１０．その他 質疑書・回答書
質疑
番号

資料
番号

資料
ページ番号

質問回答

1

共通特記仕様書-3、11.その他に「病室のﾓｯｸｱｯﾌﾟ」の記載が設置時期は2022年（令和4年）6月～7月とし、現場事務所内ありますが、設置時期・場所等が不明です。新築病棟3階の各6-1-1) 共-003など、新病院棟の建屋外に設置するものとしてください。
ﾀｲﾌﾟ（個室B・個室C・4床室）仕上を先行施工にて設置するとなお工程は提案により変わる可能性があります。
考えて宜しいでしょうか。

2

諸 官 庁 荒尾市企業局のヒアリングで「下水道の負担金がある。」と記 下水引込（受益者負担金）については病院が支払う予定で資料6協 議 概 載されていますが、インフラ敷設に関する負担金は発注者負 す。
2-5
要3/3 担でしょうか。
（共-002 共通特記仕様書2の工事区分表に記載の通り）

3

4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装1,2の範囲と断面が食い違うように見受けられます。ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装1の断面(t50+t150+t200)は駐車場部分、ｱｽZA-017
6-1-2
ﾌｧﾙﾄ舗装2の断面(t50+t50+t250+t350)はﾛｰﾀﾘｰ等の車路部 宜しいです。
ZA-020分と読み替えて宜しいでしょうか。
医療ｶﾞｽ供給棟前の舗装について、下記の様に相違しています。医療ｶﾞｽ供給棟詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
BA-001
6-1-2･医療ｶﾞｽ供給棟詳細図…ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装+ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装宜しいです。
ZA-017･舗装計画平面図…ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

5

駐輪場の舗装が不明です。ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装と考えて宜しいでしょ
6-1-2 GA-001 うか。
宜しいです。

6

玉砂利敷きについて、厚さが不明です。t100と考えて宜しい
6-1-2 GA-002 でしょうか。

76-1-2 ZA-017

8

駐車場区画線について、幅寸法が不明です。W150と考えて宜しいです。厚さはZA-020図のロードペイントと同様にｔ＝1.5
6-1-2 ZA-018 宜しいでしょうか。とします。

宜しいです。

駐車場に車止めﾌﾞﾛｯｸの記載がありません。1車室毎にPC既車止めブロックは、車いす駐車場の5台分（2個/台）とし、サイ製品 L=600 ｱﾝｶｰ固定式を見込んで宜しいでしょうか。また、コン工業NSP-100B 同等品以上としてください。
宜しい場合はﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。
それ以外の車止めブロックは不要です。

植栽撤去図 凡例17 ｳﾒについて、本数が下記の様に相違します。
･植栽撤去平面図…4本K-013･植栽撤去ﾘｽﾄ…1本
植栽撤去平面図の4本を正と考えて宜しいでしょうか。

96-1-2

106-1-2

植栽撤去図 凡例他 伐根について、工区が不明です。全てK-013 Ⅰ工区と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

116-1-3

ｵｲﾙﾀﾝｸ詳細図 ｵｲﾙﾀﾝｸについて、仕上げが不明です。御BS-05 指示下さい。

オイルタンク躯体頂版はコテ均し仕上としてください。

1213141516擁壁構造図 下記ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が不明です。全てFc-18N S15と考えて宜しいでしょうか。
･基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
6-1-2 ZA-014･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ･胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ
樹木ﾘｽﾄにおいて、下記支柱の記載がありますが、詳細が不明です。御指示下さい。
･支柱9-01-1
6-1-2 GA-002･支柱9-02-2･支柱9-02-5

宜しいです。

宜しいです。(ZA-014図に記載の通り)

建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課） に示す支柱詳細を参照してください。
なお支柱9-02-5は9-01-5に読み替えてください。

駐輪場側壁について、配筋要領が不明です。D13@200 ﾀﾞﾌﾞ
6-1-2 GA-001 ﾙｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。壁厚250としてください。
駐輪場基礎について、配筋要領及び地業詳細が不明です。
下記の様に考えて宜しいでしょうか。
6-1-2 GA-001 ･配筋要領…ｶｺﾞ筋 D13@200
宜しいです。
･地業…捨てｺﾝ t50、砕石 t100
詳細図-1 側溝蓋について、仕様が不明です。ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋と考6-1-2 ZA-019 えて宜しいでしょうか。
ZA-019図の右横の側溝蓋の仕様としてください。

資料
ページ
番号

質疑
番号

資料
番号

17

詳細図-1 横断溝のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の詳細が不明です。ｽﾁｰﾙ製
6-1-2 ZA-019 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。（なお溶融亜鉛メッキ処理としてください）18

