試

験

地受

験

番号氏

名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 21 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注 意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 22 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
ハ唖〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を利用して亜計算などのメモを取ることは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A―1

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

亜C 2〔F〕のコンデンサ〔No 阿 1〕 図に示す回路において亜電圧 V〔V〕を加えたとき亜静電容量 C 1〔F〕に蓄えられるエネルギー W〔 J 〕の大きさを求める式として亜正しいものはどれか。
C 1C 2V 2
C 1＋C 2〔J〕

1阿W＝

2阿W ＝ (C 1＋C 2)V 2 〔 J 〕

3阿W＝

C 1C 2V 2〔J〕
2(C 1＋C 2)

4阿W＝(C 1＋C 2)V 2〔J〕
2〔No 阿 2〕 図に示す磁界中の導線に電流を流したとき亜導線に働く電磁力 F〔N〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜磁束密度は B〔T〕
亜導線の長さは L〔m〕
亜導線に流れる電流は I〔A〕
亜磁界の向きと導線の角度 θ ＝ 45 °とする。

1阿F ＝  2 B I L 〔N〕

2阿F ＝  2 B I 2L 〔N〕

3阿F＝BIL 2〔N〕4阿F＝B I 2L 2〔N〕A―2

〔No 阿 3〕 図に示す三相交流回路に流れる電流 I〔A〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜電圧は V〔V〕
亜誘導リアクタンスは X L〔Ω〕亜容量リアクタンスは X C〔Ω〕とし亜X L と X C の関係は X L ＞ X C とする。

1阿

I＝

V〔A〕
 3 (X L−X C)

2阿

I＝

 3V
X L−X C〔A〕

3阿I＝

V3(X L−X C)

〔A〕

4阿

I＝

3V
X L−X C〔A〕

〔No 阿 4〕 静電電圧計に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿指針の指示は実効値を示す。

2阿

高電圧小電流の回路の測定に適している。

3阿交流では周波数の変化に対する誤差が少ない。

4阿

外部磁界の影響を受けやすい。

A―3

〔No 阿 5〕 図に示すシーケンス制御の論理回路の名称とリレー回路図の組合せとして亜不適当なものはどれか。

1阿2阿

3阿

4阿〔No 阿 6〕 三相同期発電機の並列運転を行うための条件として亜必要のないものはどれか。

1阿短絡比が等しいこと。

2阿周波数が等しいこと。

3阿起電力の位相が等しいこと。

4阿起電力の大きさが等しいこと。

A―4

〔No 阿 7〕 三相変圧器の結線に関する記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜一次及び二次の線間電圧はインピーダンス降下を無視するものとする。

−Y 結線は亜発電所の昇圧用変圧器に多く用いられる。

1阿2阿Y− 結線は亜二次側線間電圧の位相が一次側線間電圧より 60 ゜遅れている。
− 結線は亜平衡負荷の場合に線電流が相電流の  3 倍となる。

3阿4阿

Y−Y− 結線は亜 巻線内に第 調波を環流させるので亜誘導起電力のひずみを抑制できる。

〔No 阿 8〕 高圧進相コンデンサに関する記述として亜日本工業規格（JIS）上亜誤っているものはどれか。

1阿集合形コンデンサは亜適切な個数の単器形コンデンサを個の共通容器又は枠に収めたものである。

2阿はく電極コンデンサは亜金属はくを電極として亜誘電体の一部が絶縁破壊しても自己回復することができる。

3阿

油入コンデンサは亜コンデンサ内部に 80 ℃において流動性がある液体含浸剤を充てんしている。

4阿保安装置内蔵コンデンサは亜コンデンサの内部に異常が生じた際亜異常素子又は素体に電圧が加わらないように切り離しできる装置を組み込んでいる。

〔No 阿 9〕 汽力発電における熱サイクルに関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

蒸気がタービン内で膨張する途中を数段に分け亜一部をタービン外に抽出して亜これをボイラの給水加熱に用いることによって熱効率を向上させるサイクル

1阿ランキンサイクル

2阿再熱サイクル

3阿再生サイクル

4阿再熱再生サイクル

A―5

〔No 阿10〕 調相設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿分路リアクトルは亜進相電流を補償するため亜系統に直列に接続する。

