受

検

番

号

氏

名

1 建一(前)令和 6 年度

1 級建築施工管理技術検定
第一次検定問題（午前の部)
令和 6 年 7 月 21 日(日)
〔注

意

事

項〕

1 ．ページ数は， 表 紙を入れて 21 ページです。
2 ．試験時間は，10 時 15 分から 12 時 45 分です。
3 ．問題の解答の仕方は，次によってください。
イ．〔No． 1〕から〔No． 6〕までの 6 問題は，全問題を解答してください。
ロ．〔No． 7〕から〔No．15〕までの 9 問題のうちから， 6 問題を選択し，解答してください。
ハ．
〔No．16〕から〔No．20〕までの 5 問題は，全問題を解答してください。
ニ．〔No．21〕から〔No．30〕までの 10 問題のうちから， 8 問題を選択し，解答してください。
ホ．
〔No．31〕から〔No．40〕までの 10 問題のうちから， 7 問題を選択し，解答してください。
ヘ．
〔No．41〕から〔No．44〕までの 4 問題は，全問題を解答してください。
4 ．選択問題は，解答数が指定数を超えた場合，減点となりますから 注 意してください。
5 ．問題は，四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。
6 ．解答の記 入 に当たっては，次によってください。
イ．解答は，選んだ番号を右のマークの塗りつぶし例にマークの塗りつぶし例 ●従 って，〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで塗りつぶしてください。ボールペン・サインペン・色鉛筆等では採点されません。
ロ．マークを訂正する場合は，消しゴムできれいに消して訂正してください。
7 ．解答用紙は，雑書きしたり，汚したり，折り曲げたりしないでください。
8 ．この問題用紙は，計算等に使用しても差し支えありません。
9 ．漢字に付したふりがなは補足であり，異なる読み方の場合があります。
10．この問題用紙は，午前の部の試験 終 了 時刻まで在席した場合に限り，持ち帰りを認めます。
途 中 退席する場合は，持ち帰りできません。

A―1

DA-M建AM.indd

12024/05/15

9:45:56

A―2

DA-M建AM.indd

22024/05/15

9:45:57

※

問題番号〔No． 1〕から〔No． 6〕までの 6 問題は，全問題を解答してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No． 1〕 中 央管理方式の空気 調 和設備を設けた建築物における居室の室内環 境 に関する一般的な記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 室内空気 中 の一酸化炭素の濃度は， 6 ppm 以下とする。
2． 室内空気 中 の二酸化炭素の濃度は，1,000 ppm 以下とする。
3． 室内空気の気 流 の速さは，1.5 m/s 以下とする。
4． 室内空気の相対湿度は，40 ％ 以 上 70 ％ 以下とする。

〔No． 2〕 図に示すような鉄筋コンクリート壁の熱貫 流 率として， 最 も近い 値 はどれか。
ただし，熱伝達率は，放射熱伝達率と対 流 熱伝達率を合わせたものとする。

鉄筋コンクリート
熱伝導率［W/(m･K)］
左図鉄筋コンクリート壁
熱伝導抵抗［(m 2･K)/W］

熱伝達率［W/(m 2･K)］
熱伝達抵抗［(m 2･K)/W］

1.6
0.094

室内側

屋外側

9.0

23.0

0.111

0.043

1． 0.32． 1.33． 4.04． 33.6

A―3

DA-M建AM.indd

32024/05/15

9:45:58

〔No． 3〕 鉄筋コンクリート構造に関する一般的な記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 柱 の主筋は D 13 以 上 の異形鉄筋を 4 本以 上 とし，その断面積の和は 柱 のコンクリー
ト全断面積の 0.8 ％ 以 上 とする。
2． 柱 のせん断補 強 筋は 直 径 9 mm 以 上 の丸鋼又は D 10 以 上 の異形鉄筋とし，せん断補 強 筋比は 0.2 ％ 以 上 とする。
3． 梁のせん断補 強 筋の間隔は，梁せいの
4． 梁に孔径が梁せいの

