故 障 点 標 定 装 置 ( 新 幹 線 用 )[ LA-MU1 ]
取 扱 説 明 書

津田電気計器株式会社
AI-806C
2021.03

はじめに■ 安全に正しくお使いいただくために本書には津田電気計器(株)製の AT き電用故障点標定装置を正しくお使いいただくために安全表示が記述されています。本書を必ず保管し、必要に応じて参照して下さい。

■ 注意表示について
本書では AT き電用故障点標定装置を安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示で表します。
ここで示している注意事項は、安全に関する内容を記載していますので必ず守って下さい。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

安全上の注意

AT き電用故障点標定装置の取付および試験は、安全の為下記内容を作業者に徹底してから作業に取りかかって下さい。

警告

安全に関する使用上の注意

１．AT き電用故障点標定装置の取付には感電事故の危険があります。取付時には停電を確認
し、作業を行ってください。
２．配線作業は必ず電源が供給されていない事を確認してから行ってください。感電の恐れがあります。

注意

安全に関する使用上の注意

１． 誤配線は機器や設備の故障、焼損、火災等の原因になります。
２． ネジの緩みは発熱、焼損、断線や機器の脱落の原因になります。
３． 絶縁耐圧試験および虚負荷試験は本取扱説明書の記載内容に基づいて実施して下さい。
機器や設備の故障の原因になります。

目次
１.

概要 .......................................................................... 1２.

構成および数量 ................................................................ 2３.

性能および仕様 ................................................................ 33.1装置の性能・仕様 ............................................................ 3

3.2

イーサネット伝送仕様 ........................................................ 6４.

動作説明 ..................................................................... 12

4.1

自動起動の動作 ............................................................. 124.2

外部起動の動作・計測時点の設定機能 ......................................... 12

4.3

外部起動時に同時起動するユニット ........................................... 13

4.4

T-R、F-R 間の故障相判別 .................................................... 13

4.5

送量機能 ................................................................... 13

4.6

呼出起動による動作（中央制御所で操作） ..................................... 144.7

装置異常の外部表示 ......................................................... 14５.

装置の説明 ................................................................... 15

６.

入出力信号 ................................................................... 176.1

入出力回路 ................................................................. 176.2電流・電圧要素 ............................................................. 17

6.3

入力信号 ................................................................... 186.4

出力信号 ................................................................... 18

6.5

連遮起動信号・AT ロケータ起動信号 .......................................... 19

6.6

ユニット間伝送信号 ......................................................... 19

6.7

イーサネットインターフェイス ............................................... 19

７.

取扱方法 ..................................................................... 20

7.1

DS スイッチの設定 .......................................................... 207.2

計測周波数の外部切替 ....................................................... 227.3

点検・装置状態表示 ......................................................... 22

7.4

起動時の表示 ............................................................... 25

８.

点検機能 ..................................................................... 27

8.1

連絡線点検 ................................................................. 27

8.2

自己点検機能 ............................................................... 28

９.

保守・メンテナンス ........................................................... 31

9.1

絶縁・耐圧試験 ............................................................. 31

9.2

試験運転手順 ............................................................... 319.3

巡回点検手順 ............................................................... 31

9.4

機能確認試験方法 ........................................................... 32

9.4.1

送量試験 ............................................................... 32

9.4.2

虚負荷試験 ............................................................. 32

9.4.3

総合試験 ............................................................... 34

9.5

不良の判断と処置 ........................................................... 36

9.6

プリント板取替え手順 ....................................................... 37

9.6.1

CPU 回路・入出力回路 ................................................... 37

9.6.2

電源ユニット ........................................................... 38

9.6.3

インターフェイスユニット ............................................... 39

9.7

設定の確認 ................................................................. 39

9.8

メンテナンス ............................................................... 39

付図１

AT き電用故障点標定装置 寸法図

付図２

AT き電用故障点標定装置 ブロック図

付図３

AT き電用故障点標定装置 インターフェイス図

付図４

盤内・盤外接続図 SS、SP 用（参考図）

付図５

盤内・盤外接続図 SSP、ATP 用（参考図）

１. 概要AT 区間用の故障点標定方式は、故障発生時に故障点をはさむ両側の AT の吸上電流を同時に計測し、両者のスカラー量の和に対する比（以下 AT 吸上電流比と称す）から、故障点位置を求めるものであります。
故障点をはさむ AT 吸上電流比は、距離に対し直線的な関係を示す原理によるもので、図 1 に原理図を示します。
ATn

両 AT の吸上電流を I n 、I n+1 とし、この値より次式の計算を行わせますと、起点からの故障点位置を求める

ATn+1

In

SS

T

In+1

ことができます。

R

In+1
× 100
H=
In + In+1
x = D∙H
L = Ln +x

(km)

x

(%)

F
D

100
H
AT
吸上電流比
(%)

H

：AT 吸上電流比（％）

D：両 AT 間距離（km）

x：ATn からの故障点距離（km）

L：起点からの故障点距離（km）

Ln：ATn の起点からの距離（km）

起点
0

Ln

x
L

Ln+1
D

図1. 故障点標定原理

故障点標定のシステムは、図 2 の総合ブロック線図の通り、各 AT 点に AT の吸上電流を計測する故
障点標定装置（新幹線用）を配置させ、故障時の AT 吸上電流を計測しますと、ただちに計測値等の情報は、遠制装置を介して中央制御所（CC）に伝達されます。中央制御所（CC）では到達した情報によって演算処理が行われ、起点よりの故障点距離（x）を標定するようになっています。

AT

AT

AT
中央制御所(CC)

CL

CL

CL
演算処理

W

W

プリンタ

W

(新幹線用)
CL：故障点標定装置
W ：遠制装置

図 2. 総合ブロック線図
図 3 は標定系統を示すブロック線図です。装置は AT の吸上電流をデジタル計測し、計測した値を遠制装置に伝達します。

- 1 -

SS
SP
AT11
PT

SSP
AT13

CT

CT

CB

AT1
PT

CT

PT

PT

AT11

AT13

CT

CT

T

PT

R
AF

AT12
PT

AT14
CT

CT

AT2
PT

AT12
PT

CT

PT

AT14
CT

CT

PT

T
R
AF

44F1

44F11

LA(1) LA(3)LA(2) LA(4)

44F12

44F13

44F2

LA(1) LA(2)

44F14

至
連遮装置

至
遠制装置

44F11

LA(2) LA(4)

44F12

至
至 遠制 至
装置
連遮
連遮
装置
装置

至
連遮装置

LA(1) LA(3)

44F13
44F14

至
連遮装置

至
遠制装置

至
連遮装置

44F ： 44F a接点
LA ： ATき電用故障点標定装置

図 3. 装置のブロック線図

２. 構成および数量

注1.

設置場所

数量

SS、SP

2 台（4 ユニット）

SSP、ATP1 台（2 ユニット）

ATき電用故障点標定装置（略称：ATロケータ）は1台に2ユニット収納されています。1ユニ
ットにつき1回線の計測が可能です。

注2.

末端ポスト等で構成が異なる場合がございます。詳細はお問合せください。

- 2 -３. 性能および仕様
3.1

装置の性能・仕様
主なる仕様は表 1 によります。
表1
項目

記事（仕様・性能等）

型式

LA-MU1 型

定格電圧・電流AC110V、5A

定格周波数

50Hz / 60Hz
吸上電流：1A～9999A

計測範囲

ただし、9999A 以上の吸上電流はすべて 9999A で表示すること。
(CT 比：1500A/5A)

計測値

計測結果を遠制装置（配電盤）に転送すること
計測は「自動起動」「外部起動」より、吸上電流の計測を開始すること。また

計測起動「呼出起動」「精度テスト」により計測精度試験のための計測を開始すること。
但し、精度テストは前回の計測値の送量が終了するまで起動しない。
計測起動（「自動起動」「外部起動」「呼出起動」「精度テスト」
）における

計測精度

誤差範囲は±100A とする。
起動条件により計測を開始し、計測値を記憶して表示器に表示するとと

計測表示ともに、自動および外部起動時は 26 秒間計測入力を鎖錠すること。なお記

再計測の鎖錠憶および表示は次の起動で解除すること。
自動再閉路の再しゃ断時は前回の計測値を記憶すること。
トロリー線（き電線）とレール間の電圧が 15kV 以下で、かつ吸上電流が自動起動

60A 以上のときとする。
また、プリント基板の SW により自動起動停止が出来ること。
連絡遮断装置（光ケーブル）からの起動信号、および保護リレー（44F ま

起動

外部起動

たは 50F）動作で起動すること。
起動信号認識幅：7ms 幅以上

条件
呼出起動
精度テスト

遠制装置よりの起動条件で起動。
表示：[50]=5000A (±100A)
キー操作による。
表示：[50]=5000A (±100A)

計測

自動起動

自動起動条件が 26ms 継続した時点から 1 サイクル分計測。

時間

外部起動

外部起動信号の立ち上がり時点を基準として１サイクル分計測。

計測時点の設定変更

外部起動信号の立ち上がり時点を基準として、前 2 サイクル後 1.75 サイ
クルを 1/4 サイクル刻みで切替機能を有する。

定格値消費 VA

入力の定格消費電力は電圧、電流とも 5VA 以下とする。

過大入力耐量

定格電圧の 1.15 倍、定格電流の 10 倍にそれぞれ、１秒間耐えること。

- 3 -表 1（続き）
項目

記事（仕様・性能等）
呼出起動による計測値送量中に自動起動および外部起動した場合、呼出起動の計測値の送量は中止して、自動起動および外部起動計測に切替わ
ること。

事故優先

精度テスト中、自動起動および外部起動した場合も精度テストは中断され、自動起動および外部起動計測に切替わること。
注 ： 精度テスト（現地操作）では送量しないこと。
注 ： ただし、連絡線点検動作中は事故優先しないものとする。
注 ： （自動起動および外部起動を無視）
事故時の電圧・電流の位相角により T～R または F～R 間の事故判別が出

T～R、F～R 間の事故判別来ること。判別信号は遠制装置に転送する。
判別条件 ： トロリ～レール間電圧が 900V 以上、かつ吸上電流が判別条件 ： 60A 以上の時、判別演算を行う。
常時点検とマニュアル点検機能を有し、それぞれの機能は次による。
(1) 常時点検動作中に点検しているもので、項目は次による。
No.

