表示部回転式水道メーター
計測方式
羽根車式

口径13～25mm

JIS対応

表示部回転式

マワリーナ

取付姿勢
水平

計量範囲

R100

表示部
回転

ネジ込み式

イメージキャラクター
“マワリーナちゃん”
表示部回転式水道メーター〈プロフィール〉
出身地：青森市大字野木
特 技：330°
回転趣 味：おそうじ（キレイ好き）夢 ：ナンバーワン！
！

マワリーナシリーズ ラインナップ
マワリーナって呼んでね♪

マワリーナ 13ショート
型式 KKDA13

マワリーナ 13ロング
型式 KKDL13

マワリーナ 20
型式 KKDA20

マワリーナ 25ロング
型式 KKDL25

検針員さんに優しい水道メーター
大きく見やすい表示

330 度の回転角度

数 字 の 大きさが 従 来 比1.8 倍でより読みやすくなりました。

検針に死角なし

検針員さんの声を取り入れて数字の「５」と「６」も書体を大きく変えて区別しました。

逆取付防止
上面に矢印を追加しました。

安心・安全
片手でらくらく回転
スムーズなタッチで片手でらくらく回せる計量部は従来と同じ性能
ケースは鉛レスの「エコブラス®
」

既存の表示部固定型からのお取替えも大丈夫

取付スパンは従来のまま

マワリーナって？
回転する＝まわるから“マワリーナ”と名付けました。
メーターがどの方向に設置されていても表示部を正面に向けて検針することができます。
カウンターの数字を大きくしたり数字も見分けやすくして検針員さんに優しい設計を目指しました。

他にもいろいろ高性能◦計量部は信頼のＮシリーズそのまま◦計量性能、環境性能は今までどおり◦最高の設計で、軽量化を実現

13mm →約 33%・13L → 30%
20mm →約 24%・25mm →約 16 ％

省エネ

◦鉛レス採用のパイオニア
従来品（ BC6 ）に対して約 2 倍の強度と粘りがあり、安心の強度を確保。
◦検 定満期シールの改良により有効期限を分かりやすくしました。

192024水道メーター総合カタログ

表示部回転式

令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

表示部が330度回転

数字の大きさが従来比１．
８倍に■当社比1.8倍

暗くて狭い場所でも、従来どおり黒地に白文字でコントラストを設け、数字を大きくしてハッキリ読み取れるようにして、誤検表示部回転式水道メーター

従来品と比べて数字を大きくし、読みやすくしました。

針を防ぎます。

検針員さんの声を反映させました
上下部分が酷似
設置の位置がどんな方向を向いても、330 °回転でいつでもどこでも正面に向けられます。
従来型では、設置方向に問題がなくても、フタの向きによっては見えにくくなってしまう場合があります。
そんなときに片手でらくらく回転して見やすい方向に表示部を回転させることで、「検針に死角なし」

検 針 員 さ ん か ら「５」と「６」が 似 て いるから読 み 間 違 えることがあるとの声がありました。

従来の製品

５と６の違いを明確に改善設置方向を間違えない矢印表示

似 て いる上 部 右 側 の 横 棒 部

ケース本 体にある流 れ方 向 の 矢 印

分と開きの部分は、「６」に傾で、表 示 部がどこを向 いても流 れ方斜をかけました。

向が一目瞭然

そ れと「５」の 下 部 の 開 き を※ 設置時は表示部の向きと流れの方
向 が 必 ずしも 一 致しませ ん の で、明らかにさせることでより違いを明確化しました。

マワリーナ

必ずケース矢印に合わせて設置をお願いします。

表示部 凸面ガラスの採用

表示部
積算値（100L）

積算値（1m3以上）型式承認番号と製造年＊型式承認番号「第L147号」＊2019年製造品
指定製造
事業者マーク

H：取付姿勢（水平）

積算値（10L）

19

商標
パイロット

Q3＝4:定格最大流量（4m3/h）
R＝100：計量範囲（Q3/Q1）

積算値（1L）
パイロットの回転方向より見やすい表示部デザインを考案しました。
凸面ガラスの採用で、上面に溜まった汚れやホコリをさっとひと拭き。
さらにケースよりも高くすることで、従来品より水や汚れが溜まりにくくなっています。
※ガラスをふき取るときは、やすりなどの硬いものは使用しないでください。

■パイロットの回転方向を示す矢印は、流れの方向と一致しませんので、ご注意ください。
■型式承認番号の最後には製造年があります。
型承第Ｌ１４７号ʼ１９・・・2019 年製造■ 型式承認番号とは、計量法に定められた特定計量器として認定された番号で製造番号とは異なります。

