医療施設と商業施設における環境と融合する設備計画■寺岡整形外科病院●パッシブ換気システムの挙動と効果໛५ঌಎ૤໐ͅպ౾̳ͥାࠁ‫ͬشٸ‬৽ఘ̱̹͂ಎܰ࿅ພ͈֭࠺ఢȆ٨ਘࢥম̜́ͥȃ࠺ಃ৽ΣȜΒ̜́ͥȶ૶̱ͦ͘Ȃ૞ှ̯ͦͥພ֭ȷͬ΋ϋΓίΠ̱͂̀Ȃ୭๵୭ࠗ৾ͤͅழ̺ͭȃɡ୒ාܿ੅৪͈̭͂͊߃ා͈୭๵୭ࠗ৪ͅ‫ͥͦͣ͛ݥ‬࿨‫͉ڬ‬Ȃ౷‫͈͒ޏ۪ݩ‬෻ၪͬల֚ͅȂ౷֖۪‫ޏ‬Ȃ‫أ‬෎۪‫ޏ‬Ȃհ஠Ȇհ૤̈́̓အș̈́ȶ۪‫͈͂ޏ‬ဏࣣȷ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃ࠺୭͉ࠐफ‫ڰ‬൲̜̹́ͥ͛͜Ȃࠐ‫۪א‬‫ͥͩ۾ͅޏ‬΋ΑΠȪͼΣΏλσȆρϋΣϋΈȫ͜ਹါ̈́έ͹·ΗȜ̜́ͥȃজ͉Ȃ୭๵஠๊Ȫഩ‫ܨ‬Ȇ‫מ‬୆Ȇߗ಺Ȇઌࣛ‫ܥ‬ȫ͈୭ࠗ‫͍ݞ‬۬ၑ͈౜൚৪̱͂̀ȶ঳‫ؖ‬ାࠁ‫ٸ‬‫ش‬ພ֭ȷȶͼ΂ϋκȜσࢩോ᠕‫׬‬ȷͅࠈͩͤȂ࠺ಃ৽ΣȜΒͬ͏̢̾̾͘Ȃ΋ΑΠΨρϋᾼ͜෻ၪ̱̹୭๵ْࠗ৾ͤͅழ̺ͭȃ
3 ͈̾ίυΐͿ·Πͬ೒̱̀Ȃ࠺ಃ͂୭๵̦֚ఘ̭̈́ͥ͂́ͅȶ࠺໤‫ܥ‬ෝ͈࢜ષȷ͂ȶ۪‫͈͂ޏ‬ဏࣣȷͬ଎̭ͦͥ͂͞Ȃ୭ࠗশͅே೰̧̞̥̹́̀̈́̽‫ه‬ఴͬঔ୭͈‫׋‬ဥ́͘ͅ൩ࣺ͚̭ٜ͂́ࠨ̧̞̠̭́ͥ͂͂ͬ৘̱̹ۜȃ̭͈ͦͣࠐࡑͬ‫̱̥ڰ‬Ȃࣽࢃ͜୭๵୭ࠗ৪͈ఱ୨̈́ηΛΏοῧ̱̀࠺ಃْࠗ͞୭๵‫׋‬ဥ͒ୟޭഎͅࠈͩ̽̀ࡄᲣͬୟ͙Ȃडၻ͈ै຦̧̩̞̹̞ͬ̾̽̀ȃພ֭डષ‫࣒͈ٴ‬൴͉Ȃ݈ٛ͞ςΧΫς̴͈͙̈́ͣȂ΋ϋ΍ȜΠȆ༓‫ޑ‬ٛ̈́̓ୟޭഎ̈́౷֖࢐ၠͬ଎ͥા͂պ౾̫̿Ȃ̭̭ͅুட͈ࠃ͙ͬ‫̱̥ڰ‬̨̹̳͈ͣ͞ߗ‫ͬۼ‬஻੄̱̹ȃ࣒൴͈‫ؚ‬आ͉Ȃ‫ٳ‬༶എ̈́ߗ‫ࣞ͂ۼ‬ௗ̥͈ͣুடन࢕ͬ‫ږ‬༗̳̹ͥ͛ͅ߹০̱̤̀ͤȂ̭͈ࠁેͬ‫̱̥̀ڰ‬඾ৣ΀ΥσΆȜͬडఱࡠ၌ဥ̧́ͥΩΛΏή۟‫ܨ‬ΏΑΞθͬࢹಃ̱̹ȃ̹͘Ȃ඾ৣͬ࢘ၚഎͅਬ෎̳̹ͥ͛ͅ‫ؚ‬आऺ͉ճ૗͈΄σΨΣ;θࣙโͬঀဥ̱Ȃ౯෎ऺ͉‫ؚ‬आ࿂͉̩́̈́ഛ֔࿂
ͅ୭౾̱̹ȃ
中間期の自然換気
暖まった空気は自然に排出
自然換気口③（ダンパー開）

