2022 年 3 月 16 日
日本原燃株式会社 濃縮事業部
加工施設（ウラン濃縮工場）定期事業者検査の報告（終了時）について「日本原燃（株）濃縮・埋設事業所（加工施設（ウラン濃縮工場））における定期事業者検査報告（開始時）についての面談（2021 年 5 月 17 日）」にて報告した定期事業者検査について終了したことから、以下のとおり報告します。
１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
名称 日本原燃株式会社
住所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 4 番地 108
代表者の氏名 代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏
２．加工施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
名称 濃縮・埋設事業所
所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 504 番地 22
３．検査の対象及び方法並びに期日対象 加工施設（ウラン濃縮工場）
方法 加工施設の技術基準に関する規則に適合していることを確認する
期日 2021 年 6 月 22 日～2022 年 2 月 10 日
４．検査の実績又は予定の概要
添付書類 1 のとおり５．その他
定期事業者検査報告（開始時）についての面談（2021 年 5 月 17 日）におけるコメン
トについて、添付書類 2 に示す。
以上

2021年度定期事業者検査計画/実績表
検査項目一覧
設備

搬送設備

運転単位等

共通

主要な機器

天井走行クレーンA

天井走行クレーンB

天井走行クレーンC

天井走行クレーンD

天井走行クレーンE

天井走行クレーンG

天井走行クレーンH

天井走行クレーンI

天井走行クレーンJ

天井走行クレーンK

天井走行クレーンL

天井走行クレーンM

天井走行クレーンN

天井走行クレーンO

天井走行クレーンP

1号均質室天井走行クレーン

2号発回均質室天井走行クレーン

添付書類1(1/5)
検査項目
検査種別
注：斜体文字は設工認認可または申請予定（新設または新規申請）、下線付きは設工認認可または申請予定（更新または変更）の機能を示す

体制
加工施設の技術基準に関する規 工事部署

区分

検査要否 検査の時期(計画)

検査実績

検査記録番号

合否判定

検査実施責任者

則該当条項（設工認 技術基準
適合性説明書 各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表_4
回および遠心分離機等更新1次認可時点）

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック

機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック

機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

吊り上げ高さインターロック機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

停電時のｼﾘﾝﾀﾞ保持機能機能・性能検査（作動試験）

第十六条

機械保全課

運転管理課長

立会い

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年12月8日～
2021年12月10日

K51502-21-T105

合格

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

2021年11月下旬～
2021年12月下旬

1/7

2021年度定期事業者検査計画/実績表
検査項目一覧
設備

気体廃棄物の廃棄設備

運転単位等共通

主要な機器

添付書類1(2/5)
検査項目
検査種別
注：斜体文字は設工認認可または申請予定（新設または新規申請）、下線付きは設工認認可または申請予定（更新または変更）の機能を示す

1号中間室系

交換時DOP検査

濾過装置（高性能フィルタ）

ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）
負圧計校正、単体作動〔既設1号差圧指示調節計および警報設定器〕

1号中間室系
第1種管理区域の室内（既設、更新後で対象機器が変更となるため注意）
負圧警報

検査要否 検査の時期（計画）

検査実績

検査記録番号

合否判定

検査実施責任者

機械保全課

運転管理課長

記録

要

交換の都度

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

第二十条、第二十三条（記録確認・評価含む）－－－

2022年1月31日

K51502-21-T112

合格

特性検査（校正）第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日（立会い）
2021年9月22日（記録確認）K51605-21-T002

合格

機能・性能検査（警報試験）第十八条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日～
2021年9月16日

K51502-21-T104

合格第十八条 第2項、第二十三条

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

2022年1月中旬～
2022年2月下旬

2022年1月21日

K51502-21-T110

合格

第二十条

機械保全課
（記録確認・評価）

運転管理課長記録

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年2月3日

K51502-21-T107

合格

機械保全課

運転管理課長

記録

要

交換の都度

2021年7月1日（M号機）

K51502-21-T109

合格

要2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年1月31日

K51502-21-T112

合格

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日（立会い）
2021年9月22日（記録確認）K51605-21-T002

合格

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日～
2021年9月16日

K51502-21-T104

合格

第1種管理区域の排気機能維持（停止(誤操作防止)、自動起動） 機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

