2RTN..

STA23, STA63, STA73

SSA..

VPD../VPE..

VDN../VEN..

AVN15-15

AVN15A16

ACVATIXTM

小型バルブ、ラジエーターバルブ
アクチュエーター、製品一覧
ラジエーター、床暖用機器一覧

熱動式サーマルアクチュエーターRTN.. ：自力式、電源不要
 CEN-認証、DIN EN215 パート 1 対応試験済み
 ノイズレスアクチュエーター
 長寿命
 手動調整および最大、最少設定可能
電動サーマルアクチュエーターSTA..,：デマンド制御が可能
 ノイズレス 長寿命
電動アクチュエーター SSA.. 正確なデマンド制御が可能
 自動ストローク調整
 長寿命
 低ノイズ プラグイン式ケーブル接続
プリ設定型小型弁 VDN.., VEN.., VUN..
 CEN-認証、DIN EN215 パート 1 対応試験済み
 インサート交換可能（リーク時）
差圧自力調整機能付きラジエーターバルブ VPD.., VPE.. (MCV) ：ミニコンビバルブ
 低ノイズ 他の圧力調整装置不要
 簡便な圧力バランス機能
 省エネに貢献
豊富なアクセサリー シンプル、簡単な取付け
 高い安全性

CE1N2100en
2017-07-20100

機器組合せ サーマル式、電動式アクチュエーター、バルブおよびフィッティング概要
サーマル式：電源不要

電動式

いたずら防止装置

いたずら防止装置

ATN2

AL41

手動操作

いたずら防止装置
AL40

コンプレッションフィッティング（銅管用）

AVN15-15
AVN15-15

コンプレッションフィッティング(注) 上のタイプで、DIN タイプのみ国内販売が可能（プラスチック管用）
AVN15A16

アクセサリー

シーリングインサート
AV100-VP1

シーリングインサートは以下のラジエーターバルブに使用可能です。
VPD.. および VPE..

2/6
アーチバック㈱小型バルブ、ラジエーターバルブ

CE1N2100en
2017-07-20

タイプ
型式

説明

ネジ
[inch]ADN10

⅜ADN15½ADN20¾

ラジエーターロックシール弁

AEN10

⅜AEN15½AEN20いたずら（取外し）防止

ATN4手動操作ノブ

AVN15-15

コンプレッションフィッティング
（銅管用）

シート
ストレート型
N2107
アングル型
N2100
バルブ側接続½

コンプレッションフィッティング（プラスチック管用）

1)

データ

¾

ATN2

AVN15A16

備考1)

 15 mm
バルブ側接続½

 16 x 2 mm

配管側接続サイズ

3/6
アーチバック㈱小型バルブ、ラジエーターバルブ

CE1N2100en
2017-07-20

型式

説明

ネジ
[inch]

RTN51..

データ
シート

自力式

熱動サーマルアクチュエーター
- 白 (RAL 9016)

備考1)

M30x1.5- 艶有りまたは艶消し

N2111

RTN71

熱動サーマルアクチュエーター

M30x1.5

リモートセンサー付き

RTN81

熱動サーマルアクチュエーター

M30x1.5

リモート設定付き

M30x1.5

AC 230 V

SSA31

電動アクチュエーター

SSA81

電動アクチュエーター

M30x1.5

AC 24 V

SSA61

電動アクチュエーター

M30x1.5AC / DC 24 V

STA23

電動サーマルアクチュエーター

M30x1.5

AC 230 V

STA73

電動サーマルアクチュエーター

M30x1.5

AC / DC 24 V

STA73PR/00

電動サーマルアクチュエーター

M30x1.5

AC / DC 24 V

STA63

電動サーマルアクチュエーター 0 - 10 V

M30x1.5

AC 24 V

VDN110
VDN115

N4893

N4884

⅜ラジエーターバルブ½

VDN120¾VEN110⅜VEN115½ラジエーターバルブ

VEN120¾ストレート型, DIN

N2105
N2105

アングル型, DIN

VPD110A-45
VPD110A-90

⅜

VPD110A145
VPD115A-45
VPD115A-90

ストレート型, DIN

VPD115A145½

VPD110B200

ミニコンビバルブ(MCV)：VPD115B-

差圧調整機構付きラジエーターバルブ

N2185200
VPE110A-45
VPE110A-90

⅜

VPE110A-145
VPE115A-45

アングル型, DIN

VPE115A-90
VPE115A-145½

VPE110B-200
VPE115B-2001)

配管側接続サイズ

4/6
アーチバック㈱小型バルブ、ラジエーターバルブ

CE1N2100en
2017-07-20

技術的注意事項
NO 常時開NO, NC valves

NC 常時閉バルブとアクチュエーターの組合せ

NO 機能
NC 機能





アクチュエーター無しでバルブステムが伸びた状態の時「開」
例： VDN.., VEN.., VUN..またはコンビバルブ VPD.. ,VPE..など
アクチュエーター無しでバルブステムが伸びた状態の時「閉」
例： V..P47..



電源「断」でアクチュエーターのステムが縮む
バルブは「開」
電源「断」でアクチュエーターのステムが伸びる
バルブは「閉」

サーマルアクチュエーター RTN.. は負荷要求に応じてラジエーターバルブを開閉し温水流量を制御します。
 負荷要求が増えるとアクチュエーターのステムが上昇し（縮み）バルブは全開となります。
 負荷要求が減少するとアクチュエーターのステムは下降し（伸びて）バルブは全閉となります。

RTN..

STA..

STA..
電源「断」時バルブタイプ (NO タイプ) VDN.., VEN.., VUN..
 VPD.., VPE..

注意

STA63, STP63

閉 (NC 機能)

DESIGO RX..で制御する場合、STA73PR/00.. を使用してください。

アクチュエーターSTA63 は、DC 0...10 V 信号と共にステムが縮む方向 (Y )に動作しNO タイプのラジエーターバルブの制御に使用します。
逆に STP63 は、DC 0...10 V 信号と共にステムが伸びる方向(Y )に動作するため NC タ
イプの小型弁の制御が可能です。
運転時
動作方向

停電時
制御信号

アクチュエーター バルブ動作

DC 0…10 Vステム

電源「断」時STA63Y 増加縮む

NO: 開動作NO 型 VD1..または MCV ：閉

STP63

Y 増加

伸びる

NC: 開動作NC 型小型弁：閉電動アクチュエーターは、DC 0…10 V 比例信号 (SSA61..)または 3 位置信号(SSA31..,SSA81..)で動作し電源「断」時全開となる NO タイプのバルブの制御に使用します。

SSA..
3 位置信号

 Y1 に電圧印加時:
 Y2 に電圧印加時:
 Y1, Y2 無電圧:

DC 0...10 V

 通常制御 制御信号 DC 0 V
 電源「断」

ステム縮む
ステム伸びる
その場で停止バルブ開動作
バルブ閉動作：制御信号 Y に応じてバルブを比例動作：ステムが伸びてバルブは全閉 (A  AB)：アクチュエーターはその場で停止

5/6
アーチバック㈱小型バルブ、ラジエーターバルブ

CE1N2100en
2017-07-20

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱小型バルブ、ラジエーターバルブ

CE1N2100en
2017-07-20