御




暖房ゾーンに対応する混合弁の制御による外気補償送水温度制御
暖房ゾーンに対応するバーナの制御による外気補償送水温度制御
地域暖房と接続した、一次側還水のバルブ制御による外気補償送水温度制御（トランスファステーション）
一次側送水の混合バルブの制御，二次側負荷による一次側送水温度制御 ：ヒートデマンド（要求）は通信（データバス）により二次側調節器より受信
熱源側ボイラのバーナの制御，二次側負荷に対応したボイラ温度制御 ：ヒートデマンド（要求）は通信（データバス）により受信地域暖房と接続した、一次側還水のバルブ制御，二次側負荷による二次側送水温度制御 ：ヒートデマンド（要求 は通信（データバス）により受信これらの 6 つのプラント形式については P3《技術的デザイン》を参照してくだ
さい。

運転モード

自動モード
通常温度設定から低い温度設定にまたはその逆に週間プログラムに従って自動的に切換えます。また 休日モードにも自動切換および熱源側のデマンド制御（ECO 機能）が可能です。
セットバックモード
低い温度設定で連続的に暖房（ECO 機能）。
コンフォートモード
通常温度設定で連続的に暖房（ECO 機能なし）
凍結防止機能（全モードで有効）
手動操作
制御停止、循環ポンプＯＮ

その他の機能


設定された週間プログラムに従った スイッチオフとスイッチオン時間の最適化、急速セットバックとブースト暖房
ECO 機能 ： ビルの構造と外気温度に関連した暖房システムの負荷によるスイッチオンとスイッチオフ
毎日の在室時間と登録する週間タイムスイッチ
年間最大 8 回までの休日期間の登録
パラメータ，実際値，操作状態とエラーメッセージの表示
データバスを経由した他の調節器との通信（LPB）
室内ユニットと外部スイッチによる遠隔制御
サービス機能オーダ
ご注文の際には、型式 RVL480 と台数を指示してください。.
検出器および必要な場合には、室内ユニット，アクチュエータ，バルブ は別途ご注文ください。
関連資料

資料タイプ

資料番号

パーツ番号

ベーシック詳細説明書（Basic：英文）
取付要領書 （英文）
取扱説明書
CE 宣言書（英文）
環境宣言書（英文）

P2540
G2540
B2540
T2540
E2540

–74 319 0617 0
74 319 0616 0––2/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

機器組合せ検出器、室内ユニット操作部 （ｱｸﾁｭｴｰﾀ）通信

 送水と還水温度 ： LG－Ni 1000Ω／0℃ の全ての検出器 例えば ： クランプオン温度検出器 QAD22
 挿入温度検出器 QAE212… および QAP21.3（ケーブルタイプ）
室内温度 ：
 室内ユニット QAW50
 室内ユニット QAW70
 室内温度検出器 QAA24
外気温度 ：
 外気温度検出器 QAC22 (LG-Ni 1000Ω)
 外気温度検出器 QAC32 (NTC 575Ω)
3 位置制御用の全ての電気式，電気油圧式アクチュエータが使用できます。
調節器間のデータ通信（LPB バス）により外気温度のデータの共有，時計の同期等ができます。

技術的デザインプラント形式

暖房回路制御熱源側制御（二時側デマンドにて制御）

13 方弁 3 位置制御
（シート、スリッパ弁）

4
一次側送水温度制御（LPB バスは、二次側調節器と接続）

B9B72540S04

2540S01

A6/B5B75ボイラ制御 （バーナ 2 位置制御）

一次側ボイラ制御（LPB バスは、二次側調節器と接続）
2540S022

B9A5/B62540S05

E2B736熱交換器一次側還水バルブ 3 位置制御

１次側熱交換器制御（LPB バスは、二次側調節器と接続）

B9B7B71

B7A6
B1B5B7B71
B9

室内ユニット QAW50 または QAW70
送水温度検出器
室内温度検出器
一次還水温度検出器
二次側還水温度検出器
外気温度検出器

E1E2LPB
M1
N1Y1B71

2540S06

2540S03

A6/B5ボイラまたは 熱交換器
負荷 （部屋）
データ・バス
循環ポンプ
調節器 RVL480
制御バルブ（3 方弁、2 方弁）

3/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

動作原理

エンドユーザ設定

RVL480 調節器の中でプログラム登録された 6 つの異なるプラント形式があります。
調整する際にそれぞれのプラント形式を入力します。パラメータに関しては暖房システムに応じて設定します。
選択したプラントに必要がない全ての機能は無表示になります。

