蓄熱の防災力を探る
主に大規模な空調を支えるエネルギー設備として、既に国内で大きく普及している「蓄熱槽」――。ピークカットやピークシフトなどの観点で、古くから導入されている。
今回の特集では蓄熱システムが ｢防災｣ に果たす役割に注目。生活用水や消防用水での利用といった新たな役割を担う可能性を探る。
43

エネルギーフォーラム／2014.4

蓄熱の防災力を探る

関東大震災や戦火を乗り越え防災の意識が高いといわれている東京都墨田区︒地元で新たな観光名所となっている﹁東京スカイツ
リー ﹂ではオープンから２年近くを経た今でも︑休日 平･日問わず多くの集客でにぎわっている︒
そんな地元の周辺に熱供給を手掛ける東武エネルギーマネジメント
が２０１２年春に墨田区役所とあ生活用水として利用する災害協定

糸町駅前で手掛ける熱供給設備を考に︑東武グループでは 年に錦はうってつけだ︒そんな教訓を参既存のインフラである蓄熱槽の水いトイレ向けなどの生活用水には︑品質に大きく左右されることがなけではとても賄い切れない︒水のあった︒支援物資や給水車の水だ確保に１カ月を要したエリアもは振り返る︒この震災では水道のジメントの今野真一郎常務取締役る︒配管や蓄熱槽は密閉式の構造

チレン製のボールを敷き詰めてい地を減らすことを目的に︑ポリエことや蓄熱水に酸素が入り込む余東武エネでは蓄熱の放熱を防ぐ取水作業を行う︒そんな段取りだ︒

用意した資機材や給水トラックでその要請に応える︒そして︑区がは熱供給事業に支障のない範囲でネに必要な水量を要請︒東武エネだ︒災害時には︑墨田区が東武エムを今回の設備にも適用したわけとだった︒そして︑同様のスキー調などを賄う優れたシステムだ︒

ーク電源を抑制しながら日々の空いて︑いわば２００万ｋＷ分のピ設備が導入されているといわれてト容量は全国で２００万ｋＷ程のであるこのシステムのピークシフステムが存在する︒﹁熱のダム﹂

域冷暖房を支える大規模な蓄熱シ

業務用エコキュート︑さらには地家庭用のエコキュートに始まり︑では累計４００万台近く普及した躍する蓄熱システム︒身近なもの

電力ピーク対策で特に夏場に活全 安･心に暮らせる街づくりを目指している︒

用水﹂でもサポートしながら︑安木造住宅が多く建ち並ぶ︒﹁消防ているとはいえ︑依然として古い墨田区では地域の耐火対策を進め給する仕組みをつくり上げている︒

防水利としても地元の消防所に供

生活用水の利用だけではなく︑消同時にスカイツリーの蓄熱水はと話す︒

して新たに加わったことは心強い﹂

水が生活用水利用のオプションと所の︶近隣に７０００ｔ規模の貯た関心が芽生えつつある︒

して活用できないか︱︱︒そうしを災害時の消防用水や生活用水と受け︑蓄熱槽にためられている水︵メーカー関係者︶︒そんな状況をいう事例が多数報告されている﹂

貯水が生活用水として役立ったとは被災地で家庭用エコキュートのである︒実際に﹁東日本大震災でに水の確保は災害時の最重要課題いる︒防災だ︒エネルギーととも注目しようという動きが始まってそんな蓄熱の持つ新たな機能にに関西を襲った阪神 淡･路大震災でした﹂と︑東武エネルギーマネ﹁契機になったのは１９９５年分に相当するボリュームだ︒

全量を利用できた場合︑約 万人水は約 ℓといわれており︑仮ににひとりの成人が使用する生活用ールに換算すると約 杯分︒１日て提供するというものだ︒ ｍ プの災害時に被災者に生活用水とし７０００ｔの蓄熱槽を︑地震など

