Desigo™ Room Automation

コンパクトルームステーション DXR2.E12P, E18
DXR2.E12P.., DXR2.E12PX.., DXR2.E18..

BACnet/IP, AC 24 V

ビルディングオートメーションに要求される高機能かつフレキシブルなアプリケーションを実装し，高レベルの最適ソリューションを実現します。
● コンパクトなプログラマブル自動制御コントローラ● 豊富な標準 TRA アプリケーション
VAV システム，FCU コントロール，ラジエータ，照明，ブラインド制御● BACnet/IP サポート（BTL 認証）● KNX PL-Link バスでセンサー，アクチュエータ，ルームユニットと接続● 2-Port イーサネットスイッチ● USB インターフェース● 電源電圧 AC 24V● DIN レール取付もしくはネジ取付● プラグインターミナル配線

CM1N9205en
2019-01-18
DXR1101_V1_1

特徴
プログラマブル
DXR2 コントローラは空調，照明，ブラインド制御の豊富な標準アプリケーションだけでなく，用途にあわせたカスタマイズが可能であり，設備にあわせた最適制御等を導入することが可能です。
コンパクト
コンパクトなサイズで狭いスペースにも取付けることが可能です。
プラグインターミナルブロック
配線にプラグインターミナルブロックを使用しており，容易に本体を交換することが可能です。

用途
標準アプリケーションは HVAC，照明，ブラインド制御向けの総合ソリューションを提供します。
照明，ブラインド制御は，KNX PL-Link を使用して拡張することができます。
プリインストールアプリケーション
以下のいずれか一種類がプリインストールされています。
● VAV/CAV 用の可変風量，定風量制御– 制御モードによる設定値切替（Comfort/Pre-comfort/Economy/Buildingprotection）– CO2 制御
– 要求風量出⼒（外部風量制御用）– 外気温度補償– ナイトクーリング（マスターステーション連携）– 電気ヒータ制御– 在室/不在切替他● ファンコイル制御︓2 管式及および 4 管式温度制御– 制御モードによる設定値切替（Comfort/Pre-comfort/Economy/Buildingprotection）– 1〜3 ステージファン風量切替– ファン風量⽐例制御– 室内温度カスケード制御– ナイトクーリング（マスターステーション連携）– 除湿制御– 外気取入制御（CO2，外気冷房）– 電気ヒータ制御– 在室/不在切替他● シーリングラジエータ︓2 管式および 4 管式温度制御● ラジエータ︓暖房制御，電気ヒータ制御● 照明– 手動オン/オフ，照度アップ/ダウン– スケジュール制御– 最大 4 ゾーン– 在室/不在切替● ブラインド︓1 もしくは 2 モータ– 在室/不在，照度，温度他による制御

2
アーチバック㈱DXR1101_V1_1

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

機能
通信● 2-Port イーサネットスイッチ● USB サービスツールを接続しファームウェアダウンロード，LAN アクセス
● KNX PL-Link バス︓––

ルームユニット，スイッチ，センサー，アクチュエータ，照明装置との通信
KNX PL-リンクをサポートしたシーメンス機器とのプラグアンドプレイ接続

LED 表示LED色

RUN緑状態

赤機能連続点灯運転中消灯

電源オフ

フリッカ

スタートアップもしくはプログラムストップ

消灯

正常

連続点灯

プログラムエラーKNX PL-Link 通信エラー
ハードウェア故障

高速フリッカソフトウェアエラーもしくはアプリケーション 未インストール

ブリンク

デバイス認証

5 Hz

2s

1s

5 Hz

2s

1s

サービスボタン（SVC）
ネットワーク上のデバイス認証
型式概要
端子カバーは，オプションです。アクセサリに記載の型式で別途オーダが必要です。
オーダ番号
型式

オーダ番号

アプリケーション

⼊⼒

出⼒

DXR2.E12P-102A(Version with 30
data points)

S55376-C108

VAV, シーリングラジエータ, ラジエータ,

1 DI, 2 UI,
ΔP sensor

6 トライアック,

DXR2.E12PX-102A(Version with 60
data points)

