ディジタル逆電力リレー
REVERS POWER PROTECTION DEVICEDRPR-7272mm角の小形ボディに逆電力リレーと電力計をパッケージ
計測応答100ms以下により使 用電力を高速に監視 、
MODBUS通信出力可能。
パワーコンディショナーの高速制御に最適です。

受電端で逆電力や不足電力を監視、系統側で起きた事故を検出し、発電設備などを系統から解列させることができます。

分割型電流センサを使用するため、限られたスペースでも容易に設置が可能です。
追加の設置工事にも柔軟に対応します。(電流センサはオプションです)

コンパクトなDIN72×72mm
サイズで狭いスペースに設置可能。ねじレススプリング式
端子台採用により配線工数を低減します。

安全にご使用いただくために■ 使用環境及び使用条件

下記 の 環境下では 本製品を使用しないでください。誤動作 や 故障 につながることがあります。
① 周囲温度 -10 〜 +55℃、湿度 5 〜 90％ RH を超える場所■ 保守・点検● 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
● 定期点検における交換部品はありません。
● 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコー
ルなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

⑤ 外来ノイズの多い場所⑥ 標高 2000m を超える場所

長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
● 周囲温度 -20 〜 +70℃、湿度 5 〜 90％ RH を超える場所■ 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
① 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所
は 避 け、雨 や 水滴 が 直接当 たらない 場所 に 設置してください。( 保護等級

■ 廃棄
本製品を燃 やしますと、環境 に 悪影響を与えます。本製品を廃棄 する場合

② 腐食性ガスが発生する場所 ( 腐食性ガス：SO2 /H2S など )③ 塵埃の発生する場所④ 振動や衝撃の多い場所⑦ サイクル制御，SCR 位相角制御，PWM 制御のインバータ出力を直接計測した場合、測定誤差が大きくなることがあります。

IP40)② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光 が 当 たらないよう配慮してください。直射日光 が 当 たりますと表面温度 が 上昇し、80℃を超えるとケースの 変形 が 起こることがあり■ 保管● 日平均温度が 40℃を超える場所● 使用環境及び使用条件 ②〜④に該当する場所■ 故障時の処置

故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。

は 産業廃棄物 ( 不燃ゴミ ) としてください。本製品 には 水銀部品、 ニッカド

電池は使用しておりません。
■ システム設計上の配慮
本器 は、内部回路 に信頼性 の 高 い 部品を採用しておりますが、部品 の 偶発ます。

故障等により誤動作や誤不動作が発生する可能性があります。システムの要求される信頼度水準に応じてシステム設計上の配慮（二重化、フェールセー
フ回路の設置）をお願いします。

定してください。整定に誤りがありますと正しく動作しません。

ご使用状況にもよりますが、10 年を目安として更新をお薦めします。

③ 周囲の日平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります。
■ 使用前の準備
本製品 は 使用前 に 整定 が 必要です。取扱説明書をお 読 みのうえ、正しく整■ 製品の交換周期

注意
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
● 結線 は 結線図を確認 のうえ、行ってください。不適切 な 結線 は 機器の故障や焼損、火災の原因となります。
● 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
● 通電電流 に適したサイズの 電線を使用してください。不適切 な 電線の使用は火災の恐れがあります。
● 電線 の 被覆剥き長さは 適正 な 長さで 行ってください。長 すぎると隣の 電線とショートするおそれがあります。また、短 すぎると電線 の 勘合が悪くなり接触不良となるおそれがあります。

● 芯線のひげ線による隣接極との短絡にご注意ください。
● 本製品をご使用される際は、必ず専用の電流センサと組み合わせてご使用ください。電流センサは入力定格を超えて使用しないでください。

● 電流センサを接続する一次ケーブルは、貫通可能な絶縁電線を使用し、非絶縁電線又は導体（ブスバーなど） は使用しないでください。

● 電流センサのコア分割面 にゴミが 付着したり、錆 が 発生 すると特性が悪くなり誤差が生じます。
設置時にコア分割面が汚れないよう十分注意してください。汚れた場合

は乾いた布で清掃してご使用ください。
● 電流センサの二次は、安全のため開放状態で連続通電はしないでください。 ただし、二次端子開放 の 保護回路を内蔵しているため 配線工

