B-1700(18)

ユーザーズ

マニュアル

SmartAXIS FT2J/1J形
MICRO/I HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P 形

安全上のご注意

安全上のご注意• 表示器一体形コントローラ SmartAXIS FT2J/1J 形（以下「SmartAXIS」と称する）およびプログラマブル表示器 MICRO/I HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形（以下「MICRO/I」と称する）をご使用になる前に、本書および各製品のハードウェア マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。弊社が指定していない方法で使用すると、本製品が備えている保護が損なわれることがあります。
• 本製品は弊社の厳しい品質管理体制のもとで製造されておりますが、万一本製品の故障により重大な事故や損害の発生のおそれがある用途へのご使用の際は、バックアップやフェールセーフ機能をシステムに追加してください。
• 本製品への外部機器からの不正アクセス等に対しては、ネットワークシステム側で対策を講じてください。不正アクセス等により直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用については、当社は、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本書では、誤った取り扱いをした場合に生じることが予測される危険の度合いを「警告」「注意」として区別しています。それぞれの意味は以下のとおりです。
取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
取扱いを誤った場合、人が重傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。

SmartAXIS、MICRO/I（全機種共通）：• 本製品は、医療機器、原子力、鉄道、航空、乗用機器などの高度な信頼性および安全性が必要とされる用途への使用を想定しておりません。これらの用途に使用しないでください。
• 本製品の設置、配線、作画、動作設定を行うには専門の知識が必要です。専門の知識のない一般消費者が扱うことはできません。
• 本製品のバックライトが切れた場合、画面が見えなくなりますがタッチパネルおよびファンクション キーは有効な状態です。
バックライト消灯状態と間違えてタッチパネルまたはファンクション キーを操作した場合、誤った操作を認識してしまうことによって損害が生じる恐れがありますので、使用を中止してください。

FT2J/1J 形：• 本製品は自己診断機能により、内部回路やプロジェクトの異常を検出すると、運転を停止し、出力を OFF する場合があります。出力が OFF になったとき、本製品を使用したシステムが危険に陥らないように回路を構成してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：• 本製品で採用しているアナログ方式タッチパネルは検出の特性上、複数箇所を同時に押すと、その押されている箇所の重心位
置（1 ケ所）が押されたものと判断します。従いまして、複数箇所の同時押しによる操作を行わないください。

SmartAXIS、MICRO/I（全機種共通）：• 運転、停止などの操作は、十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因になることがあります。
• 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由して接続してください。
• 時計の精度が要求されるシステムに使用される場合は、定期的に時刻設定をお願いします。
• SD メモリカードや USB メモリにアクセス中は、電源を切ったり、SD メモリカードや USB メモリを抜き差ししないでください。SD メモリカードや USB メモリ内のデータが破損する可能性があります。データが破損した場合は、SD メモリカードやUSB メモリをフォーマットしてください。
• USB メモリ以外の USB 機器は、本製品に電源が入っていない状態で接続または切断してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：• 電源を切る場合や SD メモリカードを抜く場合は、必ずアクセス ランプが消灯していることを確認してください。なお、アクセスを停止する方法については、本書を参照してください。

序-1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

改定履歴

改定履歴
2015 年 8 月

初版発行

2016 年 5 月

第 2 版発行

2016 年 7 月

第 3 版発行

2016 年 11 月

第 4 版発行

2017 年 3 月

第 5 版発行

2017 年 6 月

第 6 版発行

2017 年 8 月

第 7 版発行

2017 年 12 月

第 8 版発行2018 年 3 月

第 9 版発行2018 年 6 月

第 10 版発行

2019 年 3 月

第 11 版発行

2019 年 5 月

第 12 版発行

2019 年 12 月

第 13 版発行

2020 年 7 月

第 14 版発行

2020 年 12 月

第 15 版発行

2021 年 3 月

第 16 版発行

2022 年 1 月

第 17 版発行

2023 年 9 月

第 18 版発行

2024 年 7 月

第 19 版発行

ご注意• 本書および WindO/I-NV4 のプログラムに関するすべての権利は、IDEC 株式会社に帰属しています。弊社に無断で複製、転載、販売、譲渡、賃貸することはできません。
• 本書および WindO/I-NV4 のプログラムの内容は予告なく変更することがあります。
• 本書および WindO/I-NV4 を運用した結果の影響につきましては、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
• 製品の内容につきましては万全を期しておりますが、ご不審の点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社の問い合わせ窓口までご連絡ください。

商標についてMICRO/I、SmartAXIS、WindLDR、
WindO/I は、IDEC 株式会社の日本国での登録商標です。
Microsoft、Windows は、米国あるいはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
Adobe は Adobe System Incorporated の商標です。
記載されているその他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本製品には ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 製のフォントを採用しております。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-2

はじめに

はじめに
本書は、総合作画ソフトウェア WindO/I-NV4 の機能や設定方法、注意事項などについて説明したものです。プロジェクトを構成するさまざまな描画や図形、機能の基本的な動作や設定から、プロジェクトの作成方法まで、ご使用される目的に沿った内容で解説しています。
ご使用の前に本書およびご使用になる機種のハードウェア マニュアルをよくお読みいただき、FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/
3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形および WindO/I-NV4 の機能および性能をご理解のうえ、正しくご使用ください。
弊社 Web サイトでは、製品マニュアル（PDF）を随時更新し、無償公開しています。最新の製品マニュアルを弊社 Web サイトからダウンロードしてください。
ご利用目的に応じて以下をご覧ください。

序-3

種類

内容

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル（本書）

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/
1P 形の基本的な動作や、運転するために必要なプロジェクトの作成方法、プロジェク
トを構成するさまざまな描画や部品などについて説明しています。

ラダー プログラミング マニュアル（PDF）

ラダーによるプログラミングのための基本的な操作、WindLDR でのモニタの方法や命令語の一覧、各種命令語の動作について記載しています。

SmartAXIS ハードウェア マニュアル（PDF）

FT2J/1J 形、オプション品、および I/O カートリッジの製品仕様、設置と配線の方法などについて記載しています。

MICRO/I ハードウェア マニュアル（PDF）

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形、オ
プション品、および増設モジュールの製品仕様、設置と配線の方法などについて記載
しています。

WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル（PDF）

デバイス リンク通信や O/I リンク通信、DM リンク通信などさまざまな通信方式について、その接続方法や使用可能なデバイス アドレスなどについて説明しています。

ネットワーク ユーザーズ マニュアル（PDF）

特定の通信プロトコル（BACnet/IP 通信、EtherNet/IP 通信、MQTT 通信）の設定や使用方法について説明しています。

WindO/I-NV4 ヘルプ

WindO/I-NV4 の操作方法について説明をしています。

WindLDR ヘルプ

コントロール機能設定用のプログラミングソフトウェアWindLDRの使用方法について記載しています。

Character Table（PDF）

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/
1P 形や WindO/I-NV4 において使用できるフォントについての文字コード表です。FT2J/
1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P
形での表示の制限については、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

本書の表記について

本書の表記について
本書では、説明を簡潔にするために次の記号や用語を使用しています。

記号･･･････ 特に注意しなければならない事項を記載しています。このマークがついている箇所で操作を誤ると、大きな影響が出ることがあります。
･･･････ その機能を利用するうえでお願いしたいことや参考にしていただきたい情報を記載しています。

･･･････ その機能を利用するうえで知っていると役に立つ情報を記載しています。

･･･････ 関連情報の参照箇所を示しています。

［OK］ ･･･････ 画面上のボタンは［ ］で囲んで表しています。画面に表示されるボタンと同じ形のグラフィックを貼りつけている場合もあります。
･･･････ キーボードのキーは、角の丸い図形で囲んで表しています。
［****］ ･･･････ コントロール名は［］で囲んで表しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル序-4

本書で使う略語、総称、用語

本書で使う略語、総称、用語
項目

序-5

内容

FT2J 形

SmartAXIS FT2J-7U22*AF-B の略称です。

FT1J 形

SmartAXIS FT1J-4F1**AG-* の略称です。

HG2J 形MICRO/I HG2J-7UT22TF-B の略称です。

HG1J 形MICRO/I HG1J-4FT22TG-* の略称です。

HG5G-V 形

MICRO/I HG5G-VFXT22MF-B の略称です。

HG4G-V 形

MICRO/I HG4G-VCXT22MF-B の略称です。

HG4G 形MICRO/I HG4G-CJT22*F-B の略称です。

HG3G-V 形

MICRO/I HG3G-V*XT22MF-* の略称です。

HG3G 形MICRO/I HG3G-*JT22*F-* の略称です。

HG2G-V 形

MICRO/I HG2G-V5FT22TF-* の略称です。

HG2G-5F 形

MICRO/I HG2G-5FT22TF-* の略称です。

HG2G-5T 形

MICRO/I HG2G-5T*22TF-* の略称です。

HG1G 形MICRO/I HG1G-4VT22TF-* の略称です。

HG1P 形MICRO/I HG1P-ST32*BFH-B0 の略称です。

FT2J/1J 形

FT2J 形、FT1J 形を併記する場合の表記方法です。

HG2J/1J 形

HG2J 形、HG1J 形を併記する場合の表記方法です。

HG5G/4G/3G/2G-V 形

HG5G-V 形、HG4G-V 形、HG3G-V 形、HG2G-V 形を併記する場合の表記方法です。

HG5G/4G/3G-V 形

HG5G-V 形、HG4G-V 形、HG3G-V 形を併記する場合の表記方法です。

HG4G/3G 形

HG4G 形、HG3G 形を併記する場合の表記方法です。HG4G-V 形、HG3G-V 形は含まれません。

HG2G-5F/-5T 形

HG2G-5F 形、HG2G-5T 形を併記する場合の表記方法です。

HG1G/1P 形

HG1G 形、HG1P 形を併記する場合の表記方法です。

SmartAXIS

FT2J/1J 形の総称です。

MICRO/I

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、および HG1G/1P 形の総称です。

接続機器

本体ユニットと常時接続、通信する PLC やマイコンの総称です。

デバイス アドレス

本体ユニットおよび接続機器が搭載しているビット単位もしくはワード単位の値を格納することができるメモリのことです。

システム エリア

本体ユニットおよび接続機器の間で画面制御やエラー情報、時計情報を交換するためにあらかじめ決められたデバイス アドレス領域のことです。

デバイス リンク通信

画面の設定に応じて接続機器とプログラムレスで通信する通信方式です。

DM リンク通信

接続機器から本体ユニットの DM リンク専用メモリに対して値を読み出したり、書き込んだりする通信方式です。

ユーザー通信バーコードリーダ、インバータなどの外部機器と通信するための通信方式です。

接続機器との通信デバイス リンク通信、DM リンク通信の総称です。

サブ ホスト通信

設定したデバイス アドレスの一覧に応じて接続機器とプログラムレスで通信する通信方式です。

O/I リンク

115,200bps の高速通信が可能な本体ユニットを最大 16 台接続できる接続形態です。

O/I リンク マスタ

O/I リンクのネットワーク内で、接続機器と直接接続する本体ユニットのことです。

O/I リンク スレーブ

O/I リンクのネットワーク内で、接続機器と直接接続しない O/I リンク マスタ以外の本体ユニットのことです。

WindO/I-NV4

本体ユニットの画面を作成する作画ソフトウェアです。

WindLDRWindO/I-NV4 から起動するコントロール機能設定用のエディタです。

OS

システム ソフトウェアを管理および制御するために必要なソフトウェアのことです。FT2J/1J 形、
HG2J/1J 形のみアップデートに対応しています。

システム ソフトウェア

本体ユニットの基本的な制御や管理を行うソフトウェアのことです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

本書で使う略語、総称、用語

項目

内容

プロジェクトWindO/I-NV4 で作成される本体ユニットを動作させるための画面データ含むすべてのデータのことです。

マネージャー

WindO/I-NV4 に用意された管理ツールです。プロジェクトで用いる画像やテキストおよびスクリ
プト等を作成することができます。

システム設定プロジェクト データ内の全画面に共通した設定の総称です。

プロジェクト設定

システム設定内の基本的な動作設定のことです。

アラーム履歴設定

アラーム履歴のデータを収集する本体ユニットの機能のことです。

データ履歴設定

デバイス アドレスの値の履歴を収集する本体ユニットの機能のことです。

データ転送機能

外部メモリを使用して、プロジェクト データを本体ユニットにダウンロードおよびアップロード
するプロジェクト転送機能、PLC プログラムを本体ユニットに接続した PLC にダウンロードおよびアップロードする PLC プログラム転送機能、外部メモリ間でファイルをコピーするファイルコ
ピー機能の総称です。

HMI 機能WindO/I-NV4 で作成する本体ユニットの画面や設定による機能のことです。

コントロール機能

WindLDR で作成する SmartAXIS のラダー プログラムや設定による制御機能のことです。

スクリプト

複雑な演算や動作をテキストで記述できる機能のことです。

テキスト グループ

本体ユニットに表示されている文字をデバイス アドレスの値により動的に切り替えるためにあらかじめ設定する最大 32 点の文字グループのことです。

Windows フォント

WindO/I-NV4 が動作しているパソコンで使用できる文字フォントのことです。

ストローク フォント

文字の形状を、中心線だけの情報で保持するフォントです。
拡大または縮小を行っても字形の崩れがありません。
フォントの設定では、“ 欧文ストローク ” がこのフォントに該当します。

メンテナンス通信

WindO/I-NV4 と本体ユニットとの間で行われる専用プロトコルを用いた通信のことです。

デバイス モニタデバイス アドレスの値を表示したり書き込んだりできる本体ユニットの専用サブ画面のことで
す。

パススルー

本体ユニットを介して接続機器の保守管理ができる機能のことです。

システム画面

本体ユニットの初期設定や自己診断、データの初期化などを行う、あらかじめ用意された専用画面のことです。

外部メモリ

SD メモリカードおよび USB メモリの総称です。

NV メタファイル

WindO/I-NV4 の編集画面で作成した描画図形を 1 ファイル化した図形データのことです。

ウィンドウ

サブ画面やデバイスモニタなど、ベース画面上に呼び出された画面のことです。

内部デバイス

本体ユニットに内蔵されているリレーやレジスタの総称です。

HMI デバイス

HMI 機能を制御する内部デバイスの総称です。

コントロール デバイス

コントロール機能を制御する内部デバイスの総称です。

キープ デバイス

運転開始時に初期化されない内部デバイス（下記）の総称です。電源を切ったあとも電池により値を保持します。
HMI デバイス：
HMI キープレジスタ（LKR）、HMI キープリレー（LK）
コントロール デバイス：WindLDR の［ファンクション設定］ダイアログボックスの［メモリ バッ
クアップ］タブで、キープデバイスとして扱うかどうかを設定します。

描画図形

機能のないコンテンツ（図形、図、文字など）のことです。

部品

機能のあるコンテンツ（スイッチ、ランプ、コマンドなど）のことです。

オブジェクトWindO/I-NV4 の編集画面上に配置する描画図形や部品のことです。

タッチスイッチ

画面に配置した部品を押すことで機能が動作する部品のことです。

標準キーパッド

標準キーパッドとは、数値入力器や文字入力器の［キーパッド］の［種類］で “ 標準 ” を選択すると、これらの部品を操作時に表示されるキーパッドのことです。

動画ファイル リスト

マルチメディア機能設定で登録した動画ファイルのリストです。順番を変えて再生することはできません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル序-6

本書で使う略語、総称、用語

序-7

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル目次

目次
安全上のご注意 ......................................................................................................................................序 - 1
改定履歴 ....................................................................................................................................................序 - 2
ご注意......................................................................................................................................................... 序 - 2
商標について........................................................................................................................................... 序 - 2
はじめに ....................................................................................................................................................序 - 3
本書の表記について ............................................................................................................................. 序 - 4
本書で使う略語、総称、用語...........................................................................................................序 - 5

第1章

システムの概要
1

システム構成.............................................................................................................................................. 1-1
1.1
1.2
1.3

2
3
4

第2章

概要.......................................................................................................................................................................... 1-1
運転時のシステム構成 ................................................................................................................................. 1-1
画面作成時のシステム構成 ....................................................................................................................... 1-2

WindO/I-NV4 について........................................................................................................................... 1-3
動作モード .................................................................................................................................................. 1-4
画面およびラダー プログラムの作成から運転までの流れ...................................................... 1-5

WindO/I-NV4の機能と基本操作
1

WindO/I-NV4 の仕様 ............................................................................................................................... 2-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

起動と終了 ................................................................................................................................................ 2-38
2.1
2.2

3

アプリケーション ボタンのコマンド一覧..................................................................................... 2-42
クイック アクセス ツールバーについて......................................................................................... 2-43
リボンのコマンド一覧 .............................................................................................................................. 2-46
ワークスペースに表示するウィンドウ ........................................................................................... 2-56
ステータスバーについて ......................................................................................................................... 2-57

WindO/I-NV4 のカスタマイズ........................................................................................................... 2-60
4.1
4.2

5

WindO/I-NV4 の起動................................................................................................................................... 2-38
WindO/I-NV4 の終了................................................................................................................................... 2-40

構成と機能 ................................................................................................................................................ 2-41
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4

扱えるデータ ..................................................................................................................................................... 2-1
扱える文字 .......................................................................................................................................................... 2-6
扱える色数 ....................................................................................................................................................... 2-20
扱える画像ファイル ................................................................................................................................... 2-20
扱えるサウンド ファイル........................................................................................................................ 2-37
扱える動画ファイル ................................................................................................................................... 2-37

作業環境を整える ........................................................................................................................................ 2-60
ワークスペースのカスタマイズ .......................................................................................................... 2-68

WindO/I-NV4 共通の設定 .................................................................................................................... 2-72
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

デバイス アドレスを設定する .............................................................................................................. 2-72
条件式を設定する ........................................................................................................................................ 2-75
テキスト ID を検索する ............................................................................................................................ 2-78
デバイス アドレスを置換する .............................................................................................................. 2-80
フォントを置換する ................................................................................................................................... 2-83
部品ライブラリを使う .............................................................................................................................. 2-86

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-8

目次

第3章

接続機器との通信
1

デバイス リンク通信 ............................................................................................................................... 3-1
1.1
1.2

2

O/I リンク通信 ........................................................................................................................................... 3-3
2.1
2.2

3

概要....................................................................................................................................................................... 3-88
対応プロトコルと通信ドライバ........................................................................................................... 3-88
HMI リンクレジスタ（LLR）の割り付け ........................................................................................ 3-89
サブホスト通信の設定手順..................................................................................................................... 3-90
エラー情報........................................................................................................................................................ 3-93

プロジェクト1

WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作................................................................... 4-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
3

プロジェクト データを新規作成する ................................................................................................. 4-1
プロジェクト データを開く ..................................................................................................................... 4-4
プロジェクト データを保存する ........................................................................................................... 4-5
プロジェクト データを印刷する ........................................................................................................... 4-7
プロジェクト データを比較する ......................................................................................................... 4-19
プロジェクトの設定を変更する........................................................................................................... 4-20
プロジェクト データを閉じる .............................................................................................................. 4-24

プロジェクト設定の設定手順........................................................................................................... 4-25
［プロジェクト設定］ダイアログボックス.................................................................................. 4-26
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

序-9

概要......................................................................................................................................................................... 3-9
ユーザー通信の設定手順.......................................................................................................................... 3-10プロトコル マネージャー ........................................................................................................................ 3-33
ユーザー通信設定例.................................................................................................................................... 3-81
ユーザー通信用結線図............................................................................................................................... 3-87

サブホスト通信 ...................................................................................................................................... 3-88
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

第4章

概要......................................................................................................................................................................... 3-8接続機器なしの設定...................................................................................................................................... 3-8

ユーザー通信 .............................................................................................................................................. 3-9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

概要......................................................................................................................................................................... 3-5
DM リンク通信の設定.................................................................................................................................. 3-7接続機器なし .............................................................................................................................................. 3-8
4.1
4.2

5

概要......................................................................................................................................................................... 3-3
O/I リンク通信の設定................................................................................................................................... 3-4

DM リンク通信 .......................................................................................................................................... 3-5
3.1
3.2

4

概要......................................................................................................................................................................... 3-1
デバイス リンク通信の設定 ..................................................................................................................... 3-2［システム設定］タブ ................................................................................................................................. 4-26
［通信インターフェイス］タブ ............................................................................................................. 4-37
［通信ドライバ］タブ ................................................................................................................................. 4-50
［通信ドライバ ネットワーク］タブ.................................................................................................. 4-55
［O/I リンク］タブ ........................................................................................................................................ 4-58
［ユーザー通信］タブ ................................................................................................................................. 4-59
［サブホスト通信］タブ ............................................................................................................................ 4-63
［プリンタ］タブ ........................................................................................................................................... 4-65
［外部メモリ］タブ ...................................................................................................................................... 4-66
［オートラン］タブ ...................................................................................................................................... 4-67
［増設モジュール］タブ ............................................................................................................................ 4-68
［Web サーバー］タブ................................................................................................................................ 4-74
［FTP サーバー］タブ .................................................................................................................................. 4-76
［E メール］タブ ............................................................................................................................................ 4-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

4

プロジェクトの制限 .............................................................................................................................. 4-91
4.1
4.2

第5章

［プロジェクト情報］タブ....................................................................................................................... 4-83
［フォント / 漢字辞書データ］タブ ................................................................................................... 4-84［互換性］タブ................................................................................................................................................ 4-85
［内部時計］タブ........................................................................................................................................... 4-88
［ネットワーク］タブ................................................................................................................................. 4-90
ダウンロードの制限事項 ......................................................................................................................... 4-91
コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数 ............................ 4-91

画面
1

画面の概要 .................................................................................................................................................. 5-1
1.1
1.2

2

WindO/I-NV4 の画面の作成と操作.................................................................................................... 5-3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3

パスワード入力画面のプロパティ ダイアログボックス....................................................... 5-27
パスワード入力画面の構成 .................................................................................................................... 5-29
標準パスワード入力画面 ......................................................................................................................... 5-30

画面の制限事項 ....................................................................................................................................... 5-31
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7

サブ画面のプロパティ ダイアログボックス................................................................................ 5-21
サブ画面の構成 ............................................................................................................................................. 5-25
標準キーパッド用サブ画面 .................................................................................................................... 5-26

パスワード入力画面 .............................................................................................................................. 5-27
5.1
5.2
5.3

6

ベース画面のプロパティ ダイアログボックス........................................................................... 5-15
ベース画面を重ね合わせて表示する ................................................................................................ 5-19

サブ画面 ..................................................................................................................................................... 5-21
4.1
4.2
4.3

5

画面を作成する ................................................................................................................................................ 5-3
画面を開く .......................................................................................................................................................... 5-4
画面を閉じる ..................................................................................................................................................... 5-6
画面を複製する ................................................................................................................................................ 5-8
画面を削除する ............................................................................................................................................. 5-10
画面を再利用する ........................................................................................................................................ 5-12
複数の画面の設定を一括変更する ..................................................................................................... 5-14

ベース画面 ................................................................................................................................................ 5-15
3.1
3.2

4

画面の種類 .......................................................................................................................................................... 5-1
画面サイズ .......................................................................................................................................................... 5-2

画面数.................................................................................................................................................................. 5-31
部品の最大点数 ............................................................................................................................................. 5-31
コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数 ............................ 5-32
文字やメッセージ ........................................................................................................................................ 5-32
縦置き.................................................................................................................................................................. 5-32

描画図形や部品の重ね合わせについて ......................................................................................... 5-33
7.1
7.2
7.3

概要....................................................................................................................................................................... 5-33
重ねた描画図形や部品の表示 ............................................................................................................... 5-34
制限事項............................................................................................................................................................. 5-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-10

目次

第6章

描画図形
1

図形 ................................................................................................................................................................ 6-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2

図.................................................................................................................................................................. 6-26
2.1
2.2

3

文字の設定手順.............................................................................................................................................. 6-28
文字のプロパティ ダイアログボックス .......................................................................................... 6-29

スイッチ
1

ビットスイッチ ......................................................................................................................................... 7-1
1.1
1.2
1.3

2

3

特殊スイッチでできること..................................................................................................................... 7-72
特殊スイッチの設定手順.......................................................................................................................... 7-74
特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックス ...................................................................... 7-75
特殊スイッチのキー.................................................................................................................................... 7-94
スイッチ ブラウザ..................................................................................................................................... 7-100
特殊スイッチの使用例............................................................................................................................ 7-104

マルチスイッチ .................................................................................................................................... 7-111
6.1
6.2
6.3

7

印刷スイッチでできること..................................................................................................................... 7-56
印刷スイッチの設定手順.......................................................................................................................... 7-57
印刷スイッチのプロパティ ダイアログボックス ...................................................................... 7-58

特殊スイッチ ........................................................................................................................................... 7-72
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

画面切替スイッチでできること........................................................................................................... 7-39
画面切替スイッチの設定手順................................................................................................................ 7-40
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックス ............................................................ 7-41

印刷スイッチ ........................................................................................................................................... 7-56
4.1
4.2
4.3

5

ワードスイッチでできること................................................................................................................ 7-19
ワードスイッチの設定手順..................................................................................................................... 7-22
ワードスイッチのプロパティ ダイアログボックス ................................................................. 7-23

画面切替スイッチ.................................................................................................................................. 7-39
3.1
3.2
3.3

4

ビットスイッチでできること.................................................................................................................. 7-1
ビットスイッチの設定手順....................................................................................................................... 7-3
ビットスイッチのプロパティ ダイアログボックス ................................................................... 7-4

ワードスイッチ ...................................................................................................................................... 7-19
2.1
2.2
2.3

マルチスイッチでできること............................................................................................................. 7-111
マルチスイッチの設定手順.................................................................................................................. 7-113
マルチスイッチのプロパティ ダイアログボックス .............................................................. 7-114

キーパッド.............................................................................................................................................. 7-143
7.1
7.2
7.3

序-11

図の設定手順................................................................................................................................................... 6-26
図のプロパティ ダイアログボックス ............................................................................................... 6-27

文字 ............................................................................................................................................................. 6-28
3.1
3.2

第7章

直線......................................................................................................................................................................... 6-1
連続直線............................................................................................................................................................... 6-3
多角形.................................................................................................................................................................... 6-6
長方形.................................................................................................................................................................... 6-9
円または楕円................................................................................................................................................... 6-12
円弧....................................................................................................................................................................... 6-15
扇形....................................................................................................................................................................... 6-18
正多角形............................................................................................................................................................. 6-21
塗り....................................................................................................................................................................... 6-24

キーパッドでできること....................................................................................................................... 7-143
キーパッドの設定手順............................................................................................................................ 7-144
キーパッドのプロパティ ダイアログボックス ........................................................................ 7-145

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

8

セレクタスイッチ................................................................................................................................ 7-147
8.1
8.2
8.3

9

ボリューム ............................................................................................................................................. 7-164
9.1
9.2
9.3

第8章

ボリュームでできること ...................................................................................................................... 7-164
ボリュームの設定手順 ........................................................................................................................... 7-165
ボリュームのプロパティ ダイアログボックス........................................................................ 7-166ランプ
1

ランプ............................................................................................................................................................ 8-1
1.1
1.2
1.3

2

ランプでできること ...................................................................................................................................... 8-1
ランプの設定手順 ........................................................................................................................................... 8-2
ランプのプロパティ ダイアログボックス........................................................................................ 8-3

マルチステートランプ ......................................................................................................................... 8-16
2.1
2.2
2.3

第9章

セレクタスイッチでできること ....................................................................................................... 7-147
セレクタスイッチの設定手順 ............................................................................................................ 7-148
セレクタスイッチのプロパティ ダイアログボックス......................................................... 7-149

マルチステートランプでできること ................................................................................................ 8-16
マルチステートランプの設定手順 ..................................................................................................... 8-18
マルチステートランプのプロパティ ダイアログボックス.................................................. 8-19

データ表示
1

数値入力器 .................................................................................................................................................. 9-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

文字入力器 ................................................................................................................................................ 9-27
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3

図形表示器でできること ......................................................................................................................... 9-56
図形表示器の設定手順 .............................................................................................................................. 9-59
図形表示器のプロパティ ダイアログボックス........................................................................... 9-60
図形表示器の使用例 ................................................................................................................................... 9-76

ビデオ表示器............................................................................................................................................ 9-81
4.1
4.2
4.3
4.4

5

文字入力器でできること ......................................................................................................................... 9-27
文字入力器の設定手順 .............................................................................................................................. 9-28
文字入力器のプロパティ ダイアログボックス........................................................................... 9-29
文字の入力方法 ............................................................................................................................................. 9-47
文字入力器の使用例 ................................................................................................................................... 9-49
文字列データの格納方法について ..................................................................................................... 9-55
高度な使い方 .................................................................................................................................................. 9-55

図形表示器 ................................................................................................................................................ 9-56
3.1
3.2
3.3
3.4

4

数値入力器でできること ............................................................................................................................ 9-1
数値入力器の設定手順 ................................................................................................................................. 9-2
数値入力器のプロパティ ダイアログボックス.............................................................................. 9-3
値の入力方法 .................................................................................................................................................. 9-25
高度な使い方 .................................................................................................................................................. 9-26

ビデオ表示器でできること .................................................................................................................... 9-81
ビデオ表示器の設定手順 ......................................................................................................................... 9-83
ビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックス...................................................................... 9-84
ファイル選択画面 ........................................................................................................................................ 9-92

メッセージ表示器................................................................................................................................... 9-96
5.1
5.2
5.3
5.4

メッセージ表示器でできること .......................................................................................................... 9-96
メッセージ表示器の設定手順 ............................................................................................................... 9-98
メッセージ表示器のプロパティ ダイアログボックス............................................................ 9-99
文字列データの格納方法について .................................................................................................. 9-116

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-12

目次

6

メッセージ切替表示器....................................................................................................................... 9-117
6.1
6.2
6.3

7

アラームリスト表示器....................................................................................................................... 9-138
7.1
7.2
7.3

8

時計でできること...................................................................................................................................... 9-208
時計の設定手順........................................................................................................................................... 9-209
時計のプロパティ ダイアログボックス ....................................................................................... 9-210

グラフ
1

棒グラフ .................................................................................................................................................... 10-1
1.1
1.2
1.3

2

3

折れ線グラフでできること.................................................................................................................. 10-21
折れ線グラフの設定手順....................................................................................................................... 10-22
折れ線グラフのプロパティ ダイアログボックス ................................................................... 10-23

面グラフ .................................................................................................................................................. 10-58
3.1
3.2
3.3

4

棒グラフでできること............................................................................................................................... 10-1
棒グラフの設定手順.................................................................................................................................... 10-2
棒グラフのプロパティ ダイアログボックス ................................................................................ 10-3

折れ線グラフ ......................................................................................................................................... 10-21
2.1
2.2
2.3

面グラフでできること............................................................................................................................ 10-58
面グラフの設定手順................................................................................................................................. 10-59
面グラフのプロパティ ダイアログボックス ............................................................................. 10-60

メータ....................................................................................................................................................... 10-69
4.1
4.2
4.3

序-13

数値表示器でできること....................................................................................................................... 9-188
数値表示器の設定手順............................................................................................................................ 9-189
数値表示器のプロパティ ダイアログボックス ........................................................................ 9-190

時計 ........................................................................................................................................................... 9-208
11.1
11.2
11.3

第10章

データ履歴表示器でできること........................................................................................................ 9-174
データ履歴表示器の設定手順............................................................................................................. 9-175
データ履歴表示器のプロパティ ダイアログボックス ......................................................... 9-176

数値表示器.............................................................................................................................................. 9-188
10.1
10.2
10.3

11

アラーム履歴表示器でできること .................................................................................................. 9-156
アラーム履歴表示器の設定手順........................................................................................................ 9-157
アラーム履歴表示器のプロパティ ダイアログボックス.................................................... 9-158

データ履歴表示器................................................................................................................................ 9-174
9.1
9.2
9.3

10

アラームリスト表示器でできること ............................................................................................. 9-138
アラームリスト表示器の設定手順 .................................................................................................. 9-139
アラームリスト表示器のプロパティ ダイアログボックス............................................... 9-140

アラーム履歴表示器 ........................................................................................................................... 9-156
8.1
8.2
8.3

9

メッセージ切替表示器でできること ............................................................................................. 9-117
メッセージ切替表示器の設定手順 .................................................................................................. 9-119
メッセージ切替表示器のプロパティ ダイアログボックス............................................... 9-120

メータでできること................................................................................................................................. 10-69
メータの設定手順...................................................................................................................................... 10-70
メータのプロパティ ダイアログボックス .................................................................................. 10-71

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第11章

コマンド
1

ビット書込 ................................................................................................................................................ 11-1
1.1
1.2
1.3

2

ワード書込 ............................................................................................................................................. 11-10
2.1
2.2
2.3

3

スクリプトコマンドでできること .................................................................................................. 11-33
スクリプトコマンドの設定手順 ....................................................................................................... 11-34
スクリプトコマンドのプロパティ ダイアログボックス.................................................... 11-35

マルチコマンド .................................................................................................................................... 11-39
6.1
6.2
6.3

7

印刷でできること ..................................................................................................................................... 11-26
印刷の設定手順 .......................................................................................................................................... 11-27
印刷のプロパティ ダイアログボックス....................................................................................... 11-28

スクリプトコマンド ........................................................................................................................... 11-33
5.1
5.2
5.3

6

画面切替でできること ........................................................................................................................... 11-19
画面切替の設定手順 ................................................................................................................................ 11-20
画面切替のプロパティ ダイアログボックス............................................................................. 11-21

印刷 ........................................................................................................................................................... 11-26
4.1
4.2
4.3

5

ワード書込でできること ...................................................................................................................... 11-10
ワード書込の設定手順 ........................................................................................................................... 11-12
ワード書込のプロパティ ダイアログボックス........................................................................ 11-13

画面切替 .................................................................................................................................................. 11-19
3.1
3.2
3.3

4

ビット書込でできること ......................................................................................................................... 11-1
ビット書込の設定手順 .............................................................................................................................. 11-3
ビット書込のプロパティ ダイアログボックス........................................................................... 11-4

マルチコマンドでできること ............................................................................................................ 11-39
マルチコマンドの設定手順 ................................................................................................................. 11-40
マルチコマンドのプロパティ ダイアログボックス.............................................................. 11-41

タイマ....................................................................................................................................................... 11-61
7.1
7.2
7.3

タイマでできること ................................................................................................................................ 11-61
タイマの設定手順 ..................................................................................................................................... 11-62
タイマのプロパティ ダイアログボックス.................................................................................. 11-63

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-14

目次

第12章

アラーム履歴機能1

概要 ............................................................................................................................................................. 12-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

アラーム履歴機能の設定手順......................................................................................................... 12-10
2.1［アラーム履歴設定］ダイアログボックス................................................................................ 12-134

データや検出したアラームの利用................................................................................................ 12-31
4.1
4.2
4.3
4.4

［アラーム履歴設定］ダイアログボックス................................................................................. 12-13
保存したデータをアラーム履歴表示器で表示する ............................................................... 12-31
発生中のアラームに応じて、登録したメッセージをアラームリスト表示器で表示する ..........................................................................................................................................................12-33
アラームが発生したときにビープ音を鳴らし、画面を点滅させる ............................ 12-36
CSV 形式のファイルとして保存する.............................................................................................. 12-38

データ履歴機能1

概要 ............................................................................................................................................................. 13-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3

データを収集するデバイス アドレスとサンプリング条件を設定する......................... 13-8

［データ履歴設定］ダイアログボックス .................................................................................... 13-13
3.1
3.2

4

データ履歴機能でできること................................................................................................................ 13-1
デバイス アドレスの値を収集する .................................................................................................... 13-3
データの構成................................................................................................................................................... 13-5
データの保存と消去.................................................................................................................................... 13-6
データの利用................................................................................................................................................... 13-7

データ履歴機能の設定手順 ............................................................................................................... 13-82.1

［データ履歴設定］ダイアログボックス...................................................................................... 13-13［個別設定］ダイアログボックス..................................................................................................... 13-15

データの利用 ......................................................................................................................................... 13-33
4.1
4.2
4.3
4.4

序-15

監視するデバイス アドレスとアラームの検出条件を設定する..................................... 12-10

3

3.1

第13章

アラーム履歴機能でできること........................................................................................................... 12-1
アラームの状態.............................................................................................................................................. 12-3
データを収集する......................................................................................................................................... 12-4
データの構成................................................................................................................................................... 12-5
データの保存と消去.................................................................................................................................... 12-7
データや検出したアラームの利用 ..................................................................................................... 12-9折れ線グラフで表示する....................................................................................................................... 13-33
データ履歴表示器で表示する............................................................................................................. 13-35
数値で表示する........................................................................................................................................... 13-36
CSV 形式のファイルとして保存する.............................................................................................. 13-45

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第14章

操作履歴機能1

概要 .............................................................................................................................................................. 14-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

操作履歴機能の設定手順..................................................................................................................... 14-8
2.1

3概要 .............................................................................................................................................................. 15-1
1.1
1.2

2
3

データ保持領域とは ................................................................................................................................... 15-1
データ保持領域 ............................................................................................................................................. 15-2

データ保持領域の設定手順 ................................................................................................................ 15-3
［データ保持領域の管理］ダイアログボックス ......................................................................... 15-4

レシピ機能
1

概要 .............................................................................................................................................................. 16-1
1.1
1.2
1.3

2
3

レシピ機能の動作とデバイス アドレスを設定する................................................................. 16-4

［レシピ設定］ダイアログボックス ................................................................................................ 16-8
3.1
3.2

4

レシピ機能でできること ......................................................................................................................... 16-1
レシピのデータ ............................................................................................................................................. 16-2
データの構成 .................................................................................................................................................. 16-3

レシピ機能の設定手順 ......................................................................................................................... 16-4
2.1

［レシピ設定］ダイアログボックス................................................................................................... 16-8
［個別設定］ダイアログボックス..................................................................................................... 16-10

レシピのデータの作成と消去......................................................................................................... 16-14
4.1
4.2
4.3
4.4

第17章

CSV 形式のファイルとして保存する ............................................................................................. 14-21

データ保持領域1

第16章［操作履歴設定］ダイアログボックス........................................................................................... 14-10

データの利用......................................................................................................................................... 14-21
4.1

第15章

記録するイベントと条件を設定する ................................................................................................ 14-8

［操作履歴設定］ダイアログボックス......................................................................................... 14-10
3.1

4

操作履歴機能でできること .................................................................................................................... 14-1
記録するイベント ........................................................................................................................................ 14-3
データの構成 .................................................................................................................................................. 14-4
データの保存と消去 ................................................................................................................................... 14-6
データの利用 .................................................................................................................................................. 14-7

レシピ データを編集する..................................................................................................................... 16-14
レシピ ファイルを作成する ................................................................................................................ 16-17
レシピ ファイルを編集する ................................................................................................................ 16-21
レシピ ファイルを消去する ................................................................................................................ 16-22

データ コピー機能
1

概要 .............................................................................................................................................................. 17-1
1.1
1.2

2
3

データ コピー機能でできること......................................................................................................... 17-1
データ コピー機能の動作........................................................................................................................ 17-2

データ コピー機能の設定手順........................................................................................................... 17-3
［データ コピー設定］ダイアログボックス ................................................................................. 17-5
3.1

［データ コピー設定］ダイアログボックス .................................................................................. 17-5

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-16

目次

第18章

予防保全機能1

概要 ............................................................................................................................................................. 18-1
1.1
1.2
1.3

2

予防保全機能の設定手順 .................................................................................................................... 18-43［予防保全設定］ダイアログボックス........................................................................................... 18-6

2.1
3.1
3.2

4

カウントした動作回数を数値表示器で表示する .................................................................... 18-11
カウントした動作時間がしきい値に達したときにビープ音で知らせる.................. 18-14

概要 ............................................................................................................................................................. 19-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

3

E メール機能でできること...................................................................................................................... 19-1
システム構成................................................................................................................................................... 19-1
対応プロトコルおよび認証方式........................................................................................................... 19-1
動作確認 SMTP サーバー.......................................................................................................................... 19-2
E メール送信の動作..................................................................................................................................... 19-2
E メール機能の操作や送信状態の確認............................................................................................. 19-3
E メール 1 件あたりの制限事項 ........................................................................................................... 19-4

E メール機能の設定手順 ..................................................................................................................... 19-5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

送信メール サーバー（SMTP）を設定する................................................................................... 19-5
E メールを設定する..................................................................................................................................... 19-7
E メール グループを作成する............................................................................................................. 19-10
E メール アドレス帳を他のプロジェクトで利用する .......................................................... 19-12
E メール アドレス帳のファイルをテキスト エディタで作成する................................ 19-14［E メール設定］ダイアログボックス.......................................................................................... 19-15
3.1
3.2
3.3
3.4

［E メール設定］ダイアログボックス ............................................................................................ 19-15［E メール アドレス帳］ダイアログボックス............................................................................ 19-19［ファイルを添付する］ダイアログボックス............................................................................ 19-23［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス ............................................ 19-25

SNS機能
1

概要 ............................................................................................................................................................. 20-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3

SNS 機能でできること............................................................................................................................... 20-1
システム構成................................................................................................................................................... 20-1
SNS メッセージ送信の動作..................................................................................................................... 20-2
SNS 機能の操作や送信状態の確認...................................................................................................... 20-3
1 ツイートあたりの制限事項................................................................................................................. 20-3

SNS 機能の設定手順 ............................................................................................................................. 20-4
［SNS 設定］ダイアログボックス.................................................................................................... 20-8
3.1
3.2
3.3

序-17

［予防保全設定］ダイアログボックス.............................................................................................. 18-6
［個別設定］ダイアログボックス........................................................................................................ 18-8

Eメール機能1

第20章

動作時間と動作回数をカウントする ................................................................................................ 18-4

データの利用 ......................................................................................................................................... 18-11
4.1
4.2

第19章

予防保全機能でできること..................................................................................................................... 18-1
動作時間と動作回数のカウント........................................................................................................... 18-2
しきい値について......................................................................................................................................... 18-3

［SNS 設定］ダイアログボックス ........................................................................................................ 20-8
SNS アカウント マネージャー ........................................................................................................... 20-11［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス ............................................ 20-13

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第21章

FTP機能
1

FTP サーバー機能 ................................................................................................................................... 21-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

FTP クライアント機能 .......................................................................................................................... 21-5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

第22章

FTP クライアント機能でできること................................................................................................. 21-5
システム構成 .................................................................................................................................................. 21-5
対応コマンドおよび接続方式 ............................................................................................................... 21-6
動作確認 FTP サーバー.............................................................................................................................. 21-6
FTP クライアント機能の設定手順...................................................................................................... 21-6
FTP サーバー マネージャー................................................................................................................. 21-12［ファイル転送設定］ダイアログボックス................................................................................. 21-16

サウンド機能1

概要 .............................................................................................................................................................. 22-1
1.1
1.2

2
3

サウンド ファイルと動作条件を設定する..................................................................................... 22-2

［サウンド設定］ダイアログボックス............................................................................................ 22-6
3.1

4

サウンド機能でできること .................................................................................................................... 22-1
対応サウンド ファイル ............................................................................................................................. 22-1

サウンド機能の設定手順..................................................................................................................... 22-2
2.1

第23章

FTP サーバー機能でできること........................................................................................................... 21-1
システム構成 .................................................................................................................................................. 21-2
FTP サーバーの階層構造.......................................................................................................................... 21-3
対応コマンドおよび接続方式 ............................................................................................................... 21-3
動作確認 FTP クライアント.................................................................................................................... 21-3
FTP サーバー機能の設定手順................................................................................................................ 21-4

［サウンド設定］ダイアログボックス.............................................................................................. 22-6

動作 ........................................................................................................................................................... 22-11

マルチメディア機能1

概要 .............................................................................................................................................................. 23-1
1.1
1.2

2

マルチメディア機能の設定手順 ....................................................................................................... 23-3
2.1
2.2
2.3

3

動画ファイルを登録する ......................................................................................................................... 23-3
イベント録画機能を設定する ............................................................................................................... 23-6
ビデオ入力を設定する ........................................................................................................................... 23-11［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス.................................................................. 23-12
3.1

4
5

マルチメディア機能でできること ..................................................................................................... 23-1
対応動画ファイル ........................................................................................................................................ 23-2

［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス ................................................................. 23-12

機能の状態を確認する ...................................................................................................................... 23-16
制限事項 .................................................................................................................................................. 23-17

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-18

目次

第24章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能
1

概要 ............................................................................................................................................................. 24-1
1.1
1.2
1.3

2

セキュリティ機能の設定手順......................................................................................................... 24-11
2.1
2.2
2.3

3

ユーザー アカウント設定画面の呼び出し .................................................................................. 24-50
ユーザー アカウントを編集する ...................................................................................................... 24-51
ユーザー アカウント設定画面の構成 ............................................................................................ 24-60

スクリプト
1

スクリプト機能について .................................................................................................................... 25-1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

表記一覧.......................................................................................................................................................... 25-21

スクリプトの記述例 ........................................................................................................................... 25-32
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6

グローバル スクリプトの設定手順 ................................................................................................. 25-16［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックス............................................................ 25-18［グローバル スクリプト］ダイアログボックス...................................................................... 25-19

スクリプトの記述方法....................................................................................................................... 25-21
4.1

5スクリプトの登録手順............................................................................................................................... 25-5
スクリプト マネージャー ........................................................................................................................ 25-7
スクリプト エディタ ............................................................................................................................... 25-12

グローバル スクリプト...................................................................................................................... 25-16
3.1
3.2
3.3

4

スクリプト機能の概要............................................................................................................................... 25-1
HMI 機能のスクリプトの種類と動作条件 ...................................................................................... 25-2
スクリプトのデータ タイプ ................................................................................................................... 25-3
HMI 機能のスクリプト エラー .............................................................................................................. 25-4

スクリプトの編集と管理 .................................................................................................................... 25-5
2.1
2.2
2.3

制御文............................................................................................................................................................... 25-32
関係演算子..................................................................................................................................................... 25-37
論理演算子..................................................................................................................................................... 25-39
算術演算子..................................................................................................................................................... 25-40
ビット演算子................................................................................................................................................ 25-41
ビット関数..................................................................................................................................................... 25-43
ワード関数..................................................................................................................................................... 25-44
データ タイプ指定..................................................................................................................................... 25-59

注意事項 .................................................................................................................................................. 25-60
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

序-19

本体ユニットでのパスワードの入力 ............................................................................................. 24-47
WindO/I-NV4 でのパスワードの入力............................................................................................. 24-49

本体ユニットでユーザー アカウントを編集する ................................................................... 24-50
5.1
5.2
5.3

第25章

［セキュリティ］ダイアログボックス........................................................................................... 24-37

パスワードの入力................................................................................................................................ 24-47
4.1
4.2

5

ユーザー アカウントの作成と編集 ................................................................................................. 24-11
セキュリティ グループの追加と編集 ............................................................................................ 24-19
画面および部品の表示や操作を保護する ................................................................................... 24-25［セキュリティ］ダイアログボックス......................................................................................... 24-37
3.1

4ユーザー アカウント .................................................................................................................................. 24-1
データの保護................................................................................................................................................... 24-3
表示や操作の保護......................................................................................................................................... 24-8

while 文について ....................................................................................................................................... 25-60
データ タイプ指定について ................................................................................................................ 25-60
通信エラーについて................................................................................................................................. 25-60
コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数.......................... 25-61
演算子の優先順位について.................................................................................................................. 25-61

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第26章

テキスト グループ1

概要 .............................................................................................................................................................. 26-1
1.1
1.2

2

テキスト グループとテキストの設定手順.................................................................................... 26-3
2.1
2.2

3

テキスト マネージャー .......................................................................................................................... 26-12

Webサーバー機能
1
2
3
4

概要 .............................................................................................................................................................. 27-1
システム構成............................................................................................................................................ 27-2
動作環境 ..................................................................................................................................................... 27-3
設定および接続方法 .............................................................................................................................. 27-4
4.1
4.2

5

6

Web サーバー機能の設定手順.............................................................................................................. 27-4
Web ブラウザーからアクセスする.................................................................................................... 27-5システム Web ページ ........................................................................................................................... 27-7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ページ構成 ....................................................................................................................................................... 27-7
画面構成............................................................................................................................................................. 27-8
システム詳細情報ページ ......................................................................................................................... 27-9
遠隔監視ページ .......................................................................................................................................... 27-12
遠隔操作ページ .......................................................................................................................................... 27-14

カスタム Web ページ ........................................................................................................................ 27-16
6.1
6.2

第28章

テキスト グループを作成し、テキストを登録する................................................................. 26-3
デバイス アドレスの値で表示する言語を切り替える......................................................... 26-10

テキスト マネージャー ..................................................................................................................... 26-12
3.1

第27章

テキスト グループでできること ......................................................................................................... 26-1
テキスト グループに対応している機能.......................................................................................... 26-2

Web ページ エディタ.............................................................................................................................. 27-16
カスタム Web ページを作成する .................................................................................................... 27-16

コントロール機能
1

ラダー プログラム.................................................................................................................................. 28-1
1.1
1.2

2

ファンクション設定 .............................................................................................................................. 28-4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

3

RUN と STOP ................................................................................................................................................... 28-1
プログラムの作成 ........................................................................................................................................ 28-3
機能一覧............................................................................................................................................................. 28-4
設定手順............................................................................................................................................................. 28-5
運転 / 停止 制御............................................................................................................................................. 28-6
メモリバックアップ ................................................................................................................................ 28-11
高速カウンタ ............................................................................................................................................... 28-12
キャッチ入力 ............................................................................................................................................... 28-30
割込入力.......................................................................................................................................................... 28-32
周波数測定 .................................................................................................................................................... 28-35
入力フィルタ ............................................................................................................................................... 28-36
アナログ / デジタル入力....................................................................................................................... 28-38
アナログ出力 ............................................................................................................................................... 28-40
タイマ割込 .................................................................................................................................................... 28-42
ウォッチドッグ タイマ .......................................................................................................................... 28-44

コンスタント スキャン ..................................................................................................................... 28-45

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-20

目次

第29章

本体ユニットとの通信
1

概要 ............................................................................................................................................................. 29-1
1.1
1.2
1.3

2

ダウンロード ......................................................................................................................................... 29-12
2.1
2.2
2.3
2.4

3

システム情報を表示する....................................................................................................................... 29-29［システム情報］ダイアログボックス........................................................................................... 29-31

モニタ機能
1

WindO/I-NV4 でのモニタ ................................................................................................................... 30-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

WindO/I-NV4 のモニタ機能でできること...................................................................................... 30-1
WindO/I-NV4 でデバッグする............................................................................................................... 30-4
デバイス アドレスの値をポップアップ表示する ................................................................... 30-18
条件成立中のオブジェクトを強調表示する .............................................................................. 30-18
本体ユニットの画面を切り替える .................................................................................................. 30-19
モニタ中の画面を開く............................................................................................................................ 30-19
デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する ..........................................................................................................................................................30-19

本体ユニットでのモニタ .................................................................................................................. 30-20
2.1
2.2
2.3

序-21

本体ユニットに挿入した外部メモリをフォーマットする ................................................ 29-28

システム情報 ......................................................................................................................................... 29-29
6.1
6.2

第30章

本体ユニットのデータをクリアする ............................................................................................. 29-26
本体ユニットに挿入した外部メモリのデータを消去する ................................................ 29-27

フォーマット ......................................................................................................................................... 29-28
5.1

6

プロジェクト データを本体ユニットからアップロードする.......................................... 29-21［アップロード］ダイアログボックス........................................................................................... 29-23
ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリからアップロードする.................. 29-24

クリア....................................................................................................................................................... 29-26
4.1
4.2

5

プロジェクト データを本体ユニットへダウンロードする............................................... 29-12［ダウンロード］ダイアログボックス........................................................................................... 29-14
ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリへダウンロードする....................... 29-18
増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードする..................................... 29-20

アップロード ......................................................................................................................................... 29-21
3.1
3.2
3.3

4

本体ユニットと通信してできること ................................................................................................ 29-1
本体ユニットとパソコンの接続方法 ................................................................................................ 29-4
通信設定を変更する.................................................................................................................................... 29-5

本体ユニットのモニタ機能でできること ................................................................................... 30-20
デバイスモニタ........................................................................................................................................... 30-21
デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する ..........................................................................................................................................................30-27

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第31章

シミュレーター機能
1

概要 .............................................................................................................................................................. 31-1
1.1

2

シミュレーターの操作方法 ................................................................................................................ 31-4
2.1
2.2
2.3
2.4

3

第32章

シミュレーター ............................................................................................................................................. 31-9
画面モニタ .................................................................................................................................................... 31-12
登録モニタ .................................................................................................................................................... 31-13
一括モニタ .................................................................................................................................................... 31-15
スクリプト デバッガー .......................................................................................................................... 31-17

