3349

RWD60

ユニバーサル調節器

RWD60

汎用空調制御用調節器（1 比例出力）

 P（比例）または PI（比例+積分）制御用、スタンドアローン型電子式汎用調節器
 電源電圧 AC 24 V
 計装に応じてアプリケーション番号で制御選択可能
 入力に応じてレンジ可変 出力は、正動作 (DA)／逆動作 (RA)可変またはリミット設定が可能
 入力は、Ni 1000, Pt 1000 または DC 0…10 V 信号から選択
 単位は、°C, °F, % または 無単位を選択表示
 出力は、DC 0…10 V、正動作 (DA)／逆動作 (RA) 各パラメータ―設定は、全て本体押しボタンで可能（他のツールは不要）
用途
ユニバーサル調節器 RWD60 は、一般空調・換気システム、パッケージなどの制御に使用します。本体は、制御盤（盤内または表面）に取付けて使用します。
RWD60 は、従来の 2 出力型ユニバーサル調節器 RWD62 の簡易型として開発された 1
比例出力型の調節器です。

CE2N3349en
2016-02-24

アプリケーション
RWD60 の入力は、温度、相対湿度、絶対湿度、エンタルピー、差圧、流量およびエアークォリティーなどの汎用入力が接続可能で、入力レンジは、–100 から 8,000 まで定義可能です。
また 出力も始点、終点を指定し、DC 0 V…DC 10 V の範囲で自由に設定できます。
機能概要
 本体機能スタンドアローン型 DC 0…10 V 出力、正動作 (DA)／逆動作 (RA)選択可能
比例帯、積分時間その他パラメーター設定可能.
 補助機能選択
ユニバーサル入力 ( X2) に以下の機能を設定可能：
PI リミット機能（絶対リミットまたは相対リミット）

リモート設定値



カスケード入力

外気補償

夏／冬、切替え



最大値優先

入出力概要

入力
ユニバーサルデジタル

出力
アナログ

デジタル

型式

201

0RWD60

機器組合せ
シーメンス製、以下の機器と組み合わせ可能

機器

データシート番号

温度検出器 LG-Ni 1000 タイプ

17…19…

温度検出器 Pt 1000 タイプ

1846

各種検出器 DC 0…10 V タイプ

17…19…

温度検出器（設定付き）QAA25 または QAA25/AP

1721 / 1748

遠隔設定器 FZA21.11 及び FZA61.11

19…

ダンパーアクチュエーターDC 0…10 V 入力タイプ

46…

バルブアクチュエーターDC 0…10 V 入力タイプ

45…

制御弁

44…

シグナルコンバーターSEM 61.4（カレントバルブ用）

51…

その他の変換器入力

34…

2/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

他社製の機器を接続する場合、RWD60 の入出力仕様を確認し、必ず適応する範囲でご使用ください。

制御機能機能設定

RWD60 調節器では、全ての機能設定、パラメーター設定は、本体付属の押しボタンで設定します。

メイン機能

RWD60 では、制御シーケンスは、正動作 (DA)または逆動作 (RA)の 1 ループのみ設定可能です。アプリケーション番号、10…19、または 40…49 で設定します。

出力電圧Y1

Y13342d04

3342d01出力電圧

シーケンス：Y1、正動作 (DA)または逆動作 (RA)

負荷
設定値

逆動作 (RA)(アプリケーション 10…19)

ユニバーサル入力 X1

負荷

設定値

正動作 (DA)(アプリケーション 40…49)

入力 X1 には、メイン入力を接続します。LG- Ni 1000 温度検出器、 Pt 1000 温度検出器および DC 0…10 V を出力する各種検出器を接続可能です。

ユニバーサル入力 X2

入力 X2 には、補助入力を接続します。LG- Ni 1000 温度検出器、 Pt 1000 温度検出器、遠隔設定器および DC 0…10 V を出力する各種検出器を接続可能です。