点検項目

①

デジタル・アナログ・リレー・電源電圧のチェック②

データ出力回路のチェック③

A/D 変換器精度のチェック④

スタックポインタのチェック(2) マニュアル点検
外部の接点信号により、随時に装置点検できる機能で装置を離脱
自己診断機能させた後、模擬入力による動作チェックを行い、点検結果を外部表示する（マニュアル点検中、標定機能は停止します）。
点検項目は次による。
No.

点検項目

①

CPU

周辺 I/O の初期化②

ROM

プログラムチェック③

RAM

リード・ライトチェック④

電流・電圧入力回路動作のチェック⑤

外部起動入力回路のチェック- 4 -表 1（続き）
項目

記事（仕様・性能等）
外部の連絡線点検要求指令により起動し、AT ロケータ起動信号の送受信回路（連遮装置の光送信部および光受信部との 2 重化インターフェイス回路）の動作をチェックする。

連絡線点検機能異常時は表示器にエラー表示するとともに不良系を区別し外部出力する。
連絡線チェックパルス認識幅 ：7ms 幅以上（発信チェックパルス幅：15ms）
50Hz モード時、外部の周波数切替指令の入力中は AT 吸上げ電流入力周

周波数切替機能

波数を 50Hz から 60Hz に切替える。
周波数切替中は切替信号を出力する。
マニュアル点検動作した場合、外部に状態表示すること。
状態表示は次の 2 種類がある。
（1） 装置点検正常表示： マニュアル点検結果が良の場合１秒間（1） 装置点検正常表示 ： 正常表示を出力すること。
（2） 装置点検異常表示： マニュアル点検結果が不良の場合（2） 装置点検異常表示 ： 異常表示を連続出力すること。
常時点検で一過性の装置異常を検出した場合は少なくとも１秒間以上点検異常表示を出力すること。また制御電源「切」の場合は点検異常表示

装置状態の外部出力を出力すること。
連絡線点検要求指令により点検動作した場合、点検開始後 100ms に外部に状態表示すること。
状態表示は次の 2 種類がある。
(1) 連絡線点検正常表示： 連絡線点検結果が良の場合 100ms 間。
(1) 連絡線点検正常表示： 正常表示を出力すること（系区別なし）(2) 連絡線点検異常表示： 連絡線点検結果が不良の場合不良系別(2) 連絡線点検異常表示： に異常表示を 100ms 間出力すること(2) 連絡線点検異常表示： （系区別あり）

表示復帰
送量テスト機能
起動信号発生機能[CL]キー操作により、計測データの LCD 表示を復帰できること。
十字キーの操作により LCD 表示器に表示した値を送量テストスイッチ（前面）により遠制装置（配電盤）に転送できること。

発信起動信号 外部起動信号は DC24V、約 15ms 幅の信号を送出する。
連遮装置との連絡遮断装置とのインターフェイスは 2 重化仕様とする。

インターフェイス

送量機能
イーサネットインターフェイス
伝送プロトコル

2 重系伝送路（A 系、B 系）に独立しており、片系装置故障が健全系に影響しない回路構成とする。
100BASE-TX または 10BASE-T
TCP／IP- 5 -表 1（続き）
項目
温度上昇限度記事（仕様・性能等）
定格電圧を印加し定格電流を連続通電した使用状態における各部の温度上昇限度は次による。
測定個所

温度上昇℃

変成器コイル

55

リレーコイル

55

抵抗器

80

備考：温度計法によるものとし基準温度の限度は 40℃とする。
使用環境

使用温度範囲：-10℃～40℃
使用周囲湿度：30%～90％RH （但し結露のないこと）
屋内用

制御電源

DC100V～110V （変動範囲 DC 80V～132V）

絶縁抵抗

充電部と大地間（500V メガー） 5MΩ以上

DC100V 系と DC24V 系､CT‣PT 回路（500V メガー） 5MΩ以上

DC24V 系と CT‣PT 回路（500V メガー） 5MΩ以上

充電部と大地間

AC2000V、1 分間（ｺﾈｸﾀ除く）

DC100V 系と DC24V 系､CT‣PT 回路

AC2000V、1 分間（ｺﾈｸﾀ除く）

DC24V 系と CT‣PT 回路

AC2000V、1 分間（ｺﾈｸﾀ除く）

商用周波耐電圧3.2

50W 以下（2 回線）

イーサネット伝送仕様(1) 接続形態
PLC（1 系、2 系）と AT ロケータをイーサネットで接続して TCP/IP を用いた伝送を行う。
イーサネットA系
イーサネットB系
PLC
（1系）

PLC
（2系）

ATロケータ

注： AT ロケータは PLC1 系と PLC2 系に対して同時に情報伝送できません。
（同時に 2 ポートをオープンできません）

- 6 -

・

PLC1系と接続する場合のインターフェイス
PLC 1系
IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******

ATロケータ

PLC 2系
IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******

・ PLC2系と接続する場合のインターフェイス
PLC 1系
IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******

ATロケータ

PLC 2系
IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(A系)

ポート番号***.***.***.*******IPアドレス(B系)

ポート番号***.***.***.*******※ *の欄は決定図面の構成表によります。
(2) TCPの接続
TCP の接続は、AT ロケータからのアクティブオープンより行う。PLC は AT ロケータから接続要求がくるまでネットワーク上に何らアクションを起こさない。接続完了後、AT ロケータは 60 秒間隔
で点検パケットを PLC に送信し、点検応答パケットを待ち、接続状態を監視する。
(3) TCPの切断
AT ロケータは、接続されている PLC からの点検応答パケットのリトライが連続して 3 回（約 4分）なかった場合、TCP の切断を行い、他系の PLC に対して接続を試行する。接続できない場合はもとの系の PLC に対して再接続を試行しこれを繰り返す。
また、吸上電流応答および吸上電流復旧の応答が連続して 4 回なかった場合（再送間隔 30 秒）、
TCP の切断を行い、他系の PLC に対して接続を試行する。この場合、他系に接続後に吸上電流を再送はしない。
(4) 通信異常の検出
AT ロケータからの通信異常外部表示機能はありません。PLC 側にて点検パケットの受信状態を監視して通信異常を検出してください。

- 7 -(5) 伝送データ① データの流れ
ATロケータ A(B)系

PLC A(B)系(TCP接続完了)
点検パケット
点検応答パケット
一括呼出要求吸上電流(固定値)
吸上電流応答

60 秒
25 秒
吸上電流(復旧)
吸上電流応答
点検パケット
点検応答パケット

吸上電流(44動作)
吸上電流応答
60 秒

25 秒
吸上電流(復旧)
吸上電流応答

点検パケット
点検応答パケット② パケット項目一覧
送信→受信

AT ロケータ
↓
PLC

PLC
↓
AT ロケータ

データ

吸上電流パケット

TYPE

送信タイミング

事故発生時
0001 復帰時
一括呼出要求時

備
事故発生時
復旧時

一括呼出
受信時

考

該当回線の電流値を送信。
該当判別ビットを除くフラグおよび計測データ全て“0”で送信。
「(6)一括呼出要求時の応答」
参照

点検パケット0003 60 秒周期

一括呼出要求パケット

0002

CC からの一括呼 一括呼出要求を連続する場合は 25 秒後の出要求受信時
復旧パケット受信後に実施して下さい。

吸上電流応答
パケット

0008

吸上電流パケット 応答パケットは受信したデータ部と同じデータで送信する。
受信時

点検応答パケット

0009

点検パケット受信
約 4 分応答なしで通信異常。
時

- 8 -

約 4 分応答なしで通信異常。

③ 共通データフォーマット
下記に各パケットの共通フォーマットについて記載する。データ部は相手装置へ送信する情報のTYPEにより異なる。（データ部の詳細については④を参照）
7

0

0x00

開始コード (L) = 0x43 (C)0x01

開始コード (H) = 0x53 (S)0x02

パケット種別 = 0x01

0x03

ヘッダ種別 = 0x01

0x04

発信元コード (L) = 0x11

0x05

発信元コード (H) = 0x00

0x06

着信先コード (L) = 0x01

0x07

着信先コード (H) = 0x00

0x08

データ長 (L) = 0x**0x09

データ長 (H) = 0x**0x0A

データ長反転 (L) = 0x**0x0B

データ長反転 (H) = 0x**

TCP パケット＝0x0101
AT ロケータ＝0x0011
PLC 1＝0x0001
PLC 2＝0x0002
データ長＝
開始コード～終了コードまでのデータのバイト数
N+1(バイナリデータ)

