対面対話に関する質問書に対する回答
№

書類名頁

1

入札説明書

2

2

入札説明書

37

3

要求水準書

9章

1(1)

【可茂衛生施設利用組合
ア（ｱ)

3(1)

イ

項目名

質問内容

新火葬場整備運営事業】
回答

旧来の火葬場のイ
メージを払拭

あまり華美で過剰な施設デザインはもと新斎場のデザインとして、具体的なイめていません。周辺環境を踏まえて、施メージや参考となる先行事例などがござ 設利用者の心情等に配慮した、故人と遺いましたら、ご教示ください。
族の最後の別れを行う場として相応しい施設として計画してください。

別紙
3

建設予定地案内図

提案内容の検討のため、建設予定地敷地対応可能なため、別途日程等を調整しま内への立入は可能でしょうか。可能であす。
れば日程の設定をお願いいたします。

ｱ)

配置計画

「敷地南東の森林を保存するため」とありますが、造成を行う場合は敷地西側の森林面積の保存の意味からは同位と考え森林よりは南東側の森林を残した方が良ます。
いとお考えでしょうか。ご教示ください。

ｳ)

現状の進捗状況として、岐阜県可茂農林事務所は新火葬場建設スケジュールを把計画敷地の地目が山林で、契約締結まで 握しているだけです。
配置計画に林地開発協議は完了させるということ なお、提案の内容によって、岐阜県可茂（要求水準書に関すでしたが、現状の協議の進捗状況をご教 農林事務所からの指摘により変更が発生
る質問書No.27）
示ください。（制限解除の対応など）し、費用の増減がある場合は、組合と事業者の双方が不利益とならないように協議します。

ウ）

敷地周囲

美濃加茂市営墓地通路施設のことと思い非常用として、南側に通路を設けることますが、美濃加茂市との協議が必要になは可能でしょうか。
ります。

資料
4

汚水管の配管工事ルートについて

対面対話に関する質問書の回答№5と同汚水管の配管工事ルートについて、当該様です。ただし、使用の場合行政財産目敷地の南側の敷地を通すことは可能で的外使用許可と使用料が必要になる可能しょうか。
性があります。

4

要求水準書9第23(1)

5要求水準書10

第23(１) ウ

6要求水準書

7要求水準書14

第24(4)エｱ)(ｱ)

待合室「待合室について35名入室のうち、1/3居場所を特定しないフリースペースとし（要求水準書に関す が畳利用のイメージ」とのことですが、て利用できるものと考えます。
る質問書No.39）
その理由をご教示ください。

8要求水準書24

第26(１) イｳ)ｈ

他のメーカーでの更新ついて、炉設備全火葬炉基本要件特定の目的を持った装置を意味します。
体ではなくユニット・ブロックを示すと（要求水準書に関すこの場合、全設備の内の更新（交換）可のご回答を頂きましたが、ユニット・ブ
る質問書No.57）能な一連の装置と捉えてください。
ロックの定義をご教示下さい。

（ウ） ｃ

残灰用の吸引口につきまして、「収骨室及び収骨準備室の清掃にも対応すべく…」とのご回答がありましたが、部屋の こぼれ灰の対応として、一般の部屋の清吸引口清掃が目的でしょうか。
掃ごみと区別するため（人骨灰と一般ご（要求水準書に関す冷却前室にて収骨台車の清掃を設定した みを区別するため）部屋の雰囲気に違和る質問書No.69）
場合、残灰用の吸引口は収骨室には不要 感のない設置が必須です。
ではないかと思われますがいかがでしょうか。

9要求水準書32

第26(2)

イ

資料

方針
4第１ 5第2ｱ)

カ

10

要求水準書

65

第5１ア

市道前平473号線からのことと思います
解体工事について、既設建屋の背面（北 が、同線の交通量の一時的な増加及び隣既存施設の解体業務 側）からの乗り入れをしてもよろしいで 接事業所の通勤車両及び新火葬場利用者しょうか。の車両との交錯を考慮し不可とします。
また、市道街路樹が支障木となります。

11要求水準書

65

第5１イ

廃棄物の処分業務

PCBを含む機器について、処分・処理の 現PCB使用機器の高圧トランスは28年9月対象となる可能性のある機材はどの程度 ～10月に処分予定であり、それ以外にございますか。
PCB含有機器はありません。

12要求水準書

65

第5１

イ

廃棄物の処分業務

PCBは適切に処分･処理と記載があります
対面対話に関する質問書の回答№11をごが、分析は実施されていますでしょう
参照ください。
か。

13要求水準書

65

第5１

イ

廃棄物の処分業務

PCBの分析が済んでいる場合、高濃度、低濃度どちらに分類さてているでしょう 対面対話に関する質問書の回答№11をごか。現状、高濃度に関しての処分は難し 参照ください。
いと思われます.

