PCAP方式タッチパネル搭載
プログラマブル表示器

HG2J形

機能性と美しさがシンクロ新時代のタッチパネル
耐環境性に優れ様々なアプリケーションに対応
豊富な機能で装置のIoT化に貢献ガラストップ により
美しさと機能性 が 調和した

128mm

スタイリッシュな 外観

186mm

CLEAR!

高級感のあるスタイリッシュな
ガラストップデザイン

カバーガラス化されたタッチパネルを用いることにより、
高 い 視 認 性 を 実 現して い ます。 美しい 透 明 感 により、組み込んだ装置のデザイン性を向上させます。

2

7.0

インチ

ワイド

原寸大

狭額ベゼルデザインで小さなボディに大きな画面

HG2J形 7.0インチワイド

ベゼル幅を徹底的に狭くした狭額ベゼルデザインを実現。
5.7 インチを設 置していたパネルにも違 和 感 無く画 面を
サイズアップしてのご使用が可能です。

最 適 な 部 品 選 定と配 置により、 内 部 基 板 を 一 枚 化し、盤内奥行き 29mm の薄型構造を実現。 制御盤の小型化に貢献します。

従来品 5.7インチ

5.0 倍■ 表示部の面積 ：約 1.35 倍■ 盤面の面積 ：約 1.06 倍■ 奥行：約 0.68 倍（ ）*1
■ 画面解像度：約*1）当社従来品HG2G-5T形との比較。

衛生面に優れた
ガラストップ構造
操作面は傷が付きにくく、水分・油分を弾き、汚れの染込 み が ありませ ん。 消 毒 液 を 吹 きかけて の 拭 取りや、
ア ル コ ール など の 高 濃 度 な 薬 品 が 染 み 込 ん だウェット
ティッシュでの拭取りにも対応しています。
• 消毒方法と、消毒液による製品への影響の確認結果につきましては、当社
ホームーページをご確認下さい。

PCAP 方式タッチパネル

操作による機械的劣化が無い
タッチパネル

機械的劣化
無し

保護ガラス
センサ基板

従来品で使用されていたアナログ抵抗膜方式タッチパネル
は、透明電極膜を接触させることで位置を特定しており、操作のたびに透明電極やフィルムが可動するため機械的劣化が不可避でした。 PCAP 方式タッチパネルでは、センサ基板で電荷の変化を検出し位置を特定しています。そのため、操作面は固いガラスで操作により可動する箇所が無い
ので機械的劣化が無く、軽快な操作が可能で、 2 点押し操作にも対応しています。また、水滴による誤動作防止と、
1.5mm厚以下の手袋での操作（*2）にも対応しています。
*2 ） 1.5mm厚以下の手袋でも、素材や環境により反応しない場合があります。
ご使用の環境に合わせて動作をご確認いただきご使用ください。

検出配線

液晶モジュール

アナログ抵抗膜方式タッチパネル

機械的劣化
有り
フィルム
絶縁体

ドットスペーサー
透明電極膜
ガラス
液晶モジュール

3

耐 環境性に優れ、幅広いアプリケーションに対 応

幅 広い使用温度範囲−20 〜＋60 ℃（*1） の温度
範 囲 に 対 応し、 温 暖 地 や
寒 冷 地に設 置 される装 置
でご使用いただけます。

高い防水性能

–20 ℃

+60 ℃

IP66F・IP67Fの 保 護 構 造
を 持 ち、 強 い 直 接 噴 流 による洗浄にも対応可能です。

*1）ただし、氷結しないこと。

紫外線で白くならない!

