一般社団法人日本電機工業会

低圧モータの海外高効率化動向(2020年10月13日改訂)

電動機業務専門委員会
米国
ＥＩＳＡ（Energy Independence and Security Act）
エネルギー独立安全保障法

国・地域名
法律名
規格
規制開始時期

NEMA MG1-12-12
NEMA MG1-12-11
2010年12月19日～

適用範囲
効率クラス
外被構造
出力
極数(P)
電圧
周波数
定格
負荷率
速度
フレーム
取付方法
対象モータ

特性

NEMA Premium（IE3）

EPACT（IE2）

1～200HP（0.75～150kW）

1～500HP（0.75～373kW）

2、4、6
230V、460V、230/460V

2、4、6、8600V以下2、4、6、8

Ｔフレーム
ＩＥＣ相当フレーム

Ｔフレーム、Ｕフレーム
ＩＥＣ相当フレーム

脚取付ﾀｲﾌﾟ
脚取付ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ
DesignＡ又はＢ（IEC：Design Ｎ）

脚取付ﾀｲﾌﾟ
脚なしﾀｲﾌﾟ
DesignＡ、Ｂ、Ｃ（IEC：Design Ｎ、H）

ｶﾃｺﾞﾘｰⅢ,Ⅳ,Ⅴ

取得義務
表示義務
罰則NEMA Premium（IE3）
全閉形、開放形
1～500HP
1～200HP（0.75～373kW）（0.75～150kW）
4、6、8600V以下

EPACT（IE2）
1～500HP(0.75～373kW)
2、4、6、860Hz
連続100%
単一速度

その他
（例）

認証制度

NEMA MG1-12-11

消火ポンプ用モータ(ﾓｰﾀ単体及び設備に組み込まれたﾓｰﾀ)

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ,Ⅱ

規制対象外
（例）

NEMA MG1-12-12
2016年6月1日～

カナダ
ＥＥＡｃｔ（Energy Efficiency Act）
エネルギー効率法

Ｔフレーム、Ｕフレーム
ＩＥＣ相当フレーム

Design A,B(IEC：Design N)

DesignC(IEC：Design H)

Design A,B(IEC：Design N)

Premium（IE3）
Energy Efficient（IE2）
全閉形、開放形
1～200HP
1～500HP（0.75～150kW）（0.75～375kW）
2、4、6

IE3、又はIE2＋可変速ドライブ
全て対象

IE2

7.5kW以上～375kW以下

0.75kW以上～375kW以下

モータ（三相誘導電動機）

モータ（三相誘導電動機）

IE2以上

IE3以上

0.12kW以上～0.75kW未満

0.75kW以上～1000kW以下

モータ（単相誘導電動機／三相安全増防爆電動機）

IE4以上

IE2以上

75kW以上～200kW以下

0.12kW以上～1000kW以下

指定なし

2、4、6
1000V以下
50Hz、50/60Hz
S1（連続）及びS3 80％ED（負荷時間率80%以上の反復使用）
100%
単一速度

2，4，6
2，4，6，850V超～1000V以下
50Hz，60Hz，50/60Hz
S1(連続)、及びS3 80%ED(負荷時間率80%以上の反復使用)、S6 80%ED(負荷時間率80%以上の反復負荷連続使用)
100%
単一速度

指定なし

指定なし

脚取付ﾀｲﾌﾟ、脚なしﾀｲﾌﾟ

指定なし

指定なし

指定なし

指定なし

DesignＡ又はＢ（IEC：Design Ｎ）－DesignＡ、Ｂ、Ｃ（IEC：Design Ｎ、H）
ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ,Ⅱ
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
close-coupledﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
縦取付solid shaftﾉｰﾏﾙｽﾗ
ｽﾄﾓｰﾀ（基本的にEISA施行前の対象外機種をEPAct（IE2）効率クラスで規制）

・Air-over（他冷形）
ｶﾃｺﾞﾘｰⅢ,Ⅳ,Ⅴ
・機械に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・水冷モータ・水中モータ・インバータ駆動専用モータ

今般、2020年10月13日に、第12回目の改訂を致しましたので、ご活用願います。
なお、本表に記載のない国・地域についても規制が実施されている所もあります。
記載に当たっては、確度の高い情報に基づき行っておりますが、海外での規制で流動性もあることから、全ての内容を当会が保証するものではありません。