0x0C

TYPE (L)

データ種別＝0x000*

0x0D

TYPE (H)（「②パケット項目一覧」参照）

0x0E

Ver (L) = 0x01

0x0F

Ver (H) = 0x00

0x10

予備 (L) = 0x00

0x11

予備 (H) = 0x00

0x12

予備 (L) = 0x00

0x13

予備 (H) = 0x00

0x14

系情報 (L)

0x15

系情報 (H)

0x16

予備 (L) = 0x00

0x17

予備 (H) = 0x00

データ部フォーマットバージョン(0x0001)

PLC ⇒ AT ロケータ：主系＝0x0001
従系＝0x0002
AT ロケータ ⇒ PLC：0x0000

データ部（詳細は「④データ部」参照）
N - 3

予備 (L) = 0x00

N - 2

予備 (H) = 0x00

N – 1

終了コード (L) = 0x43 (C)N

終了コード (H) = 0x45 (E)④ データ部
点検パケット（TYPE：0003）［ATロケータ→PLC］および点検応答パケット（TYPE：0009）［P
LC→ATロケータ］のデータ部は0バイトである。
一括呼出要求パケット（TYPE：0002）［PLC→ATロケータ］のデータ部は以下の通りである。
0x00

コード (L) = 0x12

0x01

コード (H) = 0x02

0x02

予備 (L) = 0x00

0x03

予備 (H) = 0x00

吸上電流パケット（TYPE：0001）［ATロケータ→PLC］および吸上電流応答パケット（TYPE：0008）［PLC→ATロケータ］データ部は回線毎2バイト（「⑤ 吸上電流パケットおよび吸上電流応
答パケットのデータ構成」参照）とし以下のデータ構成とする。

- 9 -

ビット
上位バイト

7

6

5

4

3

2

1

0

I80

I40

I20

0

I8

0

I2

I1
き電状態信号(44F動作有)き電状態信号(延長)事故起動(自動または外部)

故障判別

T～R間故障時ﾋﾞｯﾄ有り("1")

故障判別 F～R間故障時ﾋﾞｯﾄ有り("1")
故障判別不能の場合、T～RおよびF～Rの各ビットはそれぞれなし("0")
該当判別ビット
ビット

7

6

5

4

下位バイト D8000 D4000 D2000 D1000

3

2

1

0

D800

D400

D200

D100
計測値 1位
計測値 10位

計測値(1000 位、100 位)は BCD コードとし「0」は全て「A」表現とする。
※上位バイトにおける各ビットの意味
・ 該当判別ビット
各回線で下位バイトに何らかのデータがある場合は「1」、そうでない場合は「0」となります。遠制装置からの呼出起動も同様です。ただし、吸上電流（復旧）のみ下位バイトにデータがないものの「1」となります。
・ 事故起動ビット
自動起動、外部起動によりATロケータが動作した回線は「1」となり動作していない回線は「0」となります。また、遠制装置からの呼出起動時は全ての回線で「0」となります。送量テ
スト(送量テストボタンON)時も「0」となります。
・ き電状態信号(延長)
当該ATの存在するポストが延長状態であるときは「1」、そうでないときは「0」となります。
ただし、下位バイトが「00」の時は「0」となります。
・ き電状態信号(44F、50F動作有)
当該ATのデジタルリレー44Fまたは50Fが動作したとき「1」、そうでないときは「0」となります。本ビットは自動起動した場合においても起動時にデジタルリレー44Fまたは50Fが動作したときには「1」となります。
注：上位バイト内の各ビットは AT き電用故障点標定装置で記憶しておらず各起動が発生した時
点の状態を確認する仕様になっています。従って遠制装置からの呼出起動および送量テスト(送量テストボタン ON)を実施した場合、き電状態信号ビットは実施時点のき電状態を確認しビットを構成します。
- 10 -

上位バイト各ビットの出力条件
AT ロケータ AT ロケータ AT ロケータ

延長動作

44F,50F 動作

外部起動

自動起動

呼出起動

信号入力

信号入力

該当判別ビット

1

1

1

―

―

事故起動ビット

1

1

0

―

―

き電状態信号(延長)

―

―

―

1

―

き電状態信号(44F,50F 有)

―

―

―

―

1

⑤

吸上電流パケットおよび吸上電流応答パケットのデータ構成
起動認識後 1 秒間他回線の起動を待って、各回線の計測データを以下の固定長データ構成で送出する。動作していない回線のデータおよび接続していない回線のデータはオール「0」のデータを送出する。
データ送出完了確認から 25 秒後の復旧時にオール「0」のデータを送出する。

1バイト目

11F回線

上位バイト

1バイト目

1F回線

上位バイト

2バイト目

〃

下位バイト

2バイト目

〃

下位バイト

3バイト目

12F回線

上位バイト

3バイト目

2F回線

上位バイト

4バイト目

〃

下位バイト

4バイト目

〃

下位バイト

5バイト目

13F回線

上位バイト

5バイト目

未接続回線

上位バイト

6バイト目

〃

下位バイト

6バイト目

〃

下位バイト

7バイト目

14F回線

上位バイト

7バイト目

未接続回線

上位バイト

8バイト目

〃

下位バイト

8バイト目

〃

下位バイト

SS・SP

SSP・ATP(6) 一括呼出要求時の応答配電盤からの呼出要求（データフォーマットは「③共通データフォーマット」および「④データ部」参照）に対し、接続されている AT き電用故障点標定装置が正常なら各回線「5A」を返送し、異常であれば「AA」を返送する。
一括呼出要求時の判定条件
電流計測値

出力値

0 ～ 4899

AA出力 （00表示）

4900 ～ 5100

5A出力 （50表示）

5101 ～ 9999

AA出力 （00表示）- 11 -

４. 動作説明4.1

自動起動の動作
計測系で電圧要素 50V 以下（一次電圧 15kV）、電流要素 0.2A（一次電流 60A）以上の AND 条件が 40ms

継続したことにより起動します。計測時点は、AND 条件が 26ms 継続した時点にさかのぼり 1 サイクルの波形を演算します。起動後 26 秒間は全ての起動条件を無視し、再起動しません。

電圧要素

電流要素

40ms

自動起動
内部信号

26ms
演算領域
1cycle

図 4. 自動起動タイムチャート
4.2

外部起動の動作・計測時点の設定機能

44F、50F が動作すると、端子 SFA に DC100V が印加され、AT ロケータが起動するとともに連遮装置に起動信号を送信(端子 1S1、1S2、2S1、2S2)し、他ポストの AT ロケータを起動します。また、連遮装置から他ポストの起動信号を受信(端子 1R1、1R2、2R1、2R2)した場合は AT ロケータを起動します。
計測時点は、パルスの立上がり点を基準として、CPU ボード(H2-CPU-151□)のデジタルロータリスイ
ッチの設定により前 2 サイクルから後 1.75 サイクルまで 1/4 サイクル刻みで変更可能です。
起動後 26 秒間、すべての起動条件を無視し、再起動しません。
デジタルロータリスイッチ設定＝‘6’の例を図 5 に示します。
電流要素

電圧要素
0.5cycle
外部起動
パルス
演算領域
1cycle

図 5. 外部起動タイムチャート
出荷時は“6”すなわち 0.5 サイクル前に設定しています。変更が必要な場合の設定方法の詳細については 7.1 項を参照してください。

- 12 -

4.3

外部起動時に同時起動するユニット
AT ロケータは LA1～LA4 のいずれかのユニット名が設定され、「レンドウ 1」または「レンドウ 2」のどちらかの連動グループに属しております。連動グループ内のひとつのユニットに外部起動信号が入力されると、その連動グループ内の他のユニットも起動します。例えば、「レンドウ 1」のいずれかのユニットに外部起動信号が入力されると、「レンドウ 1」に属している他のユニットも外部起動し、外部起動したユニットの伝送データのき電状態信号(44F、50F 動作有)ビットは「1」となります。
なお、延長信号が入力されている場合、レンドウ 1 およびレンドウ 2 のすべてのユニットが同時起動します。事故起動したユニットの伝送データのき電状態信号(延長)ビットは、延長信号が入力されているユニットのみ「1」となります。
表 2 に連動グループの一例を示します。
表 2. 連動グループに属するユニット名（一例）
SS､ SP

SSP､ ATP

連動グループ名

レンドウ 1

レンドウ 2

レンドウ 1

レンドウ 2

所属ユニットLA1､ LA2

LA3､ LA4

LA1

LA2※ 連動グループ名およびユニット名は決定図面の構成表によります。
4.4

T-R、F-R 間の故障相判別(1) 判別アルゴリズム
T-R 間電圧と F-R 間電圧の位相が 180°異なることを利用して、吸上電流との位相差により故障相を判別しています。故障時の吸上電流と T-R 間電圧の位相角が-90°～90°の間は T-R 間、90°～270°の間は F-R 間の故障となります。
(2) 判別条件
判別条件はトロリー-レール間の電圧が 900V 以上かつ吸上電流が 60A 以上の時に判別演算を行います。
(3) 表示および出力
故障内容

4.5

LCD 表示モジュール

伝送符号

T～R 間事故(トロリー～レール間)