2024水道メーター総合カタログ20

表示部回転式水道メーター

表示部回転式

マワリーナ

表示部回転式水道メーター

マワリーナ 13ショート
型式 KKDA13

マワリーナ 13ロング
型式 KKDL13

L=100mm

仕L=165mm

様

使用量の目安 m3 ［（型式KKDA（L）13

計測原理

接線流羽根車式
最小目盛（L）

表示部

性能式

KKDA（L）135h/日

4.5（0.9）110h/日7（0.7）

最大指示量（m3）9,999.9※24h/日

12（0.5）

Q3/Q1：計量範囲

100

Q1：定格最小流量（m3/h）

0.025

Q2：転移流量（m3/h）

0.04

月間最大使用量

2.5

Q4：限界流量（m3/h）

3.125

適正使用流量範囲（m3/h）

0.1〜1
155℃以下（JIS規格による）

使用周囲温度100
水道メーターを8年間適正に計量する為の使用量の目安は上表のとおりです。
（ ）内の流量（量（ｍ3）／時間（ｈ））を上限とし、時間当りの使用量を超えないようご使用ください。

使用量の目安について

Q3：定格最大流量（m3/h）

最大許容使用圧力（MPa）
使用条件型単箱型）内はm3/h］

この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。

型番構成表

KKD

13

（JIS規格による）最低許容使用温度0.1℃（JIS規格による）最高許容使用温度30℃

流体温度範囲
取付姿勢

口径：水平

ケース材質
型式承認番号

13

ケース形状
A：標準ケース
L：ロングケース

CAC804（無塗装）
L146号

ネジ
J：上水ネジ
K：金門ネジ※赤文字は小数点以下を示します。

性能曲線図
82

外観寸法図

100.1282（＋）

0.11

器

00.10

KKDA130.09

差（70）

0.08

KKDL130.07−200.06（−）

0.05−300.04
0.03

0.02 MP a

2310
鋳造年（西暦下2桁）0.01（95）

上水 26.441 山14
金門 25.8 山14−50

18 102540100

流 量 L/h11

材料記号E100

型式 KKDA13500

12.5 3010m3/h

23（95）−40

上水 26.441 山14
金門 25.8 山14

圧力損失（70）％−10

鋳造年（西暦下2桁）材料記号E165

型式 KKDL13

主要寸法表

21型式

口径（ｍｍ）

長さ（Ｌ）

高さ（H１）

高さ（H２）

高さ（H3）幅（Ｗ）

KKDA131310095237082

KKDL1313165952370822024水道メーター総合カタログ※1
ネジ外形・山数／25.4㎜（Ｄ）

金門

質量（ｋｇ）

26.4・山1425.8・山140.6

26.4・山1425.8・山140.7※1：25.4mm＝1インチ

上水表示部回転式

令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

マワリーナ 25ロング
型式 KKDL25

L=190mm

仕L=225mm

様

使用量の目安 m3 ［（型 式KKDA20

計測原理
表示部式

KKDA20KKDL255h/日

7（1.4）

11（2.2）

1L
110h/日12（1.2）18（1.8）9,999.9※24h/日

20（0.8）30（1.3）170260最小目盛（L）
最大指示量（m3）

月間最大使用量

100：定格最小流量
定格最小流量（（m）
m33/h/h）
Q1
Q1：0.04

0.063

：転移流量
転移流量（（m）
m33/h/h）Q2
Q2：0.064

0.1008：定格最大流量
定格最大流量（（m）
m33/h/h）
Q3
Q3：

46.3

Q4：限界流量（m3/h）

57.875

適正使用流量範囲（m3/h）

水道メーターを8年間適正に計量する為の使用量の目安は上表のとおりです。
（ ）内の流量（量（ｍ3）／時間（ｈ））
を上限とし、時間当りの使用量を超えないようご使用ください。

使用量の目安について

0.2〜1.6 0.1〜1 0.23〜2.5

最大許容使用圧力（MPa）
使用条件

型

KKDL25

型番構成表

155℃以下（JIS規格による）

使用周囲温度

この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。

KKD（JIS規格による）最低許容使用温度0.1℃（JIS規格による）最高許容使用温度30℃

流体温度範囲液体温度範囲）内はm3/h］

接線流羽根車式 複箱型

計量範囲
計量範囲
Q3/Q1
Q3/Q1：：
性能

表示部回転式水道メーター

マワリーナ 20
型式 KKDA20

取付姿勢

口径：

水平

ケース材質

ケース形状
A：標準ケース
L：ロングケース

CAC804（無塗装）

型式承認番号

L147号

2025

ネジ
J：上水ネジ
K：金門ネジ※赤文字は小数点以下を示します。

性能曲線図

9595

外観寸法図

（110）

上水 41.910 山11
金門 39.0 山14

上水 33.249 山11
金門 33.0 山14

3535
鋳造年
（西暦下2桁）材料記号
E14（110）

13

KKDA20（70）（70）

KKDL25

鋳造年（西暦下2桁）材料記号E190

型式 KKDA20225

型式 KKDL25

主要寸法表
型式

口径（ｍｍ）

長さ（Ｌ）

高さ（H１）

高さ（H２）

高さ（H3）幅（Ｗ）

KKDA20201901103570

KKDL25252251103570※1（Ｄ）
ネジ外形・山数／25.4㎜

上水金門

質量（ｋｇ）

9533.2・山1133.0・山141.3

9541.9・山1139.0・山141.6※1：25.4mm＝1インチ
2024水道メーター総合カタログ22