令和３年 10 月報告書（案）中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
令和３年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年 10 月
実用炉監視部門
核燃料施設等監視部門

令和３年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4１．実施概要（１）事業者名：中部電力株式会社（２）事業所名：浜岡原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年７月１日～令和３年９月 30 日（４）検査実施者：浜岡原子力規制事務所
浅野 博之
江頭 豊
川原 正彦
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
百瀬 孝文
小野 真人
小坂 幸生
２．運転等の状況号機

出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

54.0

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

２号機

84.0

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

３号機

110.0

停止中

４号機

113.7

停止中

５号機

138.0

停止中

３． 検査結果
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
1

検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性があるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりである。
（１）
件名

５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手
破損

検査運用ガイド

BO1040 動作可能性判断及び機能性評価

事象の概要

５号機非常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ/Ｇ」という。）（A）の 24 時間連続運転のため５月 11 日 10 時 04 分にＤ/Ｇ（A）を起動し、運転していたところ、
14 時 30 分頃、排気管伸縮継手部分から排気が漏れていることを確認した。
このためＤ/Ｇ（A）を停止し、点検したところ、当該排気管伸縮継手１本が破損していることを確認した。
その後の事業者の原因調査では、破損した排気管伸縮継手の破断面に溶接欠陥であるブローホールがあり、その近傍に疲労破壊の痕跡があったことを確認した。そのため事業者は、このブローホールを起点として発生した亀裂が進展し、破損箇所が拡大していった原因の調査を進めている。
（令和３年度第１四半期で確認）

４． 検査内容
４．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機圧力抑制室内部における異物侵入（２）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機計装用圧縮空気系圧縮機不良におけるバックアップ運転の系統構成
２）３号機燃料プール冷却浄化系統（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）緊急時対策所空調設備
２）５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手破損（４）BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵)
2

検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）４号機使用済燃料貯蔵プールへの異物侵入防止対策（５）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）台風襲来時の対応
２）外部溢水に対する準備（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３、４及び５号機ケーブルの火災防護対策
２）廃棄物減容処理装置建屋、３、４及び５号機建屋消火栓元弁の開閉状況
検査項目 年次検査
検査対象１）火災発生時の初動体制及び火災訓練（７）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１、２号機共用排気筒解体工事に係る放射線被ばく管理（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）４号機取り出し低圧タービン車軸及び動翼の処理及び貯蔵、保管（９）BＱ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）問題の傾向分析及び改善措置活動の実効性
４．２ チーム検査(１) BR0070 放射性固体廃棄物等の管理3

