3RWD32341

RWD82

ユニバーサル調節器

RWD32
RWD82

汎用空調制御用調節器（2 位置 x2, または 3 位置 x1）

 P（比例）または PI（比例+積分）演算を基本にした 2 位置／3 位置制御用
スタンドアローン型電子式汎用調節器
 電源電圧 AC 24 V(RWD82) または 230V(RWD32)
 計装に応じてアプリケーション番号で制御選択可能
 入力に応じてレンジ可変 入力は、Ni 1000, Pt 1000 または DC 0…10 V 信号から選択（2 入力）
 単位は、°C, °F, % または 無単位を選択表示
 1x 3 位置出力 または 2x 2 位置(ON/OFF) 出力で正動作 (DA)／逆動作 (RA) 可能
 DI 入力による設定値切替えが可能（昼/夜設定値切替え）
 各パラメータ―設定は、全て本体押しボタンで可能（他のツールは不要） PC ツールを使用し入出力パラメーター設定およびダウンロードが可能
用途
ユニバーサル調節器 RWD32, RWD82 は、一般空調・換気システム、パッケージなどの制御に使用する 1 x 3 位置 または 2 x 2 位置出力型調節器です。

CE2N3341en
16.07.2010

アプリケーション
RWD68 の入力は、温度、相対湿度、絶対湿度、エンタルピー、差圧、流量およびエアークォリティーなどの汎用入力が接続可能で、入力レンジは、–100 から 8,000 まで定義可能です。また 出力も始点、終点を指定し、DC 0 V…DC 10 V の範囲で自由に 2 位置／3 位置出力を設定できます。
機能概要
 本体機能スタンドアローン型 3 位置出力および 2 位置（ON/OFF）出力、それぞれ正動作(DA)／逆動作 (RA)選択可能、3 位置制御は PI (比例積分) 演算値を元に出力
 補助機能選択
ユニバーサル入力( X2) に以下の機能を設定可能：
 PI リミット機能（絶対リミット または 相対リミット）
 リモート設定値
 カスケード入力
 外気補償 夏／冬、切替え 最大値優先 デジタル入力 D1 による設定値切替え（昼/夜）
入出力概要

アクセサリー入力
ユニバーサル
22電源

型式

デジタル

出力 (選択)3 位置2 位置112

AC 230 V

RWD32112

AC 24 V

RWD82

名称

型式

PC ツール

S3341A031EN0

機器組合せ
シーメンス製、以下の機器と組み合わせ可能

機器

データシート番号

温度検出器 LG-Ni 1000 タイプ

17…19…

温度検出器 Pt 1000 タイプ

1846

各種検出器 DC 0…10 V タイプ

17…19…

温度検出器（設定付き）QAA25 または QAA25/AP

1721 / 1748

遠隔設定器 FZA21.11 及び FZA61.11

19…

ダンパーアクチュエーターDC 0…10 V 入力タイプ

46…

バルブアクチュエーターDC 0…10 V 入力タイプ

45…

他社製の機器を接続する場合、RWD32 , RWD82 の入出力仕様を確認し必ず適応する範囲でご使用ください。
PC ツールRWD32 , RWD82 調節器は PC ツールソフトを使用しアプリケーション他パラメーターの設定並びに変更が出来ます。
設定したデータはプリントアウトすることも可能です。

2/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

制御機能
機能設定

RWD32 , RWD82 では、全ての機能設定、パラメーター設定は、本体付属の押しボタン または PC ツールにより設定します。

メイン機能

RWD32 , RWD82 では以下の様な制御出力の設定が可能です。
 2 位置制御(ON/OFF) Q1, Q2
 3 位置制御
Q1 または Q2

2 段制御（連続ステップ）
ON/OFF

正動作 (DA)または逆動作 (RA)
正動作 (DA)または逆動作 (RA)SDSD
ONONOFF

OFF

負荷設定値

逆動作 (RA)、ON/OFF x2 段
(連続ステップ)(アプリケーション 10…19)

2 段制御（独立ステップ）
ON/OFF

正動作 (DA) 、ON/OFF x2 段
(連続ステップ)(アプリケーション 50…59)