ウン の施設内に設置されている

その内容は東京スカイツリータ

る協定を結んだ︒

を墨田区と結んだ︒自治体との〝生であるため水質が劣化することはないが︑こうした工夫で水質を維飲料水と違い︑生活用水は実際にて万が一の災害に備えています︒

ｔ程度の飲料水を既に確保してい照︶︑区内の公園などに３０００の協定を結んでいるほか︵表１参

元企業などの 団体と飲料水利用

は﹁︵東武グループ以外にも︶地担当防災課防災係の早川英彦係長

一方で︑墨田区総務部危機管理答率 ％︶によると︑﹁生活用水対象に実施したアンケート結果︵回を保有している 者︵ 区域︶をンプ 蓄･熱センターが︑全国の熱事業者︵計 者︶のうち水蓄熱槽ないのが現状だ︒昨年︑ヒートポている熱事業者は︑残念ながら少しながらも具体的な行動を起こし裏腹に︑防災対策の必要性を認識

しかし︑こうした取り組みとは広がるだろう︒

できれば︑蓄熱の可能性はさらにな機能に着目して利用することが体や事業者が﹁防災﹂という新たクカット シ･フト︑省エネの役割にとどまっているといえる︒自治

裏を返せば蓄熱システムがピー防用水利用﹂でも確認された︒

ずか４％だった︒同様の結果が﹁消体と協定を結んでいるケースはわかった︒蓄熱水利用に関して自治ない﹂割合は ％に上ることが分飲むことはできませんし︑その利として利用することを考慮してい持していく試みだ︒

用は限られてはいますが︑︵区役た活用水協定〟は全国で初めてのこ

ネ

水

エネルギー
水2

る
水 と て442014.4 ／エネルギーフォーラム
エネルギーフォーラム／2014.445

ピークシフトやピークカットのを っている蓄熱。
しかし、 たして のだけなのだ うかーー。
災の 防･が進め 蓄熱システムの可能性はに がるは だ。
ー京建ール
ー
14

京ル

京ラ
水

2

設

ーのている

災 をる
蓄熱 防災 の水の水のいるてルーてとい蓄熱の防災力を探る者のうち︑水蓄熱槽を保有していエネルギー設備として既に業務エリアを中心に導入されている蓄熱槽。かたや居住エリアを中心に災害時対応として整備されている給水拠点。互いに連携できれば防災機能がさらに高まる。公共建築協会の時田繁常務理事にこれからの蓄熱システムが果たすべき役割について話を聞いた。

る 事業者・ 区域で︑回答率は公共建築協会常務理事

2001
建設

日本大震災以降︑省エネやピーク本誌 最近︑特に２０１１年の東槽を連携させれば︑都内全域にバます︒ですから︑給水拠点と蓄熱業務エリアを中心に導入されてい整備され︑蓄熱システムは都心のの給水拠点は居住エリアを中心に計容量は約 万ｔあります︒前者

採用している施設の水蓄熱槽の合これに対して︑蓄熱システムをきます︒

重な水源として活用することもでもに︑蓄えられた水を災害時に貴ことで電源の代わりを果たすととす︒蓄熱システムは︑熱を蓄える用水として利用することができま●聞き手…和田 肇（本誌）

カット シ･フトの役割だけでなく︑防災の観点から︑ヒートポンプ ･すが︑それらを合わせた給水拠点

どに応急給水槽が設置されていま東京都では︑災害に備えて公園なアップされつつあります︒例えば︑ら︑水源としての役割もクローズ

東日本大震災以降︑防災の観点かきく貢献するものですが︑ 年のー対策︑電力負荷平準化対策に大あるいはバケツでくみ上げたりす

置して限定したエリアに圧送する︑送したり︑専用の加圧ポンプを設２次ポンプを使って雑用水槽に移した状況から︑水蓄熱槽から空調ている水量とほぼ同じです︒こうは︑都の水道局が 区内に確保し都の水蓄熱槽合計容量 万ｔ施しました︒