2阿同期調相機は亜界磁電流を調整することにより亜系統に無効電力を供給する。

3阿

直列コンデンサは亜リアクタンスを補償するため亜送電線に直列に接続する。

4阿

電力用コンデンサ回路に使用される直列リアクトルは亜回路電圧波形のひずみを軽減する。

〔No 阿11〕 スポットネットワーク方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿一般に亜需要家が多く需要密度の高い地域で用いられる。

2阿回線に事故が発生した場合でも亜無停電で受電し続けることができる。

3阿

変圧器の一次側に遮断器は設けない。

4阿ネットワーク継電器は亜変圧器の逆励磁電流は検出できない。

〔No 阿12〕 表皮効果に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿周波数が高いほど亜表皮効果が小さくなる。

2阿表皮効果が大きいほど亜電力損失が大きくなる。

3阿

導体の比透磁率が大きいほど亜表皮効果が大きくなる。

4阿

合計断面積が等しい場合亜単導体よりも多導体の方が表皮効果の影響が小さくなる。

A―6

〔No 阿13〕 照明の光源に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿高圧水銀ランプは亜メタルハライドランプに比べて寿命が長い。

2阿ハロゲン電球は亜高圧ナトリウムランプに比べて色温度が高い。

3阿ハロゲン電球は亜蛍光ランプに比べてランプ効率が良い。

4阿

蛍光ランプは亜高圧水銀ランプに比べて演色性が良い。

〔No 阿14〕 太陽光発電に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿太陽電池に用いられる半導体材料としては亜シリコンが多く使われる。

2阿セルの短絡電流は亜入射光の強度が低下することにより大きく増加する。

3阿セルの開放電圧は亜入射光の強度が極端に低下しない範囲でほぼ一定である。

4阿単結晶シリコン太陽電池は亜アモルファスシリコン太陽電池より変換効率が高い。

〔No 阿15〕 かご形三相誘導電動機の Ｙ− 始動方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

結線へ切り換えるときに亜大きな突入電流が流れることがある。

1阿Y 結線から

2阿

始動電流は亜 結線で全電圧始動したときの3阿始動トルクは亜 結線で全電圧始動したときの4阿始動時には亜各相の固定子巻線に定格電圧のA―71になる。
31になる。
31の電圧が加わる。
3※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 蒸気タービンによる汽力発電と比較したコンバインドサイクル発電の特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜出力は同一とする。

1阿

熱効率が低い。

2阿

温排水量が少ない。

3阿起動亜停止の時間が短い。

4阿

大気温度の変化が亜出力に与える影響が大きい。

〔No 阿17〕 沸騰水型原子炉に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿タービンを駆動する蒸気は亜原子炉容器の中で直接作られる。

2阿

同じ出力の加圧水型原子炉と比較すると亜原子炉容器は小さくなる。

3阿

同じ出力の加圧水型原子炉と比較すると亜原子炉容器の鋼板は薄くなる。

4阿

炉内の気泡(ボイド）の分布調整により亜原子炉の反応度を調節できる。

〔No 阿18〕 変電所の母線の結線方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

環状母線は亜母線に直列に接続された機器の電流容量が大きくなる。

2阿

環状母線は亜母線の部分停止ができるので亜遮断器の点検が容易である。

3阿二重母線は亜片母線を点検で停止するときに亜送電線や変圧器の停止が必要となる。

4阿二重母線の中の1/2 遮断器方式は亜回線あたりA―8台の遮断器を設置したものである。

〔No 阿19〕 電力系統の安定度向上対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿リアクタンスの大きな変圧器を採用する。

2阿長距離送電線に中間開閉所を設ける。

3阿静止形無効電力補償装置を設置する。

4阿送電線の並列回線数を増やす。

〔No 阿20〕 変電所の母線の主保護に用いられる保護継電方式として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電流比率差動方式