検査項目 放射能濃度
検査対象１）放射能濃度確認浜岡１、２号機第３回申請分等に係る保安活動等（測定、評価、保管・管理、品質マネジメントシステム）
２）放射能濃度確認浜岡４号機に係る保安活動等（測定、評価、保管・管理、品質マネジメントシステム）
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機圧力抑制室内部における異物侵入
資料名・３号機圧力抑制室内部における異物確認について（2021-1113）
・３号機不活性ガス系配管計装線図兼配管系統図ＳＨ－１・３号圧力抑制室内部における異物確認について（推定原因および回収作業スケジュールの報告）2021 年４月 16 日原子炉課
・３号圧力抑制室内部における異物確認について（異物回収状況、原因・対策の報告）2021 年４月 28 日原子炉課
・要因分析および是正内容整理表【2021-1113-Ｒ ３号機圧力抑制室（S/C)内部における異物確認について】・３号機圧力抑制室内部における異物確認について【最終報告（回収結果の報告、原因・対策の再報告および影響評価について）】2021 年６月 23 日原子炉課
・３号機Ｓ／Ｃ内部における異物確認に伴う水質評価について（2021 年６月 23 日）
・是正処置（承認書・報告書）（発電所 B 用）2021－1805－セ－Q
・点検計画改正記録（改良工事 G、設備保全課、原子燃料課、計測課、電気課、タービン課、原子炉課）
・工事要領書反映事項ＤＢ（2021 年８月 31 日）（２）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機計装用圧縮空気系圧縮機不良におけるバックアップ運転の系統構成
資料名・３号機 ＩＡ圧縮機（Ａ）インタークーラドレンラインの排水不良について（2021-1739）
・３号機 ＩＡ圧縮機（Ｂ）第２段シリンダのディスタンスピースドレンからの排水について
4（2021-1808）
・不適合処理報告書（発電所Ｂ用）（2021-1739-Ｒ）
・不適合処理報告書（発電所Ｂ用）（2021-1808-Ｒ）
・３号機計装用圧縮空気系配管計装線図兼配管系統図
・３号機所内用圧縮空気系配管計装線図兼配管系統図
・４号機計装用圧縮空気系配管計装線図兼配管系統図
・３号機計装用空気圧縮機構造図
・運転管理運用手引（運転）（08-03）
・運転上の意思決定に係る対応手引（08-15）
・アクションプランシート（2021-1808）
・３号機４号機ＩＡ→３号機ＩＡバックアップ運転操作手順書（保全に係わる手順書）
・３号機系統設計仕様書 計装用圧縮空気系
・３号機機器設計仕様書 計装用圧縮空気系計装用空気圧縮装置・計装用空気除湿装置
２）３号機燃料プール冷却浄化系統
資料名・３号ＦＰＣ系一括アイソレ境界弁の開操作について（2021-1107）
・３号アイソレ及びキャンセル連絡票（2021．02．19)2020 年度ＦＰＣ通定Ｆ／Ｄ （Ａ）一括アイソレ
・３号機燃料プール冷却浄化系配管計装線図
・３号機原子炉建屋２階 ＦＬ＋9000 ＳＨ－１
・３号機原子炉建屋３階 ＦＬ＋16800 ＳＨ－１
・不適合処置報告書（発電所Ｂ用）（2021-1107）（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象１）緊急時対策所空調設備
資料名
・事務本館免震棟（緊急時対策所）空調設備 換気フロー図（平成 22 年８月 31 日）
・事務本館免震棟（緊急時対策所）空調設備（ダクト） 機械室平面詳細図（平成 22年８月 31 日）
・工事報告書 緊急時対策所活性炭フィルターユニット健全性確認検査（漏洩率検査）（2019 年 12 月 20 日）
・保全作業報告書 緊急時対策所フィルタ性能検査（2019 年 12 月 27 日）
・事務本館他空調設備保守点検（2019 年度）報告書（９月分）
5

・事務本館他空調設備保守点検（2019 年度）報告書（２月分）
・点検計画表（H０-641-15-001）
・新緊急時対策所 活性炭フィルタ総合除去効率の判定基準および性能確認頻度について（平成 22 年９月 15 日）
２）５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手破損
資料名・５号機 D/G（A)24 時間連続運転手順書（保全に係わる手順書）
・５号 D/G24 時間運転体制表
・５号機原子炉建屋１階 Ｔ．Ｐ．8000 ＳＨ－１
・５号 D/G 排気伸縮継手取替実績表
・５号機非常用ディーゼル発電装置 A 系分解前試運転確認記録（2021 年５月 11日）
・５号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図
・５号機 D/G（A)24 時間連続運転の中断について（2021－1328－R）（2021 年５月 12日）
・非常用ディーゼル発電機（A)24 時間運転中における排気管伸縮継手破損について（原因調査状況と今後の対応について）（審議）2021 年６月８日（４）BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）４号機使用済燃料貯蔵プールの異物侵入防止対策資料名・４号機使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について(2020-5110)
・不適合処理報告書（発電所Ｂ用）2020-5110
・2020-5110 作業抽出結果一覧
・是正処置（承認書・報告書）（発電所Ｂ用）2012-2479
・是正処置（承認書・報告書）（発電所Ｂ用）2010-1278
・異物侵入防止管理手引（運転）（12－01）
・参考資料４ 記載様式例３ 特殊区域異物侵入防止管理エリア持込み物品チェックリスト
・工事要領書・報告書作成手引（運転）（12－23）・金属状異物が燃料に与える影響(2020-5110 別紙)
・確認された異物の原因調査等について(2020-5110)(2021 年４月 28 日)
・４号機使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について(2021 年５月 13 日）
・４号機使用済燃料貯蔵プールにおいて確認された異物の原因調査等について（20216