美しい 見た目を長期間維持
表面に樹脂製のフィルムが貼り付けられた従来製品では、長期間使用すると、紫外線により表面が白濁化し視認性が落ちてしまいます。本製品の表面は、ガラストップ構造のため、ガラス部分は紫外線で白濁化せず、高い視認性が長期間維持されます。（*2）*2）窓際でのご使用など、長時間、紫外線が当たる可能性がある場合は、LCDなどガラス部分以外の劣化を防止する
ために、UV保護フィルム（アクセサリ）をご使用ください。

優れた接続性豊 富な外 部インターフェイス

Ethernet
RS232C、RS422/485、Ethernet、USB-Aポートの各種通信用インターフェイスを備えており、PLC
やバーコードリーダなどの外部機器と簡単に接続可能です。また、シリアルインターフェイスや電源の端子には、安全性と作業性を両立したPush-inタイプを採用。配線はOneステップ、差し込むだけで完了。

シリアル
インターフェイス

USB A

汎 用的な USB 機器とも簡単接続（*3）
U S B - A ポートに U S B スピー
カーを接続することで、音声を出力できます。

USB-Aポートに汎用的なWi-Fiドングルを接続することにより、無線を介してPCやタブレットとの通信が可能になります。
コンベヤが停止しました。

使用シーンのご提案
タッチパネルを組み込んだ機械装置の近くにいる作業者に、音声を用いて機械装置の状況を伝えることができます。
作業者は手元から目を離さず、機械装置の状態を確認できるので、作業効率が上がります。

*3）当社が検証した特定の汎用的なUSB機器のみ使用可能です。詳細はホームページをご確認ください。

4

装 置の IoT 化に貢献

WEB サ ーバー機能によるタブレットからのリモート監視／操作タブレット、パソコン、スマートフォンの汎用WEBブラウザから、プログラマブル表示
器の画面を確認し操作できます。特別なアプリのインストールや追加ライセンスは不要です。また、カスタムWEBページ機能によりプログラマブル表示器に表示している
画面とは別の画面をブラウザに表示可能です。

使用シーンのご提案
物流倉庫など、広いスペースに装置が複数配置されている設備において、それぞれの装置の前に移動して状況を確認し、操作することは非常に手間がかかります。 WEBサーバー機能を用いれば、装置の前に移動しなくてもタブレットから装置の状況確認、操作が可能です。

バッテリレスでデータ保持、電池交換メンテナンス不 要

×

データは、不揮発性の磁気メモリに保持し、時計情報の保持は、大容量コンデンサの電力で行うバッテリレス構造。バッテリを含む製品を海外へ輸送する際に求められることがある、わずらわしい書類での手続きも必要ありません。

FTP クライアント機能で履歴データを転送

履 歴 デ ータをCSV 形 式 でプログラマブ ル 表 示 器 本 体 から、 FTPクライアント機能で能動的にファイルサーバーへ送信可能です。 また、 FTP サーバー機能により、遠隔地の PC から、表示器のデータを取り出すことも可能です。

SNS 機 能 、E-mail 送 信 機 能装置の状態をE-mailで送信したり、複数のX（旧Twitter）
アカウントに送信可能です。

使用シーンのご提案
各地に分散されている駐輪場やコインパーキングなどの装置の状況を一括で確認することは、独自のWEBシステムなどが必要となり簡単ではありませんでした。ツイート機能により、複数の装置それぞれに状況をつぶやかせることで、X（旧Twitter）の画面から状況の一括確認が可能になります。

5

使 いやすいソフトウェア

作画ソフトウェア（*1）*1）Automation Organizerに収録。

オブジェクトの情報を一覧で確認
画面に配置された部品のデバイスアドレスや動作条件などの情報が一目で確認できます。 モニタ中には、デバイス
アドレスの値をポップアップ表示、条件成立中の部品を色で識別できます。

送受信するコマンドを作成し、独自のプロトコルや、標準でサポートされていないプロトコルに対応して相手機器と通信することが可能です。

エラー 内容の一覧表示により
簡 単にプロジェクトの問題箇所を特定

複雑な処理もスクリプト機能で簡単プログラミング

エラーチェック機能で設定を間違えたり、漏れたりした項
目を一覧表示できます。 一覧表示からエラー箇所を直接確認できるので大規模なプロジェクトでも最短で問題箇所にたどりつけます。

条件分岐、論理演算算術演算、関数などの複雑な処理をス
クリプト機能で簡単にプログラミングできます。また、シミュ
レーター実行時にスクリプト デバッガーを使用してステップ
実行しながらデバッグすれば作業効率が上がります。

