Ｏ3343A031JP2
Version 2

ユニバーサル調節計

RWD68

取扱説明書

O3343A031JP2

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

1/10

目 次

項 目

O3343A031JP2

ページ

アプリケーション3

ディスプレイ説明

4＜一般画面＞

4＜プログラミング画面＞

5

PS4 メインループ設定

5

PS3 補助ループ設定

5

PS2 X1、X2入力タイプ、単位の設定

5PS1 アプリケーション番号設定

5

PS3 補助機能パラメータ

6

操作ボタン

6

設定タイムアウト6

メインディスプレイ

7

サービスモード（PS）画面

8

機器接続例

9

結線図，接続端子9取付上の注意

10

外形寸法

10

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

2/10

アプリケーション
ユニバーサル調節計は、主としてHVACシステムの制御用として使用されます。
2位置出力1段とアナログ出力1段を備え、冷房（または暖房）出力に使用します。
メインアナログ入力は、゜C、゜F、% および無単位の中から選択できます。
補助アナログ入力は、以下のような制御アプリケーションに適用されます。
 PIリミッタ機能（絶対リミッタ又は相対リミッタ）
 リモート設定機能
 外気補償 夏/冬切替制御
 カスケード制御
 冷却/除湿（最大値優先制御）
また デジタル入力による、昼/夜設定値切替制御も可能です。
RWD68調節計の取付けは、基本的に制御盤内にDINレールを使用して取付けます。
出力の組合せと補助機能は、調節計のイニシャル設定時にサービスモード（PS）で設定できます。

調節計のタイプと、そのアプリケーションの関係は以下のように表します。
例：RWD68/40（調節計RWD68のアプリケーション番号#40）

O3343A031JP2

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

3/10

ディスプレイ説明＜一般画面＞
名前

説明

設定レンジ

名前

TOOL

PC通信ポート

OUT
RANGE

設定レンジアウト

昼モード

Err

センサーエラー

夜モード

#10*

＊=デフォルトセンサー不使用

Win/sum

夏/冬モード（選択or動作中）

設定可変ページ#10

X1

説明アプリケーション番号

メイン入力

10～59（非連番）- Ni1000Ω：-50～150℃（変更不可）- Pt1000Ω：-20～180℃（変更不可）- 0～10VDC：-100～8000- Ni1000Ω：-50～150℃（変更不可）- Pt1000Ω：-20～180℃（変更不可）- 0～10VDC：-100～8000- 可変抵抗（0～1000Ω以内入力）

X2

補助入力

Q1

デジタル出力１■ON

Y1

アナログ出力1

0.0～10.0VDC

On

L/M

リミッタ
（選択or動作中）

REM

リモート設定（選択or動作中）

COMP

外気補償
（選択or動作中）

状態：ON

CAS

カスケード制御（選択or動作中）

Off

状態：OFF

MaxPrior

最大値優先（選択or動作中）

°C

摂氏温度

SP-h

暖房設定

°F

華氏温度

SP-c

冷房設定

K

ケルビン

SP-r

リバースアクション設定%

パーセント（例：湿度）

SP-d

ダイレクトアクション設定----

無単位（圧力、流量等）

Sec秒

O3343A031JP2

無表示 OFFXDZRWD68 取扱説明書

設定レンジ- DA、RA個別ループ（REMモード中のメイン出力に対する昼設定値のオフセット）- R+D出力（REMモード中のRA出力とDA出力の間のデッドゾーン）- Ni：0.5～180K- Pt：0.5～180K- アクティブセンサー（0～10VDC）：0.05～7300