制限事項 .................................................................................................................................................. 31-19

パススルー機能1

概要 .............................................................................................................................................................. 32-1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

パススルー機能でできること ............................................................................................................... 32-1
対応接続機器 .................................................................................................................................................. 32-2
パススルー機能使用時の接続方法 ..................................................................................................... 32-3
パススルー機能を使用する .................................................................................................................... 32-3

パススルー機能の設定手順 ................................................................................................................ 32-4
2.1
2.2

第33章

シミュレーターを起動する .................................................................................................................... 31-4
シミュレーターでデバッグする .......................................................................................................... 31-5
表示中の画面を画像として保存する ................................................................................................ 31-7
ラダー プログラムのシミュレーションを開始する................................................................. 31-8

シミュレーター ....................................................................................................................................... 31-9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4

シミュレーター機能でできること ..................................................................................................... 31-1

WindO/I-NV4 でパススルー機能を有効にする ........................................................................... 32-4
本体ユニットのシステム モードでパススルー機能を有効にする................................... 32-5

注意事項 ..................................................................................................................................................... 32-8

外部メモリ
1

外部メモリ ................................................................................................................................................ 33-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2

対応外部メモリ ............................................................................................................................................. 33-1
外部メモリを利用してできること ..................................................................................................... 33-1
外部メモリの仕様 ........................................................................................................................................ 33-2
ファイル構成 .................................................................................................................................................. 33-3
データの読み出しと書き込み ............................................................................................................... 33-5
外部メモリ フォルダーの設定........................................................................................................... 33-13
外部メモリ内のファイルを削除する ............................................................................................. 33-14
外部メモリのフォーマット ................................................................................................................. 33-15
外部メモリの取り外し ........................................................................................................................... 33-18
注意事項.......................................................................................................................................................... 33-19

プロジェクト転送機能 ...................................................................................................................... 33-20
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

プロジェクト転送機能でできること ............................................................................................. 33-20
プロジェクトの転送手順 ...................................................................................................................... 33-21
転送用プロジェクトの作成手順 ....................................................................................................... 33-22
特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順........ 33-25
本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順 ..... 33-26
注意事項.......................................................................................................................................................... 33-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-22

目次

3

PLC プログラム転送機能 .................................................................................................................. 33-35
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4

ファイル コピー機能 .......................................................................................................................... 33-49
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

プリンタ .................................................................................................................................................... 34-1
1.1
1.2
1.3
1.4

対応プリンタ................................................................................................................................................... 34-1
プリンタを接続してできること........................................................................................................... 34-1
本体ユニットとプリンタの接続方法 ................................................................................................ 34-1
プリンタの設定と状態監視..................................................................................................................... 34-2

内部デバイス1

ビットデバイス ...................................................................................................................................... 35-1
1.1
1.2

2

HMI デバイス................................................................................................................................................... 35-1
コントロール デバイス ............................................................................................................................. 35-7

ワードデバイス .................................................................................................................................... 35-12
2.1
2.2

序-23

USB メモリの挿入時に自動的にサブ画面を表示する .......................................................... 33-76

周辺機器
1

第35章

USB オートラン機能の概要 ................................................................................................................. 33-58
USB オートラン機能の設定手順 ....................................................................................................... 33-62
USB オートラン定義ファイルの作成 ............................................................................................. 33-65
USB オートラン機能実行時のセキュリティについて .......................................................... 33-74

USB サブ画面自動表示機能 ............................................................................................................. 33-76
6.1

第34章

ファイル コピー機能でできること ................................................................................................. 33-49
ファイル コピーの操作手順 ................................................................................................................ 33-50
特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順........ 33-51
本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順 ..... 33-52
注意事項.......................................................................................................................................................... 33-57

USB オートラン機能 ........................................................................................................................... 33-58
5.1
5.2
5.3
5.4

6

対応 PLC .......................................................................................................................................................... 33-35
PLC プログラム転送機能でできること......................................................................................... 33-36
PLC プログラムの転送手順.................................................................................................................. 33-36
ZLD プロジェクト ファイルの作成手順....................................................................................... 33-37
特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順........ 33-38
本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順 ..... 33-40
注意事項.......................................................................................................................................................... 33-48

HMI デバイス................................................................................................................................................ 35-12
コントロール デバイス .......................................................................................................................... 35-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

目次

第36章

本体設定
1

メンテナンス画面................................................................................................................................... 36-1
1.1
1.2
1.3

2

メンテナンス画面の概要 ......................................................................................................................... 36-1
メンテナンス画面の表示方法 ............................................................................................................... 36-2
画面の明るさの調整方法 ......................................................................................................................... 36-2システム モードの概要 ........................................................................................................................ 36-3
2.1
2.2

3

設定 .............................................................................................................................................................. 36-7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

第37章

システム モード時の画面構成 .............................................................................................................. 36-3
設定メニュー項目の名称と階層 .......................................................................................................... 36-5
初期設定（Initial Setting）........................................................................................................................ 36-7
時計設定（Clock Setting）..................................................................................................................... 36-11
オフライン（Offline）.............................................................................................................................. 36-12
運転（Run）................................................................................................................................................... 36-12
システム情報（System Info.）............................................................................................................. 36-12
ファイル マネージャー .......................................................................................................................... 36-13（Ext.Mem.Device）..................................................................................................................................... 36-13
トップページ（Top Page）................................................................................................................... 36-13
自己診断 （Self Diag.）............................................................................................................................ 36-13

トラブル対策1

HMI 機能のエラー .................................................................................................................................. 37-1
1.1
1.2
1.3

2

コントロール機能のエラー ................................................................................................................ 37-5
2.1
2.2
2.3

3

画面に表示されるエラー ......................................................................................................................... 37-1
電源電圧低下 .................................................................................................................................................. 37-4
時計データおよびバックアップ データの初期化...................................................................... 37-4
エラー状態を確認する .............................................................................................................................. 37-5
エラーをクリアする ................................................................................................................................... 37-7
エラー情報 ....................................................................................................................................................... 37-9

トラブルシューティング.................................................................................................................. 37-11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

プロジェクトがダウンロードできない ........................................................................................ 37-11
画面が真っ暗のままでブザーが鳴っている .............................................................................. 37-11
タッチパネルが正しく反応しない .................................................................................................. 37-11
POWER LED が点灯しない.................................................................................................................... 37-12
POWER LED が点灯または点滅している ..................................................................................... 37-12
コントロール機能で問題が発生した ............................................................................................. 37-13
USB オートラン機能で問題が発生した........................................................................................ 37-14

付録 1
1
2
3
4
5

色番号......................................................................................................................................................... 付 -1
標準図形ブラウザ.................................................................................................................................. 付 -3
カラー パレット ..................................................................................................................................... 付 -4パターン パレット................................................................................................................................. 付 -5
文字揃え .................................................................................................................................................... 付 -7

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

序-24

目次

序-25

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第1章

システムの概要1

この章では、プロジェクト作成時および運転時のシステム構成や、各種モードなどの概要について説明します。

1
1.1

システム構成概要
本体ユニットを運用するにあたっては、運転の際に構成するシステム構成と、運転するプロジェクトを作成するためのシステム構
成があります。プロジェクトを作成するには、作画ソフトウェア WindO/I-NV4 を使用します。

本体ユニット接続機器

WindO/I-NV4

130

ダウンロードデバイス アドレスの値を定期的に読み出し
変化があったデバイス アドレスの値を書き込み● MICRO/I について
MICRO/I は、高輝度、多色表示、高速描画、応答の早いタッチスイッチ、そして、高速通信により、快適な HMI 環境を創造できる
プログラマブル表示器です。接続機器と接続した場合は、通信プログラムを意識することなく、簡単にデータを読み書きできます。

● SmartAXIS について
SmartAXIS は、本格的な PLC の制御機能とプログラマブル表示器の HMI 機能を備えた表示器一体形コントローラです。
SmartAXIS は、2 つの CPU を搭載し、それぞれの CPU で HMI 機能とコントロール機能を並列処理しています。HMI 機
能からコントロール デバイスを読み書きする場合、CPU 間のデータ転送で遅延が発生します。また、外部機器との通信は HMI 機能が行うため、外部機器との通信でコントロール デバイスを読み書きする場合は、この CPU 間での遅延も考慮し、十分な動作確認を行ってください。

1.2

運転時のシステム構成
本体ユニットは、以下のシステム構成で運転することができます。接続可能な機器は機種により異なりますので、詳しくは個々の機種の仕様を参照してください。

Web ブラウザー端末（パソコン、スマートフォン等）

本体ユニット

モニタ

読み出し

操作

書き込み

データの
書き込み
外部メモリ
SD メモリカード

接続機器

データ受信
データの
読み出し

印刷
データ送信
プリンタ

USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

外部機器（ユーザー通信）

1-1

シ
ス
テ
ム
の
概
要

1 システム構成

1.3

画面作成時のシステム構成
本体ユニットを運転するには、プロジェクトを作成してダウンロードすることが必要です。プロジェクトの作成には WindO/I-NV4を使用します。作成したプロジェクト データはパソコンと本体ユニットを直接接続し、ダウンロードできるほか、プロジェクト
データを一度外部メモリにダウンロードし、外部メモリよりメモリカードインターフェイスまたは USB インターフェイス搭載の本体ユニットにコピーすることもできます。

本体ユニットパソコン

アップロードインストール

ダウンロードアップロード

コピー
コピー

外部メモリ
SD メモリカード

1-2

130

ダウンロードWindO/I-NV4

USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 について

2

1

WindO/I-NV4 について
WindO/I-NV4 は、本体ユニットの画面やラダー プログラム *1 を作成し、各種機能を設定するための専用ソフトウェアです。設定
内容や作成した画面およびラダー プログラム *1 のデータ群のことをプロジェクトと呼びます。
WindO/I-NV4 を用いてプロジェクトを作成し、本体ユニットにダウンロードすることで、運用に必要な環境を構築します。

ダウンロードWindO/I-NV4

本体ユニット

アップロード外部メモリ
ダウンロードSD メモリカード

USB メモリ

アップロード*1

ダウンロードアップロードFT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1-3

シ
ス
テ
ム
の
概
要

3 動作モード

3

動作モード
本体ユニットには複数のモードがあり、必要に応じてモードを切り替えて使用します。これらのモードを動作モードと呼びます。
動作モードの機能と切り替え操作または条件は、次のとおりです。
動作モード

機能

切り替え操作または条件

プロジェクト データを実行時のモードです。作成した画面を表示します。

運転モード

システム モード

モニタ モード• 本体ユニットの電源を入れる
本体ユニット *1 を RUN 状態にするとラダー• システム モードのトップページまたはメインメニュー画面で［運プログラムを実行し、STOP 状態にするとラ転］または［Run］を押す
ダー プログラムを停止します。停止すると、• プロジェクト データのダウンロードが完了する*1
本体ユニット の画面右下に “Ladder Stop”の文字が点滅表示されます。

本体ユニットの初期設定や時計設定、自己診断などを行います。

• 画面の左上隅を3秒以上押してメンテナンス画面を表示し、［システ
ム モード］を押す• 画面切替スイッチ、マルチスイッチ、画面切替、またはマルチコマ
ンドで、システム モードに切り替える• WindO/I-NV4ですべてのデータをクリアする• システム エリア1 のアドレス番号＋ 0（表示画面番号）にFFFFhを書
き込む

WindO/I-NV4 を使用してデバイス アドレスの値をモニタします。
このモードでは、本体ユニットの画面左下に “Monitor Mode” の文字が点滅表示されます。

WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［モニタ］の［モニタを開始］
をクリック

WindLDR を使用してラダー プログラムをモニタします。*1
このモードでは、本体ユニットの画面左下に “Ladder Monitor Mode” の文字が点滅表示されます。

WindLDR の［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタ］をクリックします。

オフライン モード

デバイス アドレスの値を変更し、本体ユニット単体でプロジェクト データの動作を確認します。
このモードでは、本体ユニットの画面左下に "Offline Mode" の文字が点滅表示されます。

• システム モードのトップページまたはメインメニュー画面で［オフライン］または［Offline］を押す• WindO/I-NV4 でモニタ中に［オンライン］タブで［モニタ］の［オフラインに切り替える］を押す

データ転送モード

パソコンと本体ユニット間でデータをやり取りします。

• プロジェクト データをダウンロードする• プロジェクト データをアップロードする

ブート モード *2

本体ユニットが正常に起動しない場合やパスワードを忘れた場合に、本体ユニットのOS、システム ソフトウェアおよびプロジェ
クト データを強制的にダウンロードします。

• 本体ユニットの背面にある RESET スイッチを押したまま電源を入れ、RESET スイッチを 3 秒以上押し続ける。
• 本体ユニットの OS またはシステム ソフトウェアが破損している
状態で、本体ユニットの電源を入れる。

システム モードに切り替わると本体ユニットの運転を停止します。

メンテナンス画面を表示する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナン
ス画面呼び出しを許可する］チェックボックスをオンにしておく必要があります。
メンテナンス画面については 36-1 ページ「第 36 章 1 メンテナンス画面」を参照してください。

*1
*2

1-4

FT2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 画面およびラダー プログラムの作成から運転までの流れ

4

1

画面およびラダー プログラムの作成から運転までの流れ

シ
ス
テ
ム
の
概
要

本体ユニットの画面およびラダー プログラム *1 の作成から運転までの作業の流れは次のとおりです。

1

WindO/I-NV4の起動（2-38 ページ「第 2 章 2.1 WindO/I-NV4 の起動」）

2

プロジェクトの作成と画面およびラダープログラム*1の作成
プロジェクトの作成（4-1 ページ「第 4 章↓• 画面の作成（5-3 ページ「第 5 章

1.1 プロジェクト データを新規作成する」）

2.1 画面を作成する」）• ラダー プログラムの作成 *1（28-1 ページ「第 28 章

コントロール機能」）

プロジェクトの修正

3

6

プロジェクト データの保存（4-5 ページ「第 4 章

1.3 プロジェクト データ

トラブル対策（37-1 ページ「第 37 章

トラブル対策」）

を保存する」）

4

5

プロジェクト データのダウンロード（29-12 ページ「第 29 章

デバッグ

2

ダウンロード」）（30-1 ページ「第 30 章

モニタ機能」）（31-1 ページ「第 31 章

シミュレーター機能」）

8

7

*1

メンテナンス（29-21 ページ「第 29 章

3

（21-1 ページ「第 21 章

FTP 機能」）

アップロード」）（27-1 ページ「第 27 章

Web サーバー機能」）（19-1 ページ「第 19 章

E メール機能」）（20-1 ページ「第 20 章

SNS 機能」）

運転

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1-5

4 画面およびラダー プログラムの作成から運転までの流れ

1 WindO/I-NV4 の起動
WindO/I-NV4 を起動します。

2 プロジェクトと画面およびラダー プログラム *1 の作成
プロジェクトを作成し、各種設定を行います。
表示する画面およびラダー プログラム *1 を作成します。

3 プロジェクデータの保存
各種設定と画面の作成を完了したら、プロジェクト データを保存します。

4 プロジェクト データのダウンロード
USB ケーブルまたはイーサネットケーブルでパソコンと本体ユニットを接続し、作成したプロジェクト データを本体ユニットの内
蔵メモリにダウンロードします。

5 デバッグ
モニタ機能およびシミュレーター機能を使って実際の動作を確認しながら、作成したプロジェクト データを修正します。

6 トラブル対策
本体や通信系のトラブル、画面およびラダー プログラム *1 に不備があった場合、本体ユニットの画面上に各種メッセージが表示されます。また、HMI 特殊データ レジスタ（LSD）や特殊データ レジスタ（D）*1 にエラー情報が格納されます。これらの情報を参考に、プロジェクトの修正、ダウンロードおよびデバッグを繰り返し、プロジェクトを完成させます。

7 運転
接続機器との通信を開始し、プロジェクトの設定に従って各機能を実行します。

8 メンテナンス
本体ユニット内や外部メモリのデータをパソコンにアップロードできます。FTP 機能を使って、遠隔地からデータを操作できます。
また、Web サーバー機能を使うと Web ブラウザーから本体ユニットの状態を遠隔地から監視したり、操作したりすることができます。E メール機能を使うと、トラブル発生時に対処方法を記載したメールを発信できます。SNS 機能を使って、本体ユニットごとにツイートすることで、Twitter の画面から状況を一括確認できます。

*1

1-6

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

WindO/I-NV4 の機能と基本操作

第2章

この章では、WindO/I-NV4 の仕様や起動と終了方法、画面やメニューの構成、共通の設定などについて説明します。

1.1

WindO/I-NV4 の仕様

WindO/I-NV4 の1

2扱えるデータ● データ タイプの種類
データ タイプとは、部品が処理できるデータの最小値や最大値、負数や実数の扱いに関する形式のことです。
本体ユニットおよび WindO/I-NV4 で扱えるデータ タイプの種類とデータの範囲は、次のとおりです。
データ タイプ

占有ワード数処理できるデータの範囲

UBIN16(W)1

0 ～ 65535

BIN16(I)1-32768 ～ 32767

UBIN32(D)2

0 ～ 4294967295

BIN32(L)2-2147483648 ～ 2147483647

BCD4(B)

1-999 ～ 9999

BCD8(EB)

2

機
能
と
基
本
操
作

-9999999 ～ 99999999
38 ～ -1.18×10-38,

0 , 1.18×10-38 ～ 3.4×1038

Float32(F)

2

Bit

－

0, 1

String(S)－

文字列データ。先頭から NULL(00h) までを文字列として扱います。

-3.4×10WindLDR でのデータ タイプは、UBIN16(W) を W( ワード )、BIN16(I) を I( インテジャ )、UBIN32(D) を D( ダブルワード )、BIN32(L) を L( ロング )、Float32(F) を F( フロート ) と表示します。

● データの扱い
デバイス アドレスに格納したデータは、次のように扱います。
データ タイプ

データの扱い
bit
15

1 ワード

bit
0

データを符号無し 16 ビット整数として扱います。

UBIN16(W)

bit
15

1 ワード

bit
0

BIN16(I)データを符号付き 16 ビット整数として扱います。
符号ビット（第 15 ビット）が 1 の場合、値は 2 の補数となります。

符号ビット
bit
31

上位ワード

下位ワード

bit
0

bit
31

上位ワード

下位ワード

bit
0

1 ワード

bit
0

UBIN32(D)BIN32(L)
符号ビット
bit
15

BCD4(B)

3 桁目 2 桁目 1 桁目

符号

bit
31

BCD8(EB)

絶対値

下位ワード

上位ワード

bit
0

7 桁目 6 桁目 5 桁目 4 桁目 3 桁目 2 桁目 1 桁目

符号

絶対値

先頭アドレス番号を下位ワードとした符号無し 32 ビット整数として扱います。

先頭アドレス番号を下位ワードとした符号付き 32 ビット整数として扱います。
符号ビット（第 31 ビット）が 1 の場合、値は 2 の補数となります。
データを 4 桁（16 ビット）2 進化 10 進数として扱います。
第 0 ビットから第 11 ビットまでの 4 ビットずつを 1 桁目から 3 桁目となる絶対値として扱います。
第 12 ビットから第 15 ビットを、その値が F（16 進数）のときは負符号(-)、0-9（16 進数）のときは 4 桁目となる絶対値として扱います。
データを 8 桁（32 ビット）2 進化 10 進数として扱います。
第 0 ビットから第 27 ビットまでの 4 ビットずつを 1 桁目から 7 桁目となる絶対値として扱います。
第 28 ビットから第 31 ビットを、その値が F（16 進数）のときは負符号(-)、0-9（16 進数）のときは 8 桁目となる絶対値として扱います。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2-1

1 WindO/I-NV4 の仕様

データ タイプ

データの扱い
データを 32 ビット浮動小数点型実数として扱います。有効桁数は 6 桁です。浮動小数点型のデータフォーマットは次に説明するように、IEEE（米国電気電子技術者協会）規格の単精度の記憶形式に準拠しています。

IEEE754 での単精度浮動小数点数（32bit）
IEEE754 での単精度浮動小数点数は、1 ビットの符号部 s、8 ビットの指数部 e、23 ビットの仮数部 f の計 32 ビット（2ワード）で表現されます。符号ビットは表現する数値の符号（正負）を示します。指数部は 8 ビットの符号付整数であり、-128 から 127 までの値をとります。
ビットビット31 30s

ビットビット23 22

e (指数) [ビット30〜23]

ビット
0ｆ (仮数部) [ビット22〜0]

Float32(F)+127 されている

1. XXXの小数点以下を表す

符号ビット（0：正、1：負）

例）

s
e
ｆ
0 01111101 10000000000000000000000-

1.1×2 2
すべてのビットが 0 の場合、値は “0” となります。

ここでは Float32(F) の内部表現を説明していますが、Float32(F)（浮動小数点型実数）は特殊なビット構成でデータを扱っていますので、ビットを直接操作しないでください。
データ タイプ

データの扱い入力した文字は、WindO/I-NV4 の［文字列データの格納方法］の設定にしたがって、上位バイトと下位バイトに格納されます。

［文字列データの格納方法］で “ 上位バイトから ” を選択
文字列データ1 ワード

String(S)

1 文字目

2 文字目

3 文字目

上位

下位

上位

n-2 文字目 n-1 文字目 n 文字目

上位

下位

上位

NULL
(00ｈ)
下位

［文字列データの格納方法］で “ 下位バイトから ” を選択
文字列データ
1 ワード
2 文字目

1 文字目

4 文字目

上位

下位

上位

n-1 文字目 n-2 文字目

上位

下位

NULL
(00ｈ)

n 文字目

上位

下位

詳細は、9-55 ページ「第 9 章 2.6 文字列データの格納方法について」を参照してください。
［文字列データの格納方法］は［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで設定します。

2-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

例） データの扱い方
データ タイプ

LDR0 に 0FFF（16 進）を格納
bit
15

LDR0 に FFFF（16 進）を格納
bit
15

bit
0

LDR0

UBIN16(W)1111 111111111111

0FFF（16 進）

FFFF（16 進）

0FFF（16 進）を 4095（10 進）として扱います。

FFFF（16 進）を 65535（10 進）として扱います。

bit
15

bit
15

bit
0

LDR0

0000 1111 1111 1111

BIN16(I)

データ タイプ

＋

LDR0

bit
0

1111 1111 1111 1111−

0FFF
（16 進）

FFFF（16 進）

0FFF（16 進）を 4095（10 進）として扱います。

符号ビットが 1 なので、FFFF（16 進）の 2 の補数、
-1（10 進）として扱います。

LDR0 に FFFF（16 進）、LDR1 に 0FFF（16 進）を格納

LDR0 に FFFF（16 進）、LDR1 に FFFF（16 進）を格納

bit
31

LDR1

LDR0

bit
31

bit
0

00001111111111111111111111111111

UBIN32(D)

LDR1

LDR0

bit
0

1111 1111111111111111111111111111

0FFFFFFF（16 進）FFFFFFFF（16 進）

0FFFFFFF（16 進）を 268435455（10 進）として扱います。

FFFFFFFF（16 進）を 4294967295（10 進）
として扱います。

bit
31

LDR1

LDR0

bit
0

bit
31

00001111111111111111111111111111

BIN32(L)

LDR0

bit
0

11111111111111111111111111111111

0FFFFFFF（16 進）

＋

LDR1

ー

FFFFFFFF（16 進）

符号ビットが 0 なので、正数の 0FFFFFFF（16 進）を268435455（10 進）として扱います。

符号ビットが 1 なので、負数の FFFFFFFF（16 進）の 2 の補数、-1（10 進）として扱います。

LDR0 に 1234（16 進）を格納

LDR0 に F765（16 進）を格納

データ タイプ

bit
15

LDR0

bit
0

bit
15

0001001000110100
BCD4(B)

データ タイプ

2

bit
0

＋

LDR0

bit
0

1111011101100101

234（16 進）

ー765（16 進）

符号が 1（16 進）なので、正数の 234（16 進）の 2 進化
10 進数、1234（10 進）として扱います。

符号が F（16 進）なので、負数の 765（16 進）の 2 進化
10 進数、-765（10 進）として扱います。

LDR0 に 5678（16 進）、LDR1 に 1234（16 進）を格納

LDR0 に 4321（16 進）、LDR1 に F765（16 進）を格納

bit
31

LDR1

LDR0

bit
0

00010010001101000101011001111000

BCD8(EB)＋2345678（16 進）

LDR1

LDR0

bit
0

1111 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
ー

符号が 1（16 進）なので、正数の 2345678（16 進）の 2 進化 10 進数、2345678（10 進）として扱います。
データ タイプ

bit
31

7654321（16 進）

符号が F（16 進）なので、負数の 7654321（16 進）の 2 進化 10 進数、-7654321（10 進）として扱います。

LDR0 に 0000（16 進）、LDR1 に BFA0（16 進）を格納
LDR1
BFA0
（16 進）
bit
31

LDR0
0000
（16 進）

bit bit
23 22

bit
0

10111111101000000000000000000000

Float32(F)

符号
1
負

指数部
01111111

仮数部
01000000000000000000000

20+21+22+23+24+25+26=127

2-2 = 0.25

−1.25×2127-127 ＝ −1.25

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-3

WindO/I-NV4 の0000111111111111

LDR0

機
能
と
基
本
操
作

1 WindO/I-NV4 の仕様

データ タイプ

LDR50 に “MICROI” を格納［文字列データの格納方法］で “ 上位バイトから ” を選択
LDR50
格納値

String(S)

LDR51

LDR52

LDR53

M
(4d)

I
(49)

C
(43)

R
(52)

O
(4f)

I
(49)

00ｈ

(変更なし)

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

［文字列データの格納方法］で “ 下位バイトから ” を選択
LDR50
格納値

LDR51

LDR52

LDR53

I
(49)

M
(4d)

R
(52)

C
(43)

I
(49)

O
(4f)

(変更なし)

00ｈ

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

データ タイプ UBIN32(D)、BIN32(L)、BCD8(EB)、Float32(F) では、1 つの値につき 2 ワード（上位ワードと下位ワード）を使用します。デバイス アドレスのデータは 1 ワード単位で接続機器と通信するので、上位ワードと下位ワードが別パケットで送信された場合、2 ワードのデータがそろった時点で既に値が変化していて期待した結果にならない場合があ
ります。

2-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様● 間接読み出しと間接書き込みの設定
デバイス アドレスの間接指定とは、設定したデバイス アドレスのアドレス番号に値（間接値）を加算したアドレス番号を実際の読
み出し元または書き込み先のアドレス番号として使用することです。間接値を変更するだけで、読み出し元または書き込み先のア
ドレス番号を変更できます。

読み出し元として設定したデバイス アドレスのアドレス番号に間接値を加算し、間接指定したデバイス アドレスの値を読み出します。
例） 間接指定したデバイス アドレスの値を LDR200 に読み出す場合
読み出し元として設定したデバイス アドレス LDR10、間接値のデバイス アドレス D21 のとき、D21 に 4（間接値：4）を設定すると、実際に値を読み出すデバイス アドレスは LDR14 になります。

LDR10
LDR11
LDR12
LDR13
LDR14

読み出し元として設定したデバイス アドレス
間接値
D21
４
４ワード先
間接値のデバイス アドレス
実際に値を読み出すデバイス アドレス

100
200
300
400
500

読み出し
LDR200500

間接書き込みの場合
書き込み先として設定したデバイス アドレスのアドレス番号に間接値を加算し、間接指定したデバイス アドレスに値を書き込みます。
例） LDR20 の値を間接指定したデバイス アドレスに書き込む場合
書き込み先として設定したデバイス アドレス LDR100、間接値のデバイス アドレス D20 のとき、D20 に 3（間接値：3）を設定すると、実際に値を書き込むデバイス アドレスは LDR103 になります。

書き込み先として設定したデバイス アドレス
間接値
D20
３
間接値のデバイス アドレス

３ワード先

実際に値を書き込むデバイス アドレス

LDR100LDR101LDR102LDR103

100
200
300
1000

書き込み
LDR20

1000

間接読み出しおよび間接書き込みできる部品
部品

間接読み出し

間接書き込みワードスイッチ○○

マルチスイッチ

○

○

数値入力器

○

○

文字入力器

○

○

数値表示器

○

---

ワード書込

○

○

スクリプトコマンド○○マルチコマンド○○• 間接値にはデータ タイプ UBIN16(W) で値を入力してください。0 ～ 32767 の範囲で設定できます。範囲外の間接値で間接書き込みを実行すると、「デバイス範囲エラー」が表示されます。同様に間接読み出しを実行すると、データ表示
部品では間接値が変化する前の値を保持し、データ表示部品以外の部品では「デバイス範囲エラー」が表示されます。
ただし、スクリプトでは、スクリプトで設定しているデータ タイプに応じた値を入力してください。
• デバイス アドレスの間接読み出しは、間接値が変化したあとや画面が切り替わったあとで読み出し元のアドレス番号を決定し、デバイス アドレスの値を読み出します。接続機器のデバイス アドレスは接続機器から値を読み出すため、通信に時間がかかることがありますので、読み込んだデータを転送したり演算したりする場合は、該当部品を繰り返し実行してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-5

WindO/I-NV4 の

間接読み出しの場合

2

機
能
と
基
本
操
作

1 WindO/I-NV4 の仕様

1.2

扱える文字
● フォントFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットは複数の言語のフォントを搭載して同時に表示することができます。また、搭載しているフォント以外にも、パソコンで表示しているすべての Windows フォント *1 を使用することができます。
また、本体ユニットには複数のテキスト グループをダイナミックに変更する機能があります。これにより、スイッチの記名文字などを状況に合わせて複数の言語に自由に切り替えることができます。
詳細は、26-1 ページ「第 26 章 テキスト グループ」を参照してください。
グループ 1：日本語 グループ 2：英語 グループ 3：中国語
テキスト ID：1 目標達成

接続機器

*1

2-6

本体ユニット

D100：

1

目標達成

D100：

2

Goal reached

D100：

3

䗴ᡆⴤḽ

次の文字セットを使用するフォントには対応していません。
その他、OEM/DOS、Mac

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

Goal reached 䗴ᡆⴤḽ

1 WindO/I-NV4 の仕様

本体搭載フォント
本体ユニットに搭載しているフォントです。搭載しているフォントは、機種によって異なります。

■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形
フォント名

コード体系

日本語

Shift_JIS

日本語

言語

欧文

ISO 8859-1

アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、英語、オランダ語、
スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、
ポルトガル語、フィンランド語、フェロー語、フランス語

簡体字中国語GB2312

中国語（簡体字）

繁体字中国語

BIG5

台湾語（中国語（繁体字））

ハングル

KSC5601

韓国語

中央ヨーロッパ言語

ANSI1250

チェコ語、ハンガリ語、ポーランド語、スロバキア語、スロベニア語

バルト諸国言語ANSI1257

エストニア語、ラトビア語、リトアニア語、グリーンランド語、ラップ語

キリル言語

ANSI1251

ブルガリア語、ベラルーシ語、ウクライナ語、セルビア語、マケドニア語、
ロシア語

7 セグ

ASCII

0 ～ 9 の数値、A ～ F のアルファベット、アスタリスク、プラス、マイナス、
ピリオドの表示のみ対応しています。

■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形
フォント名
日本語

コード体系

言語

Shift_JIS
日本語（JIS 第一水準および第二水準）

欧文

ISO 8859-1（Latin1）

アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、英語、オランダ語、
スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、
ポルトガル語、フィンランド語、フェロー語、フランス語

欧文ストローク

ISO 8859-1（Latin1）

アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、英語、オランダ語、
スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、
ポルトガル語、フィンランド語、フェロー語、フランス語

7 セグ

ISO 8859-1（Latin1）

0 ～ 9 の数値、A ～ F のアルファベット、アスタリスク、プラス、マイナス、
ピリオドの表示のみ対応しています。

本体ユニットでは、欧文ストロークは 文字コード 0x20 ～ 0x7E のみ対応しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-7

2
WindO/I-NV4 のFT2J/1J 形、HG2J/1J 形が搭載しているフォントは、すべてアウトライン フォントのため、拡大や縮小しても一定の品質を維持します。

機
能
と
基
本
操
作

1 WindO/I-NV4 の仕様

拡張フォント *1
WindO/I-NV4 からダウンロードするフォントです。
フォント名

コード体系

言語

データ量

日本語高品位フォント（第 1 水準）

Shift_JIS（JIS 第一水準）

日本語
JIS 第一水準のフォントを拡大表示した場合により美しく表示できます。（2-10 ページ「高品位フォント」を参照）

476 キロバイト

日本語高品位フォント（第 2 水準）

Shift_JIS（JIS 第二水準）

日本語
JIS 第二水準のフォントを拡大表示した場合により美しく表示できます。（2-10 ページ「高品位フォント」を参照）

423 キロバイト

簡体字中国語GB2312

中国語（簡体字）237 キロバイト

繁体字中国語

BIG5

台湾語（中国語（繁体字））

421 キロバイト

ハングル

KSC5601

韓国語

108 キロバイト

欧文高品位フォント

アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、英語、オランダ語、
スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、
ノルウェー語、ポルトガル語、フィンランド語、フェロー語、
ISO 8859-1（Latin1）
フランス語
欧文のフォントを拡大表示した場合により美しく表示できます。
（2-10 ページ「高品位フォント」を参照）

101 キロバイト

中央ヨーロッパ言語

ANSI1250

チェコ語、ハンガリ語、ポーランド語、スロバキア語、スロベニア語5.25 キロバイト

バルト諸国言語ANSI1257

エストニア語、ラトビア語、リトアニア語、グリーンランド語、
ラップ語

5.25 キロバイト

キリル言語

ANSI1251

ブルガリア語、ベラルーシ語、ウクライナ語、セルビア語、マケドニア語、ロシア語

5.25 キロバイト

簡体字中国語、繁体字中国語、ハングルの半角部は ISO 8859-1 で表示され、ハングルの全角部はハングル文字のみ対応
しています。
フォントは、ダウンロードするフォント サイズの合計を 64 キロバイト単位に調整したサイズでダウンロードされます。
フォント サイズが 0 キロバイトまたは 64 キロバイト以下の場合は、ダウンロードサイズは 64 キロバイトになります。
例） 日本語高品位フォント（第 1 水準）、簡体字中国語、欧文高品位フォントの 3 つをダウンロードする場合
フォント

フォント サイズ

日本語高品位フォント（第 1 水準）

476 キロバイト

簡体字中国語237 キロバイト
101 キロバイト

欧文高品位フォント*12-8

フォントデータの合計サイズ：

814 キロバイト

ダウンロードされるフォントデータのサイズ：

832 キロバイト（814 キロバイトを 64 キロバイト単位に調整します）

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

描画図形や部品で表示可能なフォント一覧○：対応、×：非対応
拡張フォント *2

Windows フォント

描画図形

文字

○

○

○

ビットスイッチ○○○

ワードスイッチ○○○

画面切替スイッチ

○

○

○

スイッチ

印刷スイッチ○○○

特殊スイッチ

○

○

○

○

○

○

○

○

○ *3

ランプ

○

○

○

マルチステートランプ

○

○

○

数値入力器

○

×

○

文字入力器

○

○

×

メッセージ表示器○○○ *3*4

メッセージ切替表示器

○

○

○ *3

アラームリスト表示器

○

○

○ *3

アラーム履歴表示器

○

○

○ *3

データ履歴表示器

○

○

×

数値表示器

○

×

○

時計

○

○

×

棒グラフ

○

○

○ *3

折れ線グラフ

○

○

○ *3

メータ

○

×

×

キーパッド
セレクタスイッチ
ランプ

データ表示

グラフ

*2

2
WindO/I-NV4 の本体搭載フォント *1

オブジェクト

機
能
と
基
本
操
作

*1 使用できるフォントは、オブジェクトによって異なります。詳細は、各オブジェクトの設定を参照してください。
*2 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ*3 「テキスト マネージャーを使用する」のチェックボックスをオンにした場合のみ、Windows フォントが使用できます。
*4 固定文字列のみ Windows フォントが使用できます。可変文字列には本体搭載フォントおよび拡張フォントが使用できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-9

1 WindO/I-NV4 の仕様● 高品位フォント
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
高品位フォントには日本語フォント（第一、第二水準）、欧文フォントがあります。
高品位フォントを本体ユニットにダウンロードした場合、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで「高品位フォントを使う」に設定すると拡大した文字に対して高品位フォントで表示します。
背景色のある倍率の文字は、より美しく表示されるフォントに変換して表示されます。

欧文高品位フォント表示（サイズ 8x16）
横倍

0.5

1

2

3

4

5

縦倍

0.5
1
2
3

4

5

6

7

8

横倍

7

8

縦倍

0.5
1
2
3

4

5

6

7

8

2-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6

1 WindO/I-NV4 の仕様

日本語高品位フォント表示（サイズ 8x16）
横倍

0.5

1

2

3

4

5

2

6

縦倍

WindO/I-NV4 の

0.5
1
2
3

4

5

機
能
と
基
本
操
作

6

7

8

横倍

7

8

縦倍

0.5
1
2
3

4

5

6

7

8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-11

1 WindO/I-NV4 の仕様

日本語高品位フォント表示（サイズ 16x16）
横倍
縦倍

0.5

1

2

3

4

5

6

0.5
1
2
3

4

5

6

7

8

横倍
縦倍

7

8

0.5
1
2
3

4

5

6

7

8

• 高品位フォントが本体ユニットにダウンロードされていない場合、「高品位フォントを使う」に設定しても、本体搭載
フォントで表示されます。
• 文字入力器でサイズが 8x16 の場合、フォントを「高品位フォントを使う」に設定しても、高品位フォントでは表示さ
れません。

2-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様● Windows フォント
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
描画図形の文字や部品に表示する文字にフォントの設定で Windows フォントを選択すると、パソコンにインストールしているすWindows フォントの設定方法
Windows フォントは、［フォント］ダイアログボックスで設定します。

1 描画図形の文字や部品のプロパティボックス、およびテキスト マネージャーの［Windows フォント］で［変更］ボタンをクリックし、［フォント］ダイアログボックスを表示します。

2
WindO/I-NV4 のべてのフォント *1 を使用できます。本体ユニットに搭載していないフォントおよび言語が表示できます。

機
能
と
基
本
操
作

2 各項目を設定し、［OK］ボタンをクリックします。
■ フォント名使用するフォントを選択します。

■ スタイル

斜体や太字などのスタイルを選択します。

■ サイズ

文字の大きさを選択します。

■ サンプル

指定したフォントのサンプルをプレビュー表示します。

■ 文字セット

文字コードを選択します。
•［スタイル］で “ 斜体 ” を選択した場合に、右端のドットがかけることがあります。そのときは文字の後ろに半角ス
ペースを追加してください。
• プロジェクト データで使用しているフォントがパソコン上に存在しない場合、代替フォントを使用して文字を表示します。したがって、作成したパソコンと異なるパソコンでプロジェクト データを開くと、表示される文字のイメージが変わることがあります。

*1

次の文字セットを使用するフォントには対応していません。
その他、OEM/DOS、Mac

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-13

1 WindO/I-NV4 の仕様

Windows フォントの使用方法
Windows フォントの使用方法について説明します。
• Windows フォントを選択すると、描画図形の文字や部品のプロパティ ダイアログボックスでは、次の設定が無効にな
ります。
スタイル：

［Windows フォント］で設定したスタイルになります。

拡大率：

縦横 1x1 倍になります。ただし、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器
では［拡大率］を選択できますが、表示される文字には反映されません。これらの部品でスクロール表示をする場合には、［拡大率］を使って文字の表示領域を調整します。

• Windows フォントを設定した部品のプロパティ ダイアログボックスで［前面レイヤーに配置する］チェックボックスをオンにすると、部品の外形からはみ出す文字を含む行は表示されません。

テキスト マネージャーで Windows フォントを登録して使用する場合
対応描画図形

対応部品

文字
スイッチ

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、印刷スイッチ、特殊スイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ

ランプ

ランプ、マルチステートランプ

データ表示

メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、データ履歴表示器

グラフ

棒グラフ、折れ線グラフ

1 描画図形の文字、および部品のプロパティ ダイアログボックスで［テキスト マネージャーを使用する］チェックボッ
クスをオンにします。

オブジェクトによって、［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスの場所が異なります。設定場所は次のとおりです。
対応オブジェクト

設定場所

文字

プロパティ ダイアログボックス

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、印刷スイッチ、
特殊スイッチ、ランプ、マルチステートランプ［記名文字］タブ

セレクタスイッチ、メッセージ表示器［基本］タブメッセージ切替表示器［メッセージ］タブ

棒グラフ［ラベル］タブ

折れ線グラフ［X 軸］タブ、［Y 軸］タブ

次の部品では、テキスト マネージャーの文字を表示しますが、［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスは表示されません。
プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブで［テキスト ID で指定する］を選択したメッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、データ履歴表示器

2 テキスト マネージャーで Windows フォントを設定したテキスト ID を指定します。
• テキスト マネージャーで Windows フォントを設定したテキスト ID を使用すると、プロパティ ダイアログボックスで［縦書き］チェックボックスをオンにしていても、横書きで表示されます。
• メッセージ表示器では、可変文字 “\@” をそのまま表示します。
• アラームリスト表示器およびアラーム履歴表示器の場合、行間は文字のサイズにしたがって自動的に変わりません。
［表示］タブの［行の高さ］で調整してください。
• 棒グラフや折れ線グラフのラベルおよびアラームリスト表示器、アラーム履歴表示器では、改行を含む文字にWindows フォント以外のフォントを使用した場合、改行以降の文字は表示されません。
• アラーム履歴設定の印刷で、Windows フォントを設定したテキスト ID は本体ユニットに搭載しているフォントで印刷されます。

2-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

プロパティ ダイアログボックスで選択する場合
対応描画図形スイッチ

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、印刷スイッチ、特殊スイッチ、キーパッド

ランプ

ランプ、マルチステートランプ

データ表示

数値入力器、数値表示器

描画図形の文字、および部品のプロパティ ダイアログボックスの［フォント］で “Windows” を選択します。
オブジェクトによって、［フォント］の設定項目の場所が異なります。設定場所は次のとおりです。
対応オブジェクト

設定場所

文字

文字のプロパティ ダイアログボックス

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、印刷スイッチ、
特殊スイッチ、ランプ、マルチステートランプ［記名文字］タブ

数値入力器、数値表示器［表示］タブWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2
WindO/I-NV4 の

対応部品

文字

機
能
と
基
本
操
作

2-15

1 WindO/I-NV4 の仕様● 文字コード表
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

コード表の見方例）「a」という文字を文字コード表から探す

上位 4 ビットのコード（16 進数）

下位 4 ビットのコード（16 進数）
上位 4 ビットのコードは、16 進数の「6」になります。
下位 4 ビットのコードは、16 進数の「1」になります。
よって、「a」の文字コードは、次のようになります。

「a」：6 1
下位 4 ビット
上位 4 ビット
その他のフォントや全角部分は各コード体系のコード表を参照してください。
日本語：Shift_JIS（JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字）、簡体字中国語：GB2312、繁体字中国語：BIG5、ハングル：KSC5601

2-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

欧文高品位フォント（ISO 8859-1）

2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

中央ヨーロッパ言語（ANSI 1250）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-17

1 WindO/I-NV4 の仕様

バルト諸国言語（ANSI 1257）

キリル言語（ANSI 1251）

2-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

日本語フォント（JIS X0201）

2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

制御コード
ユーザー通信で制御コードを使用する場合、以下を参考にしてください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-19

1 WindO/I-NV4 の仕様

1.3

扱える色数
WindO/I-NV4 で扱える色数は、次のとおりです。
機種

色数

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、ピクチャ マネージャー

65536 色HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T*1 形、HG1G/1P 形

描画図形および部品のプロパティ

256 色

ピクチャ マネージャー

モノクロ 16 階調

描画図形および部品のプロパティ

モノクロ 16 階調

HG2G-5T *2 形

1.4

対象

扱える画像ファイル
本体ユニットで表示できる画像ファイルのファイル形式は次のとおりです。
ファイル形式内容

JPEG

JPEG 規格 (ISO/IEC 10918-1, ITU-T 勧告 T.81) に準拠し、ベースライン DCT 方式を採用しているものに対応しています。JFIF の拡張仕様には対応していません。

ビットマップ

データの格納順序がボトムアップ方式のモノクロビットマップ、16 色ビットマップ、256 色ビットマップ、24 ビッ
トビットマップに対応しています。ランレングス圧縮は 256 色ビットマップのみ対応しています。

• 本体ユニットで画面サイズ以上の大きさの画像は扱えません。画面サイズを超える画像は表示されません。
• 数値入力器、文字入力器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、数値表示器、時計、メータでは、透明色を使用した登録図形は正しく表示されません。
• 表示速度を重視する場合は、ビットマップ形式の画像ファイルのご使用を推奨します。JPEG 形式の画像ファイルは、
ビットマップ形式の画像ファイルより 本体ユニット での表示に時間がかかります。

● 画像ファイルの管理
ピクチャ マネージャーでは、部品の外形や描画図形の図に使用する図形を一括管理します。
• 図形の登録や削除、整理をするときは、次の操作でピクチャ マネージャーを表示します。
-［表示］タブの［ワークスペース］で（ピクチャ マネージャー）をクリックする-［プロジェクト］ウィンドウで［ピクチャ マネージャー］をダブルクリックする• 描画図形の図を設定時に、編集画面上で、図を配置する位置をクリックすると、ピクチャマネージャーが表示されます。
• 配置したオブジェクトに図形を設定する場合は、プロパティ ダイアログボックスからピクチャ マネージャーを表示します。

*1
*2

2-20

カラー液晶機種のみ
モノクロ液晶機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様● ピクチャ マネージャーに図形を登録する
ピクチャ マネージャーに図形を登録する方法について説明します。登録した図形は、部品の外形や描画図形の図に使用できます。

2

画像ファイルを登録する

WindO/I-NV4 の

1 ピクチャ マネージャーで［インポート］ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

機
能
と
基
本
操
作

図形を種類別に管理するときは、登録先の種類を新規作成し、登録する種類を選択しておきます。種類を作成する場合
は、［設定］ボタンをクリックして表示される［種類］ダイアログボックスで、 （種類の新規作成）ボタンをクリックします。詳細は、2-31 ページ「［種類］ダイアログボックス」を参照してください。

2 画像ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。

［開く］ダイアログボックスのオプションで画像に加える処理を設定します。詳細は、2-30 ページ「［開く］ダイアログ
ボックスのオプション」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2-21

1 WindO/I-NV4 の仕様

ピクチャ マネージャーに図形が登録されます。画像ファイルのファイル名がピクチャ名になります。

（ピクチャ名）• 登録先の種類が異なる場合でも、同じピクチャ名の図形がすでに登録されている場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。
-［はい］ボタンをクリックすると、図形が上書きされます。
上書きすると、選択している種類の図形一覧に登録され、元の図形一覧から削除されます。
例） 種類 “Pic_Lib” に図形「Picture00」を登録している場合
種類 “NewCategory01” に図形「Picture00.bmp」を登録すると、“NewCategory01” に新しい図形「Picture00」が登録され、“Pic_Lib” から既存の図形「Picture00」が削除されます。
-［いいえ］ボタンをクリックすると、図形の登録を中止します。
• 画面サイズより大きいサイズの画像をインポートした場合は、自動的に縮小されます。
• 編集中のプロジェクトに設定されている機種が FT1J 形または HG1J 形の場合は、24 ビット以上の画像を 24 ビットで登録します。

2-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

Symbol Factory から図形を選択する

1 ピクチャ マネージャーで［Symbol Factory］ボタンをクリックします。

2

Symbol Factory が表示されます。

WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

図形を種類別に管理するときは、登録先の種類を新規作成し、登録する種類を選択しておきます。種類を作成する場合
は、［設定］ボタンをクリックして表示される［種類］ダイアログボックスで、 （種類の新規作成）ボタンをクリックします。詳細は、2-31 ページ「［種類］ダイアログボックス」を参照してください。

2 ［Categories］で図形の種類を選択します。
［Symbols］に選択した種類の図形が一覧表示されます。

（カテゴリ タブ）

（Symbol Options）（Symbol Options）で、図形の色や背景色の変更、形の反転や回転ができます。詳細は、2-33 ページ「Symbol Options」
を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2-23

1 WindO/I-NV4 の仕様

3 （カテゴリ タブ）で図形を選択すると、Preview に選択した図形が表示されます。
Preview に表示されている図形のサイズが登録する図形のサイズになります。
Preview に表示されている図形のサイズを変更できます。
① Preview に表示された図形を右クリックし、［Set Preview Size］をクリックします。
［Set Preview Size］ダイアログボックスが表示されます。
② 幅と高さを指定して、［OK］ボタンをクリックします。
指定したサイズの図形が Preview に表示されます。
詳細は、2-35 ページ「［Set Preview Size］ダイアログボックス」を参照してください。

4 Preview に表示された図形を右クリックし、［Copy］をクリックします。
［ピクチャ名を設定］ダイアログボックスが表示されます。
Preview に表示された図形をダブルクリックしても、［ピクチャ名を設定］ダイアログボックスが表示されます。

5 ［ピクチャ名］に図形の名前を入力します。
ピクチャ名の最大文字数は半角で 256 文字です。
ピクチャ名に、次の半角文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*/:;<>?\`|~

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*/:<>?\|（オプション）（オプション）で画像に加える処理を設定します。詳細は、2-36 ページ「［ピクチャ名を設定］ダイアログボックス」を参照してください。

2-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

6 ［OK］ボタンをクリックします。
ピクチャ マネージャーに図形が登録されます。

2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

透明を含む図形や図形の登録時に［置換色］で “ 透明色 ” を選択した場合は、透明の範囲がマゼンタ（赤：255、緑：4、
青：255）で表示されます。

編集画面で描画した図形を登録する
編集画面で描画した図形を NMF（NV メタファイル）形式の図形としてピクチャ マネージャーに登録します。

1 図形を選択して右クリックし、［ピクチャ マネージャーに登録］をクリックします。
［ピクチャ名を設定］ダイアログボックスが表示されます。

グループ化した図形は、1 つの図形としてピクチャ マネージャーに登録できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-25

1 WindO/I-NV4 の仕様

2 ［ピクチャ名］に図形の名前を入力します。
ピクチャ名の最大文字数は半角で 256 文字です。
ピクチャ名に、次の半角文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*/:;<>?\`|~

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*/:<>?\|（オプション）（オプション）で画像に加える処理を設定します。詳細は、2-36 ページ「［ピクチャ名を設定］ダイアログボックス」を参照してください。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
ピクチャ マネージャーに図形が登録されます。

透明を含む図形や図形の登録時にオプションの項目で透明を設定した場合は、透明の範囲がマゼンタ（赤：255、緑：4、
青：255）で表示されます。

2-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様● 図形を画像ファイルとして保存する
ピクチャ マネージャーに登録している図形を他のパソコンで利用する場合は、図形を画像ファイルとして保存します。

2

1 ピクチャ マネージャーで保存する図形を選択し、［エクスポート］ボタンをクリックします。
• 複数の図形を選択するには、
キー＋クリック、または
キー＋クリックします。
• 編集画面で描画した図形を選択して右クリックし、［NV メタファイルとしてエクスポート］をクリックすると、NMF（NV メタファイル）形式の画像ファイルとして保存できます。

WindO/I-NV4 の［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。

機
能
と
基
本
操
作

2 保存先フォルダーを選択し、［OK］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-27

1 WindO/I-NV4 の仕様● ピクチャ マネージャー
部品の外形や描画図形の図に使用する図形は、ピクチャ マネージャーで一括管理します。

（図形一覧）（イメージ）（ピクチャ名）（チェックボックス）■（ピクチャ名の変更）ボタン

図形一覧で選択した図形の名前を変更します。ピクチャ名の最大文字数は半角で 256 文字です。
ピクチャ名に、次の半角文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*/:;<>?\`|~

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：

■
■
■
■
■

■

"*/:<>?\|（削除）ボタン

図形一覧で選択した図形を削除します。プロジェクトや部品に使用している図形は、削除できません。

（整理）ボタン図形一覧に登録した図形のうち、プロジェクトで使用していない図形をすべて削除します。

（すべてチェック）ボタン

図形一覧に登録した図形のチェックボックスをすべてオンにします。

（リセット）ボタン

図形一覧に登録した図形のチェックボックスをすべてオフにします。

（ピクチャ ファイルを外部メモリに保存）ボタン

チェックボックスをオンにした図形の画像ファイルを外部メモリに保存します。このボタンをクリックすると、［ドライブの選択］
ダイアログボックスが表示されます。

（種類）

種類の名前が表示されます。
図形を登録するときは、登録先の種類を選択します。
図形を選択するときは、配置する図形が登録されている種類を選択します。
デフォルトは “Pic_Lib” のみです。種類を追加する場合は、［設定］ボタンをクリックして表示される［種類］ダイアログボックス
で、 （種類の新規作成）ボタンをクリックします。