事期間中の開放には問題ありません。
● 電流センサには極性があります。設置時に注意して接続してください。

● 制御出力 の 接点容量 は AC125V,70mA、DC200V,70mA です。ご使用の際は使用電圧にご注意ください。

保証について■ 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年といたします。

■ 保証範囲
万一、保証期間中 に 当社製品 に 当社側 の 責 による故障 や 瑕疵 が 明らかになった場合、瑕疵部分の交換、修理を無償で行わせていただきます。 ただし、故障や瑕疵が次の項目に該当する場合は、当社は責任を負いかねます。
● 取扱説明書や仕様書に記載されていない取扱いによる場合。
● 故障や瑕疵の原因が購入品及び納入品以外の理由による場合。
● ご購入後あるいは納入後に行われた当社側が係わっていない改造又は修理が原因の場合。

2● ご購入時あるいは契約時に実用化されていた科学、技術では予見することが不可能な現象に起因する場合。

● 当社製品を貴社の機器に組み込んで使用される際、貴社の機器が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合。
● 本来の使い方以外での用途で使用した場合。
● 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、雷、風水害などの 天変地異 による場合。 なお、当社 の 責 に 帰 すことができない 事由 から生じた損害、二次損害、当社製品以外への損傷及びその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

株式会社第一エレクトロニクス | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 98-154 (1.1) | 5f6ade1

保護継電器ディジタル逆電力リレー

DRPR-72

概要
本器は逆電力継電器とマルチメータの機能を一体化した製品です。使用電力の高速監視 ( 計測応答 100ms 以下 ) により、自家消費型太陽光発電システムなど効率的に発電機を高速制御するシステムの構築に最適です。

特長
■高速応答

計 測 応 答 1 0 0 m s 以 下 に より 使 用 電 力 を 高 速 に 監 視 、

MODBUS通信出力可能。パワーコンディショナーの高速制御に最適です。

■監視と保護を一体化

受電端で 逆電力 や 不足電力を監視、系統側で 起きた 事故を検出し、発電設備などを系統から解列させることができます。

■分割型電流センサを使用

ご注文時の指定事項※形名、台数をご指定ください。仕様コードはございません。

分割型電流センサによる入力のため、限られたスペースでも容易 に 設置 が 可能です。追加 の 設置工事 にも柔軟 に 対応します。(電流センサはオプション)

DRPR-72
形名■省スペース・省工数

コンパクトなDIN72×72mmサイズで、狭いスペースに設置が 可能です。ねじレススプリング 式端子台採用 により配線工数を低減します。

機能
■定格
項目

定格

入力回路

三相3線, 単相3線, 単相2線 共用

三相3線, 単相2線: AC110V, 220V, 440V共用 50/60Hz
単相3線: AC100-200V 50/60Hz

電圧定格
入力

出力

電流定格
制御入力 (BI)MODBUS通信出力
制御出力 (BO)
電源範囲 消費電力

制御電源

突入電流 (時定数)

5A
200A

分割型電流センサ CTF-5A (マルチ計測器製)

分割型電流センサ CTF-200A (マルチ計測器製)

無電圧接点入力: 1点 接点容量 (DC24V 約10mA)

CT二次側接続

低圧回路に使用

Modbus RTU: RS-485 半二重2線式 調歩同期式
2点 光MOS-FETリレー 1a接点
AC85~264V 消費電力: 5VA (定格電圧 AC100/110V, 200/220V)
DC80~143V 消費電力: 2W (定格電圧 DC100/110V) 交流直流両用
定格電圧 AC 110V 2.2A以下 (約3ms)
定格電圧 AC 220V 4.4A以下 (約3ms)
定格電圧 DC 110V 1.6A以下 (約3ms)

5dbe2ae | 98-154 (2.0) | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 株式会社第一エレクトロニクス

3保護継電器ディジタル逆電力リレー

DRPR-72

■保護機能
要素

項目

仕様

ロック, 0.4％〜30.0％(0.1％ステップ)
定格電流に対する％で整定

動作値

動作値の75％以上 (整定値＜1％)
動作値の90％以上 (整定値≧1％)