1
以下，かつ，250 mm 以下とする。
21の円形の貫通孔を 2 個設ける場合，その 中 心間隔は 両 孔径の平3

均値の 2 倍以 上 とする。

〔No． 4〕 地盤及び基礎構造に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 圧密沈下の限界値は，独立基礎のほうがべた基礎に比べて大きい。
2． 直 接基礎の滑動抵抗は，基礎底面の摩擦抵抗が主体となるが，基礎の根入れを深くする
ことで基礎側面の受動土圧も考慮できる。
3． 直 接基礎の地盤の許容応 力 度は，基礎荷 重 面の底面積が同じであっても，その底面形状 が正方形の場合と 長 方形の場合とでは異なる 値 となる。
4． 基礎梁の剛性を高くすることにより，不同沈下が均等化される。

A―4

DA-M建AM.indd

42024/05/15

9:45:59

〔No． 5〕 図に示す 3 ヒンジラーメン架構の点 C に 集 中 荷 重 P 1 及び P 2 が作用したとき，支点B に 生 じる水平反 力 H B の 値 の大きさとして，正しいものはどれか。

1． H B ＝ 0 kN
2． H B ＝ 2 kN
3． H B ＝ 4 kN
4． H B ＝ 6 kN

〔No． 6〕 内装材 料 に関する一般的な記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 強 化せっこうボードは，せっこうボードの芯に無機質繊維等を混 入 したもので，性能項目として耐 衝 撃性や耐火炎性等が規定されている。
2． パーティクルボードは，木毛等の木質原 料 及びセメントを用いて圧 縮 成形した板で，屋根の下地材等に使用される。
3． コルク床タイルは，天然コルク外皮を主原 料 として，必要に応じてウレタン樹脂等で加工した床タイルである。
4． クッションフロアは， 表 面の透明ビニル層の下に印刷層，発泡ビニル層をもったビニル
床シートである。

A―5

DA-M建AM.indd

52024/05/15

9:46:00※

問題番号〔No． 7〕から〔No．15〕までの 9 問題のうちから， 6 問題を選択し，解答してください。
なお， 6 問題を超えて解答した場合，減点となりますから 注 意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No． 7〕 換気に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 機械換気における第 3 種機械換気方式は，自然 給 気と排気機による換気方式で，浴室や便所等に用いられる。
2． 室内外の温度差による自然換気の換気 量 は，他の 条 件が同じであれば， 流 入 口と 流
出 口の高低差に反比例する。
3． 自 然 換 気 における 中 性 帯 の位 置 は， 流 入 口 と 流 出 口 の開 口 面 積 の大 きなほうに近づく。
4． 必要換気 量 が一定の場合，室容積が大きな空間に比べて小さな空間のほうが，必要な換気回数が多い。

〔No． 8〕 音に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 人が知覚する主観的な音の大 小 をラウドネスといい，音圧レベルが一定の場合，100 Hzの音よりも 1,000 Hz の音のほうが大きく感じる。
2． 残 響 時間とは，音源が停止してから音圧レベルが 60 dB 減衰するのに要する時間のことをいう。
3． 1 つの点音源からの距離が 2 倍になると，音圧レベルは 3 dB 低下する。
4． マスキング効果は，マスキングする音とマスキングされる音の 周 波数が近いほど大きい。

〔No． 9〕 鉄筋コンクリート構造の建築物の構造計画に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． ねじれ剛性は，耐震壁等の耐震要素を，平面 上 の 中 心部に配置するよりも外側に均一に配置したほうが高まる。
2． 耐震壁に換気口等の 小 開口がある場合でも，その壁を耐震壁として 扱 うことができる。
3． 腰壁，垂れ壁，そで壁等は， 柱 及び梁の剛性や靭性への影 響 を考慮して計画する。
4． 柱 は，地震時の脆性破壊の危険を避けるため，軸方向圧 縮 応 力 度が大きくなるように
する。