1号中間室系
第1種管理区域負圧

第１種管理区域負圧が適切に維持されていること（日常の負圧確認結果により判断）

機能・性能検査（系統機能）

1号発生回収室系

交換時DOP検査

機能・性能検査（性能確認）

濾過装置（高性能フィルタ）

ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）

1号発生回収室系
第1種管理区域の室内（既設、更新後で対象機器が変更となるため注意）
負圧警報

区分

則該当条項（設工認 技術基準
適合性説明書 各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表_4
回および遠心分離機等更新1次認可時点）

機能・性能検査（性能確認）

1号中間室系排風機A,B,C

負圧計校正、単体作動〔既設1号差圧指示調節計および警報設定器〕

体制
加工施設の技術基準に関する規 工事部署

第二十条、第二十三条（記録確認・評価含む）
特性検査（校正）
機能・性能検査（警報試験）第十八条 第1項

第十八条 第1項

電気計装保全課
電気計装保全課

保全管理課長
運転管理課長

立会いまたは記録立会い

要

1号発生回収室系排風機A,B

第1種管理区域の排気機能維持（停止(誤操作防止)、自動起動） 機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十八条 第2項、第二十三条

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

2022年1月中旬～
2022年2月下旬

2022年1月21日

K51502-21-T110

合格

1号発生回収室系
第1種管理区域負圧

第１種管理区域負圧が適切に維持されていること（日常の負圧確認結果により判断）

機能・性能検査（系統機能）

第二十条

機械保全課
（記録確認・評価）

運転管理課長記録要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年2月3日

K51502-21-T107

合格1号均質室系

交換時DOP検査

機能・性能検査（性能確認）

機械保全課

運転管理課長記録要

交換の都度

2021年8月4日（I号機）

K51502-21-T109-01

合格

濾過装置（高性能フィルタ）ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年1月31日

K51502-21-T112

合格1号局所排気系交換時DOP検査

要交換の都度－－

濾過装置（高性能フィルタ）

ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年1月31日

K51502-21-T112

合格

負圧計校正、単体作動〔既設1号差圧指示調節計および警報設
1号均質室系定器〕
第1種管理区域の室内（既設、更新後で対象機器が変更となるため注意）
負圧警報

第二十条、第二十三条（記録確認・評価含む）
機能・性能検査（性能確認）（記録確認・評価含む）
特性検査（校正）

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

要

9月上旬～10月下旬

K51605-21-T002

合格

機能・性能検査（警報試験）第十八条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日～
2021年9月16日

K51502-21-T104

合格

要2022年1月中旬～
2022年2月下旬

2022年1月21日

K51502-21-T110

合格

要2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年2月3日

K51502-21-T107

合格

要

交換の都度

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

第1種管理区域の排気機能維持（停止(誤操作防止)、自動起動） 機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）
機能・性能検査（系統機能）

2号発回均質棟系

交換時DOP検査

機能・性能検査（性能確認）

濾過装置（高性能フィルタ）

ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）
交換時DOP検査

負圧計校正〔既設2号発信機、更新後追設発信機 〕
2号発回均質棟系
第1種管理区域の室内
圧力ループ試験（設定値確認）〔既設2号計装、更新後計装 〕（既設、更新後で対象機器が変更となるため注意）－

2021年9月1日（立会い）
2021年9月22日（記録確認）

第１種管理区域負圧が適切に維持されていること（日常の負圧確認結果により判断）

ろ過装置の機能が適切に維持されていること（日常巡視、および定周期の差圧確認結果により判断）

記録

第十八条 第1項

1号均質室系
第1種管理区域負圧

濾過装置（高性能フィルタ）

運転管理課長

第二十条、第二十三条

1号均質室系排風機A,B

2号局所排気系

機械保全課

第十八条 第2項、第二十三条

電気計装保全課

第二十条

機械保全課
（記録確認・評価）

運転管理課長立会い

運転管理課長記録

機械保全課

運転管理課長記録

第二十条、第二十三条（記録確認・評価含む）
機能・性能検査（性能確認）

機械保全課

運転管理課長記録

特性検査（校正）
特性検査（校正・設定値確認）

第十八条 第1項

第十八条 第１項

電気計装保全課
電気計装保全課

保全管理課長
保全管理課長

立会いまたは記録
立会いまたは記録－
合格

要

交換の都度－－

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年1月31日

K51502-21-T112

合格

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日（立会い）
2021年9月22日（記録確認）K51605-21-T002

合格

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日（立会い）
2021年9月22日（記録確認）K51605-21-T002