■［設定］ボタン

このボタンをクリックすると、［種類］ダイアログボックスが表示されます。登録先の種類の追加や変更ができます。詳細は、2-31
ページ「［種類］ダイアログボックス」を参照してください。

2-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様■（図形一覧）

登録されている図形のイメージが一覧表示されます。
図形のイメージが表示されます。透明を含む図形や図形の登録時にオプションの項目で透明を設定した場
合は、透明の範囲がマゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）で表示されます。

（ピクチャ名）：図形の名前が表示されます。

（チェックボックス）： 図形データを外部メモリに保存して使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ピクチャ ファイルを外部メモリに書き込む）ボタンをクリックすると、チェックボックスをオンにした図形の画像ファイルを外部メモリに保存します。
図形データを外部メモリに保存すると、プロジェクト データの容量が削減され、本体の内蔵メモリを節約できます。ただし、図形の表示更新速度が遅くなります。表示更新速度を優先する場合は、チェックボックスをオフにしてください。
（イメージ）や（ピクチャ名）にカーソルを近づけると、図形の大きさ（幅）×（高さ）とファイルサイズ（キロバイト）
がポップアップ表示されます。

■［インポート］ボタン

図形をピクチャ マネージャーに登録します。このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、
2-21 ページ「画像ファイルを登録する」を参照してください。
対応しているファイル形式は次のとおりです。WMF、ICO の画像ファイルを選択した場合は、ビットマップ形式のファイルに変換して登録します。
• BMP（ビットマップファイル）• WMF（Windows メタファイル）• JPEG• ICO（アイコンファイル）• NMF（NV メタファイル）■［エクスポート］ボタン

図形一覧で選択した図形をファイル種類に従って、BMP（ビットマップファイル）形式、JPEG 形式、または NMF（NV メタファイル）形式で保存します。このボタンをクリックすると、［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、2-27
ページ「図形を画像ファイルとして保存する」を参照してください。
保存した図形は［インポート］ボタンで登録することができます。

■［Symbol Factory］ボタン

Symbol Factory で提供されている図形をピクチャ マネージャーに登録します。このボタンをクリックすると、Symbol Factory が表示されます。詳細は、2-32 ページ「Symbol Factory」を参照してください。

■［選択］ボタン

ピクチャ マネージャーを閉じ、呼び出し元に図形一覧で選択した図形を設定します。

■［閉じる］ボタン

ピクチャ マネージャーを閉じます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-29

2
WindO/I-NV4 の（イメージ）：

機
能
と
基
本
操
作

1 WindO/I-NV4 の仕様［開く］ダイアログボックスのオプション
ピクチャ マネージャーに登録する画像に加える処理を設定します。

■ ディザリングを行う

図形を誤差拡散方式でディザリングする場合は、このチェックボックスをオンにします。
グラデーションのかかった画像や写真のような図形を登録するときにより美しく登録される場合があります。

■ 色を置き換える
図形の色を変換する場合は、このチェックボックスをオンにします。
元色：

変換元の色を指定します。このボタンをクリックすると、［色の設定］ダイアログボックスが表示されます。色を指定し、［OK］ボタンをクリックします。

置換色：

変換後の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラー パレットから色を選択します。“ 透明色 ” を選択することもできます。
•［色を置き換える］チェックボックスの設定によって、登録した図形に使用されているマゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）の表示が異なります。
オフ：

マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）で表示されます。ただし、前面レイヤーに配置するオブジェクトに使用した場合は、編集画面上ではマゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）、本体ユニット上では透明になります。

オン：

透明になります。

• WindO/I-NV4 を表示しているモニタの画面の色が 16 ビットや 256 色のとき、透明に色変換すると、［元色］で指定した色と異なる色まで透明として表示される場合がありますが、本体ユニットでは正常に表示されます。

2-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様［種類］ダイアログボックス
図形を登録する種類を管理します。

2
WindO/I-NV4 の（種類一覧）■（種類の新規作成）ボタン■（種類の削除）ボタン■（種類名の変更）ボタン

機
能
と
基
本
操
作

（種類一覧）に新しい種類を作成します。
デフォルトは、“NewCategory**”（** は数字）になります。

（種類一覧）から種類を削除します。

（種類一覧）で選択した種類名を変更します。種類名の最大文字数は半角で 256 文字です。
種類名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:<>?\|■（種類一覧）種類の名前が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2-31

1 WindO/I-NV4 の仕様

Symbol Factory
Symbol Factory は 5000 種類の図形を提供する英語版のライブラリツールです。

（カテゴリ タブ）

（Symbol Options）

詳細は、Symbol Factory のヘルプを参照してください。

■ Categories

Symbol Factory で提供されている図形がカテゴリごとに分類されています。ピクチャ マネージャーに登録する図形のカテゴリを選択します。

■（カテゴリ タブ）［Categories］で選択したカテゴリ名のタブが開き、図形が一覧表示されます。ピクチャ マネージャーに登録する図形を選択します。

■ Preview（カテゴリ タブ）で選択した図形のイメージが（Symbol Options）の設定にしたがって表示されます。

■（Symbol Options）

図形の色や背景色の変更、形の反転や回転を設定します。詳細は、2-33 ページ「Symbol Options」を参照してください。

2-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

Symbol Options（カテゴリ タブ）で選択した図形の色や背景色の変更、形の反転や回転を設定します。

2

機
能
と
基
本
操
作

■ Fill Color
図形の色の変換方法を次の中から選択します。

Fill Color Mode：

Original：

図形の色を変更しません。

Shaded：図形を［Fill Color］で選択した色のグラデーションで塗り込みます。

Solid：

図形を［Fill Color］で選択した色で均一に塗り込みます。

Hollow：

図形の色を消去します。

“Shaded” または “Solid” で使用する色を選択します。このボタンをクリックすると、［色の設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［Fill Color Mode］で “Shaded” または “Solid” を選択した場合のみ設定できます。

Fill Color：

Original

ShadedSolid

Hollow

Vertical

Both［Defaults］ボタン： ［Fill Color］のすべての設定がデフォルトに戻ります。

■ Orientation
図形の反転方法を次の中から選択します。

Flip：

None：

図形を反転しません。

Horizontal： 図形を左右に反転します。

None

Vertical：

図形を上下に反転します。

Both：

図形を上下左右に反転します。
Horizontal

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

WindO/I-NV4 の（Symbol Options）

2-33

1 WindO/I-NV4 の仕様

図形の回転方法を次の中から選択します。

Rotation：0：

図形を回転しません。

90：

図形を左へ 90 度回転します。

180： 図形を左へ 180 度回転します。
270： 図形を左へ 270 度回転します。
None

90

180

270

■ Export Options
Background Color ：ピクチャ マネージャーに図形を登録するとき、または右クリック メニューの［Export］で図形をエクスポー
トするときの図形の背景色を選択します。このボタンをクリックすると、［色の設定］ダイアログボックスが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

［Defaults］ボタン：

設定した図形の背景色がデフォルトに戻ります。

右クリック メニューの［Export］をクリックし、次のファイル形式で図形をエクスポートする場合は、この設定は反映されません。
GIF、PNG、SVG、VML、WMF、XAML■ Options

2-34

Retain above Settings for Other Categories：（Symbol Options）で設定した内容を保持する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［Default All］ボタン：［Fill Color］、［Orientation］、［Export Options］で設定した内容がデフォルトに戻ります。

［Help］ボタン：

Symbol Factory のヘルプが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様［Set Preview Size］ダイアログボックス（カテゴリ タブ）で選択した図形のサイズを設定します。

2
WindO/I-NV4 の

（幅）
（高さ）

（設定方法）

機
能
と
基
本
操
作

■（幅）

図形の幅をピクセル単位で入力します。

■（高さ）

図形の高さをピクセル単位で入力します。

■（設定方法）図形のサイズの設定方法を次の中から選択します。

I want to set both the height and the width.：

図形の幅と高さを個別に変更します。図形の高さと幅を入力します。

I want to set just the width(height is automatically adjusted).：

縦横比を固定して図形のサイズを変更します。図形の幅のみを入力します。

I want to set just the height(width is automatically adjusted).：

縦横比を固定して図形のサイズを変更します。図形の高さのみを入力します。

■ Apply these settings globally to all categories

指定したサイズをすべての図形に反映する場合は、このチェックボックスをオンにします。
オフの場合は、（カテゴリ タブ）で選択した図形のみに反映されます。

■［Defaults］ボタン

設定した図形のサイズがデフォルトに戻ります。

■［Help］ボタン

Symbol Factory のヘルプが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-35

1 WindO/I-NV4 の仕様［ピクチャ名を設定］ダイアログボックス
ピクチャ マネージャーに登録する図形のピクチャ名を設定します。

（イメージ）■（イメージ）

図形のイメージが表示されます。

■ ピクチャ名

図形の名前を入力します。ピクチャ名の最大文字数は半角で 256 文字です。
ピクチャ名に、次の半角文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*/:;<>?\`|~

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*/:<>?\|■ ディザリングを行う

図形を誤差拡散方式でディザリングする場合は、このチェックボックスをオンにします。
グラデーションのかかった画像や写真のような図形を登録するときにより美しく登録される場合があります。

■ 色を置き換える
図形の色を変換する場合は、このチェックボックスをオンにします。
元色：

変換元の色を指定します。このボタンをクリックすると、［色の設定］ダイアログボックスが表示されます。色を指定し、［OK］ボタンをクリックします。

置換色：

変換後の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。“ 透明色 ” を選択することもできます。
Symbol Factory から登録する図形の背景色を透明にするには、［元色］と（Symbol Options）の［Background Color］の色を赤：254、緑：254、青：254 に設定してください。

2-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 の仕様

1.5

扱えるサウンド ファイル
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットで再生できるサウンド ファイルのファイル形式は次のとおりです。

1.6

WindO/I-NV4 の項目

内容

ファイル フォーマット

WAVE ファイル（.wav）

データ形式

PCM

サンプリング レート

8000、11025、12000、16000、24000、22050、32000、44100 、48000*1 Hz

量子化ビット数

16 ビットオーディオ タイプ

モノラルまたはステレオ

ファイル サイズ

最大 512 キロバイト

扱える動画ファイル
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットで再生できる動画ファイルのフォーマットは、次のとおりです。
項目
ファイル フォーマット

動画

音声

内容
HG5G/4G/3G-V 形：

AVI ファイル（.avi）

HG4G/3G 形：

MP4 ファイル（.mp4）

HG5G/4G/3G-V 形：

Motion JPEG

HG4G/3G 形：

MPEG-4 Simple Profile

HG5G/4G/3G-V 形：

PCM（サンプリング レート 8000、11025、12000、16000、24000、22050、32000、44100 Hz）

HG4G/3G 形：

AAC-LC（ビット レート 32kbps 以下を推奨）

フレーム レート

30fps 以下（15fps 以下を推奨）

解像度

720x480 ドット以下（640x480 ドット以下を推奨）

ファイル サイズ

64 メガバイト以下（32 メガバイト以下を推奨）

動作環境によっては、上記のフォーマットでも正常に再生できない場合があります。
この場合、ファイルのフレーム レート、解像度、または音声のビット レートを下げるか、ファイル サイズを小さくしてください。
また、音声が不要な場合は、音声なしのファイルにしてください。
動画ファイルは、ビデオ インターフェイスを搭載している機種のみ対応しています。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2

2-37

機
能
と
基
本
操
作

2 起動と終了

2
2.1

起動と終了
WindO/I-NV4 の起動■ Windows 11/10［スタート］ボタン、［すべてのアプリ］、［IDEC Automation Organizer］、［WindOI-NV4］の順でクリックします。

■ Windows 8

スタート画面のタイルで［WindOI-NV4］をクリックします。

■ Windows 7［スタート］ボタン、［プログラム］、［IDEC Automation Organizer］、［WindOI-NV4］の順でクリックします。
WindO/I-NV4 が起動します。
デスクトップ上の WindOI-NV4 アイコンをダブルクリックしても、WindO/I-NV4 を起動できます。

2-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 起動と終了●［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボックス
WindO/I-NV4 を最新の状態に保つ機能です。
新しいバージョンの Automation Organizer がリリースされると、WindO/I-NV4 を起動時に［Automation Organizer アップデート
チェック］ダイアログボックスが表示されます。

2
WindO/I-NV4 の［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボックスを表示するには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

■ アップデート情報
日付：

ソフトウェアを公開した日付を表示します。

お知らせ：

ソフトウェアのタイトルとバージョンを表示します。
このリンクをクリックすると、IDEC のダウンロードサイトに接続します。
最新のソフトウェアをダウンロードして実行すると、ソフトウェアをアップデートできます。

■ 概要

ソフトウェアの変更内容を表示します。

■［環境設定］ボタン［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。
WindO/I-NV4 の起動時にアップデート情報を確認するには、このチェックボックスをオンにします。
アップデート情報がある場合に［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボックスが表示されます。

■［閉じる］ボタン［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボックスを閉じ、WindO/I-NV4 を起動します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-39

機
能
と
基
本
操
作

2 起動と終了●［プロジェクト復元］ダイアログボックス
プロジェクト データを編集中にメモリ不足や停電などでパソコンが強制終了した場合に、編集していたプロジェクト データを復元する機能です。この機能によって、強制終了したプロジェクト データを最終保存時の状態に戻し、編集中であったプロジェクト デー
タを回復できます。WindO/I-NV4 の起動時に強制終了したプロジェクト データが存在すると、［プロジェクト復元］ダイアログボッ
クスが表示されます。

（復元用データ一覧）■（復元用データ一覧）

強制終了したプロジェクト データの復元用データが一覧表示されます。

プロジェクト名：

復元用データのプロジェクト名が表示されます。

最終保存時間：

復元用データを最後に保存した日時が表示されます。

■［復元］ボタン

リストから復元用データを選択し、このボタンをクリックすると、プロジェクト データが表示されます。プロジェクト データを保存すると、復元用データは削除されます。

■［削除］ボタン

選択した復元用データを削除します。

■［すべて削除］ボタン

リストからすべての復元用データを削除します。

■［閉じる］ボタン［プロジェクト復元］ダイアログボックスを閉じます。
復元用データは削除されません。次回 WindO/I-NV4 を起動すると、再度［プロジェクト復元］ダイアログボックスが表示されます。
プロジェクト データを保存したあとで画面を編集し、［画面の上書き保存］をした状態で強制終了した場合、画面はプロジェクト データに保存されていません。
［プロジェクト復元］ダイアログボックスで復元用データを選択し、プロジェク
ト データを復元してください。

2.2

WindO/I-NV4 の終了
をクリックし、［WindO/I-NV4 の終了］をクリックします。
WindO/I-NV4 が終了します。

2-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

3

構成と機能

2

WindO/I-NV4 を構成する各部の名称と機能について説明します。

WindO/I-NV4 のクイック アクセス ツール バー

タイトル バーアプリケーション ボタン
リボン

機
能
と
基
本
操
作

ワークスペース

編集ウィンドウステータスバー
右クリックメニュー■ タイトル バー

編集中のプロジェクト名とソフトウェア名「WindO/I-NV4」が表示されます。

■ アプリケーション ボタン

プロジェクト データを新規作成する、開く、保存するなど、プロジェクト データを扱うためのコマンドが表示されます。詳細は、
2-42 ページ「3.1 アプリケーション ボタンのコマンド一覧」を参照してください。

■ クイック アクセス ツール バー

よく使うコマンドを配置しておくことができるエリアです。ボタンの追加や削除など、カスタマイズできます。詳細は、2-43 ページ「3.2 クイック アクセス ツールバーについて」を参照してください。

■ リボン

プロジェクト データの作成や本体ユニットにデータを転送するためのコマンドが表示されます。関連性の高いコマンドごとにタブで分類されていますので、目的のコマンドをすばやく実行することができます。詳細は、2-46 ページ「3.3 リボンのコマンド一
覧」を参照してください。

■ ワークスペース［プロジェクト］ウィンドウ、［オブジェクト一覧］ウィンドウ、［部品ライブラリ］ウィンドウ、［ツールボックス］ウィンドウなどを配置するエリアです。ワークスペースのウィンドウの表示位置や表示方法を変更できます。詳細は、2-56 ページ「3.4 ワーク
スペースに表示するウィンドウ」を参照してください。

■ 編集ウィンドウ

ベース画面やサブ画面を編集するエリアです。

■ 右クリックメニュー

図形や部品、リスト上でマウスを右クリックしたときに表示されるポップアップメニューです。状況に応じたコマンドが表示されます。

■ ステータスバー

形番、通信ドライバ、プロジェクト データのサイズ、カーソルの位置などが表示されます。ステータスバーの表示項目を変更できます。詳細は、2-57 ページ「3.5 ステータスバーについて」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-41

3 構成と機能

3.1

アプリケーション ボタンのコマンド一覧
アプリケーション ボタンから実行できるコマンドは、次のとおりです。
コマンド

2-42

内容

新規作成

表示されるダイアログボックスを順に設定し、プロジェクト データを作成します。

開く

作成済みのプロジェクト データを表示します。

上書き保存

編集中のプロジェクト データを上書き保存します。

名前を付けて保存

編集中のプロジェクト データに名前を付けて保存します。

印刷

編集中のプロジェクト データを印刷またはワードファイルを出力します。

閉じる

編集中のプロジェクト データを閉じます。

最近使用したプロジェクト

最近使用したプロジェクト データを最大 10 件表示します。

WindO/I-NV4 のオプション

WindO/I-NV4 をカスタマイズして作業環境を整えます。

WindO/I-NV4 の終了

WindO/I-NV4 を終了します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

3.2

クイック アクセス ツールバーについて● クイック アクセス ツールバーのボタンとメニュー

クイック アクセス ツールバー● クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ（クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ）ボタンをクリックすると、クイック アクセス ツールバーのカスタマイズメ
ニューが表示されます。
クイック アクセス ツールバーをお好みの設定に変更できます。

機
能
と
基
本
操
作

■ クイック アクセス ツールバーに表示するボタンを変更する

クイック アクセス ツールバーに表示するボタンのみ、チェックマークをオンにします。

■ その他のコマンド

クイック アクセス ツールバーのコマンドを追加または削除できます。

1 クイック アクセス ツールバーのボタンをクリックし、［その他のコマンド］をクリックします。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［クイック アクセス ツールバー］タブが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2
WindO/I-NV4 のクイックアクセスバーのボタンおよびボタンの右の▼をクリックして表示されたコマンドをクリックすることで、そのコマンドを実行します。

2-43

3 構成と機能

2 コマンドを追加または削除します。

コマンドを追加する場合
1 ［コマンドの選択］で追加するコマンドの種類を選択します。

2

左側のリストから追加するコマンドをクリックし、［追加 >>］ボタンをクリックします。

右側のリストにコマンドが追加されます。
コマンドを削除する場合
右側のリストから削除するコマンドをクリックし、［削除］ボタンをクリックします。
右側のリストからコマンドが削除されます。
• クイック アクセス ツールバーのコマンドを右クリックし、［クイック アクセス ツールバーから削除］をクリックすると、クイック アクセス ツールバーのコマンドを削除できます。
• コマンドの順序を変更する場合は、コマンドをドラッグ & ドロップします。
• クイック アクセス ツールバーの設定をデフォルトに戻す場合は、［リセット］ボタンをクリックします。

■ リボンの下に表示

クイック アクセス ツールバーの表示位置をリボンの下側に変更できます。
クイック アクセス ツールバーの

2-44

ボタンをクリックし、［リボンの下に表示］をクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

クイック アクセス ツールバーがリボンの下に移動します。

2

元に戻すときは、 ボタンをクリックし、［リボンの上に表示］をクリックします。
次の方法でもクイック アクセス ツールバーの表示位置は元に戻ります。
• クイック アクセス ツールバーまたはリボンを右クリックし、［クイック アクセス ツールバーをリボンの上に表示する］
をクリックします。
•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［ユーザー設定］で［クイック アクセス ツールバーをリボンの上に表示する］チェックボックスをオンにします。

■ リボンの最小化

リボンをタブのみの表示に切り替えることができます。
クイック アクセス ツールバーのボタンをクリックし、［リボンの最小化］をクリックします。

リボンがタブのみの表示になります。

タブをクリックすると、コマンドが表示されます。

元に戻すときは、 ボタンをクリックし、［リボンの最大化］をクリックします。
次の方法でもリボンをタブのみの表示と元の表示を切り替えることができます。
• クイック アクセス ツールバーまたはリボンを右クリックし、タブのみの表示に切り替えるときは［リボンの最小化］、元に戻すときは［リボンの最大化］をクリックします。
• タブをダブルクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-45

WindO/I-NV4 の次の方法でもクイック アクセス ツールバーの表示位置をリボンの下側に変更できます。
• クイック アクセス ツールバーまたはリボンを右クリックし、［クイック アクセス ツールバーをリボンの下に表示する］
をクリックします。
•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［ユーザー設定］で［クイック アクセス ツールバーをリボンの下に表示する］チェックボックスをオンにします。

機
能
と
基
本
操
作

3 構成と機能

3.3

リボンのコマンド一覧● ホーム
画面の新規作成、編集およびプロジェクト データのダウンロードなど、基本的な操作を行います。

■ クリップボード
コマンド

内容

貼り付け

クリップボードの内容を貼り付けます。

切り取り選択したオブジェクトを編集ウィンドウから切り取って、クリップボードにコピーします。

コピー

選択したオブジェクトをクリップボードにコピーします。

複製

選択したオブジェクトを複製します。

■ 画面
コマンド

内容
編集中のプロジェクト データに新しい画面を追加します。

新規作成

ベース画面

編集中のプロジェクト データに新しいベース画面を追加します。

サブ画面

編集中のプロジェクト データに新しいサブ画面を追加します。

パスワード入力画面

編集中のプロジェクト データに新しいパスワード入力画面を追加します。
作成済みの画面を表示します。

開く

ベース画面

作成済みのベース画面を表示します。

サブ画面

作成済みのサブ画面を表示します。

パスワード入力画面

作成済みのパスワード入力画面を表示します。

前画面を開く

選択中の画面の前の番号の画面を表示します。

次画面を開く

選択中の画面の次の番号の画面を表示します。

削除

画面を選択して削除します。

再利用

他のプロジェクト データの画面をコピーします。

■ 描画図形
コマンド
直線

基本図形
図形

2-46

直線を描画します。

連続直線

連続直線（折れ線）を描画します。

多角形

2 つまたはそれ以上の頂点を直線で結んだ図形を描画します。

長方形

長方形を描画します。

円 / 楕円円や楕円を描画します。

円弧

円弧を描画します。

扇形

*1

内容

扇形を描画します。

正多角形

正多角形（正三角形、正四角形、正五角形、正六角形、正八角形）を描画します。

塗り *1

図形の閉領域を塗り込みます。

図

ピクチャ マネージャーに登録した図形を読み出して、編集画面に拡大または縮小して貼り
込みます。

文字

文字を描画します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
テキスト マネージャーに登録したテキストを読み出して、描画する文字に使用できます。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

■ 部品
コマンド

ランプ

データ表示

グラフ

コマンド

*1
*2

スイッチを押すと、ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

ワードスイッチ

スイッチを押すと、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。

画面切替スイッチ

スイッチを押すと、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。

印刷スイッチスイッチを押すと、スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリへ出力します。

特殊スイッチスイッチを押すと、ダウンロード、アップロードやファイルのコピーを実行したり、他の部品を操作したりする部品です。

マルチスイッチ

スイッチを押すと、複数のコマンドを一度に実行します。

キーパッド

特殊スイッチで構成される部品です。スイッチを押すと、数値や文字を数値入力器や文字入力器に入力します。

セレクタスイッチ *1

スイッチを押すと、複数のビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。1 を書き込むのは1 点だけで、他には 0 を書き込む排他制御になります。

ボリューム *1

スイッチを押してスライダを操作し、ワードデバイスに値を書き込みます。

ランプ

図形を表示します。ビットデバイスの値によって、表示する図形を切り替えます。

マルチステートランプ

図形を表示します。ワードデバイスの値によって、表示する図形を切り替えます。

数値入力器

キーパッドまたは特殊スイッチを使用して、入力した数値をワードデバイスに書き込みま
す。

文字入力器

キーパッドまたは特殊スイッチを使用して、入力した文字の文字コードをワードデバイスに書き込みます。

図形表示器

図形を表示します。デバイス アドレスの値によって表示する図形を切り替えたり、移動したり、拡大縮小したりできます。

ビデオ表示器 *2

ビデオ入力映像の表示や動画ファイルの再生を行います。

メッセージ表示器

固定文字列や、ワードデバイスの値を文字コードとして読み込んで表示します。

メッセージ切替表示器

ワードデバイスの値によって表示する固定文字列を切り替えます。

アラームリスト表示器

デバイス アドレスの値によって表示する固定文字列を切り替えます。発生したアラームや複数の固定文字列を表示します。

アラーム履歴表示器

本体ユニットの内蔵メモリに保存したアラーム履歴を表示します。

データ履歴表示器

本体ユニットの内蔵メモリや外部メモリに保存したデータ履歴を表示します。

数値表示器

ワードデバイスの値を指定した形式で表示します。

時計

本体ユニットの時計データを使用して、日付や時刻を表示します。

棒グラフ

ワードデバイスの値を棒グラフやピーク グラフで表示します。

折れ線グラフ

データの履歴やワードデバイスの値を折れ線グラフで表示します。

面グラフ

ワードデバイスの値を面グラフで表示します。

メータ

ワードデバイスの値を針の動きで表示します。

ビット書込

動作条件が成立すると、ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

ワード書込

動作条件が成立すると、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。

画面切替

動作条件が成立すると、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。

印刷

動作条件が成立すると、スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリへ出力します。

スクリプトコマンド

動作条件が成立すると、スクリプトを実行します。

マルチコマンド

動作条件が成立すると、複数のコマンドを一度に実行します。

タイマ

動作条件が成立するとカウントダウンを始め、あらかじめ設定した時間が経過すると、内部デバイス（HMI タイマ（接点）LTC）に 1 を書き込みます。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形のビデオ インターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-47

2
WindO/I-NV4 の

スイッチ

内容

ビットスイッチ

機
能
と
基
本
操
作

3 構成と機能

■ 編集
コマンド

配置

選択したオブジェクトを最前面に移動します。

最背面へ移動選択したオブジェクトを最背面に移動します。

グループ化

複数のオブジェクトをグループ化します。

グループ解除グループ化を解除します。

整列

回転

*3
*4

2-48

内容

最前面へ移動左揃え

選択したオブジェクトを左揃えで配置します。

左右中央揃え選択したオブジェクトを左右中央揃えで配置します。

右揃え選択したオブジェクトを右揃えで配置します。

上揃え

選択したオブジェクトを上揃えで配置します。

上下中央揃え選択したオブジェクトを上下中央揃えで配置します。

下揃え選択したオブジェクトを下揃えで配置します。

左右の間隔を均等にする

選択したオブジェクトを左右方向均等で配置します。

上下の間隔を均等にする

選択したオブジェクトを上下方向均等で配置します。

右へ 90 度回転選択した描画図形を右に 90 度回転します。

左へ 90 度回転選択した描画図形を左に 90 度回転します。

上下反転

選択した描画図形を上下に反転します。

左右反転

選択した描画図形を左右に反転します。

検索

指定したテキスト ID を検索します。

置換

指定したデバイス アドレスを別のデバイス アドレスに一括で置き換えます。*3
指定したフォントを別の Windows フォントに一括で置き換えます。

選択編集ウィンドウ上のオブジェクトを選択します。

文字サイズの自動調整

オブジェクトのサイズや表示領域に合わせて、文字サイズを自動的に変更します。

アドレス番号の自動調整 *3

アドレス番号の自動調整機能の有効と無効を切り替えます。
部品の貼り付けや複製時に、指定した値をオブジェクトのデバイス アドレスのア
ドレス番号に加算します。

ビット位置の自動調整 *4

ビット位置の自動調整機能の有効と無効を切り替えます。
部品の貼り付けや複製時に、指定した値をオブジェクトのデバイス アドレスのビッ
ト位置に加算します。

接続機器が次の場合、デバイス アドレスの書式が異なるため、この機能は使えません。
-［メーカー］が “ABB” または “Emerson”-［メーカー］が “Allen-Bradley” で［通信ドライバ］が “Logix Native Tag(Ethernet)”
接続機器が次の場合、デバイス アドレスの書式が異なるため、この機能は使えません。
-［メーカー］が “Emerson”-［メーカー］が “Allen-Bradley” で［通信ドライバ］が “Logix Native Tag(Ethernet)”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能■ プロジェクト
コマンド

内容

2

プロジェクト データを本体ユニットにダウンロードします。
アイコン（ダウンロード）をクリックした場合と同じです。

ファイルを外部メモリへ

本体ユニット の運転を停止し、本体ユニット に挿入している外部メモリにファイ
ルをダウンロードします。ファイルのダウンロードが完了すると、運転を再開します。

運転中にファイルを外部メモリへ

本体ユニット を停止せずに、本体ユニット に挿入している外部メモリにファイルをダ
ウンロードします。

増設モジュールのシステムソフト *5

本体ユニットに取り付けた増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードします。
プロジェクト データを本体ユニットからアップロードします。

アップロード比較*5

プロジェクト データ

アイコン（アップロード）をクリックした場合と同じです。

外部メモリのデータ

運転中のプロジェクトの外部メモリ フォルダーからデータをアップロードします。
編集中のプロジェクト データと既存のプロジェクト データの画面データおよびス
クリプトを比較し、結果を表示します。

プロジェクトを比較する

アイコン（比較）をクリックした場合と同じです。

再比較

比較結果を最新の状態に更新します。

システム情報本体ユニットのシステム ソフトウェアのバージョン情報、プロジェクト情報などを表示します。

通信設定

通信先と本体ユニットまたはパソコンと本体ユニット間の通信条件および通信先を設定します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-49

WindO/I-NV4 のダウンロードプロジェクト データ

機
能
と
基
本
操
作

3 構成と機能● システム編集中のプロジェクト データを使用する 本体ユニット のシステム設定を行います。

■ システム設定
コマンド内容

プロジェクト

本体ユニットの動作や機能を設定します。

アラーム履歴アラーム履歴機能を設定します。

データ履歴

データ履歴機能を設定します。

操作履歴

操作履歴機能を設定します。

データ保持領域

データ保持領域の割り当てを変更します。

レシピ

レシピ機能を設定します。

データ コピー*1

データ コピー機能を設定します。

予防保全

予防保全機能を設定します。

E メール

E メール機能を設定します。

SNS*1

SNS 機能を設定します。
ファイル転送機能（FTP クライアント機能）を設定します。

ファイル転送サウンド*2

マルチメディア機能

サウンド機能を設定します。
*3

グローバル スクリプト

マルチメディア機能を設定します。
グローバル スクリプトを設定します。

■ 保護
コマンド

内容
セキュリティ機能、ユーザー アカウントとパスワードを設定します。

ユーザー アカウント■ マネージャー
コマンド

*1
*2
*3

2-50

内容

ピクチャ マネージャー

ピクチャ マネージャーを表示します。プロジェクトで使用するイメージデータを管理するウィンドウです。

テキスト マネージャー

テキスト マネージャーを表示します。文字、部品やサブ画面のタイトルなどで使用するテキストを管理するウィンドウです。

スクリプト マネージャー

スクリプト マネージャーを表示します。プロジェクトで使用するスクリプトを管理するウィンドウです。

プロトコル マネージャー

プロトコル マネージャーを表示します。作成したユーザー通信プロトコルを管理するウィンドウです。

E メール アドレス帳

E メール アドレス帳を表示します。E メール アドレスを管理するウィンドウです。

FTP サーバー マネージャー

FTP サーバー マネージャーを表示します。FTP サーバーを管理するウィンドウです。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形のビデオ インターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能● オンライン
作成したプロジェクト データまたはファイルを本体ユニットにダウンロード、本体ユニットからデータのアップロードおよびモニタを行います。

■ 転送
内容
プロジェクト データを本体ユニットにダウンロードします。

ダウンロードプロジェクト データ

アイコン（ダウンロード）をクリックした場合と同じです。

ファイルを外部メモリへ

本体ユニット の運転を停止し、本体ユニット に挿入している外部メモリにファイ
ルをダウンロードします。ファイルのダウンロードが完了すると、運転を再開します。

運転中にファイルを外部メモリへ

本体ユニット を停止せずに、本体ユニット に挿入している外部メモリにファイルをダ
ウンロードします。

増設モジュールのシステムソフト *1

本体ユニットに取り付けた増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードします。

プロジェクト データ

アイコン（アップロード）をクリックした場合と同じです。

外部メモリのデータ

運転中のプロジェクトの外部メモリ フォルダーからデータをアップロードします。

コマンド

内容

プロジェクト データを本体ユニットからアップロードします。
アップロード■ MICRO/I
本体ユニットのシステム ソフトウェアのバージョン情報、プロジェクト情報などを表示します。

システム情報クリア

フォーマット

*1
*2

*2

すべて

本体ユニットの内蔵メモリに保存されているすべてのデータをクリアします。

アラーム履歴のデータ

本体ユニットの内蔵メモリに保存されているアラーム履歴のデータをクリアします。

データ履歴のデータ

本体ユニットの内蔵メモリに保存されているデータ履歴のデータをクリアします。

操作履歴のデータ

本体ユニットの内蔵メモリに保存されている操作履歴のデータをクリアします。

すべてのデバイス アドレスの値

すべてのデバイス アドレスの値をクリアします。

外部メモリのデータ

本体ユニットに挿入している外部メモリに保存されているデータをクリアします。
本体ユニットに挿入している外部メモリをフォーマットします。

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-51

WindO/I-NV4 の

コマンド

2

機
能
と
基
本
操
作

3 構成と機能

■ モニタ
コマンド

内容

モニタを開始／終了

WindO/I-NV4 で本体ユニットのモニタを開始または終了します。接続機器を設定している場合は、接続機器が必要です。

オフラインに切り替える／オンラインに切り替える

本体ユニットをオフライン モードまたはオンライン モードに切り替えます。オフ
ライン モードでは、WindO/I-NV4 のモニタでデバイス アドレスの値を変更し、本体ユニット単体でプロジェクト データの動作を確認できます。

画面

画面モニタウィンドウの表示と非表示を切り替えます。

オブジェクト一覧

オブジェクト一覧またはスクリプト エディタ上で、デバイス アドレスの値をポッ
プアップ表示および動作条件成立中のオブジェクトを強調表示します。

登録

登録モニタウィンドウの表示と非表示を切り替えます。

一括一括モニタウィンドウの表示と非表示を切り替えます。

接続機器

1:N 通信時、接続機器モニタウィンドウの表示と非表示を切り替えます。

モニタ中の画面を開く

モニタしている画面を編集ウィンドウに開きます。

戻る

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

次へ［戻る］コマンドで画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

画面を切り替える

最初の画面へ

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

前画面へ現在表示しているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面
番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

指定した画面へ指定した番号のベース画面に切り替えます。

次画面へ現在表示しているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面
番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

最後の画面へ

プロジェクト データで最も大きい画面番号のベース画面に切り替えます。

■ シミュレーター
コマンド

内容
シミュレーターを起動します。

シミュレーター

デバイス アドレス（接続機器、 接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジス
LK、LKR）の値を読み出して実 タ（LKR）の値を読み出して、プロジェクトデータを読み込み、シミュレーターを行実行します。
デバイスアドレス（接続機器、 接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジス
LK、LKR）の値をクリアして実 タ（LKR）の値をクリアして、プロジェクトデータの読み込み、シミュレーターを行実行します。

■ 通信
コマンド
設定

2-52

内容
通信先と本体ユニットまたはパソコンと本体ユニット間の通信条件および通信先を設定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能● 表示
ワークスペースの表示を切り替えたり、タグ エディタや画面リンクビュー、各マネージャーを表示したりできます。
編集ウィンドウに表示する項目を設定できます。

2■ ワークスペース内容

プロジェクトウィンドウ［プロジェクト］ウィンドウを表示します。画面やプロジェクトに関する情報を表示するウィ
ンドウです。

画面一覧［画面一覧］ウィンドウを表示します。画面をサムネイル表示するウィンドウです。

オブジェクト一覧［オブジェクト一覧］ウィンドウを表示します。編集中の画面に配置したオブジェクトを表示するウィンドウです。

部品ライブラリ［部品ライブラリ］ウィンドウを表示します。部品のデザインがウィンドウに一覧表示されます。表示された一覧からデザインを選択し、ライブラリ画面から編集画面にドラッグ & ド
ロップして作画できます。編集画面上の描画図形や部品、グループ化した部品の登録もできます。

タグ エディタ

タグ エディタを表示します。デバイス アドレス、タグ名やコメントのリストを表示するウィ
ンドウです。

比較結果［比較結果］ウィンドウを表示します。プロジェクト データの比較結果を表示するウィンド
ウです。

画面リンクビュー

画面リンクビューを表示します。重ね合わせ画面や画面切替スイッチ、画面切替コマンド、
数値入力器、文字入力器、アラームリスト表示器やアラーム履歴表示器によってリンクされている画面の情報を表示するウィンドウです。

ツールボックス［ツールボックス］ウィンドウを表示します。描画や部品ツールを表示するウィンドウです。

情報［情報］ウィンドウを表示します。エラー メッセージなど、各種情報を表示するウィンドウです。

Web ページ エディタ

Web ページ エディタを表示します。カスタム Web ページを作成するウィンドウです。

コントロール機能 *1

WindLDR を起動します。コントロール機能の各種設定をしたり、ラダー プログラムを作成したりするエディタです。

■ 表示／非表示
コマンド

内容

部品名

図形名および部品名を表示または非表示にします。

デバイス アドレスデバイス アドレスやタグ名を表示または非表示にします。
動作条件を表示または非表示にします。

動作条件
セキュリティグループ

*1

表示用
入力用

部品に設定されている表示用のセキュリティグループを表示または非表示にします。
部品に設定されている入力用のセキュリティグループを表示または非表示にします。

前面レイヤー

前面レイヤーに配置した描画図形や部品を表示または非表示にします。

サブ画面

サブ画面の画面番号、表示枠、およびこのサブ画面を呼び出している部品の部品名を表示または非表示にします。

重ね合わせ画面設定されている重ね合わせ画面を表示または非表示にします。

コマンド

コマンドの点線枠を表示または非表示にします。

グリッド線

編集ウィンドウのグリッド線を表示または非表示にします。

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-53

WindO/I-NV4 の

コマンド

機
能
と
基
本
操
作

3 構成と機能

■ 画面
コマンド

内容
数値入力器および文字入力器でフォーカスの移動する順序を変更します。

フォーカス オーダー表示している部品のイメージをデフォルトに戻します。

デフォルト

ステート

ON ／ OFF 時のイメージ

スイッチおよびランプの ON 時のイメージと OFF 時のイメージを切り替えます。

前の状態表示している部品のイメージを 1 つ前の状態に切り替えます。

状態指定

表示している部品のイメージを指定した番号の部品のイメージに切り替えます。

次の状態

表示している部品のイメージを次の状態に切り替えます。

有効なユーザー

指定したユーザーに対応した部品のみを表示します。

テキスト グループ

表示しているテキストを指定したテキスト グループのテキストに切り替えます。

■ ズーム
コマンド

内容
編集ウィンドウの表示倍率を変更します。

ズーム■ ウィンドウ
コマンド
すべて閉じる

内容
すべての編集ウィンドウを閉じます。

● 書式
描画図形のスタイル変更、オブジェクトの整列、サイズの変更を行います。

■ 図形のスタイル
コマンド

内容
線幅を 1 ドットにします。

1 ドット
2 ドット

線幅を 2 ドットにします。

3 ドット

線幅を 3 ドットにします。

5 ドット

線幅を 5 ドットにします。

実線

線種を実線にします。

点線

線種を点線にします。

破線

線種を破線にします。

長破線

線種を長破線にします。

1 点鎖線

線種を 1 点鎖線にします。

2 点鎖線

線種を 2 点鎖線にします。

パターン

模様を変更します。

前景色

パターンの前景色を変更します。

背景色

パターンの背景色を変更します。

■ 文字のスタイル
コマンド
標準 *1

文字を標準にします。

太字 *1

文字を太字にします。

影付き *1

文字に影をつけます。

文字色

文字の色を変更します。

文字の背景色
影の色

*1

2-54

内容

*1

蛍光ペンでマーキングしたように文字を表示します。
影付き文字の影の色を変更します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

■ 配置
コマンド

内容

X 座標

選択したオブジェクトの X 座標を変更します。

Y 座標

選択したオブジェクトの Y 座標を変更します。
選択したオブジェクトを最前面に移動します。
選択したオブジェクトを最背面に移動します。

グループ化

選択したオブジェクトをグループ化し、1 つのオブジェクトとして扱います。

グループ解除グループ化されたオブジェクトを個々のオブジェクトに戻します。

右へ 90 度回転

選択したオブジェクトを右へ 90 度回転します。

左へ 90 度回転

選択したオブジェクトを左へ 90 度回転します。

上下反転

選択したオブジェクトを上下反転します。

左右反転

選択したオブジェクトを左右反転します。

左揃え選択したオブジェクトを左に揃えます。

左右中央揃え選択したオブジェクトを左右中央に揃えます。

右揃え

選択したオブジェクトを右に揃えます。

上揃え

選択したオブジェクトを上に揃えます。

上下中央揃え選択したオブジェクトを上下中央に揃えます。

下揃え

選択したオブジェクトを下に揃えます。

左右の間隔を均等にする

選択したオブジェクトを左右方向に均等に整列します。

上下の間隔を均等にする

選択したオブジェクトを上下方向に均等に整列します。

WindO/I-NV4 の最前面へ移動最背面へ移動

2

機
能
と
基
本
操
作

■ サイズ
コマンド
幅

内容
選択したオブジェクトの幅を変更します。

高さ選択したオブジェクトの高さを変更します。

幅を揃える

選択したオブジェクトの幅を揃えます。

高さを揃える

選択したオブジェクトの高さを揃えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-55

3 構成と機能

3.4

ワークスペースに表示するウィンドウ■ プロジェクト ウィンドウ

プロジェクトで作成したベース画面やサブ画面、標準キーパッド用サブ画面、システム設定、エディタ、マネージャーがツリー表示されます。
画面をダブルクリックすると、画面が開きます。右クリック メニューから画面の複製や削除などの操作ができます。
システム設定をダブルクリックすると、各設定のダイアログボックスが表示されます。
エディタやマネージャーをダブルクリックすると、エディタやマネージャーが表示されます。

■ 画面一覧ウィンドウ

プロジェクトで作成したベース画面やサブ画面、標準キーパッド用サブ画面がサムネイル表示されます。
画面をダブルクリックすると、画面が開きます。右クリック メニューから画面の複製や削除などの操作ができます。
［画面一覧］ウィンドウの表示倍率を変更できます。詳細は、2-71 ページ「［画面一覧］タブ」を参照してください。

■ オブジェクト一覧ウィンドウ

編集中の画面に配置したオブジェクトが一覧表示されます。
項目をダブルクリックすると、内容に応じたプロパティダイアログボックスやエディタが表示されます。
［表示オプション］で表示するオブジェクトのチェックボックスをオンにして絞り込むことができます。
描画図形、部品、前面レイヤーに配置した部品［オブジェクト一覧］ウィンドウに表示する項目を変更できます。詳細は、2-71 ページ「［オブジェクト一覧］タブ」を参照してください。

■ 部品ライブラリ

ライブラリとして登録されたオブジェクトが一覧表示されます。
部品ライブラリに一覧表示されたライブラリ部品を選択し、編集画面上にドラッグ & ドロップすることで、簡単に画面を作成できます。詳細は、2-86 ページ「5.6 部品ライブラリを使う」を参照してください。

■ タグ エディタ

デバイス アドレスのタグ名やコメントなどが一覧表示されます。詳細は、2-72 ページ「タグ エディタで指定する」を参照してください。

■ 比較結果ウィンドウ

プロジェクト データの比較結果が表示されます。詳細は、4-19 ページ「第 4 章てください。

1.5 プロジェクト データを比較する」を参照し■ 画面リンク ビュー

重ね合わせ画面や画面切替スイッチ、マルチスイッチ、数値入力器、文字入力器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、
画面切替コマンドやマルチコマンドによってリンクされている画面の情報が表示されます。
表示条件のチェックボックスをオンにして絞り込むことができます。
すべて、リンク元、リンク先、サブ画面、重ね合わせ画面、タイトル■ ツールボックス

描画ツールおよび部品が表示されます。
ツールをクリックして、編集画面に配置できます。
配置をキャンセルする場合は、［選択］をクリックまたはキーを押します。

■ 情報ウィンドウ

編集中のプロジェクトに関する警告やエラー メッセージが表示されます。
機種変換を実行した直後に表示されるエラー情報は、プロジェクトを閉じると失われます。

2-56

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能

3.5

ステータスバーについて
モード

形番

通信ドライバデータサイズ

座標

2

テキスト グループ

グリッドに合わせる

グリッドの設定

プレビュー

ズーム

ズームスライダ

縮小ボタン

拡大ボタン

● ステータスバーの表示項目
■ モード

機
能
と
基
本
操
作

WindO/I-NV4 の 現在のモードを表示します。

■ 形番

編集中のプロジェクト データに設定されている本体ユニットの形番を表示します。

■ 通信ドライバ

編集中のプロジェクト データに設定されている通信ドライバを表示します。

■ データサイズ

編集中のプロジェクト データのダウンロードデータファイルのサイズを表示します。
プロジェクト データを保存すると、表示を最新の状態に更新します。

■ 座標

編集ウィンドウ上にあるマウスカーソルの X 座標、Y 座標を表示します。

■ テキスト グループ

現在のテキスト グループを表示します。表示されているテキスト グループに合わせて、編集ウィンドウ上に表示している文字を切り替えます。
テキスト グループを変更するには、［▼］をクリックし、テキスト グループを選択します。

■ 有効なユーザー

現在有効なユーザーを表示します。表示されているユーザーのセキュリティグループに合わせて、編集ウィンドウ上のオブジェク
トの表示と非表示を切り替えます。
有効なユーザーを変更する場合は、［▼］をクリックし、ユーザーを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

WindO/I-NV4 の有効なユーザー2-57

3 構成と機能■ グリッドに合わせる
をクリックすると、グリッドに合わせてオブジェクトを配置します。

■ グリッドの設定

編集ウィンドウに表示するグリッドのスタイルや間隔を変更できます。
をクリックすると、［グリッドの設定］ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定し、［OK］ボタンをクリックします。

形式：

2-58

グリッドの形式を選択します。
タッチパネル：

タッチパネルに合わせます。

任意：

指定した間隔に合わせます。
［横］および［縦］それぞれにグリッドの間隔を入力します。

スタイル：

グリッドのスタイルを［点］または［線］から選択します。

色：

グリッドの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 構成と機能■ プレビュー

編集中の画面をプレビュー表示できます。

2をクリックすると、プレビューウィンドウが表示されます。

WindO/I-NV4 のボタンをクリックすると、スイッチやランプの OFF イメージと ON イメージを切り替えます。
［コピー］ボタンをクリックすると、プレビューウィンドウに表示されているイメージをビットマップ形式の画像ファイルとして保存できます。
プレビュー表示と 本体ユニットで表示される実際の画面とは異なる場合があります。
例えば、プレビュー表示では重ね合わせ画面のイメージが常に前面に表示されますが、ベース画面やサブ画面で描画図
形や部品を重ねた場合、実際の画面では描画図形や部品を配置した場所によって表示が異なります。詳細は、5-34 ページ「第 5 章 7.2 重ねた描画図形や部品の表示」を参照してください。

■ ズーム

編集ウィンドウの表示倍率を表示します。
次の方法で倍率を指定して、拡大または縮小できます。

1 ステータスバーの［ズーム］クリックします。
［ズーム］ダイアログボックスが表示されます。

2 表示倍率（50％~400％）を指定し、［OK］をクリックします。

ズームスライダをドラッグするか、ボタンやボタンをクリックして表示倍率を指定できます。

● ステータスバーのカスタマイズ
ステータスバーに表示するコマンドを変更できます。
ステータスバーを右クリックし、ステータスバーに表示するコマンドのみ、チェックマークをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-59

機
能
と
基
本
操
作

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ

4
4.1

WindO/I-NV4 のカスタマイズ
作業環境を整える
WindO/I-NV4 の編集時のモードやオプション、ファイル選択時の参照先、自動バックアップの保存先などを設定できます。ここで設定した内容は、WindO/I-NV4 を終了しても保存されます。
作業環境の設定手順は、次のとおりです。

1をクリックし、［WindO/I-NV4 のオプション］をクリックします。
［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスが表示されます。

2 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

2-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ●［基本］タブ2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

■ 編集
アドレス番号の自動調整を有効にする：

部品をコピーまたは複製時、コピー元の部品に設定しているデバイス アドレスのアドレス番号に指定した値（-999 ～999）を加算して貼り付ける場合は、このチェックボック
スをオンにします。

文字サイズの自動調整を有効にする：

部品のサイズ変更に合わせて文字サイズを自動的に変更する場合は、このチェックボックスをオンにします。

デバイス アドレスを入力時に入力方式エディタ（IME）を有効にする： デバイス アドレスを入力するテキストボックスで、入力方
式エディタ（IME）を使用してアルファベットや数字以外の文字を入力する場合は、チェックボックスをオンにします。
数字やアルファベットしか入力できないテキストボックスでは、IME が有効になっていても全角文字などを入力することができません。
デバイス アドレスの設定でタグ名に全角文字を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ アドレス番号とビット位置の区切り記号 *1

アドレス番号とビット位置の区切り記号を選択します。デバイス アドレスを手動で入力する場合は、どちらの区切り記号でも入力できますが、ここで選択した記号で表示されます。
ドット区切り（WindLDR スタイル）：

アドレス番号とビット位置をドットで区切ります。
例） D100.00

ハイフン区切り（WindO/I-NV4 スタイル）：

アドレス番号とビット位置をハイフンで区切ります。
例） D100-0■ ワークスペース［ワークスペース設定］ボタン：*1［ワークスペース設定］ダイアログボックスが表示されます。ウィンドウに表示する項
目を変更できます。詳細は、2-68 ページ「4.2 ワークスペースのカスタマイズ」を参照してください。

接続機器が次の場合、デバイス アドレスの書式が異なるため、この設定は無効です。
-［メーカー］が “ABB” または “Emerson”-［メーカー］が “Allen-Bradley” で［通信ドライバ］が “Logix Native Tag(Ethernet)”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-61

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ■ 互換性
古いバージョンの機能を使用する：

以前のバージョンの機能を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。
詳細は、4-85 ページ「第 4 章 3.17 ［互換性］タブ」を参照してください。

HG1B 形の機能を使用する：

旧シリーズ（HG1B 形）の機能を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。詳細は、4-85 ページ「第 4 章 3.17 ［互換性］タブ」を参照してください。

■ エラー チェック
E メール アドレスの形式をチェックする： E メール アドレスの設定時に、E メール アドレスに使用した文字列の形式をチェックする場合は、このチェックボックスをオンにします。チェックの対象は、次のとおりです。
•［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［E メール］タブの［差出人の E メール ア
ドレス］•［E メール アドレス］ダイアログボックスの［E メール アドレス］•［E メール アドレス帳］でインポートを実行時●［デフォルトの設定］タブ

このタブで設定した内容が、プロジェクトを新規作成または開いた直後のデフォルトになります。それ以降、プロジェ
クトを編集中のデフォルトは、画面や部品のプロパティダイアログボックスおよび［WindO/I-NV4 のオプション］ダイ
アログボックスのうち、最後に［OK］ボタンで閉じたダイアログボックスの設定が優先されます。

■［初期設定に戻す］ボタン

設定した内容がデフォルトに戻ります。

■ 共通
Windows フォント：

各種設定の［フォント］に “Windows” を選択すると、ここで指定した［フォント］、［サイズ］、［文字セッ
ト］および［スタイル］がデフォルトになります。デフォルトを変更する場合は、［変更］をクリックし、［フォント］ダイアログボックスで各項目を変更します。

編集モード：

部品のプロパティ ダイアログボックスを詳細モードで表示するかどうかを選択します。
基本：

基本的な機能のみを使用する基本モードで表示します。

詳細：

すべての機能が使用できる詳細モードで表示します。

部品のプロパティ ダイアログボックスの［詳細］ボタンおよび［基本］ボタンをクリックし、モードを切り替えることができます。

■ デバイス アドレスや動作条件を自動で設定する

部品を配置したときに、デバイス アドレス、動作条件の初期値を設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。