T-R ｺｼｮｳ

I20 ビットが 1

F～R 間事故(フィーダ～レール間)

F-R ｺｼｮｳ

I40 ビットが 1

故障判別不可ﾊﾝﾍﾞﾂﾌｶ

I20、I40 ともに 0

送量機能
自動または外部起動により動作すると､その計測終了時に吸上電流値を全回線のユニットで共有した後、標定値をイーサネット上に伝送します。標定値は回線毎 2 バイトで上位バイトはき電状態等のデータを、下位バイトは計測値を表しています。パケットの詳細は 3.2 項を参照してください。

- 13 -

4.6

呼出起動による動作（中央制御所で操作）
中央制御所（CC）からの呼び出し要求に対しては、接続されている AT ロケータに起動を与え精度テストによる標定結果を上記同様にイーサネット上に伝送します。
4.7

装置異常の外部表示
常時点検またはマニュアル点検（8.2 項参照）で異常を検出した場合、異常表示（ER）を連続出力し、LCD 表示モジュールにエラー内容を表示します。一過性の装置異常を検出した場合は、少なくとも 1 秒
間以上は異常表示を出力します。
また、制御電源「切」の場合は、装置異常を出力します。

- 14 -

５. 装置の説明
図 6 に装置の前面パネルおよび背面パネル図を示します。故障点標定装置は 1 ケースに 2 ユニット
収納されています。電源ユニットおよびインターフェイスユニットはねじを外してつまみを持ち手前に引くことで取り出すことが可能です。前面パネルの表示部を取り外すことでプリント板が現れます。

[1]

[2]

図 6. 前面・背面パネル図[1]

電源ユニット

電源を供給しているユニットです。ねじを外してつまみを持ち手前に引くことで取り出すことが可能です。

[2]

前面パネル表示部

LCD 表示モジュールや操作スイッチがあります。

[3]

電源スイッチ

制御電源の入・切のスイッチです。

[4]

電源ヒューズ

電源用のヒューズです（タイムラグヒューズ 0.5A L=20mm）

[5]

電源表示灯

内部電源が供給されていることで“緑”点灯します。

- 15 -

[6]LCD 表示モジュール

起動内容や吸上電流値の表示を行います。[CL]キーを押すと、起動が発生してから 26 秒以内、連絡線点検中、装置点検中を除いて画面は消灯します。また、約 3 分間、操作がない場合にも画面は消灯します。
[▽]、[△]、[◁]、[▷]、[ENT]のいずれかのキーを押すと再び画面が表示されます。

[7]

プログラム RUN 表示灯

装置の状態を示す表示灯です。装置が正常に動作している場合は緑点灯します。装置に異常がある場合は赤点灯します。

[8]

送量/停止スイッチ試験等で中央制御所（CC）への送量を止めたい時は、このスイッチを「停止」にしておきます。停止状態の時、LED は赤点灯
します。

[9]

操作スイッチ[▽]、[△]、[◁]、[▷]、[ENT]、[CL]で LCD 表示モジュールの表
示内容を変更します。
[▽]、[△]、[◁]、[▷]、[ENT]キーで項目を選択します。[CL]キーは画面復帰を行います。

[10] 「送量」テスト押しボタンスイッチ

LCD 表示モジュールの表示値が、イーサネット→遠制装置を介して、間違いなく中央制御所（CC）に送量されるかを試験する時に使用します。操作スイッチで LCD モジュールに任意の数を表示させ、次にこの押ボタンスイッチを押すと、中央制御所（CC）へ表示値が送量されます。

[11] 着脱式端子台

端子部と装置本体が脱着出来る端子台です。
端子配列図は付図 1 を参照してください。

[12] インターフェイス
ユニット

隣接 AT ロケータユニットやイーサネットとのインターフェイスとなるユニットです。ねじを外してつまみを持ち手前に引くことで取り出すことが可能です。

[13] DSub コネクタ

隣接 AT ロケータユニットまたはターミネータを接続します。

[14] RJ-45 コネクタ

イーサネット伝送系に接続されるコネクタです。

[15] 固定型端子台

裏面パネルに固定されている端子台です。装置本体から取り外すことは出来ません。
端子配列図は付図 1 を参照してください。

[16] アーススタッド

装置ケースの接地用のアーススタッドです。

- 16 -

６. 入出力信号
6.1

入出力回路
入出力回路のブロック図を図 7 に示します。
※ 図 7 の通り、入出力回路は電源スイッチを通っていません。前面パネルの電源スイッチが切状態であっても、外部入出力端子には電圧が印加されていることがあるため、ご注意下さい。
ATロケータ
P
制御電源
DC100/110V入力

電流
AC5A 50Hz/60Hz
電圧
AC110V 50Hz/60Hz

表示･整定

電源スイッチ
ヒューズ

電源回路

N
K
L

A/D変換

制御回路

U
V

DC24V

RY1

RY1
CN1
ユニット間伝送信号
100Base-TX/10Base-T
イーサネット

PC

R

S1
S2

CN2

R1

CNA

R2

連遮起動出力DC24V出力
ロケータ起動入力
無電圧接点入力

0V(DC24V系)
COM(N)
RY2
SFA

R

PC
RY3

入力信号
DC100V入力

SLA

R

PC

RY4

COM1
RY2

LR

RY3

LE1

RY4

LE2

出力信号

COM2
H1

R

NR

PC

ER
H2

PC：フォトカプラ
RY：出力リレー※入力信号・出力信号回路は複数あり
本図では一部のみ記載

図 7．入出力回路ブロック図
6.2電流・電圧要素
計測する電流・電圧を入力します。表 3 に電流要素と電圧要素の仕様を示します。
表 3. 入力信号仕様
端子

入力信号名

内容
定格電流

K
吸上電流

標定値の計算に使用します。

L： AC5A

定格消費 VA ： 5VA 以下
定格周波数 ： 50/60Hz
過負荷耐量 ： 定格の 10 倍 1 秒間
定格電圧

U
T-R 間電圧V仕様： AC110V

自動起動の判定および故障時

定格消費 VA ： 5VA 以下の位相判定に使用します。

定格周波数 ： 50/60Hz
過負荷耐量 ： 定格の 1.15 倍 1 秒間

- 17 -

6.3

入力信号
表 4 に入力信号の仕様を示します。
本装置の入力信号は、各入力端子と COM(N)端子間に DC100V を入力することで信号を検出しています。消費電流は 1 信号につき約 10mA です。検出時間はチャタリングを除いて 10ms 以上継続で ON と判断します。
表 4. 入力信号仕様
端子

6.4

入力信号名

内容
保護継電器からの起動信号。この入力により AT ロケータがSFA

44F､50F

SLA

延長

LC1

連絡線点検指令 1

LC2

連絡線点検指令 2LC3

連絡線点検指令 3

SC1

装置点検指令 1

マニュアル点検指令信号

SC2

装置点検指令 2（詳細は 8.2 項参照）

H1

60Hz 切替指令

外部起動します。
この信号が入力されているときに外部起動信号が入力されると、他回線の AT ロケータも起動します。
連絡線点検指令信号（詳細は 8.1 項参照）

周波数 50Hz モード時、この信号の入力により周波数 60Hz
モードとなります。

出力信号
表 5 に出力信号の仕様を示します。接点容量は 1 信号あたり DC100V 0.1A（抵抗負荷）となります。
表 5. 出力信号仕様
分類

連絡線点検結果

装置点検結果

端子

出力信号名

内容

LR

連絡線正常

LE1

1 系連絡線異常

連絡線点検結果を表示します。

LE2

2 系連絡線異常（詳細は 8.1 項参照）

COM1

LR,LE1,LE2 との接点出力端子

NR

装置点検正常ER

装置点検異常COM2NR,ER との接点出力端子

装置点検結果を表示します。
（詳細は 8.2 項参照）
周波数 50Hz モードから外部入力
によって 60Hz モードになったと60Hz 切替表示

H2

60Hz 切替表示

きに出力します。
出力は COM(N)端子との有電圧出力となります（図 7 参照）。

- 18 -

6.5

連遮起動信号・AT ロケータ起動信号
表 6 に連遮起動信号・AT ロケータ起動信号の仕様を示します。
表 6. 連遮起動信号・AT ロケータ起動信号仕様
出力信号名

端子
1S1

連遮起動信号

1S2
2S1
2S2

AT ロケータ起動信号

6.6

内容
AT ロケータ外部起動時、1S1-1S2 間および 2S1-2S2 間に DC24V 15ms のパルスを送出します。
また、連絡線点検時に点検パルスを送出します。