水﹂に関するアンケート調査を実を利用した﹁生活用水﹂﹁消防用時田 ヒートポンプ 蓄･熱センタ
ーでは昨年 月︑空調用水蓄熱槽ますか︒

業者や設置者は十分に認識してい蓄熱システムの役割について︑事体と事前に協定を結んでいることと思います︒特にこの点は︑自治分に認識されているとはいえないわずか４％でした︒現状では︑十に関して協定を結んでいる区域は︑％にとどまり︑特に自治体と利用とを決めている区域は︑全体のの水を生活用水として利用するこ

結果は︑非常災害時に水蓄熱槽の大容量水蓄熱槽があり︑災害時イツリー地区では︑約７０００ｔうことになっています︒東京スカ時待機施設への熱の提供などを行して︑緊急生活用水への提供や一では︑例えば︑京橋１ ２･丁目地区では︑災害時に蓄熱槽水を利用時田 いくつかあります︒東京都されている事例はありますか︒

本誌 実際に防災の観点から導入ます︒ぜひ一度使っ拡大を盛り込んでい蓄熱関連システムの︵フリーソフト︶で︑のバージョン３・﹁ＬＣＥＭ﹂ツール

ルギーマネジメント

ライフサイクルエネ

スした︑公共施設の年２月 日にリリー

官庁営繕部では︑今として指定されている区域は全体とになっており︑さらに消防水利全体の ％が消防用に利用するこ

また︑消防用水への活用では︑きる量であり︑生活用水としては︑消防車 台が 時間以上︑活動で水蓄熱槽を持っています︒これはは︑国内最大の１万９０６０ｔのさらに︑晴海アイランド地区でトポンプ︵超高効率型︶
︑遠心冷だき吸収冷温水機︑空気熱源ヒー機オブジェクトの追加として︑直熱利用システム︵同︶などが加えシステム︵プロトタイプ︶
︑太陽ポンプシステム︵河川 井･水熱源利用︶︑地中熱利用ヒートポンプ

対象は︑全国の熱供給事業者ることで︑災害時に蓄熱槽水を雑取り組みをしていますか︒

が重要だと思います︒自治体にしには消防 生･活用水として活用し時田 国土交通省のっかり認識していただくことがポます︒の ％となっています︒やはり︑約２万人が１カ月生活できる水量

凍機︑水熱源ヒートポンプチラー︑

具体的には︑熱源います︒ていただければと思今後は消防用水としての利用も積です︒の持つ防災システムとしての意義以上のことから︑蓄熱システム
本誌 国では蓄熱システムをさら型氷蓄熱システム︑水熱源ヒートションの追加では︑ダイナミック中央式熱源システムのバリエーＥＨＰ︑水熱源型ＥＨＰなどです︒

んでいくことを期待しています︒

ステムの導入が今後︑ますます進防災の観点も踏まえて︑蓄熱シられました︒

を︑より積極的に発信していくこに広げていくために何か具体的なブラインヒートポンプ︑高顕熱型とが大切だと考えています︒

います︒

極的に考えていく必要があると思建設の際に用いる︑イントになると思います︒

京 ･確保水量は約１０３万ｔあります︒

本誌 そうした防災の観点からの蓄熱システムの有効性がクローズ

建ランス良く水が備蓄されているとなアップされています︒て 02｢な考えることができます︒

設

建建設
21

時田 蓄熱システムは省エネルギ

た46
ラる 京0 0 の％でした︒

2014.4 ／エネルギーフォーラム47

エネルギーフォーラム／2014.4のー｣
ーとなる

防災の観点から蓄熱システムの見直しを蓄熱の防災力を探る

東京 京･橋地区

既にこの地で大規模な蓄熱槽を利素地が既に確立されていました﹂

省のモデル事業を︶効率的に行う

熱切り替え槽１０００ｔ×２︑冷ネルギー設備の﹁蓄熱槽﹂︵冷温た︒

まな課題に多くの時間とわずかな影響が出る可能性もある︒さまざ

体で取り組むにはコストや手間がの確保など︑各ビルがそれぞれ単化や非常時のエネルギーの自立性に①緊急生活用いては︑災害時た︒ＢＣＰにつめにそれぞれの作業部会を設置しネジメントシステムを確立するた機能の強化︑第二にエネルギーマ