合格要－－K51502-21-T112

要第二十条、第二十三条（記録確認・評価含む）－
2022年1月31日

第十八条 第１項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

9月上旬～10月下旬

2021年9月1日～
2021年9月16日

K51502-21-T104

合格

2号発回均質棟系排風機A,B

第1種管理区域の排気機能維持（停止(誤操作防止)、自動起動） 機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十八条 第2項、第二十三条

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

2022年1月中旬～
2022年2月下旬

2022年1月21日

K51502-21-T110

合格2号発回均質棟系
第1種管理区域負圧

第１種管理区域負圧が適切に維持されていること（日常の負圧確認結果により判断）

第二十条

機械保全課
（記録確認・評価）

運転管理課長記録

要

2022年1月上旬～
2022年2月上旬

2022年2月3日

K51502-21-T107

合格

負圧警報

機能・性能検査（警報試験）

機能・性能検査（系統機能）

2/7

2021年度定期事業者検査計画/実績表
検査項目一覧
設備

液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）

運転単位等

共通

共通

共通

共通

共通

共通

主要な機器

凝集槽

脱水ろ液ﾀﾝｸ

汚泥ﾀﾝｸ

分析廃水ﾋﾟｯﾄ

第１廃水調整ﾋﾟｯﾄ

除染廃水ﾋﾟｯﾄ
（閉止処置により対象から除外）

添付書類1(3/5)
検査項目
検査種別注：斜体文字は設工認認可または申請予定（新設または新規申請）、下線付きは設工認認可または申請予定（更新または変更）の機能を示す

体制
加工施設の技術基準に関する規 工事部署

区分第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録液面ループ試験（設定値確認）

特性検査（校正・設定値確認）

第十八条 第1項、第2項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録受入れ停止による漏えい防止機能

機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十八条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

液面計校正

特性検査（校正）第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録液面ループ試験（設定値確認）

特性検査（校正・設定値確認）

第十八条 第1項、第2項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録受入れ停止による漏えい防止機能

機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十八条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

液面計校正

特性検査（校正）第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

液面ループ試験（設定値確認）

特性検査（校正・設定値確認）

第十八条 第1項、第2項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録受入れ停止による漏えい防止機能

機能・性能検査（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験）

第十八条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）

機能・性能検査（警報試験）第十八条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

液面計校正

特性検査（校正）第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

液面ループ試験（設定値確認）

特性検査（校正・設定値確認）

第十八条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）

機能・性能検査（警報試験）第十八条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

液面計校正（電極式・寸法）/液面ループ試験
漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）

特性検査（校正・設定値確認）
機能・性能検査（警報試験）

検査記録番号

合否判定

検査実施責任者

特性検査（校正）

特性検査（校正・設定値確認）

検査実績

則該当条項（設工認 技術基準
適合性説明書 各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表_4
回および遠心分離機等更新1次
認可時点）

液面計校正

液面計校正（電極式・寸法）/液面ループ試験

検査要否 検査の時期（計画）第十八条 第1項

第十八条 第1項

電気計装保全課
電気計装保全課

保全管理課長
運転管理課長

立会いまたは記録立会い

要

要

要

要

要

要

11月中旬～
2022年1月中旬

11月中旬～
2022年1月中旬

11月中旬～
2022年1月中旬

11月中旬～
2022年1月中旬

11月中旬～
2022年1月中旬

11月中旬～
2022年1月中旬

2021年12月23日（立会い）
2022年2月10日（記録確認）K51605-21-T004

合格2022年2月4日

K51502-21-T101

合格

2021年12月23日（立会い）
2022年2月10日（記録確認）K51605-21-T004

合格

2022年2月4日

K51502-21-T101

合格

2021年12月23日（立会い）
2022年2月10日（記録確認）K51605-21-T004

合格

2022年2月4日

K51502-21-T101

合格

2022年1月18日（立会い）
2022年1月31日（記録確認）K51605-21-T003

合格

2022年1月18日～
2022年1月27日

K51502-21-T102

合格

2022年1月18日（立会い）
2022年1月31日（記録確認）K51605-21-T003

合格

2022年1月18日～
2022年1月27日

K51502-21-T102

合格

2022年1月18日（立会い）
2022年1月31日（記録確認）K51605-21-T003

合格

2022年1月18日～
2022年1月27日K51502-21-T102

合格

3/7

2021年度定期事業者検査計画/実績表
検査項目一覧
設備

運転単位等

主要な機器

添付書類1(4/5)
検査項目
検査種別
注：斜体文字は設工認認可または申請予定（新設または新規申請）、下線付きは設工認認可または申請予定（更新または変更）の機能を示す