A―6

DA-M建AM.indd

62024/05/15

9:46:01〔No．10〕 鉄骨構造の設計に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 柱 頭が水平移動するラーメン構造の 柱 の座屈長さは，節点間の距離より長くなる。
2． 梁のたわみは，部材断面と荷 重 条 件が同一の場合，材質を SN 400 A から SN 490 B に変更しても同一である。
3． 柱 脚 に高い回転拘束 力 をもたせるためには，根巻き形式ではなく露 出 形式とする。
4． トラス構造を構成する軸材は，引張りや圧 縮 の軸 力 のみを伝達するものとする。

〔No．11〕 表 に示す角形鋼管 柱 の座屈荷 重 の 値 として，正しいものはどれか。
ただし，図に示すとおり，支点は 両 端固定とし水平移動は拘束されているものとする。

部材長さ

断面二次モーメント

ヤング係数

L［m］

I［mm ］

E［N/mm 2］

10

3.0 × 10 8

2.0 × 10 51．

600 π kN

2．

600 π 2 kN

4

3． 2,400 π kN
4． 2,400 π 2 kN

A―7

DA-M建AM.indd

72024/05/15

9:46:02

〔No．12〕 図 に示 す梁 の AB 間 及 び AC 間 に等 分 布 荷 重が作 用 したときの曲 げモーメント図

として，正しいものはどれか。
ただし，曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。

1．

2．

3．

4．

A―8

DA-M建AM.indd

82024/05/15

9:46:03

〔No．13〕 鋼材に関する一般的な記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 鋼は，炭素 量 が多くなると，引張強さは増加し，靱性は低下する。
2． SN 490 B や SN 490 C は，炭素当 量 の 上 限の規定がない建築構造用圧延鋼材である。
3． 鋼材の材質を変化させるための熱処理には，焼入れ，焼戻し，焼ならし等の方法がある。
4． 低降伏点鋼は，制振装置に使用され，地震時に早期に降伏させることで制振効果を発揮する。

〔No．14〕 左官材 料 に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 消 石 灰 を混 和 材 として用 いたセメントモルタルは，こて伸 びが良 く，平 滑 な面 が得 られる。
2． ドロマイトプラスターは，それ自体に粘りがないため，のりを混ぜる必要がある。
3． メチルセルロースは，水溶性の微粉末で，セメントモルタルに添加することで作 業 性を向 上 させる。
4． 適切な 粒 度分布を持った細骨材は，セメントモルタルの乾燥 収 縮 やひび割れを抑制する効果がある。

〔No．15〕 日本産 業 規格（JIS）のドアセットに規定されている性能項目に関する記 述 として，
不適当なものはどれか。
1． スイングドアセットでは，日射熱取得性が規定されている。
2． スイングドアセットでは，気密性が規定されている。
3． スライディングドアセットでは，遮音性が規定されている。
4． スライディングドアセットでは，ねじり強さが規定されている。

A―9

DA-M建AM.indd

92024/05/15

9:46:04※

問題番号〔No．16〕から〔No．20〕までの 5 問題は，全問題を解答してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No．16〕 測 量 に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 直 接水 準 測 量 は，レベルと 標 尺 を用いて，既知の基 準 点から 順 に次の点への高低を測定して，必要な地点の 標 高を求める方法である。
2． スタジア測 量 は，レベルと 標 尺 を用 いて，2 点 間 の距 離 を高 い精 度 で求 める方 法 である。
3． 間接水 準 測 量 は，傾斜角や斜距離等を読み取り，計算によって高低差を求める方法である。
4． GNSS 測 量 は，複数の人工衛星から受信機への電波信号の到達時間差を測定して位置を求める方法である。