8-Jul-01

4/10

＜プログラミング画面＞
名前
PS1

PS2
PS3

説明設定レンジ

名前

パラメータ設定モード：アプリケーション番号
設定
パラメータ設定モード：X1、X2単位設定
パラメータ設定モード：補助ループ設定用

説明

PS4

パラメータ設定モード：メインループ設定用

PS Next

次のパラメータ設定へ

PS Exit

パラメータ設定終了

設定レンジ

PS4 メインループ設定
T1

Q1出力，最小停止時間

0～255秒SD

ディファレンシャル

0.05～7300

Y1出力最小値

0～100%

Y1出力最大値

MIN～100%
または 0～MIN

TN

Y1 積分時間

0～4096秒

MIN

XP

Y1 比例帯0.05～7300（X1,X2の設定レンジによる）

MAX

PS3 補助ループ設定
暖房比例帯- Ni：0.5～180K- Pt：0.5～180K- アクティブセンサー（0～10VDC）：0.05～7300

XP-c

冷房比例帯

- Ni：0.5～180K- Pt：0.5～180K- アクティブセンサー（0～10VDC）：0.05～7300

XP-r

RA出力比例帯- アクティブセンサー（0～10VDC）：0.05～7300

MAX

最大リミッタ-80～8000

XP-d

DA出力比例帯- アクティブセンサー（0～10VDC）：0.05～7300

MIN

最小リミッタ-100～7980

TN-h

暖房積分時間0～4096秒WIN

冬モード切替ポイント-100～8000

TN-c

冷房積分時間0～4096秒

SUM

夏モード切替ポイント-100～8000

TN-r

RA出力積分時間

0～4096秒

TN-d

DA出力積分時間

0～4096秒

UNIT

単位設定

°C、°F、%、----（無単位）選択

ΔX1

X1オフセット（Ni、Ptのみ）-5～5Kまたは、-9°F～9°F

X1LS

X1にL&S Ni1000Ω入力

Ni1000Ω：-50～150℃（変更不可）

ΔX2

X2オフセット（Ni、Ptのみ）-5～5Kまたは、-9°F～9°F

X2LS

X2にL&S Ni1000Ω入力

Ni1000Ω：-50～150℃（変更不可）

X1 L

X1レンジ：最小値（0～10VDCのみ）-100～8000

X1Pt

X1にPt1000Ω入力

Pt1000Ω：-20～180℃（変更不可）

X2 L

X2レンジ：最小値（0～10VDCのみ）-100～8000

X2Pt

X2にPt1000Ω入力

X1 H

X1に0～10VDC入力

X2 0-10

X2に0～10VDC入力

X1レンジ：最大値（0～10VDCのみ）
X2レンジ：最大値（0～10VDCのみ）
可変抵抗-100～8000

X1 0-10

Pt1000Ω：-20～180℃（変更不可）
0～10VDC：-100～8000
0～10VDC：-100～8000

LIM
ABS
WIN/SUMdiG

絶対リミッタAct

アクティブセンサー入力

XP-h

T

次回の夏/冬切替判断までの時間
設定

0～4096秒

外気補償（始点、終点、シフト値で設定）

PS2 X1、X2入力タイプ、単位の設定

X2 H
X2VR

-100～8000
0～1000Ω

PS1 アプリケーション番号設定

O3343A031JP2

デジタル入力による
夏/冬切替

LIM
rEL
WIN/SUM
AnLg

RWD68 取扱説明書

相対リミッタ
アナログ入力による夏/冬切替

8-Jul-01

5/10

PS3 補助機能パラメータ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀXDZMAX
MIN
Xp-h/-r
Xp-c/-dTN-h/-rTN-c/-dMAX
MIN
Xph1/r1
Xpc1/d1
WINSUMT

説 明
デッドゾーンまたは、オフセット
冷房（DA） 始点暖房（RA） 始点暖房（RA）リミッタ内、比例帯冷房（DA）リミッタ内、比例帯暖房（RA）リミッタ内、積分時間
冷房（DA）リミッタ内、積分時間

#x1
REM
X

#x2
LIM

#x3
LIM

補助機能
#x4
#x5
COMP
CAS

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

暖房（RA）外気補償

始点X

暖房（RA）外気補償

終点

X

暖房（RA）外気補償

リセット値

X

冷房（DA）外気補償

始点X

冷房（DA）外気補償

終点

X

冷房（DA）外気補償

リセット値

X

#x6
WIN/SUM#x7
WIN/SUM

X

X
X
X

X
X
X
X

バーチャル設定値 最大値
バーチャル設定値 最小値
カスケード1段目暖房（RA）比例帯
カスケード1段目冷房（RA）比例帯
X2＜WINで、Q1がRA制御
X2＞WINで、Q1がDA制御
次の夏/冬切替判断までの時間設定：Q1出力（注） 補助機能、#8、#9には、PS3補助機能パラメータはありません。

操作ボタン
調節計には、以下の3つの操作ボタンがあります。
SELECT ● ：値の入力または保存
上下キー：パラメータの設定及び確認

設定タイムアウト
通常モードでの設定変更は、20秒以内で行ってください。20秒を過ぎると自動的に初期画面に戻ります。
但し サービスモード（PS）にて設定する場合は、設定が完全に完了するまでタイムアウトはありません。

注意
各パラメータは、プログラムで必要な設定または表示に関連した項目のみを表示します。
例えば X2に入力がない場合、その値は表示しません。
パラメータの設定には、ソフトウェアツール（S3341A031EN0）が便利です。各種パラメータをプリントアウトできると共に、必要な場合はパラメータ設定を隠すことが出来ます。