L型街渠について、ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石下のﾓﾙﾀﾙ厚が不明です。
6-1-2 ZA-019 t10と考えて宜しいでしょうか。

19

20

21

質問

集水桝について、蓋詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
･車道…ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定
6-1-2 ZA-019･歩道…ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ･緑地…ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
駐輪場･ｷｬﾉﾋﾟｰ廻り雨水桝300角について、H寸法が不明で6-1-2 GA-001 す。H500と考えて宜しいでしょうか。

排水ﾘｽﾄについて、可変側溝600と記載がありますが、H寸法
6-1-2 ZA-015 及び蓋詳細が不明です。御指示下さい。

23

6-1-2

2526

宜しいです。(ZA-019図に記載の通り)宜しいです。（なお溶融亜鉛メッキ処理としてください）

宜しいです。

H寸法はZA-016 放流施設詳細図によります。
蓋詳細はコンクリート蓋T-25対応 としてください。

VP管の管保護の適用範囲が不明です。車道部の範囲と考え
BA-001て宜しいでしょうか。
適用なしとしてください。
GA-001

詳細図-1 下記項目について、該当範囲が不明です。必要な場合は範囲及び箇所を御指示下さい。
雨水枡B、Cの区分はありません。現場打雨水桝□300 化粧･雨水桝 B･C
蓋 として見込んでください。
6-1-2 ZA-019･暗渠管
暗渠管、管接合の該当箇所はありません。またビニール管の･管接合
下図 管保護（E-15C) についても該当箇所はありません。
高木植栽客土詳細図 酸素管について、目通り寸法毎に箇所数及び長さが違いますが、植栽ﾘｽﾄに目通りの記載がありませ6-1-2 ZA-019 ん。全て目通りC=60cm未満と考え、4本/ヶ所 L=1.0mを見込 宜しいです。
むと考えて宜しいでしょうか。
受水槽基礎について、H寸法が下記の様に相違します。
医療ｶﾞｽ供給棟詳細図のH700を正と考えて宜しいでしょうか。
A-027
6-1-2･ｴﾚﾒﾝﾄ図-2…H600宜しいです。
BA-001･医療ｶﾞｽ供給棟詳細図…H700

防火水槽 40tについて、詳細が不明です。御指示下さい。

A-017図に示す通り、40ｔ耐震型防火水槽（消防認定品）の既製品としてください。

27

6-1-2 BA-001

28

研修棟(既存)北側の受水槽基礎及びｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎につい6-1-2 ZA-017 て、基礎詳細が不明です。御指示下さい。

29

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き門扉の開口寸法が不明です。W1600と考え
6-1-2 ZA-011 て宜しいでしょうか
W1800としてください。

30

答

ﾄﾚﾝﾁ標準断面図において、ﾄﾚﾝﾁの配筋要領及び地業詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
6-1-2 BA-001 ･配筋要領…D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ
宜しいです。
･地業…捨てｺﾝ t50、砕石 t100

2224

回

A-027図の研修棟機械基礎リスト 屋外（北）の1,2,3の仕様をDと読み替えて見込んでください。

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽの寸法が下記の様に相違します。詳細図-1を正と考えて宜しいでしょうか。
ZA-0116-1-2･擁壁計画平面図…H1500
擁壁計画平面図を正とし、H1500としてください。
ZA-019･詳細図-1…H1200
下図範囲において、階段と歩道の記載がありますが、階段詳細及び歩道舗装が不明です。御指示下さい。

31

6-1-2 ZA-017

歩道はA-031_1階平面図にて砂利敷としておりますが、コンクリート舗装t=100に読み替えてください。
階段については、W2000、踏面300×蹴上150×12段、再生砕石t=100、調整用モルタルt=20の上、PC製階段ブロック組(再生砕石裏込め）としてください。

資料
ページ
番号

質疑
番号

資料
番号

32

6-1-2 GA-002

33

6-1-2 GA-001

3435

質

問

植栽図 生垣･低木･地被類･芝張りにおいて、樹種毎の凡例が平面図に記載が無く、各工区毎の数量が不明です。御指示下さい。
駐輪場について、排水溝の詳細が不明です。御指示下さい。

吹付け播種について、数量が下記の様に相違します。
ｽｹｰﾙ算出を正と考えて宜しいでしょうか。
6-1-2 GA-002 ･植栽ﾘｽﾄ…2090m2･ｽｹｰﾙ算出…2332m2