早速協議会では︑第一にＢＣＰプリーダーはそう話す︒

画部の石澤正太・経営企画グルー重要です﹂︒東京都市サービス企ある設備で災害対応できることがたに大きなコストを掛けずにいま生活用水としても利用可能だ︒﹁新た︑トイレの洗浄水を中心としたを継続するための熱源となる︒ま話す︒

めて取得しました﹂と︑橘部長は１を地域の協議会として国内で初国際認証である︶ＩＳＯ２２３０ました︒結果︑︵ＢＣＰに関する標を満たすための土俵を整えてきとめて課題をクリアしながら︑目ズは多様です︒皆さんの意見をまる災害時の情報

住民などに対す宅困難者や地域

間以内︶
︑③ 帰

携帯電話が圏外になること︵現在た︒熱供給プラントの制御室では重ねてきた︒課題も明らかになっ換や実際に災害を想定した演習を協議会では周辺地域との意見交

域のエネルギー使用量の ％が電エネルギーの分析を実施した︒地地域にヒアリングしながら︑地域いるのか︒協議会ではまず︑周辺に関してはどのように取り組んで一方︑エネルギーマネジメント

48
2014.4 ／エネルギーフォーラム

取り組みやすかった
京橋地区
掛けるシミズ ビ･ルライフケア社︑
当地で熱供給事業を手掛ける東京

そこで清水建設やビル管理を手

１社単独で取り組むよりも﹁グルーゼネコン×熱事業者のコラボ
京｢橋モデル で｣防災 エ･ネ対策清水建設が２０１２年５月に東橋スマートコミュニティ協議会﹂

都市サービス社︵伊藤忠エネクス

よく高めることができる︒同時にプ単位﹂︑あるいは﹁エリア全体﹂れている︒周辺エリア一帯で﹁Ｂ地域エネルギーの高効率化を図れを立ち上げた︒周辺の京橋１ ２･丁目地域は本社機能を持ったビル系︶の計３社が共同で昨年秋に﹁京ＣＰ︵事業継続計画︶機能の向上﹂
ば一石二鳥だ︒街全体の価値を高や中小規模のビルが多い︒また︑で取り組んだ方がその機能を効率や﹁エネルギーの高効率化﹂などめることにもつながる︒

京 京･橋地区に竣工した新社屋を核に︑いまユニークな試みが行わを目指すものだ︒既存の街に新たな付加価値を与える取り組みになるとして注目されている︒
きっかけは経済産業省が東日本大震災後に補助事業として仕掛けた﹁事業継続などの新たなマネジメントシステム規格とその活用等による事業競争力強化モデル事業﹂の仕組みづくりだ︒震災でＢＣＰの重要性がクロー用した地域熱供給事業︵事業法適と︑清水建設ｅｃｏ ＢＣＰ事業推

温･水専用槽１０００ｔ ×各１︶だ︒常時ためられている４０００﹁災害時に対する考え方やニーズアップされる中︑用外︶が行われている︒エリア一進室スマートコミュニティ推進部

ｔ規模の水は︑災害時でも熱供給掛かりますが︑この地域は︵経産水の提供︵ 時提供︵２時間以は解消︶や︑停電を想定した真っ取内︶︱︱を目標

気によるものだということが分協議会員︵ 年までに現状の会員

暗闇の中では熱供給設備に関するかたやこんなケースも想定され３社を 社へ増やすことを目標にに準備を進めてここでカギをる︒蓄熱槽を生活用水として利用している︶が利用する建屋の年間かった︒それを受け︑ 年までに握るのが︑既にする場合︑周辺施設への熱供給に高所作業が困難だった︒

備わっているエきた︒

熱の提供︵ 時時待機施設への地コストを掛けて対応と調整を行っ帯での取り組みを考える基盤がでの橘雅哉部長は話す︒｢京橋モデル｣ の核となっている清水建設の新社屋きていた︒﹁エネルギーの高効率蓄熱の持つ防災機能に着目し、先進的な取り組みを進めている事業者や地域がある。ピー
クカット･シフトや省エネだけではないヒートポンプ･蓄熱システムが持つ機能にどのような可能性を見いだしているのか。
各地の取り組みを追った。