〔No．17〕 避雷設備に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 避雷設備は，建築物の高さが 15 m を超える部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
2． 避雷設備の構造は，雷撃によって 生 ずる電 流 を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地
中 に流すことができるものとしなければならない。
3． 接地 極 は，建築物を取り巻くように環 状 に配置する場合，0.5 m 以 上 の深さで壁から
1 m 以 上 離して埋設する。
4． 鉄骨造の鉄骨躯体は，構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。

〔No．18〕 空気 調 和設備に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 空気 調 和機は，一般にエアフィルタ，空気冷 却 器，空気加熱器，加湿器等で構成される装置である。
2． 冷 却 塔は，温度 上 昇 した冷 却 水を，空気と 直 接接 触 させて気化熱により冷 却 する装置である。
3． 二 重 ダクト方式は，2 系統のダクトで送られた温風と冷風を，混合ユニットにより熱負荷に応じて混合 量 を 調 整して吹き出す方式である。
4． ファンコイルユニット方式における 2 管式の配管方式は，ゾーンごとに冷暖房の同時運転が可能で，室内環 境 の制御性に優れている。
A ― 10DA-M建AM.indd

102024/05/15

9:46:06

〔No．19〕 消 火設備に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 不活性ガス 消 火設備は，二酸化炭素等の 消 火剤を放 出 するもので，酸素濃度の希 釈 効
果や気化するときの熱 吸 収 による冷 却 効果により 消 火するものである。
2． 開放型スプリンクラー設備は，火災感知装置の作動，又は手動起動弁の開放によって放水区域のすべての開放型スプリンクラーヘッドから一斉に散水するものである。
3． 泡 消 火設備は，特に低引火点の油類による火災の 消 火に適し，主として泡による窒息効
果により 消 火するものである。
4． 屋外 消 火栓設備は，散水ヘッドを 消 火活動が困難な場所に設置し，地 上 階の連結送水口を通じて 消 防車から送水して 消 火するものである。

〔No．20〕 工事費における 共 通費に関する記 述 として，「公 共 建築工事 共 通費積算基 準 （国土交通 省 制定）」 上 ， 誤 っているものはどれか。
1． 現場事務所，下小屋に要する費用は， 共 通仮設費に含まれる。
2． 共 通的な工事用機械器具（測 量 機器，揚 重 機械器具，雑機械器具）に要する費用は，共 通仮設費に含まれる。
3． 消 火設備等の施設の設置，隣接物等の養 生 に要する費用は，現場管理費に含まれる。
4． 火災保険，工事保険の保険 料 は，現場管理費に含まれる。

A ― 11

DA-M建AM.indd

112024/05/15

9:46:07※

問題番号〔No．21〕
から〔No．30〕までの 10 問題のうちから， 8 問題を選択し，解答してください。
なお， 8 問題を超えて解答した場合，減点となりますから 注 意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No．21〕 乗入れ構台の計画に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1
1． 道路から乗入れ構台までの乗込みスロープは，勾配を とした。
8
2． クラムシェルが作 業 する乗入れ構台の幅は，ダンプトラック通過時にクラムシェルが旋回して対応する計画とし， 8 m とした。
3． 乗入れ構台の支 柱 の位置は，作 業 の合理性や安全性を考慮し，使用する施工機械や車両 配置を最優先して決めた。
4． 山 留 めの切 梁 支 柱 と乗 入 れ構 台 の支 柱 は，荷 重 に対 する安 全 性 を確 認 した上 で兼 用した。

〔No．22〕 土質試験に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 圧密試験により，砂質土の沈下特性を求めることができる。
2． 三軸圧 縮 試験により，粘性土のせん断 強 度を求めることができる。
3． 原位置における透水試験により，地盤に人工的に水位差を発生させ，水位の回復 状 況 から透水係数を求めることができる。
4． 粒 度試験で求められた土 粒 子 粒 径の構成により，透水係数の概 略 値を推定することができる。