豊 富な図 形ライブラリ

よく使う部 品 構 成を部 品ライブラリで簡 単に管 理

ドラッグ&ドロップで綺麗な画像が設定された部品を簡単に配 置できます。 また、 10,000 種 類 以 上 の 画 像をツー
ルからインポートし、部品に利用できます。

6

ユ ー ザー 通 信 機 能で独自プロトコルにも対 応 可 能

部品構成を部品ライブラリのカスタムライブラリにあらか
じめ登録しておけば、それらを編集画面にドラッグ& ドロップして再利用できます。 一から部品構成を作成する必要が無く、作業効率が上がります。

7.0

ワイド

インチ

HG2J 形 プログラマブル表示器
目を引く美しさに新機能を併せ持ったIDECの新しいタッチパネル。
省スペース設計で装置の小型化にも貢献。
500 65,536色 5万時間 48段階

リアル
パーツ

アウトライン
フォント

800×480 インタフェース Ethernet 2ポート

WVGA

シリアル

USB A

USB

ユーザーメモリ

盤面 使用電圧 使用温度
メンテナンス DC12/24V −20〜＋60℃

高輝度

メモリ

TFT

LED

24MB

調光

（1）

（2）

（4）（5）

縦
置
き

（ 7）
（3）

（8）

（6）（9）

ベゼル色
ブラック

名称

No.
（1） 表示部（本体ユニット単体での認証となります。）

種類［形番］

名称

No.

（6） Ethernetインターフェイス（LAN）（2） タッチパネル（7） 電源端子（3） POWER LED（8） RESETスイッチ（4） USBインターフェイス（USB1）（9） シリアルインターフェイス（COM）（5） USBインターフェイス（USB2）

本体ユニット

販売単位：1個操作仕様

通信
インターフェイス

PCAP（投影型静電容量）方式

COM
LAN
USB1
USB2

表示画面

外形寸法図

186.0

ブラック

形番
（ご注文形番）認証

HG2J-7UT22TF-B

UL61010-1
UL61010-2-201
UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213（単位：mm）

均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、防水性能を損なう恐れがあります。

取付穴加工図15• 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
USB、LANのインターフェイスは上記外形寸法図の通りです。
ご使用のUSB機器やLANケーブルの挿抜スペースを考慮して取付けてください。
• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.5〜0.6N･mで4か所を

24.4

128.0

118.2

176.2

6.0

7.0インチワイド
TFTカラー液晶
65,536色

ベゼル色（単位：mm）+1
176.6 0118.6 0+1

• パネル厚：1.0〜5.0mm

標準価格についてはホームページをご覧ください。

7

HG2J 形 プログラマブル表示器
一般仕様
定格電圧
電圧許容範囲
電気的仕様

消費電力
許容瞬時
停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保存周囲温度
保存周囲湿度
汚損度

環境仕様

振動

操作仕様
DC12/24V
DC10.2〜28.8V
USB1、USB2未使用時 5W以下
バックライトオフ時 3W以下
最大 13W以下
10ms以下（電源電圧DC20.4〜28.8V）
1ms以下（電源電圧DC10.2〜20.4V）
40A以下
AC500V 10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz
加速度9.8m/s2（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向3回）（IEC61131-2）

構造仕様

衝撃

147m/s2 11ms
（Ｘ、Ｙ、Ｚ3軸6方向 各3回）（IEC61131-2）

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：2kV
通信ライン：1kV（IEC/EN61131-2）

耐静電気放電接触：6kV
気中：8kV（IEC/EN61131-2）

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル厚：1.0〜5.0mm）

保護構造

パネル厚が1〜5mmの時：
IP65F（IEC60529）
パネル厚が1.6〜5mmの時：
IP66F、IP67F（IEC60529）、TYPE 4X、TYPE 13