S55376-C143

1 DI, 2 UI,
ΔP sensor

6 トライアック,

DXR2.E18-101A

S55376-C107

2 DI, 4 UI

8 トライアック,

照明, ブラインドVAV, シーリングラジエータ, ラジエータ,照明, ブラインド
ファンコイル, シーリングラジエータ, ラジエータ,

S55376-C128

VAV, シーリングラジエータ, ラジエータ,

2 AO

4 AO

照明, ブラインド
DXR2.E18-102A

2 AO

2 DI, 4 UI

照明, ブラインド

8 トライアック,4 AO

アクセサリ

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

型式

オーダ番号

説明

DXA.H180

S55376-C120

端子カバー 180 mm, 2 pieces

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

3CM1N9205en
2019-01-18

関連資料
TopicTitle

Document ID:

Engineering, mountingand installation

DesigoRM Room Automation

CM111043

Engineering and commissioning,
workflow

ABT online helpn/aCommissioning

Desigo Raumautomation - Setup andService Assistant

CM111050

Product environmental declaration

Product environmental declaration 230 V

CM1E9204

Product environmental declaration

Product environmental declaration 24 V

CM1E9205

注意
安全に関して注意
国内安全規定● 地方および国の全ての安全規定，基準に従ってください。
上記の指示に従わないと傷害もしくは物的損傷を負う可能性があります。

エンジニアリング
識別
DXR コントローラは，単一のシリアルナンバーを持っており本体の刻印およびバーコードシールに印字されています。
配線フィールドデバイスに対する配線は，電源配線から充分に離してください。
また，使用する負荷に応じた線径およびヒーズ容量を選定してください。
トライアック出⼒ AC 24 V
個々のトライアック出⼒の最大負荷は，6VA です。但し 以下の様に適用されます:● マルチモータアクチュエータの場合，合計負荷が最大 6VA● 最大 6VA のサーマルアクチュエータ 1 台の出⼒開始時は，PWM 0...100% アルゴリズム 使用されます。
● 最大 6VA のサーマルアクチュエータ 2 台の出⼒開始時は，PWM 5...50% アルゴリズムが使用されます。
トランスの容量は，トライアック出⼒が制限なく動作できるように最大負荷で設計してください。
冷却制御と加熱制御は，通常同時に動作することはありません。（ダウンドラフト補償時以外）
ベース負荷および通信バスフィールドへの電⼒供給及びトライアック出⼒の合計電⼒が 72VA（DXR2.E..）または 70VA（DXR2.M..）を超えないようにしてください。
DXR2.. 24V 仕様では，ハイサイドトライアックスイッチを使用しています。（AC 24V 側を入切する）
DC 0...10V 出⼒
出⼒電流 1mA

4アーチバック㈱DXR1101_V1_1

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

AC 24V フィールドデバイス用 AC 24V 電源供給 (V~)
アクチュエータやアクティブセンサー等のフィールドデバイスに DXR2 より電源を供給することができます。
フィールドデバイスの消費量が 12VA（DXR2.x11..，DXR2.x12..）もしくは 18VA（DXR2.x18）
を超える場合は，別途 AC 24V 電源を使用してください。
フィールドデバイス用 DC 24V 電源供給 (V+)，DXR2.x18 のみ
アクチュエータやアクティブセンサー等のフィールドデバイスに DXR2 より，DC 24V 電源電圧を供給することができます。
フィールドデバイスの消費電⼒が 2.4W を超える場合は，別途 DC 24V を電源を使用してください。
デジタル⼊⼒デジタル入⼒は照明やブラインド制御には適していません。KNK PL-Link の操作スイッチを使用してください。
取付
DXR2 コントローラは，DIN レールへのスナップ取付 もしくは ネジ取付が可能です。
注意
許容範囲を超える周囲温度によるオーバーヒート● パネルもしくは収納ボックス内は，充分な換気を⾏い許容範囲内の周囲温度を確保してください。
上記の指示に従わないと焼損もしくは物的損傷を負う可能性があります。
取付向きと周囲温度
周囲温度 -5...45 °C

周囲温度 -5...50 °C

1.

天井面取付

●

2.

壁面垂直取付–

左－右方向

–

上－下方向

–

右－左方向

–

下－上方向

3.