2阿電圧差動方式

3阿

位相比較付き電流差動方式

4阿方向過電流継電方式〔No 阿21〕 架空送電線路に関する次の文章に該当する現象として亜最も適当なものはどれか。

多導体に固有のもので亜風上側導体の後流によって風下側導体が不安定となるために起きる自励振動

1阿コロナ振動2阿サブスパン振動

3阿ギャロッピング

4阿スリートジャンプ

A―9

〔No 阿22〕 架空送電線路の線路定数を定める要素として亜最も関係の少ないものはどれか。

1阿

電線の種類

2阿

電線の太さ

3阿

電線配置

4阿

力率

〔No 阿23〕 架空送電線路の電線に使用される鋼心アルミより線(ACSR）の特徴を亜種硬銅より線(PH）と比較した場合の記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜電線の単位長さあたりの電気抵抗は同一とする。

1阿外径が大きい。

2阿

導電率が小さい。

3阿コロナ臨界電圧が低い。

4阿

引張りに対する機械的強度が大きい。

〔No 阿24〕 交流の地中送電線路に用いられるケーブルの充電電流を算出するにあたり亜最も関係がないものはどれか。

1阿

周波数

2阿線間電圧

3阿

静電容量

4阿インダクタンス

A ― 10〔No 阿25〕 高圧配電系統の保護に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿線間短絡の保護のために亜過電圧継電器を使用する。

2阿電圧線の地絡保護のために亜地絡継電器を使用する。

3阿異相地絡の保護のために亜過電流継電器亜地絡継電器を使用する。

4阿

高低圧混触による危険防止のために亜柱上変圧器の二次側にＢ種接地工事を施す。

〔No 阿26〕 図に示すマーレーループ法により地中送電線の事故点を検出する場合亜事故点までの距離x〔m〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜 G ：検流計
L ：ケーブルの長さ〔m〕
x ：事故点までの距離〔m〕
a ：抵抗辺が 0 〜 1 000 で目盛られている場合亜事故時に接続されたブリッジ端子までのすべり線の読み

1阿x＝

1 000
2aL

〔m〕

2阿x＝

2aL
1 000〔m〕

3阿x＝

2 L(1 000−a)〔m〕
a4阿x＝a〔m〕
2 L(1 000−a)

A ― 11

〔No 阿27〕 架空送電線路の保守亜点検に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿送電線路付近の工作物や樹木との交差接近状況は亜定期的に巡視して調査する。

2阿支持物の金具連結部や電線把持部に亜腐食や摩耗の発生がないか点検する。

3阿ギャップ式の検出器は亜活線状態で電線の損傷を調べるために使用する。

4阿パイロットがいしは亜汚損状況を正確に知るために亜付着物の計量に使用する。

〔No 阿28〕 屋内全般照明の光束法による照度計算に関する記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜器具の環境及び保守状態は普通とする。

1阿室指数が大きいほど亜照明率は大きくなる。

2阿

壁面の反射率が小さいほど亜照明率は大きくなる。

3阿

作業面から光源までの高さが高いほど亜室指数は小さくなる。

4阿下面開放器具は亜下面カバー付器具と比較して亜保守率は大きい。

〔No 阿29〕 体育館の照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

体操や柔道などの競技では亜床面からの反射グレアに対する配慮も必要である。

2阿

球技などの競技では亜水平面照度だけでなく鉛直面照度の分布もなるべく均斉であることが必要である。

3阿テレビジョン撮影が予想される場合は亜平均演色評価数(Ra）の高い光源を使用する。

4阿

高輝度放電ランプ(HID ランプ）のストロボ効果を低減するには亜三相交流電源より単相交流電源の使用が有効である。

A ― 12

〔No 阿30〕 三相 200 Ｖの誘導電動機の電路に関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。

