3332.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Synco™ 100

ダクト挿入型温度調節器

RLM162

DC 0...10 V （2 出力型）
空調、換気設備制御用のダクト挿入型の温度調節器です。
出力は DC0～10V、2 出力を備え、暖房 または 冷房装置の比例制御が可能です。
用途
プラントタイプ: 小規模空調、換気設備
 セントラル熱源方式における、ゾーン側の空調、換気設備
建物タイプ:
 小規模空調設備を備えた個人住宅、アパート
 一般商用ビル
 個室、会議室、トレーニングセンター、その他
制御対象:
 暖房用バルブアクチュエータ
 冷房用バルブアクチュエータ
 ダンパーアクチュエータ その他、DC0～10V 制御機器

CE1N3332
07.01.2008

機能
メイン機能

 RLM162 は、P または PI 制御機能を備えた調節器で、給気ダクトまたはレターンダクトに取付けて使用します。
制御モードは、暖房 1 段、冷房 1 暖、暖房／冷房シーケンスを選択可能です。

補助機能





外気補償
給気温度最小リミット
リモート設定
設定値リセット
外部接点入力による設定値切替（D1）、暖房／冷房切替（D2）
デジタル補助出力（使用例：制御 2 段目 ON）
テストモード（調整時）

注文
型式 RLM162 でオーダしてください。
機器組合せ
アクチュエータと制御は以下の仕様の物をお使いください: 制御入力：DC 0...10 V
 操作電源 : AC 24 V
補助機能を使用する場合、以下の製品と組合せて使用します:

機能タイプ

型式

室内温度調節器 (RLM162 は給気最小リミッタ用)
外気温度検出器（外気補償用）
リモート設定器

RLA162
QAC22
FZA21.11

テクニカルデザイン

暖房 1 段
冷房 1 段暖房 2 段暖房／冷房

アプリケーション





設定

以下の設定が必要です: 給気又は、レターン温度設定
 制御動作: 出力 Y1 と Y2 は以下の動作となります：
 暖房１段： Y1 のみ使用
 暖房２段： Y1、Y2 は暖房２段シーケンス出力となります。
 冷房１段： Y1 のみ使用
 暖房１段／冷房１段：Y1 を暖房、Y2 を冷房に使用します。
この場合 Y1-Y2 のデッドゾーンは 1.5 K（℃）で固定です。
 制御モード： 以下の 4 つのモードが設定できます：
 P モード：通常のレターン温度制御
 PI モード（I=600 s 固定）：レターン温度制御で積分動作が必要な場合
 PI モード（I=180 s 固定）：通常の給気温度制御
 PI モード（I=120 s 固定）：給気温度制御で、特に早い制御系の場合
 比例帯：
 出力 Y1 の比例帯は調整可能。
 出力 Y2 については以下の様になります。
暖房出力で使用時：Y1 の比例帯に同じ冷房出力で使用時：Y1 の比例帯の半分（50 %）の値

2/11
アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

制御調節器 RLM162 の制御は、本体に組み込まれたダクト内温度検出器にて計測した温度と調節器本体の設定値を比較しその両方の偏差に基づいて制御出力（DC0～10V）が出され、その出力でアクチュエータの制御（0～100%）を行います。
P 制御の場合は、偏差に比例した出力が出ます。
一方 PI 制御の場合には、冷房または暖房負荷に比例した出力となります
10 V

YYY

10 V

10 V

10 V

Y1

Y1Xp

Xp

Y1

Y2

Y10
Xp

（暖房 1 段）QXp
Xdz
Y1, Y2

Y23331D01

Y

Q

0Xp

（冷房 1 段）

Q Q

0Xp

（暖房 2 段）

0
Xdz ½Xp

Q（暖房／冷房）冷暖房負荷または偏差比例帯
デッドゾーン
制御出力
暖房
冷房

外気補償

外気温度検出器と組み合わせて、外気補償制御を行うことが出来ます。
外気の温度に応じて、実際の設定値をシフトさせますが、そのシフトのカーブの傾きに応じて 2 つの固定レンジ（LOW、HIGH）が用意されています。
制御動作により外気補償は以下の様になります：

