3230

ClimatixTM

Climatix コンパクトコントローラ
テクニカルデータシート

POL635.00/STD
POL636.00/STD
POL638.00/STD
POL638.70/STD

用途
Climatix コンパクトコントローラは、空調機や給排気ファン，熱源設備等の制御に使用できるプログラマブルなコントローラです。DDC 制御とシーケンス制御を組合わせた高機能な制御プログラムを構築することが可能であり設備の効率的な運転や，省エネルギー制御を実現することができます。
タイプ

CB1Q3230en_02

30.11.2009
CLM1101 V2_1

POL635.00/STD
ベーシックモデル

POL636.00/STD
Lon インターフェースモデル

POL638.70/STD
TCP/IP インターフェースモデル
ビルトイン HMi

POL638.00/STD
TCP/IP インターフェースモデル

特徴
・ 強力な制御機能
ファンクションブロック方式のフリープログラミング
グラフィカルプログラミングツール（SAPRO）
・ オープンプロトコル対応
Mod バス標準装備
最大 3 台の通信オプション
BACnet/IP，BACnet/MSTP，Lon，ModBus，MBus に対応（オプションモジュール）Web モジュールでのブラウザモニタリング，e メール送信
・ 拡張性
ローカル/リモート I/O
ハンディ/リモート HMi
・ 入出力点数
ユニバーサル入出力 8 点（ソフトウェアで入出力信号を設定）
デジタル入力5点
アナログ出力2点
デジタル出力6点
・ 優れた耐環境性
温度-20～+60℃（LCD 無い場合 -40～+70℃）

コミュニケーション

ブラウザモニタリング
LON バス

拡張 I/O バス
e-メール
BACnet, Lon, Mod バス, M バス

ﾛｰｶﾙ HMi ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（RS485）

ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（ｲｰｻﾈｯﾄ）

プロセスバスPC ﾂｰﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（USB）
Mod バス（RS485）

2 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

概要

電源デジタル出力 4 点

ユニバーサル入出力 8 点
デジタル出力 2 点

プロセスバス(KNX)
アナログ出力 2 点
Mod バス RTU

サービスインターフェース(USB)
デジタル入力 5 点イーサネット(POL638.00 のみ) ＊LONインターフェース

HMI (RS-485)(POL636.00 のみ) ＊※ 注意＊ Lon インターフェースは、POL636.00/STD のみ＊ イーサネットインターフェースは、POL638.00/STD のみ

3 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

電源0 V, AC/DC 24 V (T1)

電源
AC 24 V ±20 %; DC 24 V ±10AC% 24 V ±20%; DC 24 V ±10%周波数45…65 Hz
電流 AC 使用時（拡張 I/O 無）
1.8 A @ 24 VAC
電流 DC 使用時（拡張 I/O 無）
1.0 A @ 24 VDC
拡張 I/O 用最大電流
2,2 A @ 24 VAC / 3.0 A @ 24 VDC外部保護
最大 6.3 A ヒューズ（スロー）もしくは サーキットブレーカ
トランス
電源

参考接続図
デジタル出力Q1...Q6 (T6, T7)

リレー接点
接点定格

a 接点，ノーマルオープン
AC 24…230 V (-20%, +10%)
DC 5…30V
Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6)
Max. 3A at DC30V
Min. AC 30 mA at AC 19 V
Min. DC 10 mA at DC 5 V

電圧
電流

T6 ターミナル内では同一電圧を使用してください。
同様に
T7 ターミナル内では同一電圧を使用してください。

AC 24 V電源

参考接続図

4 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009.
.

