テクニカルスペックシート
ドキュメントNo. 149-487
October 7, 2018
BACnet Network用 PXC Modularシリーズ

図1. PXC Modular

モジュラータイプの機器構成は、初期の制御要求及び将来の拡張要求に対応します。



HMI RS-232及びUSBポートにて、ラップトップを接続したローカル操作及びエンジニアリングを提供します。



リアルタイムクロックの長期間に渡るバッテリーバックア
ップ機能。



コントローラ本体で、データベースのバックアップ/レストアを実現。



電源障害後の時間が掛かるデータベース及びプログラ
ムの再ロードを不要にする様にバッテリーによりデータ
ベースのバックアップ機能。



PXC Modularには“バッテリーロー”状態LED及び、選択したプリンター又は、ターミナルへ警報メッセージを送信する機能があります。

オプションによる、無線P1 FLNサポート

PXM10T及びPXM10Sサポート：HOA及びポイント操作、
モニタリング機能付きローカルユーザーインターフェース。
(オプション)

MS/TPポイントピックアップモジュール(PPM)サポート：
アナログ又は、デジタル入力が定義可能はユニバーサ
ル入力。BACnetオブジェクトプロパティーへの書き込みによる入力／出力タイプ定義。

Webサーバーサポート：BACnet® ネットワークに互換のWebベースのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)。小規模又は遠隔設備のモニター及び制御を行う
ビルオートメーションシステム。

説 明
BACnet Network用のPXC Modularシリーズは、APOGEEオートメーションシステムに欠かせない高機能なモジュラー型
ダイレクトデジタルコントローラ(DDC)です。このコントローラ
は、BACnet Building Controller(B-BC)に分類され、BACnet/IP
及びBACnet MS/TPプロトコルをサポートします。
PXC Modularは、スタンドアロン又はネットワーク接続にて、上位のプロセッサーに頼る事無く、複雑な制御、監視及びエ
ネルギー管理を行います。


ピア・ツー・ピアネットワーク上で、最大1000個のモジュラーフィールドパネルと通信が出来ます。



自己形成型バスにTX-I/Oモジュール及びTX-I/O電源
ユニットを接続する事で、PXC Modularは最大500点の入出力を直接管理する事が出来ます。

特 徴


BACnet Testing Laboratories(BTL)にて、BACnet/IP又はBACnet MS/TPプロトコルを使用したB-BC又は、特定モデルのBACnet MS/IPプロトコルを使用したBACnet
Advanced Application Controllers(B-AAC)に分類認定されています。

1/17

グローバル情報アクセス
HMIポートは、ローカルユーザーインターフェース又は、簡易CRT付ターミナル及び、ダイヤルインサービス機能をサポートするモデムの様な操作デバイスをサポートします。オペレ
ータターミナルポートに接続されたデバイスは、全情報アクセスを取得できます。

マルチプル オペレーター アクセス
ネットワークには、同時に複数のオペレーターがアクセスする事が出来ます。複数のオペレーターのアクセスは、ローカ
ルターミナルよりアクセスしたオペレーターの情報を警報表示に表示し、警報プリンターへ印字します。BACnet/IP ALN
オプションを使用の時、複数のオペレーターは、テルネットセ
ッション又は、ローカルオペレーターターミナルを通して同時にアクセスするか、オプションのWebサーバーを使用してWeb
インターフェースでアクセスする事が出来ます。

英語表記のメニュープロンプト
オペレーター インターフェース
PXC Modularはシンプルでパワフルな以下の様な英語表記の対話形式オペレーターインターフェースを提供します。


管理点の監視と表示

管理点のコマンド操作



複数管理点のトレンド収集と表示



設備機器のスケジュール登録プログラム言語(PPCL)による、プログラム編集と修正



警報通知と確認操作



管理点情報の繰返し表示

組み込まれたDDCルーチン
PXC Modularは、独立したダイレクトデジタルコントローラ(DDC)で、正確なHVACコントロールとシステム操作の解り易い情報を提供します。コントローラは、建物内のセンサーから情報を受取り、情報を処理して設備機器を直接制御します。
PXC Modularでは下記の機能が利用できます。