体制
加工施設の技術基準に関する規 工事部署

区分

検査要否 検査の時期（計画）共通

共通

非常用発電機A

非常用発電機B

無停電電源設備等

検査記録番号

合否判定

検査実施責任者

則該当条項（設工認 技術基準
適合性説明書 各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表_4
回および遠心分離機等更新1次認可時点）

非常用設備
共通

検査実績

2021年6月22日（立会い）
2021年7月26日（記録確認）K51605-21-T001

合格

立会い

2021年7月26日

K51502-21-T100

合格

2021年6月22日（立会い）
2021年6月23日（記録確認）K51605-21-T001

合格

2021年6月23日

K51502-21-T100

合格K51502-21-T103

合格ディーゼル発電機（負荷試験）

特性検査

第二十四条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

ディーゼル発電機（給電機能）

機能・性能検査（作動試験）

第二十四条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長ディーゼル発電機（負荷試験）

特性検査

第二十四条 第1項

電気計装保全課

保全管理課長

立会いまたは記録

ディーゼル発電機（給電機能）

機能・性能検査（作動試験）

第二十四条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長

立会い

無停電電源装置（給電機能）
1号A-1,A-2,B-1,B-2

機能・性能検査（作動試験）

第二十四条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長

立会い

無停電電源装置（給電機能）
2号A-1,A-2,B-1,B-2

機能・性能検査（作動試験）

第二十四条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長

立会い

直流電源設備（給電機能）
1号直流A,B、2号直流A,B、直流A,B

機能・性能検査（作動試験）

第二十四条 第2項

電気計装保全課

運転管理課長

立会い

要

要

要

7月下旬

6月下旬

10月上旬～10月下旬

2021年10月28日

2021年10月28日

2021年10月28日

共通

自動火災報知設備

自動火災報知設備【消防法による点検】

機能・性能検査（作動試験）

第十一条 第1項

機械保全課

運転管理課長記録

要

2022年1月上旬～
2022年1月下旬

共通

消火設備

消火設備【消防法による点検】

機能・性能検査（作動試験）

第十一条 第1項

機械保全課

運転管理課長記録

要

12月上旬～12月下旬

2022年1月20日

K51502-21-T108

合格

2021年12月23日

K51502-21-T106

合格

4/7

2021年度定期事業者検査計画/実績表
検査項目一覧
設備

運転単位等

主要な機器

添付書類1(5/5)
検査項目
検査種別
注：斜体文字は設工認認可または申請予定（新設または新規申請）、下線付きは設工認認可または申請予定（更新または変更）の機能を示す

体制
加工施設の技術基準に関する規 工事部署

区分

検査要否 検査の時期（計画）

ページング装置

一斉放送機能機能・性能検査（作動試験）

検査記録番号

合否判定

検査実施責任者

則該当条項（設工認 技術基準適合性説明書 各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表_4
回および遠心分離機等更新1次認可時点）

通信連絡設備共通

検査実績

第二十五条 第1項

電気計装保全課

運転管理課長立会い

要

2022年1月上旬～
2022年2月下旬

2022年1月27日

K51502-21-T111

合格5/7

添付書類 22021 年 5 月 17 日「日本原燃(株)濃縮・埋設事業所（加工施設（ウラン濃縮工場））における定期事業者検査報告（開始時）についての面談」時のコメントについて
標記面談時の以下 2 点について、説明する。
終了時の定期事業者検査報告に当たっては、次の２点について対応すること。
① 定期事業者検査計画書に定期事業者検査対象機器としていたものを、計画から除外したものについては、除外した理由を説明すること。
② 建物に関する管理を定期事業者検査の対象とするかについては、申請している設計及び工事計画の認可の審査の内容を踏まえて整理すること。
① 2021 年度 定期事業者検査計画時、2020 年度計画から除外した検査対象と除外理由について以下のとおり、2021 年度計画時に検査対象の見直しを行った。
2020 年度については、抽出した設備・機能を各検査項目に分類するにあたり、各検査種別に当たる点検全てを検査として設定していた。

2020 年度定期事業者検査（終了時）面談（2021 年 3 月 22 日）時の「電気品の絶縁抵抗測定について、定期事業者検査の項目としているが、他施設との整合を考慮し、次回以降の定期事業者検査計画の中で再整理すること。」を踏まえ、検査項目の再検討を行った。



