ＤＩ－７６５

取 扱 説 明 書
電力ろ波器（ＱーＦ）［油入自冷式］

お願い

この取扱説明書は、取扱い最終責任者のお手元に必ず届くようご配慮下さい。

津田電気計器株式会社

ＤＩ－７６５

安全上のご注意
安全にご使用頂くために、据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類を全て熟読し、正しくご使用下さい。機器の知識、安全の情報
そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

！ 危険！ 注意

：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合

なお、！ 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結 び つく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

1

ＤＩ－７６５！ 危険感電・けが等のおそれがあります。下記事項を守って下さい。
(１) 本設備に関する作業は必ず電気設備の知識・技能を持った人が実施して下さい。
(２) 通電中は充電部に接近しないで下さい。また絶対に触れないで下さい。
(３) 活線状態で作業しないで下さい。作業するときは必ず電源を切って下さい。
(４) 本設備にはＡ種接地工事を確実に行って下さい。
(５) 保守・点検・故障時は必ず電源を切り、検電器で放電確認後、主回路端子を接地して下さい。

！ 注意(１) 据付、運転、保守点検の前に必ず取扱説明書をよく読んでその指示に従って下さい。
(２) 機器本来の性能を発揮出来ないばかりではなく、故障の原因となりますので、仕様書通りの定格電圧・定格周波数でご使用下さい。
(３) 直列（限流）リアクトルのタンク内部に密封されている窒素ガスが放出されるため、天板を固定しているボルトを緩めないで下さい。
(４) 本設備を開放し、次に投入するときは放電装置に適した時間以上を置き放電装置にて残留電荷が完全に放電された後に行って下さい。

放電用抵抗器内蔵設備 放電時間

： ５分間(５) けが、火災のおそれがありますので外観に異常な変形を発見しましたら直ちに回路を開放して下さい。
(６) 落下・転倒等によるけがの恐れがありますので、本設備の吊り上げは、必ず指定された方法及び手順を守って下さい。また、本設備の運搬・移動の際は、転倒防止策を施して下さい。
(７) 公害の原因となりますので、本設備の廃棄時には産業廃棄物として処分して下さい。

2ＤＩ－７６５目

次

１. 適 用 範 囲 ―――――――――――――――――― （ 4 ）２. 使 用 条 件 ―――――――――――――――――― （ 4 ）３. 構成 ―――――――――――――――――― （ 4 ）４. 据付について ―――――――――――――――――― （ 4 ）５. 運転開始前の点検 ―――――――――――――――― （ 5 ）６. 運転に関する注意事項 ―――――――――――――― （ 5 ）７. 本設備における点検事項 ――――――――――――― （ 6 ）８. 設備廃棄時の注意事項 ―――――――――――――― （ 7 ）付録①．定 格 事 項 ―――――――――――――――――― （ 8 ）付録②．代表的な回路構成図 ――――――――――――――― （ 9 ）付録③．［参考図］電力ろ波器（Ｑ－Ｆ）外形図3

ＤＩ－７６５

取扱説明書

電力ろ波器（Ｑ－Ｆ）［油入自冷式］

１．適用範囲
この取扱説明書は、電鉄用直流変電所（ＤＣ１５００Ｖ）において、直流電圧平滑及びき電回路の故障電流を抑制する直列（限流）リアクトルを有する電力ろ波器（Ｑ－Ｆ）［６次分路及び１２次分路内蔵型］（以下「設備」という）について説明します。

２．使用条件（１） 使用場所（２） 周囲温度（３） ２４時間の平均周囲温度
（４） 標
高３．構

屋内外兼用－２０℃～＋４０℃＋３５℃以下１０００ｍ以下

成
本設備は、コンデンサと共振リアクトルを直列に接続した共振回路部と、直列（限流）リアクトル部を接続したものです。コンデンサとリアクトルの直列共振により、整流器より発生する第１調波〔（※ｆ×６）Ｈｚ〕及び第２調波〔（※ｆ×１２）Ｈｚ〕を吸収するよう構成されています。
また、コンデンサに蓄えられた電荷を放電するための放電用抵抗器が備えられています。
直列（限流）リアクトル部はタンクに収納されており、精製ナタネ油及び窒素ガスが密封されています。
本設備の定格事項一覧表を付録①に、また代表的な回路構成図を付録②に示します。
※ ｆ：交流側電源基本波周波数
交流側電源基本波周波数が６０Ｈｚの場合
第１調波３６０Ｈｚ
第２調波７２０Ｈｚ

