仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ
寿命モニター付きＲＫ－２４Ｍ
ＲＫ－２４ＭＺ

計装信号用避雷器

■ 形式

■ 特長
ＲＫ－２４ＭＺ

・通報出力端子付き（ＲＫ－２４ＭＺ）

ＤＣ２４Ｖ系

なし：通報出力なし

・シンプルなモニター回路（漏れ電流による発光）

Ｚ：通報出力付き寿命モニター付き

・寿命がモニターランプで判断できる。
・ＤＩＮレールに取り付け可能です。

■ 用途

・並列接続で追加取り付け工事も簡単です

電流信号 ＤＣ４－２０ｍＡ専用・専用電源不要です。

■ 対応規格ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１準拠■ ブロックダイヤグラム

カテゴリＣ２，Ｄ１

ソケット内にて接続

ＲｏＨＳ指令適合
Ｌ１（＋）１２■ 性能（＋）
８ Ｄ１
保護側

サージ側

形 式

ＲＫ－２４Ｍ

ＲＫ－２４ＭＺ

通報出力機能通報出力なし通報出力付き

最大連続使用電圧
動作開始電圧
防護レベル

３４Ｖ

線間

３２～３８Ｖ

３４～４０Ｖ

各線接地間±５００ＶＤＣ以下

線間

６２Ｖ （８／２０μｓ）（制限電圧）Ｕｐ 各線接地間

Ｇ Ｇ

Ｚ接地端子
１００Ω
以下

２５０Ｖ （８／２０μｓ）

線間５μＡ以下（最大連続使用電圧にて）

各線接地間

僅少

最大負荷電流１００ｍＡ

モニターランプ （ＬＥＤ）

ライン間 ５０～６０μＡ
にて赤色微発光

通報出力 オープンコレクター
耐電圧 ライン－通報出力間（抵抗負荷）
ＤＣ５０Ｖ１００ｍＡ
ＡＣ２０００Ｖ １分間

４ Ａ＋

Ｅ

１４ＰＣ

通報出力（ＲＫ－２４ＭＺのみ）

１ Ａ－ＬＥＤ※モニター

Ｇ：ギャップ式吸収素子 ＺＤ：シリコン吸収素子 Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＰＣ：フォトカプラ
Ｌ１，Ｌ２：サージ側ライン端子
Ｄ１，Ｄ２：保護側ライン端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）
ＦＧ：フレーム グランド
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子※■ 設置仕様ＺＤ

検出回路短絡板

サージ電流耐量（１回線にて） ６，０００Ａ （８／２０μｓ）
漏れ電流

５ Ｄ２（－）

Ｅ
１３

機器のＦＧより３２ＶＵｃ（－）９Ｌ２

寿命モニター（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
ランプの点灯状態の詳細は補足版を参照してください。

■ ソケット仕様 （標準付属品）
形式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ

構

造：プラグイン構造

使用温度範囲：－１０～＋６０℃

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート

寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

重量：約６５ｇ

取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

１５６７端子
名称５ライン

８番号

符号

８５Ｄ１Ｄ２１２９Ｌ１Ｌ２接地

１３－１４Ｅ＊通報４１Ａ＋Ａ－

名称シール

保護側

本体
固定ねじ

サージ側

ライン±０．２

３０２０１６．０５．０４ 更新±０．３５９７１３５．５モニター

４ １２２取付け穴
２－Ｍ４又はφ４．５穴

１２９

１４ １３

＊ＲＫ－２４ＭＺのみ
短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－１１５６

サージハンター

取扱説明書

ｉｇｈｔｎｉｎｇ
ｒｒｅｓｔｅｒＭｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ
寿命モニター付き 計装信号用避雷器

ＲＫ－２４Ｍ
ＲＫ－２４ＭＺ

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。通報出力を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的な渡り配線

ソケット部

６セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

避雷器

被保護機器

Ｅ

ＦＧ

モニター 正常時消灯／劣化時赤色点灯

渡り配線

エレメント部

Ｅ パネル接地７１

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子ＦＧを避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると、被保護機器には雷サージが及ばないようになります。

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）■ 効果的なシールド端対策

ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

２２Ｌ１
Ｌ２
ＧＮＤ

Ｌ１Ｌ２ＧＮＤ

シールド線

Ｅ

非接地端はＺｎＯで電位上昇を抑える。

Ｅ■ 結線図と応用例
通報回路例
電源の無い現場ではモニターランプで確認

ブザーによる通報

Ｆ／Ｆ

直流電源 Ｂｚ

フリッカーリレー

モニター発信器
例４

雷サージ１＋８１２ ＋－５

９－

１３ １４

接地端子

ＤＣ４－２０ｍＡ

４ランプ点滅による通報

１＋ １２８＋－ ９５－

１３ １４

接地端子＋ディストリ
ビューター
－ＦＧ

（

端子１２－８，９－５はソケット内部で接続しています。直列接続の場合でも本体をはずしても信号は途切れません。

）■ 接続方法１）端子１２と５を＋極にて接続してください。
２）接地線はできる限り最短距離にて接続してください。線サイズは２ｍ㎡以上にておこなってください。
３）予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。誘導雷対策としては両端接地が最適ですが、現場によりできない場合があります。シールド用避雷器ＳＣ－Ｅ２７０をお勧めいたします。