冬期外気補償暖房時外気補償制御：
外気温度が 5 °C から 0 °C まで下がると、その間調節器の実際の制御設定値は基本設定値+2K（LOW）又は基本設定値+4K（HIGH）になるまで徐々に上昇します。
もし外気温度が 0℃以下になると+2K または+4K の値に固定されます。

wN + 2 K

LOW

3331D02

HIGH

wN05TA [°C]w

冷房時外補償制御：
外気温度が 22 °C から 35 °C まで上がると、その間調節器の実際の制御設定値は基本設定値+5K（LOW）又は基本設定値+10K（HIGH）になるまで徐々に上昇します。
もし外気温度が 35℃以上になると+5K または+10K の値に固定されます。

wN + 10 K

HIGH

wN + 5 K

LOWwN
22TAw
wN

給気温度最小リミット

wN + 4 K

3331D03

夏期外気補償w

35

TA [°C]

外気温度
実際の制御設定値
基本設定値

室内またはレターン温度制御の場合、快適温度を保つ為に給気ドラフトを防止する事が有効です。これは給気温度最小リミット制御が行う事で可能となります。
この場合、RLM162 を給気温度最小リミッタとして使用可能です。RLM162 からの出力信号（DC0～10V）を室内またはレターン温度調節器（RLA162 または RLM162）の端子 Z9 へ入力し給気温度最小リミット制御を行い、給気温度がリミット値以下に下がらないようにすることが出来ます。

3/11アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

リミット動作は、以下の様になります。

10 V

Y [V]

3333D04

3331D08

Y [V]

Yt

10 V
Z9Z9Yt10 Z90V0V
TLTLT [°C]

（暖房 1 段）
給気温度最小リミット制御

T [°C]（冷房 1 段）
給気温度最小リミット制御（冷房出力の最大リミット制御で行う）

10 V

Yt

Y1

Y [V]
10 V
Yt

Z9Y2Y2

Y1Z90V

0V
TL
Xp

Xp

T [°C]TL
2Xp

T [°C]（暖房 2 段）
給気温度最小リミット制御（暖房／冷房）給気温度最小リミット制御

Z9 入力は、Y1、Y2 に対し共に有効

Z9 入力は、Y1、Y2 に対し共に有効T
TL
Xp
YYt
Z9

リモート設定3331D103331D09

Y [V]

制御温度
給気リミット温度
比例帯
制御出力（ Y1,Y2）
制御用シミュレーション信号
リミッタ信号、端子 Z9

もし 調節器を容易にアクセスできないような場所に取りつける場合には、リモート設定器 FZA21-11 を使用可能です。FZA21-11 を RLM162 調節器（R1－M 端子）に接続し、以下のどちらかの方法でリモートから設定することが出来ます。
設定スライダ位置“EXT”にセット“EXT 以外”にセット

設定及び変更リモート設定器にて調整
リモー設定器で基本設定値を–5 K…+5 K.
だけリセット

設定値切替（D1）

省エネ運転のため、外部接点入力による設定値の自動切換えが可能です。
この場合、調節器の端子（D1－M）に無電圧接点を入力します。
 暖房時 ：設定値を下げます。
 冷房時 ：設定値を上げます。
入力は、例えば以下の様にします：
 ナイトセットバック制御の場合：タイマ信号を入力
 在室／不在制御：オキュパンシー（人体感知）センサー信号入力
調節器には設定値の増減用のスライダが付いております。このスライダは通常調整エンジニアが設定します（エンドユーザ用ではありません）。

暖房／冷房
チェンジオーバ (D2)

出力 Y1 は、外部信号により暖房から冷房に切替が可能です。
この場合、ディップスイッチの設定は暖房 1 段（DIP1、2 共に ON =）の設定で使用します。
外部無電圧接点信号（D2－M）が ON になると、冷房モードに切替わります。

4/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N333207.01.2008

例：

2 管式システムで、D2 の入力で暖房から冷房に切替えた時、設定値を変更する（上げる）必要が有る場合は、上に述べた、D1 の入力を使用します。

暖房または冷房 1 段+ 補助出力

暖房または冷房負荷が Y1 に対しある値を越す場合、調節器は制御信号 Y2 を内部的に計算しています。但し その出力は Y2 比例出力ではなくデジタル出力として Q13－Q14 端子に出力されます。内部制御信号が 90%に達した時デジタル出力 ON、60%に下がって OFF となります。