2-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ■ カラー液晶機種、モノクロ液晶機種
ここで指定したベース画面、サブ画面およびパスワード入力画面の背景色がデフォルトになります。

部品のプロパティ：

ここで指定した部品のプロパティがデフォルトになります。
部品の外形に使用する図形を設定する場合は、［形状］ボタンをクリックします。標準図形ブラウザが表示されます。その他の設定項目の詳細は、各部品のプロパティの説明を参照してください。
設定できる部品のプロパティは次のとおりです。

部品
ビットスイッチ
ワードスイッチ
画面切替スイッチ
印刷スイッチ
特殊スイッチマルチスイッチ

キーパッド

設定項目

［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［OFF］時の［前景色］、［背景色］、［パターン］［ON］時の［前景色］、［背景色］、［パターン］、［点滅］［サイズ］の［幅］、［高さ］［記名文字］タブ［フォント］－

部品の外形に使用する図形［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［記名文字］の［フォント］［サイズ］の［幅］、［高さ］［形状］タブ［つまみ色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［記名文字］タブ［フォント］［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［スライダ色］［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［OFF］時の［前景色］、［背景色］、［パターン］、［イメージを表示しない］［ON］時の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［記名文字］タブ［フォント］

スイッチ
セレクタスイッチ

ボリューム

ランプ
ランプ

マルチステートランプ

データ表示

図形表示器

ビデオ表示器

機
能
と
基
本
操
作

［形状］タブ［サイズ］の［幅］、［高さ］［記名文字］タブ［フォント］［ステート］タブ［設定一覧］の OFF ステートおよびステート 0 ～ 15 の［イメージ］、［前景色］、［背景色］、［パターン］、
［点滅］

数値入力器
文字入力器
［形状］タブメッセージ表示器
メッセージ切替表示器
数値表示器［表示］タブ
時計

部品の外形に使用する図形［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［フォント］［形状］タブ［サイズ］の［幅］、［高さ］［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2
WindO/I-NV4 の画面の背景色：2-63

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ

部品

設定項目

アラームリスト表示器 ［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［プレート色］［罫線］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［プレート色］［罫線］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、
［高さ］

データ表示

アラーム履歴表示器
データ履歴表示器［表示］タブ［フォント］［形状］タブ［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［グラフの間隔］［サイズ］の［幅］、［高さ］［目盛り］タブ［X 軸］および［Y 軸］の［数値を表示する］の［フォント］［ラベル］タブ［X 軸のラベルを表示する］および［Y 軸のラベルを表示する］の［フォント］［形状］タブ

部品の外形に使用する図形［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［スイッチ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、
［高さ］

棒グラフ

グラフ

折れ線グラフ

面グラフ

メータ

2-64

［X 軸］タブ［目盛り］、［ラベル］および［カーソル］の［フォント］［Y 軸］タブ［目盛り］および［ラベル］の［フォント］［形状］タブ［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］［形状］タブ［針色］［プレート色］［フランジ］の［前景色］、［背景色］、［パターン］［サイズ］の［幅］、［高さ］

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ●［保存］タブ2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

■ プロジェクトの保存
既定のファイルの場所：

プロジェクトのデフォルトの保存場所を指定します。
［参照］ボタンをクリックすると、［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。

■ 自動保存次の間隔で自動保存を行う：

編集中のプロジェクト データから復元用データおよびバックアップを作成する間隔（5 ～ 60 分）を指定します。
［復元用データ］チェックボックスまたは［バックアップ］チェックボックスのいずれかがオンの場合のみ設定できます。
復元用データ： 停電などにより WindO/I-NV4 が突然終了した場合に備えて、編集中のプロジェク
トを定期的に保存します。保存された復元用データは、手動でプロジェクトを保存したり、WindO/I-NV4 を終了したりすると自動的に削除されます。保存された
復元用データが存在すると、WindO/I-NV4 を起動時に［プロジェクト復元］ダイ
アログボックスが表示されます。詳細は、2-40 ページ「［プロジェクト復元］ダイ
アログボックス」を参照してください。
バックアップ： プロジェクトを定期的にコピーします。バックアップしたファイル名は次のとおりです。
［プロジェクト名］_［バックアップ作成日時］.pn4
バックアップ作成日時の形式：YYYYMMDDhhmmss（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒）例） プロジェクト名が「TEST01」、バックアップ作成日時が 2016 年 1 月 23 日 4時 56 分 7 秒のとき
TEST01_20160123045607.pn4
プロジェクト データが変更されていない場合、［バックアップ］で指定した時間を経過してもバックアップしません。
バックアップを自動保存する場所：
バックアップ ファイルを保存する場所を指定します。
［参照］ボタンをクリックすると、［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。
［バックアップ］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
次のファイル数を超えた場合、警告を表示する：
バックアップ ファイル数の上限値を次の中から選択します。
“100”、“500”、“1000”
指定したファイル数を超えると、WindO/I-NV4 の起動時に警告メッセージが表示されます。
［バックアップ］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-65

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ●［クイック アクセス ツールバー］タブ■ コマンドの選択

追加するコマンドの種類を選択し、コマンドを一覧表示します。

■ クイック アクセス ツールバーをリボンの下に表示する

クイック アクセス ツールバーの表示位置をリボンの下側に変更する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■［追加］ボタン［クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ］にコマンドを追加します。

■［削除］ボタン［クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ］からコマンドを削除します。

■ クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ

クイック アクセス ツールバーに表示するコマンドを一覧表示します。
コマンドの順序を変更する場合は、コマンドをドラッグ & ドロップします。

■［リセット］ボタン

クイック アクセス ツールバーの設定がデフォルトに戻ります。
クイック アクセス ツールバーの詳細は、2-43 ページ「3.2 クイック アクセス ツールバーについて」を参照してください。

2-66

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ●［リソース］タブ

2
WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

■ 更新プログラムの入手［更新プログラムのチェック］ボタン：

WindO/I-NV4 を最新の状態に保つ機能です。
新しいバージョンの Automation Organizer がリリースされている場合は、［Automation
Organizer アップデートチェック］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、2-39 ページ「［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボッ
クス」を参照してください。

■ IDEC Web サイトに移動［IDEC Web サイトに移動］ボタン：

IDEC Web ページが表示されます。無料の更新プログラム、マニュアル、オンラインサー
ビスを利用できます。

■ WindO/I-NV4 について
［バージョン情報］ボタン：［WindO/I-NV4 について］ダイアログボックスが表示されます。
WindO/I-NV4 のバージョン番号を確認できます。

［Automation Organizer アップデートチェック］ダイアログボックスおよび IDEC Web サイトを表示するには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-67

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ

4.2

ワークスペースのカスタマイズ● ウィンドウの表示位置を変更する
ドッキングを解除する
ウィンドウのタイトルバーまたはタブをドラッグ & ドロップしてドッキングを解除することで、ウィンドウの表示位置を自由に変更できます。ドッキングを解除したウィンドウをフローティング ウィンドウといいます。
• ワークスペースのウィンドウのタイトルバーをドラッグした場合は、ドッキングしているウィンドウを一度に移動できます。

タイトル バー

ドラッグ&ドロップ• ワークスペースのウィンドウのタブをドラッグした場合は、選択したウィンドウのみを移動できます。

ドラッグ&ドロップ

タブ

ドッキングする
フローティング ウィンドウを WindO/I-NV4 の上下左右の枠や別のウィンドウにドッキングすることができます。

1 ウィンドウのタイトルバーまたはタブをドラッグします。
（ドッキング）アイコンが表示されます。

2-68

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ

タイトルバーまたはタブをドラッグしたまま、 （ドッキング）アイコンにマウスカーソルを近づけると、ウィンドウをドッキングする位置が表示されます。

2
WindO/I-NV4 のウィンドウをドッキングする位置

2（ドッキング）アイコンにドロップすると、WindO/I-NV4 の上下左右の枠や別のウィンドウにドッキングします。
• ワークスペースのウィンドウを（ドッキング）アイコンにドロップした場合は、WindO/I-NV4 の上下左右の枠にドッキングします。

• フローティング ウィンドウを（ドッキング）アイコンにドロップした場合は、WindO/I-NV4 の上下左右の枠やドッキングしているウィンドウにドッキングします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-69

機
能
と
基
本
操
作

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ• フローティング ウィンドウのタイトルバーをドラッグしたまま、別のウィンドウにマウスカーソルを重ねると、 （ドッキング）
アイコンが表示されます。 （ドッキング）アイコンにドロップすると、フローティング ウィンドウがそのウィンドウにドッキングします。タブでウィンドウを切り替えて表示します。

● ウィンドウの表示方法を変更する
自動的に隠すワークスペースのウィンドウをドッキングしている場合は、ウィンドウを自動的に隠し、タブのみの表示に切り替えることができます。
（自動的に隠す）アイコンをクリックすると、ウィンドウをタブのみの表示に切り替えます。

自動的に隠すアイコン

タブ

タブにマウスカーソルを近づけると、ウィンドウが表示されます。

マウスカーソル

2-70•（自動的に隠す）をクリックすると、ウィンドウが固定されます。

•（閉じる）をクリックすると、ウィンドウを閉じます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 WindO/I-NV4 のカスタマイズ● 表示内容を変更する［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［基本］タブの［ワークスペース］で［ワークスペース設定］をクリックして表示される［ワークスペース設定］ダイアログボックスで、各ウィンドウの表示を変更できます。

［画面一覧］タブ

WindO/I-NV4 の［画面一覧］ウィンドウの表示倍率を変更します。

機
能
と
基
本
操
作

■ 拡大率

［画面一覧］ウィンドウに表示するサムネイルの表示倍率を次の中から選択します。
“100”、“125”、“150”、“175”、“200”、“250”、“300”、“350”、“400”［オブジェクト一覧］タブ［オブジェクト一覧］ウィンドウに表示する項目を変更します。

■ 項目一覧

［オブジェクト一覧］ウィンドウに表示できる項目を一覧表示します。

■［追加］ボタン［表示項目一覧］に項目を追加します。
［項目一覧］で項目を選択し、このボタンをクリックすると、［表示項目一覧］に追加されます。

■［削除］ボタン［表示項目一覧］から項目を削除します。
［表示項目一覧］の項目を選択し、このボタンをクリックします。

■ 表示項目一覧［オブジェクト一覧］ウィンドウに表示する項目を一覧表示します。

■［上へ］ボタン

選択している項目が［表示項目一覧］の上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している項目が［表示項目一覧］の下方向へシフトします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2

2-71

5 WindO/I-NV4 共通の設定

5

WindO/I-NV4 共通の設定
プロジェクト データの作成で共通する設定項目について説明します。

5.1

デバイス アドレスを設定する
デバイス アドレスとは、本体ユニットおよび接続機器が搭載しているビット単位またはワード単位の値を格納できるメモリのことです。
部品や機能にこのデバイス アドレスを設定することで、画面の表示や部品の操作などの制御を行うことができます。
デバイス アドレスは、次のフォーマットでデバイス タイプとアドレス番号を組み合わせて指定します。

ドット区切り（WindLDRスタイル）：

デバイス タイプ

アドレス番号 . ビット位置

ハイフン区切り（WindO/I-NV4スタイル）：

デバイス タイプ

アドレス番号 - ビット位置

アドレス番号とビット位置の区切り記号
デバイス アドレスは直接入力するか、タグ エディタで設定します。

● 直接入力する
基本フォーマットにしたがって、キーボードからデバイス アドレスを入力します。
ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を入力する場合は、アドレス番号とビット位置の区切り記号 “.” または “-” とビット位置を入力します。どちらの区切り記号でも入力できますが、［アドレス番号とビット位置の区切り記号］の設定にしたがって、表示されます。
［アドレス番号とビット位置の区切り記号］は、［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

● タグ エディタで指定するデバイス アドレスを設定するテキストボックスの右にあるをクリックすると、タグ エディタが表示されます。このタグ エディ

タを使って、デバイス アドレスを設定します。
接続機器の［メーカー］が “ABB”、“Allen-Bradley” または “Emerson” の場合は、タグ エディタが異なります。詳細は、WindO/I-NV4
接続機器設定マニュアルを参照してください。

（ツールバー）（アドレス番号リスト）■ 対象設定するデバイス アドレスを含む対象を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2” または “ 接続機器（接続機
器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

*1
*2

2-72

FT2J/1J 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定■ デバイス タイプ

デバイス タイプを選択します。
使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

2■ アドレス番号

WindO/I-NV4 のアドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

■ ビット位置

ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。
［デバイス タイプ］でワード デバイスを選択した場合のみ設定できます。

■ 表示（アドレス番号リスト）に表示するデバイス アドレスを次の中から選択します。
すべて：［機器］で選択した機器で使用できるすべてのデバイス アドレスを表示します。

使用中：

編集中のプロジェクト データで使用しているデバイス アドレスのみを表示します。

未使用：

編集中のプロジェクト データで使用していないデバイス アドレスのみを表示します。

■（ツールバー）（切り取り）ボタン：

選択したタグ名またはコメントを（アドレス番号リスト）から切り取って、クリップボードにコピーします。

（コピー）ボタン：

選択したタグ名またはコメントをクリップボードにコピーします。

（貼り付け）ボタン：

クリップボードにコピーした内容を貼り付けます。

（削除）ボタン：

選択したタグ名またはコメントを削除します。

（インポート）ボタン：［開く］ダイアログボックスが表示されます。
エクスポートしたタグ名とコメントのファイル（CSV 形式）を選択し、［開く］ボタンをクリックすると、選択したファイルのタグ名とコメントを（アドレス番号リスト）に一括して上書きします。

（エクスポート）ボタン：［エクスポート］ダイアログボックスが表示されます。
保存する場所を選択し、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックすると、（アドレス番号リスト）のタグ名とコメントを CSV 形式のファイルで保存します。

（クロス リファレンス）ボタン： ［クロス リファレンス］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、2-74 ページ「［クロスリファレンス］ダイアログボックス」を参照してください。
（リフレッシュ）ボタン：

タグ エディタの［使用］欄を更新します。

（新規タグを追加）ボタン：

Allen-Bradley のタグデータを追加します。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブで、［メーカー］に “AllenBradley”、［通信ドライバ］に “Logix Native Tag(Ethernet)” を設定し、タグエディタの［機器］
で Logix Native Tag(Ethernet) ドライバの接続機器を選択した場合のみ有効です。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

（タグを編集）ボタン：

登録している Allen-Bradley のタグデータを編集します。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブで、［メーカー］に “AllenBradley”、［通信ドライバ］に “Logix Native Tag(Ethernet)” を設定し、タグエディタの［機器］
で Logix Native Tag(Ethernet) ドライバの接続機器を選択した場合のみ有効です。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-73

機
能
と
基
本
操
作

5 WindO/I-NV4 共通の設定■（アドレス番号リスト）

指定した条件と一致するデバイス アドレスを一覧表示します。
デバイス アドレス： 選択したデバイス タイプのデバイス アドレスが表示されます。
各アドレス番号のタグ名が表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ名を編集できます。最大文字数は半角で 20 文字です。

タグ名：

タグ名には、次の文字および名前は使用できません。
#$*+,-/
スペースおよび制御文字
デバイス アドレスと同じ名前
数字で始まる名前
コメント： 各アドレス番号のコメントが表示されます。
セルをダブルクリックすると、コメントを編集できます。最大文字数は半角で 255 文字です。
複数行のコメントを入力するには、キー＋キーで改行します。

各アドレス番号の使用回数が表示されます。

使用：

本体ユニットと接続機器のデバイス アドレスはタグ エディタで一括管理します。次の操作でタグ エディタを表示することもできます。
•［表示］タブの［ワークスペース］で（タグ エディタ）をクリックする•［プロジェクト］ウィンドウで［タグ エディタ］をダブルクリックする［クロス リファレンス］ダイアログボックス
タグ エディタの（アドレス番号リスト）でデバイス アドレスを選択し、 （クロス リファレンス）をクリックすると、そのデバイ
ス アドレスを使用している画面種類、画面番号、部品名が表示されます。
［デバイス アドレス］にデバイス アドレスを入力し、 （リフレッシュ）をクリックすると、画面種類、画面番号、部品名が更新
されます。

2-74

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定

5.2

条件式を設定する［動作条件］タブの［条件］で条件式を指定します。
条件式は、次の基本フォーマットでデータと演算子を組み合わせて指定します。

演算子

WindO/I-NV4 の

データ

2

データ

条件式は直接入力するか、［条件設定］ダイアログボックスで指定します。

● 直接入力する
キーボードから条件式を入力します。
• データや、演算子の使用制限はありません。ただし、最大文字数は半角 1500 文字以内です。

データ

演算子

データ

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ ...（480文字以内）• データにデバイス アドレスを入力する場合は必ず “［” と “］” で囲んで入力してください。
入力例）[LDR 100] == 10• ビットを反転するには、各データの前に “ ～ ” を入力します。
• 括弧 “(” と “ )” が使用できます。

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

• 演算子の優先順位はスクリプトと同じです。詳細は、25-61ページ「第25章

6.5演算子の優先順位について」を参照してください。

●［条件設定］ダイアログボックスで設定する［条件設定］ダイアログボックスを使用して、基本的な条件式を簡単に設定します。
• データは最大 5 つまで使用できます。

データ

演算子

データ

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

• 各データのビットを反転するには、［Not］チェックボックスをオンにします。
• 演算子の優先順位はスクリプトと同じです。詳細は、25-61ページ「第25章

1 ［条件］の6.5演算子の優先順位について」を参照してください。

ボタンをクリックし、［条件設定］ダイアログボックスを表示します。

2 ［固定値］または［デバイス アドレス］をクリックし、値またはデバイス アドレスを入力します。
ビットを反転する場合は、［Not］チェックボックスをオンにします。

3 演算子を選択します。
4 次の［固定値］または［デバイス アドレス］をクリックし、値またはデバイス アドレスを入力します。
ビットを反転する場合は、［Not］チェックボックスをオンにします。

5 必要な条件分、手順 3 ～ 4 を繰り返します。
条件式を直接入力したあとで［条件設定］ダイアログボックスを開くと、入力した条件式を［条件設定］ダイアログボッ
クスに反映します。ただし、反映できない条件式を入力していた場合は、［OK］ボタンをクリックして［条件設定］ダイ
アログボックスを閉じると、反映できなかった部分の条件式は削除されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-75

機
能
と
基
本
操
作

5 WindO/I-NV4 共通の設定● 設定できるデータと演算子
データ
条件式のデータの種類と値を指定します。
項目

内容

固定値

データとして定数を設定します。
選択したデータ タイプによって、設定できる値の範囲は異なります。
詳細は、2-1 ページ「データ タイプの種類」を参照してください。

デバイス アドレス

データとして扱う値を格納しているビットデバイスまたはワードデバイスのデバイス アドレスを設定します。

演算子
データに対して実行する演算の種類を指定します。（下の表では演算子の左辺を a 、右辺を b と表記しています。
）
演算子

算術
演算子

対応デバイスビット
ワード
デバイス デバイス

演算内容
+

加算

と

-

減算

から

*

を加算します。
を減算します。

×

○

×

○

乗算

と

を乗算します。

×

○

/

除算

を

で除算します。

×

○

%

剰余算

を

で除算した余りを求めます。

×

○

==

等しい

が

と等しいかを比較します。

○

○

!=

等しくない

が

と等しくないかを比較します。

○

○

関係

>=

より大か等しいがと同じあるいは大きいかを比較します。

×○

演算子 *1<=

より小か等しいがと同じあるいは小さいかを比較します。

×

○

>

より大

が

より大きいかを比較します。

×

○

<

より小

が

より小さいかを比較します。

×

○

ビット
演算子

&

ビット論理積との各ビットの論理積（AND）を演算します。

○

○

|

ビット論理和との各ビットの論理和（OR）を演算します。

○

○

^

ビット排他的論
理和との各ビットの排他的論理和（XOR）を演算します。

○

○

~

ビット否定

○

○

の各ビットを反転します。

<<

左シフト

>>

右シフト

論理

&&

演算子 *1||

ワードデバイスと固定値の場合、0 は 65535、65535 は 0 になります。
ビットデバイスの場合、0 は 1、1 は 0 になります。
ビット、シフトします。

○

○
○

論理積

の各ビットを右に
ビット、シフトします。
条件式と条件式の論理積（AND）を演算します。

○
○

○

論理和

条件式と条件式の論理和（OR）を演算します。

○○の各ビットを左に•［条件設定］ダイアログボックスでは、論理演算子を選択できません。
• 論理演算子以外を使用する場合、条件式にはビットデバイスとワードデバイスを混在できません。
基本的に条件式は行の左側から順に演算しますが、複数の演算を組み合わせて使う場合、演算子の優先順位に従って演算します。
[LDR 10] == [LDR 11] + [LDR 12] * 2 + [LDR 13] の場合、次の順序で演算します。

LDR10

==

LDR11

+

LDR12

*

2

+

LDR13

①
②
③
④
優先順位については、25-61 ページ「第 25 章

*1

2-76

6.5 演算子の優先順位について」を参照してください。

成立の場合は 1、不成立の場合は 0 になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定● 設定と動作の例
直接入力［条件設定］ダイアログボックス[LM 0] == [LM 1]

データ 演算子 データ[LM 0] == [LM 1] & [LM 2]

データ 演算子 データ 演算子 データ

LM0

LM0

==

==

LM1

LM1

&

LM0

&

データ 演算子 データ

1234

==

LM0 と LM1 の値が等しければ、条件が成立します。

LM1 のビット反転の結果が LM0 と等しければ、条件が成立します。

LM1
Not

1234 == [LDR 0]

2

LM1 と LM2 のビット論理積の結果が LM0 と等しけ
れば、条件が成立します。

LM2

データ 演算子 データ[LM 0] == ~[LM 1]

動作

WindO/I-NV4 の設定

LDR0 の値と 1234 が等しければ、条件が成立します。

LDR0

データ 演算子 データ 演算子 データ

100

100 <= [LDR 0] + [LDR 1] + [LDR 2] + [LDR 3]

<=

LDR0

+

LDR0～ LDR3 の値を加算した結果が 100 以上ならば、条件が成立します。

LDR1

演算子 データ 演算子 データ

+

LDR2

+

LDR3

0 != [LDR 0] % 10

データ 演算子 データ 演算子 データ[LDR 0] == ~ [LDR 1] & ~ [LDR 2] & [LDR 3] &[LDR 4]

LDR0

0

!=

LDR0

%

10

LDR0 を 10 で割った余りの値が 0 と等しくなければ（LDR10 の値が 10 で割り切れなければ）、条件が成立します。

データ 演算子 データ 演算子 データ

LDR2 「LDR1 をビット反転した値、LDR2 をビット反転した
Not 値、LDR3 の値、LDR4 の値」のビット論理積が LDR0
演算子 データ 演算子 データ と等しければ、条件が成立します。
&
LDR3
&
LDR4
==

LDR1

&

Not

データ 演算子 データ 演算子 データ

LDR10[LDR 10] + [LDR 11] == [LDR 12] + [LDR 13]

+

LDR11

==

LDR12

演算子 データ+

LDR13「LDR12 と LDR13 の値を加算した結果」が「LDR10と LDR11 の値を加算した結果」と等しければ、条件が成立します。

データ 演算子 データ 演算子 データ[LDR 10] == [LDR 11] + [LDR 12] * 2 + [LDR 13]

100 <= [LDR 0] + [LDR 1] + [LDR 2] + [LDR 3] +[LDR 4] + [LDR 5] + [LDR 6]+ [LDR 7][LDR 10] + [LDR 11] == [LDR 12] * ([LDR 13] +[LDR 14])

1 == [LM 0] & [LM 1] || [LM 2] & [LM 3]

LDR10「LDR11 の値、LDR12 の値に 2 を乗算した値、LDR13の値」を加算した結果が LDR10 の値と等しければ、演算子 データ 演算子 データ
条件が成立します。
*
2+ LDR13

==

LDR11

+

LDR12

データが 6 個以上あるため、［条件設定］ダイアログボックスでは設定できません。

LDR0～ LDR7 の値を加算した結果が 100 以上ならば、条件が成立します。

括弧を使用しているため、［条件設 「LDR13 と LDR14 の値の加算結果」に LDR12 の値を定］
ダイアログボックスでは設定 乗算した結果が「LDR10 と LDR11 の値の加算結果」
できません。
と等しければ、条件が成立します。
論理演算子を使用しているため、 「LM0 と LM1 のビット論理積の結果」と「LM2 と LM3［条件設定］ダイアログボックス のビット論理積の結果」の論理和が 1 と等しければ、では設定できません。
条件が成立します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-77

機
能
と
基
本
操
作

5 WindO/I-NV4 共通の設定

5.3

テキスト ID を検索する
オブジェクトのプロパティ、画面のタイトル、プロジェクトの機能と設定に使用されているテキスト ID を検索できます。プロジェ
クトで使用していないテキスト ID は検索対象外です。

キー＋1

キーを押すか、［ホーム］タブの［編集］で［検索］をクリックします。

［検索］ダイアログボックスが表示されます。

2 各項目を設定し、キーを押すか、［検索］ボタンをクリックします。

（検索範囲）（検索結果一覧）■ テキスト ID

検索するテキスト ID（1 ～ 32000）を指定します。

■（検索範囲）テキスト ID を検索する対象を次の中から指定します。
“ オブジェクト ”、“ 画面のタイトル ”、“ システム ”“ システム ” を選択した場合の検索対象は、アラーム履歴設定、データ履歴設定、操作履歴設定およびテキスト マネージャーです。

■［検索］ボタン

対象を検索し、検索結果に表示します。

2-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定■（検索結果一覧）

検索して見つかったテキスト ID の情報が表示されます。セルをダブルクリックすると、テキスト ID を使用している設定項目のあるダイアログボックスが表示されます。
テキスト ID を使用している画面や機能が表示されます。

オブジェクト：

テキスト ID を使用しているオブジェクトの種類や設定項目名が表示されます。

名前：

テキスト ID を使用しているオブジェクトのプロパティダイアログボックスの［部品名］や機能の設定ダイアロ
グボックス名が表示されます。

設定：

テキスト ID を使用しているオブジェクトのプロパティダイアログボックスや機能の設定ダイアログボックスの該当する設定項目が表示されます。

■ 検索結果検索結果の件数が表示されます。

2
WindO/I-NV4 の

場所：

機
能
と
基
本
操
作

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-79

5 WindO/I-NV4 共通の設定

5.4

デバイス アドレスを置換する機能や画面、オブジェクトのプロパティに設定されているデバイス アドレスを別のデバイス アドレスに置換します。

1キー＋キーを押すか、［ホーム］タブの［編集］で［置換］をクリックします。

［置換］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［デバイス アドレス］タブを選択します。

（対象の画面）

3 各項目を設定し、2-80キーを押すか、［置換］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定■ 置換モード

置換方法を次の中から選択します。
設定した点数分のデバイス アドレスのデバイス タイプおよびアドレス番号を置換します。

アドレス番号を相対値で置換する：

設定したデバイス タイプの［先頭アドレス番号］から［末尾アドレス番号］まで、［相対値］の分だけ加算します。
例）［検索するデバイス タイプ］が “LDR”、［先頭アドレス番号］が “0”、［末尾アドレス番
号］が “4”、［相対値］が “10” の場合
LDR0、LDR1、LDR2、
LDR3、
LDR4がLDR10、LDR11、
LDR12、LDR13、LDR14に置換されます。

■ デバイスの種類

デバイス タイプを “ ビット デバイス ” または “ ワード デバイス ” から選択します。
［置換モード］で “ デバイス アドレスを置換する ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 検索するデバイス アドレス

検索するデバイス アドレスを指定します。
［置換モード］で “ デバイス アドレスを置換する ” を選択した場合のみ設定できます。
機器：

検索するデバイス アドレスを含む機器を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2” または “ 接続機器（接続機器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ ネット
ワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

デバイス タイプ：

デバイス タイプを選択します。使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

アドレス番号：

アドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

ビット位置：

ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。［デバイス タイプ］でワード デバイスを選択した場合のみ設定できます。

■ 置換後のデバイス アドレス

置換後のデバイス アドレスを指定します。
［置換モード］が “ デバイス アドレスを置換する ” の場合のみ表示されます。
機器：

置換後のデバイス アドレスを含む機器を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2” または “ 接続機器（接続機器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ ネット
ワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

デバイス タイプ：

デバイス タイプを選択します。
使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

アドレス番号：

アドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

ビット位置：

ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。［デバイス タイプ］でワード デバイスを選択した場合のみ設定できます。

■ 点数

置換するデバイス アドレスの点数を指定します。
［置換モード］で “ デバイス アドレスを置換する ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

FT2J/1J 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-81

2
WindO/I-NV4 のデバイス アドレスを置換する：

機
能
と
基
本
操
作

5 WindO/I-NV4 共通の設定■ 設定

検索するデバイス アドレスとアドレス番号の範囲、シフトする相対値を指定します。
［置換モード］で “ アドレス番号を相対値で置換する ” を選択した場合のみ設定できます。

検索するデバイス アドレスを含む機器を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2”
または “ 接続機器（接続機器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ
ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

機器：

検索するデバイス タイプ： デバイス タイプを選択します。
使用できるデバイス タイプのみが表示されます。
先頭アドレス番号：

検索する先頭のアドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

末尾アドレス番号：

検索する末尾のアドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

相対値：

アドレス番号をシフトする相対値を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる
範囲が異なります。

■ 検索範囲対象：

デバイス アドレスを検索する対象を次の中から選択します。
“ すべて ”、“ 現在の画面 ”、“ 画面指定 ”、“ プロジェクト設定 ”、“ アラーム履歴設定 ”、“ データ履歴設定 ”、“ 操作履歴設定 ”、“ 予防保全設定 ”、“E メール設定 ”、“SNS 設定 ”、“ ファイル転送設定 ”、“ レシピ設定 ”、“ データ コピー設定 ”、“ サウンド設定 ”、“ マルチメディア機能設定 ”、“ ユーザーアカウント ”、“ テキストグループ設定 ”、“ スクリプト マネージャー ”、“E メール アドレス帳 ”、“FTP サーバー マネージャー ”、“ ユーザー通信 ”（対象の画面）：

対象の画面が一覧表示されます。リストの内容は、［対象］で “ 現在の画面 ” または “ 画面指定 ” を選択した
場合のみ表示されます。

［追加］ボタン：（対象の画面）に指定した画面を追加します。
このボタンをクリックすると、［画面を開く］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、5-4 ページ「第5 章 特定の画面を開く」を参照してください。

［削除］ボタン：（対象の画面）から選択した画面を削除します。

■［置換］ボタン［検索範囲］を検索し、［置換モード］に従ってデバイス アドレスを置換します。
• 次の置換を行うと、部品などの設定が動作しなくなる場合があります。その場合は、設定を確認してください。
- HMI デバイスをコントロールデバイス *1 や接続機器のデバイス アドレスに置換した- 書き込み可能なデバイス アドレスを書き込み不可のデバイス アドレスに置換した• 置換前および置換後のデバイス アドレス、タグ名、コメントを表示した確認メッセージが表示されます。
-［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているデバイス アドレスを置換します。
-［すべてはい］ボタンをクリックすると、対象のすべてのデバイス アドレスを置換します。
-［いいえ］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているデバイス アドレスを置換せずに、次の確認メッセージが表示されます。
-［キャンセル］ボタンをクリックすると、デバイス アドレスの置換を中止し、［置換］ダイアログボックスに戻ります。

*1
*2

2-82

FT2J/1J 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定

5.5

フォントを置換する
オブジェクトのプロパティに設定されているフォントを Windows フォントに置換できます。

キー＋2キーを押すか、［ホーム］タブの［編集］で［置換］をクリックします。

WindO/I-NV4 の1［置換］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［フォント］タブを選択します。

機
能
と
基
本
操
作

（対象の画面）（オブジェクト）

3 各項目を設定し、キーを押すか、［置換］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-83

5 WindO/I-NV4 共通の設定■ 検索するフォント

検索するフォントを指定します。

（フォント）：

検索するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 標準 *1”、“ 欧文ストローク *1”、“7 セグ ”、“Windows”

サイズ：

検索する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語、7 セグ

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク、7 セグ

8 ～ 128

スタイル *1：

検索する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

拡大率 *1：

横、縦： 検索する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

［変更］ボタン： ［フォント］の “Windows” の設定を変更します。このボタンをクリックすると、［フォント］ダイアログボック
スが表示されます。詳細は、2-13 ページ「Windows フォント」を参照してください。
［フォント］で “Windows” を選択した場合のみ設定できます。
サンプル：

指定したフォントのサンプルをプレビュー表示します。

■ 置換後のフォント

置換後のフォントとして使用する Windows フォントを設定します。

［変更］ボタン：

表示されている設定内容を変更します。このボタンをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、2-13 ページ「Windows フォント」を参照してください。

サンプル：

指定したフォントのサンプルをプレビュー表示します。

■ 検索範囲フォントを検索する対象を次の中から選択します。
対象：

フォントを検索する画面を次の中から選択します。
“ すべて *2”、“ テキスト マネージャー *2”、“ すべての画面 ”、“ 現在の画面 ”、“ 画面指定 ”（対象の画面）：

対象の画面が一覧表示されます。リストの内容は、［対象］で “ 現在の画面 ” または“ 画面指定 ” を選択した場合のみ表示されます。

［追加］ボタン：（対象の画面）に指定した画面を追加します。
このボタンをクリックすると、［画面を開く］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、5-4 ページ「第 5 章 特定の画面を開く」を参照してください。

［削除］ボタン：（対象の画面）から選択した画面を削除します。

（オブジェクト）： フォントを検索するオブジェクトを指定します。
すべてのオブジェクト：

以下のすべてのオブジェクトを対象とします。

オブジェクトを指定する： 対象とするオブジェクトを次の中から選択します。
“ 文字 ”、“ ビット スイッチ ”、“ ワード スイッチ ”、“ 画面切替スイッチ ”、“ 印刷スイッチ ”、“ 特殊スイッチ ”、“ マルチスイッチ ”、“ ランプ ”、“ マルチステート ランプ ”、“ 数値入力器 ”、“ 数値表示器 ”*1 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ*2 ［検索するフォント］が “Windows” の場合のみ

2-84

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定■［置換］ボタン［検索範囲］を検索し、設定した内容でフォントを置換します。

2
WindO/I-NV4 の• フォントを置換すると、文字化けやサイズが合わないことによって、文字が表示されない場合があります。その場合
は、フォントを確認してください。
• 置換前および置換後のフォント、サイズ、使用箇所を表示した確認メッセージが表示されます。
-［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているフォントを置換します。
-［すべてはい］ボタンをクリックすると、対象のすべてのフォントを置換します。
-［いいえ］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているフォントを置換せずに、次の確認メッセージが表示されます。
-［キャンセル］ボタンをクリックすると、フォントの置換を中止し、［置換］ダイアログボックスに戻ります。
• 部品ライブラリのカスタム ライブラリの画面上に配置されているオブジェクトや、これらのオブジェクトに使用されているテキスト ID のフォントは置換されません。

機
能
と
基
本
操
作

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-85

5 WindO/I-NV4 共通の設定

5.6

部品ライブラリを使う● 部品ライブラリでできること
部品ライブラリとは、ライブラリとして登録されたオブジェクトを一括管理する機能です。ライブラリとして登録されているオブジェクトを、ライブラリ部品と呼びます。
部品ライブラリに一覧表示されたライブラリ部品を選択し、編集画面上にドラッグ & ドロップすることで、簡単に画面を作成できます。
部品ライブラリには、標準ライブラリ、サンプル ライブラリおよびカスタム ライブラリがあります。標準ライブラリには、WindO/
I-NV4 で提供されているイメージのライブラリ部品が表示されます。サンプル ライブラリでは、複数の部品を組み合わせてグループ化し、既存のセレクタ スイッチやボリュームと類似の機能を実現したライブラリ部品が提供されます。標準ライブラリおよびサ
ンプル ライブラリでは、部品の種類や登録されている部品は編集できません。カスタム ライブラリは、編集画面で作成したオブジェクトをライブラリ部品として登録し、再利用できます。カスタム ライブラリは、ファイルに保存することで他のプロジェクトや他のパソコンでも利用できます。

種類フォルダーライブラリ画面

部品ライブラリ

登録
登録
標準ライブラリ

プロジェクト 1
サンプル ライブラリ
カスタム ライブラリ

ライブラリ部品
部品ライブラリ読み出す
部品ライブラリ

再利用

プロジェクト 2

再利用

プロジェクト 3

同じパソコンで複数のプロジェクトを同時に編集する場合、同じ部品ライブラリを利用できます。ただし、2 つ目以降に開いた WindO/I-NV4 の部品ライブラリのカスタム ライブラリでは、新規作成および削除、インポート、エクスポート、
名前の変更、オブジェクトの登録、ライブラリ部品の編集はできません。
カスタム ライブラリのライブラリ部品を他のパソコンで利用する場合は、種類フォルダーをファイルとして保存し、そのファイルを他のプロジェクトで取り込みます。［部品ライブラリ］ウィンドウで［種類フォルダー］を右クリックし、ファイルをエクスポートおよびインポートします。

2-86

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定● ライブラリ部品をプロジェクトで利用する
1 使用するライブラリ部品が含まれる種類フォルダーをダブルクリックします。

2

ライブラリ画面にライブラリ部品のイメージが一覧表示されます。

WindO/I-NV4 の
機
能
と
基
本
操
作

2 利用するライブラリ部品を選択し、編集画面上にドラッグ＆ドロップします。
部品ライブラリドラッグ & ドロップライブラリ画面ライブラリ部品を配置する際、編集中のプロジェクトに対応するデバイス アドレスが存在しない場合、そのデバイス ア
ドレスを設定していた項目は空白になります。
例） HG5G-V 形のプロジェクトで作成したライブラリ部品のビットスイッチ（書込デバイス アドレス：#M0）を、
HG2J/1J 形のプロジェクトに配置すると、［書込デバイス アドレス］は空白になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-87

5 WindO/I-NV4 共通の設定● 部品ライブラリにオブジェクトを登録する
1 部品ライブラリからオブジェクトの登録先を選択します。
カスタム ライブラリの " ライブラリ 1" をダブルクリックします。
登録先を新規に作成する場合は、 （新規作成）クリックします。

" ライブラリ 1" はデフォルトとして用意された種類フォルダーです。名前を変更したり、削除したりできます。

2 部品ライブラリに登録するオブジェクトを編集画面上で選択し、ライブラリ画面にドラッグ & ドロップします。
部品ライブラリドラッグ & ドロップライブラリ画面• オブジェクトの設定はライブラリに登録されますが、［セキュリティ］タブの設定、デバイス アドレスのタグ名およびコメントは登録されません。
• 接続機器が次の場合、デバイス アドレスは登録されません。
-［メーカー］が “ABB”-［メーカー］が “Allen-Bradley” で［通信ドライバ］が “Logix Native Tag(Ethernet)”• 描画図形と部品をグループ化したオブジェクトは登録できません。
編集画面上のオブジェクトを右クリックし、［部品ライブラリに登録する］を選択して表示される種類フォルダー名を選択すると、ライブラリ部品として登録できます。
これで、部品ライブラリへの登録は完了です。
ライブラリ部品を編集画面上に配置すると、ライブラリ部品に設定されているテキストは編集中のプロジェクトのテキ
スト マネージャーに、画像ファイルはピクチャー マネージャーに、スクリプトはスクリプト マネージャーに登録されます。ただし、ライブラリ部品に設定されているデバイス アドレスが、ライブラリ部品を配置したプロジェクトでは対応していない場合、配置したライブラリ部品の設定からデバイス アドレスの記述が削除されます。

2-88

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定● 登録したライブラリ部品を他のパソコンで利用する
カスタム ライブラリに登録されているライブラリ部品を他のパソコンで利用する場合は、部品ライブラリ ファイル（*.plf）として保存し、このファイルを他のプロジェクトで取り込みます。部品ライブラリ ファイルは、カスタム ライブラリの種類フォルダー単位になります。

ライブラリ部品をエクスポートする

1 部品ライブラリのナビゲーションのカスタム ライブラリからエクスポートする種類フォルダーを選択し、ツール
バーで （エクスポート）をクリックします。

［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 の他のユーザーが作成したライブラリ部品を利用する場合も、部品ライブラリ ファイル（*.plf）をエクスポート、インポー
トします。

2

機
能
と
基
本
操
作

2 保存先とファイル名を指定し、［保存］ボタンをクリックします。
部品ライブラリ ファイル名の最大文字数は半角で 255 文字です。
部品ライブラリ ファイル名に、ピリオドおよび次の半角文字は使用できません。
"*./:<>?\|
これで、部品ライブラリ ファイルのエクスポートは完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-89

5 WindO/I-NV4 共通の設定

ライブラリ部品をインポートする

1 部品ライブラリのツールバーで （インポート）をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

2 部品ライブラリ ファイル（*.plf）を指定し、［開く］ボタンをクリックします。
インポートした部品ライブラリ ファイルの種類フォルダーが、カスタム ライブラリに表示されます。
部品ライブラリで既に 64 個のカスタム ライブラリがある場合は、取り込みできません。
［キャンセル］ボタンをクリッ
クして［開く］ダイアログボックスを閉じ、既存のカスタム ライブラリを削除してから取り込んでください。
これで、部品ライブラリ ファイルのインポートは完了です。

2-90

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 WindO/I-NV4 共通の設定● 部品ライブラリ
部品ライブラリの各項目とボタンについて説明します。

2（ライブラリ画面）

WindO/I-NV4 の（ツールバー）

機
能
と
基
本
操
作

（標準ライブラリ）（サンプル ライブラリ）（カスタム ライブラリ）（種類フォルダー）（ライブラリ部品）■（ツールバー）（新規作成）ボタン：

カスタム ライブラリに新しい種類フォルダーを作成します。最大 64 個作成できます。
デフォルトは、“ ライブラリ **”（**：数字）になります。

（名前の変更）ボタン：

カスタム ライブラリの種類フォルダーまたはライブラリ部品を選択して、このボタンをクリック
すると、名前を変更できます。

（削除）ボタン：

選択したカスタム ライブラリの種類フォルダーまたはライブラリ部品を削除します。

（インポート）ボタン：

部品ライブラリ ファイル（*.plf）として保存したカスタム ライブラリの種類フォルダーを部品ラ
イブラリに読み込みます。
このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、2-90 ページ「ライブラリ部品をインポートする」を参照してください。

（エクスポート）ボタン：

カスタム ライブラリの種類フォルダーを部品ライブラリ ファイル（*.plf）として保存します。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、2-89 ページ「ライブラリ部品をエクスポートする」を参照してください。
保存した部品ライブラリ ファイルは/（ON/OFF）ボタン：（表示倍率）：（インポート）ボタンで読み込めます。

ライブラリ画面上の部品の ON または OFF 時の図形を切り替えます。
カスタム ライブラリを選択時、ライブラリ画面の表示倍率（50％～ 400％）を入力するか、次の中から選択します。
“400%”、“300%”、“200%”、“100%”、“50%”WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2-91

5 WindO/I-NV4 共通の設定■（標準ライブラリ）

WindO/I-NV4 であらかじめ用意されている部品のライブラリが表示されます。ダブルクリックすると、ライブラリ画面に選択した種類フォルダーに含まれる部品イメージが表示されます。

■（サンプル ライブラリ）

複数の部品を組み合わせてグループ化し、既存のセレクタ スイッチやボリュームと類似の機能を実現したライブラリ部品が表示されます。ダブルクリックすると、ライブラリ画面に選択した種類フォルダーに含まれる部品イメージが表示されます。
サンプル ライブラリに登録されているライブラリ部品の設定は、次のとおりです。用途に応じて、設定内容を変更してください。
種類

設定項目
Notch_No_Return

Notch_Return2Notch_No_Return３ノッチ ノーリターン

３ノッチ 両リターン

2 ノッチ ノーリターン

Ch1

LM0

LM0

LM0

Ch2

LM1

LM1

LM1

Ch3

LM2

LM2

－

名前

Slider

名前
スイッチ種別セレクタ スイッチUBIN16(W)データ タイプ
スライダー スイッチ

内容

0

最小値
最大値

100

書込デバイス アドレス

LDR0■（カスタム ライブラリ）

作成したライブラリが表示されます。ダブルクリックすると、ライブラリ画面に選択した種類フォルダーに登録した部品イメージが表示されます。
クリックすると、カスタム ライブラリの名前を変更できます。
カスタム ライブラリは最大 64 個作成でき、1 つのカスタム ライブラリに最大 128 個の部品を登録できます。

■（ライブラリ画面）

ライブラリ部品のイメージを表示するウィンドウです。
カスタム ライブラリの種類フォルダーを選択している場合は、編集画面に配置したオブジェクトをこの画面にドラッグ & ドロップ
してカスタム ライブラリに登録できます。また、ライブラリ画面から編集画面上にライブラリ部品をドラッグ & ドロップして、編集中のプロジェクトで利用できます。

2-92

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第3章

接続機器との通信

この章では、本体ユニットと接続機器との通信方式について説明します。

1

デバイス リンク通信
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

概要デバイス リンク通信とは、本体ユニットと接続した機器の CPU ユニット *1 やリンクユニット *1 のプログラミングポート、または他のシリアルポートなどを経由して本体ユニットとの通信に使用する通信プロトコルの総称です。
本体ユニットの表示中の画面で使用している接続機器のリレーやレジスタなど、接続機器のデバイス アドレスの値を常に読み出し、最新のデータを表示します。
本体ユニットの画面上のスイッチを押したり、コマンドを実行したりして、接続機器のデバイス アドレスに値を書き込みます。

本体ユニットデバイス リンク通信
接続機器

数値表示器
読出デバイス アドレス：D0

読み出し
1234

D0：

1234
0

ビットスイッチ
書込デバイス アドレス：M0

書き込み

1

M0：

値の読み出し元が接続機器のデバイス アドレスの場合、運転中に常に実行される機能や表示する画面に設定された機能で使用するすべてのデバイス アドレスの値を画面のスキャン開始前に読み出します。したがって、通信エラーが発生した場合には、プロジェクトに設定した接続機器との接続を確認してください。
• 運転中に常に実行される機能：
プロジェクト設定、アラーム履歴設定、データ履歴設定、操作履歴設定、レシピ設定、予防保全設定、E メール設定、
SNS 設定、ファイル転送、FTP サーバー マネージャー、サウンド設定、マルチメディア機能設定、ユーザーアカウン
ト、グローバル スクリプト• 表示している画面に設定されている機能：
重ね合わせたベース画面および表示している画面に設定されている部品
デバイス リンク通信の詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルの「第 1 章 デバイス リンク通信」および「第 2章 接続機器との接続」を参照してください。

*1

ユニット名称は接続機器のメーカーによって異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-1

3

接
続
機
器
と
の
通
信

1 デバイス リンク通信● 接続方式
1 台の本体ユニットに対して 1 台の接続機器を接続して通信する 1：1 通信と、1 台の本体ユニットに対して複数台の接続機器を接続して通信する 1：N 通信があります。

■ 1：1 通信本体ユニットに 1 台の接続機器を接続します。

本体ユニットデバイス リンク通信

接続機器

読み出し
書き込み

■ 1：N 通信本体ユニットに 1 台または複数台の接続機器を接続します。

本体ユニットデバイス リンク通信

接続機器

読み出し
書き込み
局番号 1

読み出し
書き込み
局番号 2

読み出し
書き込み
局番号 3

1.2

デバイス リンク通信の設定
本体ユニットに接続する機器は、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスまたは［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブで選択します。
•

をクリックし、［新規作成］をクリックして表示されるダイアログボックスに従ってプロジェクト データを新規作成する際に、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、4-1 ページ「第 4 章 表示されるダイアログボックス
に従ってプロジェクト データを新規作成する」を参照してください。
• ステータスバーで［通信ドライバ］をクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブが表示されます。詳細は、4-22 ページ「第 4 章 通信ドライバを変更する」を参照してください。
接続機器の CPU ユニット *1 ごと、またはリンクユニット *1 ごとに対応した［メーカー］と［通信ドライバ］を設定します。対応
機種については、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

*1

3-2

ユニット名称は接続機器のメーカーによって異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 O/I リンク通信

2

O/I リンク通信
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

概要
O/I リンク通信とは、接続機器に接続した本体ユニットをマスタとし、複数の本体ユニット（スレーブ）がマスタ経由で接続機器と通信する際、マスタとスレーブ間で使用する通信プロトコルです。
マスタの本体ユニットと接続機器はデバイス リンク通信で接続します。このマスタの本体ユニットを O/I リンク マスタ、O/I リン
ク マスタに接続したスレーブの本体ユニットを O/I リンク スレーブと呼びます。O/I リンク スレーブは、O/I リンク マスタに対して最大 15 台まで接続できます。

本体ユニットO/I リンク マスタ

デバイス リンク通信
接続機器
読み出し

D1：

5678
0

書き込み

1

M1：

O/I リンク通信
読み出し

数値表示器
読出デバイス アドレス：D1

書き込み

読み出し

書き込み

読み出し

書き込み

5678

ビットスイッチ
書込デバイス アドレス：M1

本体ユニットO/I リンク スレーブ
（スレーブ 1）

本体ユニットO/I リンク スレーブ
（スレーブ 2）

本体ユニットO/I リンク スレーブ
（スレーブ 15）

O/I リンク通信は、O/I リンク マスタとして使用する本体ユニットの “ 接続機器との通信 1” に設定した接続機器に対してのみ使用できます。O/I リンク マスタと O/I リンク スレーブの “ 接続機器との通信 1” の通信ドライバおよび接続機器
ID には、同じ設定をしてください。O/I リンク通信の詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルの「第 3 章 O/I
リンク通信」を参照してください。
• FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T/-5S/-S 形、HG1G/1P 形を O/I リンク通信で接続する場合、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5S/-S 形はシステム ソフトウェアのバージョン 4.01 以降を使用してください。
• FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形と HG4F/3F/2F/2S/1F 形は異なる O/I リンク通信です。FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/
1P 形を HG4F/3F/2F/2S/1F 形の O/I リンク通信に接続する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログ ボックスの［互換性］タブで、［HG4F/3F/2F/2S/1F 形と同じ O/I リンク通信を使用する］チェック ボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-3

3

接
続
機
器
と
の
通
信

2 O/I リンク通信

2.2

O/I リンク通信の設定［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［O/I リンク］タブで設定します。［プロジェクト設定］ダイアログボックスは、次の方法で呼び出すことができます。
•［システム］タブの［プロジェクト］をクリックする•［プロジェクト］ウィンドウで［プロジェクト設定］をダブルクリックする［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］で［機能］を “O/I リンク マスタ ” または “O/I リンク スレーブ ” に設定した場合のみ設定できます。詳細は、4-58 ページ「第 4 章 3.5 ［O/I リンク］タブ」を参照してください。

3-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 DM リンク通信

3

DM リンク通信
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

概要DM リンク通信とは、接続機器から本体ユニットの DM リンク専用メモリに対して値を読み出したり、書き込んだりするための通信プロトコルです。DM リンク専用メモリのデバイス タイプは、DM になります。
弊社独自仕様のプロトコルを使用するため、接続機器側に通信用のプログラムが必要になります。

DM リンク通信

本体ユニット接続機器
DM0：DM1： 1234

読み出し

999

999
5678

5678

書き込み

数値入力器
書込デバイス アドレス：DM0
数値表示器
読出デバイス アドレス：DM1

DM リンク専用メモリ
DM0
DM1
DM2

DM8190DM8191

DM リンク通信の詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルの「第 4 章

DM リンク通信」を参照してください。

● 通信方式DM リンク通信には、シリアル インターフェイスで 1 台の接続機器に対して 1 台の本体ユニットを接続して通信する DM リンク（1：1）通信と、1 台の接続機器に対して複数台の本体ユニットを接続して通信する DM リンク（1：N）通信、イーサネット イン
ターフェイス（UDP プロトコル）で接続機器と本体ユニット を接続して通信する DM リンク Ethernet（UDP）通信 *1 があります。

■ DM リンク（1：1）通信FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイスで接続機器に 1 台の本体ユニットを接続します。

接続機器

DMリンク（1：1）通信読み出し

本体ユニットDM リンク
専用メモリ

書き込み

DM リンク（1：1）通信の場合は、本体ユニットからのイベント送信ができます。
イベント送信とは、本体ユニットで DM リンク専用メモリの値を変更すると、その内容を本体ユニットから接続機器へ送信する機
能です。