自動補正の閉ループ制御アルゴリズムに適応した制御。
従来のPID制御アルゴリズムより効果的で、適応可能な、強力で速く、安定した制御を提供します。優れた応答性、安定した保持状態、最小限のエラーにより繰返しのアク
チュエータの位置制御に優れています。



閉ループPID制御



論理的なシーケンス

警報検出と警告

スケジュール管理

組み込まれたエネルギー管理アプリケーション
PXC Modularには簡単なパラメータを入力するだけで利用出来る、以下のアプリケーションがインストールされています。


自動夏時間切替設定



カレンダーベースのスケジューラー



間欠運転



省エネ制御



機器運転スケジュール(最適化対応)

イベントスケジュール



休日スケジュール



夜間自動セットバック制御



ピークデマンド制御(PDL)

温度保障間欠運転

スケジュールオーバーライド

Webサーバー及びWebサービス
Webサーバー及びWebサービス
PXC Modularシリーズは、Webサーバー機能をサポートしています。Webサーバーライセンスは、APOGEEビルオートメー
ションシステムの為のHTML Webベースユーザーインターフェースを提供します。これは、小規模又は、遠隔設備のBACnet/IP ALNのフィールドパネルに最適です。
Webサーバーは、PXC Modular上でのライセンスオプションです。
Webサービスは、PXC Modular上のWebサーバーと組み合わせて使用し、PXC-24及びPXC-16のBACnet/IPコントローラ
内のデータベース情報へのWebアクセスを提供します。
このソリューションでは、ユーザーに次の機能を提供します：
HTMLベースのグラフィック及びユーザーインターフェース；
管理されているFLNデバイス情報を含むコントローラデータ
ベース内のBACnetオブジェクトのコマンド、モニター、警報、トレンド及びレポート生成、BACnetオブジェクトのスケジュー
ルを行います。

2/17

オーダー インフォメーション
PXC Modularシリーズ
型 式

説 明

PXC00-E96.A

PXC Modular，BACnet/IP又は、MS/TP ALN、P1又はMS/TP FLN (PXX-485.3必要)

PXC100-E96.A

PXC Modular，BACnet/IP又は、MS/TP ALN、P1又はMS/TP FLN (PXX-485.3必要)、TX-I/O

PXX-485.3

PXC Modular用FLN拡張モジュール。RS-485 P1 FLNｘ3又はRS-485 MS/TPx1(96台のデバイスサポート)

サービス ボックス及びエンクロージャー
型 式

説 明

PXA-SB115V192VA

PXシリーズサービスボックス － 115V、24Vac、50/60Hz、192VA

PXA-SB115V384VA

PXシリーズサービスボックス － 115V、24Vac、50/60Hz、384VA

PXA-SB230V192VA

PXシリーズサービスボックス － 230V、24Vac、50/60Hz、192VA

PXA-SB230V384VA

PXシリーズサービスボックス － 230V、24Vac、50/60Hz、384VA

PXA-ENC18

18”エンクロージャー（ユーティリティーキャビネット）（UL Listed NEMA Type 1 Enclosure）

PXA-ENC19

19”エンクロージャー（UL Listed NEMA Type 1 Enclosure）

PXA-ENC34

34”エンクロージャー（UL Listed NEMA Type 1 Enclosure）

ドキュメント型 番説 明

125-3582

PXC Modularシリーズ オーナーズマニュアル

125-1896

APOGEE プログラム言語(PPCL) ユーザーマニュアル

Siemens Industry, Inc.