Q2

Q1Q1Q2SDSDSDSD

SD SD
22SD SD
22ONONOFFSD SD
22

負荷SD SD
22OFF

設定値

負荷設定値

逆動作 (RA)、ON/OFF x2 段
(独立ステップ)(アプリケーション 20…29)

逆動作 ON/OFF
正動作 ON/OFF

負荷

設定値

Q1SD

Q2SDSD SD
22SD SD22

正動作 (DA) 、ON/OFF x2 段
(独立ステップ)(アプリケーション 60…69)

ONOFF

負荷

設定値

逆動作 (RA) + 正動作 (DA)
(アプリケーション 40…49)

0%

設定値

負荷

逆動作 (RA)シーケンス(アプリケーション 30…39)0%3341d07

100%

100%

3341d06

3 位置制御(出力演算シーケンス)

設定値

負荷

正動作 (DA) シーケンス(アプリケーション 70…79)

3/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

ユニバーサル入力 X1

入力 X1 には、メイン入力を接続します。LG- Ni 1000 温度検出器、 Pt 1000 温度検出器および DC 0…10 V を出力する各種検出器を接続可能です。

ユニバーサル入力 X2

入力 X2 には、補助入力を接続します。LG- Ni 1000 温度検出器、 Pt 1000 温度検出器、遠隔設定器および DC 0…10 V を出力する各種検出器を接続可能です。

デジタル入力 D1

デジタル入力 D1 は設定値切替え用の入力です。例えば タイマー信号にて昼/夜の温度設定値を切替えます。入力端子は D1 と M で無電圧接点を接続します。

デジタル出力 Q

各 Q (Q1, Q2) は ON/OFF 出力で、正動作 (DA)または逆動作 (RA)に設定可能です。

計装例

暖房／冷房制御

補助機能

X2 の補助入力は、下記機能から一つだけ選択可能です。
 PI リミット機能（絶対リミットまたは相対リミット）
 リモート設定値
 カスケード入力
 外気補償 夏／冬、切替え 最大値優先
また DI 入力でモード（設定値）切替えが可能です。

PI リミット機能

PI リミット機能は、PI（比例積分）演算を元に、X2の値にハイリミットまたはローリミットを設定できます。例えば 給気温度のローリミット制御に使用します。
この場合リミット値に達した場合、主設定を無視して給気温度を上昇させる制御を優先します。

D1

Q1

On
Q1
Off
RWD32/82

X1

Q2

温度

Q2

X2

X1

Q2

温度

X2 に遠隔設定器 (FZA21.11, QAA25 またはQAA25/AP)を接続します。

D1

Q1

On
Q1
Off
RWD32/82

Q2
Q2

X2

X13341s03

また 0…10 V DC を入力する場合、入力のレンジは–100 … 8000 の間で設定可能です。

給気カスケード制御

Q2

温度

X2 に、給気温度検出器を接続します。
この場合、仮想上の室内温度調節器（PI 制御）にて給気温度設定値をリミットの範囲内で計算します。
その設定値をもとに給気温度調節器（PI 演算）にて設定値を保つように制御します。

Y

Q1

RWD32/82

Q2

X2 X1温度3341s04

リモート設定On
Q1
OffRWD32/823341s01

室内温度入力暖房（RA）ON/OFF 出力
冷房（DA）ON/OFF 出力

3341s02Q1
X1
Q1
Q24/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

冷房時、最大値優先X2 の比較入力値が調節器の 3 位置冷房出力計算値より大きい場合、実際の出力は X2 の値(0…10 V)を出力します。X2 の入力が調節器の出力計算値より小さくなれば通常の温度制御に戻ります。
暖房の場合も同様な制御となります。

Y

Q1

Q2

温度

RWD32/82

外気温度（X2 入力）により、室内温度（X1 入力）の設定値をシフトさせる事が出来ます。RWD32 ま
たは RWD82 調節器で外気補償時の設定値のシフト量を決定します。