1阿定格出力 3.7 kW の電動機の始動方式に亜直入始動を採用した。

2阿定格出力 0.2 kW の電動機の電源を亜コンセントから供給した。

3阿電動機回路と並列に接続された進相用コンデンサに至る電路に亜開閉器を設けた。

4阿

可搬形のベルトコンベアに付属する電動機への配線に亜ビニルキャブタイヤケーブルを使用した。

〔No 阿31〕 次の図に示す電動機を接続しない分岐幹線において亜分岐幹線保護用過電流遮断器を省略できる分岐幹線の長さと分岐幹線の許容電流の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

分岐幹線の長さ

分岐幹線の許容電流

1阿5 m

60 A

2阿7 m

70 A

3阿9 m

80 A

4阿11 m90 A

A ― 13

〔No 阿32〕 キュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜日本工業規格（JIS）
上亜不適当なものはどれか。

1阿高圧用絶縁電線を支持する場合は亜三相を一括として固定する。

2阿PF茜S 形は亜受電箱と配電箱とに区分しない構造であってもよい。

3阿主遮断装置として限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器を使用する場合は亜ストライカによる引外し方式とする。

4阿Ｂ種接地工事の接地端子は亜外箱と絶縁し亜他の接地端子とは容易に取外しできる導体で連結できる構造とする。

〔No 阿33〕 高圧受電設備に用いる油入変圧器と比較したモールド変圧器の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿騒音が小さい。

2阿

小型亜軽量である。

3阿

難燃性に優れている。

4阿

保守点検が容易である。

〔No 阿34〕 コンデンサ回路において亜第 調波に対して合成リアクタンスが誘導性となる直列リアク
トルの容量〔％〕として亜次のうち最も小さいものはどれか。
ただし亜直列リアクトルの容量〔％〕は亜コンデンサ容量に対する割合とする。

1阿3 ％

2阿6 ％

3阿8 ％

4阿13 ％

A ― 14

〔No 阿35〕 非常電源として用いる自家発電設備の原動機出力を算定するために検討が必要な係数として亜消防法上亜関係のないものはどれか。

1阿定常負荷出力係数2阿

許容最大出力係数3阿

許容回転数変動出力係数4阿

短時間過電流耐力出力係数〔No 阿36〕 無停電電源装置(UPS）に関する記述として亜日本工業規格（JIS）
上亜不適当なものはどれか。

1阿瞬断時間とは亜UPS スイッチの開動作の開始から亜回路の電流がなくなるまでの時間である。

2阿定格出力容量とは亜製造業者によって定められた連続して使用できる出力容量である。

3阿同期切換とは亜周波数と位相とが同期状態にあり亜電圧が許容範囲で一致している二つの電源の間での負荷電力の切換えである。

4阿UPS スイッチとは亜UPS や UPS ユニット又はバイパス出力を負荷へ接続亜又は負荷から切り離すために用いられるスイッチである。

上亜不適当なものはどれか。
〔No 阿37〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜日本工業規格（JIS）

1阿ベント形蓄電池は亜防まつ構造をもつ排気栓を用いて亜酸霧が脱出しないようにしたもので亜使用中補水が不要な蓄電池である。

2阿ペースト式鉛蓄電池は亜正極亜負極ともにペースト式極板を用いた蓄電池である。

3阿

制御弁式鉛蓄電池は亜通常の条件下では密閉状態にあるが亜内圧が規定値を超えた
場合亜ガスの放出を行う蓄電池である。

4阿

触媒栓式ベント形蓄電池は亜触媒栓を設け亜過充電時に水の分解で発生するガスを触媒栓に導き亜触媒栓の中にある触媒によって再結合させ水に戻す方式の蓄電池である。

A ― 15

〔No 阿38〕 機械器具の鉄台及び金属製外箱の接地工事を省略できる場合の記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜機械器具が燃料電池発電設備であって小出力発電設備である場合を除く。