ユニバーサル入出力
共通仕様
X1,X2 入力のみ
X3…X8 ユニバーサル (T2)

アナログ入力(X1…X8)入出力信号仕様設定
コモン接点印加電圧
非破壊電圧

ソフトウェア（X1,X2 は入力のみ）
ターミナル ┴
Max. DC 24 V (SELV)
最大 40 V

LG-Ni1000
センサー電流分解能
精度
Pt1000センサー電流
分解能

1.4 mA
0.1 K
0.5 K（-50…+150 °C）
1.8 mA
0.1 K

精度

0.5 K（-40…+120 °C）

NTC 10k
センサー電流精度/分解能-50…-26 °C-25…74 °C
75…99 °C
100…124 °C
125…150 °C
NTC 100k
センサー電流精度/分解能-25…-11 °C-10…9 °C
10…99 °C
100...150 °C
0...2,500 Ω
センサー電流分解能
精度

140 μA
精度
1K
0.5 K
1K
3K
6K

分解能
0.2 K
0.1 K
0.3 K
1.0 K
2.5 K

140 μA精度
3K
1K
0.5 K1K

分解能
0.2 K
0.1 K
0.1 K
0.2 K

1.8 mA1Ω4Ω

抵抗センサー 参考接続図

5 / 16アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

DC 0...10 V 入力
分解能
精度

1 mV
10 mV（at 0 V）
25 mV（at 5 V）
50 mV（at 10 V）
100 kΩ

入力インピーダンス
DC 0/4…20 mA 入力
分解能
精度

1 μA
40 μA（at 4 mA）
70 μA（at 12 mA）
120 μA（at 20 mA）
500 Ω

入力インピーダンス

電圧
0...10 V

電流
0…20 mA

電圧/電流入力 参考接続図

デジタル入力(X1…X8)入力
印加電圧/電流
入力抵抗

無電圧接点
DC 24 V / 8 mA
Max. 200 Ω (クローズ)
Min. 50 kΩ (オープン)
パルス入力使用不可

デジタル入力 参考接続図

6 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

アナログ出力(X3…X8)

DC 0…10 V 出力
分解能
精度

11 mV
66 mV（at 0 V）
95 mV（at 5 V）
124 mV（at 10 V）
1 mA（短絡保護回路有）10 kΩ 以上

出力電流
許容負荷抵抗アナログ出力 参考接続図

デジタル出力(X5…X8)

出力電圧
電流

有電圧接点
DC 24 V
Max. 25 mA

デジタル出力 参考接続図

7 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

センサー電源供給電圧/電流
コモン
保護回路

DC 24 V +10%, -25% / 2 x 40 mA
ターミナル ┴
短絡保護回路＋センサー

DC4-20mA－センサー電源供給 参考接続図

デジタル入力D1…D5 (T4)

入力
印加電圧/電流
入力抵抗
周波数

無電圧接点
DC 24 V / 8 mA
Max. 200 Ω (クローズ)
Min. 50 kΩ (オープン)
Max. 100 Hz.
.

デジタル入力 参考接続図

8 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

アナログ出力Y1, Y2 (T3)

DC 0…10 V 出力
分解能
精度

11 mV
66 mV（at 0 V）
95 mV（at 5 V）
124 mV（at 10 V）
2 mA（短絡保護回路）
10 kΩ以上

出力電流
許容負荷抵抗アナログ出力 参考接続図

インターフェース
プロセスバス
CE+, CE- (T8)

インターフェース
用途
接続端子
バス消費電流ケーブル

接続機器

KNX TP1 準拠（但し他の KNX デバイス接続不可）
リモート HMi,ルームユニット接続用
CE+, CE-（極性有り）
Max. 5 mA
シールド付ツイストペアケーブル 1P
KNX デバイス間 Max. 700 m
総延長距離（最大 1000m）
ルームユニットの場合 POL822.60 最大 6 台
もしくは リモート HMi POL895.51×1 台+
ルームユニット POL822.60×1 台

プロセスバスターミナル 参考接続図

9 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009.
.

