急速空気弁

DF型 給⽔栓付急速空気弁

イメージ図

千代田工業株式会社
大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp
お問合せは

06-6358-3541
DF型 給水栓付急速空気弁
Φ50～Φ200【東京都水道局承認品】

HD-F型流量計付地下式消火栓対応パイプ口径80A～1000A

GA型汚水流入防止器付空気弁 Φ50～Φ200【東京都水道局承認品】

MA型玉押器付空気弁
Φ75～Φ150【東京都水道局承認品】

既設送水管からの応急給水を可能に！

既設送水管に設置される空気弁として弊社製品を使用することにより送水管からの応急給水を可能とするために開発しました。

急速空気弁

送水管

DF型 給水栓付急速空気弁
挿入式超音波流量計 ULSONA
流量計の設置も、ゼロ校正も不断水で！
・世界初、挿入式超音波流量計
・計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
・計測精度：±0.6％RD(流速 0.5m/sec以上)
・オールステンレス製で強靭設計
設置例：サドル分水栓タイプ

フランジタイプ

平常時

冠水時

安心・安全な水を供給するために！

汚水流入防止機能付付空気弁
水道本管

空気弁の機能は、水道管内のエアーを必要に応じ、吸排気を行いますが、埋設設置されている空気弁の場合、道路が冠水する程の大雨等の影響により、空気弁が水没することが想定されます。
水没している状態の空気弁から管内へ雨水等が流入（空気弁の吸気作動）する恐れがあります。
このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に当社汚水流入防止ユニットを設けることにより雨水等の流入を防ぐことを目的として開発したものです。

急速空気弁

安⼼・安全な⽔を供給するために！
・台風や⼤⾬等の浸⽔被害時には、空気弁から⽔道管へ⾬⽔等、汚⽔が流⼊する恐れがあります。
空気弁の機能は、⽔道管内のエアーを必要に応じ、吸排気を⾏いますが、埋設設置されている空気弁の場合、道路が冠⽔する程の⼤⾬等の影響により、空気弁が⽔没することが想定されます。
⽔没している状態の空気弁から管内へ⾬⽔等が流⼊（空気弁の吸気作動）する恐れがあります。

汚⽔流⼊防⽌機能付付空気弁

このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に当社汚⽔流⼊防⽌ユニットを設けることにより管内へ⾬⽔等の流⼊を防ぐことを目的として開発したものです。
双⼝空気弁、⽟押器対応型急速空気弁（メーカー問わず）に取付可能です。

⽔道本管

急速空気弁

平常時

冠⽔時

汚⽔侵⼊防⽌

管内への汚⽔侵⼊の防⽌！

汚⽔流⼊防⽌ユニット
付急速空気弁Φ75「汚⽔流⼊防⽌ユニット」は⽟押対応空気弁に設置可能！
「汚⽔流⼊防⽌ユニット」は双⼝空気弁にも設置可能！

汚⽔流⼊防⽌ユニットは双⼝空気弁にも取付可能！

地震による津波、あるいは台風・ゲリラ豪⾬による洪⽔での浸⽔被害が近年多発しています。もしこのような状況で配⽔管の⼀部が破損した場合、管内⽔圧が負圧となってしまっい、管路に設置されている空気弁（埋設ボックスが⽔没状態の時）より汚⽔が管路内に流⼊してしまいます。このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に「本ユニット」⼜は「汚⽔流⼊防⽌ユニット付急速空気弁」を設けておくことにより汚⽔等の流⼊を防ぐことを目的として開発いたしました。