1

対面対話に関する質問書に対する回答
№

書類名

14

要求水準書

15頁

65

要求水準書

16

入札説明書等に関する質問(第1回)回答
資料101
資料104

17

入札説明書等に関する質問(第1回)回答
資料101
資料104

18

入札説明書等に関する質問(第1回)回答
資料101
資料104

章

第512(1)(3)【可茂衛生施設利用組合
ア（ｱ)ｱ)ｸ)

資料

項目名新火葬場整備運営事業】
回答「基礎の撤去はフーチングまで」とありますが、廃棄物処理法の抵触を防ぐ為、 既存施設解体期間中に、本事業とは別に残置杭を残す旨を事業契約書に記載して 基礎杭撤去工事を予定しています。
いただけないでしょうか。

全体要件

資料3

質問内容

盛土部分にあるコンクリート片やワイ地層層序と各層の特ヤー片などの産業廃棄物は事業者負担に徴
無視できない量（30t以上）であれば協て処分を行うとのことですが、数量が不（要求水準書に関す議のうえ別途清算とします。
明で見積ができないことから別途精算にる質問書No.124）していただけないでしょうか。

森林率

資料101(敷地平面図・断面図)の敷地北側法面に「造成森林」の文字が2か所あり、資料104(法面図)図面番号26の土工定規図に「高木2.0ｍ」、「高木1.0ｍ」 資料101は墓地計画時の図面です。事業とありますが、現地を見たところ植林は 者提案により法面を造成森林化するので見当たりません。森林率算定上の造成森 あれば森林率に含まれます。
林面積として算入可能でしょうか。算入可能な場合、範囲の明示をお願いします。

森林率

墓地としての開発許可は受けていますが本敷地は、開発許可を受け工事完了公告 完成していません。開発目的が墓地からがあった土地と考えてよろしいでしょう 火葬場に変更されるため、新たな許可をか。
受ける必要がありそのまま利用できないため開発協議を行います。

森林率

・「美濃加茂市営墓地計画」における森林開発許可申請は、協議段階・許可済・完了済のいずれの段階でしょうか。
前段は許可済みですが完了していませ・今回の事業区域が1haを下回る場合に ん。
後は、「美濃加茂市営墓地計画」とは関連 段は敷地一体の37-7,37-25,37-26が開発性がなく、森林開発許可申請の必要要件 対象になり、申請要件に該当します。には該当しないと考えてよろしいでしょうか。

19

要求水準書に関する質問書(第1 2回)24

資料2-2及び102により事業者が算定してください。
開発区域の流出係数が造成等により変化 なお、残地森林を宅地化し、別途、造成した場合でも、既存の調整池の容量で問 森林を整備する場合、流出係数が低くな題ないとの理解でよろしいでしょうか。 るため、改めて既存調整池の容量を算定のうえ、必要に応じて改修等の対応が必要となります。

20

要求水準書に関する質問書(第1 2回)

24”既存沈砂調整池を改修する計画はありません。”とのご回答がありますが、”ご理解のとおりです。
貴組合で”改修する計画がないとの理解でよろしいでしょうか。

21

22

要求水準書に関No.3する質問
3(第1回)回答

要求水準書に関する質問書(第1 No.53回)

太陽光発電

太陽光発電について、要求水準の中で具体的に求められていませんが、要求水準書に関する質問書No.33では、売電収入があった場合、貴組合へ帰属する、とあります。ご承知の通り、太陽光発電設備 売電までは想定していませんが、環境にの導入・ランニングコストと売電コスト 配慮しながら、費用対効果もふまえて、を比較すると、発電規模にもよりますが 可能な範囲で提案をお願いします。
採算性を確保することは難しいことが言われていますが、貴組合としては、太陽光発電に積極的に取り組むべきとお考えですか。

燃料保管設備要求水準書に関する質問書（第1回）
No.53において、「ご理解のとおりです。ただし、ガス燃料での災害時の電源確保については、関係官庁へ確認が必要非常時において、都市ガスだけでの対応です。」と回答されているが、今回、当は困難であることは承知しており、結果グループで確認したところ、当該地域でとして、都市ガス以外の非常用備蓄燃料は都市ガス供給ラインの中圧管が耐震性が必要となるということは、ご理解の通評価を得ていないため、都市ガスでの防りです。
災負荷の適用は不可であり、防災負荷はディーゼルエンジンにて対応することとなる。この点について、組合としての考えはいかがでしょうか。

2