Modbus
インターフェース
(RS-485 RTU)
A+, B-, コモン

Modbus プロトコル
インターフェース
Modbus デバイス
ケーブル
Baudrate
パリティビット
ストップビット
使用可能レジスタ

Modbus マスター
サポートファンクション

Modbus RTU モード
RS485（E1A-485）半二重（3 線式）
マスタ / スレーブとも可能
シールド付ツイストペアケーブル 2P
2400, 4800, 9600, 19200, 38400
なし / 奇数 / 偶数1 or 2
Modbus スレーブ
Coil2000 レジスタ
Status 2000 レジスタ
Input
2000 レジスタ
Holding 2000 レジスタ
合計最大 2000 レジスタ
Coil, Status, Input, Holding のレジスタ 1～9999
Code1234561516

終端抵抗

ファンクション
Read CoilRead Discrete Inputs
Read Holding Registers
Read Input Registers
Write Single CoilWrite Single Register
Write Multiple Coils
Write Multiple Registers

ソフトウェア設定

Mod バスターミナル 参考接続図

PC ツール用サービス
インターフェース
T-SV

接続
ケーブル長用途USB タイプ B
最大 3 m
PC ツール（SAPRO/SCOPE）接続用

サービスインターフェース 参考接続図

10 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

ローカル HMi
インターフェース
T-Hi

インターフェース
接続用途ケーブルHMi 電源

RS485
RJ45 , 8 ピン
ハンディ HMi 接続用, Modbus インターフェース
HMi POL895.51 はケーブル付
24 V max. 100 mA（コントローラより供給）

Pin1

Pin8

Pin12345678信号
USB device, D+
USB device, DRS485, A+Ground
Select2
RS485, BSelect1
DC24V（出力）

モデムインターフェース
接続
推奨モデム

LON インターフェース
CLA, CLB-

注意

接続
プロトコル
インターフェース
トランシーバ
通信速度
ネットワーク変数

RJ45 , 8 pins（上部右側）
ケーブル長最大 3 m
Siemens TC65 GSM modem terminal
Devolo Microlink 56k I

シールド付ツイストペアケーブル
Lonworks
TP / FT-10
FTT-10A
78 kbit / s
最大 62 変数 LON インターフェースは POL636 にのみ取付けられています。

11 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

イーサネット
イーサネットインターフェース
TCP-IP仕様
接続用途

10/100 Mbit (IEEE 802.3U)
RJ45 , 8 ピン
WebHMi
PC ツール（SAPRO / SCOPE）接続
OPC サーバ（RemoteOPC, Max.200 コントローラ）
FTP サーバ
ModbusTCP
サーバ使用時ポート 502, Max 3 クライアント
使用可能レジスタ
Coil2000, Status2000
Holding2000, Input2000
最大 2000 レジスタ
クライアント使用時
ポート 1032 最大 3 サーバにアクセス可
サポートファンクション

TCP/IP 参考接続図

Code1234561516ファンクション
Read CoilRead Discrete Inputs
Read Holding Registers
Read Input Registers
Write Single CoilWrite Single Register
Write Multiple Coils
Write Multiple Registers イーサネットインターフェースは POL638 にのみ取付けられています。

注意
BSP LEDSD カードモード
アップデートモード
アプリケーションインストール未アプリケーション停止
アプリケーション運転
システムソフトエラー
ハードウェアエラー

LED 状態
レッド/グリーン ブリンクイエロー ブリンク（50 ms on / 1000 ms off）
イエロー 点灯
グリーン 点灯
レッド ブリンク
レッド 点灯バス LED（モデム用）
モード
モデム接続無モデムイニシャライズ中
モデム接続中モデムエラー

LED 状態オフ
イエロー 点灯
グリーン 点灯
レッド 点灯SD カード (SDHC)
データシステム容量 128 MB…32GB
FAT16, FAT32.
.