接続機器
DM0：

*1

100

DM1：

150

DM2：

200

DMリンク（1：1）通信
イベント送信

本体ユニットDM リンク
専用メモリ

DM0：

0

100

DM1：

0

150

DM2：

0

200

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-5

3

接
続
機
器
と
の
通
信

3 DM リンク通信■ DM リンク（1：N）通信
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイスで接続機器に 1 台または複数台の本体ユニットを接続します。

DMリンク（1：N）通信

接続機器

本体ユニット

読み出し
書き込み
局番号 1

DM リンク
専用メモリ

読み出し
書き込み
局番号 2

DM リンク
専用メモリ

読み出し
書き込み
局番号 3

DM リンク
専用メモリ

DM リンク（1：N）通信の場合は、イベント送信はできません。

■ DM リンク Ethernet（UDP）通信FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
イーサネット インターフェイス（UDP プロトコル）で接続機器と本体ユニットを接続します。

DMリンク Ethernet（UDP）通信ハブ
マイコンボード、パソコン、
PLC などの接続機器
本体ユニット

読み出し

DM リンク
専用メモリ

書き込み• DM リンク Ethernet（UDP）通信の場合は、イベント送信はできません。
• DM リンク Ethernet（UDP）通信では、本体ユニットからコマンドの送信元へレスポンスを返すと同時に、任意の宛先（IP アドレス、ポート番号）に対してもレスポンスを返すことができます。宛先は最大 4 つまで指定することができます。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルの「第 4 章 DM リンク通信」を参照してください。

3-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 DM リンク通信

3.2

DM リンク通信の設定
DM リンク通信の設定は、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスまたは［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブで選択します。
•

をクリックし、［新規作成］をクリックして表示されるダイアログボックスに従ってプロジェクト データを新規作成する際に、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、4-1 ページ「第 4 章 表示されるダイアログボックス
に従ってプロジェクト データを新規作成する」を参照してください。
• ステータスバーで［通信ドライバ］をクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブが表示されます。詳細は、4-22 ページ「第 4 章 通信ドライバを変更する」を参照してください。
［メーカー］で “IDEC システム ” を選択し、［通信ドライバ］で “DM リンク（1:1）”、“DM リンク（1:N）” または ”DM リンク Ethernet（UDP）*1” を選択します。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-7

3

接
続
機
器
と
の
通
信

4 接続機器なし

4

接続機器なしFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

概要
接続機器なしとは、本体ユニット以外に機器を使用しない方式です。本体ユニットのリレーやレジスタのみで本体ユニットを運転します。

本体ユニット

内部デバイス4.2

接続機器なし接続機器なしの設定
接続機器なしの設定は、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスまたは［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブで選択します。
•

をクリックし、［新規作成］をクリックして表示されるダイアログボックスに従ってプロジェクト データを新規作成する際に、［通信ドライバの選択］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、4-1 ページ「第 4 章 表示されるダイアログボックス
に従ってプロジェクト データを新規作成する」を参照してください。
• ステータスバーで［通信ドライバ］をクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブが表示されます。詳細は、4-22 ページ「第 4 章 通信ドライバを変更する」を参照してください。
［メーカー］で “ 使用しない ” を選択します。

3-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

5

ユーザー通信FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

5.1

概要
ユーザー通信とは、バーコードリーダなどの外部機器とデータを送受信するコマンドを作成し、これを使って本体ユニットと接続した外部機器と通信するための通信方式です。
本体ユニット のシリアル インターフェイス、イーサネット インターフェイス、USB インターフェイスのうち最大 3 つのインターフェイスをユーザー通信で使用できます。

本体ユニットデバイス リンク通信

接続機器

ユーザー通信
データ送信

データ受信

外部機器

外部機器を接続するシリアル インターフェイスが RS485 の場合、外部機器を最大 31 台まで接続できますが、コマンド設定やエラー処理など、仕様を十分ご確認のうえ、複数台の外部機器と通信できるかを検証し、外部機器の接続台数を決定してください。
• フロー制御の設定は、“ なし ” になります。
• 最大送信データ数および最大受信データ数は 1500 バイトです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-9

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

5.2

ユーザー通信の設定手順
ユーザー通信の設定手順について説明します。

● ユーザー通信プロトコルを新規作成し、通信インターフェイスに設定する
送信および受信コマンドを使用する場合
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
HG1P 形でインチング機能のコマンドを使用する場合は、3-22 ページ「インチング機能を使用する場合」を参照してください。

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［プロジェクト設定］ダイアログボックスで［通信インターフェイス］タブをクリックします。

3 ［インターフェイス構成］でユーザー通信で使用するインターフェイスを選択し、［インターフェイス設定］の［機能］で設定するユーザー通信プロトコルを選択します。

3-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

4 ［インターフェイス設定］の設定項目を設定します。
設定項目は、インターフェイスによって異なります。

■ シリアル インターフェイス• FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形 *1
 詳細は、4-42 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “SERIAL1(RS232C)”、“SERIAL1(RS422/485)”、“COM(RS232C)”、“COM(RS422/485)” を選択した場合」を参照してください。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形
 詳細は、4-41 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “COM1”、“COM2”、“COM2(RS232C)”、“COM2(RS422/485)” を選択した場合」を参照してください。

■ イーサネット インターフェイス

 詳細は、4-45 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” の “ プロトコル 1” ～ “ プロトコル 7” を選択した場合」
を参照してください。

■ USB インターフェイス

 詳細は、4-47 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “USB1(USB-A)” または “USB2(USB-A)” を選択した場合」を参照してください。

5 ［ユーザー通信］タブをクリックします。

*1

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-11

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

6 設定するユーザー通信プロトコルの名前を［プロトコル名］に入力します。
プロトコル名の最大文字数は半角で 40 文字です。
プロトコル名に、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?\|

7 ［受信キャラクタ間タイムアウト［ｘ100 ミリ秒］］でタイムアウトになる時間（0 ～ 255）を指定します。
受信キャラクタ間タイムアウト［ｘ100 ミリ秒］の詳細は、3-33 ページ「受信キャラクタ間タイムアウト［x100 ミリ秒］」を参照
してください。

3-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

8 送信するコマンドを設定します。

［コマンド一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

9 ［種類］で “ 送信 ” を選択します。
本体ユニットに接続した外部機器に送信するデータやデータを送信する条件を設定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-13

5 ユーザー通信

10 ［動作条件］の［条件種別］でデータを送信する条件を次の中から選択します。
■ ビット立上り

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、データを送信します。
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ ビット立下りデバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、データを送信します。
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件成立時

条件が不成立から成立したとき、データを送信します。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

1.1

5.2

条件式

扱えるデータ」を参照してください。

■ 定周期

一定の間隔でデータを送信します。
［周期［秒］］でデータを送信する周期を 1 ～ 3600（秒単位）で指定します。

11 ［詳細］の［完了デバイス アドレス］でデータの送信が正常に終了すると通知するビットデバイスまたはワードデバ
イスのビット位置を指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

12 ［詳細］の［ステータス デバイス アドレス］で送信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

13 ［詳細］の［送信ウェイト［x100 ミリ秒］］で動作条件が成立してから、データを送信するまでの待ち時間（0 ～ 255）を指定します。

14 ［詳細］の［コメント］で送信コマンドのコメントを入力します。
最大文字数は半角で 40 文字です。

3-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

15 送信コマンドのデータを設定します。

［データ一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

16 ［種類］でデータの種類を選択します。
データの設定項目が表示されます。
送信コマンドの詳細は、3-50 ページ「送信コマンド」を参照してください。

17 データを設定し、［OK］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［データ一覧］に設定したデータが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-15

5 ユーザー通信

18 手順 15 ～ 17 を繰り返し、送信コマンドのすべてのデータを設定します。

•［データ一覧］にはデータが設定順に表示されます。データを選択し、［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックすると、順序を変更できます。
•［データ一覧を拡大する］ボタンをクリックすると、［種類］、［動作条件］および［詳細］が非表示になり、［データ一覧］に表示するデータ数が増えます。

19 ［OK］ボタンをクリックします。
設定した送信コマンドが［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［コマンド一覧］と［データ一覧］に表示されます。

3-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

20 受信コマンドを設定します。

［コマンド一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

21 ［種類］で “ 受信 ” を選択します。
外部機器から受信するデータのデータ構造を定義します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-17

5 ユーザー通信

22 ［動作条件］の［条件種別］でデータの受信待ちにする条件を次の中から選択します。
■ 常に有効常にデータの受信待ちになります。

■ ON 中デバイス アドレスの値が 1 のとき、データの受信待ちになります。
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ OFF 中デバイス アドレスの値が 0 のとき、データの受信待ちになります。
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件成立中条件が成立している間、データの受信待ちになります。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

1.1

5.2

条件式

扱えるデータ」を参照してください。

23 ［詳細］の［完了デバイス アドレス］でデータの受信が正常に終了すると通知するビットデバイスまたはワードデバ
イスのビット位置を指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
完了デバイス アドレスを 1 にしたあと、自動で 0 にしない場合は、［完了デバイス アドレスを自動的にクリアしない］チェックボッ
クスをオンにします。

24 ［詳細］の［ステータス デバイス アドレス］で受信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

25 ［詳細］の［コメント］で受信コマンドのコメントを入力します。
最大文字数は半角で 40 文字です。

3-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

5 ユーザー通信

26 受信コマンドのデータを設定します。

［データ一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

27 ［種類］でデータの種類を選択します。
データの設定項目が表示されます。
受信コマンドの詳細は、3-63 ページ「受信コマンド」を参照してください。

28 データを設定し、［OK］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［データ一覧］に設定したデータが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-19

5 ユーザー通信

29 手順 26 ～ 28 を繰り返し、受信コマンドのすべてのデータを設定します。

•［データ一覧］にはデータが設定順に表示されます。データを選択し、［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックすると、順序を変更できます。
•［データ一覧を拡大する］ボタンをクリックすると、［種類］、［動作条件］および［詳細］が非表示になり、［データ一覧］に表示するデータ数が増えます。

30 ［OK］ボタンをクリックします。
設定した受信コマンドが［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［コマンド一覧］と［データ一覧］に表示されます。
送信コマンドを追加する場合は手順 8 ～ 19 を、受信コマンドを追加する場合は手順 20 ～ 29 を繰り返します。

3-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

31 すべてのコマンドの設定が完了したら、［OK］ボタンをクリックします。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

これで送信および受信コマンドを使用したユーザー通信の設定は完了です。
作成したユーザー通信プロトコルを他のユーザー通信に設定する場合や他のプロジェクトで利用する場合は、［プロトコ
ル マネージャーへコピーする］ボタンをクリックし、プロトコル マネージャーに登録します。プロトコル マネージャーの詳細は、3-33 ページ「5.3 プロトコル マネージャー」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-21

5 ユーザー通信

インチング機能を使用する場合
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［プロジェクト設定］ダイアログボックスで［通信インターフェイス］タブをクリックします。

3 ［インターフェイス構成］でユーザー通信で使用するインターフェイスを選択し、［インターフェイス設定］の［機能］で “ ユーザー通信 1*1” を選択します。

*1

3-22

インチング機能はユーザー通信 1 のみ設定可能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

4 ［インターフェイス設定］の設定項目を設定します。
設定項目は、インターフェイスによって異なります。

■ シリアル インターフェイス *1

 詳細は、4-42 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “SERIAL1(RS232C)”、“SERIAL1(RS422/485)”、“COM(RS232C)”、“COM(RS422/485)” を選択した場合」を参照してください。

3■ イーサネット インターフェイス *2

 詳細は、4-45 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” の “ プロトコル 1” ～ “ プロトコル 7” を選択した場合」
を参照してください。

5 ［ユーザー通信］タブをクリックします。

6 設定するユーザー通信プロトコルの名前を［プロトコル名］に入力します。
プロトコル名の最大文字数は半角で 40 文字です。
プロトコル名に、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?\|*1*2

シリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ
イーサネット インターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-23

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

7 ［インチング機能］のセルをダブルクリックし、“ 使用する ” を選択します。

8 ［実行間隔［×10 ミリ秒］］を 40 ～ 1000（20 ミリ秒単位）で指定します。
9 ［インチング］チェックボックスをオンにします。
［送信、受信］、［インチング］チェックボックスで、［コマンド一覧］に表示する項目を切り替えることができます。
［コ
マンド一覧］のコマンドは作成した順に表示されますが、インチング機能のコマンドは常に送信および受信コマンドのリストの上部に表示されます。

10 インチング機能で送信するコマンドを設定します。

［コマンド一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

3-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

11 ［種類］で “ インチング ” を選択します。
本体ユニットに接続した外部機器に送信するインチング機能のデータやデータを送信する条件を設定します。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

12 ［動作条件］の［ファンクション キー］でコマンドを割り付けるファンクション キー（F1 ～ F12）を選択します。
ファンクション キーとは HG1P 本体の画面両サイドにあるスイッチのことです。

13 ［動作条件］の［条件種別］でデータを送信する条件を次の中から選択します。
■ 常に有効ファンクション キーが押されているとき、常に設定した実行間隔でデータを送信します。

■ 条件成立中条件が成立している間、設定した実行間隔でデータを送信します。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

5.2 条件式

1.1 扱えるデータ」を参照してください。

14 ［詳細］の［完了デバイス アドレス］でデータの送信が正常に終了すると通知するビットデバイスまたはワードデバ
イスのビット位置を指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

15 ［詳細］の［ステータス デバイス アドレス］で送信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-25

5 ユーザー通信

16 ［詳細］の［コメント］でインチング機能のコマンドのコメントを入力します。
最大文字数は半角で 40 文字です。

17 インチング機能のコマンドのデータを設定します。

［データ一覧］で［追加］ボタンをクリックします。
［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。

18 ［種類］でデータの種類を選択します。
データの設定項目が表示されます。
コマンドの詳細は、3-50 ページ「送信コマンド」を参照してください。

3-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

19 データを設定し、［OK］ボタンをクリックします。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［データ一覧］に設定したデータが表示されます。

20 手順 17 ～ 19 を繰り返し、インチング機能のコマンドのすべてのデータを設定します。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

•［データ一覧］にはデータが設定順に表示されます。データを選択し、［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックすると、順序を変更できます。
•［データ一覧を拡大する］ボタンをクリックすると、［種類］、［動作条件］および［詳細］が非表示になり、［データ一覧］に表示するデータ数が増えます。

21 ［OK］ボタンをクリックします。
設定したインチング機能のコマンドが［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［コマンド一覧］と［データ一覧］に表示されます。
インチング機能のコマンドを追加する場合は、手順 10 ～ 20 を繰り返します。
送信コマンドを追加する場合は、「送信および受信コマンドを使用する場合」の手順 8 ～ 19 を、受信コマンドを追加する場合は、「送信および受信コマンドを使用する場合」の手順 20 ～ 29 を繰り返します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-27

5 ユーザー通信

22 すべてのコマンドの設定が完了したら、［OK］ボタンをクリックします。

これでインチング機能を使用したユーザー通信の設定は完了です。
作成したユーザー通信プロトコルを他のユーザー通信に設定する場合や他のプロジェクトで利用する場合は、［プロトコ
ル マネージャーへコピーする］ボタンをクリックし、プロトコル マネージャーに登録します。プロトコル マネージャーの詳細は、3-33 ページ「5.3 プロトコル マネージャー」を参照してください。

3-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信● 登録したユーザー通信プロトコルを他のユーザー通信に設定する
プロトコル マネージャーに登録しているユーザー通信プロトコルを他のユーザー通信に設定します。

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

3

2 ［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［ユーザー通信］タブで、（プロトコル一覧）から設定するユーザー通信
を選択し、［プロトコル マネージャーを開く］ボタンをクリックします。
プロトコル マネージャーが表示されます。

3 （プロトコル一覧）でユーザー通信プロトコルを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
（プロトコル一覧）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-29

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信［プロジェクト設定］ダイアログボックスで指定したユーザー通信に、プロトコル マネージャーで選択したユーザー通信プロトコルが設定されます。

3-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信● 登録したユーザー通信プロトコルを他のプロジェクトで利用するプロトコル マネージャーに登録しているユーザー通信プロトコルを他のプロジェクトで利用する場合は、ユーザー通信プロトコル
をファイルとして保存し、このファイルを他のプロジェクトで取り込みます。

登録したユーザー通信プロトコルをファイルとして保存する

3

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［プロトコル マネージャー］をクリックします。
プロトコル マネージャーが表示されます。

接
続
機
器
と
の
通
信

2 （プロトコル一覧）でユーザー通信プロトコルを選択し、［エクスポート］ボタンをクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

（プロトコル一覧）

3 保存する場所を指定し、［保存］ボタンをクリックします。
プロトコル名が、保存したファイルの名前になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-31

5 ユーザー通信

ユーザー通信プロトコルを取り込む

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［プロトコル マネージャー］をクリックします。
プロトコル マネージャーが表示されます。

2 プロトコル マネージャーで、［インポート］ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

3 ユーザー通信プロトコル ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
プロトコル マネージャーにユーザー通信プロトコルが登録されます。ユーザー通信プロトコル ファイルのファイル名がプロトコル
名になります。

3-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

5.3

プロトコル マネージャー
ユーザー通信で使用するユーザー通信プロトコルを作成したり、登録したユーザー通信プロトコルを編集できます。

3（プロトコル一覧）

接
続
機
器
と
の
通
信

（種類）

■（プロトコル一覧）

登録したユーザー通信プロトコルが表示されます。
番号：

ユーザー通信プロトコルを管理する番号が表示されます。

プロトコル名：ユーザー通信プロトコルの名前を入力します。プロトコル名の最大文字数は半角で 40 文字です。

プロトコル名に、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?\|
受信キャラクタ間タイムアウト［x100 ミリ秒］：
1 フレームのデータを受信中にデータを受信してから次のデータを正常に受信できなかった場合にタイムアウトする時間（0 ～255）を指定します。フレームとは、コマンドの先頭から末尾までのデータ列のことです。受信キャラクタ間タイムアウトの時
間が 0 の場合は、受信キャラクタ間タイムアウトは監視されません。
受信コマンドでのみ使用する設定項目です。
例） 受信するデータ（1 フレーム）が 2 バイト、
［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［ステータス デバイス アドレス］が “LDR110”、［完了デバイス アドレス］が “LM101” の場合
1 バイト目のデータを受信してから受信キャラクタ間タイムアウト時間を経過する前に、2 バイト目のデータを正常に受信完了したときの完了デバイス アドレスおよびステータス デバイス アドレスの値は次のとおりです。
• 完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。
［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオフの場合、動作条件のデバイス アドレス LM100の値が 0 から 1 になると完了デバイス アドレス LM101 の値が 0 になります。
［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオンの場合、完了デバイス アドレス LM101 の値が1 のままとなりますので、必要に応じて 0 を書き込みます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-33

5 ユーザー通信• ステータス デバイス アドレス LDR110 の受信キャラクタ間タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 15）の値は 0 のままです。
受信キャラクタ間タイムアウト時間

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

1 バイト目の受信データ

2 バイト目の受信データ

1
0
1
0

ステータス デバイス アドレスの 1
受信キャラクタ間タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値 0

1 バイト目のデータを受信してから次のデータの受信を開始するまでに受信キャラクタ間タイムアウト時間を経過すると、ステータス デバイス アドレス LDR110 の受信キャラクタ間タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 15）の値が 1になり、完了デバイス アドレス LM101 の値は 0 のままになります。また、動作条件のデバイス アドレス LM100 の値が0 から 1 になると、LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値が 0 になります。
受信キャラクタ間タイムアウト時間

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了 デバイス アドレス
LM101 の値

1 バイト目の受信データ

2 バイト目の受信データ

1
0
1
0

ステータス デバイス アドレスの 1
受信キャラクタ間タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値 0インチング機能 *1：

インチング機能を使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” と “ 使用しない ” が切り替わります。ユーザー通信 1 でのみ設定できます。
インチング機能を使用すると、設定した実行間隔でデータを送信します。

インチングとは、駆動部の寸送り操作のことです。押しボタンやスイッチを押したとき発進し、離すと停止するなど、1操作ごとに小刻みに発進と停止を繰り返し、駆動する操作の総称です。
実行間隔［x10 ミリ秒］*1：インチング機能のコマンドを送信する間隔を 40 ～ 1000（20 ミリ秒単位）で指定します。
［インチング機能］で “ 使用する ” を選択した場合のみ設定できます。
次の場合は、設定した実行間隔でコマンドを送信できません。
•［実行間隔］で設定した時間内にコマンドの送信処理が完了できない⇒［実行間隔］はコマンドの送信にかかる時間より長く設定してください。
• ユーザー通信の送受信処理と同時にインチング機能を使用した⇒送信および受信コマンドとインチング機能のコマンドを同時に使用しないでください。
1 フレームは文字の間隔なく送信されます。

*1

3-34

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信［プロトコルを追加する］ボタン：（プロトコル一覧）にユーザー通信プロトコルを追加します。

［プロトコルをコピーする］ボタン： （プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したユーザー通信プロトコルをコピーしてプロトコル一覧の最終行に追加します。
［インポート］ボタン：

保存したユーザー通信プロトコル ファイルを取り込みます。このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-32 ページ「ユーザー通信プロトコ
ルを取り込む」を参照してください。

［エクスポート］ボタン：（プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルをファイルとして保存します。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、3-31 ページ「登録したユーザー通信プロトコルをファイルとして保存する」を参照してください。
保存したユーザー通信プロトコル ファイルは［インポート］ボタンで取り込むことができます。

［プロトコルを削除する］ボタン：（プロトコル一覧）から選択したユーザー通信プロトコルを削除します。

■ コマンド一覧（プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルのコマンドの設定が表示されます。

（種類）*1：

コマンドの種類によって、リスト上の表示を切り替えます。
送信 , 受信：送信および受信コマンドを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

インチング：

インチング機能のコマンドを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

ユーザー通信プロトコルのコマンドは作成した順に表示されますが、インチング機能のコマンドは常に送信および受信コマンドのリストの上部に表示されます。
番号：

コマンドの設定を管理する番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。

種類：

コマンドの種類が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。

キー：

コマンドを割り付けるファンクション キー（F1 ～ F12）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。
［インチング］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

条件種別：

データを送信するまたはデータの受信待ちにする条件種別が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

条件：

データを送信するまたはデータの受信待ちにする条件種別の条件を表示します。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ 常に有効 ”：

条件が不要のため、何も表示されません。

“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”、“ON 中 ” または “OFF 中 ”：
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。
“ 条件成立中 ” または “ 条件成立時 ”： 条件式が表示されます。
“ 定周期 ”：

*1

周期が表示されます。

完了：

データの送信または受信が正常に終了したときに通知するデバイス アドレスが表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

ステータス：

送信または受信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のデバイス アドレスが表示されます。セルをダ
ブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

コメント：

コマンドのコメントが表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

サイズ：

コマンドのデータサイズがバイト単位で表示されます。
［データ設定］ダイアログボックスの［可変］チェックボックスがオンのデータがある場合、最大値が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］
ダイアログボックスが表示されます。

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-35

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信［追加］ボタン： ［コマンド一覧］にコマンドを追加します。最大コマンド数は 255 です。
このボタンをクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-37 ページ「［コマンド設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［編集］ボタン： ［コマンド一覧］で選択したコマンドを変更します。
このボタンをクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-37 ページ「［コマンド設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［コピー］ボタン：［コマンド一覧］で選択したコマンドをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したコマンドをコピーして［コマンド一覧］の最終行に追加します。イン
チング機能のコマンドの場合は、送信および受信コマンドの上部に追加します。
［上へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン： ［コマンド一覧］から選択したコマンドを削除します。
追加やコピー、上下方向のシフトは、同じ（種類）の範囲で実行されます。
（種類）は、“送信、受信”と“インチング”の2つです。

■ データ一覧［コマンド一覧］で選択したコマンドのデータが一覧表示されます。
番号：

データを管理する番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データ設定］ダイアログボック
スが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

データ：

データの設定が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン：［データ一覧］にデータを追加します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン：［データ一覧］で選択したデータを変更します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［コピー］ボタン：［データ一覧］で選択したデータをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したデータをコピーしてデータ一覧の最終行に追加します。

［上へ］ボタン：

選択しているデータがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているデータがリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン：［データ一覧］から選択したデータを削除します。

■［コマンド一覧を拡大する／縮小する］ボタン［データ一覧］の表示と非表示を切り替えます。
［データ一覧］を非表示にすると、［コマンド一覧］に表示するコマンド数が増えます。

3-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信●［コマンド設定］ダイアログボックス
ユーザー通信プロトコルで使用するコマンドの詳細を設定します。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-37

5 ユーザー通信■ 種類

通信コマンドの種類を次の中から選択します。
送信：本体ユニットから外部機器にデータを送信するコマンドです。

外部機器

本体ユニット
送信データ

送信

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

送信コマンドの処理は、次のとおりです。
例）［動作条件］の［条件種別］が “ ビット立上り ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［完了デバイス アドレス］
が “LM101” の場合
動作条件のデバイス アドレス LM100 の値が 1 になると、ユーザー通信で本体ユニットから外部機器にデータを送信します。データの送信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。
ユーザー通信が動作していない状態

ユーザー通信でデータを送信できる状態

送信開始

ユーザー通信が動作していない状態

送信完了
送信データ

動作条件“ビット立上り”のデバイス アドレス LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

受信：

1
0
1
0

外部機器から本体ユニットで受信したデータを解析し、処理するコマンドです。

外部機器
本体ユニット

受信

受信データ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

受信コマンドの処理は次のとおりです。
例）［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［完了デバイス アドレス］が“LM101” の場合
動作条件のデバイス アドレス LM100 の値が 1 になると、ユーザー通信でデータを受信できる（受信待ち）状態になり、外部機器からデータを送信すると、本体ユニットはデータの受信を開始します。データの受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。
ユーザー通信が動作していない状態

ユーザー通信でデータを受信できる状態
外部機器から
データ送信
受信開始

動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

3-38

1
0
1
0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

受信データ

ユーザー通信が動作していない状態

受信完了5 ユーザー通信

インチング： 駆動部の寸送りを実行するために、指定した間隔で本体ユニットから外部機器にデータを送信するコマンドです。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［インチング機能］で “ 使用する ” を選択した場合のみ設定できます。

外部機器

本体ユニット

駆動部

インチング機能のデータ

送信

SOH
(01h)

K
(4Bh)

1
(31h)

SOH
(01h)

0
(30h)

2
(32h)

3

CR
(0Dh)

HG1P

インチング機能のコマンドの処理は、次のとおりです。
例）［動作条件］の［ファンクション キー］が “F7” で［条件種別］が “ 条件成立中 ”、［条件］が “LDR300==5”、［完了デバイス アドレス］が “LM300” の場合
条件のデバイス アドレス LDR300 の値が 5 のときファンクション キーF7 を押すと、ユーザー通信で本体ユニッ
トから外部機器にデータを送信します。データの送信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM300 の値が 1 になります。
ユーザー通信が動作していない状態

ユーザー通信でデータを送信できる状態

送信開始

ユーザー通信が動作していない状態

送信完了
インチング機能のデータ

ファンクション キー“F7”の状態

動作条件“条件成立中”の条件 LDR300==5

ON
OFF
成立
不成立

完了デバイス アドレス
LM300 の値

1
0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-39

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信■ 動作条件

データの送信または受信の動作条件を設定します。

［種類］で “ 送信 ” を選択した場合
条件種別：

データを送信する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、データを送信します。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

実行

実行

実行

ビット立下り：デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、データを送信します。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

実行

実行

条件成立時： 条件が不成立から成立したとき、データを送信します。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

一定の間隔でデータを送信します。

定周期：

一定の間隔

動作

データ タイプ：

実行

実行

一定の間隔

実行

一定の間隔

実行

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ指定できます。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第2章

周期［秒］：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

コマンドを実行する周期を 1 ～ 3600（秒単位）で指定します。
［条件種別］で “ 定周期 ” を選択した場合のみ設定できます。

［種類］で “ 受信 ” を選択した場合
条件種別：

データの受信待ちになる条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にデータの受信待ちになります。
動作

ON 中：

常に有効

デバイス アドレスの値が 1 のとき、データの受信待ちになります。
1

デバイス
アドレスの値
動作

3-40

0

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

有効有効

5 ユーザー通信

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、データの受信待ちになります。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

有効

有効

有効

3

条件成立中： 条件が成立しているとき、データの受信待ちになります。
成立

条件
不成立

動作

データ タイプ：

有効

有効

有効

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ指定できます。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第2章

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

［種類］で “ インチング ” を選択した場合
ファンクション キー： コマンドを割り付けるファンクション キー（F1 ～ F12）を選択します。
条件種別：

データを送信する条件を次の中から選択します。
常に有効：ファンクション キーが押されているとき、常に設定した実行間隔でデータを送信します。
動作

常に有効

条件成立中： 条件が成立している間、設定した実行間隔でデータを送信します。
実行間隔

実行間隔

実行間隔

成立

条件
不成立

動作

実行

実行

データ タイプ：

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

条件：

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。

実行をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章5.2 条件式を設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-41

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信■ 詳細
完了デバイス アドレス：
データの送信や受信が正常に終了したときに通知するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。内部
デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス

アドレスを設定する」を参照してください。
例）［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［完了デバイス アドレス］が “LM101” の場合
データの受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。動作条件のデバイス アドレス
LM100 の値が 0 から 1 になると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 0 になります。
受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

受信データ 1 フレーム

1
0
1
0

完了デバイス アドレスを自動的にクリアしない：
完了デバイス アドレスの値が 1 になったあと、自動で 0 にしない場合は、このチェックボックスをオンにします。［種類］で“ 受信 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［完了デバイス アドレス］が “LM101” の場合［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオフの場合
データの受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。次のフレームの先頭データを受信すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 0 になります。
受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

受信データ 1 フレーム

受信データ 1 フレーム

1
0
1
0

［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオンの場合
データの受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。次のフレームの先頭データを受信しても、完了デバイス アドレス LM101 の値が 0 になりません。
受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

3-42

受信データ 1 フレーム

1
0
1
0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

受信データ 1 フレーム

5 ユーザー通信

ステータス デバイス アドレス：
送信または受信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、エラー情報とコマンドのデータサイズを格納します。データの送信や受信が正常に終了しなかった場合、各ビットの値が 1 になります。ステータス デバイス アドレスのビットは自動で 0 にならず、動作条件が成立すると 0 になります。受信コ
マンドの［動作条件］で “ 常に有効 ” を選択した場合は、クリアを実行しない限り保持されます。
内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス

アドレスを設定する」を参照してください。
例）［ステータス デバイス アドレス］に LDR110 を設定した場合（先頭アドレス番号）+0 LDR 110+1 LDR 111

エラー情報およびタイムアウト情報
送信または受信したデータのサイズ（バイト）［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択した場合
アドレス
番号

ビット

0

1、2

対策

• 計算開始位置、計算終了位置が 1 フレーム内に入っていない• 計算開始位置前に計算終了位置を設定している

計算開始位置および計算終了位置の設定を変更してください。

• 計算方式が “Modbus ASCII（LCR）” の場合、計算開始位置から計算終了位置までのデータサイズが奇数 計算開始位置、計算終了位置のバイトである
設定、および送信データを変更• ASCII データの中に ASCII（30h ～ 39h、41h ～ 46h） してください。
以外のデータがある

BCC エラー

予約

3

4

予約

5

デバイスデータ間接指定エラー

データの種類が “ デバイス アドレス ” で、［間接指定をする］チェックボックスをオンにしたとき、間接 デ
バイス アドレスの値をオフセットとして格納するデバイス アドレスが範囲を越えていた

間接 デバイス アドレスに格納する値を変更してください。

6

デバイスデータ可変指定エラー

データの種類が “ デバイス アドレス ” で、［可変］チェッ
クボックスをオンにして “ デバイス アドレス ” を選択したとき、デバイス アドレスの値が負の値だった、または設定されている値が（バイト数 × ワード数）を超えていた

デバイス アドレスの値を正の値にするか、設定されている値
が（バイト数 × ワード数）を超えないように変更してください。

7

送信命令破棄エラー

動作条件が成立してコマンドを送信するとき、同じ番号のコマンドを送信中、または送信待機中（送信未完了状態）

送信を開始する間隔を長くして
ください。

8

インチング送信命令破
棄エラー

インチング機能のコマンドを送信する処理が［実行間隔］で設定した時間内に完了しなかった（送信未完了
状態）

インチングの実行間隔を長くしてください。

9 ～ 15+1

原因

データの種類が “ 登録定数（文字）” または “ 登録定数
（16 進数）” で、インデックス デバイス アドレスの値
登録定数データエラーが設定されている登録定数のインデックス番号と一致しなかった

+0

アドレス
番号

機能

インデックス デバイス アドレ
スに格納するデータを変更して
ください。

予約

機能
送信データサイズ（バイト）内容
送信データのサイズが格納されます。

エラー情報のビットが 1 になると、データは送信されず、送信完了デバイス アドレスも 1 になりません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-43

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信［種類］で “ 受信 ” を選択した場合
アドレス
番号

ビット

機能

受信データを計算したBCCと受信データに付加されて送られてきた BCC とが一致しない

外部機器からの送信データを確認してください。

• 計算開始位置、計算終了位置が 1 フレーム内に入っていない• 計算開始位置前に計算終了位置を設定している

計算開始位置および計算終了位置の設定を変更してください。

BCC エラー

1

受信データサイズエ
ラー

受信したデータと設定した受信コマンドのデータのサイズが一致しない

外部機器からの送信データを確認してください。

2

受信定数データエラー

受信コマンドで設定した “ 定数（文字）” または “ 定数（16 進数）” が受信したデータと一致しない

外部機器からの送信データを確認してください。

3

登録定数エラー

設定されている登録定数のデータと一致するものがない

外部機器からの送信データを確認してください。

デバイスデータ変換エラー• データの種類が “ デバイス アドレス ” で［変換タイプ］で “ASCII → 16 進数 ” を選択したとき、データとして “0” ～ “9” または “A” ～ “F” 以外のコードを受信している• データの種類が “ デバイス アドレス ” で［変換タイプ］で “ASCII → 10 進数 ” を選択したとき、データとして “0” ～ “9” 以外のコードを受信している。または
変換後のデータが 65535 を超えている

外部機器からの送信データを確認してください。

5

デバイスデータデバイ
ス範囲エラー

データの種類が “ デバイス アドレス ” で、［間接指定をする］チェックボックスをオンにしたとき、間接 デ
バイス アドレスの値をオフセットとして格納するデバイス アドレスが範囲を超えている、またはデバイス
アドレスのワード数の設定が格納するデバイス アド
レスの範囲を超えている

間接 デバイス アドレスに格納するデバイス アドレスの値やワード数を変更してください。

6

受信データ終了コード
不一致エラー

動作条件が成立中の受信コマンドの中で開始コードは一致したが、終了コードが一致しない

外部機器からの送信データを確認してください。

デバイス格納エラー

複数の受信コマンドを受信処理中、1 度に格納する次のデバイス アドレスのワード数の合計が800ワードを超えている• データの種類が “ デバイス アドレス ” の格納するデバイス アドレス• データの種類が “ 登録定数（文字）” または “ 登録定数（16 進数）” のインデックス デバイス アドレス

1 度に格納するデバイス アドレ
スの数が 800 ワードを超えないように設定を変更してください。
いくつかの受信コマンドの動作
条件を不成立にして、受信処理する受信コマンドの数を減らしてください。

• 計算方式が “Modbus ASCII（LCR）” の場合、計算開始位置から計算終了位置までのデータサイズが奇数 計算開始位置、計算終了位置のバイトである設定および外部機器からの送信• ASCII データの中に ASCII（30h ～ 39h、41h ～ 46h） データを変更してください。
以外のデータがある＋0

7

8 ～ 13

+1

対策

0

4

アドレス
番号

原因

予約

14

受信タイムアウト

動作条件が成立してから、設定した受信タイムアウトの時間を経過しても 1 フレーム分受信しなかった

外部機器からの送信データを確認してください。

15

1 フレームのデータを受信中、データを受信する間隔
受信キャラクタ間タイ （データを受信してから次のデータの受信を開始する
ムアウト
までの時間）がタイムアウトになる時間を経過しても次のデータの受信を開始しなかった

外部機器からの送信データを確認してください。

機能
受信データサイズ（バイト）内容
受信データのサイズが格納されます。

受信キャラクタ間タイムアウト後、受信データ解析を行います。エラー情報のビットが 1 になると、データは受信されず、受信完了デバイス アドレスも 1 になりません。

3-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

送信ウェイト［x100 ミリ秒］：
動作条件が成立してから、データを送信するまでの待ち時間（0 ～ 255）を指定します。［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” を選択した場合のみ設定できます。
動作条件が成立してから、設定した送信ウェイト時間を経過すると送信を開始します。

3例）［動作条件］の［条件種別］が “ ビット立上り ” で［デバイス アドレス］が “LM100” の場合

送信コマンド動作条件“ビット立上り”のデバイス アドレス LM100 の値

送信ウェイト時間

送信ウェイト時間

送信データ 1 フレーム

送信データ 1 フレーム

10

受信タイムアウト［x100 ミリ秒］：
動作条件が成立してから、1 フレームのデータの受信を完了するまでのタイム アウトになる時間（0 ～ 255）を指定します。フ
レームとは、通信コマンドの先頭から末尾までのデータ列のことです。受信タイムアウトの時間が 0 の場合は、受信タイムア
ウトは監視されません。
［種類］で “ 受信 ” を選択し、［動作条件］の［条件種別］で “ON 中 ”、“OFF 中 ”、“ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
動作条件が成立してから、受信タイムアウト時間を経過しても 1 フレーム分の受信ができなかった場合は、ステータス デバイ
ス アドレスの受信タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 14）の値が 1 になります。受信タイムアウトになった場合、受信処理されず完了デバイス アドレスの値が 1 になりません。
再度動作条件が、不成立から成立になると、ステータス デバイス アドレスの受信タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 14）の値が 0 になります。このビットの値が 0 でないと、受信タイムアウトを検出できません。
受信タイムアウト時間
1
動作条件“ON 時”のデバイス アドレス
0
ステータス デバイス アドレスの 1
受信タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 14）の値 0

例）［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［完了デバイス アドレス］が “LM101” で［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオフ［ステータス デバイス アドレス］が “LDR110” の場合、
エラー情報およびタイムアウト情報が LDR110 の各ビットに格納されます。
動作条件が成立してから、受信タイムアウト時間が経過する前に、1 フレームのデータの受信を完了したとき、ステータ
ス デバイス アドレス LDR110 の受信タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 14）の値は 0 のままです。
受信タイムアウト時間

受信データ 1 フレーム

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

受信データ 1 フレーム1
0

ステータス デバイス アドレスの 1
受信タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 14）の値 0
完了 デバイス アドレス
LM101 の値

1
0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-45

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

動作条件が成立してから、受信タイムアウト時間が経過するまでに、1 フレームのデータの受信を完了できなかったとき、
ステータス デバイス アドレス LDR110 の受信タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 14）の値が 1 になります。
受信タイムアウト時間

受信データ 1 フレーム

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

10

ステータス デバイス アドレスの 1
受信タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 14）の値 0
完了 デバイス アドレス
LM101 の値

10
受信タイムアウト時間

受信データ 1 フレーム

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

10

ステータス デバイス アドレスの 1
受信タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 14）の値 0
完了 デバイス アドレス
LM101 の値

コメント：

3-46

1
0

コマンドのコメントを入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信■ データ一覧

コマンドのデータが一覧表示されます。データの表示されている行をダブルクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。1 コマンドに設定できる最大データ サイズは 1500
バイトです。
コマンドの種類によって、リストの表示内容が異なります。
定数（文字）：

定数（16 進数）：

設定したデータは、“ ” で囲まれて表示されます。
“ データ ”
例） "1234"
設定したデータは、1 バイトごとに ' ' で囲まれて表示されます。
'1 バイト目のデータ ' '2 バイト目のデータ ' '3 バイト目のデータ ' '4 バイト目のデータ '例） '31' '32' '33' '34'

デバイス アドレス： 設定したデータは、次の順で <> で囲まれて表示されます。
< デバイス アドレス 変換タイプ バイト数 可変 ワード数 データの格納方法 >デバイス アドレス：[ ] で囲まれて表示されます。
［間接指定をする］チェックボックスがオンの場合は、
OFFSET([ デバイス アドレス ], [ 間接 デバイス アドレス ]) と表示さ
れます。

バイト数：

送信または受信するデータのバイト数が表示されます。

変換タイプ：

デバイス アドレスの値の変換規則が次の表記で表示されます。
変換タイプは、［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で選択した種類によって異なります。
送信：

HEX-A： “16 進数→ ASCII” を選択した場合
DEC-A： “10 進数→ ASCII” を選択した場合
N：“ 無変換 ” を選択した場合

受信：

A-DEC： “ASCII → 10 進数 ” を選択した場合
A-HEX： “ASCII → 16 進数 ” を選択した場合
N：“ 無変換 ” を選択した場合

可変：［可変］チェックボックスがオンの場合は、次の表記で表示されます。
V00：送信コマンドで “NULL(00h) まで ” を選択した場合
V[ デバイス アドレス ] ：送信コマンドで “ デバイス アドレス ” を選択した場合V：受信コマンドの場合

ワード数：

データを送信または受信するワードデバイスの点数が表示されます。

データの格納方法：

読み出したデバイス アドレスの値の扱い方が次の表記で表示されます。
U：“ 上位バイトから ” を選択した場合
L：“ 下位バイトから ” を選択した場合例） <OFFSET([LDR 0100], [LDR 0300]) N 2V[LDR 0200] 2 U>
登録定数（文字）：

設定したデータは、<< >> で囲まれて表示されます。
<< 番号 1 のインデックス番号 : 番号 1 のデータ 番号 2 のインデックス番号 : 番号 2 のデータ 番号・・・
番号 N のインデックス番号 : 番号 N のデータ インデックス デバイス アドレス >> （N は 1 ～ 100）データ：

" " で囲まれて表示されます。

インデックス デバイス アドレス： [ ] で囲まれて表示されます。
例） <<1:"123" 2 :"456" 3 :"789" [LDR 0100]>>
登録定数（16 進数）：設定したデータは、<< >> で囲まれて表示されます。
<< 番号 1 のインデックス番号 : 番号 1 のデータ 番号 2 のインデックス番号 : 番号 2 のデータ 番号・・・
番号 N のインデックス番号 : 番号 N のデータ インデックス デバイス アドレス >> （N は 1 ～ 100）
データ：

' ' で囲まれて表示されます。

インデックス デバイス アドレス：［ ］で囲まれて表示されます。
例） <<1:'313233' 2:'343536' 3 :'373839' [LDR 100]>>

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-47

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

BCC：

設定したデータは、（ ）で囲まれて表示されます。
BCC( 計算開始位置 計算終了位置 計算方式 変換タイプ バイト数 )計算開始位置：BCC の計算を開始するデータの位置が表示されます。

計算終了位置：BCC の計算を終了するデータの位置が表示されます。

計算方式：

計算開始位置から計算終了位置までのデータを計算する方法が次の表記で表示されます。
XOR： “XOR” を選択した場合
ADD： “ADD” を選択した場合
ADD2： “ADD(2 の補数 )” を選択した場合“Modbus ASCII(LCR)” を選択した場合
LCR：
CRC： “Modbus RTU(CRC)” を選択した場合
デバイス アドレスの値の変換規則が次の表記で表示されます。

変換タイプ：HEX-A： “16 進数→ ASCII” を選択した場合
N：“ 無変換 ” を選択した場合
送信または受信するデータのバイト数が表示されます。

バイト数：例） BCC(2 1 XOR N 2)
スキップ：

設定したデータは、SKIP( ) で囲まれて表示されます。
SKIP( バイト数 )例） SKIP(2)［追加］ボタン：［データ一覧］にデータを追加します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン：［データ一覧］で選択したデータを変更します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［コピー］ボタン：［データ一覧］で選択したデータをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したデータをコピーしてデータ一覧の最終行に追加します。

［上へ］ボタン：

選択しているデータがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているデータがリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン：［データ一覧］から選択したデータを削除します。

■ コマンドサイズ［バイト］

設定したコマンドのデータサイズが表示されます。
コマンドサイズの計算方法は、［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で選択した種類によって異なります。コマンドサイズの計算方法は、次のとおりです。
送信：

定数データのバイト数 + 登録定数の 1 データのバイト数 +BCC の［バイト数］+ デバイス アドレスの［バイト数］ｘ デバイス アドレスの［ワード数］

受信：

定数データのバイト数 + 登録定数の 1 データのバイト数 +BCC の［バイト数］+ スキップの［バイト数］+ デバイス アドレスの［バイト数］ｘ デバイス アドレスの［ワード数］■ 開始コード、終了コード

開始コードと終了コードが 16 進数で表示されます。

■［データ一覧を拡大する／縮小する］ボタン［種類］、［動作条件］および［詳細］の表示と非表示を切り替えます。
［種類］、［動作条件］および［詳細］を非表示にすると、［デー
タ一覧］に表示するデータ数が増えます。

3-48

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信●［データ設定］ダイアログボックス
コマンドで送信または受信するデータを設定します。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

■ 種類

データの種類を次の中から選択します。
“ 定数（文字）”、“ 定数（16 進数）”、“ デバイス アドレス ”、“ 登録定数（文字）”、“ 登録定数（16 進数）”、“BCC”、“ スキップ ”“ スキップ ” は、［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択した場合のみ設定できます。

［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で選択した種類によって、設定項目が異なります。
“ 送信 ” または “ インチング ” を選択した場合は、3-50 ページ「送信コマンド」を参照してください。
“ 受信 ” を選択した場合は、3-63 ページ「受信コマンド」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-49

5 ユーザー通信● 送信コマンド
定数（文字）
文字データを無変換で送信します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 定数（文字）” を選択した場合のみ設定できます。

■ データ

送信する文字データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。半角文字は 1 バイト、全角文字は 2 バイトとしてカウントします。

送信コマンドのデータ “ 定数（文字）” の設定例
項目

設定
1234

データ

動作条件が成立すると、文字列データを次の順で送信します。

送信データ

データ
1234
無変換

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

送信順

3-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

定数（16 進数）
16 進データを無変換で送信します。
ASCII データの制御コード（00h ～ 1Fh）を送信する場合は、この設定を使用してください。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 定数（16 進数）” を選択した場合のみ設定できます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

■ データ

送信する 16 進数データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。

送信コマンドのデータ “ 定数（16 進数）” の設定例
項目

設定
1234

データ

動作条件が成立すると、1234h を 12h、34h の順で送信します。

送信データ

データ
1234h

12h

34h

無変換
送信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-51

5 ユーザー通信

デバイス アドレスデバイス アドレスの値を無変換または ASCII データに変換し、指定したサイズのデータを送信します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ デバイス アドレス ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 変換タイプデバイス アドレスの値の変換規則を次の中から選択します。

16 進数→ ASCII：

デバイス アドレスの値をバイナリ 16 進数とみなして ASCII データに変換します。

10 進数→ ASCII：

デバイス アドレスの値をバイナリ 10 進数とみなして ASCII データに変換します。

無変換：

変換しません。
選択した［変換タイプ］の変換例が表示されます。

■ デバイス アドレス

送信するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 間接指定をする

デバイス アドレスの値によって、送信するデータの読み出し元のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ データの格納方法

読み出したデバイス アドレスの値の扱い方を選択します。［変換タイプ］で “ 無変換 ” を選択した場合のみ設定できます。
上位バイトから：デバイス アドレスの値を上位バイトから読み出します。

下位バイトから：デバイス アドレスの値を下位バイトから読み出します。

■ バイト数送信するデータのバイト数を指定します。指定できるバイト数は［変換タイプ］によって異なります。

3-52

16 進数→ ASCII：

1～4

10 進数→ ASCII：

1～5

無変換：

1～2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信■ ワード数データを送信するワードデバイスの点数（1 ～ 99）を指定します。

■ 可変

送信するデータのサイズを条件に応じて変える場合は、このチェックボックスをオンにします。
［変換タイプ］で “ 無変換 ” を選択した場合のみ設定できます。チェックボックスがオフの場合は、［バイト数］×［ワード数］分のデータ（バイト）を送信します。

NULL(00h) まで：

デバイス アドレスの値の先頭から 00（16 進）までのデータを送信します。00 は送信しません。
00（16 進）を終端としている文字データの文字データ部分のみ送信できます。

デバイス アドレス： 送信するデータのバイト数を指定するワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が［バイト数］×［ワード数］を超える値や負の値の場合は、ステータス デバイス ア
ドレスのデバイスデータ可変指定エラー（アドレス番号 +0 のビット 6）が 1 になり、送信しません。

送信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” の設定例
設定例 1
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

上位バイトから

バイト数

1

ワード数

3

可変

オフ

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して次の順でデータを送信します。

ワード数：3デバイス アドレスの値
LDR100：1234h
LDR101：5678h
LDR102： 9ABCh

上位

下位

12h

34h

56h

78h

9Ah

BCh

送信データ
12h

56h

上位バイトから
バイト数：1

9Ah

送信順

無変換
設定例 2
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

下位バイトから

バイト数

2

ワード数

3

可変

オフ

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して次の順でデータを送信します。

ワード数：3デバイス アドレスの値
1234h
LDR100：5678h
LDR101：LDR102： 9ABCh

上位

下位

12h

34h

56h

78h

9Ah

BCh

送信データ
34h
下位バイトから
バイト数：2

12h

78h

56h

BCh

9Ah

送信順

無変換

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-53

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

設定例 3
項目

設定

変換タイプ

16 進数→ ASCII

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して ASCII データに変換し、次の順でデータを送信します。

ワード数：2

送信データデバイス アドレスの値
LDR100：1234h
LDR101：
5678h

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

6
(36h)

7
(37h)

8
(38h)

3
(33h)

バイト数：2

4
(34h)

7
(37h)

8
(38h)

送信順

16進数→ASCII
設定例 4
項目

設定

変換タイプ

10 進数→ ASCII

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して ASCII データに変換し、次の順でデータを送信します。

ワード数：2

送信データデバイス アドレスの値
LDR100：1234
LDR101：
5678

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

6
(36h)

7
(37h)

8
(38h)

3
(33h)

バイト数：2

設定例 5
項目

設定
無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

上位バイトから

バイト数

2

ワード数

2

可変

オン、NULL(00h) まで

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して次の順でデータを送信します。

ワード数：2デバイス アドレスの値
LDR100：1234h
LDR101：
0056h

上位

下位

送信データ

12h

34h

12h

00h

56h

上位バイトから
バイト数：2無変換

3-54WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7
(37h)

送信順

10進数→ASCII

変換タイプ

4
(34h)

34h

送信順

8
(38h)

5 ユーザー通信

設定例 6
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

3

データの格納方法

下位バイトから

バイト数

2

ワード数

2

可変

オン、デバイス アドレス：LDR 200

接
続
機
器
と
の
通
信

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して次の順でデータを送信します。
LDR200 の値が 3 のとき

ワード数：2デバイス アドレスの値
LDR100：1234h
LDR101：
5678h

上位

下位

12h

34h

56h

78h

送信データ
34h
下位バイトから
バイト数：212h

78h

LDR200=3

無変換

送信順
設定例 7
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オン、デバイス アドレス：LDR200

データの格納方法

上位バイトから

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値を読み出して次の順でデータを送信します。
LDR200 の値が 2 のとき

LDR200=2
ワード数：2デバイス アドレスの値
LDR100：1234h
LDR101：5678h
LDR102：2537h
LDR103：
4619h

上位

下位

25h

37h

46h

19h

送信データ
25h
上位バイトから
バイト数：2無変換

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37h

46h

19h

送信順

3-55

5 ユーザー通信

登録定数（文字）
登録した文字データの中からデバイス アドレスの値に応じて、文字データを読み出して送信します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 登録定数（文字）” を選択した場合のみ設定できます。

■ 登録数登録する文字データのデータ数（1 ～ 100）を指定します。

■ 登録定数
番号：

文字データの番号（1 ～ 100）が表示されます。

インデックス：

文字データのインデックス番号が表示されます。

データ：

文字データが表示されます。

■ インデックス

文字データのインデックス番号（0 ～ 65535）を指定します。

■ データ

登録する文字データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。半角文字は 1 バイト、全角文字は 2 バイトとしてカウントします。
異なるサイズの文字データや異なる番号に同じデータを登録することはできません。

■［登録］ボタン

リストに［インデックス］と［データ］の設定を登録します。既に登録されている番号を選択している場合には、新しい設定で上書きします。

■［挿入］ボタン

リスト上の選択した番号に文字データの設定を挿入します。
このボタンをクリックすると、［インデックス］と［データ］の設定を挿入します。挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。
すべての番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

