11761P03

1762P01762

取付フランジ AQM63.0

QAM21...

Symaro™

QAM2161.040
QAM2171.040

ダクト用温度検出器• ダクト挿入型温度検出器• 電源電圧：AC 24 V または DC 13.5...35 V• 出力信号：DC 0…5 V / DC 0...10 V / 4...20 mA
用途

ダクト用温度検出器 QAM21…は、空調還気設備において以下の様な用途で使用されます。
• 給気または還気温度検出• 給気温リミットセンサ• 外気温補償センサ• 露点温度検出• ビル監視設備におけるモニターおよび制御タイプ

CE1N1762en
2022-09-27

型式

挿入長

計測レンジ

電源電圧

出力信号

QAM2161.040

0.4 m−50...+50 °C

AC 24 V 20 % /DC 13.5...35 V

DC 0…5 V / DC 0...10 V /4…20 mA（3 線式）

QAM2171.040

0.4 m−50...+50 °C

DC 13.5...35 V

4...20 mA（2 線式）

オーダー
ご注文の際は、名称、型式、数量をご指示ください。
例：ダクト用温度検出器 QAM2161.040
2台（注）検出器には、ダクト取付フランジ（AQM63.0）とケーブルグランド（M16）が付属で付いております。
機器組合せ
DC0...5 V / DC0…10V または 4…20mA 入力を備えた、全ての調節器および装置との組合せが可能です。
機能
ダクト用温湿度検出器は、温度に応じて抵抗値が変化する検出素子 Pt 1000 を使用して、空気温度を取得します。抵抗値の変化は設定レンジに応じて、DC0...5V /DC0…10V / または 4…20mA の出力信号に変換されます。
出力信号は、選択した温度範囲に対応します。

900

負荷抵抗 [Ω]

800

使用不可

700

1762D02en

出力信号：端子 I1（電流出力）
1864D03en

負荷抵抗図（QAM2171.040）

600500使用可能範囲

4003002001000010203040

電源電圧 [DC V]

機械的デザインダクト用温度検出器は、ハウジング、プリント基板、接続端子、挿入ロッド（プローブ）で構成されます。
2 つのパーツから成るハウジングは、ベースと取外し可能なカバー（スナップオン式）構成されています。測定回路と設定エレメントはカバー内のプリント基板上にあり、接続端子はベース上にあります。
ケーブルの挿入は、付属品のハウジングにネジ込み可能な M16 ケーブルエントリーグランド（IP54）を使用して行います。挿入ロッドとハウジングは強固に接続されています。
検出器は、ネジ込みまたはフランジで取付けるように設計されています。
取付け方法は以下の通りです。
• 付属品の“取付けフランジ”を、使用する（推奨）取付フランジをダクト面に取付け、プローブをフランジに挿入し、必要な挿入長で固定します。
• プローブ挿入長で使用（取付フランジ未使用）する
本体ベースの 4 箇所の取付穴に合わせてダクト面に穴を開けて、ビスで直接取付けます。

2/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762en
2022-09-27

設定エレメント
QAM2161.040

温度計測レンジ

出力機能テスト

出力信号レンジ40020mA

10V5V・・・

QAM2171.040

・・・・・・

温度計測レンジ

出力機能テスト

設定エレメントは、カバーの内側にあります。X120 端子が出力信号レンジ設定用、X130 端子が温度計測レンジ設定用です。各々、6 本のピンとジャンパー（短絡プラグ）で構成されています。ジャンパー位置と仕様は次の通りです。
出力信号レンジ（X120）の選択：ジャンパーを「縦」に設定
ジャンパー位置：左 ＝ DC 4...20 mA
ジャンパー位置：中 ＝ DC 0...10 V
ジャンパー位置：右 ＝ DC 0...5 V
温度計測レンジ（X130）の選択と、出力機能テスト● 温度計測レンジ選択：短絡プラグを ｢縦｣ に設定
ジャンパー位置：左(R1) = 0...50 °C
ジャンパー位置：中(R2) = − 50...+ 50 °C（工場設定）
ジャンパー位置：右(R3) = − 35...+ 35 °C• 出力テスト機能：短絡プラグを ｢横｣ に設定上の“出力機能テスト”リストを参照ください。
ジャンパー位置に従い、各々に対応した出力信号値が得られます。
エラー処理
QAM2161.040
QAM2171.040

本体でエラーを検出した場合、60 秒後に出力信号が 0 V（0 mA）となります。
本体でエラーを検出した場合、60 秒後に出力信号が 4 mA となります。

エンジニアリングの注意
温度検出器への電源供給は、絶縁トランス：安全特別低電圧（SELV）の使用が必要です。トランスのサイズを決め電気的に保護する際は、地域の安全規則に従う必要があります。
トランスの容量を決める際は、温度検出器の消費電力を考慮する必要があります。
正しい配線については、温度検出器を使用する機器のデータシートを参照してください。
許容配線長は遵守してください。
ケーブルの配線 とケーブルの選択

ケーブルを敷設する際、ケーブルが長く平行配線しているほど、ケーブル間の距離が近いほど、電気的干渉が大きくなることに注意してください。
2 次電源ライン、信号ラインには、ツイストペアケーブルが必要です。
3/6

アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762en
2022-09-27

取付上の注意
取付場所• 給気温度制御：
給気ファンの下流側で、給気温度を正しく計測できる場所、ファンまたは空調機の出口から 0.5 m 以上離して取付けてください。
• 還気温度制御：
還気ファンの上流側に取付けてください。
• 給気リミット制御：
室内の給気口にできるだけ近い位置に取付けてください。
• 露点管理：エアワッシャーのスプレートラップ直後に取付けてください。
プローブがダクトを斜めに横切るように、またはダクト断面全体を等間隔で巻くよ
うに、プローブを手で曲げます。
プローブがダクト壁に触れなうようにしてください。
取付け方法は、パッケージに印刷されています。

取付位置

可不可

施工例

12廃棄
本機器はアクセサリを含め本体ならびにパッケージを一般ごみとして廃棄処分することはできません。個人情報をすべて削除し、地域および国の条例、法律に従って分別収集およびリサイクル施設で処分してください。
詳細については、www.siemens.com/bt/disposal を参照してください。

技術データ
電源電源
電源電圧（QAM2161.040）

周波数（AC 24 V の場合）

DC 13.5...35 V または
DC 24 V クラス 2(US)50 / 60 Hz

外部供給電源保護（EU）

ヒ ュ ー ズ ： ス ロ ー タ イ プ 最 大 10A ま た は電源電圧（QAM2171.040）

温度検出器

安全特別低電圧（SELV）
AC 24 V  20 % または DC 13.5...35 V または
AC / DC 24 V クラス 2(US)サ ー キ ッ ト ブ レ ー カ ー ： 最 大 13A
ト リ ッ プ 特 性 B､ C､ D ( EN 60898 準 拠 )
ま た は 電 源 容 量 ： 最 大 10A
4/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762en
2022-09-27

消費電力（QAM2161.040）

出力信号：電圧時
最 大 ： < 1.6 VA

消費電力（QAM2171.040）< 1 VA

許容最大配線長
銅ケーブル：0.6 mm（直径）
銅ケーブル：1 mm2 （断面積）
銅ケーブル：1.5 mm2（断面積）
計測レンジ

50 m
150 m
300 m

計測プローブ挿入長
最小曲げ半径
検出素子

0.4 m
10 mm

時定数

約 30 s（気流 2 m /s 時）

デッドタイム<1 s

計測精度– 25...+ 25 °C– 50...+ 50 °C
出力信号：リニア（端子 X1：QAM2161.040）

出力信号：リニア（端子 I1：QAM2171.040）
負荷抵抗
保護規格
電気配線
環境条件

材質 / 色規格、指令環境両立性

出力信号：電流時
最 大 ： < 2.0 VA− 50...+ 50 °C (R2 = 工場設定) 、0...50 °C (R1) 、− 35...+ 35 °C (R3)

Pt 1000

 0.75 K 0.9 K
DC 0...5 V、DC 0...10 V − 50...+ 50 °C または− 35...+ 35 °C または 0...50 °C、最大  1 mA
4...20 mA − 50...+ 50 °C または − 35...+ 35 °C
または 0...50 °C、最大  1 mA、最大 500Ω
4...20 mA − 50...+ 50 °C または − 35...+ 35 °C
または 0...50 °C“負荷抵抗図”参照（P.2）

ハウジング保護等級
保護クラス
接続端子IP 54（IEC 60529 準拠）
III （EN 60730-1 準拠）

ケーブルグランド（本体付属）

M 16 x 1.5
IEC 60721-3-3
クラス 3K5– 40...+ 70 °C
5...95 % r. h.（結露なし）

運転時
気象条件
温度（ハウジング）
湿度（ハウジング）
輸送時
気象条件
温度湿度
機械的条件

1  2.5 mm2 または 2  1.5 mm2

IEC 60721-3-2
クラス 2K3– 25...+ 70 °C< 95 % r. h.
クラス 2M2

プローブ

銅／ポリオレフィン

ベース

ポリカーボネート RAL 7001（シルバーグレー）

カバー

ポリカーボネート RAL 7035（ライトグレー）

取付フランジ

PA 66（黒）ケーブルグランド

PA, RAL 7035（ライトグレー）

パッケージ
製品スタンダード

ダンボール

EU 適合（CE）
RCM 適合CE1T1762xx1)
CE1T1864en_C11)

UL

UL 873 、http://ul.com/database

UKCA

A5W00188725A1)

EN 60730-1
家庭用および同様の用途の自動電子制御機器

製品環境宣言書 CE1E1762 1) に記載：
環境に適合した製品設計と評価（RoHS 準拠、材料構成、梱包、環境上の利点、廃棄）

質量パッケージ含む
QAM2161.040

約 0.17kg

QAM2171.040

約 0.17kg1)：英文資料ダウンロードサイト http://siemens.com/bt/download.

5/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762en
2022-09-27

接続端子
QAM2161.040
G, G0

電源電圧 AC 24 V (SELV) または DC 13.5...35 V

X1

出力信号 DC0...5 V､DC0...10 V､DC4...20 mA（温度計測レンジ−50...+50 °C ：工場設定
または 0...50 °C または − 35...+ 35 °C）

G1

電源電圧 DC 13.5...35 V

I1

出力信号 DC4...20 mA（温度計測レンジ−50...+50 °C ：工場設定
または 0...50 °C または − 35...+ 35 °C）

QAM2171.040

ø6寸法[mm]

L1QAM2161.040
QAM2171.040

8080

ø 40

ø 20Typemax.

L2min.

400973740097371063,750
L21762M01286039

L12160M16 x 1,5

孔開け寸法図（取付フランジ）

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2023-12 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱

ダクト用温度検出器 QAM2161.040, QAM2171.040

CE1N1762en
2022-09-27