計測地震防災システム
製品カタログ

低層・中層ビルにも対応しました！
！

Visual Sensor System for Quakes

高層・超高層ビル対応システム
免震ビル対応システム

HAKUSAN CORPORATION

はは、地震発生時の建物の揺れを視える化し、人と建物・安心をサポートするシステムです。
人と建物
物 の安全のP5

掲載

建物の揺れをリアルタイムに把握
P5

掲載

大きな地震の揺れを建物各所に地震計を設置することで、建物全体の揺れをリアルタイムに把握することができ、実際の揺れの状況に合わせた対応が可能になります。

到達前に検知緊急地震速報を受信することで、強いP5

揺れが到達する前に、予測した震度や到達時刻を知ることができ、建物が揺れる前から設備制御や人の安全対策を講じることができます。

掲載

長周期地震動への対応
長周期地震動の発生を予測し、建物利用者への注意喚起やエレベーターの自動停止などを事前に実施できます。

建物の様子

地震の波形

地震発生
1

通常

揺れ到達建物に残る？ 避難する？
VissQなら、被害の実態に近い指標を用いて建物の安全性の確認をサポートし、施設管理者や利用者に向けた的確な情報が得られるため、建物の継続使用・事業継続・帰宅困難者の受け入れなどの判断が容易になります。

P6

掲載

各施設の被災状況を防災拠点で集中管理
P4

複数の施設を展開する組織や企業グループは、防災拠点で各施設の被災状況を監視し、復旧支援の優先順位付けをするなど、迅速な対応が可能になります。

掲載

計測した地震のデータを活用
建物の被災度データは、ＢＣＰやP4掲載

建物の 被災度判定支援

リスク管理に活用できます。また、免震建物においては免震効果の確認や点検の要否の判断に役立ちます。

地震到達後の建物使用の可否や設備点検の優先順位付けなどの判断をサポートし、二次災害の発生を抑制します。

※被災度判定及び長周期地震動の発生予測は推定であり、正確性を保証するものではありません。

揺れ収束

2

のシステム構成
システム構成図は概要を示すため、省略して描かれています。

高層・超高層ビル対応システム

免震ビル対応システム

地震計センサ部はビルの5〜8階毎に設置します。
地震計記録部には最大10台のセンサ部の接続が可能です。

免震層の下部・上部、中間階、最上階に地震計を設置することで、建物の被災度判定支援に加え、免震効果の確認ができます。また、算出された相対変位から免震層の点検要否の判断も可能です。

高層・超高層ビル

対象の建物： 大臣認定免震、告示免震※地震応答解析と判定クライテリアの情報が必要です。

地震計
地計 センサ部
部

免震ビル

地 計 センサ
地震計センサ部
サ部

LAN
ケーブル
LAN
ケーブル

表示機器

ＰｏＥ ＨＵＢ
ＵＢ

免震層

ＰｏＥ ＨＵＢ

地震計 記録部

3

表示機器

地
地震計
記録部

建物の 被災度判定支援

被災度判定支援システム

供します！
・建物の使用の可否・設備点検の優先順位づけ
・復旧作業開始のタイミング
・施設利用者への状況説明

あらかじめ設定した建物の情報と実測の加速度データから、建物全フロアの最大加速度と最大層間変形角 ※を算出します。
大最大層間変形角にて建物の柱や梁などの構造体の状態、最大加速度にて什器や天井などの非構造体の状態を推定できます。
◆ 算出された被災度評価結果の表示画面
最⼤層間変形⾓分布

最⼤加速度分布
X⽅向

（階）
18F

18F

10F

10F

1F
01/200縮⼩最⼤層間変形⾓⼩破

1/100（rad.）

拡⼤

Y⽅向

（階）

X⽅向

（階）
RF

Y⽅向

10F

1F
01/2001/100

縮⼩最⼤層間変形⾓（rad.）

拡⼤

1F
0400

縮⼩

最⼤加速度

家具・什器類
⼀部転倒

中破

800

（cm/s2）1200
拡⼤

天井⼀部損傷※建築基準法施行令第82条の2で超高層建物の構造体の損傷限界値は層間変形角にて規定されています。

は、被災度判定支援に加え免震層の臨時点検の判断や免震効果の確認が可能です。
免震層の 臨時点検の 判断

免震効果 の 確認

加速度値をもとに算出された免震層の相対変位が、あらかじめ設定した点検要否の判断基準（閾値）を超えているか否かにより、免震層の臨時点検の要否が判断できます。

免震の場合（実測）と非免震の場合（解析）の加速度値の比較表示により、免震の効果が確認できます。

◆ 免震と非免震応答比較の画面◆免震層変位軌跡の画面

1.75
2.00
2.66

4

建物の種類や用途に応じて各システムの選択が可能です。
大きな地震の 揺れを到達前に検知

緊急地震速報システム◆ 緊急地震速報の表示画面

気象庁配信の緊急地震速報を受信し、強い地震動が到達する前に、予測した震度や到達時刻を知ることができます。

緊急地震速報受信機に役立ちます！
・人員の配置 ・必要部署への連絡
・長周期地震動の予測

建物の 揺れをリアルタイムに 把握

加速度・震度警報システム
変位警報システム◆ 主要階の震度表示画面

建物各所に分散させて地震計を設置することで、個々の地震計からの加速度データを取得するとともに、震度相当値と変位を即座に算出します。

加速度・震度警報装置

変位警報装置・揺れの状態をリアルタイムに把握・エレベーター設備などの自動制御・注意喚起の放送

5◆ 主要階の変位表示画面

Visual Sensor System for Quakes

グループ内施設の 被災状況を防災拠点で集中管理

グループ監視システム◆ ネットワークシステムのイメージ図システムのネットワーク化により、防災拠点で各施設の被災状況が定量的に把握できるので、震災支援・復旧対応の優先順位付けが可能になります。
これにより、被災直後により効果的な初動対応を実施することができます。

