仕様書

Ｍｏｄｅｌ

モリブデン避雷器 サージハンターＭｏ

ＶＭＲ－４Ｅ

ＬＡＮ回線用避雷器
■ 形式

■ 特長

ＶＭＲ－４Ｅ

・世界初のモリブデン素子を採用－９・超高速応答時間４ナノ秒（４×１０ 秒）
・自復作用・極微少静電容量２ｐＦ以下
・超高速弁作用（０．
０３μｓ）
０００Ａ
・サージ電流耐量公称値６，・無続流です。
・ＤＩＮレールに取り付け可能です。
・省スペースでしかも軽量です。
・エレメント部をはずしても信号は途切れません。

４線式

■ 用途
通信ネットワーク（１０Ｂａｓｅ－５，１００Ｂａｓｅ－ＴＸ，
ＲＳ４８５，ＰＬＣのＴ－ＬＩＮＫなど）に対応■ 対応規格ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１準拠

カテゴリＣ２，Ｄ１■ 性能■ ブロックダイヤグラム

最大連続使用電圧 Ｕｃ ＤＣ６７Ｖ以下

Ｄ

ＤＣ７５～９１Ｖ（Ｖ１ｍＡ）
動作開始 線間
電圧 線接地間 ＤＣ３５０Ｖ～８５０Ｖ インパルス電圧
制限電圧 線間
ＤＣ１５４Ｖ （８／２０μｓ）
ＤＣ～２ＭＨｚ

応答時間

４ｎｓ

漏れ電流

線間静電容量

短絡板
接地端子１００Ω以下

１μＡ以下（最大連続使用電圧にて）線間

６，０００Ａ （８／２０μｓ）■ 設置仕様４１４ＴＡ 伝送器

■ ソケット仕様 （標準付属品）

ＦＧ形
式：ＰＹＦ０８Ａ
構
造：プラグイン構造
接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）
端子ねじ材質 ：鉄にクロメート
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）

Ｌ４６±０．３５９７１３５．５

伝送器 ＲＡ
ＲＢ

ＲＡ

ＴＡ

ＲＢ

ＴＢ

ＳＨＳＨ

接地端子

接地端子

■ 端子配列８－３×８
セムスねじ８端子
名称

５取付け穴
２－Ｍ４又はφ４．５穴
２２１２９１４ １３番符号ライン

８５４１Ｌ１Ｌ２Ｌ３Ｌ４シールド９ＳＨ

接地

１３－１４Ｅ空き１２ＮＣ

本体
固定ねじ

３０ＦＧ

８５４１
８５４１
ＶＭＲ－４Ｅ
９９１２１２
ＶＭＲ－４Ｅ１３ １４１３ １４名称
シール

６７

雷サージ

ＴＢ

±０．２
１５

エレメント部

雷サージ

４ １

２０１４．１１．２７ 更新

１ＺＤ

Ｌ３

■ 配線例 （４線式）

使用温度範囲：－１０～＋６０℃
使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）
寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７
重量：約６０ｇ

ソケット部

Ｌ２

Ｍ
Ｍ

Ｅ

Ｌ１

Ｍ：モリブデン吸収素子
ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
Ｄ：高耐圧ダイオード
ＳＨ：シールド線
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４：ライン符号
ＮＣ：接続不要
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド

２００ｐＦ以下

線接地間 ２ｐＦ以下

６５Ｚ

Ｅ
１３

機器のＦＧより

線接地間 ゼロ（１００ＶＤＣにて）サージ電流耐量

８シールド
９線用端子 ＳＨＵｐ

伝送周波数帯域ライン

ＮＣ １２短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－１１３５

サージハンター

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

モリブデン避雷器 ＶＭＲシリーズ

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ

ＶＭＲ－４Ｅ

ＬＡＮ回線用避雷器■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的配線の仕方

ソケット部
セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

６エレメント部

避雷器

被保護機器

ＥＦＧ
渡り配線

Ｅ パネル接地７１

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。
取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。

接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子を避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると被保護機器に誘導雷サージが及ばないようになる。

■ シールド線非接地端対策
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）はずさないでご使用ください。 ・シールド線の非接地端を放置しておくと、ケーブルの浮遊容量により、サージ侵入の大きな要因となります。
ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