復帰値

RP

動作時間

逆電力

0.3〜15.0s (0.1sステップ)
2〜600s (1sステップ)
0.1〜1.0s (0.1sステップ)
RPの動作時間以下に整定
RPの整定値による

復帰時間

(67P)

プレ
アラーム

動作時間
復帰時間

UVロック機能

ON: 使用, OFF: 未使用
ロック, 1.0〜30.0％(0.1％ステップ)
定格電流に対する％で整定

動作値

UP
不足電力

(91L)

動作値105%以下
0.3〜15.0s (0.1sステップ)
2〜600s (1sステップ)

復帰値

動作時間
復帰時間

UVロック機能

ON: 使用, OFF: 未使用

断線検出機能ON: 使用, OFF: 未使用

許容誤差

備考

整定値±25％ (整定値＜1％)
整定値±10％ (整定値 1％〜5％)
整定値±5％ (整定値≧5％)

電圧入力: 定格電圧
電流位相: 最高感度角方向
最高感度角: 180°
±5°

-

-

整定値±50ms-

整定値±200ms

動作値および復帰値はRPRの整定値と同じ通信出力のみ出力

整定値±50ms
整定値±200ms

二次定格電圧110V整定: 60V±5％
二次定格電圧220V整定: 120V±5％
二次定格電圧440V整定: 240V±5％
整定値±10％ (整定値＜5％)整定値±5％ (整定値≧5％)--

各相のORにてロック
UVロック値は、二次定格
電圧整定による

電圧入力: 定格電圧
電流位相: 最高感度角方向
最高感度角: 0°±5°

整定値±200ms

各相のORにてロック
UVロック値は、二次定格定格電流の0.5％未満

各相のORにて検出

整定値±50ms

二次定格電圧110V整定: 60V±5％
二次定格電圧220V整定: 120V±5％
二次定格電圧440V整定: 240V±5％

電圧整定による

■計測機能
計測項目

計測可能項目
単相3線

三相3線

最大

最小

U

○

○

I

○

○

単相

DEMAND I

○

○

電力
需要電力

U12, U23, U31, U1N, U3N, U13,
ULLavgULNavgI1, I2, I3, Iavg I1, I3, IN, Iavg
DEMAND
DEMAND
I1, I2, I3, Iavg I1, I3, IN, Iavg
∑P
DEMAND ∑PP
DEMAND P

○
○

○
○

無効電力

∑Q

Q

○

○

電圧
電流
需要電流

皮相電力

∑S

S

○

○

力率

∑PF

PF

○

○

○

○

-

-

-

-

周波数

f

電力量

受電/送電

無効電力量

受電 (LAG･LEAD) / 送電 (LAG･LEAD)

備考
相表示は整定にて『L1-2-3-N』,『R-S-T-N』,『U-V-W-N』
より選択が可能-

演算方法を

Q＝U×I×sinφ または
Q＝√(S2−P2) より選択可能
三相3線は電圧平衡条件付
低入力時『----』表示,
3E8H (1000) 出力
低入力時は0表示・出力
受電 / 送電を個別に計測
受電 (LAG/LEAD) および送電 (LAG/LEAD) を個別に計測

■規格
項目

仕様

準拠規格
安全

トランスデューサ IEC 60688:2012, JIS C 1111:2019
電力量 IEC 62053-21:2003, JIS C 1271-1:2011
無効電力量 IEC 62053-23:2003, JIS C 1273-1:2011
電力用保護継電器 JEC 2500: 2010 (1)IEC 61010-1 (2010) 計測，制御及び試験所使用電気機器の安全要求事項−第1部: 一般要求事項
測定カテゴリⅢ，汚染度 2，最大使用電圧: 300V (ライン対中性点間電圧)

注 (1) 接点容量に関する要求事項を除く。

4

株式会社第一エレクトロニクス | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 98-154 (2.0) | 5dbe2ae

保護継電器ディジタル逆電力リレー

DRPR-72

機能詳細
■通信出力
通信仕様

仕様･性能

ビット速度

Modbus
RTUモード

伝送符号

スタートビット
データ長

終端抵抗

パリティ

RS-485 半二重2線式 調歩同期式
ストップビット
4800 / 9600 / 19200 / 38400bps
伝送コード
NRZ
ケーブル長
1ビット
アドレス
8ビット
なし / 偶数 / 奇数
誤り検出
端子部に外付け 1W 100Ω (製品に添付)