夏／冬、切替え（出力 Q1 のみ）

X2 と M の間に無電圧接点 または 温度検出器を接続し出力 Q1 を夏 (DA)／冬 (RA)に切替えます。
接点による切替接点が ON になると、夏運転（冷房=DA）接点がOFF で、冬運転（暖房=RA）に切替ります。
検出器による切替X2 に接続された検出器の温度が設定値より上がると夏運転（冷房=DA）、設定値より下がると冬運転（暖房=RA）に切替ります。

設定値切替え（昼/夜）

Q2

X1

Q2

X23341s06

Q1
On
Q1
Off
RWD32/82

温度

T

Q1
On
Q1
Off
RWD32/82

Q2
Q2

X2

X13341s07

外気補償

X1 X2

温度

端子 D1 と M に無電圧接点を入力し昼/夜の設定値の切替え制御が可能です。
入力がない場合は昼設定値で制御し、接点が ON
すると夜設定値で制御します。
夜間モード（夜設定値）では以下の機能は無効となります。
・リモート設定 ・リミット設定・外気補償・最大値優先

D1Q1OnQ1
Off
RWD32/82

Q2X1Q23341s08

最大値優先

温度

メカニカルデザイン
ハウジング

RWD32, RWD82 のハウジングは DIN 43 880 Gr. 1 の規格に基づきデザインされています。

取付け

RWD32, RWD82 調節器は以下の様な取付けが可能です。
 制御盤の中板に直接取付け、または DIN レール使用
 制御盤の表面に取付け

端子台

プラグイン、ネジ止め式端子台を装備

5/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

RWD32, RWD82 調節器の外観は下記の通り。全ての設定、操作は押しボタンで可能です。また PC ツール接続用の 9 ピン通信ポートを備えています。

3341z01

操作部、表示部

RWD32
LCD

RWD82

LCD 表示部は、通常運転時、以下の情報を表示します。


実際値 (入力表示： 最大 4 文字)
設定値
アプリケーション番号
制御シーケンス図
補助入力値
補助機能

押しボタン

前面 3 つの押しボタンは以下の通りです。

SELECT

SELECT ボタン

上下上下ボタンコンフィギュレーション

入出力定義を行うメニューです。本体に同梱の説明書を参照してください。
（日本語取説は別途用意しております）

は、値の入力またはセーブする時使用します。

は、パラメーターの検索、設定に使用します。

エンジニアリングの注意
使用上の注意本書に記載される用途以外で使用しないでください。
また 技術データ、配線図などを参照し正しく使用してください。
取扱上、安全に特に注意する事がらに付いているマークです。生命の保護、装置保護に関する事には特に留意して取り扱ってください。
守らないと人的被害、感電の恐れ装置破損の恐れが有ります。

6/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

取付けに際して本体端子部、充電部が露出する事が無いように施工してください。
RWD32, RWD82 調節器の取付けは以下を参考にしてください。
A
BC

DIN レール(EN60715, 35 × 7.5) 最小 120 mm 長に取付け
盤内、中板にビス止め（2 箇所）
盤内、表面取付け、例：
1 × DIN レール、150 mm 長
2 × 6 角スペースホルダー 50 mm
ネジ、ワッシャー3341z02

A

電気配線

B

C

外部ノイズの影響が考えられる場合は、シールドケーブルの使用をお勧めします。
 RWD32 調節器は、電源電圧 AC 230 V で使用してください（AC 200V 可能）。
 RWD82 調節器は、電源電圧 AC 24 V で使用してください。
AC 24 V 電源は、絶縁トランスから供給しトランスは常時負荷仕様（100％デューティー）のものを使用してください。
一つのシステムに複数のトランスを使用する場合、G0 ラインを互いに接続してコモンラインとしてください。
AC24V ラインに仕様以上の過電圧を印加すると調節器または入出力機器を破損する恐れが有ります。
さらに AC42V 以上の電圧は、感電により人の生命に危険を及ぼす恐れが有ります。

調整上の注意調整に際しては、別途、取扱説明書を参照してください。
特に下記について注意してください。
 プラントタイプ、入出力により、最適のアプリケーション番号を選択します。
 各種パラメータ―を参照し、用途に応じたパラメーターを設定してください。
 電源電圧は十分な容量のものをご用意ください。
 各パラメータ―の設定値は、停電保護付きです。