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

0.75kW以上～375kW以下COMMISSION REGULATION (EU)2019/1781 欧州委員会規則(2019/10/1)※(EC)No 640/2009は、2021年7月1日廃止
IEC 60034-1:2017, IEC 60079(Series)
2021年7月1日～
2023年7月1日～
ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

IEC60034-30-1(2014)2015年1月1日～
2017年1月1日～

2、4、6、8600V以下50/60Hz、60Hz
連続100%
単一速度
Ｔフレーム
Ｔフレーム、Ｕフレーム
ＩＥＣ相当フレーム
ＩＥＣ相当フレームｶﾃｺﾞﾘｰⅠ,Ⅱ
防爆形モータ
ギヤモータ

有
有（ＣＣ番号と効率値表示）
有COMMISSION REGULATION (EC)No 640/2009（欧州）委員会規則
EN60034-30(2009)2011年6月16日～

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

脚取付ﾀｲﾌﾟ、フランジ取付ﾀｲﾌﾟ

ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ,Ⅱ
特殊ﾌﾗﾝｼﾞ、特殊ｼｬﾌﾄ
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
特殊なﾍﾞｰｽが必要なもの
close-coupledﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
縦型Hollow shaft
縦取付solid shaftﾉｰﾏﾙｽﾗｽﾄ ｽﾘｰﾌﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾓｰﾀ
低温用ﾓｰﾀ、ﾌﾞﾚｰｷﾓｰﾀ（基本的にEISA施行前の対 ＴＥＢＣ(Totally Enclosed Blower Cooled)：他力
象外機種をEPAct（IE2）効率 通風形クラスで規制）
耐湿処理ﾓｰﾀ
ＴＥＮＶ(Totally Enclosed Non-Ventilated)：全閉自冷形
ｲﾏｰｼﾌﾞﾙﾓｰﾀ(Immersible electric motors)

・縦形Hollow shaftモータ
・インバータ駆動専用モータ
・Hermetic(ビルトイン）
・水中モータ・極数変換モータ
・一体型ギヤモータ
・一体型ブレーキモータ
・木工用鋸（Saw Arbor）
・全閉自冷型（TENV）
・全閉他冷型（TEAO）
・カプセル絶縁（WindingEncapsulation）
・Design Ｄ（HighSlip）

Ｔフレーム

CSA C 3902011年1月1日～

EU・安全増防爆モータ（Ex eb）
・0.12kW以上の単相電動機－

2014/1/27改訂 2014/7/27実施－有有（エネルギー検定マーク表示）
有2，4，6，8－

・液中モータ・機械(ポンプ、ファン、コンプレッサ、ギヤボックスなど）に組み込まれて一体化され分離でき・水中モータないモータ（モータ単体試験不可）
・機械(ポンプ、ファン、コンプレッサ、ギヤボックスなど）に組み込まれて一体化され ・可変速駆動装置を内蔵したモータ分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・ブレーキ(内蔵)モータ・特殊環境用モータ（海抜4000mを超える標高、周囲温度が60℃を超える環境、最 ・特殊環境用モータ（海抜4000mを超える標高、周囲温度が60℃を超える環境、最高運転
高運転温度400℃を超える環境、周囲温度-30℃未満の環境、水冷モータの場合は 温度400℃を超える環境、周囲温度-30℃未満の環境、水冷モータの場合は0℃未満の0℃未満の環境、製品入口での冷却水温度が0℃未満または32℃を超える環境、爆 環境、製品入口での冷却水温度が0℃未満または32℃を超える環境）
発性雰囲気中の環境）
・防爆モータ・ブレーキモータ・原子力施設用・TENV:Totally Enclosed Non-Ventilated(全閉自冷形)モータ
・多段速度(極数変換)モータ 等なし（各国の国内法で定める場合あり）、自己宣言で可有（効率クラス(IE*)、効率値を表示）なし（各国の国内法で定める場合あり）※英国に関してはEU離脱に伴い確認中です。

同左・Ex eb以外の防爆モータ(安全増防爆;Ex ec, 粉じん防爆;Extb, Ex tc, 耐圧防爆;Ex db, Exdc)

なし （但し、CEマーキング要）
有 （本体への効率・効率クラス(IE*)・製造年の表示、及び付属する技術文書等への製品情報の明記）
市場監視による加盟国間での情報共有。不適合の場合、EU域内での流通禁止。
※三相入力の可変速駆動装置（VSD:Variable Speed Drives）の効率規制が追加されたが本表には記載しない。