壁面水平取付

床面取付

差圧センサー● チューブ取付時の曲げや圧迫を避けてください。
● 高圧側は "＋" ターミナル，低圧側は "－" ターミナルに接続してください。
● 推奨チューブ⻑は，2m です。

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

5CM1N9205en
2019-01-18

設置警告
外部供給電源保護の⽋落● ヒューズ定格に対して国内規格に準じた線径を適応してください。
上記の指示に従わないと短絡による発火や傷害のリスクがあります。
ストレインリリーフ
ストレインリリーフは，機械的なストレスから配線を保護します。
配線は，ケーブルバインダーでハウジングのタブに必ず固定してください。

9205J01

端子カバー
ケーブル入口側のフタを取外し配線を通します。
端子カバーの取外しは以下の様に⾏います:

操作
電源断時は，全ての出⼒がオフ状態となります。
フィールドデバイスへの電源供給配線が逆になっている場合，USB 接続エラーが発生します。
廃棄このデバイスは，欧州指令 2012/19/EU によって電子デバイスとされています。
● 電子部品の処理が可能な業者に廃棄依頼してください。
● 各地域の廃棄物処理関連規則，条例に基づき正しく廃棄してください。

6アーチバック㈱DXR1101_V1_1

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

テクニカルデータ
ハウジング
色RAL 7035（ライトグレー）

外形外形図 参照

質量DXR2.E18..
DXR2.E12P..
端子カバー梱包

ca. 350 g
ca. 330 g
ca. 80 g
ca. 40 g

プロセッサ

テキサスインスツルメンツ AM3352, 300 MHz

RAM

128 MByte SDRAM (DDR3)
512 MByte NAND FlashA/D 分解能（アナログ入⼒）
D/A 分解能（アナログ出⼒）

14 Bit12 Bit

機能データ電源
電源
定格電圧

AC 24 V -15%/+20%

周波数50/60 Hz

フィールドデバイス接続時の消費電⼒
DXR2.E12P..
DXR2.E18..

Max. 60 VA
Max. 72 VA

内部ヒューズ

4 A（交換不可）

2 次電流 最大 10 A の内部ヒューズ付トランス もしくはMax. 10 A, スロー
Max. 13 A, characteristic B, C, D as per EN 60898

外部ヒューズサーキットブレーカ
電源容量設計本体 及び トライアック出⼒
I/O 負荷 最大負荷(250 mA×n)
DXR2.E12P..

86 x 6 = 36
(72 with

DXR2.E18..

88 x 6 = 48
(88 with

フィールドデバイス KNX PL-Link
用 AC 24 V
50 mA
電源最大負荷最大負荷500/700 mAフィールドデバイス フィールドデバイ
用 DC 24 V
ス接続時の最大負荷最大負荷

100 mA

124-1846

PWM *)

60(96 withPWM *)PWM *)

72(96 withPWM *)*) サーマルバルブアクチュエータのスタート負荷は PWM5...50% アルコリズム，パルス⻑は ca.1s

DXR2.x18 でフィールドデバイス用 AC24V か最大 18VA となる場合，トライアック出⼒電流は減らす必要があります。

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

7
CM1N9205en
2019-01-18

⼊⼒
入⼒回路は，AC 24V 逆電圧に対し保護されています。
⼊⼒点数
型式

⼊⼒

DXR2.E12P..

1 DI, 2 UI, 差圧センサー

DXR2.E18..

2 DI, 4 UI

抵抗⼊⼒（ユニバーサル⼊⼒）
タイプ

測定範囲（最大レンジ）

分解能AI 1000 Ohm *)1 kΩ (0...1.05 kΩ)

1ΩAI 2500 Ohm *)2.5 kΩ (0...2.625 kΩ)

2.5 Ω

AI 10 kOhm *)10 kΩ (0...10.5 kΩ)

10 Ω

AI 100 kOhm *)100 kΩ (0...105 kΩ)

100 Ω

タイプ

測定範囲（最大レンジ）

分解能

AI PT1K 375 (NA) *)-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK

AI PT1K 385 (EU) *)-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK

AI (LG-)Ni1000 *)-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK

温度計測⼊⼒（ユニバーサル⼊⼒）

AI Ni1000 DIN *)-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK

AI T1 (PTC) *)-40...70 °C (-45...75 °C)

100 mKAI NTC3K-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK (25 °C)