アナログ出力出力 Y1 は、シーケンス出力で正動作 (DA)または逆動作 (RA)に設定可能です。
DC 0…10 V で動作する操作部の制御に使用します。

3/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

計装例

暖房または冷房制御

X1
Y1

補助機能

室内温度入力暖房または冷房出力

温度X2 の補助入力は、下記機能から一つだけ選択可能です。
 PI リミット機能（絶対リミットまたは相対リミット）
 リモート設定値
 カスケード入力
 外気補償 夏／冬、切替え 最大値優先

PI リミット機能

PI リミット機能は、PI（比例積分）制御時 X2 の値にハイリミットまたはローリミットを設定できます。
例えば 給気温度のローリミット制御に使用します。
この場合リミット値に達した場合、主設定を無視して給気温度を上昇させる制御を優先します。
温度

リモート設定X2 に遠隔設定器 (FZA21.11, QAA25 またはQAA25/AP)を接続します。
また 0…10 V DC を入力する場合、入力のレンジは–100 … 8000 の間で設定可能です。
温度

給気カスケード制御

X2 に、給気温度検出器を接続します。
この場合、仮想上の室内温度調節器（PI 制御）にて給気温度設定値をリミットの範囲内で計算します。
その設定値をもとに給気温度調節器（PI 制御）として設定値を保つように制御します。
温度4/10アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

最大値優先外気補償

冷房時、最大値優先
X2 の比較入力値が調節器の冷房出力計算値より大きい場合、実際の出力は X2 の値(0…10 V)を出力します。X2 の入力が調節器の出力計算値より小さくなれば通常の温度制御に戻ります。
暖房の場合も同様な制御となります。

温度

外気温度（X2 入力）により室内温度（X1 入力）の設定値をシフトさせる事が出来ます。RWD60
調節器で外気補償時の設定値のシフト量を決定します。

温度

夏／冬、切替え

X2 と M の間に無電圧接点または温度検出器を接続し出力 Y1 を夏 (DA)／冬 (RA)に切替えます。
接点による切替接点が ON になると、夏運転（冷房=DA）接点がOFF で冬運転（暖房=RA）に切替ります。
検出器による切替X2 に接続された検出器の温度が設定値より上がると夏運転（冷房=DA）設定値より下がると冬運転（暖房=RA）に切替ります。

温度5/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

メカニカルデザイン
ハウジング

RWD60 のハウジングは DIN 43 880 Gr. 1 の規格に基づきデザインされています。

取付け

RWD60 調節器は以下の様な取付けが可能です。
 制御盤の中板に直接取付け、または DIN レール使用
 制御盤の表面に取付け

端子台

プラグイン、ネジ止め式端子台を装備

操作部、表示部RWD60 調節器の外観は下記の通り。全ての設定、操作は押しボタンで行います。

LCD

LCD 表示部は、通常運転時、以下の情報を表示します。
 実際値 (入力表示： 最大 4 文字)
 設定値
 アプリケーション番号
 出力値
 制御シーケンス図 補助入力値
 補助機能押しボタン

前面 3 つの押しボタンは以下の通りです。

SELECT

SELECT ボタン

上下上下ボタンコンフィギュレーション

入出力定義を行うメニューです。本体に同梱の説明書を参照してください。

は、値の入力またはセーブする時使用します。

は、パラメーターの検索、設定に使用します。

（日本語取説は別途用意しております）

6/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

エンジニアリングの注意
使用上の注意本書に記載される用途以外で使用しないでください。
また、技術データ、配線図などを参照し、正しく使用してください。
取扱上、安全に特に注意する事がらに付いているマークです。
生命の保護、装置保護に関する事には特に留意して取り扱ってください。
守らないと、人的被害、感電の恐れ、装置破損の恐れが有ります。