O3343A031JP2

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

6/10

メインディスプレイ
メインのディスプレイ画面では以下が表示されます。
(a) Q1の出力状態（表示ナシ＝off, ■＝on）(b) Y2の出力状態（0～10Vを0, 1,・・・10で表示）(c) 昼/夜設定値選択モード（ ＝昼モード、 ＝夜モード）(d) X1入力単位（°C、°F、% または 無単位）
この他、＋ボタンを押す毎に以下のリストに示す値が順番に表示できます。

４つある設定値のいずれかを選定すると、● enter/save ボタンで設定の変更が可能です。
▲+ボタンで設定値が上がり、▼ -ボタンで下がります。望みの設定値に達したところで● enter/save を押して確定します。

ディスプレイ表示は、操作しない場合約20秒後に自動的にメインディスプレイに戻ります。

押ボタン

操作

現在の選択されたディスプレイ
---

---

Q1 Y1 X1▲

+ ボタンを押す

Q1 SP-h19.0 ℃

設定、表示画面
1段目冷房（DA）または暖房（RA）の昼モード設定値
注：表示はアプリケーションによる▲+ ボタンを押す

Y1 SP-c21.0 ℃

設定、表示画面
2段目冷房（DA）または暖房（RA）の昼モード設定値
注：表示はアプリケーションによる▲+ ボタンを押す

Q1 SP-h15.0 ℃

設定、表示画面
1段目冷房（DA）または暖房（RA）の夜モード設定値
注：表示はアプリケーションによる▲+ ボタンを押す

Y1 SP-c25.0 ℃

設定、表示画面
2段目冷房（DA）または暖房（RA）の夜モード設定値
注：表示はアプリケーションによる▲+ ボタンを押す

X1 20.0 ℃

メイン入力 現在値表示▲+ ボタンを押す

X2 20.0 ℃

補助入力 現在値▲+ ボタンを押す

Q1 OFF

出力表示Q1（ONまたはOFF）▲+ ボタンを押す

Y1 5.0

出力表示Y1（出力電圧VDC）▲+ ボタンを押す

アプリケーション番号及びシーケンスダイアアグラム
Q1 Y1 X1

O3343A031JP2

ディスプレイ
デフォルト画面
X1入力値
Q1,Y1 出力状態
昼/夜モード選択状態

デフォルト画面へ戻る

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

7/10

サービスモード（PS）画面
上下キーを同時に5秒間押すと、サービスモード（PS）画面に切替わります。
▲ キーは次画面選択 または 選択したパラメータ値を増加するときに使用します。
▼ キーは前画面選択 または 選択したパラメータ値を減少するときに使用します。
● キーはPSモードの各ページ選択 または保存が可能です。

マークと共に現れているときは、表示値の変更

通常、PSモードに入ると先ず PS4ページが表示されますが、イニシャル設定として最初にPS1のページに入り、アプリケーション番号を指定します。
（注） 調節計に初めて通電する場合には、下に示すようにPS1ページが最初に現れます。

サービス/調整のために、PS2～PS4の各パラメータを正しく設定してください。

O3343A031JP2

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

8/10

機器接続例RWD68（電源 AC24V）

N1X1
X2
S1
Q1
Y1
E1
PC

調節計 RWD68
メイン入力（アクティブセンサー使用時は G に配線が必要）
補助入力 または リモートセットポイント（アクティブセンサー使用時は G に配線が必要）
タイマ信号 または スイッチ（無電圧接点入力）
2 位置出力（無電圧接点：SPDT）
比例出力（0～10VDC）
2 位置制御出力
パーソナルコンピュータ

PC ツールは現 OS に対応しておりません（旧 Win-XP 以前に対応）。

結線図，接続端子G, G0
M
X1
X2
D1Y1Q
Tool

O3343A031JP2

電源 24VAC（G0 は出力コモンとなる）
入力信号とユニバーサル信号用グランド（G0）
入力信号（メイン入力 ： LS Ni1000, Pt1000 および 0～10VDC）
入力信号（補助入力 ： LS Ni1000, Pt1000, 0～10VDC および0～1000Ω または 0～10VDC リモートセットポイント）
デジタル入力アナログ出力（0～10VDC）
デジタル出力（無電圧接点：SPDT）、Q11 コモン
コミュニケーションポート（9－ピンプラグ）

RWD68 取扱説明書

8-Jul-01

9/10

取付上の注意
調節計 RWD68 は、次の様に取付けられます。
A.
B.
C.
D.

DIN レールによる盤の中板上への取付
ビス止めによる盤の中板上への取付
盤扉面への取付壁面取付用ハウジングケースを用いた取付45.5

外形寸法 （単位 mm）

RWD68

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

O3343A031JP2

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

RWD68 取扱説明書

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

8-Jul-01

10/10