ページ 3/17

ModularシリーズBACnetプロトコル実装適合ステートメント(PICS)
Product

Model Number

Protocol Revision

Software Revision

Firmware Revision

BACnet PXC
Modular Series

PXC00-E96.A
PXC100-E96.A
PXX-485.3

135-2004

N/A

3.2

ベンダー情報
Siemens Industry, Inc.
Building Technologies Division1000 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, IL 60089
www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/us

製品説明
BACnetネットワーク用のPXC Modularは、設備及び主要なビル制御に欠く事が出来ない、APOGEEプロダク
トファミリーのDDCです。PXC Modularは、上位プロセッサーを必要とせず、スタンドアローン又は、ネットワー
ク接続に於いて、複雑な制御及びモニタリング、エネルギーマネジメントを実行します。PXC Modularは、
10/100MBイーサネット上のBACnet/IP又は、BACnet MS/TP及び、オプションにて単独のBACnet MS/TPデ
バイスとして通信接続されます。

BACnet標準デバイスプロファイル（付録L）Supported

Device Profile
BACnet Operator Wokrstation (B-OWS)

・BACnent Building Controller (B-BC)
BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)
BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
BACnet Smart Actuator (B-SA)
BACnet Smart Sensor (B-SS)

サポートされているBACnet Interoperability Building Block（BIBB）
BIBB

Name

Initiate

ExecuteData Sharing
DS-RP-A

Data Sharing-ReadProperty-A

DS-RP-B

Data Sharing-ReadProperty-B

DS-RPM-A

Data Sharing-ReadPropertyMultiple-A

Siemens Industry, Inc.

・・・

ページ 4/17

BIBB

Name

Initiate

ExecuteData Sharing

・

DS-RPM-B

Data Sharing-ReadPropertyMultiple-B

DS-WP-A

Data Sharing-WriteProperty-A

DS-WP-B

Data Sharing-WriteProperty-B

・

DS-WPM-B

Data Sharing-WritePropertyMultiple-B

・DS-COV-A

Data Sharing-COV-A

DS-COV-B

Data Sharing-COV-B

DS-COVU-A

Data Sharing-COV-Unsolicited-A

DS-COVU-B

Data Sharing-COV-Unsolicited-B

・

SCHED-I-B

Scheduling-Internal-B

・

SCHED-E-B

Scheduling-External-B

・

・

・
・
・

Scheduling

Alarm and Event Management

・

AE-N-A

Alarm and Event-Notification-A

AE-N-I-B

Alarm and Event-Notification Internal-B

・

AE-N-E-B

Alarm and Event-Notification External-B

・

AE-ACK-A

Alarm and Event-ACK-A

AE-ACK-B

Alarm and Event-ACK-B

・

AE-ASUM-B

Alarm and Event-Alarm Summary-B

・

AE-ESUM-A

Alarm and Event-Enrollment Summary-A

AE-ESUM-B

Alarm and Event-Enrollment Summary-B

AE-INFO-A

Alarm and Event-Information-A

AE-INFO-B

Alarm and Event-Information-B

・

・
・
・
・

Trending
T-VMT-A
T-VMT-I-B
T-VMT-E-B
T-ATR-B

Siemens Industry, Inc.

Trending-Viewing and Modifying Trends-A
Trending-Viewing and Modifying TrendsInternal-B
Trending-Viewing and Modifying TrendsExternal-B
Trending-Automated Trend Retrieval-B

・
・
・
・

ページ 5/17

Network Management
NM-CE-A

Network Management-Connection
Establishment-A

・

DM-DDB-A

Device Management-Dynamic Device Binding-A

・

DM-DDB-B

Device Management-Dynamic Device Binding-B

DM-DOB-A

Device Management-Dynamic Object Binding-A

DM-DOB-B

Device Management-Dynamic Object Binding-B

・

DM-DDC-B

Device ManagementDeviceCommunicationControl-B

・

DM-PT-A

Device Management-Private Transfer-A

DM-PT-B

Device Management-Private Transfer-B

DM-TM-A

Device Management-Text Message-A

DM-TM-B

Device Management-Text Message-B

・

DM-TS-B

Device Management-TimeSynchronization-B

・

DM-RD-B

Device Management-ReinitializeDevice-B

・

DM-BR-B

Device Management-Backup and Restore-B

・

DM-LM-B

Device Management-List Manipulation-B

・

DM-OCD-B

Device Management-Object Creation andDeletion-B

・

Device Management

・
・

・
・
・

サポートされている標準オブジェクトタイプ
Name

Creatable

Deletable

Calendar・・Command

・

・

・

・

Analog Input
Analog Output
Analog Value
Binary Input
Binary Output
Binary Value

DeviceEvent Enrollment
File

Siemens Industry, Inc.