２２ＬｉｎｅＧＮＤ■ 接続例

ＥＩ／ＦＬｉｎｅ

非接地端※１

ＧＮＤ

シールド線
Ｅ

雷サージ

※２

ＳＨ

シールド線

ＦＧ

伝送器

８５４１

ＳＨ：シールド線用端子
ＦＧ：フレームグランド

ライン間サージ
吸収素子

９
１２

吸収素子

大地間の電位差

・非接地端はＺｎＯで電位上昇を抑える。
本体に内蔵（ＳＨ端子）※１・サージ侵入路の配線はツイストペア線が適しています。
・接地線は太く短くしてください。
長すぎて余った接地線や予備線は、ループ状にしないこと。※２・送受信双方に、避雷器の取り付けをお勧めします。
ラインに生じた雷サージは、センサー側と変換器側に侵入する可能性があります。

ＶＭＲ－４Ｅ１３ １４接地端子■ 接続方法１）配線はできる限りサージの侵入側で短くおこなってください。新設の場合、ソケットの端子で中継する要領で配線されることをお勧めします。
２）接地工事はＣ種接地（１０Ω以下）、又はＤ種接地（１００Ω以下）いずれか統一にて必ずおこなってください。
接地線はできる限り最短距離で２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。

■ 使用上の注意事項
１）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
２）耐電圧試験は、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器のエレメント部を取りはずしておこなってください。
３）エレメント本体の絶縁抵抗試験は、連続の直流印加より劣化の原因になりますので、おこなわないでください。
４）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることを確認してください。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。 性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１４．１１．２７ 更新

図番 ＴＨ－１１１８

適応機種

ＣＬＡ－２０００による避雷器チェック方法

ＶＭＲ－４Ｅ

避雷器本体内素子のチェック方法は動作開始電圧（素子に１ｍＡを流したときの電圧）を測定して判断します。

●端子配列と結線図
ピン側よりの図

本体部

仮のソケットを使用する場合

Ｄ

ピン側よりの図４８５８１２９１２ 空き端子

１５９４ １４１１３ １４５１２９ＺＤ
Ｍ１Ｚ

１４１３Ｍ２
赤色が＋極

８１４ １３

Ｍ：モリブデン吸収素子
ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
Ｄ：高耐圧ダイオード

黒色が－極
圧感電注

全端子に予め圧着端子を付けておきチェック端子とする

図２

図１
ＡＲＲＥＳＴＥＲＴＥＳＴＥＲ

動作電圧測定器
Ｍｏｄｅｌ ＣＬＡ－２０００

ＴＥＳＴ
ＯＮ

ＲＡＮＧＥ
２００Ｖ

極性切替
正方向

チェッカー ＣＬＡ－２０００は、１ｍＡの電流制限付きです。
１ｍＡ超えた時点で、数値をホールドして素子への電圧印加を停止します。
数値はＴＥＳＴスイッチをＯＦＦにするまで表示します。

＋－ＯＦＦ２０００Ｖ

逆方向●素子の良否判定方法① 電圧計と絶縁計を使用、図１のように接続します。
② 測定する素子（ＺやＺＤ）の動作電圧に合わせて印加電圧レンジ（ＲＡＮＧＥ）を切り換えてください。
③ ＴＥＳＴスイッチをＯＮに投入してください。
④ 指示値が下表の範囲外の場合は、劣化（不良）と判定します。
＜ＶＭＲ－４Ｅ避雷器＞
サージ吸収素子

正方向印加 逆方向印加
端子番号
端子番号

Ⅰ シリコン素子

ＺＤ

Ⅱ シリコン素子

ＺＤ

確認内容

＋印加電圧
（レンジ）

８－５

８－５

ＤＣ２００Ｖ

７５～９１Ｖ ＤＣ 範囲内であること

ＤＣ２００Ｖ

７５～９１Ｖ ＤＣ 範囲内であること

＋－－

１－４

１－４

Ⅲ モリブデン素子 Ｍ１，
Ｍ２

８－１４

８－１４

ＤＣ２０００Ｖ

３５０～８５０Ｖ ＤＣ 範囲内であること

Ⅳ 酸化亜鉛素子

９－１４－

ＤＣ２０００Ｖ

１３５～１６５Ｖ ＤＣ 範囲内であること

Ｚ

ⅠとⅡで１－４－５－８全間のチェックをおこないます。
Ⅲは正方向印加でＭ１を、逆方向印加でＭ２をチェックします。
Ⅳはシールド端用の素子をチェックします●注意事項① 感電にご注意ください。
ＴＥＳＴスイッチＯＮにしているとき、出力の電極を素手で触れないでください。
② 新品交換待ちの場合劣化であっても信号に支障がなければ、新品交換まで付け戻してください。交換までの雷サージ対策となります。
２０１４．０９．１２ 更新

資料 ＫＮ－１５１３