外気補償制御の場合，送水温度は暖房曲線を経由して一般的な外気温度の関数として制御されます。この基本的設定は、ユニット前面のアナログスライダ設定装置で行います。
室内温度はノブで再調整できます。
更に 下記の機能はエンドユーザが直接設定できます。
－ 通常暖房，セットバック暖房，凍結防止／休日の室内温度設定値－ 在室時間帯の週間プログラム，年間最大８回の休日期間－ 運転モード－ 日付と時間

温度入力

送水温度：LG-Ni1000 タイプ検出器
外気温度：LG-Ni1000 タイプまたは NTC 575 タイプ検出器、RVL480 では、接続された検出器タイプを自動識別すると共に他の調節器と通信で接続する場合、ソース外気温度に定義することが可能。
室内温度：室内温度検出器または室内ユニットあるいは両方を並列使用（平均値）

暖房制御

送水温度制御が基本ですが制御要因に室内温度も含まれます。室内温度検出器によるか建物の構造等により設定するビルの時定数を基に内部で計算されるモデル室温によります。
室内温度検出器を使用すると最高室内温度のリミットも設定できます。
暖房制御は、デマンドに応じてオンオフされます（ECO 機能）。ビルの構造が蓄えた熱量が必要な室内温度を保持するのに充分であればオフになります。この場合、調節器は室内の発熱状況とビルの蓄熱容量から出力を制御します。
省エネ暖房のために、以下の 2 つの暖房のリミットを設定可能です。
- 通常暖房リミット：ECO day（-5～25℃可変）- セットバック暖房リミット：ECO night（-5～25℃可変）

最適起動／停止制御

暖房の運転・停止は、必要に応じて最適起動／停止（オプチマイゼーション）機能を使用することができます。最適起動は、プログラムされた時間より前に制御を開始しプログラムされた時間には必要な室内温度に近い温度になる様に制御します。
また 最適停止は、プログラム停止時間より先に運転（ポンプ）を停止しますがプログ
ラム停止時間においても室温が通常設定値に対して 0.5℃程低い温度となる様に停止時間を決定します。プログラム停止時間以降は、セットバック設定値となるまで制御の停止を続けます。このような機能の一部として急速セットバック機能，ブースト暖房機能等もあります。
（注記）室内温度検出器が無いときは、最適起動制御のみ可能です（最適停止は不可）。

3 位置制御3 位置制御は、外気補償または負荷による送水温度制御として動作します。
比例帯と積分時間は調整できます。送水温度は操作ユニット（制御弁またはスリッパ弁）により制御されます。送水温度の最大，最小リミットおよび送水温度の上昇率（時間当たりの最大上昇温度）も設定できます。

4/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

2 位置制御

2 位置制御は、外気補償または負荷によるボイラ温度制御として動作します。
ボイラ温度は、1 段または 2 段のバーナ ON/OFF 制御により行われます（直接バーナ制御）。バーナ 2 段目制御は、リリースリミットに達すると使用可能になりリセットリミットに達すると使用禁止になります。リミットは調整できます。ヒートデマンドがない時には、ボイラはシャットダウンするか最低温度リミットを維持するかになります（選択可能）。また ボイラ温度の最大／最少リミットは、調整できます。
二次側送水温度は、一次側還水に設置される制御バルブにより外気補償または二次側負荷によって制御されます。
下記の最大リミット制御が可能です。
 一時側還水温度最大リミット：下記の補償信号を選択し、リミット開始点、傾きで設定します（ライン 112,113）。
－ローカル側の外気検出器よる －バス信号による
 一時側、二時側還水温度差（DRT）最大リミット（ライン 115）
上記 最大リミット制御用で使用する積分時間を設定できます（ライン 114）。

地域暖房

還水温度の最小リミット

最少リミットストローク（Ymin）は、流量があるレベルから下がらないようにする機能です。バルブがリミットストロークを下回る制御となる場合、予め時間を設定し（ライン 116）、その間だけ強制的にバルブを全閉とする機能です。設定時間が経過すると正常な制御に戻ります。これにより流量不足時の熱量計の計測エラーを防ぐ事が出来ます。この機能を使用するには、バルブからのリミット信号を端子（H4-M）に接続する必要が有ります。
還水温度の最小リミット機能は、負荷側送水温度の 3 位置制御と熱源側ボイラ温度制御の両方に作用し、ボイラの結露をまたは煙道ガスの凝縮を無くし腐食を防止する機能です。

ロック機能

調整者以外の者によるパラメータ変更を防止するためキー操作による保護があります。
地域暖房の設定は、ハードウェア側でロックできます。

タイムプログラムRVL480 は、週間タイマを内蔵し毎日の在室時間のタイムプログラムが可能です。
各曜日毎に 3 回まで自由に在室時間のプログラム設定が可能です。
また 年間タイマを装備しており休日期間の設定が最大 8 回まで設定できます。さらに夏時間／冬時間の切替が自動で出来るようになっています（国内では不使用）。