1阿電気用品安全法の適用を受ける重絶縁の構造の機械器具を設置する場合。

2阿外箱のない計器用変成器がゴム亜合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合。

3阿

使用電圧が直流 300 V 又は交流対地電圧 150 V 以下の機械器具を乾燥した場所に施設する場合。

4阿

高圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合。

〔No 阿39〕 需要場所に施設する管路式の高圧地中電線路に関する記述として亜日本工業規格（JIS）
上亜不適当なものはどれか。

1阿管路には亜ライニングなどの防食処理を施した厚鋼電線管を使用することができる。

2阿

配管用炭素鋼管(SGP）相互の接続は亜ボールジョイントによる接続とすることができる。

3阿ケーブルを造営物の屋側に立ち上げる場合は亜地表上の高さ 2 m まで防護材で覆うものとする。

4阿呼び径が 200 mm 以下の波付硬質合成樹脂管(FEP）を使用し亜舗装下面から深さ0.3 m 以上に埋設する場合は亜堅ろうで車両その他の重量物の圧力に耐えるものとなる。

〔No 阿40〕 屋内消火栓設備に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿呼水槽を設ける場合には亜制御盤に呼水槽減水警報装置を設けなければならない。

2阿

屋内消火栓箱の赤色の灯火の配線には亜金属管工事による 600 V 二種ビニル絶縁電線を使用することができる。

3阿加圧送水装置の起動装置の操作部は亜屋内消火栓箱に設けた自動火災報知設備の P 型発信機と兼用してはならない。

4阿

加圧送水装置は亜遠隔操作によって停止されるものであってはならない。

A ― 16

〔No 阿41〕 非常用の照明装置に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿

白熱灯は亜二重コイル電球又はハロゲン電球とする。

2阿

蛍光灯を用いる場合は亜常温下で床面において水平面照度で 2 lx 以上を確保する。

3阿

常用の電源に設ける開閉器には亜非常用の照明装置用である旨の表示をしなければならない。

4阿

自家用発電装置がない場合の予備電源の容量は亜充電を行うことなく 20 分間継続して点灯できるものでなければならない。

〔No 阿42〕 LAN の物理的な接続形態のうち亜スター型に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿LAN 全体を停止しなければ亜周辺ノードの追加亜変更はできない。

2阿中央のノードが故障した場合には亜LAN 全体が機能しなくなる。

3阿

中央のノードから周辺ノードに対して接続されている。

4阿

データは周辺ノード同士の間では直接流れない。

〔No 阿43〕 放送設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿コーン形スピーカは亜音質を重視する場合に使用される。

2阿ホーン形スピーカは亜大出力を必要とする場所に使用される。

3阿コンデンサ形マイクロホンは亜ダイナミック形に比べて周波数特性が良い。

4阿ダイナミック形マイクロホンは亜コンデンサ形に比べて温湿度の影響を受けやすい。

A ― 17

〔No 阿44〕 架空電車線のちょう架方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿直接ちょう架式は亜ちょう架線を用いず亜スパン線その他の架線金具でトロリ線を直接吊り下げる方式をいう。

2阿ツインシンプルカテナリ式は亜ちょう架線からドロッパによって補助ちょう架線を吊り亜さらにハンガイヤーによって補助ちょう架線からトロリ線を吊り下げる方式をいう。

3阿シンプルカテナリ式は亜ちょう架線からハンガイヤーでトロリ線を吊り下げる方式をいう。

4阿ヘビーコンパウンドカテナリ式は亜コンパウンドカテナリ式の各線条の太さ及び張力を大きくした方式をいう。

〔No 阿45〕 交流き電方式（単相交流 20 kV）と比較した直流き電方式（直流 1 500 V）に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿変電所設備が複雑となる。

2阿変電所間隔が短い。

3阿

事故電流の判別が容易である。

4阿三相電源の不平衡対策が不要である。

〔No 阿46〕 電気鉄道の信号設備に関する次の文章に該当する装置の名称として亜適当なものはどれか。

列車の進路に応じ亜信号機や転てつ機の操作に一定の順序及び制限を与える装置

1阿

閉そく装置

2阿連動装置3阿自動列車保安装置

4阿踏切保安装置A ― 18

〔No 阿47〕 道路トンネル照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿入口部の路面輝度は亜境界部亜移行部亜緩和部の順に低減できる。