年６月 23 日）
・施工前打合わせ確認表（様式）・是正処置（承認書・報告書）（発電所Ｂ用）2020-5110-Ｆ-Ｑ（５）BE0010 自然災害防護検査項目 自然災害防護
検査対象１）台風襲来時の対応
資料名・事故・故障、非常災害等対策指針（13）・本店 事故・故障、非常災害等対策手引（13-04）
・発電所 事故・故障、非常災害等対策手引（13-23）・台風 19 号および降雨対応 総合事務所体制表（第一次非常体制発令時）
・災害対策要員名簿取扱手引（13-13）
・浜岡原子力総合事務所 災害対策要員名簿（2021 年８月１日）
・台風 19 号接近に伴う対応について（依頼）（2019 年 10 月 10 日）
・気象情報入手に伴う事前措置の実施結果について（報告）（2019 年 10 月 11 日）
・自然災害発生後の巡視点検結果について（報告）（2019 年 10 月 15 日～16 日）
・災害対策用資機材等管理手引（13-14）
・災害対策用設備・資機材等確認結果報告書（2021 年７月）
・防災関係教育訓練手引（04-12）
・防災関係教育・訓練記録（ＱＭＳ内）（2019 年 11 月７日～12 月 25 日）
・防災関係教育記録（ＱＭＳ内）（2019 年５月 14 日、５月 16 日）
・過去に発生した台風等による被害状況および対応状況について（2018～）
・【台風 19 号】４号機ＲＣＣＷ連絡ダクト電線管貫通部からの雨水浸入について（2019-3800）
２）外部溢水に対する準備
資料名・１号機タービン建屋３階北東壁面天井付近からの雨水浸入について（2021-1924）
・ＮＲＷⅡ（廃棄物減容処理装置建屋（第２建屋））大雨時の巡視結果について（雨水浸入状況管理含む）（2021-1916）
・１号機 タービン建屋 ３階 FL+13700 平面図
・ＮＲＷ-Ⅱ１階 FL±０ ＳＨ-１平面図
・発電所 事故・故障、非常災害等対策手引（13-23）
・廃棄物減容処理に係る運転管理運用手引（運転）（08－14）
・運転管理運用手引（運転）（08-13）
7・運転に関する運用（通知）大雨時の巡視対応について【台風接近時の大雨巡視を含む】
・雨水・湧水の浸入状況管理基準（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３、４及び５号機ケーブルの火災防護対策資料名
・３号機共通機器設計仕様書 ケーブルおよび電線 ＥＳ-Ｒ31-701
・４号機共通機器設計仕様書 ケーブルおよび電線 ＥＳ-Ｒ31-801
・５号機共通機器設計仕様書 ケーブルおよび電線 ＥＳ-Ｒ31-1901
・３号機非常用ディーゼル発電設備 配線表
・３号機発電機保護及び計測 ケーブル電線管リスト
・４号機原子炉冷却材浄化系（ＣＵＷ） 配線表
・４号機 1137ＭＷ 原子力発電設備 配線表
・５号機常用空調機器冷水系（ＨＮＣＷ） 配線表
・５号機配線表（Ｔ／Ｂ）
・不適合処理報告書（発電所Ａ用）2021-2178-Ｔ
２）廃棄物減容処理装置建屋、３、４及び５号機建屋消火栓元弁の開閉状況
資料名
・廃棄物減容処理装置建屋 自動火災報知設備配置図
・第２廃棄物減容処理装置建屋 自動火災報知設備配置図
・３号機自動火災報知設備配置図
・４号機自動火災報知設備配置図
・５号機自動火災報知設備配置図
・３Ｕチェックリスト(起動前)・４Ｕチェックリスト(起動前)・５U チェックリスト(起動前)
・廃棄物減容処理装置建屋 消火系配管計装線図・第２廃棄物減容処理装置建屋 消火系配管計装線図
・３号機消火用水系 配管計装線図
・４号機消火用水系 配管計装線図
・５号機消火用水系 配管計装線図
検査項目 年次検査8検査対象１）火災発生時の初動体制及び火災訓練
資料名
・火災発生時の初動対応手引（13-03）
・発電部構成表（2021 年７月１日）
・委託業務仕様書 消防・防災業務（2021 年２月 12 日）
・３～５（ＮＲＷ含む）号機（2021 年度）委託業務実施要領書 消防・防災業務
・委託業務体制表（2021 年７月１日）
・力量認定表（防災長）（2018 年７月 24 日）
・力量確認表（消防・防災業務－防災長代行）（2020 年８月 17 日）
・力量確認表（消防・防災業務－防災員）（2021 年６月 25 日）
・運転員資格認定書（2021 年６月 30 日）
・防災関係教育・訓練記録（2020 年 10 月 14 日）
・消防教育・訓練計画書（2021 年７月８日）
・2021 年度防災長・防災員火災対応訓練計画書（第 11 回）（2021 年８月５日）
・防災関係教育・訓練記録（2021 年９月６日）（７）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象１）１、２号機共用排気筒解体工事に係る放射線被ばく管理資料名
・放射線管理指針（11）・作業に係る放射線管理手引（11-01）
・区域管理手引（11-02）
・線量当量率等の測定・監視手引（11-03）
・被ばく管理手引（11-06）
・定期線量報告書（2021 年度８月）
・放射線管理サーベイ記録（１、２号機）Ｎｏ．１-11-005
・管理区域設定承認書 2021-005
・管理区域設定承認書 2021-010
・管理区域設定承認書 2021-011
・管理区域設定に伴う測定記録（１、２号機）Ｎｏ．21-039
・管理区域設定に伴う測定記録（１、２号機）Ｎｏ．21-046
・１，２号共用排気筒における鋼板の汚染部位分離工事に伴う管理区域の設定について（依頼）（2021 年７月 30 日）
・浜岡１，２号共用排気筒における鋼板の汚染部位分離工事 工事仕様書
9