（1／5）

低圧モータの海外高効率化動向（2021年7月21日改訂）

一般社団法人日本電機工業会
電動機業務専門委員会

国・地域名

豪州

法律名

Greenhouse and Energy Minimum Standards
Determination 2019

規格

AS/NZS 1359.5:2004

規制開始時期
適用範囲

効率クラス

対象モータ

中国

ニュージーランド2019年7月10日～

2019年7月10日～

中小型三相誘導電動機エネルギー効率標識実施規則（CEL 007: 2016）2011年7月1日～

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

IE2およびIE3(ただし、IECに記載のない効率値は本編記載表による)

外被構造

指定なし

出力0.73～185kW以下

極数(P)
電圧
周波数
定格
負荷率
速度
フレーム
取付方法
特性

2, 4, 6, 8
1100V以下
50Hz、60Hz
連続
75% 若しくは 100%のいずれか
単一速度
指定なし
指定なし
指定なし

その他
（例）

－・水中モータ
・多段速・短時間定格(S2)・Rewound（巻替、修理品）
・オーストラリアまたはニュージーランド以外の国に輸出される機器にモータを組み込む第三者に独占的に供給されるモータ
・トルクモータ

取得義務
表示義務
罰則有
有有

2012年9月1日～

2016年9月1日～

2017年9月1日～

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

GB30253: 20132021年6月1日～

2020年7月1日～

GB2級(=IE3)

GB3級(=IE3)

GB1級：IE3相当
GB2 級： IE2相当
GB3級：IE1相当（中国独自の効率基準値）

GB1級：IE4相当
GB2級：IE3
GB3 級： IE2（国際規格IEC効率クラスの基準値）

GB1級：IE4相当
GB2 級： IE3
GB3級：IE2（国際規格IEC効率クラスの基準値）

GB1級：IE5
GB2級：IE4
GB3級：IE3（国際規格IECの効率クラス基準値）

2極：0.75kW以上315kW以下
4極：0.55kW以上315kW以下
6極：0.55kW以上250kW以下

0.75kW以上～375kW以下

全閉外扇形
7.5kW以上～375kW以下

0.75kW以上～375kW以下

2、4、6380V
50Hz
S1（連続）及び S3 80％ED（負荷時間率80%以上の反復使用）
100%
単一速度
指定なし
指定なし
DesignＮ

指定なし
75%及び100%

有有（指定ラベル表示）
有GB3級以上※極数毎に効率クラス基準値を設定
GB1級
GB2級
GB3級

GB1級
GB2級
GB3級

全閉外扇形

指定なし

全閉外扇形

0.55kW以上～110kW以下 ※0.55kW以上～375kW以下

2、4、6、81000V以下 ※50Hz
S1（連続）
100%
単一速度
指定なし
指定なし
Design N―
1000V以下
インバータ駆動
インバータ駆動
指定なし
インバータ駆動
指定なし
指定なし
指定なし

2、4、6、8、10、12、16
1140V以下
50Hz
S1（連続）
指定なし
単一速度
指定なし
指定なし
指定なし

1.機械（ポンプ、ファン、コンプレッサ、ギヤボックスなど）に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モー 1.機械（ポンプ、ファン、コンプレッサ、ギヤボックスなど）に組み込まれて一体化されタ単体試験不可）
分離できないモータ（モータ単体試験不可）
2.特殊な機械用に専用設計されたモータ（例えば、特殊なトルク特性を要求されるもの、高頻度始動、低慣性 2.特殊な機械用に専用設計されたモータ（例えば、特殊なトルク特性を要求されるロータなど）
もの、高頻度始動、低慣性ロータなど）
3.電源状態が悪い環境下（例えば、モータの起動電流が大きくなりすぎない、送電網の電圧及び/又は周波 3.電源状態が悪い環境下（例えば、モータの起動電流が大きくなりすぎない送電網数の変動幅が比較的大きいなど）において使用できるように特別に設計されたモータの電圧及び/又は周波数の変動幅が比較的大きいなど）において使用できるよう
4.特殊な環境条件下で使用するモータ。例えば、高海抜で設置使用するモータ、排煙用モータ、紡織用モータ に特別に設計されたモータ
5.安全上の必要と特定の設計の制限（エアギャップの拡大、起動電流の低減、密封性の強化）により製造さ 4.特殊な環境条件下で使用するモータ。例えば、高海抜で設置使用するモータ、れた防爆形モータ。⇒耐圧防爆形、安全増防爆形、粉じん防爆形
排煙用モータ、紡織用モータ
6.インバータ駆動専用モータ（強制冷却用ファン付、他力通風形(IC416)）
5.安全上の必要と特定の設計の制限（エアギャップの拡大、起動電流の低減、
7.建設機械、クレーン、電気ホイスト用の円錐形ロータモータ
密封性の強化）により製造された防爆形モータ。
8.モータフレーム内に電磁ブレーキが内蔵されたモータ⇒耐圧防爆形、安全増防爆形、粉じん防爆形
9.巻線形回転子誘導モータ
6.インバータ駆動専用モータ（強制冷却用ファン付、他力通風形(IC416)）
10.二重巻線モータ及び多重巻線モータ ⇒極数変換モータ
7.建設機械、クレーン、電気ホイスト用の円錐形ロータモータ
8.モータフレーム内に電磁ブレーキが内蔵されたモータ
9.巻線形回転子誘導モータ
10.二重巻線モータ及び多重巻線モータ ⇒極数変換モータ