■［削除］ボタン

選択した設定をリストから削除します。

■ インデックス デバイス アドレス

インデックス番号となる読み出し元のワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

3-56

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

5 ユーザー通信

データ “ 登録定数（文字）” の送信コマンドの設定例
項目

設定
3

登録数

インデックス番号 1：123

3

インデックス番号 2：456

登録定数

インデックス番号 3：789
インデックス デバイス アドレス

接
続
機
器
と
の
通
信

LDR100

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値に応じたインデックス番号のデータを送信します。
LDR100 の値が 2 のとき

インデックス番号
1：
2：
登録数：3
3：

データ
123
456
789

送信データ
インデックス デバイス アドレス
LDR100=2

4
(34h)

5
(35h)

6
(36h)

送信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-57

5 ユーザー通信

登録定数（16 進数）
登録した 16 進データの中からデバイス アドレスの値に応じて、16 進データを読み出して送信します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 登録定数（16 進数）” を選択した場合のみ設定できます。

■ 登録数

登録する 16 進データのデータ数（1 ～ 100）を指定します。

■ 登録定数
番号：

16 進データの番号（1 ～ 100）が表示されます。

インデックス：

16 進データのインデックス番号が表示されます。

データ：

16 進データが表示されます。

■ インデックス

16 進データのインデックス番号（0 ～ 65535）を指定します。

■ データ

登録する 16 進データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。
異なるサイズのデータや異なる番号に同じデータを登録することはできません。

■［登録］ボタン

リストに［インデックス］と［データ］の設定を登録します。既に登録されている番号を選択している場合には、新しい設定で上書きします。

■［挿入］ボタン

リスト上の選択した番号に 16 進データの設定を挿入します。
このボタンをクリックすると、［インデックス］と［データ］の設定を挿入します。挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。
すべての番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

■［削除］ボタン

選択した設定をリストから削除します。

■ インデックス デバイス アドレス

インデックス番号となる読み出し元のワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

3-58

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

5 ユーザー通信

データ “ 登録定数（16 進数）” の送信コマンドの設定例
項目

設定
3

登録数

インデックス番号 1：1234

3

インデックス番号 2：5678

登録定数

インデックス番号 3：2537
インデックス デバイス アドレス

接
続
機
器
と
の
通
信

LDR100

動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値に応じたインデックス番号のデータを送信します。
LDR100 の値が 3 のとき

インデックス番号
1：
2：
登録数：3
3：

データ
1234h
5678h
2537h

送信データ
25h
インデックス デバイス アドレス
LDR100=337h

送信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-59

5 ユーザー通信

BCC（Block Check Code）
送信データの BCC を自動的に算出し、送信データの任意の位置に BCC データを付加して送信します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 送信 ” または “ インチング ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “BCC” を選択した場合のみ設定できます。

■ 計算開始位置

BCC の計算を開始する送信データ位置（1 ～ 15）を指定します。送信データの先頭位置を 1 として後ろにカウントします。

計算開始位置： （1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

STX
送信データ：
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

BCC

CR
(0Dh)

■ 計算終了位置

BCC の計算を終了する送信データ位置（0 ～ 15）を指定します。BCC の前のデータ位置を 0 として前にカウントしていきます。

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

計算終了位置： （5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（0）

送信データ：

BCC

CR
(0Dh)

■ 計算方式

計算開始位置から計算終了位置までのデータを計算する方法を選択します。

XOR：

排他的論理和で計算します。

ADD：

加算で計算します。

ADD（2 の補数）：

加算で計算後、ビット反転し 1 を加算します。

Modbus ASCII（LCR）： 次の手順で計算します。変換タイプ：16 進数→ ASCII、バイト数：2 となります。
1. 計算開始位置から計算終了位置までの ASCII 文字を 2 文字単位で 1 バイト 16 進データに変換します。
例）37h、35h → 75h
2. 1. の結果得られたデータの和を計算します。
3. 2. の結果をビット反転し 1 を加算します。（2 の補数）
4. 3. の結果の下位 1 バイトのデータを ASCII 文字に変換します。
例）75h → 37h、35h

3-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信を計算します。変換タイプ：無変換、バイト数：2となります。
Modbus RTU（CRC）： 次の手順でCRC-16（生成多項式：x16+x15+x2+1）
1. 計算開始位置の 1 バイトのデータと FFFFh の排他的論理和（XOR）を取ります。
2. 1. の結果の最下位ビットが 0 なら右に 1 ビットシフトし、最下位ビットが 1 なら右に 1 ビットシフト
し、固定値（A001h）と XOR を取ります。

3

3. 8 回シフトするまで 2. を繰り返します。
4. 次の 1 バイトデータを 3. の結果の排他的論理和（XOR）を取ります。

接
続
機
器
と
の
通
信

5. 計算終了位置のデータまで 2. から 4. を繰り返します。
6. 5. の結果を下位から上位バイトの順で送信します。
例）1234h → 34h、12h■ 変換タイプ計算方式で計算したあと、データを変換するためのデータの変換タイプを次の中から選択します。
16 進数→ ASCII：

データをバイナリ 16 進数とみなして ASCII データに変換します。

無変換：

データを変換しません。

■ バイト数

データを変換タイプで変換したあと、送信データとして使用するバイト数を “1” または “2” から選択します。

送信コマンドのデータ “BCC” の設定例
次の送信データの BCC 計算結果を BCC データとして送信する場合を例として説明します。

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

BCC

CR
(0Dh)

• 計算開始位置と計算終了位置
計算開始位置 2、計算終了位置 1 の場合、“1234” の範囲を計算します。

計算開始位置： （1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

計算終了位置： （5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（0）

BCC

CR
(0Dh)

BCCの計算対象データ• 計算方式
XOR：

31h^32h^33h^34h^=04h

ADD：

31h+32h+33h+34h=CAh

ADD（2 の補数）：

CAh のビット反転 +1=36h

Modobus ASCII（LCR）： 100h-(12h+34h) = BAh
Modobus RTU（CRC）： BA30h → BAh、30h• 変換タイプ
BCC 計算結果が “0004h” の場合、変換後のデータは次のとおりです。

データ
0004h

0
(30h)

4
(34h)

00h

04h

16進数→ASCII
データ
0004h
無変換

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-61

5 ユーザー通信• バイト数と BCC データ
変換後のデータが “3034h” の場合、送信データに付加するデータは次のとおりです。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

0
(30h)

BCCデータ

4
(34h)

4
(34h)
バイト数：1

変換後のデータ
BCCデータ（2バイト目）（1バイト目）

0
(30h)

4
(34h)

0
(30h)

4
(34h)

バイト数：2• 計算方式が “Modobus ASCII（LCR）” の場合 ”
BCC 計算結果が “BAh” の場合、“16 進数→ ASCII” で変換後 2 バイトのデータを送信データに付加します。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

データ
BAh

B
(42h)
16進数→ASCII

BCCデータ
B
(42h)

A
(41h)

A
(41h)

バイト数：2• 計算方式が “Modobus RTU（CRC）” の場合
BCC 計算結果が “BA30h” の場合、無変換で 2 バイトのデータを送信データに付加します。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

データ
BA30h

BAh
無変換

3-62

BCCデータ
BAh

30h

30h

バイト数：2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信● 受信コマンド
定数（文字）
受信したデータを文字データとみなし、無変換で設定したデータと比較します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 定数（文字）” を選択した場合のみ設定できます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

■ データ

受信したデータとして定義する文字データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。半角文字は 1 バイト、全角文字は 2 バイトとしてカ
ウントします。
コマンドの先頭データに定数（文字）を設定した場合、先頭 1 バイトを開始コード、コマンドの末尾データに定数（文字）を設定した場合、末尾 1 バイトを終了コードとして扱います。
詳細は、3-79 ページ「開始コードと終了コード」を参照してください。

受信コマンドの “ 定数（文字）” の設定例
項目

設定
1234

データ

動作条件が成立すると、受信したデータを次のデータと比較します。

設定したデータ
1234
無変換

受信したデータと比較するデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

受信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-63

5 ユーザー通信

定数（16 進数）
受信したデータを 16 進データとみなし、無変換で設定したデータと比較します。
ASCII データの制御コード（00h ～ 1Fh）を受信する場合に使用します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 定数（16進数）” を選択した場合のみ設定できます。

■ データ

受信したデータとして定義する 16 進数データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。
コマンドの先頭データに定数（文字）を設定した場合、先頭 1 バイトを開始コード、コマンドの末尾データに定数（文字）を設定した場合、末尾 1 バイトを終了コードとして扱います。
詳細は、3-79 ページ「開始コードと終了コード」を参照してください。

受信コマンドのデータ “ 定数（16 進数）” の設定例
項目

設定
1234

データ

動作条件が成立すると、受信したデータと次のデータを比較します。

設定したデータ
1234h

受信したデータと比較するデータ
12h

34h

無変換
受信順

3-64

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

デバイス アドレス
受信したデータのうち、指定したサイズのデータを無変換またはバイナリデータに変換し、デバイスに格納します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ デバイス
アドレス ” を選択した場合のみ設定できます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

■ 変換タイプ

受信したデータの変換処理を次の中から選択します。

ASCII → 16 進数：

受信したデータを 16 進数とみなしてバイナリデータに変換します。

ASCII → 10 進数：

受信したデータを 10 進数とみなしてバイナリデータに変換します。

無変換：

変換しません。
選択した［変換タイプ］の変換例が表示されます。

■ デバイス アドレス

受信したデータを格納するワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 間接指定をする

デバイス アドレスの値によって、受信したデータを格納するワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ データの格納方法

受信したデータの扱い方を選択します。［変換タイプ］で “ 無変換 ” を選択した場合のみ設定できます。
上位バイトから：デバイス アドレスの値を上位バイトから格納します。

下位バイトから：デバイス アドレスの値を下位バイトから格納します。

■ バイト数

1 ワードあたりに格納する受信したデータのサイズを指定します。指定できるバイト数は［変換タイプ］によって異なります。
ASCII → 16 進数：

1～4

ASCII → 10 進数：

1～5

無変換：

1～2

■ ワード数受信したデータを格納するワードデバイスの点数（1 ～ 250）を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-65

5 ユーザー通信■ 可変

受信したデータの先頭から “ 定数（文字）” データ または “ 定数（16 進数）” データまでのデータをデバイス アドレスに格納するには、このチェックボックスをオンにします。［ワード数］で指定したサイズのデータを格納します。
格納するデータが［ワード数］で指定したサイズより小さい場合は、残りのデバイス アドレスにすべて 0 を格納します。
格納するデータ

格納するデータのワード数：2

2
(32h)

1
(31h)

4
(34h)

3
(33h)

デバイス アドレスの値
LDR100：3231h
LDR101：3433h
指定したワード数：3
LDR102：0000h

無変換

1ワード分不足0を格納
格納するデータが［ワード数］で指定したサイズより小さい

チェックボックスがオフの場合は、バイト数 × ワード数分のデータ（バイト）を格納します。
［可変］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• データをコマンドの末尾以外に設定する場合、“ デバイス アドレス ” データの次に “ 定数（文字）” データまたは “ 定数（16 進数）” データを設定してください。
• デバイス アドレスに格納するデータがない場合、［ワード数］で指定した点数のデバイス アドレスの値がすべて 0 になります。
• 受信したデータからデバイス アドレスに格納されるデータの最大サイズはバイト数 × ワード数になります。

受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” の設定例
設定例 1
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

上位バイトから

バイト数

1

ワード数

3

可変

オフ

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。

受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

受信順

上位バイトから
バイト数：1

上位

下位

1
(31h)

0
(00h)

2
(32h)

0
(00h)

3
(33h)

0
(00h)

デバイス アドレスの値
LDR100：3100h
LDR101：3200h
ワード数：3LDR102：
3300h

無変換

設定例 2
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

下位バイトから

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。

受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

受信順

3-66

4
(34h)

下位バイトから
バイト数：2

上位

下位

2
(32h)

1
(31h)

4
(34h)

3
(33h)

デバイス アドレスの値
LDR100：3231h
ワード数：2LDR101：3433h
無変換

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

設定例 3
項目

設定

変換タイプ

ASCII → 16 進数

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

3

接
続
機
器
と
の
通
信

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。

受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

バイト数：2

受信順

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

デバイス アドレスの値
LDR100：0012h
ワード数：2LDR101：0034h
ASCII→16進数

設定例 4
項目

設定

変換タイプ

ASCII → 10 進数

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。

受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

バイト数：2

受信順

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

デバイス アドレスの値（10進）
LDR100：12
ワード数：2LDR101：
34（10進）
ASCII→10進数

設定例 5
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

上位バイトから

バイト数

1

ワード数

3

可変

オン

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。
受信したデータの先頭から “ 定数（16 進数）” データまでをデバイス アドレスに格納します。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

受信したデータ
格納するデータ“定数（16進数）”データ

1
(31h)

ETX
(03h)

3
(33h)
受信順

上位バイトから
バイト数：1“定数（文字）”データ
0を格納

上位

下位

1
(31h)

NUL
(00h)

3
(33h)

NUL
(00h)

無変換

デバイス アドレスの値
LDR100：3100h
ワード数：3LDR101：3300h
LDR102：0000h

1ワード分不足
0を格納

0を格納

格納するデータが［ワード数］
で指定したサイズより小さい

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-67

5 ユーザー通信

設定例 6
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

データの格納方法

下位バイトから

バイト数

2

ワード数

3

可変

オン

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。
受信したデータの先頭から “ 定数（16 進数）” データまでをデバイス アドレスに格納します。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

受信したデータ
格納するデータ

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

受信順

“定数（16進数）”データ

ETX
(03h)

下位バイトから
バイト数：2

上位

下位

2
(32h)

1
(31h)

NUL
(00h)

3
(33h)

無変換

デバイス アドレスの値
LDR100：3231h
LDR101：0033h
ワード数：3LDR102：0000h

1ワード分不足0を格納“定数（文字）”データ0を格納

格納するデータが［ワード数］
で指定したサイズより小さい

設定例 7
項目

設定

変換タイプ

ASCII → 16 進数

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

1

ワード数

3

可変

オン

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。
受信したデータの先頭から “ 定数（16 進数）” データまでをデバイス アドレスに格納します。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

受信したデータ
格納するデータ

1
(31h)

3
(33h)
受信順

“定数（16進数）”データ

ETX
(03h)

バイト数：11(31h)

デバイス アドレスの値
LDR100：0001h
LDR101：0003h
ワード数：3LDR102：0000h

ASCII→16進数

3
(33h)

1ワード分不足0を格納
格納するデータが［ワード数］
で指定したサイズより小さい

3-68

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

設定例 8
項目

設定

変換タイプ

ASCII → 10 進数

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オフ

バイト数

2

ワード数

3

可変

オン

3

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。
受信したデータの先頭から “ 定数（16 進数）” データまでをデバイス アドレスに格納します。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

受信したデータ
格納するデータ

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

“定数（16進数）”データ

ETX
(03h)

バイト数：2

受信順

1
(31h)

2
(32h)

NUL
(00h)

3
(33h)

ASCII→10進数
デバイス アドレスの値（10進）
LDR100：123（10進） ワード数：3
LDR101：LDR102：0（10進）
1ワード分不足0を格納“定数（文字）”データ0を格納

格納するデータが［ワード数］
で指定したサイズより小さい

設定例 9
項目

設定

変換タイプ

無変換

デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オン、デバイス アドレス：LDR200

データの格納方法

上位バイトから

ワード数

2

可変

オフ

動作条件が成立すると、受信したデータを次の順でデバイス アドレスに格納します。
LDR200 の値が 2 のとき受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

受信順

4
(34h)

バイト数：2

上位

下位

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

デバイス アドレスの値
LDR100：0000h
LDR101：0000h
LDR200=2
LDR102：3132h
ワード数：2LDR103：3334h
無変換

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-69

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

登録定数（文字）
登録した文字データと受信したデータを比較して、一致した文字データの番号をデバイス アドレスに格納します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 登録定数（文字）” を選択した場合のみ設定できます。

■ 登録数登録する文字データのデータ数（1 ～ 100）を指定します。

■ 登録定数
番号：

文字データの番号（1 ～ 100）が表示されます。

インデックス：

文字データのインデックス番号が表示されます。

データ：

文字データが表示されます。

■ インデックス

文字データのインデックス番号（0 ～ 65535）を指定します。

■ データ

登録する文字データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。半角文字は 1 バイト、全角文字は 2 バイトとしてカウントします。
異なるサイズの文字データや異なる番号に同じデータを登録することはできません。

■［登録］ボタン

リストに［インデックス］と［データ］の設定を登録します。既に登録されている番号を選択している場合には、新しい設定で上書きします。

■［挿入］ボタン

リスト上の選択した番号に文字データの設定を挿入します。
このボタンをクリックすると、［インデックス］と［データ］の設定を挿入します。挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。
すべての番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

■［削除］ボタン

選択した設定をリストから削除します。

■ インデックス デバイス アドレス

受信したデータと一致した文字データのインデックス番号を格納するワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

3-70

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

5 ユーザー通信

受信コマンドのデータ “ 登録定数（文字）” の設定例
項目

設定
3

登録数

インデックス番号 1：123

3

インデックス番号 2：456

登録定数

インデックス番号 3：789
インデックス デバイス アドレス

LDR100

動作条件が成立すると、受信したデータと登録したデータを比較し、一致したデータのインデックス番号の値 2 をインデックス デ
バイス アドレス LDR100 に格納します。

受信したデータ
4
(34h)

5
(35h)

6
(36h)

比較

インデックス番号
1：
2：
登録数：3
3：

データ
123
456
789

インデックス デバイス アドレスの値
LDR100：2（10 進）

受信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-71

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

登録定数（16 進数）
登録した 16 進データと受信したデータを比較して、一致した 16 進データの番号をデバイス アドレスに格納します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 登録定数
（16 進数）” を選択した場合のみ設定できます。

■ 登録数

登録する 16 進データのデータ数（1 ～ 100）を指定します。

■ 登録定数
番号：

16 進データの番号（1 ～ 100）が表示されます。

インデックス：

16 進データのインデックス番号が表示されます。

データ：

16 進データが表示されます。

■ インデックス

16 進データのインデックス番号（0 ～ 65535）を指定します。

■ データ

登録する 16 進データ（1 ～ 1500 バイト）を入力します。
異なるサイズの 16 進データや異なる番号に同じデータを登録することはできません。

■［登録］ボタン

リストに［インデックス］と［データ］の設定を登録します。既に登録されている番号を選択している場合には、新しい設定で上書きします。

■［挿入］ボタン

リスト上の選択した番号に 16 進データの設定を挿入します。
このボタンをクリックすると、［インデックス］と［データ］の設定を挿入します。挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。
すべての番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

■［削除］ボタン

選択した設定をリストから削除します。

■ インデックス デバイス アドレス

受信したデータと一致した 16 進データのインデックス番号を格納するワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

3-72

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

5 ユーザー通信

受信コマンドのデータ “ 登録定数（16 進数）” の設定例
項目

設定
3

登録数

インデックス番号 1：1234

3

インデックス番号 2：5678

登録定数

インデックス番号 3：2537
LDR100

インデックス デバイス アドレス

動作条件が成立すると、受信したデータと登録した 16 進データを比較し、一致したデータのインデックス番号の値 2 をインデックス デバイス アドレス LDR100 に格納します。
LDR100 の値が 3 のとき受した信データ
25h

37h
比較

インデックス番号
1：
2：
登録数：3
3：

データ
1234h
5678h
2537h

インデックス デバイス アドレスの値
LDR100：
3
（10進）

受信順

登録定数の応用例“ 登録定数（文字）” データまたは “ 登録定数（16 進数）” データのインデックス デバイス アドレスと “ デバイス アドレス ” データの［間接指定をする］に同じデバイス アドレスを指定すると、受信したデータごとにデータの格納先を変えることができます。
データの種類項目

定数（16 進数）

登録定数（文字）

設定

データ

02

登録数

2
インデックス番号 1：AA

登録定数

デバイス アドレス

定数（16 進数）

インデックス番号 2：BB

インデックス デバイス アドレス

LDR100

変換タイプ

無変換デバイス アドレス

LDR100

間接指定をする

オン、デバイス アドレス：LDR200

データの格納方法

上位バイトから

バイト数

2

ワード数

2

可変

オフ

データ

0D

次のコマンドを受信した場合

STX
(02h)

B
(42h)

B
(42h)

1
(31h)

2
(32h)

CR
(0Dh)

• 先頭 1 バイトを開始コードとします。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

STX
(02h)
• 受信したデータと登録したデータを比較し、一致したデータのインデックス番号の値 2（10 進）をインデックス デバイス アドレ
ス LDR100 に格納します。

受信したデータ
B
(42h)

B
(42h)

比較

インデックス番号
1：
登録数：2
2：

データ
AA
BB

インデックス デバイス アドレスの値
LDR100：
2
（10進）

受信順

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-73

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信• 受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” の間接 デバイス アドレス LDR100 が 2（10 進）となるため、+2 オフセットしたデ
バイス アドレス LDR202 にデータが格納されます。

デバイス アドレスの値
LDR200： 0000h
LDR100=2
LDR201： 0000h
LDR202： 3132h• 末尾 1 バイトを終了コードとします。“ 定数（16 進数）” データは格納しません。

CR
(0Dh)

3-74

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

BCC（Block Check Code）
受信データの BCC 比較データを自動的に算出し、受信データの BCC 部分と比較します。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “BCC” を選択した場合のみ設定できます。

3

接
続
機
器
と
の
通
信

■ 計算開始位置

BCC の計算を開始する受信データ位置（1 ～ 15）を指定します。受信データの先頭位置を 1 として後ろにカウントします。

計算開始位置： （1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

受信データ：

BCC

CR
(0Dh)

■ 計算終了位置

BCC の計算を終了する受信データ位置（0 ～ 15）を指定します。BCC の前のデータ位置を 0 として前にカウントしていきます。

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

計算終了位置： （5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（0）

受信データ：

BCC

CR
(0Dh)

■ 計算方式

計算開始位置から計算終了位置までのデータを計算する方法を選択します。

XOR：

排他的論理和で計算します。

ADD：

加算で計算します。

ADD（2 の補数）：

加算で計算後、ビット反転し 1 を加算します。

Modbus ASCII（LCR）： 次の手順で計算します。変換タイプ：16 進数→ ASCII、バイト数：2 となります。
1. 計算開始位置から計算終了位置までの ASCII 文字を 2 文字単位で 1 バイト 16 進データに変換します。
例）37h、35h → 75h
2. 1. の結果得られたデータの和を計算します。
3. 2. の結果をビット反転し 1 を加算します。（2 の補数）
4. 3. の結果の下位 1 バイトのデータを ASCII 文字に変換します。
例）75h → 37h、35h

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-75

5 ユーザー通信

Modbus RTU（CRC）： 次の手順でCRC-16（生成多項式：x16+x15+x2+1）を計算します。変換タイプ：無変換、バイト数：2となります。
1. 計算開始位置の 1 バイトのデータと FFFFh の排他的論理和（XOR）を取ります。
2. 1. の結果の最下位ビットが 0 なら右に 1 ビットシフトし、最下位ビットが 1 なら右に 1 ビットシフト
し、固定値（A001h）と XOR を取ります。
3. 8 回シフトするまで 2. を繰り返します。
4. 次の 1 バイトデータを 3. の結果の排他的論理和（XOR）を取ります。
5. 計算終了位置のデータまで 2. から 4. を繰り返します。
6. 5. の結果を下位から上位バイトの順で比較します。
例）1234h → 34h、12h■ 変換タイプ計算方式で計算したあと、データを変換するためのデータの変換タイプを次の中から選択します。
16 進数→ ASCII：

データをバイナリ 16 進数とみなして ASCII データに変換します。

無変換：

データを変換しません。

■ バイト数

データを変換タイプで変換したあと、比較データとして使用するバイト数を “1” または “2” から選択します。
受信コマンドのデータ “BCC” の設定例
次の受信データの BCC 計算結果を受信データの BCC 部分と比較する場合を例として説明します。

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

BCC

CR
(0Dh)

• 計算開始位置と計算終了位置
計算開始位置 2、計算終了位置 1 の場合、“1234” の範囲を計算します。

計算開始位置： （1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

STX
(02h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

計算終了位置： （5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（0）

BCC

CR
(0Dh)

BCCの計算対象データ• 計算方式
XOR：

31h^32h^33h^34h^=04h

ADD：

31h+32h+33h+34h=CAh

ADD（2 の補数）：

CAh のビット反転 +1=36h

Modobus ASCII（LCR）： “BA” → 42h、41h
Modobus RTU（CRC）： BA30h → BAh、30h• 変換タイプ
BCC 計算結果が “0004h” の場合、変換後のデータは次のとおりです。

データ
0004h

0
(30h)

4
(34h)

00h

04h

16進数→ASCII
データ
0004h
無変換

3-76

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信• バイト数と比較データ
変換後のデータが “3034h” の場合、受信データの BCC 部分と比較するデータは次のとおりです。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

0
(30h)

4
(34h)

比較データ

バイト数：14(34h)

3

変換後のデータ
0
(30h)

4
(34h)

接
続
機
器
と
の
通
信

比較データ

（2バイト目）（1バイト目）

バイト数：2

0
(30h)

4
(34h)

• BCC データの比較
受信データの BCC 部分と比較データを比較します。
次の受信データで、比較データが 1 バイトの 34h のとき、BCC 部分のデータは 34h のため、比較データと一致します。
一致しない場合は、ステータスデバイスの BCC エラー（アドレス番号 +0 のビット 0）が 1 になります。

受信データ
STX
(02h)

1
(31h)

BCC部分
2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

5
(35h)

BCC
(34h)

CR
(0Dh)
一致

比較データ
4
(34h)
• 計算方式が “Modobus ASCII（LCR）” の場合 ”
BCC計算結果が“4241h”の場合、“16進数→ASCII”で変換後2バイトのデータが受信データのBCC部分と比較するデータになります。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

データ
4241h

B
(42h)

B
(42h)

A
(41h)

16進数→ASCII

比較データ
A
(41h)

バイト数：2• 計算方式が “Modobus RTU（CRC）” の場合
BCC 計算結果が “BA30h” の場合、無変換で 2 バイトのデータが受信データの BCC 部分と比較するデータになります。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

データ
BA30h

BAh
無変換

比較データ
BAh

30h

30h

バイト数：2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-77

5 ユーザー通信

スキップ
受信データの指定したバイト数分のデータを読み捨てます。
［コマンド設定］ダイアログボックスの［種類］で “ 受信 ” を選択し、［データ設定］ダイアログボックスの［種類］で “ スキップ ”を選択した場合のみ設定できます。

■ バイト数

受信データの読み捨てるバイト数（1 ～ 249）を指定します。

受信コマンドのデータ “ スキップ ” の設定例
項目

設定
2

バイト数

受信する 4 バイトのデータ 1（31h）、2（32h）、3（33h）、4（34h）のうち、2 バイトの 1（31h）、2（32h）を読み捨て、3（33h）、4（34h）のデータのみを受信します。

受信したデータ
1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

有効なデータ
4
(34h)

3
(33h)

4
(34h)

バイト数：2（捨てられる）
受信順

3-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信● 開始コードと終了コード
開始コードとはデータの受信を開始するコード、終了コードとはデータの受信の終了を判定するコードです。受信コマンドの “ 定数（文字）” または “ 定数（16 進数）” のいずれかで、開始コードおよび終了コードを設定します。定数の先頭 1 バイトを開始コー
ド、末尾 1 バイトを終了コードとして認識します。
コマンド設定： 定数（16進数）
受信データ：'02' '31' '32' '33'

デバイス アドレス

定数（16進数）

3<[LDR 0100] N 2 2 U> '34' '35' '0d'

開始コード02h

終了コード0dh設定できるコードは、［インターフェイス設定］の［データ長］が 7 ビットの場合は 00h ～ 7Fh、8 ビットの場合は 00h ～ FFh です。［データ長］は［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブで設定します。
受信データに開始コードおよび終了コードがありかなしか、受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” で［可変］チェックボッ
クスがオンかオフかによって、受信を終了する動作が異なります。
以降の説明では、受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” で［可変］チェックボックスがオンの場合を「可変あり」、オフの場合を「可変なし」と記載しています。また、受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” が複数設定されている場合、1 つでも「可変あり」のコマンドがあれば、「可変あり」となります。

開始コード

終了コード

可変

受信の終了動作
開始コードで受信を開始し、終了コードで受信を終了します。
コマンド設定： 定数（16進数）'02' '31' '32' '33'

受信データ：

デバイス アドレス

定数（16進数）<[LDR 0100] N 2 2 U>

'34' '35' '0d'

開始コード02h

あり

あり

あり
なし

終了コード0dh

受信終了コードの後ろに BCC がある場合は、BCC のバイト数分まで受信します。
コマンド設定： 定数（16進数）'02' '31' '32' '33'

受信データ：

デバイス アドレス

定数（16進数）<[LDR 0100] N 2 2 U> '34' '35' '0d'

開始コード02h

BCC

BCC(1 0 XOR N 1)

終了コード0dh

受信開始コードで受信を開始し、最大コマンド長分まで受信します。
コマンド設定：定数（16進数）デバイス アドレス［可変あり］'02' '31' '32' <[LDR 0100] N 2V 2 U>

受信データ：

登録定数（16進数）<<1:”AB” 2:”CD” [LDR 0200]>>

開始コード02h

終了コードなし

最大コマンド長
受信あり

受信キャラクタ間タイムアウトが発生した場合は、受信を終了します。
［可変あり］ 定数（16進数）
コマンド設定：定数（16進数）デバイス アドレスあり

'02' '31' '32'

受信データ：なし<[LDR 0100] N 2V 2 U>

開始コード02h'03'

登録定数（16進数）<<1:”AB” 2:”CD” [LDR 0200]>>

受信キャラクタ間タイム アウト発生

終了コードなし

受信開始コードで受信を開始し、コマンド長分まで受信します。
［可変なし］
コマンド設定：定数（16進数）デバイス アドレス
受信データ：なし'02' '31' '32'<[LDR 0100] N 2 2 U>

登録定数（16進数）<<1:”AB” 2:”CD” [LDR 0200]>>

開始コード02h

終了コードなし

コマンド長
受信はじめから受信を開始し、終了コードで受信を終了します。

なし

あり

あり
なし

コマンド設定：登録定数（16進数）

デバイス アドレス

定数（16進数）

受信データ：<<1:”AB” 2:”CD” [LDR 0200]>><[LDR 0100] N 2 2 U>

'34' '35' '0d'

開始コードなし

終了コード0dh

受信

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-79

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

開始コード

終了コード

可変

受信の終了動作
はじめから受信を開始し、最大コマンド長分まで受信します。
コマンド設定：スキップ

受信データ：SKIP(2)

定数（文字） デバイス アドレス［可変あり］“123”<[LDR 0100] N 2V 2 U>

開始コードなし

終了コードなし

最大コマンド長
受信あり
受信キャラクタ間タイムアウトが発生した場合は、受信を終了します。

なし

なし

コマンド設定：スキップ

受信データ：SKIP(2)

定数（文字） デバイス アドレス
［可変あり］“123”<[LDR 0100] N 2V 2 U>

開始コードなし

終了コードなし
受信キャラクタ間タイム アウト発生

受信はじめから受信を開始し、コマンド長分まで受信すると終了します。
［可変なし］
コマンド設定：デバイス アドレス
受信データ：なし<[LDR 0100] N 2 2 U>

登録定数（16進数）

BCC<<1:”AB” 2:”CD” [LDR 0200]>>

BCC(1 0 XOR N 1)

開始コードなし

終了コードなし

コマンド長
受信• 開始コードと終了コードの両方を設定した受信コマンドの動作条件が複数同時に成立した場合、それらのコマンドの受信処理を実行します。受信処理の結果によって、エラーなしのコマンドとエラーありのコマンドが混在することがありますので、注意してください。
• 開始コードまたは終了コードのどちらかを設定していない受信コマンドの動作条件が成立中で、他のコマンドの動作条件が成立中のとき、このコマンドのみが受信処理されます。開始コードまたは終了コードのどちらかを設定していないコマンドが複数ある場合は、プロトコルを管理する番号の最も大きいコマンドが処理されます。
• 開始コードを設定している受信コマンドの開始コードが受信できない場合は、受信データはすべて読み捨てられ、破棄されます。エラーにもなりません。
• 開始コードと終了コードを設定した受信コマンドの場合、開始コードを受信したあとで、動作条件が成立しているすべての受信コマンドの終了コードと一致しないデータを受信し続ければ、受信最大バイト数分を受信した時点で、受信を終了します。

3-80

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

5.4

ユーザー通信設定例
ユーザー通信の設定例とコマンドの動作について説明します。

●例 1次のコマンドを作成するユーザー通信プロトコルの設定例と、コマンドの動作について説明します。
• 動作条件のデバイス アドレスが 1 になると、定数（16 進数）、定数（文字）、デバイス アドレス、定数（16 進数）のコマンド設定を使用してデータを送信する送信コマンド• 動作条件のデバイス アドレスが 1 のとき、外部機器から送信されたデータに対して、定数（16 進数）、定数（文字）、デバイス ア
ドレス、定数（16 進数）のコマンド設定を使用して受信処理をし、データをデバイス アドレスに格納する受信コマンド■［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［ユーザー通信］タブの設定
項目

設定

プロトコル名Sample1

受信キャラクタ間タイムアウト

30（×100 ミリ秒）

送信コマンド：［コマンド設定］ダイアログボックスの設定
項目

設定

種類

送信

動作条件

ビット立上り、デバイス アドレス：LM 100

完了デバイス アドレス

LM 101

ステータス デバイス アドレス

LDR 110

送信ウェイト50（×100 ミリ秒）

コメント

TXD command

コマンド［データ設定］ダイアログボックスの設定

定数（16 進数）

‘05’

定数（文字）“D”

デバイス アドレス

変換タイプ：10 進数→ ASCII、バイト数 4、ワード数 1、
デバイス アドレス：LDR100

定数（16 進数）

‘0D’

送信コマンドの動作

送信コマンドのデータ“デバイス アドレス”のLDR100が1234（10進）のとき、動作条件のLM100 の値を0から1にしてコマンドの送信を開始します。
送信データは送信ウェイト時間（5 秒）後、送信されます。送信データは次のとおりです。
コマンド設定：送信データ：

定数（16進数） 定数（文字）

EQN
(05h)

D
(44h)

1
(31h)

デバイス アドレス

2
(32h)

3
(33h)

定数（16進数）

4
(34h)

CR
(0Dh)

• 送信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM 101 の値が 1 になります。
• ステータス デバイス アドレス LDR 110 のアドレス番号 +0 の各ビットの値が 0 であれば、エラーなしで送信を完了しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-81

3

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信

受信コマンド：［コマンド設定］ダイアログボックスの設定
項目

設定

種類

受信

動作条件

ON 中、デバイス アドレス：LM101

完了デバイス アドレスLM102

完了デバイス アドレスを自動にクリアしないなし

ステータス デバイス アドレス

LDR130

受信タイムアウト0（受信タイムアウトなし）

コメント

RXD command

コマンド［データ設定］ダイアログボックスの設定

定数（16 進数）

‘02’

定数（文字）“D”

デバイス アドレス

変換タイプ：ASCII → 16 進数、バイト数 4、ワード数 1、
デバイス アドレス：LDR120、間接 デバイス アドレス：LDR100

定数（16 進数）

‘0D’

受信コマンドの動作

1 送信コマンドのデータ送信が完了すると LM101の値が 1になり、動作条件も同じデバイス アドレスを指定しているためユーザー通信が受信待ちになります。

2 外部機器よりデータを送信し、送信されたデータを受信処理します。
受信データは次のとおりです。
コマンド設定：受信データ：

定数（16進数） 定数（文字）

STX
(02h)

D
(44h)

1
(31h)

デバイス アドレス

2
(32h)

3
(33h)

定数（16進数）

4
(34h)

CR
(0Dh)

送信時に LDR100 の値に 100 を書き込んだため、LDR120 から +100 オフセットしたデバイス アドレス LDR220 に格納されます。

デバイス アドレスの値
LDR120：0000
LDR121：0000
LDR230=100
LDR220：1234h• 受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM102 の値が 1 になります。
• ステータス デバイス アドレス LDR 130 のアドレス番号 +0 の各ビットの値が 0 であれば、エラーなしで受信を完了しています。

3-82

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信●例 2
次のコマンドを作成するユーザー通信プロトコルの設定例と、コマンドの動作について説明します。
• 動作条件のデバイス アドレスが 1 になると、定数（16 進数）、登録定数（文字）、デバイス アドレス、BCC、定数（16 進数）のコマンド設定を使用してデータを送信する送信コマンド• 動作条件のデバイス アドレスが 1 のとき、外部機器から送信されたデータに対して、定数（16 進数）、登録定数（文字）、スキッ
プ、デバイス アドレス、BCC、定数（16 進数）のコマンド設定を使用して受信処理をし、データをデバイス アドレスに格納する
受信コマンド

接
続
機
器
と
の
通
信

■［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［ユーザー通信］タブの設定
項目

設定

プロトコル名Sample2

受信キャラクタ間タイムアウト

30（×100 ミリ秒）

送信コマンド：［コマンド設定］ダイアログボックスの設定
項目

設定

種類

送信

動作条件

ビット立上り、LM 200

完了デバイス アドレス

LM 201

ステータス デバイス アドレス

LDR 220

送信ウェイト0（×100 ミリ秒）
TXD command

コメント

定数（16 進数）

コマンド
［データ設定］ダイアログボックスの設定‘05’

登録定数（文字）

10:“AB”、20:“CD”、インデックス デバイス アドレス：LDR200

デバイス アドレス

無変換、上位バイトから、バイト数 2、ワード数 2、デバイス アドレス：LDR 210

BCC

計算開始位置：1、計算終了位置 0、XOR、
16 進数→ ASCII、2 バイト

定数（16 進数）

‘0D’‘0A’

送信コマンドの動作

1 送信コマンドのデータ “ 登録定数（文字）” の LDR200 に 10（10 進）を書き込みます。
“AB” が選択されます。

インデックス番号
10：
登録数：2
20：

データ
AB
CD

送信データ
インデックス デバイス アドレス
LDR200=10

A
(41h)

B
(42h)

送信順

2 送信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” の LDR210 に 3132h、LDR211 に 3334h を書き込みます。
3 動作条件の LM200 の値を 0 から 1 にしてコマンドを送信します。
送信データは次のとおりです。
コマンド設定：送信データ：

定数（16進数） 登録定数（文字）

EQN
(05h)

A
(41h)

B
(42h)

１
(31h)

デバイス アドレス

2
(32h)

3
(33h)

BCC

4
(34h)

0
(30h)

2
(32h)

定数（16進数）

CR
(0Dh)

LF
(0Ah)

• 送信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM201 の値が 1 になります。
• ステータス デバイス アドレス LDR 220 のアドレス番号 +0 の各ビットの値が 0 であれば、エラーなしで送信を完了しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3

3-83

5 ユーザー通信

受信コマンド：［コマンド設定］ダイアログボックスの設定
項目

設定

種類

受信

動作条件

ON 中、デバイス アドレス：LM 202

完了デバイス アドレス

LM 203

完了デバイス アドレスを自動にクリアしないなし

ステータス デバイス アドレス

LDR 300

受信タイムアウト0（受信タイムアウトなし）

コメント

RXD command

コマンド［データ設定］ダイアログボックスの設定

定数（16 進数）

‘02’

登録定数（文字）

10:“AB”、20:“CD”、インデックス デバイス アドレス：LDR230

スキップ

2 バイト

デバイス アドレス

変換タイプ：無変換、上位バイトから、バイト数 2、ワード数 2、デバイス アドレス：LDR 240、間接 デバイス アドレス：LDR 230

BCC

計算開始位置：1、計算終了位置 0、XOR、
16 進数→ ASCII、2 バイト

定数（16 進数）

‘0D’‘0A’

受信コマンドの動作

1 動作条件の LM202 の値を 0 から 1 にしてユーザー通信を受信待ちにします。
2 外部機器よりデータを送信し、送信されたデータを受信処理します。
受信データは次のとおりです。
コマンド設定：定数（16進数） 登録定数（文字）

STX
(02h)

受信データ：

A
(41h)

B
(42h)

デバイス アドレス

スキップ

C
(43h)

D
(44h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

定数（16進数）

BCC

4
(34h)

0
(30h)

2
(32h)

CR
(0Dh)

LF
(0Ah)

• 受信データと文字データを比較し、一致したインデックス番号の値 10（10 進）をインデックス デバイス アドレス LDR230 に格納します。

受信したデータ
A
(41h)

B
(42h)

比較

インデックス番号
10：
登録数：2
20：

データ
AB
CD

インデックス デバイス アドレスの値（10進）
LDR230：10

受信順• 受信コマンドのデータ “ スキップ ” で 43h,44h の 2 バイト分を読み捨てます。
• 受信コマンドのデータ “ デバイス アドレス ” の間接 デバイス アドレス LDR 230 が 10（10 進）となるため、+10 オフセットしたデバイス アドレス LDR250、LDR251 にデータが格納されます。

デバイス アドレスの値
LDR240： 0000h
LDR241： 0000h
LDR230=10
LDR250：3132h• 受信コマンドのデータ “BCC” で “［STX］ABCD1234” を BCC 計算し、3032h と比較します。
- 計算開始位置 1、計算終了位置 0 の場合、“［STX］ABCD1234” の範囲を計算します。

計算開始位置： （1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

STX
(02h)

A
(41h)

B
(42h)

C
(43h)

D
(44h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

計算終了位置： （8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（0）

BCCの計算対象データ

3-84

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

0
(30h)

2
(32h)

CR
(0Dh)

LF
(0Ah)

5 ユーザー通信- 計算方式 “XOR” で BCC 計算します。
02h^41h^42h^43h^44h^31h^32h^33h^34h^=02h- BCC 計算結果が “0002h” の場合、変換後のデータは “3032h” になります。

データ
0002h

0
(30h)

2
(32h)

3

16進数→ASCII- 変換後のデータが “3032h” の場合、受信データの BCC 部分と比較するデータは “3032h” になります。

変換後のデータ（2バイト目）（1バイト目）

0
(30h)

2
(32h)

バイト数：2

比較データ
0
(30h)

2
(32h)

- 受信データの BCC 部分と比較データを比較します。
次の受信データで、比較データが 2 バイトの 3032h のとき、BCC 部分のデータは 3032h のため、比較データと一致します。
一致しない場合は、ステータス デバイス アドレスの BCC エラー（アドレス番号 +0 のビット 0）が 1 になります。

受信データ
STX
(02h)

A
(41h)

BCC部分
B
(42h)

C
(43h)

D
(44h)

1
(31h)

2
(32h)

3
(33h)

4
(34h)

0
(30h)

2
(32h)

CR
(0Dh)

LF
(0Ah)

一致
比較データ
0
(30h)

2
(32h)

• 受信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM203 の値が 1 になります。
• ステータス デバイス アドレス LDR300 のアドレス番号 +0 の各ビットの値が 0 であれば、エラーなしで受信を完了しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-85

接
続
機
器
と
の
通
信

5 ユーザー通信●例 3
次のコマンドを作成するユーザー通信プロトコルの設定例と、コマンドの動作について説明します。
動作条件のデバイス アドレスが 1 のとき、定数（16 進数）、定数（文字）、定数（16 進数）、BCC、定数（16 進数）のコマンド設定を使用してデータを送信する送信コマンド■［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［ユーザー通信］タブの設定
項目

設定

プロトコル名Sample3

受信キャラクタ間タイムアウト－（設定できない）

インチング機能

使用する

実行間隔

10（×10 ミリ秒）

送信コマンド：［コマンド設定］ダイアログボックスの設定
項目

設定

種類

インチング

ファンクション キー

F7

動作条件

条件成立中、LSD31==5

完了デバイス アドレス

LM 301

ステータス デバイス アドレス

LDR 330

送信ウェイト－（設定できない）
TXD Inching command

コメント

コマンド
［データ設定］ダイアログボックスの設定

定数（16 進数）

‘01’

定数（文字）“K”

定数（16 進数）‘'31''01'

BCC

計算開始位置：1、計算終了位置 0、XOR、
16 進数→ ASCII、2 バイト

定数（16 進数）

‘0D’

送信コマンドの動作

動作条件の LSD31 の値が 5 のとき、ファンクション キー F7 を押して、100 ミリ秒間隔でコマンドを送信します。
送信データは次のとおりです。
コマンド設定：送信データ：

定数（16進数）定数（文字） 定数（16進数）

SOH
(01h)

K
(4Bh)

1
(31h)

SOH
(01h)

BCC

0
(30h)

定数（16進数）

2
(32h)

CR
(0Dh)

• 送信が正常に終了すると、完了デバイス アドレス LM301 の値が 1 になります。
• ステータス デバイス アドレス LDR 330 のアドレス番号 +0 の各ビットの値が 0 であれば、エラーなしで送信を完了しています。

3-86

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 ユーザー通信

5.5

ユーザー通信用結線図
ユーザー通信を使用して本体ユニットと外部機器を接続する場合、次の結線図を参考にしてください。

■ シリアル インターフェイス 1（RS232C）

外部機器(RS232C)
名称
ピン番号
FG
RD
SD
SG
-

外部機器(RS232C)
名称
ピン番号
FG
RD
SD
SG
-

シールド線

シールド線

3

FT2J/1J形、HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G形（端子台）
ピン番号
名称
1
SD
2
RD
3
RS
4
CS
5または10*1
SG

接
続
機
器
と
の
通
信

HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形（コネクタ）
ピン番号
名称
カバー
FG
3
SD
2
RD
7
RS
8
CS
5
SG

■ シリアル インターフェイス 1（RS422/485）
外部機器(RS422/485)
名称
ピン番号
FG
SDA
SDB
RDA
RDB
SG
-

シールド線

外部機器(RS422/485)
名称
ピン番号
SDA
SDB
RDA
RDB
SG
-

シールド線

外部機器(RS422/485)
名称
ピン番号
SDA
SDB
RDA
RDB
SG
-

シールド線

FT2J/1J形、HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G形（端子台）
ピン番号
名称
8
RDA(RD+)
9
RDB(RD-)
6
SDA(SD+)7
SDB(SD-)
5または10*1
SG
HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形（コネクタ）
ピン番号
名称
カバー
FG
1
RDA(RD+)
6
RDB(RD-)
4
SDA(SD+)SDB(SD-)95SG
HG1P形（コネクタ）
ピン番号
名称
1
FG
3
RDA+/TP1+
2
RDB-/TP15
SDA+/TP0+
SDB-/TP04
6
SGTERM に対応するピン番号は存在しません。必要に応じて終端抵抗を挿入してください。設定方法は、WindO/I-NV4 接続
機器設定マニュアルの「第 1 章 3 配線する際の注意点」を参照してください。

■ シリアル インターフェイス 2
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形（端子台）
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のシリアル インターフェイス 2 の結線図については、3-87 ページ「シリアル イ
ンターフェイス 1（RS232C）」および 3-87 ページ「シリアル インターフェイス 1（RS422/485）」の端子台を参照ください。
*1

FT1J 形、HG1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3-87

6 サブホスト通信

6

サブホスト通信
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

6.1

概要
サブホスト通信とは、本体ユニットの HMI リンクレジスタ（LLR）を使用して接続機器と通信するための機能です。
HMI リンクレジスタ（LLR）に対して接続機器のデバイス アドレスを割り付けます。本体ユニットは HMI リンクレジスタ（LLR）への読み書きを要求されると、割り付けられた接続機器のデバイス アドレスに対して読み書きを実行し、実行結果を HMI リンクレジ
スタ（LLR）に格納します。

本体ユニット

HMI リンクレジスタ

接続機器のデバイス アドレス

LLR0

1

M1 を割り付け

LLR1

5678

D1 を割り付け

ビットスイッチ
書込デバイス アドレス：LLR0

サブホスト通信0

数値表示器
読出デバイス アドレス：LLR1

5678

読み出し

書き込み

1

D1：

5678

M1：

接続機器

6.2

対応プロトコルと通信ドライバ
サブホスト通信で使用できるプロトコルと通信ドライバは、次のとおりです。
プロトコル

通信ドライバ

MICROSmart

メーカー：IDEC
通信ドライバ：OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(RS232C/485)

Modbus RTU Master

メーカー：Modbus
通信ドライバ：Modbus RTU Master

各プロトコルで使用できる機器、通信ケーブルの結線、および使用可能なデバイス アドレスについては、3-87 ページ「5.5 ユーザー通信用結線図」および WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルの「第 2 章 接続機器との接続」を参照してください。

3-88

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 サブホスト通信

6.3

HMI リンクレジスタ（LLR）の割り付け
サブホスト通信での HMI リンクレジスタ（LLR）の割り付けの設定と動作について説明します。

● HMI リンクレジスタ（LLR）の設定例
シリアル インターフェイス (COM1) と接続機器をデバイス リンク通信で接続し、シリアル インターフェイス (COM2) と接続機器をサブホスト通信で接続します。
サブホスト通信で使用する HMI リンクレジスタ（LLR）に、次の接続機器のデバイス アドレスを割り付けます。

■［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス設定］タブの設定
インターフェイス

機能

COM1

接続機器との通信 1

COM2

サブホスト通信■［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［サブホスト通信］タブの設定
項目

設定
MICROSmart

プロトコル

HMI リンクレジスタ（LLR）のデバイス アドレス割り付けLLR0

0:D0100

LLR1

0:M0002

LLR2

1:D100-1

LLR3

2:D101例） 各部品に次の HMI リンクレジスタ（LLR）を設定した場合
数値表示器の読出デバイス アドレス：

LLR0

数値入力器の読出デバイス アドレス：

LLR3

ビットスイッチの書込デバイス アドレス： LLR1
LLR2

ランプの起動デバイス アドレス：
数値表示器
読出デバイス アドレス：LLR0

本体ユニット
接続機器
1234

数値入力器
読出デバイス アドレス：LLR3

2222

COM1
ランプ
起動デバイス アドレス：LLR2

ビットスイッチ
書込デバイス アドレス：LLR1

COM2

OFF図形

ON図形

読み出し

書き込み

HMI リンクレジスタ（LLR）
LLR0

1234

LLR1

1

LLR2

1

LLR3

2222

M2：

読み出し

D100：

1234

0

1

書き込み

接続機器
（接続機器 ID：0）

読み出し

接続機器
（接続機器 ID：1）
0

1

書き込み

接続機器
（接続機器 ID：2）
D101：

2222

D100-1：

HMI リンクレジスタ（LLR）にはスクリプトやワード書込で頻繁に書き込まないでください。接続機器からのデータの読み出しが遅くなる場合があります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-89

3

接
続
機
器
と
の
通
信

6 サブホスト通信

6.4

サブホスト通信の設定手順
サブホスト通信の設定手順について説明します。

● 通信インターフェイスにサブホスト通信を設定する
1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［通信インターフェイス］タブをクリックします。

3 ［インターフェイス構成］でサブホスト通信で使用するインターフェイスを選択し、［インターフェイス設定］の［機能］で “ サブホスト通信 ” を選択します。

［サブホスト通信］タブが表示されます。

サブホスト通信は、シリアル インターフェイス (COM1*1、COM2*1、COM*2 または SERIAL1*3) のいずれかで使用できます。複数の通信インターフェイスで同時に使用することはできません。

*1
*2
*3

3-90

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG1G/1P 形のみ
HG2G-5T 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 サブホスト通信

4 ［インターフェイス設定］の設定項目を設定します。
■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

詳細は、4-41 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “COM1”、“COM2”、“COM2(RS232C)”、“COM2(RS422/485)” を選択した
場合」を参照してください。

■ HG2G-5T 形、HG1G/1P 形 *1

詳細は、4-42 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “SERIAL1(RS232C)”、“SERIAL1(RS422/485)”、“COM(RS232C)”、“COM(RS422/
485)” を選択した場合」を参照してください。

5 ［サブホスト通信］タブをクリックします。

6 ［プロトコル］で使用するプロトコルを “MICROSmart” または “Modbus RTU Master” から選択します。

*1

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-91

3

接
続
機
器
と
の
通
信

6 サブホスト通信

7 ［設定一覧］の［アドレス番号］で使用する HMI リンクレジスタ（LLR）に接続機器のデバイス アドレスを割り付けます。
詳細は、4-63 ページ「第 4 章