日射

天井内の空気温度上
天井内
昇

自然換気口①（換気窓開）

外部の涼しい空気が室内に流入

スプリンクラーポンプ（既設）

新設発電機ポンプ（上水・井水・吸引）
手術室・サーバー室の空調
スプリンクラーポンプ（将来）
医療ガス機器・冷蔵庫・医療モニター
手術室・病室・ＳＳ等の電源

図‑ 2 既設・新設発電機と対象負荷■給水の確保ब‫ٺ‬শ͈౯କͅ๵̢Ȃ‫ܡ‬ం֔࡫ͬ၌ဥ
̱ȂXD஄૆କ͞८କ̺̫̩́̈́௉ੰၠ
̱֔͜କ͈చય̱̹͂ȃພ֭ඤͅ୭౾
̯ͦͥକ஀́֔କ͂ષକ̦ঀဥ̧́ͥ
̠͢ͅ‫ݯ‬କ͈3ਹ‫ͬا‬଎̹̽ȃ

夏期の天井内排熱

自然換気口②（ダンパー閉）

日射

自然換気口③（ダンパー開）

天井内の空気温度上
天井内
昇

循環ファン（停止）

天井内の通風により排熱する（天井面からの熱負荷を抑制）

自然換気口①（換気窓閉）

天井換気開口

冬期の暖房利用T1 T2：温度センサ

暖まった空気は自然に排出

天井内の空気温度は上昇

循環ファン
（停止）

既設発電機

自然換気口②（ダンパー開）

循環ファン
（運転）
T2＞ T1
自然換気口①（換気窓閉）

天井換気開口

講堂

温度条件

状態
自然換気あり

開

閉

開

停止

外気＜室内自然換気なし

換気口① 換気口② 換気口③閉

閉

閉

ファン
停止

温度条件

状態

外気＞室内

天井内排熱

天井換気開口
T1 講堂

換気口① 換気口② 換気口③閉

開

開

ファン
停止

温度条件

状態

天井＞室内

暖房利用あり

閉

閉

閉

運転

天井＜室内暖房利用なし

換気口① 換気口② 換気口③閉

閉

閉

ファン
停止

図‑ 1 講堂のパッシブ換気システム

ͼσ઄͞ฒαȜΑ͈΃ρȜΑ΅θͬनဥ̱Ȃণ‫ژۜͥ͢ͅژ‬എ̈́ྶ̯ͥۜͬ࢜ષ̵̯༞̠ચྶْ̳̭ࠗ͂ͥ͂́೒Ⴙ໐ચྶ͈ා‫ۼ‬ક๯ഩႁၾͬ࿩51&೩ࡘ̱̹ȃȪ଎. 4 ȫ̷͈ఈȂຕಇ෎෎࡙ȂεϋίͼϋΨȜΗȂఊု࢕อഩȂચྶ͞΀Α΃τȜΗ͈૽ۜΓϋ΍Ȝอ೪൝͈नဥ۪ͤ͢ͅ‫ޏ‬໅‫ك‬೩ࡘͬ଎ͤȂා‫́ۼ‬
࿩2-711u͈DP3ॉࡘ࢘‫͙ࣺࡉͬض‬Ȃਲြ൳ܰ࿅ഝ༘͂๤͓࿩21ɓ೩ࡘ̱̹ȃ■イオンモール広島祗園ࢩോঌࣕ‫࠺ͅٸ‬୭̯̹ͦఱ߿੸ުঔ୭́Ȃȶ૽͞౷֖ͅ෻ၪ̱̹۪‫̩̿ޏ‬ͤȷͬ΋ϋΓίΠ۪ͅ‫ޏ‬໅‫ك‬೩ࡘͬଔૺ̱̹ȃ̹͘Ȃ΂Ȝίϋࢃͅ୆̲̹‫ه‬ఴٜࠨ৾ͤͅழ̺ͭȃ̞̠͂ૄ࠯‫́ئ‬Ȃൃ‫͈ܢ‬ഝඤ‫أ‬ഽͬષ̬̹ͥ͛ͅȂӱGDV෎ٝਓ‫׋‬ഢͥ͢ͅഝඤ͈͒‫ܥ಺ٸ‬଑੄‫أ‬ഽ͈ઌ‫أ‬ȂӲ෎࡙୨ၗ̱‫׋‬ഢͥ͢ͅ႖କ੏۪‫أ‬ഽ͈ઌ‫ͬأ‬೹մȆ৘ঔ̱̹ȃ൚੝Ȃ‫΀̞ێ‬ςͺ͈έ͹ϋ΋ͼσξ
ΣΛΠȪոࣛGDVȫ͈ఱ໐໦ͬ೪গ̱
̞̹̦̀Ȃ̭ͦͬୟޭഎͅ‫׋‬ഢ̱Ȃඤ໐อ෎ͬGDV̀ͅ෎ٝਓ̳̭ͥ͂́႖କ੏۪‫أ‬ഽͬઌ‫̵̯أ‬Ȃ‫ܥ಺ٸ‬଑੄‫أ‬ഽ̩̱̹ͬࣞȃ̹͘Ȃൃ‫͜ܢ‬႖෎࡙ͬ‫׋‬ഢ̱̞̹̦̀Ȃ෎࡙͈୨ၗ̱࣐̞ͬȂΰΛΘȜΨͼΩΑࠐဇ͈
3 ষ௰ࠏൡ́႖କ੏̵۪̯Ȃજ΀Υ͜ͅ෻ၪ̱̦̈́ͣࢵͅ႖କ੏۪‫أ‬ഽ̩̱̹ͬࣞȃచॐࢃ͈ഝඤ‫أ‬ഽ͉Ȃ
28Ɏ̥ͣ31Ɏͅષઌ̱Ȃ෎࡙Ȇเ௣൲ႁͬ௩̭̩͂̈́͞ൃ‫͈ܢ‬৒ඤ۪‫ޏ‬ͬ٨஝̧̹́ȃȪ଎. 5 ȫ●冬期の店内寒さ改善ΏοΛάϋΈΓϋΗȜ͈ߗ಺͉ා‫ۼ‬႖པ৽ఘ́Ȃ࠺୭౷͉ൃ͜๤‫ڛ‬എ‫أ‬౰̈́౷֖͈̹͛Ȃఈഝ༘ͅ༩̞൚ঔ୭͈ΓϋΠρσ෎࡙͉႖କْ͈͙͈̱̹̦ࠗ͂Ȃ΂Ȝίϋࢃͅഝඤ̦‫ێ‬̞̞̠͂‫ه‬ఴ̦୆̲̹ȃ႖෎࡙͈͙