・浜岡１・２号機共用排気筒解体撤去工事 工事仕様書
・浜岡１，２号共用排気筒における鋼板の汚染部位分離工事 廃止措置工事要領書
・浜岡１・２号機共用排気筒解体撤去工事 廃止措置工事要領書（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）４号機取り出し低圧タービン車軸及び動翼の処理及び貯蔵、保管
資料名
・浜岡３号機、４号機低圧タービン動翼取付部（車軸側）の点検結果および原因と対策について
・浜岡３号機、４号機低圧タービン動翼取付部（動翼側）の点検結果および原因と対策について
・保全作業報告書 低圧タービンロータ除却工事（平成 29 年３月 17 日）
・４号機工事報告書 低圧タービンロータ除却工事（平成 29 年３月 14 日）（９）BＱ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）問題の傾向分析及び改善措置活動の実効性
資料名・ＣＡＰ会合資料（2021／4／1～9／30）
・2021 年度第１四半期データ分析結果報告書(発電所）（分析対象期間：2021 年１～６月）
・2021 年度（第１四半期）データ分析シート
・2021 年度第１四半期発電所品質目標の達成状況（Ｒｅｖ．2021－０）
・2021 年度第１四半期パフォーマンス分析から得られた課題の一覧表
５． ２ チーム検査(１) BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射能濃度
検査対象１)放射能濃度確認浜岡１、２号機第３回申請分等に係る保安活動等（測定、評価、保管・管理、品質マネジメントシステム）
資料名・クリアランス管理手引（10-11）
・クリアランス対象物（候補）申請書・通知書（2019．9．3～2021．6．17）
10