４．据付について４．１ 運搬・吊り上げ！ 注意
落下・転倒等によるけがの恐れがあります。
本設備の吊り上げは、必ず指定された方法及び手順を守って下さい。また、本設備の運搬・移動の際は、転倒防止策を施して下さい。
４．２

据付
本設備は水平レベルの出ている場所で通気性がよく、しかも振動の少ない所を選んで設置して下さい。
4ＤＩ－７６５
４．３

接地線の接続！ 危険
感電・けが等のおそれがあります。
本設備にはＡ種接地工事を確実に行って下さい。
接地は、電気設備技術基準及び内線規定に従ってＡ種接地工事（接地抵抗１０Ω以下）に適合する接地線にて接地端子へ接続して下さい。
４．４

補修塗装
運搬・据付時に生じた塗装傷は錆発生の原因になりますので、付属の補修塗料にて刷毛塗りを実施して下さい。

５．運転開始前の点検
５．１ ボルトの締付け主回路、制御回路及び接地端子の締付ボルトに緩みがないか確認して下さい。
５．２

制御回路端子の接続制御回路端子の接続に間違いがないか再確認して下さい。

６．運転に関する注意事項
本設備の保守点検は貴社の点検規程に基づき回路より完全に切り離して作業を行って下さい。また下記の記載事項については特に注意して下さい。

！ 危険感電のおそれがあります。
通電中は充電部に接近しないで下さい。また絶対に触れないで下さい。

！ 注意
本設備に内蔵されているコンデンサには放電用抵抗器が接続されていますが、完全に電荷が放電されたかどうか検電器等で確認してから作業を行って下さい。
放電用抵抗器内蔵設備 放電時間 ： ５分間

5ＤＩ－７６５
７．本設備における点検事項！ 危険
感電・けがのおそれがあります。
本設備に関する作業は必ず電気設備の知識・技能を持った人が実施して下さい。
保守・点検・故障時は必ず電源を切り、検電器で放電確認後、主回路端子を接地短絡して下さい。
（１） 日常点検
点検項目

点検個所

一般

外環

境

周囲温度点

検 内 容

外部損傷、錆の発生、塗装剥離の有無を調べ補修して下さい。

観直列(限流)
リアクトル
そ の 他

フィルタ盤

周囲温度が使用条件内（－２０℃～＋４０℃）であるかどうか確認して下さい。
油漏れの有無を調査して下さい。
タンク側面の油面計に記されている横線は注油時の目安とするための線です。点検時には油面が油面計の可視範囲にあることを確認して下さい。
ダイヤル温度計にて過度な温度上昇はしていないか確認して下さい。
また、正常時と音が異ならないか確認して下さい。
（リアクトルは正常時でも構造上うなりが発生しますので注意して下さい。）
正常時と音が異ならないか確認して下さい。
（リアクトルは正常時でも構造上うなりが発生しますので注意して下さい。）
異臭はないか確認して下さい。

（２） 定期点検
点検項目

一般

点検箇所

点検
周期

外

観

３年
程度

外部損傷、錆の発生、塗装剥離の有無を調べ補修して下さい。
塵埃等の清掃を実施して下さい。

子

３年程度

碍子取付部及び端子部の締付状態、碍子表面の傷、放電の痕跡、塵の堆積の有無を調べ補修、清掃して下さい。

直列(限流) ３年
リアクトル 程度

ボルト・ナット等締付部に緩みが無いか調査して下さい。

碍フィルタ盤

３年程度

点検内容

端子部等に緩みが無いか調査して下さい。
6ＤＩ－７６５絶縁抵抗 主回路端子３年程度

絶縁抵抗計（１０００Ｖメガー）により、主回路端子一括～ケース間の絶縁抵抗を測定し、３０ＭΩ以上あることを確認して下さい。
（６４Ｐの接地マット側端子の配線を外して実施して下さい。）（３） 精密試験
日常点検・定期点検において、急激な特性変化（絶縁抵抗・温度上昇）及び経年変化が見られた時実施して下さい。
実施された事項について記録を保持し、次回の点検時に比較検討されることが保守点検をより効果的にします。