グループ・エリア
防災拠点

約データ集

役立ちます！

グル
ループ施設

グループ施
施設

・複数施設の被災状況を把握
・施設対応の優先順位付け
・具体的な対策を指示
グループ施設グループ
プ施設◆ 各施設の被災度、震度、加速度、システム動作状況を一覧で確認できます。

高分解能サーボ型加速度センサで、微小振動計測・大加速度計測が可能
地震計のセンサ部をSU501にすることで、高精度・広帯域における大加速度計測が可 能となります。従来品（センサ部SU202）との互換性を維持しているため、システムの組み合わせやアップグレードが容易です。

ノイズに隠れて見えなかった微小な振動や高層ビルの強風時の振動まで計測可能。

INIT

DATA OUTFGSU501

6主な製品仕様
有線LAN地震計
地震計
LU301

センサ部 SU202
SU
U202

高性
高性能センサ部 SU501
01

トリガ論理
プリ/ポストトリガ時間
トリガレベル
内蔵ストレージ
寸法・重量

記録部 LU301
記

センサ間OR/AND選択、センサ内OR
1〜99秒
0〜980Gal、1Gal単位
120Gbyte
81×144.5×39.2mm・約460g

SU202
センサ
周波数範囲
チャンネル数A/Dコンバータ
測定レンジ・インターバル
分解能
通信インターフェイス
寸法･重量

SU501

MEMS型加速度センサ
DC〜50Hz3チャンネル(水平2成分、鉛直1成分)
デルタシグマ型 24ビットA/Dコンバータ±2.0G・100Hz0.01Gal（水平/鉛直）
100BASE-TX ×2
140×140×58mm・約650g

センサ
周波数範囲
チャンネル数A/Dコンバータ
測定レンジ・インターバル
分解能
通信インターフェイス
寸法･重量

サーボ型加速度センサ
DC〜30Hz3チャンネル(水平2成分、鉛直1成分)
デルタシグマ型 24ビットA/Dコンバータ±4G（オフセット1G含む）
・100Hｚ0.0006Gal（水平/鉛直）
100BASE-TX
140×140×58mm・約800g

緊急地震速報受信機／加速度・震度警報装置／変位警報装置
緊急地震速報受信機、加速度・震度警報装置、変位警報装置は、基本仕様及び外観は同じです。

SB-2200／KB-2100T／KB-2100J／EW-2000／EW-1000
通信インターフェイス仕様
出力接点端子USBポート
電源
消費電力
規格
LED表示
寸法・重量

緊急地震速報受信機※：SB-2200、KB-2100T、KB-2100J
加速度・震度警報装置：EW-2000
変位警報装置：EW-1000※衛星回線・地上回線に対応しております。

LAN：10Mbps/100Mbps
絶縁方式：フォトMOSによる絶縁出力、a接点
USB1.1/2.0準拠
入力定格：100V AC
30W以下 入力周波数：50/60Hz
VCCI クラスA準拠、RoHS指令
POWER（緑）、READY（緑）、STATUS（緑）280×390×43mm・3.7kg

緊急地震速報表示ソフト／変位表示ソフト／加速度・震度表示ソフト／被災度判定支援ソフト
X⽅向（階）

18F10F

10F

1F

緊急地震速報表示ソフト KS-2000H

変位表示ソフト EW-1100V

加速度・震度表示ソフト EW-2100V

01/200縮⼩最⼤層間変形⾓

Windows 10
クロック速度2GHz以上のIntel Pentium系列のプロセッサまたは互換
1GB以上の空きメモリ
1024×768以上、65536色（16ビット）以上
200MB以上の空き容量
1つ以上の10/100/1000BASE-TX.NET Framework 2.0以上が必要

ご不明点・ご質問は担当営業またはサポートにお問い合わせください。
注)本機を正しくより安全にご使用いただくため、ご使用の際には必ず「取扱説明書」または注意書きをよくお読みください。
※VissQ・DATAMARKは白山工業株式会社の登録商標です。その他の商標、登録商標は各所有者に帰属します。
※このカタログに記載された仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。
※このカタログの記載内容は2022年12月12日現在のものです。

〒183-0023 東京都府中市宮町1-40 KDX府中ビル8F
TEL. 042-333-0080 FAX. 042-333-0096
URL: https://www.hakusan.co.jp/
E-mail: support@hakusan.co.jp̲

Y⽅向

10F

01/200縮⼩

最⼤層間変形⾓

1/100（rad.） 1F
拡⼤0400

縮⼩800

最⼤加速度

EWS-5100／EWS-5100 IS
OS
CPU
メモリ
ディスプレイHDDLANその他※本製品は白山工業製の有線LAN地震計や緊急地震速報受信機、加速度・震度警報装置、変位警報装置の使用を前提としています。

お問い合わせ先（rad.） 1F
拡⼤

X⽅向

（階）
RF（cm/s2）
1200
拡⼤

被災度判定支援ソフト EWS-5100／EWS-5100IS（免震ビル対応）

KS-2000H／EW-1100V／EW-2100V
OS
CPU
メモリ
ディスプレイ
HDD
LAN
その他

1/100

Y⽅向

（階）

18F

Windows 10
2GHz以上のマルチコアプロセッサ
4GB以上の空きメモリ
1280×1024 または1920×1080
20MB以上の空き容量
100BASE-TX以上.NET Framework 4.0以上が必要