11749P01

749

QAA20..1Symaro™

QAA2061DQAA20..1..

室内型温度検出器
 アクティブ出力型室内温度検出器
 電源電圧 AC 24 V or DC 13.5…35 V 出力信号 DC 0...10 V or 4...20 mA
用途

空調換気設備における、室内温度制御、計測およびモニター用検出器
タイプ

型式
QAA2061
QAA2061DQAA2071

計測レンジ

電源

出力信号

0 ...50 °C（工場設定）
変更可能

AC 24 V 20 % / DC 13.5...35 V

DC 0…10 V

DC 13.5…35 V

4...20 mA

オーダ

注文の際は、名称、型式、数量をご指示ください。
例：室内温度検出器 QAA2061 1 台
機器組合せ
QAA20..1 温度検出器は、DC0…10V または DC4…20mA 入力を接続可能な調節器

または システムであればどの様な機器とも組み合わせが可能です。

CE1N1749
05.05.2010

機能温度の検出端に抵抗型素子を使用し、出力は DC0…10V または 4…20 mA です。
計測レンジは 0…50℃、-35…35℃ または -50...50 °C から選択可能です。
DC 電源電圧と負荷抵抗特性

出力端子（ I1）
1749D02en

負荷抵抗（電流出力）900

負荷抵抗 [Ω]800700

使用不可

600500

使用可能

400300200
10000102030

供給電圧[DC V]

40

機械的デザインQAA20..1

室内型温度検出器 QAA20..1 は室内、壁取り付け用として設計されています。
通常配線の引き込みは検出器の裏側から行いますが、裏ボックスを使用しないで壁表面を露出配線する場合でも、配線を取込める様に検出器の上下にノックアウト穴が付いています。
検出器は、ハウジングとベースから成り、ベースには端子台がついています。
ハウジングとベースはスナップ式の接続で簡単に脱着出来る構造となっております。
PCB 基板上には計測エレメント、計測回路、レンジ選択用の設定エレメントが配置されております。
基本型式 QAA2061 に LCD 表示が付きます。単位は °C または °F 表示可能（短絡ピンで設定）

設定エレメント

出力テスト
U1
I1
計測レンジ設定

QAA2061D
表示単位設定5V

12 mA0V

4 mA

5V

12 mA

10 V

20 mA°F
1 3

R1R2
R3

2 4°F°C

R1
R2
R3°C

1749Z01en

QAA2061D

温度設定エレメントは、6 本のピンと短絡プラグから構成されており、温度の計測レンジの設定及び出力テスト機能を設定可能です。
短絡プラグの位置とその機能は以下の様になります。
 出力レンジ選択：短絡プラグを ｢横｣ に設定
短絡プラグ位置が上(R1) = 35...35 °C,
短絡プラグ位置が中(R2) = 0...50 °C （工場設定）
短絡プラグ位置が下(R3) = 50...50 °C
2/6
アーチバック㈱室内型温度検出器 QAA2061, QAA2071CE1N1749
05.05.2010

 出力テスト機能：短絡プラグを ｢縦｣ に設定上の“出力テスト”リストを参照ください。
プラグの位置により、それぞれに対応した U1, I1 のテスト信号が得られます。
エラー処理

温度検出器にエラーがある場合、60 秒後に温度出力 U1 (I1)＝0V (4mA)とします。

廃棄プラスチック主部品は、ISO / DIS 11469 に定める、「環境にやさしい」材料を使用しております。廃棄の際は、各地域の規則、条例に基づいて廃棄してください。

エンジニアリングの注意
電圧、または電流出力型検出器では、一般的に電力のロスが大きくなっており。
この電力のロスは最終的に計測値に影響を与えます。
QAA2061、2071 検出器は、内部に温度補償回路を備えておりますがその補償回路はAC / DC 24 V 電源を使用した場合を基準にしております。従って、DC 13.5…35 V を使用する場合、DC 24 V 電源を使用する事を推奨します。他の DC 電圧で使用した場合、内部の補償回路により高めまたは低めに計測する事が有るので注意してください。
上以外でも、計測値に影響を与える要素として、下記の様なことが考えられます。
- 気流- 壁面 (平滑, 凹凸)- 壁材 (木, プラスター, コンクリート, ブロック)- 壁側 (室内側, 室外側).
上記の影響を受ける環境下に設置された検出器では、相応の誤差を検出する可能性が有ります。調整の際、最初の通電後、約 1 時間程度置いてから誤差を確認し、上位の調節器、監視盤等で誤差の微調整をすることを推奨します。但し LCD 付きでは本体表示の微調整はできません。
温湿度検出器への電源は、必ず復巻き絶縁トランスの２次側から供給してください。
トランスの容量は、検出器の容量を確認の上で選定してください。
また 配線については、接続する機器の仕様に準じてください。
ケーブル配線