外形寸法
質量（約）

タッチスイッチ方式
複数押し

PCAP（投影型静電容量）方式
最大2点

確認音

電子ブザーによる

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

ユーザーメモリ容量 約24Mバイト
ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、
図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、設定動作機能アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、データ履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、トレンドグラフ、
円グラフ、メータ、時計、ビット書込、ワード書込、
画面切替、印刷、タイマ、スクリプトコマンド、マルチコマンド
時計機能
年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±90秒（＋25℃）
バックアップデータ
バックアップ時間

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、

HMIキープリレー、HMIキープレジスタ
20日間（Typ.）（*1）*1）電源遮断がバックアップ時間を経過した場合、次回起動時に時計データは「2000年
1月1日00:00:00」に初期化されます。履歴データ、HMIキープリレー、HMIキー

プレジスタは不揮発性メモリで保持されるためバックアップ時間の制限がありません。

インターフェイス仕様
電気的特性
伝送速度

RS232C

186（W）× 128（H）× 30.4（D）mm
500g
シリアル
インターフェイス
（COM）
（*2）

表示仕様
TFT方式カラーLCD（TNタイプ）
表示色、階調65,536色（16ビットカラー）
有効表示寸法
154.08（W）×85.92（H）mm
表示分解能
800（W）×480（H）ドットドットピッチ
0.1926（W）×0.179（H）mm
視野角
左右上各80°、下60°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準50,000時間
輝度
500 cd/m2（Typ.）
輝度調整
48段階
バックライト交換 ユーザー交換不可

フォント名

Shift_JIS （日本語）ANSI1250（中央ヨーロッパ）
ISO8859-1（欧文）ANSI1257（バルト諸国言語）
GB2312 （簡体字中国語） ANSI1251（キリル言語）（繁体字中国語） ASCII
（7セグ）
BIG5
KSC5601 （ハングル）

文字サイズ

8~512

文字属性

ブリンク、リバース（ブリンクは1秒または0.5秒周期）

図形種類

直線、連続直線、矩形、円、円弧、扇形、楕円、正多角形（3、4、5、6、8）、ビットマップ図形

ウインドウ表示

サブ画面×3画面+システム画面

8

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 ハードウェア制御／なし
電気的特性

RS422／
485

表示素子

EIA RS232C 規格準拠
1,200/2,400/4,800/9,600/
19,200/38,400/57,600/
115,200/187,500bps（*3）

伝送速度

EIA RS422／485規格準拠
1,200/2,400/4,800/9,600/
19,200/38,400/57,600/
115,200/187,500bps（*3）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重／全2重交信制御方式 なし

インターフェイス仕様

9ピン端子台IEEE802.3u（10BASE-T/100BASE-TX）

接続部

モジュラージャック（RJ-45）

接続部

Ethernet

インターフェイス
（LAN）

着脱式

USB

規格準拠

インターフェイス仕様
インターフェイス
（USB1）（*4） 接続部

USB2.0 High speed（480Mbps）

USB

USB2.0 High speed（480Mbps）

インターフェイス仕様

インターフェイス
（USB2）（*4） 接続部

USB タイプAコネクタ

USB タイプAコネクタ*2）RS232CとRS422／485は同時に使用可能。
*3）187,500bpsは、SIEMENS SIMATIC S7-300/400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*4）USBの出力電流は、取付方向及び使用周囲温度で変わります。別途ご確認ください。