1ビット / 2ビット
バイナリ

1000m (総延長)1〜247 (接続台数 最大31台)
CRC-16 (X16+X15+X2+1)

■制御出力
項目

仕様

出力方式

接点容量

接点構成

復帰方式

出力要素

仕様･性能

出力点数

制御出力1
制御出力2

2点

光MOS-FET リレー 1a接点

AC125V 70mA (抵抗負荷, 誘導負荷) , DC200V 70mA (抵抗負荷, 誘導負荷)
a接点
Auto (自動復帰) / Hold (手動復帰) 整定にて切替
逆電力 (67P)
不足電力 (91L)

■制御入力
項目
仕様

機能

仕様･性能

入力点数

入力定格

最小動作パルス幅
リレーロック入力

状態入力

1点

無電圧接点入力 (DC24V, 10mA)

100ms、連続印加可能

入力中、整定中の制御出力 (RP, UP) をロック
制御入力の状態をMODBUS通信に出力
制御入力の状態をMODBUS通信に出力

整定にて切替可能■測定レンジ
二次定格電圧110V または220Vに対する一次定格電圧を整定、110V〜110.0kVまで整定可能 (32レンジ: 下表参照)

一次定格電圧No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格
1 110.0V 6
400V
10
480V
15 1650V 20 6600V 25 16.50kV
2
110V
7
415V
11
690V
16 2200V 21 6.60kV 26 18.40kV
3 220.0V 8
440V
12
880V
17 2.20kV 22 11.00kV 27 20.00kV
4
220V
8
440V
13
990V
18 3300V 23 13.20kV 28 22.00kV
5
380V
9
460V
14 1100V 19 3.30kV 24 13.80kV 29 33.00kV

No. 一次定格
30 66.00kV
31 77.0kV
32 110.0kV

電流センサと組み合わせて使用する汎用変流器 (CT) に合わせて一次定格電流を30.00kAまで整定可能 (48レンジ)

一次定格電流No. 一次定格 No. 一次定格
1
5.00A
8 20.00A
2
6.00A
9 25.00A
3
7.50A 10 30.00A
4
8.00A 11 40.0A
5 10.00A 12 50.0A
6 12.00A 13 60.0A
7 15.00A 14 75.0A

No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格 No. 一次定格
15 80.0A 22
400A
29 1200A 36 3500A 43 9.00kA
16 100.0A 23
500A
30 1500A 37 4000A 44 10.00kA
17 120.0A 24
600A
31 1600A 38 4500A 45 12.00kA
18 150.0A 25
750A
32 1800A 39 5000A 46 15.00kA
19 200.0A 26
800A
33 2000A 40 6000A 47 20.00kA
20 250.0A 27
900A
34 2500A 41 7500A 48 30.00kA
21 300.0A 28 1000A 35 3000A 42 8000A

5dbe2ae | 98-154 (2.0) | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 株式会社第一エレクトロニクス

5保護継電器ディジタル逆電力リレー

DRPR-72■性能・階級
計測項目

測定レンジ / 表示仕様

電圧

AC110V〜110.0kV
AC5.00A〜30.00kA
一次電圧, 電流整定による一次電圧, 電流整定による一次電圧, 電流整定による
LEAD0.000〜1.000〜LAG 0.000
45.00〜65.00Hz
表示: 9桁表示: 9桁

電流、需要電流
電力、需要電力
無効電力
皮相電力
力率

周波数
電力量

無効電力量

表示

0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
-

-

需要電流は表示のみ
需要電力は表示のみ-

電圧平衡条件付-

単位: kWhまたはMWh

2.0
2.0

単位: kvarhまたはMvarh

通信出力

1秒
100ms以下 (ビット速度:19200bps, 38400bps設定時)

需要電力

0秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 40秒 / 50秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 4分 / 5分 / 6分 / 7分 / 8分 / 9分 /10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分 (95%時限)