間以内︶
︑② 一

るてデーているてのとエネルギーフォーラム／2014.449

防災対策「先進事例」に見る
ヒーポン･蓄熱の真骨頂

蓄熱の防災力を探る

一次エネルギー使用量を︑ベンチらしています︒戻︵配管︶を張り巡

戻ってくる前に︑マーク比３割削減することを目標
ントビルなど建物の利用形態や業熱交換器を介してり冷水が蓄熱槽に種に応じた省エネ活動の実践に向さらにもう一度パに決めた︒また︑自社ビル︑テナけ︑行動計画を策定しながら取り組みの結果︑﹁２２３０１﹂同様︑に有効に利用するで︑輻射冷房向けネルに流し込んＩＳＯ５０００１を協議会としてことで効率を高め組むことになった︒そうした取り取得した︒ています﹂
最終的な戻り冷が︑清水建設はこの戻り冷水を再で送り︑ ℃の冷水が戻ってくる

一般需要家に対しては ℃の冷水水はそのまま蓄熱槽に戻ってくる︒

込むとき︑冷房で使い終わった冷事業者が冷房需要時に冷水を送りというスキームだ︒通常︑熱供給施している﹁戻り冷水の再利用﹂

たのが︑既に清水建設新社屋で実取り組みの中で協議会員が注目しＩＳＯ５０００１取得に向けた

いたこの排熱をいかに利用できる用だ︒これまで大気に放熱されてうひとつ存在する︒冷房排熱の利さらにユニークなシステムがもスケード利用﹂だ︒

も寄与している︒まさに﹁熱のカ差の拡大による蓄熱容量の増加に力の削減や蓄熱槽の有効利用温度となって大温度差を実現︒搬送動計とわれわれ供給者側のプラントません﹂︵橘さん︶
︑﹁建物側の設

冷房排熱をここでは無駄にしてい﹁特に夏場は捨てる一方だった再生︶させる︒

つくった温風でローターを乾燥︵＝きる︒そして冷房排熱を活用してわやかな空気を送り出すことがでトローターを通過することで︑さり上げた︒湿った空気がデシカン向けに有効利用する仕組みをつく

内のデシカント︵湿度調整︶空調

清水建設新社屋では夏場のビル

橋モデル﹂は今後ますます注目さの理想的なコラボで実現した﹁京ネルギー供給事業者と設備設計者高い関心を示しているという︒エ

関係者などが頻繁に見学に訪れ︑話を聞きつけて現役閣僚や自治体やエネルギーの高効率化︒そんなます﹂︵石澤さん︶

国内最高水準の効率だと考えていこれは熱供給事業者にとっては︑ＣＯＰ︵成績係数︶は１・ で︑８月から 年７月までの１年間のり利用するための施設設計を行ってかが︑これからの設備設計者の腕外壁が象徴的だ︒また︑ビル自体約 万個のレンガによる低層部の劇ホールを備えた複合型施設で︑中高層階にオフィス︑低層階に演が完成した︒

る︒

トアイランド対策にも貢献してい気中に放熱を行わないので︑ヒーのため︑冷却塔を必要とせず︑大後の水は土佐堀川に排出する︒そ水を取水し︑熱源として利用した

地域ぐるみで取り組む防災対応いる︒橘部長は言う︒﹁各フロアは免震構造で︑基礎杭は地下 ｍに打設された︒耐震性能は最高のティバルタワーれそうだ︒

で運用が相乗効果を発揮して︑ 年エネルの見せ所となっている︒のた 地

中でも特筆すべきが︑同ビルがＳグレードを取得している︒
一般的な空気を熱源とする方

関電エネルギー開発の老村善次副

国内最高クラスの省エネを達成し大阪・梅田駅からほど近いオて利用するが︑中之所長はこう話す︒河川の水温は︑式よりも効率がいい ︒フェスティ

島地区では河川水を夏季で最高 ℃︑冬季で最低８℃ていることだ︒通常︑ヒートポン利用する︒というの

程度と外気温と比べ年間を通じてフィスエリアに２０１２年秋︑も︑同地区は堂島川安定している︒つまり︑水温は︑し︑省エネはもちろんのこと︑電と土佐堀川という２夏季であれば外気温より冷たく︑バルタワーへの熱供給事業を担う