遠隔制御

以下の遠隔制御が可能です。
 QAW50 室内ユニットによる運転モードの切換 室内ユニット QAW70 による調節器の主要な機能のオーバーライド
 外部接点（H2-M に接点入力）による送水（or ボイラ）温度設定値の切替
接点入力時どの設定値（固定設定値／最小値）を使用するかを選択します（ライン 185）。
曜日は RVL480 調節器側で自動的に設定されますので、室内ユニットからは変更出来ません。

QAW70 使用上の注意

デマンド信号の伝送

通信エラーメッセージと送水温度の警報

暖房用ヒートデマンド信号は、DC0～10V（＝0～x℃相当）で伝送されます。
x は、30～130℃で可変です。
各調節器間で、以下の通信が可能です。
 二次側調節器から、熱源側調節器にたいしヒートデマンド信号を送信 ロック信号、強制信号の送受信
 外気温度，還水温度，送水温度等の計測値の共有および時計の同期信号の送受信
 エラーメッセージの送受信
検出器配線の短絡 または 断線、通信エラーおよび室内ユニットにエラーが有る場合、エラーメッセージが表示されます。
送水温度の警報送水温度が設定リミットの外にある時間は調整できます。
上の時間が経過した時点でエラーメッセージを表示します。

5/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

その他の機能 一般表示－パラメータ、計測値、運転状態およびエラーメッセージ
 外気温度のシミュレーション（ライン 161＝模擬入力可能：30 分間）
 リレーテスト（ライン 162）
－全てのリレーのマニュアル制御出力が可能
 センサーテスト（ライン 163）
－全ての検出器の計測値を表示
 接点入力状態表示（ライン 164）
－端子 H1–M, H2–M, H3–M および H4–M の状態を表示
 凍結防止時の外気温度（ライン 167）送水温度（ライン 168）設定
 ポンプオーバーラン時間設定（174）：蓄熱防止
 ポンプキック運転（ライン 175）：ポンプ固着防止－夏季、長期停止期間中に動作（毎金曜日 10：00 に 30 秒間だけポンプを ON）
 調節器運転時間の積算表示（ライン 194）：150,000 時間でリセット

機械的デザイン82540Z031921031145612137123

運転モード選択ボタン （対応するボタンが点灯）
表示部(LCD)
LCD 表示、操作ボタン：
Prog = プログラムライン番号選択– + = 表示値の変更

4567

手動ボタン：バルブ閉または 2 段目バーナ ON/OFF
手動ボタン：バルブ開手動ボタン：手動操作用
LED 表示：
手動操作中/ バルブ開 動作中 ／ バーナ 1 段目 ON/ バルブ閉 動作中 ／ バーナ 2 段目 ON
ポンプ ON
カバーシーリング部
実際値表示用の Info ボタン
外気温度 －5℃ における送水温度設定値用スライダ
外気温度 15℃ における送水温度設定値用スライダ
室内温度再調整用ノブ
ベース、カバー固定ネジ

89101112136/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

本体デザインRVL480 本体は、電源部、電子回路、出力リレー、前面操作キーおよび LCD より構成された挿入部と端子台を備えたベース部から成ります。
操作キー，LCD は、ロックの付いた透明カバーの内側にあります。
全ての値は、バックライト付きの LCD に表示されます。
調節器本体は、ベースに挿入し 2 本のビスで固定します。1 本のビスはシール可能です。また カバーもシール出来るようになっています。

本体取付け

RVL480 の取付け方法は以下、3 つの方法により取付け可能です。
 壁取付 （壁表面，制御盤内 等）
 レール取付（標準の DIN 取付レール）
 表面取付（制御盤の扉 等）

アナログ操作部

以下のアナログ操作部が有ります。
 運転モード選択ボタン
 Info ボタン 暖房曲線設定スライダ
 室内温度の手動再調節用ノブ
 手動操作と手動開度コマンド用の 3 つのボタン

デジタル操作部

全ての設定パラメータの登録と再調整、オプション機能の起動、実際値と状態の読込
みが LCD 表示画面上で行われます。ライン番号により必要なパラメータまたは機能を選択して呼び出し、表示、設定、変更、再調整などを行います。Prog（上下）キーでライン番号の変更し（＋）（－）キーでその値を設定／変更を行います。