〔No．23〕 ソイルセメント 柱 列 壁 工 法 を用 いた山 留 め壁 に関 する一 般 的 な記 述 として， 最 も
不適当なものはどれか。
1． 剛性や遮水性に優れており，地下水位の高い軟 弱 地盤にも適している。
2． 削孔撹拌速度は土質によって異なるが，引上げ撹拌速度は土質によらずおおむね同じである。
3． 単軸オーガーによる削孔は，大径の玉石や礫が混在する地盤に用いられる。
4． セメント系 注 入 液と混合撹拌する原位置土が粗 粒 土になるほど，ソイルセメントの一
軸圧 縮 強 度は小さくなる。

A ― 12

DA-M建AM.indd

122024/05/15

9:46:09〔No．24〕 場所打ちコンクリート杭の施工に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 鉄筋かごの主筋と帯筋の交差部は，すべて溶接により接合した。
2． アースドリル工法の掘削深さは，検測器具を用いて，孔底の外 周 部に近い位置で 4 か所確認した。
3． 杭頭部の余盛り高さは，孔内水があったため，800 mm 以 上 とした。
4． リバース工法における二次孔底処理は，トレミー管とサクションポンプを連結し，スライ
ムを吸い上げた。

〔No．25〕 異形鉄筋の継手及び定 着 に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 径の異なる鉄筋相互の重ね継手の長さは，太いほうの径により算定する。
2． D 35 以 上 の鉄筋には，原則として，重ね継手を用いない。
3． 180°フック付き重ね継手の長さは，フックの折曲げ開始点間の距離とする。
4． 梁の主筋を重ね継手とする場合，水平重ね又は 上 下重ねのいずれでもよい。

〔No．26〕 型枠工事に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 等価材齢換算式による方法で計算した圧 縮 強 度が所定の 強 度以 上 となったため， 柱のせき板を取り外した。
2． 合板せき板のたわみは，単 純 支持で計算した 値 と 両 端固定で計算した 値 の平均値とした。
3． コンクリートの施工時の側圧や鉛 直 荷 重 に対する型枠の各部材のたわみの許容値は，2 mm 以下とした。
4． 固定荷 重 の計算に用いる型枠の 重 量 は，0.4 kN/m 2 とした。

A ― 13

DA-M建AM.indd

132024/05/15

9:46:10

〔No．27〕 コンクリートの養 生 に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
ただし，計画 供 用期間の 級 は 標 準 とする。
1． 早 強 ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿 潤 養 生 の期間は，普通ポルトラ
ンドセメントを用いた場合と同じである。
2． 連続的に散水を 行 って水分を 供 給 する方法による湿 潤 養 生 は，コンクリートの 凝 結が 終 了 した後に 行 う。
3． 打込み後のコンクリートが透水性の低いせき板で保護されている場合は，湿 潤 養 生 と考 えてもよい。
4． マスコンクリートは，内部温度が 上 昇 している期間は，コンクリート 表 面部の温度が急 激に低下しないように養 生 を 行 う。

〔No．28〕 大空間鉄骨架構の建方に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． スライド工法は，作 業 構台 上 で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後，所定位置まで
順 次滑動横引きしていき，最 終 的に架構全体を構築する工法である。
2． 移動構台工法は，移動構台 上 で組み立てた屋根鉄骨を，構台と共に所定の位置に移動させ，先行して構築した架構と連結する工法である。
3． ブロック工法は，地組みした所定の大きさのブロックを，クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。
4． リフトアップ工法は，地 上 又は構台 上 で組み立てた屋根等の架構を，先行して構築した構造物等を支えとしてジャッキにより引き上げていく工法である。