Y3332D02

冷房または暖房負荷に応じて出力可能なデジタル補助出力（Q13－Q14 端子）を備えております。出力動作は以下を選択可能です：
 On (5 %) / Off( 0 %) または On (90 %) / Off (60 %)

3332D01

デジタル補助出力Y

11Y2

Y1Y2Y100w

w

Q（暖房比例 ）／（ 冷房 ON/OFF）Qw
YQ（暖房 ON/OFF）／（冷房比例 ）冷暖房負荷設定値
制御出力（ Y1 or Y2）

計装例 1:3332Z01

・Y1 出力による暖房比例弁制御
・補助接点出力による冷房 ON/OFF制御

Y
13332D04

この場合 Q13-Q14 に出力する補助出力は、Y1 出力で制御されます。
出力は暖房用 ON/OFF 出力となります。Y1 が 90%にて ON、60%で OFF となります
3332D03暖房 2 段、または暖房／冷房各 1 段+補助出力

Y
1Y1Y2

Y2
Y100w

Q

（暖房比例 2 段 + ON/OFF）
Qw
Yw

Q

（暖房比例 + ON/OFF）／（冷房比例）

冷暖房負荷設定値
制御出力（ Y1 or Y2）

5/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N333207.01.2008

3332Z02

計装例 2:
・Y1 による暖房比例弁制御
・Q13–Q14 補助接点出力による電気ヒータ制御

3332Z03

計装例 3:
・Y1 による暖房弁比例制御
・Q13–Q14 補助出力による温水循環ポンプの発停制御

テストモードテストモードでは、設定値スライダにより、選択した運転モードに応じて出力を自由にマニュアル操作できます。このモードでは LED が点滅します。

メカニカルデザイン
調節器は、ハウジング、カバー、検出部、それに取付けフランジから構成されます。
ハウジングはプラスチック製で内部に電子部品を含みます。
また 正面には設定値設定用スライダおよび LED が付いています。
LED の表示は以下の通りです：
 LED 点灯：通常運転
 LED 点滅：テストモード
調節器の正面のカバーを開けると、以下のエレメント現れます：
3453332P02216123456LED
DIP スイッチ
設定値増減用スライダリレー出力設定用ポテンショメータ（Q13–Q14）
比例帯設定用ポテンショメータ
メイン設定値設定用スライダ

6/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

ディップスイッチによる機能設定:
機能

12運転モード

34

5

説明

6

暖房／冷房シーケンス出力
暖房 2 段シーケンス出力
冷房 1 段比例出力
暖房 1 段比例出力、チェンジオーバ可能

制御モード

P 動作
PI 動作 I = 600 s（遅い系）
PI 動作 I = 120 s （早い系）
PI 動作 I = 180 s （普通の系）

テストモードメインスライダによる出力試験モード
通常運転モード

外気補償

HIGH
LOW

エンジニアリングの注意
調節器の電源が切れるとアクチュエータは自動的に「閉」またはニュートラル位置に戻る様に設計されています。
調節器の取付けに際しては取付け要領書に基づき正しく取付けてください。
取付け上の注意
取付けは、ダクトにマウンティングフランジを取付けその上に本体を取付けます。
各ローカルの安全基準に基づいて正しく取付けて下さい。
また 制御のタイプに応じて以下に注意してください： レターン温度制御:
調節器は、レターンファンの上流側に取付けます。
複数のレターンダクトがある場合はそれらが一緒になる共通ダクトに取付けます。
 給気温度制御または給気温度最小リミット制御:給気ファンの下流側に取付けます。
空調装置のコイルなどからは最低でも 0.5m 離してください。
ダクト内温度は、400mm のフレキシブルな感温部で検出されます。
フレキシブル感温部は、ダクトをクロスするようにして取付けますが絶対にダクト面に接触させないようにして取付けてください。本体を取付けする前に必ずマウンティングフランジを取付けそれに本体を取付けるようにしてください。
調整時の注意試運転、調整の前に必ず配線を確認してください。
電源を投入し、先ず テストモードでアクチュエータの制御チェックを行います。
制御が安定しない場合比例帯（P）を大きくする。また PI 制御の場合は、積分時間（I）の設定を変えるなどして最適の制御応答が得られるようにします。
また 制御応答が逆に遅すぎる場合は、比例帯または積分時間を減少するようにして調整を行ってください。