需要電流

時限整定

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0.5

備考

出力

電流, 電圧 : 実効値演算方式
需要電流 : 熱動形に合わせた演算方式, 需要電力デマンド時限内での平均値
電力, 電力量 : 時分割掛算方式
無効電力, 無効電力量 : 時分割掛算方式または、電力・皮相電力から算出 (整定にて選択)
皮相電力 : 電圧、電流より算出
力率 : 電力、無効電力より算出
周波数 : ゼロクロス周期演算方式

動作方式

計測応答

表示

階級指数 (2)また、本器は動作原理上、次のインバータ出力を直注 (2) 特に指定のない限り、デジタル表示の固有誤差はフルスケールに対する%、出力は出力スパンに対する%となります。
接計測した場合、誤差が大きくなります。サイクル制御, SCR位相角制御, PWM

■詳細仕様
項目

仕様

温度の影響

使用グループ Ⅰ (usage groupⅠ)
10〜35℃で階級指数内, 0〜45℃で階級指数の2倍以内, -10〜55℃で階級指数の3倍以内

停電保証
表示更新時間液晶表示器

表示素子 / 構成

バックライトLCD視野角電圧回路
電流回路

入力消費VA
使用温湿度範囲
保存温度範囲最大値, 最小値, 積算値, 各整定値 不揮発性メモリにてデータ保持
1秒
主監視: 4, 1/2桁: 文字高10mm、副監視: 9桁: 文字高5.8mm
白色: 明るさについて5段階の整定が可能
常時点灯, 自動消灯 (無操作5分後) , 常時消灯から整定が可能
上下方向75°, 左右方向75°
0.25VA以下 (AC110V) , 0.5VA以下 (AC220V) , 0.6VA以下 (AC440V)
負担抵抗 20Ω
0.001VA以下 (電流センサ2次)-10〜+55℃, 5〜90% RH 結露しないこと-25〜+70℃■電気的強度・機械的強度 (3)
項目
過負荷耐量

電圧回路

電流回路

(4)

電源回路

仕様

定格電圧の2倍10秒間, 1.2倍連続定格電流の40倍1秒間, 20倍4秒間, 10倍16秒, 1.2倍連続定格電圧の1.5倍10秒間, 1.2倍連続 (AC電源) ,1.3倍連続 (DC電源)

制御電源、交流入力とアース間 (通信, 制御出力, 制御入力は接地)
制御電源と交流入力, 制御入力, 通信出力, 制御出力間

絶縁抵抗

通信出力, 制御出力, 制御入力相互間
制御出力相互間

制御電源、交流入力とアース間 (通信, 制御出力, 制御入力は接地)
制御電源と交流入力, 制御入力, 通信出力, 制御出力間

電圧試験

通信出力, 制御出力, 制御入力相互間
制御出力相互間

制御電源、交流入力とアース間 (通信, 制御出力, 制御入力は接地)
インパルス電圧試験

制御電源と交流入力, 制御入力, 通信出力, 制御出力間(4)交流入力と制御電源, 制御入力, 通信出力, 制御出力間
制御電源端子間 (他回路は接地)

DC500Vメガーにて50MΩ以上
AC2210V (50/60Hz) 5秒間
AC2210V (50/60Hz) 5秒間
AC500V (50/60Hz) 5秒間
AC500V (50/60Hz) 5秒間
6kV 1.2/50μs
正負極性 各3回

交流入力端子間 (他回路は接地)

6

株式会社第一エレクトロニクス | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 98-154 (2.0) | 5dbe2ae

保護継電器ディジタル逆電力リレー

項目

DRPR-72仕様

IEC 60068-2-6: 2007 による振動数範囲: 10〜55Hz, 振動振幅: 0.15mm (片振幅) , 掃引サイクル数: 10回
IEC 60068-2-27: 2008 によるピーク加速度: 500m/s2

振動
衝撃

注 (3) 電圧回路と電流センサ2次は非絶縁となります。
(4) 電流センサと組み合わせての性能となります。

■外形寸法
項目

仕様

外形: 横×縦×奥行 72×72×85mm
保護等級: IP40
質量: 約250g
ねじレススプリング式端子台: 制御電源, 電圧入力, 電流入力, 制御入力, 通信出力, 制御出力
適合電線サイズ: 28AWG〜12AWG, 0.08SQ〜3.5SQ
電線剥離長: 5〜6mm