・エリア点検記録（2020．4．1～2021．7．30）
・物品持ち込み確認（2019．9．11～2021．7．25）
・クリアランス管理鍵リスト（2021．4．1）
・クリアランス鍵管理台帳（2020．3．1～2021．3．1）
・クリアランス対象物／クリアランス物移動記録（2019．9．17～2021．3．31）
・クリアランス測定容器への収納記録（2020．3．2～2021．2．25）
・クリアランス対象物の測定・評価計画書（2019．9．11）
・放射能濃度の測定評価結果（2019．9．17～2021．4．15）
・放射能濃度測定器点検記録（測定装置Ｎｏ．１）（2020．4．1～2021．7．16）
・放射能濃度測定器点検記録（測定装置Ｎｏ．２）（2021．7．19）
・放射能濃度測定器点検記録（測定装置Ｎｏ．３）（2021．7．19）
・測定器の点検・校正記録（2019．7．18～2021．7．16）
・妥当性評価記録（2021．7．26）
・クリアランス管理に係わるデータ処理システム変更計画書（2021．7．16）
・クリアランス評価ツール Ｖｅｒ．13 の妥当性確認について（2019．7．14）
・クリアランス対象推定物作業員等教育記録（2021．4．2）
・クリアランス作業員教育理解度確認テスト（Ａ）（Ｂ）（2021．1．27）
・クリアランス管理員等教育記録（2020．８．24～2020．8．28）
・クリアランス管理員等教育記録（クリアランス管理エリア出入者）（2021．4．2）
・工事要領書・報告書作成手引（運転）（12－23）
・保全作業報告書（クリアランス測定装置（２台目）据え付け工事）（2020．12．3）
・保全作業報告書（クリアランス測定装置（３台目）据え付け工事）（2021．3．12）
・保全作業報告書（クリアランス測定装置の定期点検及びＧｅ半導体検出器Ｎｏ．３の修理）（2021．3．11）
・クリアランス測定装置（Ｎｏ．２、３）における放射能換算係数のパラメータ設定について（2021．6．3）
・浜岡原子力発電所委託業務実施要領書（クリアランス測定装置線源試験確認業務）（2021．５．31）
・保全作業報告書（クリアランス測定装置線源試験確認業務）（2021．7．16）
・力量設定書（2021．8．2）
・力量認定表（2021．4．7）
・力量認定手引（04－21）・不適合処理報告書Ｎｏ．2020－3965－ハ 浜岡共用レーザー墨出し器Ｎｏ．４の定期点検における計器精度逸脱について（2020．12．3）
・不適合処理報告書 Ｎｏ．2021－1666－ハ 浜岡共用レーザー墨出し器Ｎｏ．１の内部部品の故障について（2021．6．17）
・クリアランス確認申請に関する事業者による独立した検査の要領書「浜岡１、２号炉解
11

体撤去物（３回目）」（Ｒｅｖ．４（2021．5．14））
・検査結果成績書（2021．４．７～2021．6．1）
・2020 年度マネジメントレビュー（ＭＲ）報告書（2021．5．18）
・内部監査報告書（2019．12．16）
２) 放射能濃度確認浜岡４号機に係る保安活動等（測定、評価、保管・管理、品質マネジメントシステム）
資料名・クリアランス対象物（候補）申請書・通知書（2020．6．24～2021．7．14）
・エリア点検記録（2020．4．2～2021．7．30）
・物品持ち込み確認票（2021．3．22～2021．3．28）
・クリアランス対象物の測定・評価計画書（2021．7．21）
・放射能濃度の測定評価結果（2021．8．2）
・測定器の点検・校正記録（2019．5．24～2021．6．21）
・妥当性評価記録（2021．6．28）
・クリアランス管理に係わるデータ処理システム変更計画書（2021．3．18）
・クリアランス対象推定物作業員等教育記録（2021．4．2）
・クリアランス作業員教育理解度確認テスト（Ａ）（Ｂ）（2021．1．27）
・クリアランス管理員等教育記録（2020．8．24～2020．8．28）
・クリアランス管理員等教育記録（クリアランス管理エリア出入者）（2021．4．2）
・力量設定書（2021．8．2）
・力量認定表（2021．4．7）
・力量認定手引（04－21）
・2020 年度マネジメントレビュー（ＭＲ）報告書（2021．5．18）
・内部監査報告書（2019．12．16）

12