3924

ClimatixTM

Climatix 拡張 I/O ユニット 1

POL925.00/STD

テクニカルデータシート
用途
POL925.00/STD は、Climatix600 シリーズコントローラの入出力を拡張するために使用します。
特徴• 供給電源 AC 24 V or DC 24 V
• デジタル入力（無電圧）4 点• デジタル入力（有電圧）2 点，入力電圧 AC 115～230 V
拡張 I/O ユニットは、コントローラ本体の右側に直接取付ける方法と拡張 I/Oバス（最大 30m）を使用したリモート接続の 2 通りの接続方法が可能です。
拡張 I/O ユニットは、コントローラ本体を含めた消費電流の合計が 4A 以内の範囲で最大 31 台まで接続可能です。
直接接続

リモート接続拡張 I/O バス

CB1N3924en
01.03.2017
CLM1103 V2_1

技術データ

電源供給電圧周波数
消費電流

AC 24 V ± 20%; DC 24 V ± 10%
45…65 Hz150 mA, ＠AC24V
65 mA, ＠DC24V

デジタル入力（無電圧）
D1...D4 (T1)

定格
ON/OFF 抵抗値

DC 24 V / Max.8 mA
ON：Max.200 Ω (クローズ)
OFF：Min. 50 kΩ (オープン)

デジタル入力（有電圧）DL1,DL2 (T2)

入力電圧
周波数
入力電流

AC 115 V…230 V
45…65 Hz
3 mA @ AC 230 V

2/7
アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en
01.03.2017

取付方法
直接接続

• 直接接続用コネクタは、コネクタセットに含まれています。
リモート接続接続例

AC/DC24V
電源および拡張 I/O バス

拡張 I/O バス
AC/DC24V• リモート接続用コネクタは別売。
• 拡張 I/O バスケーブルは（上図では L1 + L2）最大 30m。
• 上図のように複数の電源を使用する場合，マイナス（ニュートラル）側のアース接続要。
• 電源毎の消費電流の合計が最大 4A を超えないこと。

上図の例では以下のようになります。
Plant A 系統の消費電流合計= コントローラ本体および No1～No3 の拡張 I/O ユニットの消費電流の和＜4A
Plant B 系統の消費電流合計= No5 および No6 の拡張 I/O ユニットの消費電流の和＜4A

3/7
アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en01.03.2017

DIP スイッチ

拡張 I/O ユニットは、DIP スイッチでアドレス設定および終端抵抗設定を行います。
アドレス設定には、SW1～5 を使用します。
リモート接続を使用した場合，終端の拡張 I/O ユニットは SW6 を ON にして終端抵抗を有効にしてください。

拡張 I/O のアドレス設定は、以下のように設定してください。（1～31）
尚，アドレスはコントローラのアプリケーションにあわせて設定してください。
2423222120

Switch 1
Switch 2
Switch 3
Switch 4
Switch 5

DIP スイッチ設定
拡張 I/O
アドレス

Switch 1

Switch 2

Switch 3

Switch 4

Switch 5

1

Off

Off

Off

Off

On

2

Off

Off

Off

On

Off

3

Off

Off

Off

On

On

4

Off

Off

On

Off

Off

30

On

On

On

On

Off

31

On

On

On

On

On

Schematics(コントローラ)

5…29

注意 1 台のコントローラで重複したアドレスは使用できません。

4/7
アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en
01.03.2017

LED 状態

BSP LED
状態

内容

赤点滅

BSP エラーもしくはスレーブアドレスエラー

緑点灯

正常

BUS LED状態

内容

赤点灯

通信エラー

緑点灯

通信中

黄点灯

パラメータエラーオーダ

拡張 I/O ユニット 1

POL925.00/STD

アクセサリ（別売）

コネクタセット（ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ, 本体接続用ｺﾈｸﾀ含む）
コネクタセット（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ, 本体接続用ｺﾈｸﾀ含む）
リモート接続用コネクタ

POL092.55/STD
POL092.56/STD
POL002.43/STD

拡張 I/O バスケーブル

シールド付ツイストペアケーブル 2P
リモート接続最大延長距離0.2…1.0 mm²Max. 30m

環境条件

動作時
温度
湿度
空気圧
輸送時
温度
湿度
空気圧

IEC 60721-3-3 クラス 3K5-40...70 °C（本体）90% r.h.未満 (結露しないこと)
Min. 700 hPa
IEC 60721-3-2 クラス 2K3/2K4-40...70 °C
95% r.h.未満 (結露しないこと)
Min. 260 hPa

保護構造

保護構造
絶縁クラス

IP20 EN 60529
クラスⅡ

標準規格

製品規格

EN 60730-1
家庭用およびこれに類する用途の自動制御装置
住宅、商業、軽工業および工業環境

電磁両立性

一般仕様

EU 適合(CE)RCM 適合UL 規格適合CSA 規格適合
環境両立性

CB1T3920xx
CB1T3909en_C1
UL916, UL873
CSA Class4812
環境宣言書(CB1E3920en)に明記
RoHS, 材料, 梱包, 廃棄その他

外形寸法
質量
塗装色
ベース
ケース

45 x 110 x 75 mm
93 g
RAL 5014（ピジョンブルー）
RAL 7035（ライトグレー）

5/7
アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en01.03.2017

エンジニアリングの注意
本製品は、適切なキャビネットやパネルに組込んで使用してください。
・配線はノイズ発生源（電源やリレー配線,高周波ライン）の近傍に設置しないでください。
・本製品 SELV（Safety extra low-voltage，安全特別低電圧）で使用してください。

廃棄
本製品は、電子部品を含んでおりますので家庭ごみとあわせて捨てないようにしてください。
廃棄する場合は法規または条例に従ってください。

6/7
アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en
01.03.2017

寸法（mm）

右側面

左側面

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
7/7

アーチバック㈱Climatix 拡張 I/O ユニット 1 POL925.00/STD
CLM1103 V2_1

CB1N3924en
01.03.2017