2-6．ウイングⅡの取り付け

施工要領書

ウイングⅡをウイング固定金具Ⅱの突起に差し込み、ゴムハンマー等を使用して嵌合させます。
ウイングⅡの取り付けは、水上側から行う方がモジュールに乗らず作業がやり易いため、出来る限り水上側からモジュールを設置するようにしてください。
ウイングⅡは、モジュール 1 枚につき 1 本使用し、モジュールの端部とウイングⅡの端部の間隔が両端で均等になるよう設置してください。

元旦ウイングⅡ

ウイングⅡのＬ寸法は、モジュールの長辺長さに応じて選択します。（「１．元旦ウイングⅡ部材－①ウイングⅡ」に記載されている早見表を参考にしてください。
）

このたびは、元旦ウイングⅡをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品を正しく安全に施工していただくために、この施工要領書をよくお読みください。
ゴ ムハン マー軽く 叩 く 程度

ウ イ ン グ Ⅱ

１.元 旦ウ イ ン グ Ⅱ 部材

ウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ

モジ ュー ルウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ
両端を 均等に す る 。
ウ イ ン グ Ⅱ

横ず れ 防止ビ ス(PAN 4× 13)

受 け 金具①ウイングⅡ②ウイング固定金具Ⅱ材 質：アルミ押出型材

材

質：ステンレス t=2.0 ㎜

モジ ュー ル

L寸法
1,240
1,470
1,580

正面の 図に て 、 ビ ス固定 位 置を 示す 。

付属品：M8 ナット･
ワッシャ・スプリングワッシャ

モジ ュー ル長辺長さ
1,240～1,345
1,470～1,575
1,580～1,685

124118(36)L

ウ イ ン グ Ⅱ

H

横ず れ 防止ビ ス
付 属品

モジ ュー ル1枚に つ き 1本使 用。
ウ イ ン グ Ⅱ L寸法は モジ ュー ルの 長辺長さ に よ り 表か ら 選択し ま す 。

③受け金具
材
ウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ

H寸法
1718222832モジ ュー ル高さ3536404650

H寸法は モジ ュー ルの 高さ に よ り 選択し ま す 。

④別途

質：ステンレス t=2.0 ㎜□各種取付金具

付属品：M8 ナット･ワッシャ・スプリングワッシャ

ウイング固定金具Ⅱの中間に横ずれ防止ビスを打ちます。

130

ハゼ式折板用取 付 金具 、・ 重ね 折板用取 付 金具

120

ウイングⅡ1 本に対して、1 ヶ所固定してください。
（右側または左側のどちらに固定しても構いません。）

屋根材に 合 わ せ て 取 付 金具 の 種類を 選択
し ま す 。
設置す る モジ ュー ルに 合 わ せ て 付 属ボルト長さ を 選択し ま す 。

ウイングⅡの支持間隔、片持ち寸法は製品仕様書にて御確認ください。
やむを得ずモジュールに乗る場合には、ガラス面等の養生を実施してください。

な ど付 属品

やむを得ずモジュールに乗る場合には、合板など硬さのあるものを敷き、集中荷重を避けてください。
ガラス面に集中荷重（作業者の手、足、付着した小石等）がかかると破損の危険があります。
ゴムハンマー等によりモジュールを傷付けないようにしてください。
ゴムハンマー等により強く叩きすぎないようにしてください。

※各種取付金具の施工方法については、それぞれの施工要領書をご確認ください。
※本製品は、地上垂直積雪量により設置条件が異なりますので、製品仕様書にてご確認ください。
※ウイング固定金具Ⅱは、仕様にかかわらず中間部・端部共に同じものを使用します。
受け金具とウイング固定金具Ⅱは、モジュールのフレーム高さにより異なります。モジュールのフレー

発行：元旦ビューティ工業㈱〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台 1-1-21

ム高さに合ったものを使用してください。
※本書では、ハゼ式折板用取付金具(丸ハゼ)への取り付け例を紹介します。
他の取付金具でも元旦ウイングⅡの基本的な施工方法は同じですので、本書に沿って施工してください。

41

２.施工

手2-3．モジュールの設置（仮置き）

順

受け金具のガイド間にモジュールを落し込み仮置きします。設置に際しては、モジュールの水下側又は2-1．取付金具の取り付けピッチ(※以下、イラストは全てハゼ式折板用取付金具(丸ハゼ)への設置です)

水上側一辺を受け金具のガイドに突き付け、もう一辺が受け金具のガイド内に入るように設置(仮置き)取付金具の流れ方向取り付けピッチは、基本的には流れ方向がモジュール長さ+100 ㎜です。下図設置例をしてください。

参考に墨出しを行ってください。
モジ ュー ル

桁行方向取り付けピッチは、強度計算により決定してください。

モジ ュー ルモジ ュー ル間 100㎜※
モジ ュー ル長さ +100㎜

モジ ュー ル間 100㎜

モジ ュー ル長さ +100㎜

モジ ュー ル長さ +100㎜

水下水上
ウ イ ン グ Ⅱ

ウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ
受 け 金具モジ ュー ルモジ ュー ル
2段目

受 け 金具 ・ 取 付 金具

受 け 金具 ・ 取 付 金具

@モジ ュー ル長さ+100㎜

モジ ュー ル
軒先 1段目モジ ュー ル長さ+100㎜

突き つ け突き つ け取 付 金具屋根材

モジ ュー ル

強度計算に よ る

受 け 金具モジ ュー ル長さ+100㎜

取 付 金具屋根材

丸・角ハゼ折板、重ね折板、立平葺用取付金具の場合です。他の場合はお問合せください。
取 付 金具設置するモジュールフレームに突起がある場合やフレームが複雑な形状をしている場合には、取付可否及び設置ピッチの検討が必要な場合があります。

モジュールを設置する際に、取付金具のボルト等によりモジュール裏面を傷付けないようにしてください。
モジュールを設置する際に、配線の挟み込みには注意してください。

2-2．受け金具の取り付けモジュールと受け金具のガイドに 4 ㎜以上の隙間がある場合は、モジュールを取り外し、取付金具の取付金具のボルトを利用して受け金具を取り付けます。

位置を調整してください。
（※重ね折板用取付金具は取り付け後の位置調整が出来ませんので、細心の注意

下図の向きで取付金具に対して真っ直ぐ取り付け、付属のナットセットで固定してください。

を払って施工してください。）（ナットの締め付けトルクは、7.0～9.0 N・ｍとしてください。
）

2-4．ウイング固定金具Ⅱの取り付け

ナット
スプ リン グ ワッシ ャモジュールとモジュールの間の受け金具の上にのせるようにウイング固定金具Ⅱを取り付け、モジュールワッシ ャ
受 け 金具を固定します。
受 け 金具取 付 金具流れ 方向

取 付 金具
流れ 方向

屋根材

屋根材

それぞれ付属のナットセットを使用し、取付金具のボルトに取り付けてください。
（ナットの締め付けトルクは、中間部・端部共に 8.0～10.0N・ｍとしてください。
）
ナット
スプ リン グ ワッシ ャワッシ ャ
ウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ

ウ イ ン グ 固定 金具 Ⅱ
モジ ュー ルモジ ュー ル

受 け 金具

受 け 金具

受け金具は取付金具に対して真っ直ぐ、傾かないように取り付けてください。
傾いていると、太陽電池モジュールの設置に支障をきたす可能性があります。
立平葺用固定金具などボルトの位置が自由に動くものについては、受け金具の中心が取付金具のウイング固定金具Ⅱ（中間部、端部）中心に来るように位置を調整してください。

32

ガ イ ド