1R1

1R1-1R2 間および 2R1-2R2 間に連遮装置からの起動信

1R2号と連絡線点検結果を入力する端子です。

2R1

端子間の入力は無電圧接点です。

2R2

電流は約 7.5mA となります。

ユニット間伝送信号
CN1、CN2 に付属のケーブルを取り付けることで、各ユニットで計測した吸上電流値および外部起動

情報を共有しています。CN1、CN2 端子にケーブルを取り付けない場合は、インピーダンスマッチングのため付属のターミネータを取り付けてください。
6.7

イーサネットインターフェイス
標定値の送量を行うためイーサネット系を CNA 端子に接続します。イーサネットインターフェイス

は 100BASE-TX または 10BASE-T、伝送プロトコルは TCP/IP です。イーサネットは 2 重系伝送路 A 系とB 系それぞれが独立しており、片系装置故障が健全系に影響しません。
1 台（2 ユニット）構成のポストは片方を A 系、もう片方を B 系のイーサネット系に接続してください。2 台（4 ユニット）構成のポストは、4 ユニットのうち 2 ユニットを A 系、もう 2 ユニット B 系に設定しておりますので、決定図面の盤内接続図に合わせて各 1 ユニットをイーサネット系に接続してください。
イーサネット伝送仕様の詳細は 3.2 項を参照してください。伝送には TCP/IP を使用しているため、パケットの送信タイミング等については目安として考慮頂き、余裕を持った設計となるようご注意ください。本装置は TCP/IP の伝送であることを考慮し、点検パケットにより約 4 分間の接続状態の監視を行うことによって TCP の切断の要否を判断します。
基本的には 3.2 項のイーサネット伝送仕様に基づいてご使用頂くことを推奨致します。PLC の系を切り替える場合、PLC から AT ロケータへ TCP の切断要求を送ることにより、AT ロケータは 30 秒以内に他系の PLC に対して接続を試行します。

- 19 -

７. 取扱方法
7.1

DS スイッチの設定
計測時点、自動起動の有無と周波数設定についてはプリント板に実装されている DS（デジタルロー

タリスイッチ）にて設定されています。変更する場合は次に示すようにして下さい。
(1) DS1-1：計測時点の変更
外部起動信号の立ち上がり時点を基準として、前 2 サイクル、後 1.75 サイクルを 1/4 サイクル刻みで設定できます（表 7 参照）。CPU ボードの DS1-1 の設定により変更します。小型のマイナスドラ
イバにて回転設定します（図 8 参照）。予備品と交換する場合は DS1-1 の設定に注意し、必ず既設のものと同じか確認して下さい。
出荷時は“6”(外部起動前 0.5 サイクルから 1 サイクル演算)に設定しています。
設定値の決定は外部起動信号と事故電流の関係を測定し、事故電流安定領域を確認して行なって下さい。事故電流消滅前 2 サイクルからの 1 サイクルを演算領域とするのが一般的です。
表 7. DS1-1 設定と計測時点
DS1-1 の設定

演算領域0

外部起動前 2

1

外部起動前 1.75 サイクルから 1 サイクル演算

2

外部起動前 1.5 サイクルから 1 サイクル演算

3

外部起動前 1.25 サイクルから 1 サイクル演算

4

外部起動前 1

5

外部起動前 0.75 サイクルから 1 サイクル演算

6

外部起動前 0.5 サイクルから 1 サイクル演算

7

外部起動前 0.25 サイクルから 1 サイクル演算

8

外部起動時

9

外部起動後 0.25 サイクルから 1 サイクル演算A

外部起動後 0.5 サイクルから 1 サイクル演算

B

外部起動後 0.75 サイクルから 1 サイクル演算C

外部起動後 1

D

外部起動後 1.25 サイクルから 1 サイクル演算E

外部起動後 1.5 サイクルから 1 サイクル演算

F

外部起動後 1.75 サイクルから 1 サイクル演算- 20 -

サイクルから 1 サイクル演算

サイクルから 1 サイクル演算

から 1 サイクル演算

サイクルから 1 サイクル演算

H2-CPU-151□

DS1-1
DS1-2
DS1-3

DS
C

8

0
4

図 8. DS 設定方法

事故電流2cycle1.75cycle① DS1-1＝"0" 設定の演算領域

外部起動② DS1-1＝"8" 設定の演算領域
演算領域③ DS1-1＝"F" 設定の演算領域①③②

図 9. DS1-1 設定と演算領域(2) DS1-2：自動起動停止の設定手順
自動起動の機能を停止したい時はボード CPU ボードの DS1-2 の設定により変更します。方法は前項と同様小型のマイナスドライバにて行います。
出荷時は 50Hz では“B”、60Hz では“3”(自動起動有効)に設定しています。周波数切替有効時に60Hz 用の設定とした場合、外部入力端子「H1」の入力条件とは無関係に 60Hz となります。
表 8. DS1-2 の設定
50Hz または 周波数切替有効時

60Hz(周波数切替無効)

B

3

有効

F

7

自動起動停止- 21 -

自動起動の機能

7.2

計測周波数の外部切替
外部接点信号「H1」により 50Hz･60Hz の計測周波数を選択することが可能です。周波数 50Hz モード

時、この信号の入力により周波数 60Hz モードとなります。異周波での予備器取り換え等に対応しています。
周波数切替信号を入力した際の電源再投入は不要で、周波数切替信号入力時には 60Hz、未入力時には 50Hz に自動的に切り替わります。誤配線や誤った信号の入力に注意してください。
なお、出荷時には設備箇所の周波数に合わせて設定しております。予備器取り換え時は改めて設定を確認するようにしてください。
7.3

点検・装置状態表示
電源投入後、約 40 秒間はイニシャライズ処理を実行しておりキー操作を受け付けません。イニシャ

ライズ終了後、点検の実施および装置状態の確認を行うことができます。
各画面において[CL]キーを押すことにより画面が消灯します。[▽]、[△]、[◁]、[▷]、[ENT]のいずれかのキーを押すと再び画面が表示されます。画面再表示時、[CL]キーによって消灯した際は【選択画面1】が表示され、3 分経過で自動消灯した際は直前に表示されていた画面が表示されます。
操作画面の階層は図 10 の通りです。各画面の詳細は表 10 に記載します。

- 22 -

電源投入
ﾕﾆｯﾄ LA1 / A ｹｲ
ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ約40秒経過￫ﾃﾝｹﾝ
LA1/A
ｿｳﾁｼﾞｮｳﾀｲ

[ENT]

[ENT]

ｾｲﾄﾞ ﾃｽﾄ[50]=5001A OK

ｾｲﾄﾞ ﾃｽﾄ LA1/A￫ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ[ENT]

ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ
[30]=3000A￫ｾｯﾃｲ ｶｸﾆﾝ LA1/A
ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ

[ENT]

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No.
￫
LAU10A0000-00-00￫ｾｲﾄﾞ ﾃｽﾄ LA1/A
ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ
[△]

[△]

[▽]

ﾃﾝｹﾝ
LA1/A
￫ｿｳﾁｼﾞｮｳﾀｲ

[ENT]

[▽]

[◁]

「送量」テス ト
ボタ ンスイ ッチ[▷]￩ﾕﾆｯﾄ No.
LA1 / ﾚﾝﾄﾞｳ1
[◁]

[◁]

[◁]
￫

[▷]

￩ｿｳﾘｮｳ A/Bｹｲ
A ｹｲ

￫

[◁]

[▷]

[◁]
[△]

[▽]

[▷]

￩ｼｭｳﾊｽｳ ｷﾘｶｴ
ﾕｳｺｳ
[◁]

[▷]

￩ｼｭｳﾊｽｳ
50Hz
[◁]

[▷]

[ENT]

￩PLC2 Aｹｲ IP￫
192.168.002.001
[◁]

[▷]

￩PLC2 Aｹｲ ﾎﾟｰﾄ ￫5006 (138Eh)

[◁]

[◁]

[▷]

[▷]

￩ﾛｹｰﾀ Bｹｲ IP￫
192.168.002.011￩PLC2 Bｹｲ IP￫
192.168.002.002

[◁]

[◁]

[▷]

ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ
PLC1 Aｹｲ ﾂｳｼﾝOK

図 10. 表示画面の階層構造- 23 -[▷]￩ﾛｹｰﾀ Aｹｲ IP￫
192.168.001.011￩ﾛｹｰﾀ ﾎﾟｰﾄ 1ｹｲ ￫5021 (139Dh)

ｾｯﾃｲ ｶｸﾆﾝ LA1/A￫ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ

[▷]￩PLC1 Bｹｲ ﾎﾟｰﾄ ￫5006 (138Eh)
[◁]

￫

[▷]

￩PLC1 Bｹｲ IP￫
192.168.001.002
[◁]

￫

[▷]

￩PLC1 Aｹｲ ﾎﾟｰﾄ ￫5006 (138Eh)
[◁]

￫

[▷]

￩PLC1 Aｹｲ IP￫
192.168.001.001[◁]￫￩ｹｲｿｸｼﾞﾃﾝ
6: ﾏｴ 0.50ｻｲｸﾙ[▷]￩ﾛｹｰﾀ ﾎﾟｰﾄ 2ｹｲ ￫5022 (139Eh)
[◁]

[▷]

￩ｼﾞﾄﾞｳｷｲﾄﾞｳ
ﾕｳｺｳ

ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ ｿｳﾘｮｳ[30]=3000A ﾁｭｳ[▷]￩PLC2 Bｹｲ ﾎﾟｰﾄ5006 (138Eh)表 10. 点検・装置状態画面
表

示

画 面

記

事

【イニシャライズ画面】
ﾕﾆｯﾄ LA1 / A ｹｲ
ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ

ユニット名とイーサネット系を表示します。下段には「ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ」と表示します。
【選択画面 1】