シリアルインターフェイスコネクタ端子配列
名称

機能

SD
RD
RS
CS

I/O
OUT
IN
OUT
IN

SG

−

信号グランド

SDA
SDB
RDA
RDB

OUT
OUT
IN
IN

送信データ ＋

通信種別

送信データ
受信データ
送信要求

RS232C

送信可

送信データ −
受信データ ＋
受信データ −

RS232C、
RS422/485
RS422/485

HG2J 形 プログラマブル表示器
アクセサリ
品名・外観

形番
（ご注文形番）

入数

システム統合ソフトウェア

SW1A-W1C

1

表面保護フィルム

HG9Z-2D7PN05

5仕様

Automation Organizer（作画ソフトウェア WindO/I-NV4収録）

7.0インチワイド用、

液晶表面を覆う保護フィルム、

5枚1セット（外形寸法：182.4 × 124.4mm シート厚：0.153mm）

CW1X-USB20-1M
USB中継ポート

ベゼル色：黒1
CW4X-USB20-1M

ベゼル色：メタル調

CW1X-RJ45

ベゼル色：黒RJ45中継ポート

ベゼル色：メタル調

CW4X-RJ45

CW9Z-D1X1

USB2.0 TypeA

コンタクト数：8pin

1

ゴムキャップ（*1）

ケーブル長さ：1ｍ

1

材質
：TPE
色
：黒
保護構造 ：IP65/67

材質

プラスチックカバー（*1）CW9Z-D1X2

1：＜レンズ＞ポリカーボネート樹脂＜本体＞ポリアミド樹脂＜パッキン＞NBR
色：半透明
保護構造 ：IP65/67*1）本アクセサリは、CWシリーズ中継ポート（CW1X形／CW4X形）専用です。他機種にはご使用できません。
ご使用方法については、右記QRコードより取扱説明書をご確認ください。

保守用部品
形番
（ご注文形番）

入数

取付金具

HG9Z-4K2PN04

4

本体ユニットには、4個付属されています。

シリアルインターフェイス
コネクタ（着脱式端子台9ピン、
Push-in式）

HG9Z-XT09P

1

本体ユニットには、1個付属されています。

品名

標準価格についてはホームページをご覧ください。

仕様9

HG2J 形 プログラマブル表示器
接続可能なPLC一覧
メーカー

IDEC

三菱電機

オムロン

Allen-Bradley

シリーズ名

MICROSmart FC6A
SmartAXIS FT1A Pro／Lite
MICROSmart FC6A（Ethernet）
SmartAXIS FT1A Pro／Lite（Ethernet）
MELSEC-A（リンクユニット）
MELSEC-QnA（リンクユニット）
MELSEC-Q（リンクユニット）
MELSEC-Q（Ethernet）
MELSEC-FXMELSEC-FX（Ethernet）
SYSMAC-CSYSMAC-CS
SYSMAC-CJ1SYSMAC-CJ2SYSMAC-CP1
SYSMAC（Ethernet）
PLC-5（Half Duplex）
SLC-500（Half Duplex）
MicroLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Full Duplex）
CompactLogix（Full Duplex）
FlexLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Ethernet／IP, Ethernet／IP（Logix Native Tag））
CompactLogix（Ethernet／IP, Ethernet／IP（Logix Native Tag））
PLC-5（Ethernet／IP）
SLC 500（Ethernet／IP）
MicroLogix（Ethernet／IP）

メーカー

SIEMENS

キーエンス

芝浦機械

Modicon

パナソニック
安川電機
富士電機

ABB

シリーズ名

S7-200S7-300（CPU ユニットに接続）
S7-300（リンクユニット）
S7-400S7-1200（Ethernet）
KV-700／1000／3000／5000／7000
KV NanoKZ
KV-10／16／24／40
KV（Ethernet）
TC200
TCminiModbus RTU Master（*1）
Modbus RTU Slave（*2）
Modbus ASCII Master（*1）
Modbus TCP Client（*1）
Modbus TCP Server（*2）
FPシリーズ（MEWNET）
MP
MP（Ethernet）
MICREX-SXMICREX-SX（Ethernet）
Totalflow G4/G5（RS232C／485）
Totalflow G4/G5（Ethernet）• 表中の他社製品の記載については、情報の提供のみを目的としており、その製品の正常な動作を当社が保証または推奨するものではありません。
他社製品をお使いの場合は、各社の製品仕様や取扱説明書などを十分にご確認いただき、お客様の責任でご使用ください。
• 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
*1）HG2J形からスレーブまたはサーバーとなる機器に対して接続できます。
*2）マスタまたはクライアントとなる機器からHG2J形に対して接続できます。
最新の接続可能なPLCの情報は当社ホームページから確認できます。

http://jp.idec.com/product/HG

10

HG2J 形 プログラマブル表示器

使用上のご注意
HG2J形の取付け、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。
取付方法や配線、保守に関する詳細は、下記URLより取扱説明書およびユーザーズマニュアルをご確認ください。