有
有（指定ラベル表示）
有GB3級以上※定格回転速度毎に効率クラス基準値を設定

120W以上～1000kW以下 ※一般用防爆形モータ
コンデンサ始動型単相誘導モータ（120W～3700W・電圧690V以下）
コンデンサ駆動型単相誘導モータ（120W～2200W・電圧690V以下）
コンデンサ始動コンデンサ駆動型単相誘導モータ（250W～3700W・電圧690V以下）
空調機ファン用コンデンサ運転モータ（10W～1100W・電圧690V以下）
空調機ファン用ブラシレスDCモータ（10W～1100W・電圧690V以下）

一般用防爆形モータ

インバータ駆動専用モータ

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたモータ

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたモータ

GB3級(=IE2)

690V以下

永久磁石同期電動機エネルギー効率標識実施規則（CEL 038: 2020）

GB18613: 2020

GB2級(=IE2とIE3の中間)

規制対象外
（例）

認証制度

中小型三相誘導電動機エネルギー効率標識実施規則（CEL 007: 2021）

GB18613: 2012

GB18613: 2006

エレベータ用永久磁石同期モータ（0.55kW～110kW）
インバータ駆動永久磁石同期モータ（0.55kW～90kW）
注：インバータ駆動永久磁石同期モータについては極数の指定がない代わりに定格回転速度が「500～-13000min 」と規定

1.機械（ポンプ、ファン、コンプレッサ、巻上機、減速ギヤーボックスなど）に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
2.モータフレーム内に電磁ブレーキが内蔵されたモータ（ファンカバー内にブレーキを取り付けたモータは対象）有有（指定ラベル表示）
有有有（指定ラベル表示）**有※対象モータにより異なる

誘導起動三相永久磁石同期モータ※対象モータにより異なる**ラベリングの対象範囲は、CEL 007:2021にて出力0.75kW以上～375kW以下（三相誘導電動機）に限定されており、それ以外の出力0.75kW未満および出力375kW超のモータにつきましてはラベリングの対象外となります。
今般、2021年7月21日に、第13回目の改訂を致しましたので、ご活用願います。
なお、本表に記載のない国・地域についても規制が実施されている所もあります。
記載に当たっては、確度の高い情報に基づき行っておりますが、海外での規制で流動性もあることから、全ての内容を当会が保証するものではありません。

（2／5）

低圧モータの海外高効率化動向(2020年10月13日改訂)

一般社団法人日本電機工業会
電動機業務専門委員会

国・地域名

台湾

韓国

ブラジル

法律名

低圧三相籠形誘導電動機（一部の特定設備の設置を含む）エネルギー消費効率基準、効率表
示および検査方法経(90)能字第09004619170号
経能字第10304601670号公告修正： 中華民国103年12月22日(2014年12月22日）

エネルギー消費効率等級表示制度

Presidential Order 4508
大統領令

規格
規制開始時期

中華民国国家標準(CNS)14400
2016年7月1日

KS C 4202
2019年1月1日～

2009年12月8日～

適用範囲

ﾓｰﾀ単体及び特定設備（ポンプ、圧縮機及びファン）に組み込まれたﾓｰﾀ

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ

効率クラス

IE3
（台湾：附表二 参照）

IE3

EPActと同等(IE2)