〔No．29〕 木質軸組構法に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． アンカーボルトと土台の緊結は，アンカーボルトのねじ山がナットの外に 3 山以 上 出るようにした。
2． 接合に用いるラグスクリューは，先孔にスパナを用いて回しながら締め付けた。
3． ラグスクリューのスクリュー部の先孔の径は，スクリュー径の＋ 2 mm とした。
4． 接合金物のボルトの締付けは，座金が木材へ軽くめり込む程度とした。

A ― 14

DA-M建AM.indd

142024/05/15

9:46:11

〔No．30〕 建設機械に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 工事用エレベーターは，定格速度が 0.75 m/s を超える場合，次第ぎき非 常 止め装置を設ける。
2． ジブクレーンの定格荷 重 とは，負荷させることができる最大の荷 重 から，フック等のつり具の 重 量 に相当する荷 重 を控除したものをいう。
3． アームを有しないゴンドラの積載荷 重 とは，その構造 上 作 業 床に人又は荷をのせて 上
昇 させることができる最大の荷 重 をいう。
4． ロングスパン工事用エレベーターは，搬器の 傾 きが動的に遮断する装置を設ける。

1の勾配を超えた場合，動 力 を自8

A ― 15

DA-M建AM.indd

152024/05/15

9:46:12

※

問題番号〔No．31〕
から〔No．40〕までの 10 問題のうちから， 7 問題を選択し，解答してください。
なお， 7 問題を超えて解答した場合，減点となりますから 注 意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No．31〕 合成高分子系ルーフィングシート防水に関する記 述 として， 最 も不適当なものはど
れか。
1． 加 硫 ゴム系シート防水の接 着 工法において，立上り部と平場部の接合部のシートの重ね
幅は 150 mm 以 上 とした。
2． 塩化ビニル樹脂系シート防水の接 着 工法において，シート相互を熱風融 着 で接合した。
3． 塩化ビニル樹脂系シート防水の接 着 工法において，出入隅角の処理は，シートの張付け
前に成形役物を張り付けた。
4． エチレン酢酸ビニル樹脂系シート防水の密 着 工法において，平場部の接合部のシートの重ね幅は，幅方向，長手方向とも 100 mm 以 上 とした。

〔No．32〕 長 尺 亜鉛鉄板葺に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた際の留付け用のドリリングタッピンねじは，亜鉛めっき製品を使用した。
2． 心木なし 瓦 棒葺の通し吊子は，平座金を付けたドリリングタッピンねじで，下葺材，野地板を貫通させて鉄骨母屋に固定した。
3． 横葺の葺板の継手位置は，縦に一 直 線 状 とならないように，千鳥に配置した。
4． 平葺の葺板の上はぜと下はぜは，折返し幅を同寸法とした。

〔No．33〕 軽 量 鉄骨壁下地に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 間仕切壁の出入口開口部の縦の補 強 材は，上端部を軽 量 鉄骨天 井 下地に取り付けたランナに固定した。
2． スタッドの高さが 4.5 m であったため，区分記号 90 形のスタッドを用いた。
3． スペーサは，スタッドの端部を押さえ，間隔 600 mm 程度に留め付けた。
4． コンクリート壁に添え付くスタッドは， 上 下のランナに差し込み，コンクリート壁に打込みピンで固定した。

A ― 16

DA-M建AM.indd

162024/05/15

9:46:13

〔No．34〕 防 水 形 合 成 樹 脂 エマルション系 複 層 仕 上 塗 材（防 水 形 複 層 塗 材 E）仕 上 げに関 する記
述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． プレキャストコンクリート面の下地 調 整において，仕上塗材の下塗材で代用ができたた
め，合成樹脂エマルションシーラーを 省 略 した。
2． 屋外に面する ALC パネル面の下地 調 整において，合成樹脂エマルションシーラーを塗り付けた上に，下地 調 整材 C‑1 を塗り付けた。
3． 主材の基層塗りは，1.7 kg/m 2 を 1 回塗りとし，下地を覆うように塗り付けた。
4． 主 材 の模 様 塗 りは，1.0 kg/m 2 を 1 回 塗 りとし，ローラー塗 りによりゆ ず 肌 状 に仕 上
げた。