URL：https://product.idec.com/?product=HG2J-7U• HG2J形は当社の厳しい品質管理体制のもとで製造されておりま• HG2J形の前面に組み込んでいるタッチパネルはガラス製です。

すが、万一本製品の故障により重大な故障や損害の発生する恐れがある用途へご使用の際は、バックアップやフェールセーフ機能
をシステムに追加してください。
• 取付け、取外し、配線作業および保守、点検は必ず電源を切って行ってください。機器の破損のみならず、感電や火災の危険があります。
• HG2J形にて非常停止スイッチおよびそのための回路やインタ
ロック回路を構成する場合は、HG2J形の外部にて構成してください。
• 非常停止回路やインタロック回路をタッチスイッチやファンク
ションキーにより構成しないでください。HG2J形の内部回路が故障した場合、外部設備機器に重大な損傷を招く場合があります。

衝撃を加えると割れたり破損したりする恐れがありますので、取扱いに際しては十分注意してください。
• HG2J形の表示部に貼られた保護フィルムは、輸送時に製品を傷から保護するためのものです。保護フィルムを剥がしてからご使用ください。保護フィルムを剥がさずに使用すると、使用環境によっては、フィルムが白濁して表示部に固着し、剥がれなくなることがあります。
• タッチパネルまたは保護フィルムが傷がつきますので、工具などの固いもので押したり、擦ったりしないでください。
• 直射日光や、強い紫外線下での使用および保管は避けてください。
• 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじ
めご了承ください。

• カタログ、マニュアルに記載の環境下で、ご使用ください。高温、多湿、結露、腐食性ガス、過度の衝撃のある所で使用すると、感電、火災、誤動作の原因となります。
• HG2J形の汚損度は「汚損度2」です。汚損度2の環境下で使用
してください。（IEC 60664-1の規格に基づく）• 取扱説明書、マニュアルに記載の指示に従って取り付けてください。取付けに不備があると落下、故障、誤動作の原因となります。
• 定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続すると火災の原因となる恐れがあります。
• HG2J形のDC入力電源のタイプは PS2 です。
（IEC/EN61131の規格に基づく）• HG2J形の外側に、IEC 60127承認のヒューズをご使用ください。
（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• HG2J形のサーキットブレーカーは、EU承認品をご使用ください。
（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• バックライト寿命は輝度が初期値の50%となる時間です。周囲温
度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。
実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。

• 保護構造の記載はパネル取付け後の操作部に対するものです。各
試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。IP66F/IP67Fの防油構造については、
日本工業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。
• 分解、修理、改造等は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。

11

HG2J 形 プログラマブル表示器

ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社発行のカタログ・仕様書等（以下「カタログ類」と総称します）に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

1.カタログ類の記載内容についての注意事項

3.検査（1）本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
（2）カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
（3）カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善またはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすることがあります。
（4）カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただくとともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分にご留意ください。

2.用途についての注意事項（1）弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき
法規・規制または規格をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
（2）カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証するものではありません。
（3）弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施してください。
①定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用②弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計③お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること（4）性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社
製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
（5）弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたしません。
①原子力制御設備、輸送設備（鉄道・航空・船舶・車両・乗用機
器など）、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他
生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用②ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、
決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用③屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性のある用途での使用
なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。

4.保証内容（1）保証期間
本製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後3年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。
（2）保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合
は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
①カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合②弊社製品以外の原因の場合③弊社以外による改造または修理による場合④弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合⑤弊社製品本来の使い方以外の使用による場合⑥取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合⑦弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった
場合⑧その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

5.責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、また、
弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

6.サービス範囲
弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
（1）取付調整指導および試運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）（2）保守点検、調整および修理（3）技術指導および技術教育（4）お客様のご指定による製品試験または検査

7.輸出管理弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障
貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• X（旧 Twitter）および X（旧 Twitter）ロゴは、X Corp. の商標または登録商標です。
• This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
• 本カタログ中に記載されている社名、商品名及び通信規格はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1774-5 本カタログ記載の情報は、2024年6月現在のものです。

お問合せはこちらから