AI NTC10K-40...70 °C (-45...75 °C)

25 mK (25 °C)

AI NTC100K-10...70 °C (-15...75 °C)

25 mK (25 °C)*) ライン抵抗を補正するため，1Ω の固定値を校正しています。
電圧⼊⼒（ユニバーサル⼊⼒）
タイプ

測定範囲（最大レンジ）

分解能

AI 0...10 V

0...10 V (-1...11 V)

2 mV

AI 0...10 V standard

0...100% (-10...110%)2 mV

端子開放時︓ -1.5 V, 8 μA（断線検出）
デジタル⼊⼒（デジタル⼊⼒及びユニバーサル⼊⼒）
印加電圧

ユニバーサル入⼒︓18 V
デジタル入⼒︓21 V

定格電流

ユニバーサル入⼒︓1.2mA,（初期電流 7.4mA）
デジタル入⼒︓1.6 mA,（初期電流 9.4 mA）

クローズ時入⼒抵抗Max. 100 Ω

オープン時入⼒抵抗

Min. 50 kΩ

差圧センサー（⼊⼒ P1+, P1-）

8アーチバック㈱DXR1101_V1_1

接続口（ニップル直径）

5.2 mm

測定レンジ

0...500 Pa

許容差圧

0...100 kPa

精度（測定レンジ）

4.5%

精度（零点）

0.2 Pa

分解能

12 Bitコンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

出⼒
出⼒回路は，短絡及び AC 24V 逆電圧保護回路に対し保護されています。
出⼒点数
型式

出⼒

DXR2.E12P..

6 トライアック, 2 AO

DXR2.E18..

8 トライアック, 4 AO

アナログ出⼒（Y10...Y40）
タイプ

出⼒範囲（最大レンジ）

分解能

出⼒電流

AO 0-10 V

0...10 V (0…10.5 V)

2 mV

Max. 1 mA

AO 0-10 V standard

0...100%
0% = 0 V, 100% = 10 V
(0...10.5 V)

2 mV

Max. 1 mA

トライアック出⼒（Y1...Y8）
タイプ

ハイサイドスイッチ（AC 24V 側入切）スイッチング電圧

AC 24 V

許容負荷

250 mA / 6 VA per output (cos phi 0.35)(500 mA / 12 VA per output with PWM *)保護回路

短絡保護回路*) サーマルバルブアクチュエータ用 PWM 5...50%，パルス⻑ ca.1s
フィールドデバイス用電源（V~）
出⼒電圧

AC 24 V

許容負荷
DXR2.x11.. und DXR2.x12P..
DXR2.x18..

500 mA / 12 VA overall
750 mA / 18 VA overall

過負荷保護

短絡保護回路DXR2.x18 フィールドデバイス用電源（V+）
出⼒電圧

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

DC 24 V

許容負荷

100 mA/2.4 W

過負荷保護

短絡保護回路コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

9CM1N9205en
2019-01-18

接続
通信インターフェース
BACnet/IP

プラグ︓RJ45×2
電気的規格︓10Base-T/100BASE-TX, IEEE 802.3 準拠
通信速度︓10/100 Mbps, 自動検出
プロトコル︓BACnet over UDP/IP

USB (2.0)

プラグ︓Type B
データレート︓rate: 12 Mbps

KNX

タイプ︓KNX TP1 PL-Link, 絶縁
通信速度︓9.6 kbps
バスパワー︓50 mA
短絡保護及び最大 AC24V の逆電圧保護

配線
プラグインターミナル（ネジ）スリーブ付銅線
1 x 0.6 mm ø to 2.5 mm2 (22 to 14 AWG)
2 x 0.6 mm ø to 1 mm2 (22 to 18 AWG)
スリーブ無銅線
1 x 0.6 mm ø to 2.5 mm2 (22 to 14 AWG)
2 x 0.6 mm ø to 1.5 mm2 (22 to 16 AWG)

ストリップ⻑

6...7.5 mm

ネジサイズ 1, 締付トルク 0.6 Nm

配線⻑

KNX PL-Link 80 m 内部バスパワー,
外部電源時最大 300 m
Ethernet 100 m
入⼒信号線 80 m
AI 100 kOhm, AI NTC10K, AI NTC100K, AI NTC3K: 30 m
シールド付の場合 80 m