再検討の結果、「技術基準規則に適合していることを確認するため」の範囲を検査として設定し、前段の検査は自主点検として定期事業者検査から除外、後段の検査で機能を確認できる検査を「加工施設 施設管理要領」に基づき、定期事業者検査として管理することとした。
設備
均質・ブレン
ディング設
備

主要な機器
均質槽

気体廃棄物の廃棄設備

排風機

非常用設備

非常用発電機（ディーゼル発電機）

検査項目
緊急遮断弁（シート部手入れ、ベローズ交換）
緊急遮断弁（Ｈｅリーク、気密）
絶縁抵抗測定1 種管理区域の排気機能維持

除外または実施
除外

実施
除外
実施

機関側分解点検除外

発電機側絶縁抵抗測
定負荷試験
給電機能除外

除外理由補足均質槽緊急遮断弁（Ｈｅリーク、気密）により、第 10 条（閉じ込めの機能）に適合していることを確認する。
排気機能維持に伴う排風機の作動確認により、第 23 条（換気設備）に適合していることを確認する。
負荷試験により、第 24 条（非常用電源設備）に適合していることを確認する。

実施
実施② 建物に要求される技術基準規則要求と定期事業者検査について
旧施設定期検査では、2013 年度から 2018 年度の間、第 1 種管理区域負圧検査とあわせて建物の健全性確認を行っていた。これは特例として検査を実施したものであり、本来は事業者において維持管理すべきものであることから、以下のとおり施設管理を行うものとする。

6/7



建物については第 1 回～3 回の設工認申請について審査および認可いただいており、対象となる技術基準規則は下表の例のとおりである。



何れの技術基準規則要求についても建物の構造によって対応するため、「要求に該当する設備等の状況変化がない事項、または状況変化が極めて緩慢なため、建設段階で確認すれば良く、定期的な確認を要さない事項 i」であることから、建物に関する管理は定期事業者検査の対象とはせず、機器（建物の部位）の保全重要度（A または B）に応じた施設管理として、巡視（日常的な確認)、点検（計画的な保全）等を行うとともに、経年劣化に関する技術的な評価を行う。



また、建物の要求機能「第 1 種管理区域は、空気中のウランの漏えいを防止するため、漏えいの少ない構造とする」が維持されていることの確認として、別途検査項目として設定している「第 1 種管理区域負圧検査(負圧が維持されていること)」により、「閉じ込めの機能」を確認している。

例：2 号発回均質室（第 3 回設工認申請書「別添 2 技術基準規則各条文への適合性を審査した事」）の場合
項注）1（第 3 次申請建物）基準規則の項目
火災等による損傷の防止
安全機能を有する施設の地盤地震による損傷の防止
外部からの衝撃による損傷の防止
加工施設への人の不法な侵入等の防止
加工施設内における溢水による損傷の防止
閉じ込めの機能
遮蔽
安全機能を有する施設
安全避難通路等
放射線管理施設
通信連絡設備旧)設工認/性能基準規則
4条
4条
5条
5条
5 条の 26条
5 条の 48条
5 条の 59条
5 条の 6
10 条
7条
12 条
8条
13 条
11 条
16 条
13 条の 2 19 条
15 条
22 条
17 条
24 条

審査△※1〇〇△※2 、※3△※4△※5、※6△※5、※7△※8、※9〇〇△※5、※9△※10注）1：「◯」は、技術基準規則各条文への適合性を審査した事項。｢△｣は、次回以降に適合性の一部又は全部を審査する事項。
※1 消火設備の設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※2 考慮する事象
・風（台風）及び積雪、低温・凍結、高温及び降水 ・竜巻 ・落雷 ・火山影響 ・外部火災※3 竜巻による損傷の防止の設計のうち、開口部の防護設計及び公道車両に対する防護設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※4 不法侵入等防止設備の設計方針は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※5 第 1 種管理区域がある建物のみ、溢水による損傷の防止、閉じ込めの機能及び放射線管理施設について適合性を確認する。
※6 溢水防止設備の設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※7 気体廃棄物の廃棄設備での負圧維持の設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※8 駆体厚等の基本的な構造については、本申請において示されているが、それらを勘案した周辺区域境界の線量評価については、次回以降の申請で適合性を確認する。
※9 放射線監視・測定設備の設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。
※10 通信連絡設備の設計は、次回以降の申請で適合性を確認する。

以上
i

定期事業者検査細則による「定期事業者検査として確認する必要がないものとする」定義

7/7