外被構造

開放形、全閉形

保護形又は全閉形

出力0.75kW/1HP～200kW/270HP

0.75kW以上～375kW以下

極数(P)
電圧
周波数
定格
負荷率
速度
フレーム
取付方法
特性

2、4、6
600V以下60Hz、50Hz/60Hz共用
連続
100%
単一速度
CNS14400に規定のフレーム
指定なし－

2、4、6、8600V以下
60Hz
S1（連続）、S3～S10（S2短時間定格以外）
100%
単一速度
KS C 4202に規定のフレーム
脚取付ﾀｲﾌﾟ、ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ
Design Ａ又はＢ

その他
（例）

－対象モータ

規制対象外
（例）
取得義務
表示義務
罰則

認証制度

・水中モータ・機械に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・可変速モータ
・他の規格で定められたモータ（例えば、高温排煙用モータ等）
有
有有有(製造者若しくは輸入業者）
有（指定ラベル表示）
有今般、2020年10月13日に、第12回目の改訂を致しましたので、ご活用願います。
なお、本表に記載のない国・地域についても規制が実施されている所もあります。
記載に当たっては、確度の高い情報に基づき行っておりますが、海外での規制で流動性もあることから、全ての内容を当会が保証するものではありません。

モータ単体

2020年8月30日～
ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ
IE3

指定なし
2、4極：1HP(0.75kW)以上250HP(185kW)以下
6極：1HP(0.75kW)以上200HP(150kW)以下
8極：1HP(0.75kW)以上150HP(110kW)以下

0.12kW(0.16HP)～370kW(500HP)

2､4､6､8600V以下60Hz
連続100%
単一速度
指定なし
指定なし

ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ,Ⅱ（附表2参照）
連続運転のｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動
防爆形モータギヤモータ
ｶﾃｺﾞﾘｰⅢ,Ⅳ,Ⅴ

ABNT NBR 17094-1
2019年8月30日～－・インバータ駆動専用モータ
・防爆形モータ（Ｅｘｎ以外）

有
有（指定ラベル表示）
有

（3／5）

低圧モータの海外高効率化動向(2020年10月13日改訂)

一般社団法人日本電機工業会
電動機業務専門委員会

国・地域名

ユーラシア経済連合：EAEU※加盟国：ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・アルメニア・キルギス（2018年6月現在）

ベトナム

メキシコ

サウジアラビア

法律名

関税同盟技術規則「電力消費機器のｴﾈﾙｷﾞｰ効率要件」

首相決定
No.51/2011/QĐ-TTg

不明

閣僚会議布告（Council of Ministers' Decree）No.6386に基づく輸出品適合性評価プログラム(船積前検査)規格不明

NOM-016-ENER-2016

SASO IEC 60034-30:2013(IEC 60034-30 Ed.1.0:2008)※SASO=The Saudi Arabian Standards Organization(サウジアラビア標準化公団)

規制開始時期
適用範囲
効率クラス
外被構造
出力

対象モータ

極数(P)
電圧
周波数
定格
負荷率
速度
フレーム
取付方法
特性

TCVN6627-30：2011
TCVN7540-1：20052015年1月1日～
2017年1月1日～
2019年1月1日～
ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ
IE3、又はIE2＋可変速ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
IE2
指定なし
0.75～375kW以下

7.5～375kW以下
2、4、61000V以下
50Hz及び60Hz
連続不明
単一速度
指定なし
指定なし
指定なし

0.75～375kW以下TCVN6627-30：2011
TCVN7540-1：2013

2013年1月1日～
2015年1月1日～
ﾓｰﾀ単体
独自基準以上
IE1以上
指定なし
0.55kW以上～
0.75kW以上～
150kW以下150kW以下
2、4、6、82、4、6400V以下
1000V以下
50Hz又は60Hz
連続不明
単一速度指定なし
脚取付ﾀｲﾌﾟ、フランジ取付ﾀｲﾌﾟ
指定なし

2017年1月14日～
ﾓｰﾀ単体
IE3
開放形、全閉形
1～500HP（0.746～373kW)
2、4、6、8600V以下60Hz
連続100%
単一速度不明横取付、縦取付DesignA又はB

その他
（例）

規制対象外
（例）

・水中モータ・インバータ駆動専用モータ
・機械(ポンプ、ファン、コンプレッサ、ギヤボックスなど）に組み込ま ・防爆形モータ
れて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・ギヤモータ・特殊環境用モータ（海抜4000mを超える標高、周囲温度が60℃を超える環境、最高運転温度400℃を超える環境、周囲温度-30℃未満の環境、水冷モータの場合は0℃未満の環境、製品入口での冷却水温度が0℃未満または32℃を超える環境、爆発性雰囲気中の環境）
・ブレーキモータ2015年7月1日～