〔No．35〕 アルミニウム製建具工事に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 外部建具 周 囲の 充 填モルタルは，NaCl 換算 0.04 ％（質 量 比）以下まで除塩した海砂を使用した。
2． 建具枠に付くアンカーは， 両 端から逃げた位置にあるアンカーから，間隔を 600 mm で取り付けた。
3． 水切りと下枠との取合いは，建具枠回りと同一のシーリング材を使用した。
4． 建具の組立てにおいて，隅部の突付け小ねじ締め部分にはシーリング材を 充 填した。

〔No．36〕 塗装工事に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． コンクリート面のアクリル樹脂系非水分散形塗 料 塗りにおいて，下塗り，中塗り，上塗
りともに同一材 料 を使用し，塗付け 量 はそれぞれ 0.10 kg/m 2 とした。
2． 常 温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りにおいて，塗 料 を素地に浸透させるため，下塗りはローラーブラシ塗りとした。
3． 2 液形ポリウレタンエナメル塗りにおいて，気温が 20 ℃ であったため，中塗り後から上塗りまでの工程間隔時間を 16 時間とした。
4． 合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて， 流 動性を上げるため，有機溶剤で希 釈 して使用した。

A ― 17

DA-M建AM.indd

172024/05/15

9:46:15

〔No．37〕 合成樹脂塗床に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 厚 膜 型 のエポキシ樹 脂 系 塗 床 の主 剤 と硬 化 剤 の 1 回 の練 混 ぜ 量 は，30 分 で使 い切 れる量 とした。
2． 弾性ウレタン樹脂系塗床のウレタン樹脂の 1 回の塗布 量 は，2 kg/m 2 を超えないようにした。
3． エポキシ樹脂系塗床の流しのべ工法では，塗床材の自己水平性が高いため，下地コンク
リートは木ごて仕上げとした。
4． プライマー塗りにおいて，下地への吸込みが激しい部分は，プライマーを再塗布した。

〔No．38〕 鉄筋コンクリート構造の建物内部の断熱工事に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 硬質ウレタンフォーム吹付け工法において，随時吹付け厚さを測定しながら作 業 し，厚さの許容誤差を− 5 mm から＋ 10 mm として管理した。
2． 硬質ウレタンフォーム吹付け工法において，ウレタンフォームには自己接 着 性があるた
め，コンクリート面に接 着 剤を塗布しなかった。
3． 押出法ポリスチレンフォーム張付け工法において，下地面の不陸が最大 3 mm であった
ため，接 着 剤を厚くして 調 整することで不陸に対応した。
4． 押出法ポリスチレンフォーム打込み工法において，断熱材の継目にコンクリートがはみ出している箇所は，V カットした後に断熱材現場発泡工法により補 修 した。

〔No．39〕 外壁の押出成形セメント板横張り工法に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 高湿度の環 境 となる部分に用いるパネル取付け金物（Z クリップ）は，溶融亜鉛めっき
処理を 行 ったものを使用した。
2． パネルは，層間変形に対してスライドにより追随するため，縦目地を 15 mm，横目地を10 mm とした。
3． パネル取付け金物（Z クリップ）は，パネル左右端部の位置に取り付け，下地鋼材に溶接した。
4． パネルは，積上げ枚数 5 枚ごとに構造体に固定した自 重 受け金物で受けた。

