仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター モリブデン避雷器
寿命モニター付き

ＮＲＲ－２４Ｍ
ＮＲＲ－２４ＭＺ計装信号用避雷器

■ 形式

■ 特長
ＮＲＲ－２４ＭＺ

ＤＣ２４Ｖ系

・寿命がモニタランプで判断できる。
なし：通報出力なし

・通報出力端子付き （ＮＲＲ－２４ＭＺ）

Ｚ：通報出力付き寿命モニタ付き・シンプルなモニタ回路（漏れ電流による発光）・モニタ専用電源は不要です。

■ 用途

・信号ラインは無極性です。

電流信号 ＤＣ４－２０ｍＡ専用・並列接続で追加取り付け工事も簡単です・ＤＩＮレールに取り付け可能です。

■ 対応規格■ ブロックダイヤグラム

ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１ 準拠 カテゴリＣ２，Ｄ１ ※１
ＲｏＨＳ指令適合

ソケット内にて接続
Ｒ

Ｌ１（＋）１２

■ 性能

サージ側

形 式

ＮＲＲ－２４Ｍ ＮＲＲ－２４ＭＺ

通報出力機能通報出力なし最大連続使用電圧Ｕｃ

線間放電開始電圧

各線接地間 ３５０Ｖ～８５０Ｖ インパルス電圧

３９～４７Ｖ

６２Ｖ （８／２０μｓ）
防護レベル Ｕｐ 線間
０００Ａ （８／２０μｓ）
サージ電流耐量（１回線にて） ６，線間

５μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）内部ライン抵抗約１０Ω（往復２線にて）
１００ｍＡ
ライン間 ５０～６０μＡにて赤色微発光

モニタランプ

通報出力 オープンコレクタ
耐電圧 ライン－通報出力間

ＤＣ５０Ｖ １００ｍＡ（抵抗負荷）
ＡＣ２０００Ｖ １分間※１ Ｃ２：信号ライン短絡にて ８／２０μｓ １０ｋＡの電流印加時（正負各５回）

Ｅ
１３Ｅ

４ Ａ＋

Ｍ Ｍ

検出回
路

短絡板
接地端子
１００Ω
以下各線接地間 ゼロ（ＤＣ１２５Ｖにて）最大負荷電流５ Ｄ２（－）Ｚ ＺＤ
機器のＦＧより動作開始電圧

漏れ電流

保護側

Ｒ

Ｌ２（－） ９通報出力付き

３２Ｖ
３７～４５Ｖ

８ Ｄ１（＋）

１４ＰＣ

通報出力（ＮＲＲ－２４ＭＺのみ）

１ Ａ－ＬＥＤ※モニタ

Ｍ：モリブデン式吸収素子
ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＰＣ：フォトカプラ
Ｌ１，Ｌ２：サージ側ライン端子 Ｄ１，Ｄ２：保護側ライン端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子 Ｒ：ライン抵抗※ 寿命モニタ（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
ランプの点灯状態の詳細は補足版を参照してください。

■ ソケット仕様 （標準付属品）
形式：ＰＹＦＺ０８－Ｒ５■ 設置仕様構

造：プラグイン構造

使用温度範囲：－１０～＋６０℃

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

Ｄ１：信号ライン短絡にて１０／３５０μｓ５ｋＡの電流印加時（正負各１回）

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート

寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

重量：約６５ｇ

取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■外外形寸法図
形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列端子配列
６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

１５６７２０２１．１．１０ 更新 ソケット型式変更

８５２２取付け穴
２－Ｍ４又はφ４．５穴

端子名称番号

符号

８５Ｄ１Ｄ２１２９Ｌ１Ｌ２接地

１３－１４Ｅ

通報

４１＊Ａ＋Ａ－ライン
保護側

ライン

本体
固定ねじ

±０．２

３０４ １

名称
シール

±０．３５９７１３５．５

モニタ

サージ側

１２９１４ １３短絡板（付属）
１３－１４ 短絡用

＊ＮＲＲ－２４ＭＺのみ

図番 ＺＳ－３１４４

サージハンター

取扱説明書

ｉｇｈｔｎｉｎｇ
ｒｒｅｓｔｅｒＭｏｄｅｌ

高耐圧型 サージハンター モリブデン避雷器
寿命モニター付き 計装信号用避雷器

ＮＲＲ－２４Ｍ
ＮＲＲ－２４ＭＺ本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニタランプがあります。通報出力を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的な渡り配線

ソケット部

６

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

避雷器

被保護機器

ＥＦＧ

モニタ 正常時消灯／劣化時赤色点灯
エレメント部

Ｅ パネル接地７１

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子ＦＧを避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると、被保護機器には雷サージが及ばないようになります。

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

２２■ 結線図と応用例
通報回路例
電源の無い現場ではモニタランプで確認

４

４１２ ＋－５９－ケース
アース

１３ １４

渡り配線

ＤＣ４－２０ｍＡ

１＋８１２ ＋－５９－＋

非接地端はＺで電位上昇を抑える。

Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＦＧ：フレーム グランド

ディストリ
ビュータ
－

１３ １４

シールド線

接地端子

フリッカーリレー

モニタ

１＋８ランプ点滅による通報

Ｆ／Ｆ

直流電源 Ｂｚ
雷サージ発信器例

ブザーによる通報

ＦＧ
渡り配線

接地端子

（

端子１２－８，９－５はソケット内部で接続しています。直列接続の場合でも本体をはずしても信号は途切れません。

）■ 使用上の注意事項
１）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
接地線は２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
２）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサや低圧のサージアブソーバがある場合、保護しきれないことがあります。
３）ネジの緩みがないように注意
雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起し高周波および高電圧を発生します。また、避雷器の応答速度に遅れが生じたり、破損することもあります。（続流対策のない、ギャップ式避雷器との併用もしないでください。）
４）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
５）絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。
６）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１８．１０．１７ 更新

図番 ＴＨ－３１４４