つの河川に挟まれ︑冬季だと外気温より温かい︒こうプは空気を熱源とし水に恵まれた環境にした温度差が ヒートポンプの稼働には好条件 ︵老村副所長︶

今回の河川水利用方放出される︒一方︑冷却塔から大気中に利用した後の排熱はは一般的な地冷の平均値０・ ︑Ｐは実績値で１・ に上り︑これ高レベルを達成した︒ 年のＣＯ

タワーのエネルギー効率は国内最

その言葉通り︑フェスティバルというのだ︒

式では︑堂島川からは︑ヒートポンプに空気熱源方式であるからだ︒

階建て高層ビル 中之島フェス

高レベルのエネルギー効率を達成が大阪にある︒開業以来︑国内最用エネルギーを活用した高層ビル

建物の立地環境を生かし︑未利のの執務室に輻射空調用のパネル

水温度は ℃程度

水の水｢ーのるの水と 水っている
清水建設の 水と力のピーク抑制にも貢献している︒

ー50
2014.4 ／エネルギーフォーラム
エネルギーフォーラム／2014.4

51

ル
フるの蓄熱の防災力を探るているー ーーとる ーな

未利用エネルギー地冷の平均値０・れらの大型設備が限られたスペー水蓄熱槽などから構成される︒こ置も設置された︒

ボールを循環させて掃除を行う装さらに︑チューブ内にはスポンジチューブが詰まらないようにした︒
地区はひとつの供給区域として位

このように︑中之島２・３丁目置付けられ︑一体的な運用で熱供入された︒河川の取水口と排水口
もうひとつの大きな特徴が︑地設するスペースが確保されており︑的な需要の増加に備え︑機器を増ターボ冷凍機を主体とし︑冷房・ストレーナーを設置してゴミや砂一方︑地下プラントにはオート
ちの約２５０ｔが消防用水として総容量は２４００ｔあり︑そのうルの地冷プラントはより一層活躍も検討されている︒国内最高レベのひとつが︑松島町温水プール﹁美難所となる施設へと避難した︒そだったのか︒その理由は︑同施設の避難者を受け入れることが可能

では︑同施設はなぜ︑これほど52室の隣に消火用ポンプ室があり︑ビルや付近の建物で火災があった
際には非常用電源と連動したポンプが自動で稼働する︒くみ上げられた水は︑フェスティバルタワー内のスプリンクラーや︑消防車に給水して近隣ビルの消火活動にも活用できる︒
フェスティバルタワーが建つ中之島２・３丁目地区はもともと︑ヒートポンプ・蓄熱システムを使った地域冷暖房が行われてきたエリア︒ 年から関西電力本店への熱供給が始まって以降︑オフィスビを大幅に上回る効率だ︒省エネ
スに︑効率的かつ整然と配置されルや駅舎︑ホテルといった近隣施にも寄与し︑一次エネルギー消費設にも順次導入が進んでいる︒

量は一般的な地冷プラントの平均
地域冷暖房プラントはフェスにはバースクリーンと呼ばれる装下プラントが防災に活用できる機

現在︑隣接する西地区への熱供給給が行われてきた︒フェスティバ

ティバルタワーの地下にある︒河置を設置し︑漂流物や生物などの能を備えていることだ︒蓄熱槽の値に比べて約 ％削減した︒

川水を熱源水・冷却水として利用吸い込みを防止する︒

暖房を同時に使う時期に対応するの場が増えそうだ︒

だ︒６００人以上の住民がに導入されたエネルギー設備に者を受け入れた︒

避難し︑その後も近隣の市町村かあった︒

遊らも常時２００〜３００人の避難出され︑河川沿いに住む住民は避利用される︒地冷プラントの機械ラインが途絶えたことで︑住民は地震発生後︑津波の避難勧告が不便な生活を強いられた︒