LA1/A
￫ﾃﾝｹﾝ
ｿｳﾁｼﾞｮｳﾀｲ

「ﾃﾝｹﾝ」（点検）
左端の「→」はキースイッチ[△][▽]で上下に移動し、
または「ｿｳﾁｼﾞｮｳﾀｲ」（装置状態）を選択します。
【選択画面 2】

￫ｾｲﾄﾞ ﾃｽﾄ LA1/A
ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ

選択画面 1 で「ﾃﾝｹﾝ」を選択するとこの画面となり、「ｾｲﾄﾞﾃｽﾄ」（精度テスト）または「ｿｳﾘｮｳﾃｽﾄ」（送量テスト）を選択します。
【選択画面 3】

￫ｾｯﾃｲ ｶｸﾆﾝ LA1/A
ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ

選択画面 1 で「ｿｳﾁｼﾞｮｳﾀｲ」を選択するとこの画面となり、「ｾｯﾃｲｶｸﾆﾝ」（設定確認）または「ﾂｳｼﾝｼﾞｮｳﾀｲ」（通信状態）を選択します。
【精度テスト画面】
演算回路に校正電圧を印加し、その結果を表示します。校正電圧の電ｾｲﾄﾞ ﾃｽﾄ[50]=5001A OK

流換算が 5000A±100A の誤差範囲であれば下段右端に「OK」表示し、誤差範囲外であれば「NG」を表示します。この画面で[ENT]キーを押すたび何度でも精度テストを実施します。
【送量テスト画面】
この画面で設定した値を「送量」テスト押しボタンスイッチを押すこ

ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ
[30]=3000Aとによって、イーサネットから遠制装置を介して中央制御所（CC）に送

ｿｳﾘｮｳ ﾃｽﾄ ｿｳﾘｮｳ[30]=3000A ﾁｭｳ

示されます。

量されるかを試験します。送量中は「ｿｳﾘｮｳﾁｭｳ」の文字が画面右側に表[◁][▷]キーで桁を選択し、[▽][△]キーで任意の送量値を設定することができます。左図では[30]の値を送量します。
[ENT]キーでは送量しませんのでご注意ください。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No.
￫
LAU10A0000-00-00【プログラム No. 確認画面】￩ﾕﾆｯﾄ No.
LA1 / ﾚﾝﾄﾞｳ1￫【ユニット名確認画面】￩ｿｳﾘｮｳ A/Bｹｲ
A ｹｲ￫

AT ロケータに搭載されているプログラム No.を表示します。
ユニット名、および連動グループを表示します。
【イーサネット系確認画面】
イーサネット系を表示します。

￩ｹｲｿｸｼﾞﾃﾝ￫
6: ﾏｴ 0.50ｻｲｸﾙ【計測時点確認画面】￩ｼﾞﾄﾞｳｷﾄﾞｳ
ﾕｳｺｳ￫【自動起動設定確認画面】￩ｼｭｳﾊｽｳ ｷﾘｶｴ
ﾕｳｺｳ￫

DS1-1 で設定した計測時点を表示します。
DS1-2 で設定した自動起動の有効/無効の設定を表示します。
【周波数切替設定確認画面】
DS1-2 で設定した周波数切替の有効/無効の設定を表示します。

- 24 -

表 10. 点検・装置状態画面（続き）
表

示

画 面

￩ｼｭｳﾊｽｳ
50Hz

記
￫

事

【周波数確認画面】
DS1-2 で設定した周波数の設定を表示します。
【AT ロケータ IP アドレス確認画面】￩ﾛｹｰﾀ Aｹｲ IP￫
192.168.001.011

AT ロケータの IP アドレスを表示します。A 系と B 系それぞれに画面があります。
【AT ロケータポート番号確認画面】￩ﾛｹｰﾀ ﾎﾟｰﾄ 1ｹｲ ￫5021 (139Dh)

AT ロケータが PLC に接続するポート番号を表示します。PLC1 系とPLC2 系それぞれに画面があります。
【連動 PLC IP アドレス確認画面】￫￩PLC1 Aｹｲ IP
192.168.001.001

連動 PLC の IP アドレスを表示します。PLC1 系と PLC2 系それぞれに
A 系と B 系の確認画面があります。
【連動 PLC ポート番号確認画面】￩PLC1 Aｹｲ ﾎﾟｰﾄ ￫5006 (1338h)

連動 PLC のポート番号を表示します。PLC1 系と PLC2 系それぞれに
A 系と B 系の確認画面があります。
【通信状態確認画面】
選択画面 3 で「ﾂｳｼﾝｼﾞｮｳﾀｲ」を選択するとこの画面となります。

ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ
PLC1 Aｹｲ ﾂｳｼﾝOK

PLC1/PLC2 および イーサネット A 系/B 系 の現在の通信状態が表示され、正常に通信されていれば下段右端に「ﾂｳｼﾝ OK」が表示されます。
正常に通信できていない場合は「ﾂｳｼﾝ NG」が表示されます。

7.4

起動時の表示
起動が発生した場合、前回の起動が発生してから 26 秒以内、連絡線点検中、装置点検中以外の場合は画面表示が切り替わります。なお、【事故起動画面】は消灯しません。現地に入所せずに画面を消灯するには「呼出起動」を実施すると【呼出起動画面】になり、約 3 分間操作がなければ画面は消灯しま
す（ただし、【事故起動画面】の表示内容は残りません）。
表 11. 起動時の表示画面
表

示

画 面

記

事

【事故起動画面】
自動起動または外部起動による計測起動では、上段左側に T-R 故障または F-R 故障を表示し、下段左側に送量値、その右側に計測した吸上電流値を表示します。PLC との通信 OK のユニットのみ「ｿｳﾘｮｳﾁｭｳ」が点滅
T-R ｺｼｮｳ ｿｳﾘｮｳ[15]=1503A ﾁｭｳ

し、通信 NG のユニットは点灯となります。右端に送量が終了すると「ｿｳﾘｮｳﾃｲｼ」となります。T-R 故障か F-R 故障か判別できない場合は、上段
左側には「ﾊﾝﾍﾞﾂﾌｶ」と表示されます。
送量中はいかなるキー操作も受け付けません。送量が完了してから[CL]キーを押すと画面が消灯します。
この画面では 3 分以上画面操作がなくても消灯しません。
- 25 -

表 11. 起動時の表示画面（続き）
表 示

画 面

ﾍﾞﾂｶｲｾﾝ

ｿｳﾘｮｳ
ﾁｭｳ

記

事

【別回線起動画面】
別回線が起動した場合の表示（例えば 11F 回線が起動した場合の 12F
回線の表示）は左図のようになります。
【呼出起動画面】
呼出起動の場合、上段左側に「ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」と表示し下段左側に精度テス
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ[50] OK

ｿｳﾘｮｳ
ﾁｭｳ、良でない場合
ト結果を表示します。精度テスト結果が良の場合は「OK」
は「NG]を表示します。PLC との通信 OK のユニットのみ「ｿｳﾘｮｳﾁｭｳ」が点滅し、通信 NG のユニットは点灯となります。

- 26 -

８. 点検機能
8.1

連絡線点検

(1) 連絡線点検範囲
各ポストに連遮装置とのインターフェイス部の入出力部を点検します。AT ロケータに連絡線点検
指令が入力されると、連絡遮断装置へ起動信号を送出し、連遮装置からの読み返し信号を読み取ることができれば正常、読み返し信号が返ってこなければ異常と判断しています。
点検動作中は AT ロケータの 標定機能が停止状態 になりますので注意してください。
(2) 連絡線点検開始信号
連絡線点検は以下に示す信号の組み合わせで開始します。
連絡線点検指令 1（点検準備、ポスト内一括）：LC1

連絡線点検指令 2（自方面）：LC2

連絡線点検指令 3（他方面）：LC3

各信号の入力レベルは DC100V 対応になっています。付図 4 および付図 5 の接続図のように、A 方
面の LC2 が B 方面の LC3、A 方面の LC3 が B 方面の LC2 となるように接続してください。
(3) タイムチャート
LC1（準備、一括）

1s
10ms

LC2
（自方面点検）

50ms

200ms

200ms

A方面
計測部
LC3
（他方面点検）延長指令

LC2（自方面点検）
B方面
計測部

LC3
（他方面点検）

延長指令
A,B方面
計測部
(共通)

LR
（正常の場合）図 11. 連絡線点検のタイムチャート- 27 -

(4) 点検結果の表示および出力
表12. 連絡線点検の結果および出力点検内容・結果
点検指令 1（準備、一括）

LCD 表示ﾚﾝﾗｸｾﾝ ﾃﾝｹﾝ

入力時

出力・出力はないが LC1 入力により画面表示が変更となる。

点検結果正常時

ﾚﾝﾗｸｾﾝ ﾃﾝｹﾝ

・連絡線正常（LR）

100ms ON

点検結果 1 系異常時

ﾚﾝﾗｸｾﾝ ﾃﾝｹﾝ
LE1・1 系連絡線異常（LE1）

100ms ON

点検結果 2 系異常時

ﾚﾝﾗｸｾﾝ ﾃﾝｹﾝLE2・2 系連絡線異常（LE2）100ms ON・装置故障（ER）

1 秒間 ON

点検指令 1（準備、一括）
信号を 3 分以上印加入力

ﾚﾝﾗｸｾﾝ ﾃﾝｹﾝ
LE・点検からの強制復帰、AT ロケータは通常状態に戻る

8.2

自己点検機能(1) 常時点検装置が作動中、常に点検しているもので、表 13 の項目について点検しています。
表 13. 常時点検項目
項目

機能

アナログ回路用

アナログ回路用電源を CPU で常時監視しています。

電源電圧監視電圧低下時、装置故障と判断します。

動作出力の監視

動作出力の読み返し信号の異常時、装置故障と判断します。

A/D 変換器精度チェック
WDT 回路による常時監視(スタックポインタチェック)A/D 変換の状態を常時監視しています。基準電圧の A/D 変換の結果が規定の範囲から外れた場合、装置故障と判断します。
WDT 回路が CPU の状態を常時監視しています。WDT 回路は、CPU の停止・暴走などの異常がある場合、CPU をリスタートさせます。
CPU が正常に復旧した場合は一過性の異常となります。