回

答

植栽配置図については実施設計で明示します。植栽リストの数量を正としてください。

W150×D50 モルタル金鏝仕上としてください。

植栽リストを正としてください。

GU-600 横断溝について、数量が下記の様に相違します。平
面図合計数量を正と考えて宜しいでしょうか。
6-1-2 ZA-015 ･平面図数量合計…30.7m
排水リストを正としてください。
･排水ﾘｽﾄ…35.3m
下図赤枠内の桝について、詳細が不明です。500角桝と考えて宜しいでしょうか。

36373839宜しいです。

6-1-2 ZA-015

桝800角について、数量が下記の様に相違します。平面図数量を正と考えて宜しいでしょうか。
6-1-2 ZA-015 ･平面図…13箇所宜しいです。
･排水ﾘｽﾄ…12箇所舗装計画平面図について、数量が下記の様に相違します。ｽ
ｹｰﾙ算出を正と考えて宜しいでしょうか。
舗装ﾘｽﾄ
ｽｹｰﾙ算出
6-1-2 ZA-017
舗装リストを正としてください。
･ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装1…
4094.3m2
3695m2･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装1… 1992.8m2
1756m2

6-1-2 ZA-018

付帯施設計画平面図について、点字ﾀｲﾙが全て同じ凡例で記載されており、誘導用･警告用の明確な箇所数が不明です。御指示下さい。

誘導用・警告用の箇所数については、バリアフリー法、及び県条例等の基準に従って設置します。

外部仕上表 樹脂製ﾎﾟｰﾙｺｰﾝについて、平面図に見当たりません。必要な場合は施工する場所または各工区に必要な箇 A-031図の構内道路に面したゼブラ部分に、A-017図に記載
A-017所を御指示下さい。の通り10か所設置としてください。

406-1-2

416-1-2

426-1

共通特記仕様書-4_39.化学物質濃度測定において、測定箇
共-004 所数は明記ございますが、室名が不明ですのでご教授願い 室名は実施設計にて明示します。
ます。

436-1

工事ｽﾃｯﾌﾟ図の工事用仮囲の位置については、あくまでも参共-008 考としてとらえ、詳細検討の上、変更可能と考えてよろしいで 宜しいです。
しょうか6-1

全体工程表及び工事ｽﾃｯﾌﾟ図において、全体工程表では研全体工程表を正とし、研修棟の内部については改修完了後修棟の内部改修が完了後（2024年5月末）は、仮使用するようの2024年6月より使用するものと考えてください。
共-007 に読み取れますが、共-001_0章：共通特記事項_01.工事概要
なお研修棟は確認申請対象外のため、仮使用の認定申請等
共-009 _h．部分使用・部分引渡_2）Ⅱ工区の一部（研修棟部分）としの手続きはありません。て、2025年1月末日とあります。後者を正として考えてよろしいでしょうか、ご教授ください。

44

一次造成計画の上段部分の造成ﾚﾍﾞﾙTP+8.6に対して、耐圧ZA-001 版下端ﾚﾍﾞﾙはTP+9.2であり、盛土が必要なレベルになりまTP+8.6をTP+9.09（砕石下レベル）と読み替えてください。
～005 す。造成計画通り見積りを行うものと考えて宜しいでしょうか。

質疑
番号

資料
番号

資料
ページ
番号

質

問回

答

45

6-2-5

3/3

熊本県との事前協議においては、新病院棟の建設地（Ⅰ工区）は「土壌汚染が存在する恐れがない土地」であり、調査なし（土対法第4条第1項の届出は病土壌汚染対策法の協議をされていますが、今回の敷地は「土 院で実施）に着工できる見込みです。
壌汚染が存在する恐れが少ない土地」、「土壌汚染が存在す 現病院建物の範囲（Ⅱ工区）については「土壌汚染が存在する恐れが比較的多い土地」の両方が存在し、それぞれにおい る恐れが少ない土地」と「土壌汚染が存在する恐れが比較的て資料の採取が必要ということでしょうか、ご教授願います。 多い土地」に該当とされ、土壌汚染調査（試料採取）が必要となる見込みですが、調査自体は本院が予算化し行う予定です。
なお工程は提案により変わる可能性があります。

46

解体参考資料174S-2

物療棟の杭仕様、杭径、長さが不明です。ご教示ください。

47

解体参考資料
132S-35階建病棟(中央棟)の既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（試験杭）の杭長が不明25ｍとしてください。
です。ご教示ください。

48

解体参考資料
132S-35階建病棟(中央棟)の既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（一般杭）の杭長が不明25ｍとしてください。
です。ご教示ください。

PHC杭 300φ 25ｍ としてください。