電気配線は、電磁ノイズの影響をなるべく少なくするように施工してください。特に動力ケーブルとの並行配線は避けてください。また 誘導その他電磁ノイズが考えられる環境では、必ずシールド付きツイストペアケーブルを使用してください。

取付け上の注意
取付け場所

制御、計測対象となる部屋の平均温度を拾える場所で、床上 1.5ｍ程度の壁面に取り付けます。
以下のような場所は避けてください。
-

凹んだ場所や棚の中
カーテンの中熱源の近くまたは裏側付近
日射の影響を受ける場所

電線管で施工する場合、配管の末端はシーリング材等でシールし検出部がドラフトによる外乱の影響を受けない様に施工してください。
取扱説明

パッケージの内側に取扱説明がプリントされています。参照の上、取付けてください。

3/6
アーチバック㈱室内型温度検出器 QAA2061, QAA2071

CE1N1749
05.05.2010

調整
機器の調整に先立ち、先ず配線のチェックを行い正しい事を確認した後で電源を投入してください。
検出温度のレンジ変更が必要な場合は先ずその変更を行い調整に入ってください。

技術データ
電源供給電圧“タイプ”参照
50 / 60 Hz （AC 24 V 使用時）

周波数
消費電力

QAA2061, QAA2061D 0 . 3 VA
QAA2071

計測信号配線機能データ許容配線長
銅配線 0.6 mm.
銅配線 1 mm2
銅配線 1.5 mm2

0 . 7 W
50 m
150 m
300 m

計測レンジ

0...50 °C (R2 =工場設定),
35...35 °C (R1),
50...50 °C (R3)

検出エレメントPt 1000時定数

約 7 min

計測精度（AC / DC 24V）
23 °C
25...25 °C
50...50 °C
出力電圧（U1 端子）：リニア

0.50 K
0.75 K
0.9 K

出力電流（I1 端子）：リニア

4…20 mA 0…50 °C or
35...35 °C or 50...50 °C“機能”参照負荷抵抗

DC 0…10 V 0…50 °C or
35...35 °C or 50...50 °C
max. 1 mA

ハウジング保護等級

IP 30（IEC 60529）

安全クラス（絶縁）III （EN 60 730）

電気配線

接続端子サイズ1  2.5 mm2 or 2  1.5 mm2

周囲条件

作動中
気象条件
温度（ハウジング、電子部品）
湿度
機械的条件

IEC 721-3-3
クラス 3K5
15...50 °C
0…95 % r. h. （結露なし）
クラス 3M2

保管／輸送時
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC 721-3-2
クラス 2K3
25...70 °C<95 % rh.
クラス 2M2

ハウジング前面ASA+PC, NCS S 0502-G （白）RAL9010 相当

ハウジング底面

ASA+PC, NCS 2801-Y43R （グレイ）

保護データ

材質、色

RAL7035 相当
ベース

PC, NCS 2801-Y43R（グレイ）RAL7035 相当

パッケージ

段ボール

検出端（完全アセンブリ型）

シリコンフリー

4/6
アーチバック㈱室内型温度検出器 QAA2061, QAA2071

CE1N1749
05.05.2010

標準規格

製品安全性
住居または 類似環境に使用する自動電気制御機器

EN 60 730-1

電磁両立性
イミュニティーエミッション

EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3

適合Ｃチェック適合
オーストラリア EMC フレームワーク
無線ノイズエミッション規格-認証

EMC 指令 2004/108/EC
無線通信条例 1992
AS / NZS 3548
UL 873

環境・品質関連

認証、適合指令SO 14001 (環境)ISO 9001 (品質)RL 2002/95/EC (RoHS 対応)

質量

本体+パッケージ

0.13 kg

5/6
アーチバック㈱室内型温度検出器 QAA2061, QAA2071

CE1N1749
05.05.2010

配線接続
QAA2061, QAA2061D（電圧出力）QAA2071（電流出力）

U1

1749G01

G0I1

1749G02

GG1G, G0

電源 AC 24 V (SELV) or DC 13.5...35 V

G1

電源 DC 13.5...35 VI1

温度出力 4...20 mA （ 0...50 °C /  35...+ 35 °C /  5 0 ...+ 5 0 °C）

U1

温度出力 DC 0...10 V（ 0...50 °C /  35...+ 35 °C /  5 0 ...+ 5 0 °C）(注)アンダーラインは、工場設定レンジ：R2

寸法（ｍｍ）

90

3656
6060

1749M01

9,556

100

4,2

穴開け寸法

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱室内型温度検出器 QAA2061, QAA2071

CE1N1749
05.05.2010