7/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

技術データ
一般データ
電源

電圧 RWD32
電圧 RWD82
安全特別低電圧 (SELV)準拠
周波数 RWD32
周波数 RWD82

AC 230 V 15 %AC 24 V  20 %EN 60730
50 Hz/60 Hz
50 Hz/60 Hz

消費電力

RWD32
RWD82

6.5 VA
3.5 VALCD

表示桁

4 デジット

表示分解能（制御精度に無関係）

LG-Ni 1000
Pt 1000
アクティブ入力

0.5 °C
0.5 °C
設定レンジによる周囲条件

輸送中
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC721-3-2
クラス 2K3
 25… 70 °C< 95 % r.h.
クラス 2M2

運転中
気象条件
温度
湿度

IEC721-3-3
クラス 3K5
0 … 50 °C< 95 % r.h.

IP コード（保護等級）

ハウジング

IP 20 、EN 60529

製品スタンダード

住居および類似制御に使用する自動電気式制御
EN 60730

適合

EU 指令
電磁両立性、EMC 指令
低電圧指令
エミッション
イミュニティー
セーフティー89/336 EEC
73/23 EEC
EN 50081-1
EN 50082-1
EN 60730

その他、適合C チェック適合

配線端子

配線サイズ

最小 0.5 mm
最大 2 x 1.5 mm2 または 2.5 mm2質量（本体）RWD82
RWD320.297 kg
0.465 kg

LG-Ni 1000  (0 °C)

計測レンジ
最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

50…150 °C
最大 300 m

Pt 1000  (0 °C)

計測レンジ
最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

20…180 °C
最大 300 m

アナログ入力レンジ

DC 0…10 V 、レンジは、–100…8000(°C, °F, % または無単位)
最大 300 m

N474

入力 X1, X2(単位： °C, % または無単位)

最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

8/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

リモート設定 X2

レンジ

0…1000  、レンジは、–100…8000(°C, °F, % または無単位)
最大 300 m

最大配線長（ 0.6 mm 使用時）

デジタル入力 D1
出力 Q1, Q2

処理電圧 (D…M)
消費電流
リレー接点 (無電圧)

DC 15 V 15 mA

電圧最大レートAC 24…230 V
AC 230 V, 4 A 抵抗負荷, 3 A 誘導負荷DC 30 V, 4 A
AC 19.2 V, 20 mA
DC 5 V, 100 mA

最少レート

配線端子

L D1 M

X1 M

X2 M

Tool

X1 M

X2 M

Tool

Q11 Q14 Q12 Q21 Q24 Q22

D1G, G0

デジタル入力（無電圧接点）
AC 24 V 電源

L, N

(異電圧を印加しない事！！)AC 230 V 電源

M

信号入力コモン (=G0)

G0

Q11 Q14 Q12 Q21 Q24 Q223341g01

RWD82

RWD32NG D1 M

Q…

2 位置または 3 位置出力、AC 24…230 VX1X2Toolメイン入力(LS Ni 1000, Pt 1000 および 0…10 V DC)
補助入力 (LS Ni 1000, Pt 1000, 0 …10 V DC 及び 0…1000  または 0…10 V DC リモート設定)
PC ツール接続ポート (9 ピンプラグ)

9/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

接続例

注意

E1

ON/OFF 負荷

N1

RWD32/82 調節器

PC

パソコン

Q1/Q2

無電圧接点出力、3 位置または 2 位置 ON/OFF x2

S1
X1
X2
Y1

タイマー接点（モード切替）
メイン入力 (G：アクティブ検出器の場合に接続)
補助入力 (G ：アクティブ検出器の場合に接続)
3 位置式アクチュエーター、AC 24…230 V

デスクトップ型パソコンを使用する際は TOOL の信号グランドが調節器内部の G0 ラインに接続されるので注意して下さい。この場合、もしパソコン側で信号ラインが接地されているときは TOOL 端子以降調節器側の G0 ラインも接地されることになります。

10/11
アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010

寸法
RWD32

RWD82

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
11/11

アーチバック㈱RWD32 / RWD82 ユニバーサル調節器

CE2N3341
16.07.2010