7/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

技術データ
電源

電圧
周波数
消費電力

AC 24 V ±20 %50 / 60 Hz
max. 2 VA

ファンクションデータ

基本設定値
設定値切替範囲
比例帯（P）
積分時間（I）
デッドゾーン（暖房／冷房モードのみ）
制御出力 Y1, Y2
電圧電流
デジタル出力(Q13–Q14)
電圧電流
最大配線長： 1.5 mm2
信号入力 （B9）切替信号 （D1, D2）
接点入力 (D1–M, D2–M)、内部回路仕様

0...50 °C
0...10 K
1…50 K(600 / 180 / 120 s)選択

周囲条件

スタンダード

一般

運転中
気象条件
温度
湿度
輸送、保管中
気象条件
温度
湿度
機械的条件
マーク付き
EMC 指令低電圧指令
製品規格「住居および類する用途に使用する自動電気制御機器」
電磁協調性放出性免疫性保護等級
保護クラス（絶縁）
配線接続端子質量1.5 K
DC 0…10 V, 連続
max. 1 mA
AC 24…230 V
max. 2 A
80 m
80 m
DC 6...15 V, 3...6 mA

IEC 721-3-3, クラス 3K50… 50 °C
 95 % r.h.
IEC 721-3-2, クラス 2K3
 25…+70 °C<95 % r.h.
クラス 2M2

89/336/EEC
73/23/EEC および 93/68/EEC
EN 60 730 およびEN 60 730-2-9.
.

EN 50 081-1
EN 50 082-1
IP 65 （EN 60 529）
II （EN 60 730）.
.

2 x 1.5 mm2 または 1 x 2.5 mm2
0.3 kg

8/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N333207.01.2008

接続端子

R1G0M

B9D1D2Y1Y2Q13M

B9M B1M

Z9Q143332G01

G

外気温度検出器
接点入力（設定値切替入力）
接点入力（暖房／冷房チェンジオーバ）
AC 24 V 電源（システムポテンシャル SP）
AC 24 V 電源（システムニュートラル SN）
信号グランドリモート設定入力
デジタル出力（補助出力）
デジタル出力（補助出力）
出力 Y1： DC 0...10 V
出力 Y2： DC 0...10 V
給気リミット入力： DC 0...10 V

B9D1
D2GG0M
R1Q13
Q14
Y1Y2Z9

配線例
SP

AC 24 V

B

K1

R1B9 M

R1GZ9

Y1Y2G0Q13

D1M

D2Q14N1L

Y R M U

E1Y1N
SN3332A01

GG0

給気温度制御（暖房又は冷房）（外気補償、リモー設定、設定値切替、補助機器制御付き）
SPGM

B9B9 M

R1Y1

GG0Y1G0

D1G

Z9G0

Y2 Q13

Y R M UY1GG0YM

N2

D2Q14

N1R M USN

Y23332A02

AC 24 VB

レターン温度制御（暖房／冷房）（外気補償、給気最小リミット付き）
B9
E1
K1
N1
N2
R1
Y1
Y2

外気温度検出器 QAC22
補助機器
外部デジタル入力 (例：タイマー )調節器 RLM162 (レターン温度制御 )調節器 RLM162 (給気温度リミッタ )リモート設定器 FZA21.11
暖房制御弁
冷房制御弁

9/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

計装例

B9p
p

Y1T

N13332S01

Y2

給気温度制御（暖房／冷房）（外気補償付き）
B9

pY1T

N2T

R1Y2N13332S02

p

レターン温度制御（暖房／冷房）（外気補償、リモート設定、給気最小リミット付き）
B9N1N2R1Y1Y2

外気温度検出器 QAC22
レターン温度調節器 RLM162 (メイン制御用 )給気温度調節器 RLM162 (リミット制御用 )リモート設定器 FZA21-11
暖房制御弁
冷房制御弁

10/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

寸法（ｍｍ）

72.5
51
13.5

5
125

111

80

150.250

Ø 20A6A

60

A

3332M01

A61400

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
11/11

アーチバック㈱ダクト挿入型温度調節器 RLM162

CE1N3332
07.01.2008

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.