気やガス︑上下水道などのライフまぬがれたものの︑震災当初︑電割を果たし︑幸い壊滅的な被害はでは︑これらの島々が防潮堤の役な被害をもたらした東日本大震災

名な観光地だ︒太平洋沿岸に多大

県松島町︶は湾内の島や奇岩で有日本三景のひとつ︑松島︵宮城か果たした施設があった︒

中︑避難所としての機能を立派に災地で︑ライフラインが途絶える１年に発生した東日本大震災の被防災対策としても有効だ︒２０１用水として活用できることから︑巨大な蓄熱槽の水を災害時に生活ヒートポンプ・蓄熱システムは︑災の 災 でルなどがヒートポンプの熱交換者

熱回収ヒートポンプ︑温度成層型

ルタワーの地冷プラントには将来する高効率のターボヒートポンプ︑河川水利用ならではの設備も導ている︒

ルの水の2014.4 ／エネルギーフォーラム
エネルギーフォーラム／2014.453

水とールの水って水なっールの水
屋ての｣
｢建て｣
いのの｢

減が可能︒また︑プールや貯湯槽える点も採用した理由のひとつで︑調和 をコンセプトに建てられストを抑制するために採用された
生活用水として利用できる量は約の水を災害時に生活用水として使年にオープンした同施設は︑のが︑ヒートポンプ・蓄熱システており︑環境負荷やランニングコ
温水プールをはじめ︑トレーニン生涯スポーツを推進する施設としグジムやスタジオを備えており︑２台のヒートポンプ除湿を行う︒また︑カント空調を行い︑や︑プール室のデシ

プール室内の床暖房方︑昼間には館内と夜間電力でプールを加温する︒一熱槽として利用しながら︑安価なポンプチラーを使い︑プールを蓄ムだった︒ 台の空気熱源ヒートうした中︑緊急用浄水装置でプーるまで約２〜３週間を要した︒そ

全域が断水し︑上下水道が復旧す料水の確保だ︒当時は町内のほぼぐことができた︒もうひとつが飲わりとなり︑住民らは寒さをしの暖房や温水プールの余熱が暖房代さが続いていた中︑同施設では床発揮した︒３月とはいえ厳しい寒震災時︑これらの設備が威力をその後︑フィルターによるろ過とせば︑プールの水がくみ上がる︒

プールに挿入し︑エンジンを動か５００ｔに上る︒て住民に活用されてきた︒

給 湯 器 は︑ 給 湯 やルの水を飲料水として提供し続け︑滅菌用薬品で水は浄化され︑後は松島の美しい景観や環境へのシャワーなどに利用約１５０ｔの供給を行った︒

を設け︑災害時に備槽に非常用の給水口ズに稼働できたことで︑多くの住給水が行える︒非常時でもスムー

蛇口に給水ホースを取り付ければ︑コストは掛かるもの

べると︑イニシャルを使うシステムと比従来の重油やガスで誰でも簡単に扱うことができた

同施設で使われた浄水装置が小型熱槽の水も利用が可能だ︒また︑だが︑さらに必要が生じれば︑蓄に飲料水を賄うことができたわけの機能をますます充実させている︒

水を備蓄し︑さらに避難所としてうだ︒同施設では︑非常食や飲料としての認知度が高まっているそ

住民から評価され︑今では避難所

震災時の同施設の活躍は︑地域民への給水活動が実現した︒

えて緊急用浄水装置の︑ランニングコス点も大きい︒浄水装置のホースをを導入した︒

トは年間約 ％の削

今回は︑プールの水だけで十分するとともに︑貯湯る
る とての54
2014.4 ／エネルギーフォーラム
エネルギーフォーラム／2014.4PB

設るデール