８．設備廃棄時の注意事項！ 注意
公害の原因となりますので、本設備の廃棄時には産業廃棄物として処分して下さい。

－以上－7

ＤＩ－７６５
付録①．定格事項（２０００Ａ）
付表１．共振回路
第１分路

第２分路

共振周波数

３６０Ｈｚ

７２０Ｈｚ

Ｑ

≧４０

≧２０共振リアクトル

０．８１４ｍＨ

０．３０５ｍＨ

コンデンサ２４０μＦ

１６０μＦ

定格電流

８０Ａ

３５Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

Ｑ：先鋭度

Ｑ＝ωＬ／ｒ（ｒ：実効抵抗）付表２．直列（限流）リアクトル
定格電流

２０００Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

冷却方式

窒素密封形 油入自冷式

絶 縁 油

植物油系絶縁油

インダクタンス

定格電流にて０．９～１．１ｍＨ

鉄心飽和時

０．５ｍＨ以上

適用整流器容量

４０００ｋＷ以下8

ＤＩ－７６５
付録②．代表的な回路構成図

Ｍ

Ｃ１Ｃ２Ｌ１Ｌ２ＣＬＲ

Ｍ

ＤＲＱ－Ｆ

付図１
ＣＬＲ
Ｃ１Ｌ１Ｃ２Ｌ２ＤＲ：：：：：：

直列（限流）リアクトル
第１分路用コンデンサ
第１分路用共振リアクトル
第２分路用コンデンサ
第２分路用共振リアクトル
放電用抵抗器9

ＤＩ－７６５
付表１．共振回路
第１分路

第２分路共振周波数３６０Ｈｚ

７２０Ｈｚ

Ｑ≧４０≧２０共振リアクトル

０．８１４ｍＨ

０．３０５ｍＨ

コンデンサ

２４０μＦ

１６０μＦ

定格電流

８０Ａ

３５Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

Ｑ：先鋭度

Ｑ＝ωＬ／ｒ（ｒ：実効抵抗）付表２．直列（限流）リアクトル
定格電流

４０００Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

冷却方式

窒素密封形 油入自冷式

絶 縁 油

植物油系絶縁油

インダクタンス

定格電流にて０．９～１．１ｍＨ

鉄心飽和時

０．５ｍＨ以上

適用整流器容量

６０００ｋＷ10

ＤＩ－７６５
付録①．定格事項（６０００Ａ）
付表１．共振回路
第１分路

第２分路

共振周波数

３６０Ｈｚ

７２０Ｈｚ

Ｑ

≧４０≧２０共振リアクトル

０．８１４ｍＨ

０．３０５ｍＨ

コンデンサ

２４０μＦ

１６０μＦ

定格電流

８０Ａ３５Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

Ｑ：先鋭度

Ｑ＝ωＬ／ｒ（ｒ：実効抵抗）

付表２．直列（限流）リアクトル
定格電流

６０００Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

冷却方式

窒素密封形 油入自冷式

絶 縁 油

植物油系絶縁油

インダクタンス

定格電流にて０．９～１．１ｍＨ

鉄心飽和時

０．５ｍＨ以上

適用整流器容量

４０００ｋＷ×２バンク

11

ＤＩ－７６５
付録①．定格事項（８０００Ａ）
付表１．共振回路
第１分路

第２分路

共振周波数

３６０Ｈｚ

７２０Ｈｚ

Ｑ

≧４０

≧２０共振リアクトル

０．８１４ｍＨ

０．３０５ｍＨ

コンデンサ

２４０μＦ

１６０μＦ

定格電流

８０Ａ

３５Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

Ｑ：先鋭度

Ｑ＝ωＬ／ｒ（ｒ：実効抵抗）

付表２．直列（限流）リアクトル
定格電流

８０００Ａ

定格電圧

ＤＣ １５００Ｖ

冷却方式

窒素密封形 油入自冷式

絶 縁 油

植物油系絶縁油

インダクタンス

定格電流にて０．９～１．１ｍＨ

鉄心飽和時

０．５ｍＨ以上

適用整流器容量

６０００ｋＷ×２バンク12