■ 使用上の注意事項
１）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
２）設備の絶縁・耐圧試験は、エレメント部をはずしておこなってください。
ラインと接地間の放電開始電圧が試験電圧よりも低いので漏れ電流により不良と見誤ることがあります。
３）本器はラインと接地間の漏れ電流は表示していません。

■ 定期点検の方法
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１６．０５．０４ 更新

図番 ＴＨ－１１２９ＲＫ－２４Ｍ ＲＫ－２４ＭＺ■ 漏れ電流モニター回路特性試験回路
ｍＡ
ライン間

１２ 保護素子 ８ ＩＬ
１３Ｖ

直流電源

ＩＬ

外 部回 路例
リークモニターＬＭ

１４ＬＥＤ

９サージ通過時出力ＯＮ

劣化時通報出力

ＩＬ５４Ｒ
通報出力

１モニター（透明／赤）

通報出力はＲＫ－２４ＭＺのみ正常時でも瞬時発光および通報出力します

ＯＦＦＯＮ

ＯＦＦ
１％

漏れ電流－電圧特性

ＰＣ

２％ 出力開始

発光開始

ラ ５０イン ４０間
電圧 ３０Ｅ（Ｖ）２０１０００１００２００

３００４００５００６００７００

８００

９００ １０００ １１００ １２００

漏れ電流 ＩＬ （μＡ）
データ例
ライン電圧Ｅ （Ｖ）
０

漏れ電流
ＩＬ（μＡ）

モニター
表示状態

通報
出力０透明ＯＦＦ

１００．１２

１５０．２４

２００．４３２５１．０３３０

微発光 赤色３８．４

５９．０

赤色判断確実３９．０８５．７
１６０２８５４２．０

４２４４２．９

１０００

２０１６．０５．０４

フ ォ ト カ プラ
Ｚ ＮＲ

１ ４ Ｄ３ ９ ０Ｄ Ｃ ４ ～２ ０ ｍ Ａ の １ ％を 異常値と し１ ～２ ％の 間で 通報を おこ な い ま す。
モ ニ タ ーは 予告と し て 漏れ電流の 発生後
わ ずか 数十マ イ ク ロ ア ン ペア に て 判断で き る
赤色の 表示と な り ま す。

２．６５
１４．３

４１．０

高輝度Ｌ Ｅ Ｄ
サ ージ 吸収素子

３５４０．０

試験部品ＯＮ

補足版 １／２

通報機能の使い方

ＲＫ－２４ＭＺ■ 応用例１
本来の使い方は避雷器が寿命となった場合、漏れ電流が生じますので、その漏れ電流でＬＥＤを発光させて通報としています。
端子４番と１番間はオープンコレクタのＯＮ出力となります。
Ｂｚ

４発信器
例

モニター付き

１１２８

避雷器

ＬＥＤ
フォトカプラ内部回路

通過時は単発に鳴る程度
故障時は連続的に鳴る

４－２０ｍＡ信号ライン

５９
１３ １４４ライン間素子の漏れ電流極性にご注意ください。
＋側
電流が流れる方向

１－側
逆電圧保護
ダイオード入り

接地端子■ 応用例２ テレメータに入力して遠方の監視室に故障の通報する
現場側

監視側

テレメータ

Ｌ＋Ｌ＋

Ｌ－

Ｌ－

Ｌ＋＋
Ｌ－

ＲＫ－２４ＭＺ

被保護－ 機ＦＧ 器

線間の素子が劣化の場合、通報出力はＯＮ信号が継続となります。
ＯＦＦ
劣化時出力

テレメータ
※１

４－２０ｍＡ Ｌ＋－

警報※１
ライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
サージ通過時出力 ＯＦＦ

避雷器
Ｅ

Ｅ

シールド線

Ｚ

避雷器

Ｌ－Ｅ

ＳＡ

Ｅ＋ＲＫ－２４ＭＺ

Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＳＡ：サージ吸収素子
Ｌ＋，Ｌ－：ライン符号
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）
ＦＧ：フレーム
グランドＯＮＯＮ（注）
サージ通過時の通報出力はサージ電流波形をフォトカプラで出力させていますので、均整のとれた出力波形ではありません。

■ 応用例３ 市販のトータルカウンタに入力してサージの侵入回数を観察する。
カウンタなどへ発信器
例

４８１１２避雷器の処理回数が判ります。
５９１３ １４

接地端子

２０１６．０５．０４

プリセット機能付きを使用すれば設定した回数に達したときメンテナンス作業指示の通告がおこなえます。
たとえば、５００回で避雷器チェックをおこなうなどカウンタは１ｋＨｚ以上の対応可能な仕様をお薦めします。
カウント数をセーブしたいときは３０Ｈｚ等を使用すると良いでしょう。

補足版 ２／２