注記
エンジニアリング

調整

計測回路用配線は、AC24V また アクチュエータとポンプへの配線は AC24～230V で使用してください。取付け、配線施工に際しては必ず有資格者で行い技術基準およびその他の法規に準じて行ってください。
検出器配線は、ポンプ、バーナなど強電用配線とは隔離し決して平行なルートで配線しないでください。
プラントのタイプを選択してください。
地域暖房で使用する時には、地域暖房のパラメータをハードロックできます（H3-M 短絡）。
各調節器には操作説明シートが付いています。

廃棄RVL480 は、電気、電子部品を含み、一般ゴミと一緒に廃棄することは出来ません。
各地域の条例、規則に従い正しく廃棄してください。

保証上の注意RVL480 を他社の製品と組合せて使用する場合、必ず双方の仕様が合致し機能する事を確認し、使用者の責任の基で使用してください。
但し 上の様に他社製品と組み合わせて使用する場合、弊社の通常のサービスおよび製品保証は一切出来ません。予めご了承ください。

7/10アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

テクニカルデータ
供給電圧
周波数
消費電力（外部負荷含まず）
外部ヒューズ（推奨）AC 230 V (-15/+10 %)50 Hz
max. 7 VA
10 A

使用電圧
接点容量 Y1/K4, Y2/K5, Q1
イグニッショントランス電流
イグニッショントランス突入電流

AC 24…230 V
AC 0.02…2 (2) A
max. 1 A (max. 30 s)
max. 10 A (max. 10 ms)

銅ケーブル 0.6 mm 
銅ケーブル 0.5 mm2
銅ケーブル 1.0 mm2
銅ケーブル 1.5 mm2

20 m
50 m
80 m
120 m

配線サイズ

最大 2.5 mm2

通信

通信バスプロトコルタイプ
通信バスロード特性 E

LPB バス
6バックアップ

クロックバックアップ時間

12 h

-適合
EMC 指令– イミュニティー– エミッション
低電圧指令–セーフティ

2004/108/EC– EN 61000-6-1 / -2
– EN 61000-6-3 / -4
2006/95/EC– EN 60730-1 / EN 60730-2-9

セーフティクラス（絶縁）保護等級（カバー閉）
汚染度

II, EN 60730
IP42, EN 60529
2, EN 60730

電源

出力リレー

最大配線長
検出器、室内ユニット接続端子

適合スタンダード

保護データ

寸法の項参照寸法
質量

本体（梱包なし）

1.1 kg色

本体インサート部
端子ベース

ライトグレイ RAL 7035

ピージョンブルー RAL 5014

運転時

環境条件
気象条件

輸送時

保管時

EN 60721-3-3 EN 60721-3-2 EN 60721-3-1
クラス 3K5 クラス 2K3 クラス 1K3

温度

0…+50 °C

湿度

<95 % r.h.
<95 % r.h.
（結露なし）<95 % r.h.
（結露なし

機械的条件

クラス 3M2クラス 1M2

標高条件

海抜 3000 m まで–25…+70 °C –20…+65 °C

クラス 2M2

8/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

L

A6

B9B1

D1 D2B M

B M

A6 MD

B9B1 M

AC 230 V

LPB

L

DB MB

DC 0...10 V

電気配線 強電配線- +Ux

B7S1

B M

B7 M

B5B71

B M

B M

B5 M

B71

S2H2

H1

Y1

H4H3M

N

2540A01N1N

左図:プラント形式 1, 3, 4 および 6（バルブ or 地域暖房）
右図: プラント形式 2 および 5（2 段バーナ付きボイラ）
L

L F1/F4

F2/F5

F3

N Y1/K4

Y2/K5

Q1

Y1

AC 230 V

AC 230 V

LN1LN

F2/F5

Y2/K5F1/F4F3Y1/K4Q1Y2Y1M1M1F12540A02

NNN1F21.
2.

2540A03

弱電配線

E1NA6 室内ユニット
B1 送水（or ボイラ）温度検出器
B5 室内温度検出器
B7 還水温度検出器（1 次側）
B71 還水温度検出器（2 次側）
B9 外気温度検出器
E1 2 段バーナ
F1 サーマルリセット型サーモF2 マニュアルリセット型セーフティサーモ

データバス

LPB
M1N1S1S2Ux
Y1調節器 RVL480
運転モード切替接点（H1 機能）
デマンド機能切替接点（H2 機能）
ヒートデマンド出力制御弁*

地域暖房、設定パラメータロック必要時短絡循環ポンプ

35 ±0.3

2540M01

寸法（mm）

139
EN 60715

1.595(42.5)

16.4

15.3

144

144

26 26 26 26144

max. 3184.514+1138 0106
395039 3536 2922max. 5M16max. 8EN 50262

IEC 61554 - 144 × 144

3672106108+1138 0

9/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

10/10
アーチバック㈱暖房調節器 RVL480

CE1N2540
20.05.2008