2阿入口部の路面輝度は亜野外輝度が低い場合には亜それに応じて低減することができる。

3阿

基本照明の平均路面輝度は亜設計速度が速いほど高い値とする。

4阿

基本照明の平均路面輝度は亜トンネル延長が長いほど高い値とする。

〔No 阿48〕 道路交通信号の系統制御に関する次の文章に該当する語句として亜最も適当なものはどれか。

系統区間内の隣接信号機群が同時にかつ交互に青と赤になる制御で亜相対オフセットが50 ％ となるもの

1阿同時オフセット

2阿交互オフセット

3阿平等オフセット

4阿優先オフセットA ― 19※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備における亜全空気方式と比較したファンコイルユニット茜ダクト併用方式の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ゾーン制御が容易である。

2阿保守管理に手間がかかる。

3阿ダクト断面積が小さくなる。

4阿室内のじんあいの処理が行いやすい。

〔No 阿50〕 給水設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ポンプ直送方式は亜断水時に受水槽内に残っている水が利用できる。

2阿水道直結直圧方式は亜受水槽方式に比べて建物内の水質汚染の危険が大きい。

3阿水道直結増圧方式は亜停電時でも配水管の動水圧の利用できる範囲には亜給水が可能である。

4阿

高置水槽方式は亜最も高い位置にある水栓又は器具の最低必要圧力が確保できる高さに亜高置水槽を設置する。

〔No 阿51〕 コンクリートの施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿コールドジョイントは亜コンクリートの打込み時の気温が低いときの方が生じやすい。

2阿コンクリートの締固めは亜突固めより振動締固めの方が内部の気泡を追い出しやすい。

3阿

打込み後のコンクリートには亜露出面を日光の直射や風雨から保護するための養生を行う。

4阿

養生期間中のコンクリートには亜十分な湿気を与える。

A ― 20〔No 阿52〕 土質試験において亜粘性土の沈下問題に関する試験として亜最も適当なものはどれか。

1阿

粒度試験

2阿

圧密試験

3阿

含水比試験

4阿

塑性限界試験

〔No 阿53〕 土止め支保工の工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿トレンチカット工法は亜軟弱地盤に適応が可能な工法である。

2阿水平切りばり工法は亜土止め壁に水平に作用する土圧を受ける工法である。

3阿アンカー工法は亜掘削周辺の斜面を残すことで亜土止め壁を設けず掘削を進める工法である。

4阿アイランド工法は亜外周に土止め壁を設けたのち亜内側にのりを残しながら内部を掘削する工法である。

〔No 阿54〕 鉄道線路及び軌道構造に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿バラスト軌道とは亜道床に砂利や砕石を用いた軌道をいう。

2阿レール締結装置とは亜レールをまくらぎやスラブに締着する装置をいう。

3阿緩和曲線とは亜直線と曲線との間などに設けられ亜曲率が連続的に変化する曲線をいう。

4阿

カントとは亜曲線部において軌間を拡大する量をいう。

A ― 21

〔No 阿55〕 鉄筋コンクリート構造と比較した鉄骨構造の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

鋼材は規格化された材料なので亜信頼性が高い。

2阿鋼材は強くて粘りがあるため亜変形能力が大きい。

3阿

鋼材は不燃材料なので亜そのままで耐火構造となる。

4阿

鋼材は重量の割に強度が高いため亜構造体の軽量化が図れる。

〔No 阿56〕 鉄筋コンクリート構造の建築物における亜はり貫通に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

2阿1以下とする。
3貫通孔が並列する場合の中心間隔は亜孔径平均値の3阿貫通孔の横方向の位置は亜柱の付近が望ましい。

4阿貫通孔の上下方向の位置は亜はりせいの中心付近が望ましい。

1阿貫通孔の径は亜はりせいのA ― 22倍以上とする。