構造■ノイズ耐量項目

仕様

ピーク電圧: 2.5kV、周波数: 1MHz±10%の減衰性振動波形を30秒・3回印加した時、また、通信エラー、通信停止のないこと。
誤差±10%以内および誤動作のないこと。
・電圧入力回路 (ノーマル / コモン)・交流電流入力回路 (コモン)・電源回路 (ノーマル / コモン)

減衰性振動波イミュニティ (5)IEC 61000-4-12
方形波インパルス
イミュニティ (5)
電力用規格

B-402

1μs,100ns幅のノイズを繰り返し5分間加えた時、誤差±10%以内および誤動作のないこと。
また、通信エラー、通信停止のないこと。

制御出力回路 (コモン)
1500V以上
1000V以上
コモン
制御入力回路 (1500V以上)
1000V以上
通信出力回路 (誘導)交流電流入力回路 (コモン)
1500V以上
1500V以上① 定格出力5Wのトランシーバ (150MHz, 400MHz)
また、通信エラー、通信停止のないこと。
誤差±10%以内および誤動作の無いこと。
② 携帯電話、無線LAN (2.4GHz, 5GHz) を接触させ断続照射したとき、誤動作のないこと。

電源回路 (コモン / ノーマル)

交流電圧入力回路 (コモン / ノーマル)

電波イミュニティ(5)また、通信についてはノイズ印加停止後、正常に通信していること。

通常の使用状態にて行う。
気中放電15kV, 接触放電: 8kVにて誤差±10%以内および誤動作のないこと。
また、通信エラー、通信停止のないこと。コンデンサチャージ方式。

静電気放電
イミュニティ (5)IEC 61000-4-2

注 (5) 電流センサと組み合わせての性能となります。

アクセサリ (別売品)

分割形
電流センサ

メーカ
マルチ計測器

形式

適用電流

定格出力

CTF-5A AC0.01A〜5A AC1.66mA±1%
CTF-200A AC1A〜200A AC66.66mA±1%

最大許容電流 二次最大
配線長(6)(連続)

100Arms
300Arms

外形寸法

CT窓径

質量

10m/20m(7) 25×33×41mm 10mm

50m

約60g
36×45×76mm 24mm 約190g

また、二次側配線 (シールド線含む) は接地しないでください。
注 (6) 使用ケーブルはAWG20 (約0.5mm2) 以上をご使用ください。
(7) 使用ケーブルにより、二次最大配線長が異なります。AWG20(約0.5mm2): 10m, AWG18(約0.75mm2)以上: 20m。

外形寸法図

単位: mm

82
72

11.5

85

+ 0.7

68 - 068 - 0

67

72

+0.7

67

パネルカット5dbe2ae | 98-154 (2.0) | ディジタル 逆電力リレー DRPR-72 カタログ | 株式会社第一エレクトロニクス

7保護継電器ディジタル逆電力リレー

DRPR-72■結線図●三相3線 (8) (9)●単相3線 (9)(10)●単相2線 (8) (9)(10)●三相3線 低圧回路 200A

(10)
(10)

9

注 (8) 計器用変圧器 (VT) および二次定格5Aの計器用変流器 (CT) を使用し、計器用変流器の二次に5A定格の電流センサ (CTF-5A) を接続してご使用ください。

(9) 低圧回路 (600V以下) の場合、VT, CTの二次側接地は不要です。110V, 220V, 440Vダイレクト入力でご使用する場合、VTは不要です。
(10)通信出力端子7と8、9と10、11と12、13と14はそれぞれ内部で接続されています。渡り配線する場合、下図のように接続してください。通信出力の終端抵抗は、接続形態上終端となる機器のみご使用ください。付属の抵抗器をMODBUS通信出力 (＋) と (−) 端子間に接続してください。

本社

住所 ：〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
電話 ：03 (3885) 2411 (代表 )FAX ：03 (3858) 3966
京都営業所 住所 ：〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1番19
電話 ：0774 (55) 1391 (代表 )FAX ：0774 (54) 1353

https://www.daiichi-ele.co.jp/※記載内容 は 性能改良等 により予告なく変更することがあります。
5dbe2ae98-154c