3.7 ［サブホスト通信］タブ」を参照してください。

8 ［OK］ボタンをクリックします。
これで通信インターフェイスへのサブホスト通信の設定は完了です。

3-92

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 サブホスト通信

6.5

エラー情報
サブホスト通信のエラー情報を監視および通信を制御することができます。

● すべてのスレーブ番号のエラー情報を監視する
サブホスト通信で通信しているすべての接続機器とのエラー情報を監視できます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［サブホスト通信］タブで設定します。［すべてのスレーブ番号のエラー情報を一括して監視する］チェックボックスをオンにし、エラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
ビット

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

R

R

5

4

3

2

1

R

R/W

0

内容

Read/Write

ビット

機能

R
内容

予約

－

1

初期化

サブホスト通信のエラー情報に関する値をすべて初期化します。
1 を書き込むと初期化を実行し、初期化が完了すると 0 になります。
［各スレーブ番号のエラー情報を個別に監視する］チェックボックスで設定したデバイ
ス アドレスの各スレーブ番号のエラー情報も初期化されます。

2

初回読み出し完了

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたすべてのデバイス アドレスの読み出し完了時に 1 になります。

3

予約

4

エラー発生中5

予約

6

読み出しエラー履歴

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アドレスで読み出しエラーが発生すると 1 になります。読み出しエラーから復帰しても 0 になりません。
0 にするには、1 ビット目（初期化）に 1 を書き込んでください。

7

書き込みエラー履歴

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アドレスで書き込みエラーが発生すると 1 になります。書き込みエラーから復帰しても 0 になりません。
0 にするには、1 ビット目（初期化）に 1 を書き込んでください。

0

8 ～ 15－
HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アドレスで通信エラーが発生している間は 1 になります。通信エラーから復帰すると 0 になります。
－

－

予約

通信エラーが発生した場合は• 接続機器との通信エラーが発生していませんか？
→ケーブル、通信設定を確認してください• 範囲外のデバイス アドレスに対して読み書きしようとしていませんか？
→使用可能なデバイス アドレスを確認し、設定を変更してください。
サブホスト通信機能を使用する際は、エラー情報を確認しながらシステムの運用をお勧めします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3-93

3

接
続
機
器
と
の
通
信

6 サブホスト通信● 各スレーブ番号のエラー情報を監視する
サブホスト通信で通信している接続機器ごとにエラー情報を監視できます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［サブホスト通信］タブで設定します。［各スレーブ番号のエラー情報を個別に監視する］チェックボックスをオンにし、エラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。割り付けた内部デバイスを先頭に、256 ワードのアドレス番号を占有して各スレーブ番号の情報を格納します。スレーブ番号は先頭を 0 番として 255 番まで割り当てられます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

ビット

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

R

R

5

4

3

2

1

0

内容

Read/Write

ビット

機能

0

接続設定

1

予約

2

初回読み出し完了

3

予約

4

エラー発生中

5

予約

6

7

8 ～ 15

R

R

R/W

内容
該当スレーブ番号の接続機器との通信を指定します。
1 のとき接続機器と通信し、0 のとき接続機器と通信しません。
HMI リンクレジスタ（LLR）に該当スレーブ番号のデバイス アドレスを登録すると、このビットの初期値は 1 になります。
－
該当スレーブ番号の HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたすべてのデバイス アドレ
スの読み出し完了時に 1 になります。
－
該当スレーブ番号の HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アド
レスで通信エラーが発生している間は 1 になります。通信エラーから復帰すると 0 になります。
－

読み出しエラー履歴

該当スレーブ番号の HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アド
レスで読み出しエラーが発生すると 1 になります。読み出しエラーから復帰しても 0 になりません。
0 にするには、［すべてのスレーブ番号のエラー情報を一括して監視する］チェックボッ
クスの 1 ビット目（初期化）に 1 を書き込んでください。

書き込みエラー履歴

該当スレーブ番号の HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたいずれかのデバイス アド
レスで書き込みエラーが発生すると 1 になります。書き込みエラーから復帰しても 0 になりません。
0 にするには、［すべてのスレーブ番号のエラー情報を一括して監視する］チェックボッ
クスの 1 ビット目（初期化）に 1 を書き込んでください。
－

予約● 通信エラーのスレーブ番号をスキップして、運転を続ける
通信エラーが発生した場合に、通信エラーが発生しているスレーブ番号への接続を一時的に停止し、次のスレーブ番号へ接続することができます。［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［サブホスト通信］タブで設定します。［通信エラーのスレーブ番号をスキップして運転を続ける］チェックボックスをオンにします。
［通信エラーのスレーブ番号をスキップして運転を続ける］チェックボックスをオフにしている場合は、通信エラーが解消されるま
でエラーが発生しているスレーブ番号へ接続したままになります。

3-94

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第4章

プロジェクトプロジェクトとは本体ユニットを運転するための各種設定や画面などのデータ群のことを指します。本体ユニットの画面や動作の設定を行う前に、まず、WindO/I-NV4 を用いてプロジェクトを作成する必要があります。この章ではプロジェクト作成時の各種設定を説明します。

1

WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プロジェクト データを新規作成する● 表示されるダイアログボックスに従ってプロジェクト データを新規作成する表示されるダイアログボックスに従って順に設定し、プロジェクト データを作成します。

1をクリックし、［新規作成］をクリックします。
［機種の選択］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4

4-1

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

2 ［機種］、［形番］、および［設置方向］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
［通信ドライバの選択］ダイアログボックスが表示されます。

■ 機種

本体ユニットの機種を選択します。

■ 形番

選択した本体ユニットに属する形番のリストが表示されます。使用する形番を選択します。

■ 設置方向

本体ユニット の設置方向を選択します。対応している表示の向きは機種によって異なります。

4-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G 形：“ 横置き ”、
“ 縦置き
（左回り）
”、“縦置き（右回り）”、“横置き（180 度回転）”

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：“ 横置き ”、“ 縦置き（左回り）”、“ 縦置き（右回り）”

HG1P 形：“ 横置き ”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

3 ［メーカー］、［通信ドライバ］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ メーカー

使用する接続機器のメーカー名を選択します。

■ 通信ドライバ

選択したメーカーの通信ドライバ一覧が表示されます。使用する通信ドライバを選択します。

■ デバイス アドレスの表記法

デバイス アドレスの記述形式を選択します。

Allen-Bradley：

Allen-Bradley の形式で入力します。
例） B 10:123/5

WindO/I-NV4：

WindO/I-NV4 の形式で入力します。
例） B 1012305［メーカー］で “Allen-Bradley” を選択した場合のみ設定できます。
［戻る］ボタンをクリックすると、［機種の選択］ダイアログボックスに戻り、設定を変更できます。

これでプロジェクト データの作成は完了です。
続いて、画面を作成します。詳細は、5-15 ページ「第 5 章

3.1 ベース画面のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-3

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.2

プロジェクト データを開く● プロジェクト データを開く
作成済みのプロジェクト データを開きます。

1をクリックし、［開く］をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

2 ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

プロジェクト データにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4
以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブにある［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］チェックボックスの設定によって、入力するパスワードが異なります。
オンの場合は、［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］で設定したパスワードを入力してください。
オフの場合は、Administrator のセキュリティグループが割り付けられているユーザー アカウントのパスワードを入力してください。
詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
続いて、画面を開きます。詳細は、5-4 ページ「第 5 章

2.2 画面を開く」を参照してください。

プロジェクト データは、次の方法でも開くことができます。
をクリックし、［最近使用したプロジェクト］の一覧からプロジェクト データをクリックする

4-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.3

プロジェクト データを保存する● プロジェクト データを保存する
編集中のプロジェクト データを上書き保存します。

をクリックし、［上書き保存］をクリックします。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プロジェクト データを新規作成した場合は、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
プロジェクト名を入力し、［保存］ボタンをクリックしてください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-5

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作● 別のプロジェクト名で保存する
編集中のプロジェクト データに別の名前を付けて保存します。

1をクリックし、［名前を付けて保存］をクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

2 プロジェクト名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

• プロジェクト名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:<>?\|• 読み取り専用のフォルダーや WindO/I-NV4 の作業用フォルダー（"~" で始まるテンポラリフォルダー）には、プロジェ
クト データを作成できません。

4-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.4

プロジェクト データを印刷する
編集中のプロジェクト データの設定内容や画面イメージなどを印刷します。

1をクリックし、［印刷］、［印刷設定］をクリックします。
［印刷設定］ダイアログボックスが表示されます。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

印刷設定を完了している場合は、をクリックし、［印刷］、［印刷］をクリックすると、すぐに印刷を開始できます。

2 （印刷項目）で印刷する項目のチェックボックスをオンに、各項目を必要に応じて設定します。
項目を選択すると、右側の（詳細設定）に設定内容が表示されます。

（印刷項目）（詳細設定）

3 ［出力先］を選択し、［印刷］ボタンをクリックします。
■ プリンタパソコンに接続しているプリンタに印刷します。
Windows の［印刷］ダイアログボックスが表示されます。詳細は Windows のヘルプを参照してください。

■ Word 文書

ワードファイルを出力します。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。保存する場所とファイル名を指定し、［保存］ボタンをクリックします。
パソコンに Microsoft Office がインストールされていない場合、ワードファイルを出力できません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-7

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作●［印刷設定］ダイアログボックス
印刷する項目とその詳細は、［印刷設定］ダイアログボックスで設定します。

（印刷項目）（詳細設定）■（印刷項目）印刷する項目のチェックボックスをオンにします。

*1
*2
*3

4-8

表紙：

表紙の項目を選択して入力し、印刷します。詳細は、4-10 ページ「表紙」を参照してください。

プロジェクト設定：

プロジェクト設定の設定項目を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-11 ページ「プロジェクト設定」を参照してください。

アラーム履歴設定：

アラーム履歴設定の印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-12 ページ「アラーム
履歴設定」を参照してください。

データ履歴設定：

データ履歴設定の印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-12 ページ「データ履歴
設定」を参照してください。

操作履歴設定：操作履歴設定の［記録の対象となる操作］、［一括出力］、［逐次出力］を印刷します。

レシピ設定：

レシピ設定の［設定一覧］を印刷します。

データ コピー設定 *1：

データ コピー設定の印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-13 ページ「データ コ
ピー設定」を参照してください。

予防保全設定：予防保全設定の［設定一覧］を印刷します。

E メール設定：

E メール設定の印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-14 ページ「E メール設定」
を参照してください。

SNS 設定 *1：

SNS 設定の印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-14 ページ「SNS 設定」を参照
してください。

ファイル転送：ファイル転送設定の［設定一覧］を印刷します。

FTP サーバー マネージャー：

FTP サーバー マネージャーの［設定一覧］を印刷します。

サウンド設定 *2：

サウンド設定の（設定一覧）を印刷します。

マルチメディア機能設定 *3：

マルチメディア機能設定の［動画ファイル リスト］、
［イベント録画機能を使用する］、［入力信号］
を印刷します。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

ユーザー アカウント：

ユーザー アカウントの［番号］、［ユーザー名］、［セキュリティグループ］、［オプション］タブの設定内容を印刷します。

セキュリティ設定：

セキュリティ設定の［番号］、［グループ名］、許可されている［操作］、カスタム Web ページの権限を印刷します。

グローバル スクリプト：

グローバルス クリプトの［設定一覧］を印刷します。

スクリプト マネージャー：

スクリプト マネージャーの印刷対象を選択し、設定内容を印刷します。詳細は、4-15 ページ「スクリプト マネージャー」を参照してください。

テキスト マネージャー：

テキスト グループを選択し、（テキスト一覧）を印刷します。詳細は、4-15 ページ「テキスト マ
ネージャー」を参照してください。

タグ エディタ：プロジェクトで使用しているデバイス アドレスとそのタグ名およびコメントを印刷します。

画面：

画面の設定、配置しているオブジェクトの一覧、画面イメージなどを印刷します。詳細は、4-16
ページ「画面」を参照してください。

■（詳細設定）（印刷項目）でチェックボックスをオンにした項目の詳細をそれぞれ設定します。設定した内容が印刷フォーマットに従って印刷されます。
（印刷項目）で項目を選択すると、（詳細設定）に設定内容が表示されます。

■ 出力先

印刷時の出力先を選択します。

プリンタ：

パソコンに接続しているプリンタに印刷します。

Word 文書：

ワードファイルを出力します。

パソコンに Microsoft Office がインストールされていない場合、ワードファイルを出力できません。

■［印刷プレビュー］ボタン［印刷プレビュー］ダイアログボックスが表示されます。用紙に印刷するレイアウトのイメージがプレビュー表示されます。プレ
ビューを確認しながらレイアウトを設定できます。詳細は、4-17 ページ「［印刷プレビュー］ダイアログボックス」を参照してください。
パソコンに Internet Explorer 8 以降がインストールされていない場合、印刷プレビューが正しく動作しません。

■［印刷］ボタン［出力先］で “ プリンタ ” を選択した場合は、Windows の［印刷］ダイアログボックスが表示されます。詳細は Windows のヘルプを参照してください。
［出力先］で “Word 文書 ” を選択した場合は、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。保存する場所とファイル名を指定し、［保存］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-9

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

表紙■ 作画画面情報

プロジェクト データの情報について、印刷する項目のチェックボックスをオンにします。
タイトル：

プロジェクト データのタイトルを入力します。最大文字数は 90 文字、3 行です。

作成日：

プロジェクト データの作成日を選択します。

納品日：

プロジェクト データの納品日を選択します。

管理番号：

プロジェクト データの管理番号を入力します。最大文字数は 60 文字です。

バージョン番号：バージョン番号を入力します。最大文字数は 60 文字です。

■ 作成者情報プロジェクト データの作成者について、印刷する項目のチェックボックスをオンにします。
社名：

会社の名前を入力します。最大文字数は 60 文字、2 行です。

住所：

会社の住所を入力します。最大文字数は 120 文字、4 行です。

部署：

会社の部署を入力します。最大文字数は 60 文字、2 行です。

氏名：作成者の氏名を入力します。最大文字数は 60 文字です。

電話番号：

会社の電話番号を入力します。最大文字数は 60 文字です。

FAX 番号：

会社の FAX 番号を入力します。最大文字数は 60 文字です。

■ 補足情報プロジェクト データの作成者について、印刷する項目のチェックボックスをオンにします。
コメント：

プロジェクト データのコメントを入力します。

改行は 2 文字としてカウントします。

4-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

プロジェクト設定

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 印刷内容印刷するプロジェクト設定のチェックボックスをオンにします。
システム設定：［システム設定］タブの設定一覧が印刷されます。

通信インターフェイス：

設定している［インターフェイス］および［機能］と、その［インターフェイス設定］が印刷されます。

通信ドライバ：

設定している接続機器の（機能）と、その［メーカー］、［通信ドライバ］が印刷されます。

通信ドライバ ネットワーク： ［設定一覧］が印刷されます。［接続機器との通信］が “ 使用しない ” の接続機器の設定は、印刷されません。
ユーザー通信：［プロトコル名］が印刷されます。［プロトコル名］が “ 使用しない ” の場合は、印刷されません。

オートラン：［USB オートラン機能を有効にする］、［USB メモリが挿入された時にサブ画面を表示する］の設定が印刷されます。

Web サーバー：［Web サーバー］タブのすべての設定が印刷されます。

FTP サーバー：［FTP サーバー］タブのすべての設定が印刷されます。

増設モジュール *1：［増設モジュール］タブのすべての設定が印刷されます。

外部メモリ：［外部メモリ］タブのすべての設定が印刷されます。

E メール：［E メール］タブのすべての設定が印刷されます。

サブホスト通信 *2：［サブホスト通信］タブのすべての設定が印刷されます。

O/I リンク：［機能］に “O/I リンク マスタ ” が設定されている場合は、［使用スレーブ局］が印刷されます。
［機能］に “O/I リンク スレーブ ” が設定されている場合は、［O/I リンク局］が印刷されます。

フォント / 漢字辞書データ *2：［使用する拡張フォント］および［漢字入力モードを使用する］の設定が印刷されます。
プリンタ *1：
内部時計*3［プリンタ］タブのすべての設定が印刷されます。

：［内部時計］タブのすべての設定が印刷されます。

ネットワーク - BACnet/IP 設定 *4：
ネットワーク - EtherNet/IP 設定
ネットワーク - MQTT 設定

*1
*2
*3
*4

*3

：

*3：

［ネットワーク］タブの［BACnet/IP を使用する］の設定が印刷されます。
［ネットワーク］タブの［EtherNet/IP を使用する］の設定が印刷されます。
［ネットワーク］タブの［MQTT 設定］の設定が印刷されます。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-11

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

アラーム履歴設定■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。
基本：［チャンネル］タブの［設定一覧］が印刷されます。
アラーム機能を使用しない番号の設定は印刷されません。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容、［基本］タブの［データ格納方式］、［監視周期］および［外部メモリ］タブ、［印刷］タブ、［オ
プション］タブの内容が印刷されます。

データ履歴設定■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。

4-12

基本：

［設定一覧］が印刷されます。
［履歴機能］が “ 使用しない ” のチャンネル番号は、印刷されません。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容および［基本］タブの［チャンネル名］、［データ保持領域への書き込み条件］、［外部メモリ］タ
ブ、各チャンネルごとで収集されるデータの出力データが印刷されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

データ コピー設定
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。［データ コピー設定］が “ 使用しない ” の番号の設定は、印刷されません。
基本：［設定一覧］が印刷されます。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容および各番号の［コピー内容］について、デフォルトと異なる内容のみ印刷されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-13

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

E メール設定■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。［E メール機能］が “ 使用しない ” の番号の設定は、印刷されません。
基本：［設定一覧］が印刷されます。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容および各番号の［E メール機能］、［動作条件］、［E メール内容］、E メールに添付するファイルについて、デフォルトと異なる内容のみ印刷されます。

SNS 設定FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。［SNS 機能］が “ 使用しない ” の番号の設定は、印刷されません。

4-14

基本：

［設定一覧］が印刷されます。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容および各番号の［SNS 機能］、
［動作条件］、［SNS 内容］、SNS に添付するスクリーンショットについて、デフォルトと異なる内容のみ印刷されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

スクリプト マネージャー

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。
基本：［スクリプト一覧］が印刷されます。

詳細：“ 基本 ” の印刷内容および登録したスクリプトの［スクリプト ID］、
［スクリプト名］、［データ タイプ］、スクリプトの内容が印刷されます。

テキスト マネージャー■ 印刷内容印刷するグループを選択する：

テキスト一覧を印刷するテキスト グループのチェックボックスをオンにします。
最大 6 グループまで一度に印刷できます。

グループ番号：

テキスト グループの番号が表示されます。

グループ名：

テキスト グループ名が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-15

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

画面■ 印刷範囲
画面種類：

印刷する画面の種類を次の中から選択します。
“ すべて ”、“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”

既存の画面：

作成済みの画面が一覧表示されます。印刷する画面のチェックボックスをオンにします。

■ 印刷内容印刷対象を “ 基本 ” または “ 詳細 ” から選択します。
オブジェクト一覧を印刷する：

オブジェクト一覧を印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。
オブジェクト一覧を印刷する際、出力する項目を選択します。出力する項目のチェックボックスをオンにします。
“ 名前 ”、“ 種類 ”、“ テキスト ID”、“ 文字 ”、“ デバイス アドレス ”、“" 条件種別 / 動作条件 ”、“ 条
件種別 ( 表示 )/ 動作条件 ( 表示 )”■ 画面イメージ

4-16

ステート：

部品のステートを切り替えて印刷します。ステートを次の中から選択します。
“OFF”、“ON”、“OFF, ON（両方）”

白黒反転：

白地を黒に、黒地を白に反転して印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。

オブジェクト番号を表示する：

オブジェクト番号を表示して印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。

部品名を表示する ：部品名を表示して印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。

デバイス アドレスを表示する：

デバイス アドレスを表示して印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作●［印刷プレビュー］ダイアログボックス［印刷プレビュー］ダイアログボックスが表示されます。用紙に印刷したレイアウトのイメージがプレビュー表示されます。プレ
ビューを確認しながらレイアウトを設定できます。Windows のダイアログとなります。

（印刷プレビュー）

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（現在のページ）■■■■（ドキュメントの印刷）ボタン

Windows の［印刷］ダイアログボックスが表示されます。開いているプロジェクト データを印刷します。詳細は Windows のヘルプを参照してください。

（縦）ボタン

用紙の方向を縦に設定します。

（横）ボタン

用紙の方向を横に設定します。

（ページ設定）ボタン［ページ設定］ダイアログボックスが表示されます。用紙サイズや向き、余白、ヘッダーおよびフッターなど、ページレイアウトについて設定します。

■■（ヘッダーとフッターの表示または非表示）ボタン

印刷時にヘッダーとフッタを印刷するかどうかを設定します。クリックするたびに、表示と非表示が切り替わります。

（横幅の全体表示）ボタン（プレビュー）の幅いっぱいに用紙の横幅を合わせて、1 ページ単位で表示します。

■■（ページの全体表示）ボタン

ページ全体を（プレビュー）に表示できる大きさで、1 ページ単位で表示します。

（複数のページを表示）（プレビュー）に表示するページ数を次の中から選択します。
“1 ページ表示 ”、“2 ページ表示 ”、“3 ページ表示 ”、“6 ページ表示 ”、“12 ページ表示 ”■（印刷サイズの変更）

用紙に対する印刷サイズを次の中から選択します。
“30%”、“50%”、“60%”、“70%”、“80%”、“85%”、“90%”、“95%”、“100%”、“125%”、“150%”、“200%”、“ カスタム ”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-17

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作■（印刷プレビュー）印刷される内容がプレビュー表示されます。

■（現在のページ）（現在のページ）/（総ページ）の形式で、現在何ページ目を表示しているかを示します。ページ番号を入力して表示することもで
きます。
/

■

をドラッグして余白を調整できます。

（最初のページ）ボタン
先頭ページを表示します。

■（前のページ）ボタン
前ページを表示します。

■（次のページ）ボタン
次ページを表示します。

■（最後のページ）ボタン
最終ページを表示します。

4-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.5

プロジェクト データを比較する
編集中のプロジェクト データと保存しているプロジェクト データの画面およびスクリプトを比較します。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［比較］をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

2 比較対象のファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

［比較結果］ウィンドウが表示されます。

比較結果を文字の色で示します。
青色： 完全に一致しています。
赤色： 内容が異なっています。
緑色： 開いているプロジェクト データのみに存在しています。
灰色： 比較対象のプロジェクト データのみに存在しています。
比較対象のプロジェクト データと再度比較する場合は、［ホーム］タブの［プロジェクト］で［比較］の右の▼をクリッ
クし、［再比較］をクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-19

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.6

プロジェクトの設定を変更する● 機種を変更する
編集中のプロジェクト データに設定されている機種を変更します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形が搭載しているフォントは、すべてアウトラインフォントのため、拡大や縮小しても一定の品質を維持します。

1 ステータスバーの［機種の変更］をクリックします。
［機種の変更］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［機種］、［形番］、［設置方向］、および［変換規則の設定］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

• FT2J/1J 形、HG2J/1J 形および HG5G/4G/3G/2G-V 形のプロジェクト データは、HG4G/3G 形または HG2G-5F 形に変換できません。
• 色の設定（カラーデータ）は変換されません。
• サブ画面のサイズが機種を変更後のベース画面より大きい場合は、サブ画面はベース画面と同じサイズに変更されます。
•［変換規則の設定］で “ 変換後の画面サイズに合わせて部品の座標とサイズを変更する ” を選択した場合、次の点に注意してください。
- オブジェクトの座標とサイズは画面の表示領域内に収まるように調整されますが、画面のアスペクト比が異なる機種に変換すると、座標やサイズの比率を維持できない場合があります。
- 文字やメッセージはオブジェクトの表示領域内に収まるように調整されますが、フォント サイズの設定がピクセル単位ではないため、比率を維持できない場合があります。
本体ユニットが搭載しているフォントは、機種によって異なります。プロジェクト データの［機種］を変更後、同じフォント名でも字形が異なる場合があります。本体搭載フォントについては、2-7 ページ「第 2 章 本体搭載フォント」を参照してください。

4-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

3 保存する場所とファイル名を指定し、［保存］ボタンをクリックします。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
4 データの変換が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-21

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作● 通信ドライバを変更する
編集中のプロジェクト データに設定されている通信ドライバを変更します。

1 ステータスバーの［通信ドライバ］のいずれかをクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブが表示されます。

通信ドライバ2 各設定項目を必要に応じて変更します。

3 ［通信ドライバ ネットワーク］タブをクリックし、各設定項目を必要に応じて変更したあと、［OK］ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されます。

4-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

4 内容を確認し、［はい］ボタンをクリックします。

4

変更後の通信ドライバに、現在のプロジェクト データで使用している接続機器のデバイス アドレスに対応するデバイ
ス アドレスが存在しない場合、そのデバイス アドレスを設定していた項目は空白になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-23

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1 WindO/I-NV4 のプロジェクト データの作成と操作

1.7

プロジェクト データを閉じる
編集中のプロジェクト データを閉じます。
をクリックし、［閉じる］をクリックします。

編集中のプロジェクト データが保存されていない場合は、保存の確認メッセージが表示されます。

•［はい］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、プロジェクト データを閉じます。
•［いいえ］ボタンをクリックするとプロジェクト データを保存せずに、プロジェクト データを閉じます。
•［キャンセル］ボタンをクリックするとプロジェクト データを保存せずに、編集ウィンドウに戻ります。

4-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 プロジェクト設定の設定手順

2

プロジェクト設定の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［プロジェクト設定］ダイアログボックスでは、プロジェクト全体に関わる本体ユニット の動作や機能を設定します。
プロジェクト設定の設定手順について説明します。

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。

4［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

2 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-25

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3［プロジェクト設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［プロジェクト設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［システム設定］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
プロジェクト データ全体の本体ユニットの動作を設定します。

■ 起動時に画像を表示する *1

本体ユニットを起動時に画面に画像を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（画像のファイル名）：

取り込んだ画像のファイル名が表示されます。

（インポート）ボタン： ［開く］ダイアログボックスが表示されます。
ビットマップ形式（*.bmp）の画像ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックすると、起動時に表示する画像として取り込みます。
使用できる画像の最大サイズは、機種によって異なります。
FT2J 形、HG2J 形：800×480 ドットかつ 1,160,000 バイト
FT1J 形、HG1J 形：480×272 ドットかつ 392,000 バイト（エクスポート）ボタン：［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
保存する場所を選択し、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックするとビットマップ形式（*.bmp）の画像ファイルで保存します。

■ スタート タイム［秒］

本体ユニットの機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 本体ユニットの電源を入れてから、POWER LED（緑色）が点滅から点灯に変わったあと、接続機器との通信を開始および初期画面を表示するまでの時間（0 ～ 9999 秒）を指定します。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
本体ユニットの電源を入れてから、接続機器との通信を開始および初期画面を表示するまでの時間（0 ～ 9999 秒）を指定します。

*1

4-26

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ 画面番号形式

システム エリア 1 の表示画面番号（アドレス番号 +0）に使用するデータの型を “BCD” または “BIN” から選択します。
初期画面番号 :本体ユニットの電源を入れたときに最初に表示するベース画面の画面番号（0 ～ 3000）を指定します。0 を指定
した場合は、画面待ち状態になります。システム エリア 1 の表示画面番号（アドレス番号 +0）に画面番号書き
込むか、または初期画面番号を 1 から 3000 に指定してください。

“BCD” を選択した場合、初期画面番号に範囲外の値を設定すると、その値を不定値として扱います。

4■ バックライト

バックライト制御機能を設定します。
バックライトを切る：

本体ユニットを操作していない状態が続いたときにバックライトを消灯する場合は、このチェックボックスをオンにします。画面またはファンクション キー *2 を操作するか、システム エリア 1のバックライトオートオフ解除（アドレス番号 +1 のビット 5）またはシステム エリア 1 のバッ
クライト（アドレス番号 +1 のビット 0）に 1 を書き込むとバックライトが点灯します。
時間［分］： 本体ユニットを最後に操作してからバックライトを消灯するまでの時間（1～9999）
を指定します。
本体ユニットを操作していない状態が続いたときにバックライトの輝度を下げる場合は、このチェックボックスをオンにします。画面に触れるとバックライトの輝度を下げる前の状態に戻ります。

輝度を下げる：

時間［分］： 本体ユニットを最後に操作してからバックライトの輝度を下げるまでの時間（1 ～9999）を指定します。
輝度を下げてもバックライトは消灯しないため、システム エリア 1 のバックライト（アドレス番号 +1 のビット 0）の値
は 1 のままとなります。
画面が切り替わると復帰する： バックライト制御機能でバックライトを消灯したときやバックライトの輝度を下げたときに、画面を切り替えるとバックライトが点灯した状態およびバックライトの輝度を下げる前の状態に戻す場合は、このチェックボックスをオンにします。
［バックライトを切る］チェックボックスまたは［輝度を下げる］チェックボックスをオンにした
場合のみ設定できます。

■ タッチ音を鳴らす

画面を押したときにタッチ音を鳴らす場合は、このチェックボックスをオンにします。

（タッチ音）*3： タッチ音を選択します。
［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
ビーブ音：

ビープ音（電子音）を鳴らします。

サウンド ファイル： サウンド ファイルを再生します。
サウンド ID：

タッチ音として再生するサウンド ファイルを指定します。
をクリックすると、［サウンド設定］ダイアログボックスが表示されます。サウンド ファイルの設定手順は、22-3 ページ「第22 章 タッチ音としてサウンド ファイルを再生する」を参照してください。

デバイス アドレスで制御する：

タッチ音をデバイス アドレスの値で制御する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（デバイス アドレス）： タッチ音を制御するワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス
アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値によるタッチ音の制御は次のとおりです。
0：タッチ音が鳴りません。
1：タッチ音が鳴ります。
2：短く *4 タッチ音が鳴ります。

*2
*3
*4

HG1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ“ サウンド ファイル ” 選択した場合は、デバイス アドレスの値が 1 のときも 2 のときも同じ音になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-27

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ メンテナンス画面呼び出しを許可する

運転中にメンテナンス画面を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。メンテナンス画面の表示方法は、次のとおりです。
本体ユニットの画面の左上隅を 3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

本体ユニット
3 秒以上押す■ 高品位フォントを使う *5

本体ユニット上の文字を高品位フォントで表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。拡大率によって “ 日本語 ” ま
たは “ 欧文 ” のフォントが高品位フォントに置き換わります。
高品位フォントを使うには、プロジェクトと同時にフォントを本体ユニットにダウンロードする必要があります。フォントをダウ
ンロードする場合は、［フォント設定］タブの［使用する拡張フォント］で使用する高品位フォントを指定します。
高品位フォントの詳細は、2-10 ページ「第 2 章 高品位フォント」を参照してください。

■ 2 点押しを有効にする

タッチスイッチの 2 点押しを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。2 点押しを有効にすると、最背面のスイッ
チ、その 1 つ上のスイッチの順に動作します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：重なった 2 つのタッチスイッチを押したときに、両方のスイッチが動作します。

重なった 2 つのスイッチが両方動作するスイッチ A
動作する

本体ユニットスイッチ B
動作する
スイッチ A と B を重ねて配置
重なっていない 2 つのタッチスイッチを同時に押したときでも、両方のスイッチが動作します。

本体ユニット

重なっていない 2 つのスイッチを同時に押しても両方動作するスイッチ A
動作する

スイッチ B
動作する

スイッチ A と B を並べて配置
重なったタッチスイッチを押した状態で重なっていないタッチスイッチを押すと、重なっていない
タッチスイッチは動作しません。

本体ユニット
先に重なったスイッチを押す
スイッチ A
動作する
スイッチ B
動作する

スイッチ C
動作しない

1

2

1

2

スイッチ A と B を重ねて配置
重なったスイッチ A､B と C を並べて配置

*5

4-28

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

重なっていないタッチスイッチを押した状態で、重なったタッチスイッチを押すと、重なったタッチ
スイッチのうち最背面のスイッチのみ動作します。

本体ユニット
先に重なっていないスイッチを押す
スイッチ Aスイッチ C
動作しない
動作する
スイッチ B
1
2
動作する

2

1

4

スイッチ A と B を重ねて配置
重なったスイッチ A､B と C を並べて配置

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
重なった 2 つのタッチスイッチを押したときに、両方のスイッチが動作します。

重なった 2 つのスイッチが両方動作するスイッチ A
動作する

本体ユニットスイッチ B
動作する
スイッチ A と B を重ねて配置
重なっていない 2 つのタッチスイッチを同時に押したときは、両方のスイッチが動作しません。

本体ユニット

重なっていない 2 つのスイッチを同時に押しても動作しない
スイッチ A
動作しない

スイッチ B
動作しない

スイッチ A と B を並べて配置■ 時計データ初期化を通知する *1

本体ユニットの電源を切った状態が 20 日以上経過すると、時計データは初期化されます。電源を入れたときに、時計データの初期化のメッセージを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ バックアップ用電池切れを表示する *6

バックアップ用の電池が切れたときに警告メッセージを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
電池交換時期が近づいた場合も警告メッセージを表示します。

*1*6

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-29

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ スクリプトエラーを表示する

スクリプトエラーが発生したときに画面にエラー メッセージを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
スクリプトエラーの情報は、HMI 特殊データレジスタ（LSD 52 と LSD53）に保存されます。詳細は、25-4 ページ「第 25章 1.4 HMI 機能のスクリプト エラー」を参照してください。

■ システム画面言語

メンテナンス画面、システム モード時の画面、デバイス モニタ、輝度調整画面の表示言語を “ 英語 ” または “ 日本語 ” から選択します。
詳細は、36-1 ページ「第 36 章 1 メンテナンス画面」を参照してください。

■ システム エリアを使用するシステム エリアとは、本体ユニットおよび接続機器の間で画面制御やエラー情報、時計情報をやり取りするためにあらかじめ決められたデバイス アドレスの領域です。システム エリアを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。詳細は、4-32
ページ「システム エリア」を参照してください。
先頭デバイス アドレス： システム エリアとして使用するワードデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、シ
ステム エリアを割り当てます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

システム エリア 3、4 を使用する：

システム エリア 3 および 4 を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

システム エリア内のキーパッドビットを自動的にクリアする：

システム エリア 2 の数値入力設定や文字入力設定のビットを 1 にしたあと、自動で 0 にする場合は、このチェックボックスをオンにします。
この機能でクリアされるシステム エリア 2 のビットは次のとおりです。
数値入力設定完了（アドレス番号 +3 のビット 0）
数値入力設定中止（アドレス番号 +3 のビット 1）
文字入力設定完了（アドレス番号 +3 のビット 5）
文字入力設定中止（アドレス番号 +3 のビット 6）■ 点滅周期

描画図形や部品が点滅（一定の間隔で ON と OFF の図形を切り替え表示）するときの間隔を “1 秒 ” または “0.5 秒 ” から選択します。

■ 定周期でデバイス アドレスに書き込む

一定の間隔でデバイス アドレスに決まった値（00FF（16 進））を書き込んで、本体ユニットと接続機器が通信しているかを接続機器側で監視する場合は、このチェックボックスをオンにします。
書込デバイス アドレス： 値の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章書込周期［秒］：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

値を書き込む周期（1 ～ 65535）を指定します。

■ スイッチを無効にする

デバイス アドレスの値によって、タッチスイッチの有効と無効を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。
デバイス アドレスの値が 1 のときタッチスイッチが有効になり、0 のとき無効になります。
参照デバイス アドレス： タッチスイッチの有効と無効を切り替える読み出し元のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 接続機器のデバイス アドレスの値を読み出してから画面を表示する

ベース画面の切り替え時やサブ画面の表示時に、その画面に設定している接続機器のデバイス アドレスの値をすべて読み出してから処理を実行する場合は、このチェックボックスをオンにします。

4-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ 部品動作を同時に開始する

画面に設定している接続機器のデバイス アドレスの値をすべて読み出してからコマンドや HMI 特殊内部リレーLSM1、LSM2、LSM3および LSM5 を動作させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
チェックボックスがオフの場合は、画面を表示するとすぐにすべての処理を実行します。

■ 数値入力器を常に入力状態とする場合、0 から開始する

プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブで［常に入力状態とする］チェックボックスをオンにした数値入力器が画面に表示されたときに 0 を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオフの場合は、デバイス アド
レスの値を表示します。
この設定はプロジェクトに設定したすべての数値入力器に反映されます。

■ 文字列データの格納方法

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

文字入力器で入力した文字やメッセージ表示器で読み出したデバイス アドレスの値の扱い方を選択します。
上位バイトから： デバイス アドレスの値を上位バイトから書き込んだり読み出したりします。
例） 文字入力器で文字 ABCDE を入力し、書込デバイス アドレス LDR100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100

ʻAʼ = 41（16進）

ʻBʼ = 42（16進）

LDR 101ʻCʼ = 43（16進）

ʻDʼ = 44（16進）

LDR 102ʻEʼ = 45（16進）

0
終端文字NULL

下位バイトから： デバイス アドレスの値を下位バイトから書き込んだり読み出したりします。
例） 文字入力器で文字 ABCDE を入力し、書込デバイス アドレス LDR100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100

ʻBʼ = 42（16進）

ʻAʼ = 41（16進）

LDR 101ʻDʼ = 44（16進）

ʻCʼ = 43（16進）

LDR 1020

ʻEʼ = 45（16進）

終端文字NULL

文字列を扱うときは、終端文字 NULL を文字列の終わりとし、デバイス アドレスに 0 を書き込みます。

■ HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法［データ タイプ］で “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” を選択したときの HMI デバイスの値の扱い方を次の中から選択します。初期値は、プロジェクトの新規作成時に選択した通信ドライバに従って設定されます。
上位ワードから： HMI デバイスの値の上位ワードから書き込んだり読み出したりします。
例） 数値入力器で［データ タイプ］が “UBIN32(D)” のとき、数値 12345678（16 進）を入力し、書込デバイス
アドレス LDR100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値

LDR 100

1234（16進）

LDR 1015678（16進）

下位ワードから： HMI デバイスの値の下位ワードから書き込んだり読み出したりします。
例） 数値入力器で［データ タイプ］が “UBIN32(D)” のとき、数値 12345678（16 進）を入力し、書込デバイス
アドレス LDR100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値

LDR 100

5678（16進）

LDR 101

1234（16進）

コントロール デバイスのビット デバイスをワード単位で扱う場合は、常に “ 下位ワードから ” になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4

4-31

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス● システム エリア
概要
本体ユニット および接続機器の間で画面制御やエラー情報、時計情報をやり取りするためにあらかじめ決められたデバイス アドレ
スの領域をシステム エリアと呼びます。
本体ユニットのシステム エリアは次のとおりです。
システム エリア

ワードアドレス数

本体ユニットの動作システム エリア 1

2

書き込みと読み出しシステム エリア 2

2

書き込み

システム エリア 3

4

書き込み

システム エリア 4

4

読み出し

システム エリア 1 および 2 を使用する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム エリアを使用する］チェックボックスをオンにし、システム エリア 3 および 4 を使用する場合は、［システム エリア 3、4 を使用する］チェックボックスをオンにします。
［先頭デバイス アドレス］でシステム エリアとして使用するワードデバイスを指定すると、設定したデバイス アドレスを先頭に、システム エリアを割り当てます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
例）［先頭デバイス アドレス］に LDR100 を設定した場合（先頭デバイス アドレスのアドレス番号） LDR 100+1 LDR 101+2 LDR 102+3 LDR 103+4 LDR 104+5 LDR 105+6 LDR 106+7 LDR 107+8 LDR 108+9 LDR 109+10 LDR 110+11 LDR 111

システム エリア 1
システム エリア 2

システム エリア 3

システム エリア 4システム エリア 1
本体ユニット の表示やビープ音およびビットクリアなどを設定する領域です。
アドレス
番号

+0

ビット

0 ～ 15

機能

内容
表示中の画面番号を格納します。値を書き込むとその番号の画面に切り替わります。電源を入れた直後は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［初期
画面番号］で設定した値が格納されます。
［プロジェクト設定］ダイアログボッ
クスの［画面番号形式］で指定したデータ タイプになります。
プロジェクトに存在しない画面番号を書き込むと、「画面データなし」のエラーメッセージが表示されます。FFFF（16 進）を書き込むとシステム モードのトッ
プページに切り替わります。ただし、0 を書き込んだ場合、画面は切り替わらず、エラー メッセージも表示されません。

表示画面番号

バックライトの点灯状態を格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。
0

消灯
バックライトを消灯します。

1：

点灯
バックライトを点灯します。

画面の点滅状態（1 秒周期）を格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。電源を入れた直後は 0 になります。

＋1

1

4-32

0：
バックライト

表示の点滅（1 秒周期）

0：

点滅なし
画面の点滅を停止して点灯します。

1：

点滅あり
画面を 1 秒周期で点滅します。
表示の点滅（1 秒周期）
（アドレス番号 +1 のビット 1）と表示の点滅（0.5秒周期）（アドレス番号 +1 のビット 2）の両方が 1 のときは、1 秒周期で点滅します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

アドレス
番号

ビット

機能

内容
画面の点滅状態（0.5 秒周期）を格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。電源を入れた直後は 0 になります。

2

3～4

表示の点滅（0.5 秒周期）

0：

点滅なし
画面の点滅を停止して点灯します。

1：

点滅あり
画面を 0.5 秒周期で点滅します。
表示の点滅（1 秒周期）
（アドレス番号 +1 のビット 1）と表示の点滅（0.5秒周期）（アドレス番号 +1 のビット 2）の両方が 1 のときは、1 秒周期で点滅します。

予約［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［バックライト］で［バックライト
を切る］チェックボックスをオンにしたとき、自動的にバックライトを切る機
能が有効かどうかを格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。電源を入れた直後は 0 になります。

5

0：

有効
本体ユニットを操作していない状態が続いたとき、自動的にバックライトが消灯します。

1：

無効
本体ユニットを操作していない状態が続いても、自動的にバックライトが消灯しません。消灯しているとき、値が 1 になるとバックライトが点灯します。

バックライト オートオフ

ビープ音の状態を格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。電源を入れた直後は 0 になります。

＋1
6

ビープ音

0：

停止
鳴り続けているビープ音を停止します。

1：

鳴動
ビープ音が鳴り続けます。

画面表示の状態を格納します。値を書き込むと状態が切り替わります。
7

0：

表示しない
バックライトが点灯した状態で、画面を表示しません。

1：

表示する
画面を表示します。

画面表示

8

予約

9

エラー クリア

エラー情報（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 2）のビットをクリアするには、このビットに 1 を書き込みます。処理が終わるとこのビットは自動的に 0になります。

数値入力設定ビット クリア

数値入力設定完了（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 3 のビット 0）および
数値入力設定中止（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 3 のビット 1）のビットをクリアするには、このビットに 1 を書き込みます。処理が終わるとこのビッ
トは自動的に 0 になります。

文字入力設定ビット クリア

文字入力設定完了（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 3 のビット 5）および文字入力設定中止（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 3 のビット 6）のビットをクリアするには、このビットに 1 を書き込みます。処理が終わるとこのビッ
トは自動的に 0 になります。

10

11

12 ～ 15

予約

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-33

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

システム エリア 2
本体ユニットの状態やエラー情報を格納する領域です。電源を入れた直後は 0 になります。
アドレス
番号

ビット
0～2

内容

予約

3

通信エラー

4

予約

接続機器との通信で通信エラーが発生すると、このビットの値が 1 になります。
このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番
号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。

演算エラー

次の演算を実行すると、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 9）に1 を書き込みます。
• “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”または“Float32(F)”のデータ タイプで扱えないデータが存在している• 四則演算で除数を0とした• 棒グラフや折れ線グラフの原点、最小値および最大値の設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値になっている• メータの最小値、最大値およびレンジの設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値になっている• 時計の通知時刻のデータに固定値の範囲を超えた値が設定されている

6

デバイス範囲エラー

デバイス アドレスに範囲外の値の書き込みが発生した、または設定したデバイ
ス アドレスの数が制限を超えていた場合、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番号+1 のビット 9）に 1 を書き込みます。

7

時計 IC エラー *1

本体ユニット内蔵の時計が停止すると、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番号 +1のビット 9）に 1 を書き込みます。

8

外部メモリ (A:) アクセスエラー

本体ユニットに挿入している外部メモリ *2 にアクセスしたときにエラーが発生すると、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラー
クリア（システムエリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。

5

＋2

機能

9

10

11

プリンター タイムアウト
エラー *1

本体ユニットに接続しているプリンターにデータを出力したときに印刷エラーが発生すると、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、
エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。
スクリプトを実行中にエラーが発生すると、このビットの値が 1 になります。
エラーの詳細は、HMI 特殊データレジスタ LSD 52 と LSD 53 に格納されます。
詳細は、25-4 ページ「第 25 章 1.4 HMI 機能のスクリプト エラー」を参照してください。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1のアドレス番号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。

スクリプト エラー

外部メモリ (B:) アクセス
エラー *3

挿入している USB メモリにアクセスしたときにエラーが発生すると、このビットの値が 1 になります。

12

電池交換エラー *4

バックアップ用の電池が交換時期になると、このビットの値が 1 になります。
このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番
号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。

13

電池交換エラー（残りわずか）*4

バックアップ用の電池が残量が残りわずかになると、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のア
ドレス番号 +1 のビット 9）に 1 を書き込みます。
履歴機能で収集したデータや時計データ、HMI キープレジスタ、HMI キープリ

*1
*2
*3
*4
*5
*6

4-34

14

バックアップ データ エラー *5

15

予約

レーの値が消える *6 と、このビットの値が 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（システムエリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 9）に1 を書き込みます。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は時計データのみ消失

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

アドレス
番号

ビット

内容

数値入力設定完了

数値入力器で数値の入力が完了すると、このビットの値が 1 になります。数値を入力中、または数値の入力を中止した場合は 0 になります。このビットをクリアするには、数値入力設定ビットクリア（アドレス番号＋ 1 のビット 10）に1 を書き込みます。

数値入力設定中止

数値入力器で数値の入力を中止すると、このビットに 1 を書き込みます。数値を入力中、または数値の入力が完了した場合は 0 になります。このビットをクリアするには、数値入力設定了ビットクリア（アドレス番号＋ 1 のビット 10）に 1 を書き込みます。

2

バックライト オートオフ
実行中［バックライトを切る］を設定し、この機能によってバックライトが消灯すると、このビットの値が 1 になります。［バックライトを切る］を設定するには、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［バックライト］で［バックライト
を切る］チェックボックスをオンにします。バックライトが点灯するとこのビッ
トは自動的に 0 になります。

3

プリンターに出力中プリンターに出力中の場合、このビットの値が 1 になります。出力が完了するとこのビットは自動的に 0 になります。

4

レシピ転送中レシピのデータを転送中の場合、このビットの値が 1 になります。転送が完了するとこのビットは自動的に 0 になります。

文字入力設定完了

文字入力器で文字の入力が完了すると、このビットの値が 1 になります。文字を入力中、または文字の入力を中止した場合は 0 になります。このビットをクリアするには、文字入力設定ビットクリア（アドレス番号＋ 1 のビット 11）に
1 を書き込みます。

文字入力設定中止

文字入力器で文字の入力を中止すると、このビットの値が 1 になります。文字を入力中、または文字の入力が完了した場合は 0 になります。このビットをクリアするには、文字入力設定了ビットクリア（アドレス番号＋ 1 のビット 11）に 1 を書き込みます。

0

1

＋3

機能

5

6

7 ～ 15

予約システム エリア 3
本体ユニット内蔵の時計データを変更するための領域です。
アドレス
番号
＋4
＋5
＋6

＋7

ビット

機能

内容

0～7

時計データ「月」「月」（01 ～ 12） を BCD2 桁で入力します。

8 ～ 15

時計データ「年」「年」（00 ～ 99） を BCD2 桁で入力します。

0～7

時計データ「時」「時」（00 ～ 23） を BCD2 桁で入力します。

8 ～ 15

時計データ「日」「日」（01 ～ 31） を BCD2 桁で入力します。

0～7

時計データ「秒」「秒」（00 ～ 59） を BCD2 桁で入力します。

8 ～ 15

時計データ「分」「分」（00 ～ 59） を BCD2 桁で入力します。

0 ～ 14

予約

予約領域には、0 を入力します。

15

更新

このビットに 1 を書き込むと、入力したデータ（アドレス番号＋ 4 ～＋ 6 のビッ
ト 0 ～ 15）を本体ユニット内蔵の時計データに書き込みます。

更新ビット（アドレス番号＋ 7 のビット 15）の値が 1 になると、時計データを一括して更新します。
年、月、日、時、分、秒を個別に設定できません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-35

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

システム エリア 4
本体ユニット内蔵の時計データを 1 分間隔で読み出している領域です。
アドレス
番号
＋8
＋9
＋ 10

＋ 11

4-36

ビット

機能

内容

0～7

時計データ「月」

現在の「月」（01 ～ 12）の値が BCD2 桁で格納されています。

8 ～ 15

時計データ「年」

現在の「年」（00 ～ 99）の値が BCD2 桁で格納されています。

0～7

時計データ「時」

現在の「時」（00 ～ 23）の値が BCD2 桁で格納されています。

8 ～ 15

時計データ「日」現在の「日」（01 ～ 31）の値が BCD2 桁で格納されています。

0～7

予約

8 ～ 15

時計データ「分」現在の「分」（00 ～ 59）の値が BCD2 桁で格納されています。

0～3

時計データ「曜」

現在の「曜」の値が BCD2 桁で格納されています。曜日と値の関係は次のとおりです。
00：日曜日01：月曜日02：火曜日03：水曜日04：木曜日05：金曜日06：土曜日

4 ～ 15

予約

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.2 ［通信インターフェイス］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットの各通信インターフェイスで使用する機能を設定します。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ インターフェイス構成

使用する通信インターフェイスと機能が一覧表示されます。［インターフェイス］を選択すると、［インターフェイス設定］が通信
インターフェイスで設定する項目に切り替わります。
［インターフェイス］に表示される項目は、本体ユニットの機種によって異なります。各通信インターフェイスの対応機能は、次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形
機能
名称

接続機器
との通信

インターフェイス

1 ～ 4*1

O/I リンク
マスタ

O/I リンク
スレーブ

ユーザー通信
1～3

メンテナンス
通信

無線
LAN

スピーカー

COM(RS232C)

シリアル インターフェイス（RS232C）

○

×

×

○

×

×

×

COM(RS422/485)

シリアル インターフェイス(RS422/485)

○

○

○

○

×

×

×

イーサネットイーサネットインターフェイス

○

×

×

○

○

×

×

USB1(USB-A)

USB インターフェイス（Type A）

×

×

×

○

×

○

○

USB2(USB-A)

USB インターフェイス（Type A）

×

×

×

○

×

○

○

•［サウンド設定］でサウンド ファイルの［保存先］に “ 外部メモリ ” を指定した場合は、［USB2(USB-A)］に “ スピーカー ” を設定してください。
• 無線 LAN で対応している機能については、4-49 ページ「無線 LAN での対応機能一覧」を参照してください。

*1“ 接続機器との通信 4” は、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-37

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

HG5G/4G/3G/2G-V 形
機能
名称

インターフェイス

接続機器
O/I リンク
との通信
マスタ
1～4

O/I リンク ユーザー通信 サブホスト
メンテナンス
プリンタ
スレーブ
1～3
通信
通信

COM1

シリアル インターフェイス（RS232C または RS422/485）

○

○ *2

○ *2

○

○

×

×

COM2(RS232C)

シリアル インターフェイス（RS232C）

○

×

×

○

○

×

×

COM2(RS422/485)

シリアル インターフェイス（RS422/485）

○

○

○

○

○

×

×

イーサネットイーサネットインターフェイス

○

×

×

○

×

×

○

USB2(USB-A)

USB インターフェイス（Type A)

×

×

×

○

×

×

×

USB1(USB-B)

USB インターフェイス（Mini-B)

×

×

×

×

×

○

○

プリンタ

メンテナンス
通信

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形
機能
名称

接続機器
との通信
1～4

インターフェイス

O/I リンク O/I リンク ユーザー通信 サブホスト
マスタ
スレーブ
1～3
通信

COM1

シリアル インターフェイス(RS232C または RS422/485)

○

○ *2

○ *2

○

○

×

×

COM2

シリアル インターフェイス(RS232C または RS422/485)

○

○ *2

○ *2

○

○

×

×

イーサネットイーサネットインターフェイス

○

×

×

○

×

×

○

USB2(USB-A)

USB インターフェイス（Type A）

×

×

×

○

×

×

×

USB1(USB-B)

USB インターフェイス（Mini-B）

×

×

×

×

×

○

○

HG2G-5T 形
機能
名称

*2

4-38

インターフェイス

接続機器
との通信
1～4

O/I リンク
マスタ

O/I リンク
スレーブ

ユーザー通信
1～3

サブホスト
通信

メンテナンス通信

SERIAL1(RS232C)