ページ 6/17

Name

Creatable

Deletable

Multi-state Output
Multi-state Value
Notification Class・・

Schedule・・

Trend Log

オブジェクト属性
Oは、BACnet標準に従って、このプロパティがオプションであることを示します。
Rは、プロパティが存在し、BACnetサービスを使用して読み取り可能である必要があることを示します。.
YESは、BACnetサービスを使用して、その物件が存在し、読み書き可能である必要があることを示します。.
Analog Input Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Device_ Type

YesO

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

Yes

R

Units

Yes

Yes

R

Resolution

Yes

COV_ Increment

Yes

Time_ DelayYes - Alarm

Notification ClassYes - Alarm

YesO

High_ Limit

Yes - Alarm

YesO

Low_ Limit

Yes - Alarm

YesO

DeadbandYes - Alarm

O

Limit_ Enable

Yes - AlarmO

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - AlarmO

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

O
Yes

O
O

Yes

O

ページ 7/17

Analog Output Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

W

Description

Yes

Yes

O

Device_ Type

YesO

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

R

Units

Yes

R

Min_ Pres_ ValueNo

O

Max_ Pres_ ValueNo

O

Resolution

Yes

O

Priority_ Array

Yes

R

Relinquish_ default

Yes

R

COV_ Increment

Yes

Time_ DelayYes - Alarm

Notification ClassYes - Alarm

YesO

High_ Limit

Yes - Alarm

YesO

Low_ Limit

Yes - Alarm

YesO

DeadbandYes - Alarm

O

Limit_ Enable

Yes - AlarmO

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - Alarm

O

Yes

O
O

Yes

O

Analog Value Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

ページ 8/17

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

R

Units

Yes

R

Priority_ Array

Yes

O

Relinquish_ default

YesO

COV_ Increment

Yes

Time_ DelayYes - Alarm

Notification ClassYes - Alarm

YesO

High_ Limit

Yes - Alarm

YesO

Low_ Limit

Yes - Alarm

YesO

DeadbandYes - Alarm

O

Limit_ Enable

Yes - AlarmO

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - Alarm

O

Yes

O
O

Yes

O

Binary Input Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Device_ Type

YesO

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

Polarity

Yes

R

Inactive_ Text

YesO

Active_ Text

Yes

O

Elapsed_ Active_ Time

Yes

Time_ Of_ Active_ Time_ Reset

YesO

Time_ DelayYes - AlarmO

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Yes

Yes

R

O

ページ 9/17

Notification ClassYes - Alarm

YesO

Alarm_ ValueYes - Alarm

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - Alarm

O

O
Yes

O

Binary Output Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

W

Description

Yes

Yes

O

Device_ Type

YesO

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

R

Polarity

Yes

R

Inactive_ Text

YesO

Active_ Text

Yes

O

Elapsed_ Active_ Time

Yes

Time_ Of_ Active_ Time_ Reset

Yes

O

Priority_ Array

Yes

R

Relinquish_ default

YesR

Time_ DelayYes - AlarmO

Notification ClassYes - Alarm

Feedback_ ValueYes - Alarm

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - Alarm

O

Yes

Yes

O

O
O

Yes

O

Binary Value Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

Yes

R

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

ページ 10/17

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

R

Inactive_ Text

YesO

Active_ Text

Yes

O

Elapsed_ Active_ Time

Yes

Time_ Of_ Active_ Time_ Reset

Yes

O

Priority_ Array

Yes

O

Relinquish_ default