※ 常時点検で装置異常を検出した場合、装置を停止状態(プログラムRUN表示灯“赤”点灯)とし、装置状態表示接点出力の装置点検異常表示信号“ER”を出力します。

- 28 -

(2) マニュアル点検
装置の点検起動接点入力端子“SC1”と“SC2”に DC100V を同時に印加すると、前回の起動が発生してから 26 秒以内、連絡線点検中、装置点検中以外の場合、および装置が故障検出中でないことを条件に点検起動し装置を離脱させた後、模擬信号入力による動作チェックを行うもので以下の項目について点検します。但し、点検中は 装置機能停止 となりますので注意してください。
表 14 マニュアル点検項目
項目

機能CPU 周辺 I/O の初期化

CPU の入出力設定を初期状態に再設定します。

ROM チェック

CPU 内部の ROM の異常を監視します。

RAM リード・ライトチェック

RAM のリード・ライト異常を監視します。

電流・電圧入力回路チェック

演算回路に校正電圧を印加し、その結果が規定の範囲外であれば異常と判断します。

模擬信号による接点入力

内部リレー動作により接点入力信号が正常に動作するか確認し回路の動作チェックます。正常に動作しなかった場合は装置故障と判断します。

※ 試験結果が“良”の場合は装置状態表示接点出力(NR,ER)の装置点検正常表示信号“NR”を1秒
間出力します。試験結果が“不良”の場合は装置を停止状態(RUNランプ“赤”点灯)とし、装置状態表示接点出力の装置点検異常表示信号“ER”を連続出力します。
(3) 装置異常時の表示および外部出力
常時点検またはマニュアル点検で異常を検出した場合、LCD 表示モジュールにエラー内容を表示します。エラー表示とエラー原因の可能性がある基板の関係は表 15 の通りです。なお、エラー表示画
面では 3 分以上画面操作がなくても消灯しません。
表 15. エラー表示画面
エラー表示

記

事

原因の可能性がある回路

ERROR_001
A/Dｺﾝﾊﾞｰﾀ

A/D 変換器の応答異常時に表示されます。

CPU 回路ERROR_002
A/Dｺﾝﾊﾞｰﾀ ｾｲﾄﾞ

基準電圧の A/D 変換の結果が規定の範囲から CPU 回路

ERROR_003
ｱﾅﾛｸﾞ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ

A/D 変換器用のアナログ電源の電圧低下時に表 CPU 回路

ERROR_004
CT ｶｲﾛ

CT 回路に校正電圧を印加し、その結果が規定 CPU 回路

ERROR_005
PT ｶｲﾛ

PT 回路に校正電圧を印加し、その結果が規定 CPU 回路

外れた場合に表示されます。
示されます。
の範囲外であった場合に表示されます。
の範囲外であった場合に表示されます。

- 29 -

表 15. エラー表示画面（続き）
エラー表示

記

事

原因の可能性がある回路

内部リレー動作により接点入力信号が正常に 入出力回路
動作するか確認し、正常に動作しなかった場合は異常と判断します。
ERROR_006
ﾆｭｳﾘｮｸ ｶｲﾛ

また、保護継電器からの起動信号（SFA）または AT ロケータ起動信号（1R1､1R2､2R1､2R2）のいずれかが 3 分以上継続して入力している場合も異常と判断します。

ERROR_007
ｼｭﾂﾘｮｸ ｶｲﾛ

出力の読み返し信号の異常時、装置故障と判断 入出力回路

ERROR_008
ｽﾀｯｸ ﾎﾟｲﾝﾀ

CPU の停止・暴走等の異常がある場合に表示さ CPU 回路

ERROR_009
ROM

CPU 内部の ROM 異常時、装置故障と判断します。 CPU 回路

ERROR_010
RAM

マニュアル点検で RAM の状態を監視し、異常 CPU 回路

します。
れます。

時、装置故障と判断します。
CPU 回路のイーサネット設定とインターフェイ CPU 回路

ERROR_011
ｲｰｻﾈｯﾄ

ス回路のイーサネット設定に相違がある場合、 インターフェイス回路
装置故障と判断します。

- 30 -

９. 保守・メンテナンス
9.1

ATき電用故障点標定装置

絶縁・耐圧試験
P

制御電源用の端子 P,N 間および、P,ZG 間、

制御電源

ZNR1

N,ZG 間にはサージ吸収用にサージアブソーバ

Nを取り付けています（図 12）。絶縁抵抗測定お

ZG

ZNR3

ノイズ
フィルタ

ZNR2

絶縁抵抗測定および耐電圧試験時は
ZG,G端子間の接続を外す※試験時以外は必ず接続

よび耐電圧試験を行う場合は、ZG,G 間の接続を外して試験を行ってください。
試験時以外は必ず、ZG,G 間を接続してくだ
さい。

G
G

ZNR1：サージアブソーバ（220V）
ZNR2：サージアブソーバ（470V）
ZNR3：サージアブソーバ（470V）
ｱｰｽｽﾀｯﾄﾞ

図12. 耐圧試験時の注意点

備考
・出荷時は、端子台の ZG,G 端子間に短絡片を取り付けております(標準)。
・出荷時は、端子台の G 端子とアーススタッドの G 端子間に短絡線を取り付けております(標準)。

9.2

試験運転手順(1) 制御電源“入”操作
盤の“8D”(装置の制御電源供給スイッチ)投入後、AT き電回路用故障点標定装置の電源スイッチ
を投入します。
(2) プログラムRUN表示灯の確認
電源投入時に 30 秒程度“赤”が点灯し、装置が正常動作し始めると“緑”に切替わります。
必要に応じて以下の試験項目を実施します。
(3) 送量試験

9.4.1項参照(4) 虚負荷試験

9.4.2項参照(5) 総合試験

9.4.3項参照

9.3

巡回点検手順
表 16 の項目を確認してください。
表 16. 巡回点検項目
点検項目

確認事項

電源表示灯の確認“緑”点灯

プログラム RUN 表示灯の確認“緑”点灯

LCD 表示モジュール確認

計測起動表示やエラー表示がないこと- 31 -

9.4

機能確認試験方法

9.4.1 送量試験
1.

「7.3 点検・装置状態表示」の【送量テスト画面】を参考に任意の数を作成し作成し送信しま
す。11、22、44、88表示で各ビットの簡易チェックができます。

2.

中央制御所（CC）のプリンタにデータ印字されるので、ATロケータの表示と印字が一致することを確認します。

9.4.2 虚負荷試験(1) 試験方法
1.

電線の停電後、テストプラグおよび電圧・電流の発生機能を備えた試験器を用い、図13に準じて試験回路を構成します (図13の試験器は便利な構造のものを当社で別途販売しています)。
以下の記述は、ATロケータが標準的構成となっているものとしています。
注：CT回路のテストプラグは、外線側CTの開放を防ぐために、必ず外線側に短絡バーをかけて使用して下さい｡
PT回路のテストプラグは、開放のままです｡

2.

故障点標定装置の送量/停止スイッチを「停止」側にたおし、中央制御所（CC）への送量を停
止します｡

3.

試験項目および方法を表17に示します｡

PT 回路
テストプラグ
0～50A

0～100VAC 100V

CT 回路
テストプラグ

K

F

L

VR
SW1

V

IR1
SW2

短絡バー

図 13. 虚負荷試験回路図- 32 -

U

SW3

A

V

電流計

電圧計

IR2
PB

表 17. 虚負荷試験項目
試験

電圧･電流の整定

項目
外部
起動

盤端子

SW3：
「電流調整」□SP～□SFA 間→

SW2：「電圧調整」VR→右一杯、（52V 以上）

故障判別「T-R ｺｼｮｳ」表示
伝送符号 I20 ビット有瞬時短絡
VR→左廻し(降)表示：[06]=0600A

SW3：「電流調整」IR2→2A 調整

自動起動する)

起動

SW2：「電圧調整」VR→左一杯

IR2→右廻し(昇)「T-R ｺｼｮｳ」表示
伝送符号 I20 ビット有

(電圧 50V 位で

自動

電流

標定値
表示：[06]=0600A

SW2：
「自動」

IR2→2A に調整

故障点標定装置の動作

操作

表示：[01]=0060A

判別条件限界点付近

表示：[01]=0100A「T-R ｺｼｮｳ」表示

SW3：「電流調整」IR2→0.33A に調整。

表示値は以下の通り

伝送符号 I20 ビット有調整後「自動」にして→以下同様

電流値×3 ±100Aにして 5・10・20・30・33.3A 以※ 33.3A 以上は上の各電流値について試験する。

9999A 表示

（48V 以下）(電流 0.2A 位でSW3：「電流調整」IR2→左一杯自動起動する)

SW2：「自動」VR→左一杯「自動」PB→押す

特性

注：「電流調整」＝「故障電流調整時入」「電圧調整」＝「故障電圧調整時入」事故判別でF-R故障表示の試験を実施する場合は、図13の虚負荷試験回路でK､Lの極性を反転してください。
(2) 試験上のご注意
1.