●地球環境への配慮κȜσ೒Ⴙ͈ચྶ͉જഩႁȆಿ਍ྵ
̈́MFE‫ۼ‬୪ચྶͬनဥ̱Ȃਲြഝ༘́
͉911My͈઄࿂ચഽͬ611My͂೩̩୭೰̱̹ȃ฽ৣၚ͈̞ࣞΓρηΛ·Η
改 善ɡ̵̳̞ͭ৪
ߛȁგࢬԺಅಎࢥྩഝఱिུഝ
୭ࠗ໐୭๵໐ಿ

前改 善

OA 5℃

後OA 5℃
外調機

外調機
2次ポンプ

冷熱源

氷蓄熱

冷水往き
温度９℃

1次ポンプ

2次
ポンプ

寒いエリアのＦＣＵは停止
FCU
FCU
停止
SA

SOA 13℃

RA

室温17℃
外皮
建物内

内部発熱
冷水還り温度 15℃

1次ポンプ①FCU熱回収運転による店内への外調機吹出温度の昇温
ＦＣＵ全台数運転による熱回収
FCU
FCU

外気温より高い冷水と熱交換し昇温SOA 16℃

SA

RA SA

図‑ 3モール通路の照明

図‑ 4

RA

室温20℃
外皮
建物内

内部発熱
冷水循環温度 19℃②熱源切離し運転による冷水循環温度の昇温36

自然換気口②（ダンパー閉）

暖められた空気を室内へ
循環ファンによって吹出

講堂

外気＞室内

日射

天井内のT2
空気温度上
天井内
昇暖められた空気自然換気口③（ダンパー閉）

氷蓄熱●担当した主なプロジェクト
2002年 不二電機本社ビル
2003年 小林邸
2005年 天満屋岡山駅前ビル
2006年 福山蔵王病院
2008年 岩谷産業中国支社
2009年 イオンモール広島祗園
2011年 西大寺グリーンテラス
2012年 寺岡整形外科病院
2014年 岡山川崎病院（建設中）●自然の恵みを活かしたやすらぎの空間の創出

ヘッダーバイパス

生年月日 1978年 6 月広島県生まれ
最終学歴 2001年 山口大学
工学部 機械工学科卒
業務経歴 2001年㈱竹中工務店入社
2004年〜広島支店設計部
2012年〜大阪本店設計部