YesO

Time_ DelayYes - AlarmO

Notification ClassYes - Alarm

Alarm_ ValueYes - Alarm

Event_ Enable

Yes - Alarm

Acked_ Transitions

Yes - AlarmO

Notify_ TypeYes - AlarmO

Event_ Time_ Stamps

Yes - Alarm

O

Yes

Yes

O

O
O

Yes

O

Calendar Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

Present_ Value

Yes

Date_ List

Yes

Yes

R

Property_ Identifier

Supported

Writable

Required/
Optional

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

Yes

O

Present_ Value

Yes

Yes

W

In_ Process

Yes

Yes

O
R

Command Object Type

Siemens Industry, Inc.

R
ページ 11/17

All_ Writes_ Successful

YesR

Action

Yes

Yes

R

Action_ Text

Yes

Yes

O

Property_ Identifier

Supported

Writable

Required/
Optional

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

System_ Status

Yes

R

Vendor_ Name

YesR

Vendor_ Identifier

Yes

R

Model_ Name

YesR

Firmware_ Revision

Yes

R

Application_ Software_ Version

Yes

R

Location

YesO

Description

Yes

O

Protocol_ Version

Yes

R

Protocol_ Revision

Yes

R

Protocol_ Services_ Supported

Yes

R

Protocol_ Object_ Types_ Supported

YesR

Object_ List

Yes

R

Max_ APDU_ Length_ Accepted

Yes

R

Segmentation_ Supported

Yes

R

Max_ Segments_ Supported

YesO

Local_ Time

Yes

O

Local_ Date

YesO

Daylight_ Savings_ Status

Yes

O

APDU_ Segment_ Timeout

YesO

APDU_ Timeout

Yes

R

Number_ Of_ APDU_ Retries

Yes

R

Device_ Address_ Binding

Yes

R

Database_ Revision

Yes

R

Configuration_ Files

YesO

Last_ Restore_ Time

YesO

Backup_ Failure_ Timeout

Yes

Active_ COV_ Subscriptions

Yes

Device Object Type

Siemens Industry, Inc.

Yes

O
O
ページ 12/17

Event Enrollment Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

Event_ TypeYes

Notify_ Type

Yes

Yes

R

Event_ Parameters

Yes

Yes

R

Object_ Property_ Ref

YesR

Event_ State

Yes

R

Event_ Enable

Yes

Acked_ Transitions

Yes

Notification Class

Yes

Event_ Time_ Stamps

Yes

Yes

O
R

Yes

R
R

Yes

R
R

File Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

O

File_ Type

Yes

R

File_ Size

Yes

Modification_ Date

Yes

Archive

Yes

Read_ only

Yes

R

File_ Access_ Method

Yes

R

Yes

R
R

Yes

W

Multi-state Output Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

W

Description

Yes

Yes

O

Device_ Type

YesO

Status_ Flags

Yes

R

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

ページ 13/17

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

Number_ Of_ States

Yes

R

State_ Text

YesO

Priority_ Array

Yes

R

Relinquish_ default

YesR

Time_ Delay

Yes-Alarm

O

Notification Class

Yes-Alarm

Feedback_ Value

Yes-Alarm

Event_ Enable

Yes-Alarm

Acked_ Transitions

Yes-Alarm

O

Notify_ Type

Yes-Alarm

O

Event_ Time_ Stamps

Yes-Alarm

O

Yes

Yes

R

O
O

Yes

O

Multi-state Value Object Type
Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Status_ Flags

Yes

R

Event_ State

Yes

R

Reliability

YesO

Out_ Of_ Service

Yes

Number_ Of_ States

Yes

R

State_ Text

YesO

Priority_ Array

Yes

O

Relinquish_ default

YesO

Time_ Delay

Yes-Alarm

O

Notification Class

Yes-Alarm

Alarm_ Values

Yes-AlarmO

Fault_ Values

Yes-Alarm

O

Event_ Enable

Yes-Alarm

Acked_ Transitions

Yes-Alarm

O

Notify_ Type

Yes-AlarmO

Siemens Industry, Inc.

Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Yes

Yes

Yes

R

O

O

ページ 14/17

Event_ Time_ Stamps

Yes-Alarm

O

Notification Class Object Type
Writable

Required/
Optional

Property_ Identifier

Supported

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

Notification Class

Yes

Priority

Yes

Yes

R

Ack_ Required

Yes

Yes

R

Recipient_ List

Yes

Yes

R

Property_ Identifier

Supported

Writable

Required/
Optional

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

Yes

R

Present_ Value

Yes

Yes

R

Description

Yes

Yes

O

Effective_ Period

Yes

Yes

R

Weekly_ Schedule

Yes

Yes

O

Exception_ Schedule

Yes

Yes

O

Schedule_ Default

Yes

Yes

R

List_ Of_ Object_ Property_ References

Yes

Yes

R

Priority_ For_ Writing

Yes

Yes

R

Status_ Flags

Yes

R

Reliability

Yes

R

Out_ Of_ Service

Yes

Yes

R

Property_ Identifier

Supported

Writable

Required/
Optional

Object_ Identifier

Yes

R

Object_ Name

YesR

Object_ Type

YesR

Description

Yes

Yes

O

Log_ Enable

Yes

Yes

W

Start_ Time

Yes

Yes

O

Stop_ Time

Yes

Yes

O

Yes

O
R

Schedule Object Type

Trend Log Object Type

Siemens Industry, Inc.

ページ 15/17

Log_ DeviceObjectProperty

YesO

Log_ Interval

YesO

Client_ COV_ Interval

YesO

Stop_ When_ Full

Yes

Buffer_ Size

Yes

R

Log_ Buffer

YesR

Record_ Count

Yes

Total_ Record_ Count

Yes

Notification_ Threshold

Yes-Alarm

Records_ Since_ Notification

Yes-AlarmO

Last_ Notify_ Record

Yes-Alarm

O

Event_ State

Yes-Alarm

R

Notification_ Class

Yes-Alarm

Event_ Enable

Yes-AlarmO

Acked_ Transitions

Yes-Alarm

O

Notify_ Type

Yes-Alarm

O

Event_ Time_ Stamps

Yes-Alarm

O

Yes

Yes

R

W
R

Yes

Yes

O

O

データリンク層のオプション
・

BACnet IP, (Annex J)・

BACnet IP, (Annex J), Foreign Device
ISO 8802-3, Ethernet (Clause 7)
ANSI/ATA 878.1, 2.5Mb. ARCNET (Clause 8)
ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (Clause 8), baud rate(s)___________

・

MS/TP master (Clause 9), baud rate(s):9600bps, 19200bps, 38400bps, 76800bps
MS/TP slave (Clause 9), baud rate(s): ____________________
Point-To-Point, EIA 232 (Clause 10), baud rate(s): _____________________
Point-To-Point, modem, (Clause 10), baud rate(s): ____________________
LonTalk, (Clause 11), medium: ________________________________________________
Other: ________________________________________________________________________________

セグメンテーション能力
Able to transmit segmented messages

Yes

Window Size:32

Able to receive segmented messages

Yes

Window Size:32

Siemens Industry, Inc.

ページ 16/17

デバイスアドレスバインディング
Is Static Device Binding supported?

Yes

ネットワークオプション
・Router, Clause 6
BACnet/IP (Annex J) to BACnet MS/TP
Annex H.3, BACnet Tunneling Router over UDP/IP・

BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)

Yes

Dose the BBMD support registrations by Foreign Devices?

文字セット
・

ANSI X3.4
ISO 10646 (USC-2)
IBMTM/MicrosoftTM DBCS
ISO 10646 (ICS-4)
ISO 8859-1
JIS C 6226

Siemens Industry, Inc.
Building Technologies Division1000 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, IL 60089-4513
U.S.A

Your feedback is important to us. If you havecomments about this document, please send themto SBT_technical.editor.us.sbt@siemens.com.

ドキュメント No. 149-487
ページ 17/17