ИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1524

1524

1524

В помещении котельной, выделенном в противопожарную секцию,разрешается хранить:••До 3 м3 топочного мазута в несгораемой ёмкости, под которойустанавливается ванна от розлива, с объёмом не менее 50% отобъема ёмкости для топочного мазута.
До 0,5 м3 твердого топлива.

Расстояние от ёмкости с мазутом до наружной
отопительного котла должно составлять не менее 1 м.

поверхностиБолее точные требования для систем отопления указаны в стандарте
EVS 812-3 «Пожарная безопасность строений. Часть 3: Отопительныесистемы».

5) РАЗДЕЛЕНИЕ СТРОЕНИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕСЕКЦИИ
Гараж выделяется в самостоятельную пожарную секцию, если егоразмер превышает 60 м2. Помещение котельной выделяется вотдельную противопожарную секцию, если общая мощность
отопительногооборудования,расположенноговкотельномпомещении, превышает 25 кВт. Если в котельной хранитсяотопительный материал более чем на три дня, котельная отделяется всамостоятельную пожарную систему вне зависимости от мощностикотла.
Более точные требования по устройству гаража указаны в стандартеEVS 812-4 «Пожарная безопасность строений. Часть 4: Пожарнаябезопасность производственных и складских зданий и гаражей».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯВспомогательные материалы и инструкции представлены на домашнейстранице Спасательного департамента:http://www.rescue.eeПостановление министра внутренних дел № 17 от 03.03.2017 г«Требованияпожарнойбезопасностиипротивопожарноговодоснабжения,предъявляемыек
строению»доступнов
Государственном
вестнике
(RiigiTeataja)поадресу:https://www.riigiteataja.ee
EVS 812-3 «Пожарная безопасность строений. Часть 3: Отопительныесистемы».
EVS 812-4 «Пожарная безопасность строений. Часть 4: Пожарнаябезопасность производственных и складских зданий и гаражей».
EVS812-6«ПожарнаябезопасностьПротивопожарное водоснабжение».

строений.

Часть

6:EVS 812-7 «Пожарная безопасность строений. Часть 7: Требования,предъявляемые к строениям по обеспечению пожарной безопасности».
Стандарты доступны за отдельную плату на домашней страницеЭстонского центра стандартов (EestiStandardikeskus) по адресу:www.evs.ee. Вы также можете бесплатно ознакомиться со стандартамив читальнях стандартов Эстонии: Центр стандартов, библиотекиТартускогоиТаллиннскогоТехническогоУниверситетов,Национальная библиотека Эстонии.

6) ВЫХОДЫ НА ЧЕРДАК И КРЫШУМинимальные размеры проёма люка должны быть 600х800 мм. Дляпрохода к дымовой трубе на крыше должен быть ведущий к ней люкили лестница, при необходимости и ходовые мостики.

7) ДОСТУП СПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ К СТРОЕНИЮК зданию должен быть обеспечен подъезд, пригодный дляспасательной техники. Ширина подъезда должна составлять не менее
3,5 м, а несущая способность не менее 25 т. Следует также учитывать
высоту спасательной техники (высота сводчатого прохода 4 м).

8) ВОДА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯРешение для подачи воды в целях наружного пожаротушения должнобыть отражено в строительном проекте здания. Для полученияразрешения на эксплуатацию должно быть представлено готовоерешение.
В случае природных и искусственных мест водозабора необходимо
убедиться, отвечает ли место водозабора соответствующимтребованиям, и обеспечен ли круглогодичный доступ к данным местамводозабора.
Возможности получения воды для пожаротушения должнысоответствовать стандарту EVS 812-6 «Пожарная безопасность
строений. Часть 6: Противопожарное водоснабжение».
Информацию об имеющихся местах водозабора для пожаротушенияможно получить в местном самоуправлении.

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ1СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Рег. номер 70000585
Адрес: ул. Рауа, д. 2, 10124 Таллинн
Телефон: 628 2000
rescue@rescue.eeКруглосуточный информационныйтелефон службы спасения: 1524Западный спасательный центрВосточный спасательныйцентр
Ида- и Ляэне-Вируский уезды
Адрес: ул. Раху, д. 38,41532 Йыхви
Телефон: 339 1900
ida@rescue.eeПярнуский, Раплаский, Ярваский,Саареский, Хийуский уезды
Адрес: ул. Пикк, д. 20а,80013 Пярну
Телефон: 444 7800
laane@rescue.eeСеверный спасательный центрЮжный спасательный центрТаллинн и Харьюский уездАдрес: ул. Эрика, д. 3,10416 Таллинн
Телефон: 628 7500
pohja@rescue.eeЙыгеваский, Пыльваский,Тартуский, Валгаский,Вильяндиский и Выруский уезды
Адрес: ул. Яама, д. 207,50705 Тарту
Телефон: 733 7300
louna@rescue.ee