ಎܰ࿅ພ͈֭੝‫ܢ‬ൎ঩ͅ෻ၪ̱̾̾
डఱ͈࢘‫ͬض‬ංͥब‫ٺ‬చॐ࣐̹ͬ̽ȃ■電力の確保‫ܡ‬୭อഩ‫͈ܥ‬చય໅‫͉ك‬Ȃཡबȼ༗հȪ‫غ‬ब୨ၗȫ͂ယၾ̦ࡠ̞̹ͣͦ̀ȃ̷̭́Ȃ૧୭อഩ‫͉ܥ‬ఱܰ࿅ब‫غͥ͢ͅٺ‬ब೪ഩশ͜ͅ‫̧̦́ݯރ‬ͥ༗հ໅‫͈ك‬చયͬఱ໙ͅ௩̱̹͞ȃ̹͘Ȃ‫ܡ‬୭อഩ‫͉ܥ‬ཡबဥ̷͈͒͘͘၌ဥ̱Ȃ૧୭อഩ‫੿͉ܥ‬ြ͈‫ܡ‬୭อഩ‫ࢵ͈ܥ‬૧ͅ๵̢̀ཡब໅‫ك‬໦ͬࡉࣺ͚̭͂́Ȃ͈ࣽٝࢥমಎͅอഩ‫ͬܥ‬೏‫ح‬୭౾̳ͥιςΛΠͬၑٜ̱̞̀ͣ͜Ȃनဥͅঢ̧̭̦̹ͥ͂́ȃȪ଎. 3 ȫΩΛΏή۟‫͉ܨ‬඾ৣ͈̜ͥশ‫ۼ‬ఝͅခ࢘̈́ΏΑΞθ̜́ͥȃ‫ږ‬৘̈́જ΀ΥσΆȜ଻ͬ‫ږ‬༗̳̹ͥ͛Ȃ۟‫࢛ܨ‬͈κȜΗΘϋΩȜ͂‫أ‬ഽΓϋ΍Ȝͬ୭౾̱Ȃ‫ܬ‬୯ͥ۟͢ͅ‫ٳ࢛ܨ‬໾͞Ȃ‫أ‬ഽૄ࠯ͅ؊̲̹έ͹ϋอ೪ͬडഐͅଷࢄ̳̭ͥ͂ͬࣉ̢̹ȃȪ଎. 2 ȫಎ‫͉ܢۼ‬Ȃ඾ৣͤ͢ͅ౰̹͛ͣͦഛ֔ඤߗ‫͂ܨ‬৒ඤ͈͂‫أ‬ഽओ͈຾ႁ̦୆̲Ȃ߹০‫ؚ‬आͅ‫̀̽״‬ષઌ̱Ȃडೀ໐̥ͣෳ੄̯ͦͥȃ‫أܨٸ‬ഽ̦೩̞শ࣒ͅ൴‫ئ‬໐ͤ͢ၵ̱̞ߗ‫৾ͬܨ‬වͦͥȃ‫͉ܢذ‬Ȃडೲ໐̥ͣडೀ໐͈۟‫࢛ܨ‬͒ߗ‫̦ܨ‬ၠ̠̱ͦͥ͢ͅȂഛ֔ඤෳ෎࣐̞ͬ‫ؚ‬आ࿂̥͈ͣ෎໅‫ဲͬك‬ଷ̳ͥȃൃ‫͉ܢ‬Ȃ۟‫࢛ͬܨ‬஠໾̱Ȃ඾ৣͤ͢ͅ౰̹̽͘ഛ֔ඤߗ‫ͬܨ‬੏۪έ͹ϋͤ͢ͅ৒ඤ͒൵ව̳ͥȃ৒ඤͤ͢͜ഛ֔ඤ‫أ‬ഽ̦̞ࣞশͅ౰པ͈༞੩ͅ၌ဥ̱Ȃ΍Ȝ΅ντȜΏοϋ࢘‫أͤ͢ͅض‬ഽ໦ືͬ޳֚‫̱ا‬Ȃ١ഐ଻̹ͬࣞ͛ȃ‫ܨ‬યૄ࠯ͅ؊̲ා‫ͬۼ‬೒̱̀၌ဥ̳̭ͥ͂́Ȃ࿩ 9 ɓ͈ߗ಺΀ΥσΆȜͬॉࡘ̱̹ȃ̹͘Ȃুட΀ΥσΆȜ၌ဥ͈۷ത̥ͣȂ୭๵‫ܥ‬٫͈͙ͅှ̴ͣȂ࣒൴‫ئ‬໐͈۟‫ܨ‬ௗ͉਀൲‫ٳ‬໾̱̹͂ȃヘッダーバイパス

中 下 一 成●病院の安全・安心

冷熱源

設備部門

改善前・改善後の空調システムの運用