2017年1月1日～
ﾓｰﾀ単体

IE2

IE3
指定なし
0.75～375kW

2、4、61000V以下
60HzS1（連続）及びS3 80％ED（負荷時間率80%以上の反復使用指定なし
単一速度指定なし
指定なし
指定なし
・２定格や多重定格のモータにも適用される。
・IEC60072-1と異なるフランジや脚、シャフト寸法を持つものもこの規格の対象になる。

・IEC60034-25に規定されているインバータ駆動用に製作されたモータ。
・機械(ポンプ、ファン、コンプレッサなど）に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・ブレーキモータ、ギヤモータ、巻線形モータ。
・最高運転温度400℃を超える環境、爆発性雰囲気中の環境、水中モータ、始動トルクが定格トルクの100%以上のもの（ゲートモータ、クレーンモータ等）、他冷式モータ（Airover、水冷式等）、キャンドモータのように容器に密封されたり統合化されたシステムの一部品に相当するもの。

取得義務

有

有（取得方法により有効期間6ヶ月と3年がある）

有

有（輸出には適合性評価プログラムによる証明書(COC=Certificateof Conformity)が必要｡日本から出荷する製品は放射線検査が義務付けられている｡）

表示義務
罰則

有
不明有不明

有不明

有(IEｺｰﾄﾞ、効率値）
通関不可

認証制度

今般、2020年10月13日に、第12回目の改訂を致しましたので、ご活用願います。
なお、本表に記載のない国・地域についても規制が実施されている所もあります。
記載に当たっては、確度の高い情報に基づき行っておりますが、海外での規制で流動性もあることから、全ての内容を当会が保証するものではありません。

（4／5）

低圧モータの海外高効率化動向(2020年10月13日改訂)

一般社団法人日本電機工業会
電動機業務専門委員会

国・地域名

インド

シンガポール

法律名

Energy Efficient Induction Motors – Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Order, 20172017年 省エネ三相かご形誘導電動機(品質管理)指令

the Energy Conservation Act (ECA)
省エネルギー法

規格IS 12615:2018 Line Operated Three Phase a.c. Motors (IE CODE) "Efficiency Classes andPerformance Specification"

試験基準
IEC 60034-2-1:2014(method 2-1-1B)
or IEEE 112:2004(method B)

規制開始時期

2018年1月1日～

適用範囲

ﾓｰﾀ単体及び設備、機械に組み込まれたﾓｰﾀ
IE2
IP44以上2018年10月1日～
モータ単体、ポンプ・ファン・エアコンプレッサ等に装着されたモータ
IE3
指定なし

出力

0.12kW～1000kW

0.75kW～375kW

極数(P)
電圧
周波数
定格
負荷率
速度
フレーム
取付方法
特性
その他
（例）

2,4,6,8
1000V以下
50Hz
S1(連続)およびS2以上の等価S1を含む
不明
単一速度
枠番号56以上
脚取付､フランジ取付､立形シャフト

2,4,61000V以下
50Hz，50/60Hz
連続
不明
単一速度

効率クラス
外被構造

対象モータ

・多段速モータ(極数変換モータ)
・機械に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・インバータと一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・ブレーキモータ（モータ単体試験不可）
規制対象外
（例）

指定なし

・周囲温度が60℃を越える環境､最高運転温度が400℃を越える環境､周囲温度が-30℃未満の環境､水冷モータの場合0℃未満の環境､製品入口での冷却水温度が0℃未満､または32℃を越える環境､爆発性雰囲気の環境で運転されるように設計されたモータ｡
・液中モータ ・多段速モータ(極数変換モータ)・ブレーキモータ ・トルクモータ
・機械に組み込まれて一体化され分離できないモータ（モータ単体試験不可）
・輸出用機器に組み込まれたモータ
・NEA(環境庁)環境保護局長によって免除されたモータ

取得義務

有

有(認定証COR=Certificate of Registrationの発行あり)

表示義務

有

有(モータ銘板に製造年、IEコード、負荷率100%、75%、50%の公称効率値を記載要。認定刻印やラベル添付は無)

有

通関不可

認証制度

罰則

今般、2020年10月13日に、第12回目の改訂を致しましたので、ご活用願います。
なお、本表に記載のない国・地域についても規制が実施されている所もあります。
記載に当たっては、確度の高い情報に基づき行っておりますが、海外での規制で流動性もあることから、全ての内容を当会が保証するものではありません。
（5／5）