WWW.RESCUE.EE

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИНОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ112

112

МЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 112ПОЖАРНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИСТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛОГО ДОМАНОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ112ИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ1524

ИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ1) КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИДля постройки жилья необходимо обратиться в местное
самоуправление (далее – МС). Необходимо выяснить, была лиустановлена детальная планировка района, в котором планируется
строительство жилого дома. Если составление детальной планировкине является обязательным, то МС выдает условия на проектирование.
МС определяет список учреждений, в которые следует обратиться засогласованием для принятия планировки.

Каждое здание имеет свой класс пожарной безопасности, всего их три:класс TP1 (огнестойкое здание), TP2 (трудно сгораемое здание), TP3(сгораемое здание). Индивидуальный жилой дом, как правило,относиться к классу TP-3, т.е. сгораемое здание, которое разрешаетсястроить до 2-х этажей. В случае здания класса TP-3, к его несущимконструкциям (колонны, балки перекрытий, несущие стены и т.д.)требования по огнестойкости не предъявляются; и поведение несущих
конструкций при пожаре неизвестно.

Одним из таких учреждений обязательно является Спасательныйдепартамент.
Детальная планировка или условия на проектирование являются
основанием для составления строительного проекта; в данных
документах указываются общие требования или ограничения кпланируемому строению. Строительный проект должен быть составленили проверен лицом, обладающим надлежащей компетенцией вобласти проектирования. МС определяет список учреждений,согласование которых требуется строительному проекту для выдачиразрешения на строительство. Одним из таких учрежденийобязательно является Спасательный департамент.
Начинать строительство можно только после получения в МСразрешения на строительство. Для получения разрешения настроительство необходимо представить в МС согласованный со всеми
необходимыми службами строительный проект, и ходатайство ополучении разрешения на строительство. После получения со стороныМС разрешения на строительство, можно приступать непосредственнок строительству.
Для эксплуатации построенного здания необходимо оформить
разрешение на эксплуатацию данной постройки, до начала еёэксплуатации. Для получения разрешения на эксплуатациюсобственник
построенногозданияподаетсоответствующее
ходатайство в МС, которое определяет состав комиссии по выдаче
разрешения на эксплуатацию в целях проведения осмотра здания. Всостав комиссии всегда входит представитель Спасательногодепартамента.
Представитель Спасательного департамента в составе комиссии повыдаче разрешения на эксплуатацию проверяет соответствие
строения строительному проекту и действующим требованиям с точки
зрения пожарной безопасности. В ходе осмотра здания представителю
Спасательного департамента следует представить следующие
документы:••••••••••

Согласованный со спасательным учреждением строительныйпроект
Журнал строительных работ
Свидетельство соответствия электрической установкиПри необходимости документ, подтверждающий огнестойкость
несущих строительных конструкцийПри необходимости документ, подтверждающий наличие границ
противопожарных секцийПри необходимости документ, подтверждающий наличие
возможности наружного пожаротушения
Декларации или сертификаты соответствия для компонентов
отопительной системы (отопительная установка, дымоход)Акт оценки технического состояния отопительной системы состороны трубочистаИнструкция по эксплуатации и обслуживанию отопительного
оборудования
Паспорт отопительного оборудованияВАЖНЕЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ1524

Если здание возводится в соответствии с классом TP1 (огнестойкое)или TP2 (трудно сгораемое), тогда при пожаре несущие конструкции
здания должны не разрушаться в течение 60 или 30 минутсоответственно. Огнестойкость несущих конструкций должна бытьподтверждена в письменном виде.

2) БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ
Если расстояние между зданиями на различных участках
недвижимости составляет менее 8 м, необходимо возвести
противопожарную или огнестойкую стены, или принять иные,препятствующие распространению огня строительные меры.
Различные возможности приведены в п. 12 стандарта EVS 812-7«Пожарная безопасность строений. Часть 7: Обеспечение в ходепроектирования и строительства основного требования и требований вотношении пожарной безопасности, предъявляемых к строениям».