SD カード使用してソフトウェアアップデート中に電源オフしないでください。
SD カードのデータ消失およびコントローラ本体が正常に動作しなくなる場合があります。
12 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

通信オプションモジュール取付

コントローラ本体左側（接続コネクタは通信モジュール付属）Max. 3 台DC 5 V ±10% / max. 1 A（コントローラより供給）

最大使用台数電圧/電流

接続コネクタ（通信モジュール付属）

拡張 I/O ユニット

コントローラ本体右側に直接接続もしくはリモート接続
直接接続用コネクタは拡張 I/O ユニットのコネクタセットに付属
リモート接続用コネクタは別売（POL002.43/STD）
AC 24 V  20%,45...65 Hz
DC 24 V  10%
拡張 I/O ユニットのディップ SW 設定
Max. 30 m
最大 31 台，但しコントローラ本体と拡張I/O ユニットの消費電流値合計が 4A を超えないこと。

取付電源
終端抵抗
リモート接続最大延長距離
最大使用台数消費電流
・ POL63x…/STD
・ POL985.00/STD
・ POL965.00/STD
・ POL955.00/STD
・ POL945.00/STD
・ POL925.00/STD

1800mA/AC24V
1000mA/DC24V
850mA/AC24V
460mA/DC24V
750mA/AC24V
420mA/DC24V
750mA/AC24V
420mA/DC24V
260mA/AC24V
130mA/DC24V
150mA/AC24V
70mA/DC24V

リモート接続コネクタ（別売）

直接接続コネクタ（コネクタセットに付属）

13 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

技術データ

クロックバックアップ

バッテリ無バッテリ有Min. 3 日間
Min. 200 日間

ビルトイン HMi

LCD
操作

144 x 64 ドット（バックライト付）
ロールプッシュノブ
3 ファンクションスイッチ

環境条件

動作時
温度
ビルトイン HMi 有の場合
通信モジュール 1 台 使用時
通信モジュール 2 台以上 使用時
湿度
空気圧
輸送時
温度
湿度
空気圧

IEC 721-3-3-40...70 °C（本体）-20…60 °C-40…65 °C-40…60 °C
90% r.h.未満 (結露しないこと)Min. 700 hPa
IEC 721-3-2 クラス-40...70 °C
95% r.h.未満 (結露しないこと)
Min. 260 hPa

保護構造

保護構造

IP20 EN 60529

標準規格

製品規格
電磁両立性
EU 適合（CE）
RCM 適合EN 60730-1
住宅, 商業, 軽工業および工業環境
CB1T3231
CB1T3909en_C1.
.
.

UL 規格適合CSA 規格適合
環境両立性

UL916, UL873
CSA Class4812
環境宣言書 CB1E3230 に明記
RoHs 適合, 材料, 梱包, 廃棄 その他

.
.

外形寸法
質量
ビルトイン HMI 有の場合ビルトイン HMI 無の場合
塗装色
ベース
ケース

180 x 110 x 75 mm

一般仕様

487 g
422 g
RAL 5014（ピジョンブルー）
RAL 7035（ライトグレー）

14 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009

型式
Climatix
コンパクトコントローラ
型式

ベーシックモデル
Lon モデルTCP/IP モデル
TCP/IP モデル（ビルトイン HMi）
コネクタセット（ネジタイプ）
コネクタセット（スプリングタイプ）

POL635.00/STD
POL636.00/STD
POL638.00/STD
POL638.70/STD
POL063.85/STD
POL063.86/STD

バックアップバッテリ BR2032

POL 0B1.20/STD

アクセサリ

エンジニアリングの注意
本製品は、適切なキャビネットやパネルに組込んで使用してください。
・配線はノイズ発生源（電源やリレー配線,高周波ライン）の近傍に設置しないでください。
・本製品 SELV（Safety extra low-voltage，安全特別低電圧）で使用してください。
廃棄
このデバイスは欧州指令 2012/19/EU によって電子デバイスとされています。
・電子部品の処理が可能な業者に廃棄依頼してください。
・各地域の廃棄物処理関連規則，条例に基づき正しく廃棄してください。

15 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009.
.
.

寸法（mm）

POL63X.00/STD

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

16 / 16
アーチバック㈱Climatix コンパクトコントローラ POL63.../STD
CLM1101 V2_2

CB1Q3230en_02
30.11.2009