試験電流調整時に連続して大電流(約45A以上)を流すと装置故障を検出します。この場合一度電源を切にしてから再投入して装置復帰してください。

2.

表17の試験方法は図13の試験器を用いた場合のものです。

3.

IR2→2A調整となっていますが調整値はこれにこだわらないでください。

4.

2台の故障点標定装置を同時に試験する場合は、CT回路を直列、PT回路を並列にして盤のCT回路の接地を外してください。

5.

一度起動がかかって故障点標定装置が動作すると、26秒間は再起動しません。次の起動を行う
ときは26秒後に行ってください。

6.

試験電流Iと計測値との関係は次のようになっています｡
試験電流I(A) = 計測値×

7.

1
3

故障点標定装置は原則的に平均値計測動作ですので、SPなど試験電源の波形が歪んでいる箇
所では、工場でのデータと若干相違することがあり、標定異常を誤認される場合があります。
これを避けるため、電圧計･電流計は整流形のメータを御使用ください｡整流形のメータをお持ちでない場合は、電流回路だけでも図14の回路として、流れる電流はメータの表示×1.11(正弦波の波形率)として誤差を計算して下さい。
- 33 -

I

K
L

分流器

計測部

+
mV 可動コイル形-

図14. 電流値の測定例
9.4.3 総合試験
(1) 試験方法
1.

図13の虚負荷試験回路を構成しておき、電圧･電流の条件を表17の「外部起動」に準じて整定
します (電圧52V以上、電流2A)。

2.

送量/停止スイッチを「送量」にします｡

3.

各回線の試験項目および方法を表18に示します｡(2) 試験上の注意
1.

44F,50Fを動作させると、これに関係するATロケータが（隣接するポストを含めて）全て動作し、虚負荷電流の流れているATロケータは、電流値の3倍の値を、他のATロケータは「00」を
中央制御所（CC）へ送量します｡

2.

次の試験を行うには、26秒待って下さい｡- 34 -

表 18. き電状態送量試験項目
中央制御所（CC）への動作
場所

テスト項目

操作

内容
44,50 なし

1. 配電盤の延長条件→なし

延長なし

2. 呼出起動44,50 なし
延長なし
SS
SP

2. 供試 AT ロケータ 44F,50F→動作

SSP
ATP

2. 供試 AT ロケータと反対線の 44F,50F→動作(11F の試験であれば 12F の 44F,50F)
1. 配電盤の延長リレー→動作

延長あり

2. 供試 AT ロケータの 44F,50F→動作

44,50 なし

1. 配電盤の延長条件→なし

延長なし

2. 呼出起動
1. 配電盤の延長条件→なし
2. 供試 AT ロケータと反対線の 44F,50F→不動作
1. 配電盤の延長条件→なし

延長なし

2. 供試 AT ロケータ 44F,50F→動作

延長あり

〃

遠制装置の
〃

仕様に
〃

よります
〃

SSP,ATP:(1F の試験であれば 2F の 44F,50F)

44,50 あり

44,50 なし〃

1. 配電盤の延長リレー→動作

44,50 あり

延長なし〃

(11F の試験であれば 12F の 44F,50F)

延長なし

44,50 なし

10 位・1 位
表示値

2. 供試 AT ロケータと反対線の 44F,50F→不動作
1. 配電盤の延長条件→なし

延長あり

100 位

1. 配電盤の延長条件→なし

44,50 あり

44,50 なし

デジタル

指令

〃

1. 配電盤の延長リレー→動作
2. 供試 AT ロケータと反対線の 44F,50F→動作〃

SSP,ATP:(1F の試験であれば 2F の 44F,50F)

44,50 あり

1. 配電盤の延長リレー→動作

延長あり

2. 供試 AT ロケータの 44F,50F→動作

注1.

中央制御所（CC）への動作は遠制装置の仕様によります。

注2.

SSP,ATP個所は常時延長ビットが立っています。

注3.

SSP,ATP個所で一部44F,50F設備のないところもあります。

- 35 -〃

9.5

不良の判断と処置
AT ロケータは常時点検により装置の機能チェックを行っていますので、プログラム RUN 表示灯の“緑”

点灯で装置正常と判断できます。
装置が常時点検で異常を検出した場合、プログラム RUN 表示灯を“赤”
点灯すると共に外部表示を行います (故障表示 ER 出力)。不良の復旧は、電源ユニットを含むプリント板一式を予備品と交換して下さい。常時点検によりチェックできない箇所は、AT ロケータ内部 PT、CT、LCD 表示モジュールがあります。必要に応じて以下の試験でチェックすることができます。
不良が発生した時の処置内容を表 19 に記載します。
診断項目

試験方法

PT、CT

虚負荷試験

LCD 表示モジュール

設定確認、精度テスト

表 19. 不良発生時の処置
不良状況

処置
不良回線側電源をOFFにする
前面パネル表示部をはずす
電源ユニットと内部プリント板実装状態をチェックします①②③① プログラムRUN表示灯

電源ユニットがシャーシ部に密着実装しているか
内部プリント板のカードプラを押してみる
CPU回路と前面パネル表示部のフラットケーブル
ロックが確実か（図15参照）

実装状態不良なら復旧後電源をONにする”赤”点灯② 外部表示：装置故障

プログラムRUN表示灯”緑”なら① 設定確認② 精度テスト実施
異常のないことを確認して終了
プログラムRUN表示灯”赤”なら電源ユニットおよび内部プリント板を予備品と交換し、電源をONする

実装状態が良なら電源ユニットおよび内部プリント板を予備品と交換し、電源をONする- 36 -

9.6

プリント板取替え手順

9.6.1 CPU 回路・入出力回路○ 取外し方法
1.

前面パネル表示部の取付ネジを外し、前面パネル表示部を外します｡

2.

図15のようにCPU回路と前面パネル表示部を接続しているフラットケーブルのロックレバー
を起こし、フラットケーブルを外します。

ロックレバー

図15. フラットケーブルのロックレバー
3.

プリント板を抑えている金属板を外します。

4.

図16のようにカードプラを起こすと、CPU回路および入出力回路をマザーボードから取り出すことができます。

カードプラ

図 16. 差し込み基板のカードプラ○ 取付け方法
注：プリント板を交換する場合、CPU 回路に実装しているデジタルロータリスイッチ（DS1-1～
DS1-3）およびディップスイッチ（DS1-5）の設定は、交換するプリント板と比較し、必ず同じ設定にして交換して下さい。デジタルロータリスイッチは小型のマイナスドライバにて回転し設定します。設定変更する時は取扱いに十分注意して下さい。
DS
C
8

0

4

- 37 -

1.

図17のようにプリント板のエッジと上下のガイドレールの溝に沿って軽く押し込み、コネク
タが確実に接続するまで(コネクタ接触時、抵抗を感じる)カードプラ★印部分等を使って押し込みます｡★

★
図17. 差し込み基板の挿入
2.

プリント板を抑えていた金属板を取り付けます。

3.

フラットケーブルの誤挿入防止キーとコネクタのキー溝を合わせ、CPU回路と前面パネル表示部にフラットケーブルを取り付けます。フラットケーブルの取付は、フラットケーブル側のプ
ラグの中心付近を強く押し込むとカチッと音がして、上下のロックレバーがフラットケーブ
ルを押さえます。

4.

前面パネル表示部の取付ネジを締めます｡

9.6.2 電源ユニット

ＯＮ
０．５Ａ

電 源

ＯＦＦ

取手（ツマミ）

図 18. 電源ユニットの取手（ツマミ）○ 取外し方法
1.

電源ユニットの取付ネジを外し、図18の取手（ツマミ）を持って引き抜きます。引き抜くときに左右に軽く振りながら抜くと取り外すことができます。

○ 取付け方法
1.

電源部のプリント板部分をシャーシ左右のガイドレール溝に合わせて軽く押し込みます｡

2.

パネル面との隙間がないことを確認した後、前面パネルの取付ネジを締めます｡- 38 -

9.6.3 インターフェイスユニット

取手（ツマミ）

図 19. インターフェイスユニットの取手（ツマミ）○ 取外し方法1.

装置背面からインターフェイスユニットの取付ネジを外し、図19の取手（ツマミ）を持って引き抜きます。

2.

インターフェイスユニットに接続されているケーブルを取り外します。

○ 取付け方法

9.7

1.

インターフェイスユニットにケーブルを取り付けます。

2.

シャーシ左右のガイドレール溝に合わせて軽く押し込みます｡

3.

パネル面との隙間がないことを確認した後、取付ネジを締めます｡

設定の確認

予備器と取り替えた後、「7.3 点検・装置状態表示」より設定内容を確認し、交換前から差異がない
ことをご確認ください。
9.8

メンテナンス
製品寿命として設計上の期待値は 20 年ですが、AT き電用故障点標定装置に使用している部品によっては寿命の短いものがあるため、10 年に 1 度オーバーホールされることを推奨致します。10 年を目安とし、弊社営業まで整備依頼をいただくようお願い致します。表 20 にオーバーホール対象品を記載します。
表 20. オーバーホール対象品
対象
電源回路

オーバーホール対象部品

数量／1 ユニット

スイッチング電源

1- 39 -

オーバーホール推奨時期
製造後 10 年