1524
Например, температурный класс металлической дымовой трубы
банной каменки должен быть не ниже Т600, если производителем
каменки не предусмотрено иное.
В любом случае, у каждой отопительной установки должен бытьотдельный дымовой канал или дымовая труба. Объединение двухотопительных установок в один дымовой канал допускается только прииспользовании одного вида топлива, одной мощности очагов, ивыполнения в месте ввода соединительных каналов специальных
рассечек в соответствии требованиям. Для отопительных установок,температура выходных газов которых превышает 400 0С (например,банная каменка), всегда предусматривается отдельный дымовойканал.
Плинтус высотой до 150 ммБазальтовая вата,плотностью не менее 100
кг/м3, температура
плавления не менее 900 0СНа рисунке показаны
требования припрохождении дымовой
трубы через перекрытие,если температура
продуктов горения вдымовой трубе непревышает 350 0С.
100 мм3) УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В СТРОЕНИИВ каждом жилом помещении индивидуального жилого дома должен
находиться как минимум один автономный датчик пожарной
сигнализации. Рекомендуется, чтобы в жилом доме имелся какминимум один 6-килограммовый огнетушитель, желательно на каждомэтаже.

4) ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Отопительную систему, состоящую из отопительного устройства,соединительного канала и трубы, работающей на твёрдом топливе,может строить в качестве коммерческой деятельности илиустанавливать лицо, обладающее свидетельством квалификации
печника. Для собственного использования (в индивидуальном жиломдоме) систему отопления на твердом топливе может строить иустанавливать лицо, не имеющее свидетельства о квалификации
печника. Убедиться в наличии свидетельства о квалификации печникау лица, предоставляющего соответствующие услуги, можно надомашней странице Фонда профессиональной квалификации(Kutsekoda) по адресу: http://kutsekoda.ee.
При строительстве системы отопления, в зависимости от мощностиотопительного очага, важно подобрать необходимый диаметр трубы. Взависимости от видов сжигаемого топлива используются различныеотопительные устройства и различные дымовые трубы, выбор которых
зависит от температуры выходных дымовых газов, образующихся впроцессе горения. Также имеется очень широкий ассортимент
дымовых труб, причем для каждой конкретной дымовой трубы
определяется допустимая температура выходных продуктов сгорания(температурный класс дымовой трубы). Температурный класс
обозначается буквой «Т»: например, Т600 означает, что в дымовую
трубу разрешается выводить продукты сгорания температурой до 6000С.
Очень важно следить за тем, чтобы температурный класс дымовой
трубы не был меньше температуры выходных газов отопительнойустановки. К соединительным дымовым патрубкам предъявляются
такие же требования, как и к дымоходам.

Настил толщиной до30 ммПотолочная балка

Внешнюю поверхность отопительного очага и дымовой трубы можно
покрыть раствором или краской, устойчивой к высокой температуре. Недопускается покрытие дымовой трубы гипсовой плитой и т.п., еслипроизводителем не предусмотрено иное. Каменная дымовая трубадолжна проверяться по всей длине.
Дымовая труба должна выходить на высоту 0,8 м от поверхности
кровли. В случае кровельного покрытия из огнеопасного материала(например, дранка (кровля из щепы), гонт (деревянная черепица),шиндель (деревянные пластины) или мягкая кровля (рубероид))дымовая труба должна выходить на 1,2 м от поверхности кровли.
Также, в этом случае дымовая труба должна быть снабженаискроуловителем. Для чистки дымовой трубы на крыше должен бытьлюк или лестница, ведущая к дымовой трубе.
Перед отопительной установкой должно быть не менее 1 м свободного
пространства, а перед сажевыми люками для золы это расстояние
должно составлять не менее 0,6 м. Нижний край сажевого люка должен
быть расположен от пола на высоте не менее 50 мм, выполненного изогнеопасного материала.
На рисунке показаны размеры
покрытия пола из огнеупорного
материала (например, стекло,жесть и т.п.), требующегося дляустановки перед отопительным
очагом. В случае очага с дверцейдопускается покрытие меньшегоразмера.

Отверстиеотопительногоочага

Очаг с дверцей 400 мм Поверхность полаиз огнеупорногоОчаг без дверцы 750 мм материалаОчаг с дверцей 100 мм 100ммОчаг без дверцы 150 мм 150 ммДалее приведены общие требования пожарной безопасности. Следует
обратить внимание на то, что в отношении каждого конкретного здания
могут существовать определенные различия.

Характеристики отопительной установки и дымовой трубы должны
быть указаны в их документации.

Для отопительных установок весом более 150 кг необходимо возводить
отдельный фундамент. Топливо следует хранить в предусмотренномдля этого помещении. Топливо, предназначенное максимально длядвух сеансов отопления, можно хранить поблизости от отопительнойустановки.

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ112

112112