適合
周囲環境，保護クラス
IEC/EN 60730 クラス
自動制御デバイス機能
汚染度
過電圧カテゴリー

Type 12
III

設計タイプ

安全クラス I および II の設備での使用

ハウジング保護基準 IEC EN 60529
本体
端子カバー付IP20
IP30

気候的環境条件● 輸送時（輸送用梱包状態）:IEC/EN 60721-3-2

●

●

●

動作時︓IEC/EN 60721-3-3

機械的環境条件
輸送時︓IEC/EN 60721-3-2
動作時︓IEC/EN 60721-3-3

10アーチバック㈱DXR1101_V1_1

クラス 2K3
温度 -25...70 °C
相対湿度 5...95%（結露なきこと）
クラス 3K5
温度 -5...45 °C/-5...50 °C
相対湿度 5...95%（結露なきこと）

Class 2M2Class 3M2

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

規格，指令，承認
製品規格

IEC/EN 60730-1
家庭用およびこれに類する用途の自動制御装置

電磁両⽴性

住宅，商業および工業環境EU適合（CE）

CM1T9204xx_2

RCM 適合CM1T9204xx_C1

UL 認証
FCC

UL916, cUL as per CSA – C22.2 No. 205
FCC CFR 47 Part 15 Class B

BACnet

BTL 認証, BACnet プロファイル（B-ASC）
BACnet Protocol Revision 13

品質ISO 9001

環境両⽴性

環境宣言書（CM1E9205）に明記
RoHS, 材料, 梱包, 廃棄 その他

接続端子
DXR2.E12P
11 1231 32 33 34 35 36

DXR2.E12P

61 62 63 64 65 66 67 68 69

81 82 83 84

ピン番号

内容

1, 2 BACnet/IP

2 ポート イーサネットスイッチ

11, 12 KNX

KNX PL-Link+, -31...36 入⼒

デジタル入⼒

端子

モジュール

チャンネル

D1

11

ユニバーサル入⼒

X1, X215, 6

システムニュートラル

⏊アクティブセンサー用 AC 24V 電源

V~

11

1...6211, 2USB

USB インターフェース

51...52 電源 24 V~

電源 SELV / PELV AC 24 VV~

システムニュートラル

⏊スイッチング出⼒ AC 24 V

Y1...Y661...69 トライアック

システムニュートラル

⏊DC 0...10V 出⼒

Y10, Y20

システムニュートラル

⏊フィールドデバイス用 AC 24V 電源

V~

高圧側接続口P1+

31

1

低圧側接続口P2 -31

1

サービスサービスボタン

SVC

表示

動作表示 LED

RUN

81...84 アナログ出⼒

差圧センサー

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

9205Z02

Ｐ２-51 52

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

11
CM1N9205en
2019-01-18

DXR2.E18
11 1231 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

51 52

81 82 83 84 85 86 87 88

ピン番号

内容

1, 2 BACnet/IP

2 ポート イーサネットスイッチ

11, 12 KNX

KNX PL-Link+, -31...41 入⼒端子チャンネル

デジタル入⼒D1, D2

1

1, 2

X1...X4

1

5...8

システムニュートラル

⏊アクティブセンサー用 AC 24V 電源

V~

アクティブセンサー用 DC 24V 電源

V+

111...821

1...4

USB インターフェース

51...52 電源 24 V~

電源 SELV / PELV AC 24 V

V~

システムニュートラル

⏊スイッチング出⼒ AC 24 V

Y1...Y881...88 アナログ出⼒モジュール

ユニバーサル入⼒USB

61...72 トライアック

12アーチバック㈱DXR1101_V1_1

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

9205Z05

DXR2.E18

システムニュートラル

⏊DC 0...10V 出⼒

Y10...Y40

システムニュートラル

⏊フィールドデバイス用 AC 24V 電源

V~

サービス

サービスボタン

SVC

表示

動作表示 LED

RUN

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

CM1N9205en
2019-01-18

外形寸法
端子カバー無端子カバー有

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

アーチバック㈱DXR1101_V1_1

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

コンパクトルームステーション DXR2.E.. / AC24V
Desigo™ Room Automation

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

13
CM1N9205en
2019-01-18