A ― 18DA-M建AM.indd

182024/05/15

9:46:16

〔No．40〕 鉄筋コンクリート構造の建築物の外壁改 修 工事に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 小口タイル張り仕上げにおいて，タイル陶片のみ浮きが発生している部分は，浮いている
タイルを無振動ドリルで穿孔して， 注 入 口付アンカーピンニングエポキシ樹脂 注 入 タ
イル固定工法で改 修 した。
2． 小口タイル張り仕上げにおいて，下地モルタルを含むタイル陶片の剥落欠損が発生していたため，ポリマーセメントモルタルを用いたタイル張替え工法で改 修 した。
3． 外壁コンクリート打放し仕上げにおいて， 生 じたひび割れの幅が 2.0 mm で挙動のおそれがあったため，可とう性エポキシ樹脂を用いたＵカットシール材 充 填工法で改 修 した。
4． 外壁コンクリート打放し仕上げにおいて， 生 じたひび割れの幅が 0.1 mm で挙動のおそれがなかったため，パテ 状 エポキシ樹脂を用いたシール工法で改 修 した。

A ― 19DA-M建AM.indd

192024/05/15

9:46:17

※

問題番号〔No．41〕から〔No．44〕までの 4 問題は，全問題を解答してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1 つ選んでください。

〔No．41〕 建築工事における事前 調 査や 準 備作 業 に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 掘削深さや地盤 条 件に応じた山留めを設けることとしたため，隣接建物の基礎構造形式の 調 査を 省 略 した。
2． 軒の高さが 9 m の木造 住 宅の解体工事計画に当たって，石綿等を含有する建材がなかったため，建設工事計画 届 は提 出 しないこととした。
3． 敷地内の排水工事計画に当たって，排水管の勾配が公設桝まで確保できるか 調 査することとした。
4． 請負代金が 1,000 万円のアスファルト舗装 駐 車 場 の撤去工事計画に当たって，再資源化施設の場所を 調 査することとした。

〔No．42〕 施工計画に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 大深度の土工事において，不整形な平面形 状 であったため，逆打ち工法とした。
2． 土 工 事 において，3 次 元 の測 量 データ，設 計 データ及 び衛 星 位 置 情 報 を活 用 する ICT
建設機械による自動掘削とした。
3． 鉄筋工事において，工期短 縮 のため， 柱 や梁の鉄筋を先組み工法とし，継手は機械式継手とする計画とした。
4． 鉄骨工事において，鉄骨の建方精度を確保するため，できるだけ大きなブロックにまとめて建入れ直しを 行 う計画とした。

A ― 20DA-M建AM.indd

202024/05/15

9:46:18

〔No．43〕 施工者が作成する工事の記録等に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 発 注 者から 直 接工事を請け負った建設 業 者が作成した発 注 者との打合せ記録のうち，
発 注 者と相互に交付したものではないものは，保存しないこととした。
2． 建設工事の施工において作成した施工体系図は，元請の特定建設 業 者が当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから 10 年間保存することとした。
3． 建設工事の施工において必要に応じて作成した完成図は，元請の建設 業 者が建設工事の目的物の引渡しをしたときから 5 年間保存することとした。
4． 設計図書に定められた内容に疑義が 生 じたため，監理者と 協 議を 行 った結果，設計図書の訂正に至らない事項について，記録を整備することとした。

〔No．44〕 工程の実施計画に関する記 述 として， 最 も不適当なものはどれか。
1． 高層 集 合 住 宅のタクト手法による工程計画において，作 業 期間がタクト期間の 2 倍となる作 業 には，その作 業 の作 業 班を 2 班投 入 して，切れ目のない工程とした。
2． 高層事務所ビルの鉄骨建方計画において，タワークレーンによる鉄骨の取付け歩掛りは，
1 台 1 日当たり 80 ピースとして計画した。
3． 一般的な事務所ビルの鉄骨建方計画において，建方用機械の鉄骨建方作 業 での稼働時間
を 1 台 1 日当たり 5 時間 30 分として計画した。
4． 一般的な事務所ビルの鉄骨建方計画において，タワークレーンの鉄骨建方作 業 のみに占める時間の割合を，65 ％ として計画した。

A ― 21

DA-M建AM.indd

212024/05/15

9:46:20

DA-M建AM.indd

222024/05/15

9:46:20