汚⽔流⼊防⽌ユニット付製品

汚⽔流⼊防⽌ユニット付急速空気弁 Φ75〜Φ200278305

Φ150 Φ200

汚⽔流⼊防⽌ユニット付
空気弁付消⽕栓

Φ100 475H
Φ75 471H

汚⽔流⼊防⽌ユニット付
Φ25 空気弁

汚⽔流⼊防⽌ユニット付WMC型空気弁付
地下式消⽕栓の設置イメージ

汚⽔流⼊防⽌ユニット付空気弁の設置イメージ

253.5368.5

450

千代田工業 株式会社

350

BW790H

Φ25

Φ75

Φ100245.5

340.5

379

埋設ボックスの内径寸法が横450mm x 縦350mmの場合、上記の通りの設置イメージとなります。

TEL06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

いつでも、⽔は⾝近にあり続けるでしょうか！
・災害時には、応急給⽔の需要に供給が満⾜できるとは限りません。
DF型 給⽔栓付急速空気弁

急速空気弁

既設ライフラインを応急給⽔貯⽔槽の代替として！
既設送⽔管に設置される空気弁として弊社製品を使⽤することにより送⽔管からの応急給⽔を可能とするために開発しました。

送⽔管

既設の送水管等から応急給水が行えます。
通水（充水）時、給水栓を開栓し強制排気が可能！
送水管に設置される空気弁として本製品を使用することにより送水管からの応急給水を可能とするために開発しました。

地震等による災害時、配水管が被害を受け給水が出来なくなった時でも、送水管（大口径かつ強固）が被害を受ける確率は低いと考えます。しかし、送水管からの取水は容易には出来ないため、せっかく水があるのに給水で東京都水道局きないという事例が過去にありました。

承認品

外径寸法（参考）

Gユニット

この御参考図面はΦ100です。

千代田工業 株式会社TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

これからの管路の維持管理に・・・
ブロック管理に！

配水小ブロックに設置された流量計から夜間最小流量と流入量等を算出することにより、漏水多発ブロックの特定など効率的な漏水防止対策に！

流量計の設置も、ゼロ校正も不断水で！
・世界初、挿入式超音波流量計
・計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
・計測精度：±0.6％RD(流速 0.5m/sec以上)
・オールステンレス製で強靭設計

挿入式計測器設置対応型
補修弁内蔵消火栓(又は空気弁)

ブロック管理イメージ

挿入式超音波流量計 ULSONA

設置例：サドル分水栓タイプ

フランジタイプ

ポータブルタイプ

将来の管路におけるブロック管理等を実施するうえで・・・
既設の「地下式消火栓」あるいは「空気弁」を必要箇所に応じてMN補修弁内蔵弁に取り替えることにより管内流量や水圧、水質等を測定する各種挿入式計測器を常時設置可能にするために開発致しました。（MN弁＝挿入式計測器設置対応型補修弁内蔵消火栓又は空気弁）
補修弁機能を内蔵しているため不断水で取付、取外しが可能！

挿入式計測器設置対応型
補修弁内蔵消火栓

急速空気弁

地下式消火栓MN補修弁内蔵弁

計測範囲：0.003m/sec〜20m/sec！
流量精度：％RD！
！
流量精度：±0.5％
不断水で不断水で設置可能！
設置可能！
通水したまま通水したまま「したまま「ゼロ校正ゼロ校正」校正」が可能！
可能！

計測原理
管路内の2点間(A・B)に超⾳波の伝搬時間が流れに⽐例して「Δt」(2点間の時間差)が⽣じ、これに管内⼝径を乗じ流量となる。

⽔流

設置例1

標準仕様

フランジ

サドル分⽔栓

設置例2・縦配管等でも問題なく設置可能！

※絞り管・バイパス管前後の仕切弁が不要で省スペース。
新設、更新のコストダウンが図れます。

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

新設
既設流量計を取り除かず、新設流量計(ウルソナ)を不断⽔で設置
既設、短管電磁流量計

町野(65A)タイプにも対応します（新設）挿⼊式超⾳波流量計設置中（新設）挿⼊式超⾳波

既設流量計設置完了

配管情報

エコーグラフ

動作設定

計測画⾯

町野⼝⾦タイプ（65A）

コントローラ(変換器)
地下式消⽕栓急速空気弁

挿入式計測器設置対応型補修
弁内蔵消火栓（弁内蔵消火栓（空気弁）空気弁）

空気弁⼜は消⽕栓を取付けることが可能です。

計装盤