取付けに際して本体端子部、充電部が露出する事が無いように施工してください。
RWD60 調節器の取付けは以下を参考にしてください。
A

DIN レール(EN60715, 35 × 7.5) 最小 120 mm 長に取付け

B

盤内、中板にビス止め（2 箇所）

C

盤内、表面取付け、例：
1 × DIN レール、150 mm 長
2 × 6 角スペースホルダー 50 mm
ネジ、ワッシャー3341z02

A

電気配線BC

外部ノイズの影響が考えられる場合は、シールドケーブルの使用をお勧めします。
RWD60 調節器は、電源電圧 AC 24 V で使用してください。
電源は、絶縁トランスから供給しトランスは常時負荷仕様（100％デューティー）のものを使用してください。
一つのシステムに複数のトランスを使用する場合、G0 ラインを互いに接続してコモンラインとしてください。
AC24V ラインに仕様以上の過電圧を印加すると調節器または入出力機器を破損する恐れが有ります。
さらに、AC42V 以上の電圧は、感電により、人の生命に危険を及ぼす恐れが有ります。

7/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

調整上の注意
調整に際しては、別途、取扱説明書を参照してください。
特に下記について注意してください。
 プラントタイプ、入出力により、最適のアプリケーション番号を選択します。
 各種パラメータ―を参照し用途に応じたパラメーターを設定してください。
 電源電圧は十分な容量のものをご用意ください。
 各パラメータ―の設定値は、停電保護付きです。
技術データ
一般データ
電圧
安全特別低電圧 (SELV)準拠
周波数

AC 24 V  20 %EN 60730
50 Hz/60 Hz

消費電力

RWD60

2.5 VA

LCD

表示桁4 デジット

表示分解能

LG-Ni 1000
Pt 1000
アクティブ入力

0.5 °C
0.5 °C
設定レンジによる

輸送中
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC721-3-2
クラス 2K3
 25… 70 °C< 95 % r.h.
クラス 2M2

運転中
気象条件
温度
湿度

IEC721-3-3
クラス 3K5
0 … 50 °C< 95 % r.h.

IP コード（保護等級）

ハウジング

IP 20 、EN 60529

規格、スタンダード

EU 適合 (CE)RCM 適合配線サイズ

CE2T3341xx *)電源（制御精度に無関係）
周囲条件

配線端子*)

CE2T3341en_c1 *)最小 0.5 mm
最大 2 x 1.5 mm2 または 2.5 mm2

英文資料ダウンロードサイト：http://siemens.com/bt/download

8/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

入力 X1, X2
LG-Ni 1000 （ 0 °C）

計測レンジ
最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

50…150 °C
最大 300 m

Pt 1000  （ 0 °C）

計測レンジ
最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

20…180 °C
最大 300 m

アナログ入力レンジ

DC 0…10 V 、レンジは、–100…8000(°C, °F, % または 無単位)
最大 300 m
0…1000  (°C, °F, % または 無単位)
最大 300 m
DC 0…10 V
1 mA
130.0 x 106.0 x 56.5 mm (L x W x H)
283 g

最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

リモート設定 X2

レンジ

出力 Y1

最大配線長（ 0.6 mm 使用時）
レンジ
最大負荷電流寸法

寸法・質量

質量（本体のみ）

配線G, G0

AC 24 V 電源

M
X1
X2
Y1

入出力グランド(G0 とコモンです)
メイン入力(LS Ni 1000, Pt 1000 および 0…10 V DC)
補助入力 (LS Ni 1000, Pt 1000, 0 …10 V DC および 0…1000  または 0…10 V DC リモート設定)
アナログ出力(異電圧を印加しない事！！)

9/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24

接続例

N1
X1
X2
Y1

RWD60 調節器
メイン入力 (G：アクティブ検出器の場合に接続)
補助入力 (G ：アクティブ検出器の場合に接続)
バルブまたはダンパーアクチュエーター

寸法（ｍｍ）
RWD60

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号
東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

10/10
アーチバック㈱ユニバーサル調節器 RWD60

CE2N3349
2016-02-24