シリアル インターフェイス（RS232C）

○

×

×

○

○

×

SERIAL1(RS422/485)

シリアル インターフェイス(RS422/485)

○

○

○

○

○

×

イーサネットイーサネットインターフェイス

○

×

×

○

×

○

USB2(USB-A)

USB インターフェイス（Type A）

×

×

×

○

×

×

USB(USB-B)

USB インターフェイス（Mini-B）

×

×

×

×

×

○

RS422/485 のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

HG1G/1P 形
機能名称

インターフェイス

接続機器
との通信
1～4

O/I リンク
マスタ

O/I リンク
スレーブ

ユーザー通信
1～3

サブホスト
通信

メンテナンス
通信

COM(RS232C)*3

シリアル インターフェイス（RS232C）

○

×

×

○

○

×

COM(RS422/485)

シリアル インターフェイス(RS422/485)

○

○

○

○

○

×

イーサネットイーサネットインターフェイス

○

×

×

○

×

○

USB2(USB-A)

USB インターフェイス（Type A）

×

×

×

○

×

×

USB1(USB-B)

USB インターフェイス（Mini-B）

×

×

×

×

×

○

シリアル インターフェイスを利用してできること• バーコードリーダの接続
 3-9 ページ「第 3 章

5

ユーザー通信」を参照してください。

イーサネット インターフェイスを利用してできること• オンライン 29-1 ページ「第 29 章

本体ユニットとの通信」を参照してください。

• デバッグ 30-1 ページ「第 30 章

モニタ機能」を参照してください。

• Web サーバー
 27-1 ページ「第 27 章

Web サーバー機能」を参照してください。

• BACnet/IP 通信 *4、EtherNet/IP 通信 *5、MQTT 通信 *5
 詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルを参照してください。

*3
*4
*5

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-39

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

USB インターフェイスを利用してできること使用できる機能は、本体ユニットの機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

オンライン

×

○

○

デバッグ

×

○

○

プリンタの接続×○×

バーコードリーダの接続

○

○

○

無線 LAN 子機の接続

○

×

×

USB スピーカーの接続

○

×

×

機能

• オンライン 29-1 ページ「第 29 章

本体ユニットとの通信」を参照してください。

• デバッグ 30-1 ページ「第 30 章

モニタ機能」を参照してください。

• プリンタの接続 34-1 ページ「第 34 章

1

• バーコードリーダの接続
 3-9 ページ「第 3 章

ユーザー通信」を参照してください。

5プリンタ」を参照してください。

• 無線 LAN 子機の接続
汎用的な Wi-Fi ドングルを接続することで、無線 LAN を経由してスマートフォンやパソコンなどと通信できます。動作確認済みの USB 機器は、弊社 Web サイトのサポート ページを確認してください。無線 LAN で使用できる機能については、4-49 ページ「無線 LAN での対応機能一覧」を参照してください。
• USB スピーカーの接続
 22-1 ページ「第 22 章

4-40

サウンド機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ インターフェイス設定［インターフェイス構成］で選択した通信インターフェイスによって、設定できる項目が異なります。
複数の通信インターフェイスで、［機能］の “ 接続機器との通信 1” ～ “ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1” ～ “ ユーザー通信 3”、“ 無線 LAN*6”、“ スピーカー *6” を重複して設定できません。
［インターフェイス構成］で “COM1”、“COM2”、“COM2(RS232C)”、“COM2(RS422/485)” を選択した場合［インターフェイス］に表示される項目は、本体ユニットの機種によって異なります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形：“COM1”、“COM2(RS232C)”、“COM2(RS422/485)”

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：“COM1”、“COM2”

機能：

4

シリアル インターフェイスで使用する機能を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“O/I リンク マスタ ”、“O/I リンク スレーブ ”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ”“O/I リンク マスタ ”、“O/I リンク スレーブ ”、は、
［インターフェイス構成］の［インターフェイス］
で “COM1”、“COM2”、“COM2(RS422/485)” のいずれかを選択した場合のみ設定できます。

通信速度：

接続機器との通信速度を次の中から選択します。
“1200”、“2400”、“4800”、“9600”、“19200”、“38400”、“57600”、“115200”、“187500”
設定できる通信速度は、［機能］によって異なります。

データ長：

データ長を “7” または “8” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

ストップビット：

ストップビットを “1” または “2” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

パリティ：

パリティを次の中から選択します。
“ なし ”、“ 偶数 ”、“ 奇数 ”
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

フロー制御：

使用する接続機器に合わせて、フロー制御の方式を “ なし ” または “ ハードウェア制御 ” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

シリアル インターフェイス： シリアル ポートのインターフェイス規格を選択します。
［インターフェイス構成］の［インターフェ
イス］によって表示される項目が異なります。
“COM1”、“COM2”：“RS232C”、“RS422/485（2 線式）”、“RS422/485（4 線式）”

“COM2(RS232C)”：“RS232C”“COM2(RS422/485)”： “RS422/485（2 線式）”、“RS422/485（4 線式）［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

*5*6

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-41

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［インターフェイス構成］で “SERIAL1(RS232C)”、“SERIAL1(RS422/485)”、“COM(RS232C)”、“COM(RS422/485)” を選択した場合［インターフェイス］に表示される項目は、本体ユニットの機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG1G/1P 形：“COM(RS232C)*3”、“COM(RS422/485)”
HG2G-5T 形：
機能：“SERIAL1(RS232C)”、“SERIAL1(RS422/485)”
シリアル インターフェイスで使用する機能を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“O/I リンク マスタ ”、“O/I リンク スレーブ ”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ”“O/I リンク マスタ ”、“O/I リンク スレーブ ”、は、
［インターフェイス構成］の［インターフェイス］
で “SERIAL1(RS422/485)” または “COM(RS422/485)” のいずれかを選択した場合のみ選択できます。

通信速度：

接続機器との通信速度を次の中から選択します。
“1200”、“2400”、“4800”、“9600”、“19200”、“38400”、“57600”、“115200”、“187500”
設定できる通信速度は、［機能］によって異なります。

データ長：

データ長を “7” または “8” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

ストップビット：

ストップビットを “1” または “2” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

パリティ：

パリティを次の中から選択します。
“ なし ”、“ 偶数 ”、“ 奇数 ”
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

フロー制御：

使用する接続機器に合わせて、フロー制御の方式を “ なし ” または “ ハードウェア制御 ” から選択します。
［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

シリアル インターフェイス： シリアル ポートのインターフェイス規格を選択します。
［インターフェイス構成］の［インターフェ
イス］によって表示される項目が異なります。
“SERIAL1(RS232C)”、“COM(RS232C)*3”：“RS232C”“SERIAL1(RS422/485)”、“COM(RS422/485)”：“RS422/485（2 線式）”、“RS422/485（4 線式）［機能］で “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*7”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ サブホスト通信 ” を選択した場合のみ設定できます。

*3
*7

4-42

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ
HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合
IP 設定：

ネットワーク設定の設定方法を選択します。
IP アドレスを自動的に取得する（DHCP）：
ネットワークに接続時、ネットワーク設定を自動で行います。
次の IP アドレスを使う：

IP アドレス、サブネット マスクおよびデフォルト ゲートウェイを手動で指定します。
IP アドレス：

IP アドレスを指定します。
（デフォルト：192.168.1.150*6 または 192.168.1.6*8）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。
“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
同一ネットワーク内に複数の機器を接続する場合は、IP ア
ドレスが重複しないようにしてください。

サブネット マスク：

サブネット マスクを指定します。
（デフォルト：255.255.255.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。
“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
すべての機器で同じ値にしてください。

デフォルト ゲートウェイ： デフォルト ゲートウェイを指定します。
（デフォルト：0.0.0.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。
“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
ルーターを使用する場合に設定してください。設定する必
要がない場合は、空白にします。
ポート番号：

メンテナンス通信用の TCP ポート番号（1 ～ 65535）を指定します。
（デフォルト：2537）

メンテナンス通信を禁止する： イーサネット通信でメンテナンス通信させない場合は、このチェックボックスをオンにします。この設定を有効にすると、ダウンロードができなくなるなど、外部からのアクセスが制限されることを十分理解した上でご使用ください。
• IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイは、ご使用のローカル ネットワークの環境に応じて設定してください。“IP アドレスを自動的に取得する ” を選択している場合は、ご使用のローカル ネットワークの DHCP サー
バーから自動的に割り付けられます。DHCP サーバーから割り付けられた設定は、システム モードのトップページで確認できます。
• “IP アドレスを自動的に取得する ” を選択した場合、次の点に注意してください。
- ネットワークの設定を取得するまで時間がかかります。ダウンロードに失敗する場合は、［ホーム］タブの［プロジェクト］の［通信設定］で、タイムアウト時間を増やしてください。詳細は、29-5 ページ「第 29 章 1.3 通信設定を変更する」を参照してください。
- DHCP サーバーの仕様により、イーサネットケーブルを抜き差しすると IP アドレスが変わることがあります。
- 別のネットワークに差し替えたあとは、本体ユニットの電源を入れ直してください。
• 本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：- 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用- 2538：パススルー機能用- 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）- 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）- 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能： - メンテナンス通信（ 4-43 ページ「ポート番号」）- Web サーバー機能（ 4-75 ページ「ポート番号」）- FTP サーバー機能（ 4-76 ページ「ポート番号」）- ユーザー通信で “TCP サーバー ” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）-［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）*6*8

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-43

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

DNS 設定：本体ユニットから DNS サーバーにアクセスするために、DNS サーバーの IP アドレスを指定する必要があります。
DNS サーバーの IP アドレスの設定方法は、［IP 設定］で選択したネットワーク設定の設定方法によって決定されます。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する（DHCP）：
DNS サーバーの IP アドレスの設定を自動で行います。
［IP 設定］が “IP アドレスを自動的に取得する（DHCP）” の場合に選択できます。
次の DNS サーバーのアドレスを使う：

DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定します。
優先 DNS サーバー： 優先 DNS サーバーの IP アドレスを指定します。
（デフォルト：0.0.0.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。
“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
代替 DNS サーバー： 代替 DNS サーバーの IP アドレスを指定します。
（デフォルト：0.0.0.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。
“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。

接続速度 *9：

接続機器とのイーサネットの接続速度を “10Mbps” または “10/100Mbps” から選択します。
“10/100Mbps” を選択した場合は、通信ケーブルにフェライト コアを装着してください。通信ケーブルについては、
MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 1 章 5.5 仕様」を参照してください。

例） 2 台の本体ユニットとパソコンをイーサネット通信する場合
本体ユニット A、本体ユニット B およびパソコンのサブネット マスクを “255.255.255.0”、デフォルト ゲートウェイを“192.168.1.254” とすべて同じ値に設定します。
本体ユニット A の IP アドレスを “192.168.1.6”、本体ユニット B の IP アドレスを “192.168.1.7”、パソコンの IP アドレスを“192.168.1.8” と、それぞれ重複しない値に設定します。

ローカルネットワーク
イーサネット通信

本体ユニット A

本体ユニット B

IP アドレス
192.168.1.6
サブネット マスク255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ 192.168.1.254

*9

4-44

パソコン
接続機器

接続機器

192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.254

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

192.168.1.8
255.255.255.0
192.168.1.254

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” の “ プロトコル 1” ～ “ プロトコル 7” を選択した場合
機能：選択した機能に設定するユーザー通信を次の中から選択します。
“ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*5”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”

動作モード： イーサネット インターフェイスでユーザー通信をするときの動作モードを選択します。
［機能］で “ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3” を選択した場合のみ設定できます。
TCP クライアント： 本体ユニットは TCP クライアントとして動作し、接続機器は TCP サーバーとして動作します。
本体ユニットは TCP サーバーに接続し、データを送受信します。
TCP サーバー：

本体ユニットは TCP サーバーとして動作し、接続機器は TCP クライアントとして動作します。
本体ユニットは TCP サーバーとして待受ポートを作成し、TCP クライアントからの接続を待ちます。接続後、TCP クライアントとデータを送受信します。

UDP*10：

本体ユニットは UDP サーバーおよびクライアントとして動作します。
本体ユニットは接続機器の待受ポートに対して、データを送信します。また、接続機器は本体ユニットの待受ポートに対してデータを送信し、本体ユニットでデータを受信します。

通信先：

接続機器の IP アドレスとポート番号を設定します。
［動作モード］で “TCP クライアント ” または “UDP” を選択した場合のみ設定できます。
IP アドレス：

接続先の IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
同一ネットワーク内に複数の機器を接続する場合は、IP アドレスが重複しないようにしてください。

ポート番号：

接続先のポート番号（0 ～ 65535）を指定します。

IP アドレスとポート番号をデバイス アドレスの値で指定する：
接続先の IP アドレスとポート番号を運転中に変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、ワードデバイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。運転開始時、本体ユニットは［IP アドレス］および［ポート番号］
で設定した値をこのデバイス アドレスに書き込みます。運転開始後はデバイ
ス アドレスの値を読み出して接続先を変更します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
例）［IP アドレス］に 192.168.1.1、［ポート番号］に 2105、デバイス アド
レスに LDR100 を設定した場合

LDR 100
LDR 101
LDR 102
LDR 103
LDR 104
MICRO/I：

2105
192
168
1
1

ポート番号

IP アドレス

本体ユニットの待ち受けポート番号を設定します。
［動作モード］で “TCP サーバー ” または “UDP” を選択した場合のみ設定できます。
ポート番号：

本体ユニットの待ち受けポート番号（0 ～ 65535）を指定します。

*5 HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ*10 FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-45

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス• UDP として使用する場合、接続機器の IP アドレスやポート番号を自動的に判別して返信できません。また、UDP ブ
ロードキャストには対応していません。
• TCP クライアントおよび TCP サーバーでは、1 つのユーザー通信に対して本体ユニットと接続機器を 1 対 1 で接続してください。
•［IP アドレスとポート番号をデバイス アドレスの値で指定する］チェックボックスをオンにした場合、変更した IP アド
レスとポート番号は次のデータを送信する際に反映されます。
• 本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：- 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用- 2538：パススルー機能用- 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）- 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）- 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能：- メンテナンス通信（ 4-43 ページ「ポート番号」）- Web サーバー機能（ 4-75 ページ「ポート番号」）- FTP サーバー機能（ 4-76 ページ「ポート番号」）- ユーザー通信で “TCP サーバー ” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）-［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）• 本体ユニット の UDP ポート番号は次の機能に重複して設定できません。
- ユーザー通信で “UDP” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）-［通信ドライバ］タブで “IDEC システム ” の “DM リンク Ethernet(UDP)” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）-［通信ドライバ］タブで “ オムロン ” の “SYSMAC CS1/CJ シリーズ (Ethernet)” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）• TCP クライアントと TCP サーバーのコネクション接続状態は HMI 特殊データレジスタ（LSD）の値で確認できます。
0 のときは切断、1 のときは接続になります。
LSD67-0： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 1 の接続状態
LSD67-1： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 2 の接続状態
LSD67-2： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 3 の接続状態• TCP クライアントと TCP サーバーの接続を強制的に切断するには、HMI 特殊データレジスタ（LSD）の値を 0 から 1 にします。
LSD68-0： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 1
LSD68-1： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 2
LSD68-2： イーサーネットインターフェイスに設定したユーザー通信 3

4-46

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［インターフェイス構成］で “USB1(USB-A)” または “USB2(USB-A)” を選択した場合
USB インターフェイス（Type A）で使用する機能を次の中から選択します。

機能：“ 使用しない ”、“ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2”、“ ユーザー通信 3”、“ 無線 LAN*6”、“ スピーカー *6”
無線 LAN の設定：

接続先の無線 LAN を設定します。
［機能］で “ 無線 LAN” を選択した場合のみ設定できます。
ネットワーク名 (SSID)：

接続先の無線 LAN の名前（SSID）を入力します。ネットワーク名 (SSID)
は半角で 1 ～ 32 文字です。

セキュリティの種類：

WPA2-PSK です。

パスワード：

パスワードを入力します。パスワードは 8 ～ 64 文字です。半角英数字
および記号のみ使用できます。
パスワードを表示する：［パスワード］で入力した文字を表示する場合
は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオフの場合は、パスワー
ドを *（アスタリスク）で表示します。

接続先の無線 LAN の IP アドレスおよびサブネット マスクを設定します。
［機能］で “ 無線 LAN” を選択した場合のみ設定できます。

IP 設定：IP アドレス：

IP アドレスを指定します。（デフォルト：192.168.0.150）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
同一ネットワーク内に複数の機器を接続する場合は、IP アドレスが重複しないようにしてください。

サブネット マスク：

サブネット マスクを指定します。（デフォルト：255.255.255.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
すべての機器で同じ値にしてください。

デフォルト ゲートウェイ：

デフォルト ゲートウェイを指定します。（デフォルト：0.0.0.0）
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
ルーターを使用する場合に設定してください。設定する必要がない場合
は、空白にします。

ポート番号：

メンテナンス通信用の TCP ポート番号（1 ～ 65535）を指定します。
（デフォルト：2537）

メンテナンス通信を禁止する： 無線 LAN 通信でメンテナンス通信させない場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：• 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用• 2538：パススルー機能用• 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）• 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）• 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能：• メンテナンス通信（ 4-43 ページ「ポート番号」）• Web サーバー機能（ 4-75 ページ「ポート番号」）• FTP サーバー機能（ 4-76 ページ「ポート番号」）• ユーザー通信で “TCP サーバー ” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）•［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）*6

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-47

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス• 対応無線 LAN 子機については、弊社 Web サイトで確認してください。
• HMI 特殊データ レジスタおよび HMI 特殊内部リレーの値で、無線 LAN のネットワーク設定や接続状態などを確認した
り、操作したりできます。
LSD292 ～ 341：

無線 LAN の SSID、パスワード

LSD344 ～ 355：

無線 LAN の IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ

LSD356：無線 LAN のメンテナンス通信用のポート番号

LSD366：無線 LAN の接続の状態

LSD367：無線 LAN の電波強度

LSM77：

無線 LAN のネットワーク設定の書き込み

LSM78：

無線 LAN の接続と切断

詳細は、35-1 ページ「第 35 章

内部デバイス」を参照してください。

［インターフェイス構成］で “USB1(USB-B)” または “USB(USB-B)” を選択した場合［インターフェイス］に表示される項目は、本体ユニットの機種によって異なります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形、HG1G/1P 形：
HG2G-5T 形：“USB1(USB-B)”“USB(USB-B)”

機能： USB インターフェイス（Mini-B）で使用する機能を “ 使用しない ” または “ プリンタ *11” から選択します。

■［デフォルト］ボタン

設定した値がデフォルトに戻ります。

*11 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

4-48

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス● 無線 LAN での対応機能一覧
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P○：対応、×：非対応
機能

項目

LAN

WAN

*1

〇

×

アップロード〇×

システム情報読み出し

〇

×

クリア

〇

×

モニタ

〇

×

IP 設定検索

〇

×

TCP

〇

×

ダウンロードメンテナンス通信

ユーザー通信デバイス リンク通信 *2

ネットワーク通信

UDP

〇

×

TCP

〇

×

UDP

〇

×

BACnet/IP〇

×

EtherNet/IP

×

×

〇

×

SNTP クライアント

×

〇

E メール

×

〇

SNS

×

〇

FTP サーバー〇×

FTP クライアント〇×

Web サーバー

〇

×

MQTT

*1
*2

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

OS は除く
動作確認済みの機器は Modbus(TCP Server、TCP Client)、IDEC FC6A 形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-49

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.3 ［通信ドライバ］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
現在のプロジェクト データに設定している接続機器の通信ドライバを設定します。

（機能）

■（機能）

設定する接続機器との通信を選択します。

■ メーカー（機能）で選択した通信で使用する接続機器のメーカー名を選択します。

■ 通信ドライバ

選択したメーカーの通信ドライバ一覧が表示されます。使用する通信ドライバを選択します。

■ 接続方式

選択した通信ドライバの接続形式が表示されます。

1:1：

1 台の接続機器を接続します。

1:N：

1 台または複数台の接続機器を接続します。

■ 接続機器使用する通信ドライバを設定します。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

4-50

送信ウェイト［x10 ミリ秒］：

通信コマンドの送信間隔（0 ～ 255）を指定します。

タイムアウト［x100 ミリ秒］：

接続機器からの応答待ち時間（1 ～ 255）を指定します。

リトライ回数：接続機器と通信できないとき、再接続を実行する回数を指定します。再接続を実行した回数が設定した回数に達すると、通信エラーが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

32 ビット数値データの格納方法： ［データ タイプ］で “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” を選択したときの接続機器のデバイス アドレスの値の扱い方を次の中から選択します。
上位ワードから：

下位ワードから：接続機器のデバイス アドレスの値の上位ワードから書き込んだ
り読み出したりします。
例） 数値入力器で［データ タイプ］が “UBIN32(D)” のとき、数値 12345678（16 進）を入力し、書込デバイス アドレス
D100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値

LDR 100

1234（16進）

LDR 1015678（16進）

4

接続機器のデバイス アドレスの値の下位ワードから書き込んだ
り読み出したりします。
例） 数値入力器で［データ タイプ］が “UBIN32(D)” のとき、数値 12345678（16 進）を入力し、書込デバイス アドレス
D100 に書き込む場合
デバイス アドレス

格納値

LDR 100

5678（16進）

LDR 101

1234（16進）

MICROSmart, SmartAXIS 用： 次の通信ドライバを選択した場合、デバイス タイプによってデータの格納方法が異なります。
メーカー

通信ドライバ
MICROSmart(FC6A)(RS232C/485)
MICROSmart(FC6A)(Ethernet)

IDEC

OpenNet,MICROSmart,SmartAXISPro/Lite(RS232C/485)
OpenNet,MICROSmart,SmartAXISPro/Lite(Ethernet)
MICRO3,MICRO3C• 上位ワードからとして扱われるデバイス タイプ
データレジスタ、タイマ（現在値）、カウンタ（現在値）、
タイマ（設定値）、カウンタ（設定値）、特殊データレジスタ• 下位ワードからとして扱われるデバイス タイプ
入力リレー（ワード）、出力リレー（ワード）、
内部リレー（ワード）、リンクレジスタ、
特殊内部リレー（ワード）、シフトレジスタ（ワード）上記の通信ドライバ以外を使用し、“MICROSmart, SmartAXIS 用” を選択した場合、すべてのデバイス アドレスの値を “ 上位ワー
ドから ” として扱います。
パススルー機能を有効にする：

パススルー機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
この項目は、パススルー機能が使用できる機種 の場合のみ表示されます。詳細は、32-2 ページ「第 32 章 1.2 対応接続機器」を参照してください。

パススルー機能は、“ 接続機器との通信 1” ～ “ 接続機器との通信 4*1” のうち、いずれか 1 つのみで使用できます。

WindLDR Ver.6.01 以前のバージョン、他社の PLC プログラミング ソフトウェア、弊社以外の接続機器を使用している
とき、パススルー機能を使用する場合は、Pass-Through Tool を使用する必要があります。
［通信ドライバ拡張設定］ボタン： このボタンは、通信ドライバの拡張設定が必要な場合に表示されます。
クリックすると、［通信ドライバ拡張設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、4-54
ページ「［通信ドライバ拡張設定］ダイアログボックス」を参照してください。

*1

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-51

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ 通信エラーを無視して運転を続ける

通信エラーが発生しても本体ユニットの運転を続ける場合は、このチェックボックスをオンにします。
エラー メッセージを表示する：

通信エラーが発生したとき運転を続けた場合、エラー メッセージ（通信エラー）を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。エラー メッセージ（通信エラー）に［Ack （確認）］ボタンが表示されます。
［通信エラーを無視して運転を続ける］チェックボックスがオフの場合は、エラー メッセージに［Ack （確認）］ボタンが表示されません。

自動的にリトライを行う：

通信エラーが発生したときに運転を続けた場合、本体ユニットから通信エラーが起きた局番へ自動的にリトライする場合は、このチェックボックスをオンにします。
リトライ中は、他の通信がすべて停止します。

手動でリトライするには、［自動的にリトライを行う］チェックボックスをオフにします。
すべてリトライする場合、［すべての局番のエラー情報を一括して監視する］で設定したデバイス アドレスの 1 ビット目（初期化）に 1 を書き込みます。
個別にリトライする場合は、該当局番に割り当てられた［各局番のエラー情報を個別に監視する］で設定したデバイス
アドレス番号の 0 ビット目（接続設定）に 1 を書き込みます。
すべての局番のエラー情報を一括して監視する： すべての局番の通信エラー情報を格納するワードデバイスを指定します。内部
デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定
手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
エラー情報として格納される内容は次のとおりです。詳細は、WindO/I-NV4 接
続機器設定マニュアルを参照してください。
• 初期化• エラー発生状況• 読み出しエラー履歴• 書き込みエラー履歴
各局番のエラー情報を個別に監視する：

各局番のエラー情報を個別にデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにします。
監視する局番の数：

接続機器の局番の数を指定します。

ステータス デバイス アドレス：各局番の通信エラー情報を格納するワードデ
バイスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
このエラー情報では、最大 256 個のデバイス ア
ドレスを占有します。使用しているアドレス番号が重複しないように注意してください。
エラー情報として格納される内容は、次のとおりです。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マ
ニュアルを参照してください。
• 接続設定• エラー発生状況• 読み出しエラー履歴• 書き込みエラー履歴
局番は、通信インターフェイスがシリアル インターフェイスの場合はスレーブ番号、イーサネット インターフェイスの場合は接続機器 ID となります。

4-52

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

同時に使用できない通信ドライバ
次の通信ドライバの組み合わせは、いずれかの（機能）1 つのみで使用できます。重複して設定できません。

■ 同時に使用できない通信ドライバ 1
メーカー

通信ドライバ
Modbus RTU Master

ModbusModbus RTU Slave

4

S7-200(PPI)SIEMENS

S7-MPI

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

MP920-RTU

安川電機■ 同時に使用できない通信ドライバ 2*1
メーカー

通信ドライバLogix Controllers(Ethernet)

Allen-Bradley

Logix Native Tag(Ethernet)■ 同時に使用できない通信ドライバ 3
メーカー

通信ドライバDM リンク (1:1)

IDEC システム

DM リンク (1:N)
DM リンク Ethernet(UDP)*1

ModbusModbus RTU Slave
Modbus TCP Server

例） “ 接続機器との通信 1” の［通信ドライバ］に “Modbus RTU Slave” を設定した場合同時に使用できない通信ドライバ 1 により、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*2” に “Modbus
RTU Master”、“S7-200(PPI)”、“S7-MPI”、“MP920-RTU” を設定できません。
また、同時に使用できない通信ドライバ 3 により “ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*2” に“DM リンク (1:1)”、“DM リンク (1:N)”、“DM リンク Ethernet(UDP)*1”、“Modbus TCP Server” を設定できません。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-53

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス●［通信ドライバ拡張設定］ダイアログボックス
通信ドライバの拡張設定を設定します。接続機器によって設定項目が異なります。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

4-54

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
接続機器の情報を設定します。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 設定一覧

接続機器の設定を編集します。
接続機器 ID：

本体ユニットが接続機器を管理するための番号が表示されます。番号の範囲は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形：

1 ～ 31

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
接続機器名：

0 ～ 31

接続機器の名前が表示されます。デフォルトは、接続機器 ID の番号です。
セルをクリックすると、名前を編集できます。最大文字数は 20 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

［接続機器名］に、次の文字や名前は使用できません。
• 次の半角文字およびスペース"*/:;<>?\|• 空白（未入力）• 他の接続機器 ID と同じ名前
接続機器との通信：

シリアル インターフェイスまたはイーサネット インターフェイスに設定した機能が表示されます。
（デフォ
ルト：使用しない）
セルをクリックすると、機能を次の中から選択できます。
“ 使用しない “、“ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4*1”

［接続機器との通信］で接続方式が 1:1 の通信ドライバを設定している機能を複数の［接続機器 ID］に重複して設定でき
ません。

*1

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-55

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

通信ドライバ：接続機器との通信で使用される通信ドライバが表示されます。

スレーブ番号：

接続機器のスレーブ番号が表示されます。
セルをクリックすると、接続機器のスレーブ番号を変更できます。
［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス構成］でシリアル インターフェイスを選択した場合のみ設定できます。詳細は、4-37 ページ「インターフェイス構成」を参照してください。

［スレーブ番号］に、空白や他の接続機器 ID と同じ番号は使用できません。

接続機器の IP アドレスが表示されます。
セルをクリックすると、接続機器の IP アドレスを指定できます。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
同一ネットワーク内に複数の機器を接続する場合は、IP アドレスが重複しないようにしてください。
［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合のみ設定できます。

IP アドレス：システム モードで接続機器の IP アドレスを変更できます。メインメニュー画面から次の操作をします。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：［初期設定］、［通信 I/F］、［接続機器
I/P アドレス］の順に押します。
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：
ポート番号：［Initial Setting］、［Comm. I/F］、［Ext. IP Address］の順に押します。

接続機器のポート番号が表示されます。（デフォルト：2101）
セルをクリックすると、接続機器のポート番号（0 ～ 65535）を指定できます。
［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合のみ設定できます。

■［クリア］ボタン

選択した接続機器 ID の設定をデフォルトに戻します。

■ Modbus RTU Master のスレーブ番号をデバイス アドレスの値で指定する

スレーブ番号をデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
接続機器の［メーカー］が “Modbus” で［通信ドライバ］が “Modbus RTU Master” の場合のみ表示されます。詳細は、WindO/I-NV4
接続機器設定マニュアルを参照してください。

（先頭デバイス アドレス）： スレーブ番号の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 拡張設定選択したスレーブ番号で設定されている通信ドライバの拡張設定が必要な場合に、設定項目が表示されます。詳細は、WindO/I-NV4
接続機器設定マニュアルを参照してください。

■ タグ ファイル
RSLogix5000 L5K ファイル（*.L5K）に定義されている Allen-Bradley タグをインポートします。 をクリックすると、［開く］ダイ
アログボックスが表示されます。
接続機器の［メーカー］が “Allen-Bradley” で［通信ドライバ］が “Logix Native Tag(Ethernet)” の場合のみ表示されます。
詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

■［Application の名前を設定する］ボタン

Application に名前を設定します。このボタンをクリックすると、［Application の名前を設定する］ダイアログボックスが表示されます。
接続機器の［メーカー］が “ABB” の場合のみ表示されます。詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。
［通信ドライバ］を変更した場合、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックすると、確認メッ
セージが表示されます。メッセージの［はい］ボタンをクリックすると、接続機器のデバイス アドレスの変換を実行します。
変更後の通信ドライバに、現在のプロジェクト データで使用している接続機器のデバイス アドレスに対応するデバイス ア
ドレスが存在しない場合、そのデバイス アドレスを設定していた項目は空白になります。

4-56

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

接続機器の台数制限• “ 接続機器との通信 1” ～ “ 接続機器との通信 4*1” に接続できる接続機器は合計 32 台です。
• 設定できる接続機器の台数は、通信インターフェイスによって異なります。
通信インターフェイス

台数

シリアル インターフェイス（接続形式が 1:1 の通信ドライバ）

1台

シリアル インターフェイス（接続形式が 1:N の通信ドライバ）

最大 31 台イーサネット インターフェイス

最大 32 台

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

*1

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-57

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.5 ［O/I リンク］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
O/I リンク通信のマスタとして使用する場合は接続するスレーブ局、スレーブとして使用する場合は O/I リンク局を設定します。詳細は、3-3 ページ「第 3 章 2 O/I リンク通信」を参照してください。［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］
で［機能］を “O/I リンク マスタ ” または “O/I マスタスレーブ ” に設定した場合のみ設定できます。

■ O/I リンク局

スレーブ局番（スレーブ 1 ～スレーブ 15）を選択します。
［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］で［機能］を “O/I リンク スレーブ ” に設定した場合のみ設定できます。

■ 使用スレーブ局

接続するスレーブ局のチェックボックスをオンにします。
［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］で［機能］を “O/I リンク マスタ ” に設定した場合のみ設定できます。
O/I リンク通信のマスタとして使用する場合の接続するスレーブ局、またはスレーブとして使用する場合のスレーブ局番は、プロジェクトをダウンロード後に有効になります。

4-58

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.6 ［ユーザー通信］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
バーコードなどの外部機器と通信について設定します。詳細は、3-9 ページ「第 3 章 5 ユーザー通信」を参照してください。
［通
信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］で［機能］を “ ユーザー通信 1”、“ ユーザー通信 2” または “ ユーザー通信
3” に設定した場合のみ設定できます。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（プロトコル一覧）（種類）■（プロトコル一覧）

登録したユーザー通信プロトコルが表示されます。
番号：

ユーザー通信プロトコルを管理する番号が表示されます。

プロトコル名：ユーザー通信プロトコルの名前を入力します。プロトコル名の最大文字数は半角で 40 文字です。

プロトコル名に、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?\|
受信キャラクタ間タイムアウト［x100 ミリ秒］：
1 フレームのデータを受信中にデータを受信してから次のデータを正常に受信できなかった場合にタイムアウトする時間（0 ～255）を指定します。フレームとは、コマンドの先頭から末尾までのデータ列のことです。受信キャラクタ間タイムアウトの時
間が 0 の場合は、受信キャラクタ間タイムアウトは監視されません。
受信コマンドでのみ使用する設定項目です。
例） 受信するデータ（1 フレーム）が 2 バイト、
［動作条件］の［条件種別］が “ON 中 ” で［デバイス アドレス］が “LM100”、［ステータス デバイス アドレス］が “LDR110”、［完了デバイス アドレス］が “LM101” の場合
1 バイト目のデータを受信してから受信キャラクタ間タイムアウト時間を経過する前に、2 バイト目のデータを正常に受信完了したときの完了デバイス アドレスおよびステータス デバイス アドレスの値は次のとおりです。
• 完了デバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。
［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオフの場合、動作条件のデバイス アドレス LM100の値が 0 から 1 になると完了デバイス アドレス LM101 の値が 0 になります。
［完了デバイス アドレスを自動にクリアしない］チェックボックスがオンの場合、完了デバイス アドレス LM101 の値が1 のままとなりますので、必要に応じて 0 を書き込みます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-59

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス• ステータス デバイス アドレス LDR110 の受信キャラクタ間タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 15）の値は 0 のままです。
受信キャラクタ間タイムアウト時間

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了デバイス アドレス
LM101 の値

1 バイト目の受信データ

2 バイト目の受信データ

1
0
1
0

ステータス デバイス アドレスの 1
受信キャラクタ間タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値 0

1 バイト目のデータを受信してから次のデータの受信を開始するまでに受信キャラクタ間タイムアウト時間を経過すると、ステータス デバイス アドレス LDR110 の受信キャラクタ間タイムアウト（アドレス番号 +0 のビット 15）の値が 1になり、完了デバイス アドレス LM101 の値は 0 のままになります。また、動作条件のデバイス アドレス LM100 の値が0 から 1 になると、LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値が 0 になります。
受信キャラクタ間タイムアウト時間

受信コマンド動作条件“ON 中”のデバイス アドレス
LM100 の値

完了 デバイス アドレス
LM101 の値

1 バイト目の受信データ

2 バイト目の受信データ

1
0
1
0

ステータス デバイス アドレスの 1
受信キャラクタ間タイムアウト
LDR110（アドレス番号 +0 のビット 15）の値 0インチング機能 *1：

インチング機能を使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” と “ 使用しない ” が切り替わります。ユーザー通信 1 でのみ設定できます。
インチング機能を使用すると、設定した実行間隔でデータを送信します。

インチングとは、駆動部の寸送り操作のことです。押しボタンやスイッチを押したとき発進し、離すと停止するなど、1操作ごとに小刻みに発進と停止を繰り返し、駆動する操作の総称です。
実行間隔［x10 ミリ秒］*1：インチング機能のコマンドを送信する間隔を 40 ～ 1000（20 ミリ秒単位）で指定します。
［インチング機能］で “ 使用する ” を選択した場合のみ設定できます。
次の場合は、設定した実行間隔でコマンドを送信できません。
•［実行間隔］で設定した時間内にコマンドの送信処理が完了できない⇒［実行間隔］はコマンドの送信にかかる時間より長く設定してください。
• ユーザー通信の送受信処理と同時にインチング機能を使用した⇒送信および受信コマンドとインチング機能のコマンドを同時に使用しないでください。
1 フレームは文字の間隔なく送信されます。

*1

4-60

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［プロトコル マネージャーを開く］ボタン： （プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルに、プロトコル マネージャーに登録しているユーザー通信プロトコルを設定します。
このボタンをクリックすると、プロトコル マネージャーが表示されます。詳細は、
3-29 ページ「第 3 章 登録したユーザー通信プロトコルを他のユーザー通信に設定する」を参照してください。
［プロトコルを削除する］ボタン：（プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルを削除します。

4■ コマンド一覧（プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルのコマンドの設定が表示されます。

（種類）*1：

コマンドの種類によって、リスト上の表示を切り替えます。
送信 , 受信：送信および受信コマンドを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

インチング：

インチング機能のコマンドを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

ユーザー通信プロトコルのコマンドは作成した順に表示されますが、インチング機能のコマンドは常に送信および受信コマンドのリストの上部に表示されます。
番号：

コマンドの設定を管理する番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。

種類：

コマンドの種類が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。

キー：

コマンドを割り付けるファンクション キー（F1 ～ F12）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。
［インチング］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

条件種別：

データを送信するまたはデータの受信待ちにする条件種別が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

条件：

データを送信するまたはデータの受信待ちにする条件種別の条件を表示します。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ 常に有効 ”：

条件が不要のため、何も表示されません。

“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”、“ON 中 ” または “OFF 中 ”：
条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。
“ 条件成立中 ” または “ 条件成立時 ”： 条件式が表示されます。
“ 定周期 ”：

*1

周期が表示されます。

完了：

データの送信または受信が正常に終了したときに通知するデバイス アドレスが表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

ステータス：

送信または受信するデータのサイズやエラー情報の書き込み先のデバイス アドレスが表示されます。セルをダ
ブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

コメント：

コマンドのコメントが表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

サイズ：

コマンドのデータサイズがバイト単位で表示されます。
［データ設定］ダイアログボックスの［可変］チェックボックスがオンのデータがある場合、最大値が表示されます。セルをダブルクリックすると、［コマンド設定］
ダイアログボックスが表示されます。

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-61

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［追加］ボタン： ［コマンド一覧］にコマンドを追加します。最大コマンド数は 255 です。
このボタンをクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-37 ページ「第3 章 ［コマンド設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［編集］ボタン： ［コマンド一覧］で選択したコマンドを変更します。
このボタンをクリックすると、［コマンド設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-37 ページ「第3 章 ［コマンド設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［コピー］ボタン：［コマンド一覧］で選択したコマンドをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したコマンドをコピーして［コマンド一覧］の最終行に追加します。イン
チング機能のコマンドの場合は、送信および受信コマンドの上部に追加します。
［上へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン： ［コマンド一覧］から選択したコマンドを削除します。
追加やコピー、上下方向のシフトは、同じ（種類）の範囲で実行されます。
（種類）は、“送信、受信”と“インチング”の2つです。

■ データ一覧［コマンド一覧］で選択したコマンドのデータが一覧表示されます。
番号：

データを管理する番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データ設定］ダイアログボック
スが表示されます。詳細は、3-49 ページ「第 3 章 ［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

データ：

データの設定が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「第 3 章 ［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン：［データ一覧］にデータを追加します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「第 3 章 ［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン：［データ一覧］で選択したデータを変更します。
このボタンをクリックすると、［データ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、3-49 ページ「第 3 章 ［データ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［コピー］ボタン：［データ一覧］で選択したデータをコピーします。
このボタンをクリックすると、選択したデータをコピーしてデータ一覧の最終行に追加します。

［上へ］ボタン：

選択しているデータがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているデータがリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン：［データ一覧］から選択したデータを削除します。

■［プロトコル マネージャーへコピーする］ボタン

このボタンをクリックすると、（プロトコル一覧）で選択したユーザー通信プロトコルをプロトコル マネージャーに登録します。詳細は、3-33 ページ「第 3 章 5.3 プロトコル マネージャー」を参照してください。

■［コマンド一覧を拡大する／縮小する］ボタン［データ一覧］の表示と非表示を切り替えます。
［データ一覧］を非表示にすると、［コマンド一覧］に表示するコマンド数が増えます。

4-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.7 ［サブホスト通信］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
サブホスト通信のプロトコルや使用する HMI リンクレジスタ（LLR）のアドレス番号を設定します。詳細は、3-88 ページ「第 3 章
6 サブホスト通信」を参照してください。［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス設定］で［機能］を “ サブホスト通信 ” に設定した場合のみ表示されます。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ プロトコル

サブホスト通信で使用するプロトコルを “MICROSmart” または “Modbus RTU Master” から選択します。

■ HMI リンクレジスタ（LLR）のデバイス アドレス割り付け
設定一覧：

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたデバイス アドレスが一覧表示されます。
アドレス番号：

LLR アドレス番号（LLR 0 ～ LLR63）が表示されます。

デバイス アドレス： LLR アドレス番号に割り付けたデバイス アドレスが表示されます。
B/W：

デバイスの種類を表示します。
B：ビットデバイス
W：ワードデバイス
BWORD：ワード単位で扱うビットデバイス

デバイス タイプ：

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けるデバイス アドレスのデバイス タイプを選択します。使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

アドレス番号：

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けるデバイス アドレスのアドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

ビット位置：

ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。［デバイス タイプ］でワードデバイスを選択した場合のみ設定できます。

スレーブ番号：

HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けるデバイス アドレスの接続機器のスレーブ番号を指定します。
選択した通信ドライバによって、指定できる範囲が異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-63

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス［設定］ボタン：

HMI リンクレジスタ（LLR）にデバイス アドレスを割り付けます。すでにデバイス アドレスを割り付けた LLR アドレス番号を選択した場合には、割り付けたデバイス アドレスを変更できます。LLR アド
レス番号を選択し、［設定］ボタンをクリックすると、［デバイス タイプ］、［アドレス番号］、［ビット位置］、［スレーブ番号］で設定した内容を HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けます。

［連続設定］ボタン：

選択した LLR アドレス番号以降の HMI リンクレジスタ（LLR）に［デバイス タイプ］、
［アドレス番号］、［ビット位置］、［スレーブ番号］で設定したデバイス アドレスの連続したアドレスを割り付けします。

［削除］ボタン：

リストから HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたデバイス アドレスを削除します。
リストで LLR アドレス番号を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

［上へ］ボタン：

選択している HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたデバイス アドレスがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択している HMI リンクレジスタ（LLR）に割り付けたデバイス アドレスがリストの下方向へシフトします。

［インポート］ボタン：［開く］ダイアログボックスが表示されます。
エクスポートしたデバイス アドレスのファイル（CSV 形式）を選択し、［開く］ボタンをクリックすると、選択したファイルのデバイス アドレスを［設定一覧］の LLR アドレス番号に一括して上書きします。

［エクスポート］ボタン： ［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
保存する場所を選択し、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックすると、［設定一覧］のデバ
イス アドレスの内容を CSV 形式のファイルで保存します。

■ すべてのスレーブ番号のエラー情報を一括して監視する

サブホスト通信で通信しているすべての外部機器とのエラー情報を監視する場合は、このチェックボックスをオンにします。
詳細は、3-93 ページ「第 3 章 すべてのスレーブ番号のエラー情報を監視する」を参照してください。

（書込デバイス アドレス）： エラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 各スレーブ番号のエラー情報を個別に監視するサブホスト通信で通信している外部機器ごとにエラー情報を監視する場合は、このチェックボックスをオンにします。
割り付けた内部デバイスを先頭に、256 ワードのアドレス番号を占有して各スレーブ番号の情報を格納します。
スレーブ番号は先頭を 0 番として 255 番まで割り当てられます。
詳細は、3-94 ページ「第 3 章 各スレーブ番号のエラー情報を監視する」を参照してください。

（先頭デバイス アドレス）： エラー情報の書き込み先のワードデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、64 ワー
ドのアドレス番号を使用します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 通信エラーのスレーブ番号をスキップして運転を続ける

通信エラーが発生しているスレーブ番号への接続を一時的に停止して、次のスレーブ番号へ接続する場合は、このチェックボック
スをオンにします。
詳細は、3-94 ページ「第 3 章 通信エラーのスレーブ番号をスキップして、運転を続ける」を参照してください。

4-64

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.8 ［プリンタ］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに接続して使用するプリンタを設定します。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 用紙サイズ

出力する用紙サイズを “A4” または “ レター ” から選択します。
選択した用紙サイズにプリンタが対応していない場合は、プリンタの設定で指定した用紙サイズで印刷します。

■ 白黒反転して印刷する

印刷時に白または黒のみを反転する場合は、このチェックボックスをオンにします。
• 色を設定できません。モノクロで印刷する場合には、使用するプリンタ側で印刷色を設定してください。また、デー
タの端が印刷されない場合には、プリンタ側の設定で " トリミングしない " や " フチあり " を有効にしてください。
• 本体ユニットをプリンタに接続すると、未対応機器としてプリンタ側にエラーが発生する場合がありますが、印刷を実行時には PictBidge の規格に応じたデータを送信しますので、正常に印刷できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-65

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.9 ［外部メモリ］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 の書き込み先フォルダーを設定します。

■ 外部メモリ フォルダー

本体ユニットで使用するフォルダーのフォルダー名を、英数字 8 文字以内で英大文字（A から Z）、数字（0 から 9）で入力します。
（デフォルト：HGDATA01）
履歴機能で収集したデータなどはすべてこの外部メモリ フォルダーに保存します。外部メモリの詳細は、33-1 ページ「第 33 章
1 外部メモリ」を参照してください。
• フォルダー名に、次の半角文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*./:;<>?\`|~

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*./:<>?\|• 運転開始後、外部メモリ フォルダー内に作成されるフォルダーやファイルの名前は変更できません。

■ ファイルを消去する

外部メモリ フォルダーに保存したファイルを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。
すべてのスクリーンショット： 「CAPTURE」フォルダー内のスクリーンショットを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

すべてのアラーム履歴ファイル：「ALARMLOG」フォルダー内のすべてのアラーム履歴のデータを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。
すべてのデータ履歴ファイル： 「DATALOG」フォルダー内のすべてのデータ履歴のデータを消去する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
すべての操作履歴ファイル：「OPERATIONLOG」フォルダー内の操作履歴のデータを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

起動デバイス アドレス：

ファイルを消去する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章

*1

4-66

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.10［オートラン］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した USB メモリの機能を設定します。詳細は、33-58 ページ「第 33 章
ください。

5

USB オートラン機能」を参照して

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ USB オートラン機能を有効にする

USB オートラン機能を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。
USB オートラン機能とは、本体ユニット に USB メモリを挿入するだけで自動的にメニュー画面を表示し、メニュー画面のボタンを押すとあらかじめ設定しておいたコマンドを実行する機能です。

■ USB メモリが挿入された時にサブ画面を表示する

本体ユニットに USB メモリを挿入するとサブ画面を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
画面番号：
表示位置

USB メモリを挿入したときに表示するサブ画面の番号（1 ～ 3015）を指定します。
X、Y： サブ画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、サブ画面の左上が X および Y 座標になります。
表示位置の指定単位および指定範囲は、次のとおりです。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-67

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.11［増設モジュール］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに取り付けた増設モジュールの入出力について設定します。増設モジュールについては、MICRO/I ハードウェア マ
ニュアルの「第 2 章 増設モジュール」を参照してください。

■ 定周期スクリプトを使用する

定周期スクリプトは、プロジェクトに 1 点だけ設定できる動作条件が定周期（10 ミリ秒単位）のスクリプトです。定周期スクリプ
トとして指定したスクリプトは、画面のスキャン時間（画面上の部品処理）に影響を受けることなく、一定周期で実行されます。
定周期スクリプトを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ スクリプト ID

定周期スクリプトとして使用するスクリプト ID（1 ～ 32000）を指定します。
を クリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト一覧からスクリプトを選択します。詳細は、25-7
ページ「第 25 章

2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

■ スクリプト名［スクリプト ID］で指定したスクリプトの名前が表示されます。

■ 実行間隔実行間隔を 10 ～ 1000（10 ミリ秒単位）で指定します。設定した一定の間隔で、指定したスクリプトを実行します。

■［モジュール構成］ボタン *1［モジュール構成］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニットに接続する増設モジュールを設定します。詳細は、4-70 ペー
ジ「増設モジュールを挿入する」を参照してください。

*1

4-68

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス●［モジュール構成］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
［モジュール構成］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。
増設モジュールを使用するには、［モジュール構成］ダイアログボックスで本体ユニットに接続する増設モジュールを挿入します。
増設モジュールについては、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 増設モジュール」を参照してください。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

モジュール構成エリア

パラメータ参照エリア

増設モジュール一覧

モジュール構成エリア： 増設モジュールの接続構成を表示します。
［モジュール構成のプレビュー］ボタン：モジュール構成エリアに設定した CPU モジュールおよび増設モジュールのイメージをプレビューします。このボタンをクリックすると、［モジュール構成のプレビュー］ダイアログボックスが表示されます。
［モジュール構成のプレビュー］ダイアログボックスの［クリップボードにコピー］ボタンをクリックすると、プレビュー表示されたイメージがクリップボードにコピーされます。
増設モジュール一覧：

本体ユニットに接続できる増設モジュールの一覧を表示します。

パラメータ参照エリア： 増設モジュールに設定したパラメータを表示します。
［設定］ボタン： 増設モジュールの各パラメータを設定します。このボタンをクリックすると、増設モジュールに対応した設定ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-69

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス● 増設モジュールを挿入する
1 増設モジュール一覧から挿入する増設モジュールを選択し、モジュール構成エリアにドラッグ & ドロップします。

モジュール構成エリア

増設モジュール一覧

2 モジュール構成エリアに挿入した増設モジュールをクリックし、［設定］ボタンをクリックします。
増設モジュールに対応した設定ダイアログボックスが表示されます。

挿入した増設モジュール

4-70

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3 設定ダイアログボックスで増設モジュールの各パラメータを設定します。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-71

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス● 増設モジュールを削除する
1 モジュール構成エリアで削除する増設モジュールをクリックします。

モジュール構成エリア

2 削除する増設モジュール上で右クリックし、［削除］をクリックします。

削除する増設モジュール選択した増設モジュールが削除され、削除した増設モジュールの右側に配置されていたすべての増設モジュールが自動的に左に詰
まります。

4-72

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス● 増設モジュールを入れ替える
1 移動する増設モジュールを選択し、ドラッグして移動先でドロップします。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

デジタル I/O モジュールの位置を入れ替えた場合、デバイス アドレスを自動的に割り当て直します。ただし、編集中のプロジェクトで設定しているデバイス アドレスは変更されません。
例） デジタル入力モジュールを入れ替えると、デバイス アドレスを次のように割り当て直します。
ただし、プロジェクトで設定している部品（ランプ）のデバイス アドレスは変更されません。

部品（ランプ）

本体ユニット入力モジュール① 入力モジュール②
入力点数 16 点
入力点数 8 点（#I0030 〜 #I0037（）#I0040 〜 #I0057）#I0030部品（ランプ）

本体ユニット#I0030

入力モジュール② 入力モジュール①
入力点数 16 点
入力点数 8 点（#I0030 〜 #I0047（）#I0050 〜 #I0057）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-73

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.12［Web サーバー］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットの Web サーバー機能を設定します。詳細は、27-1 ページ「第 27 章

Web サーバー機能」を参照してください。

（データの種類）■ システム Web ページを使用する

Webブラウザー端末から本体ユニットの遠隔操作ページや遠隔監視ページ、およびシステム詳細情報ページにアクセスする場合は、
このチェックボックスをオンにします。
Web ブラウザー端末から本体ユニットにアクセス時、許可する機能を次の中から選択します。［システム Web ページを使用する］
チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
遠隔操作と遠隔監視を有効にする：

本体ユニットに表示している画面の画面イメージを表示します。また、表示した画面イメー
ジをクリックすると、監視中の本体ユニットを操作できます。

遠隔監視のみ有効にする：

本体ユニットに表示している画面の画面イメージを表示します。

無効：システム詳細情報ページのみを表示します。

次の時間を経過後、操作が行われない場合にシステム情報へ戻る：
遠隔操作ページや遠隔監視ページで操作していない状態が続いたときに自動的にホーム ページに切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。遠隔操作ページや遠隔監視ページを最後に操作してからシステム情報ページに切り替える
までの時間を指定します。
“ 遠隔操作と遠隔監視を有効にする ” または “ 遠隔監視のみ有効にする ” を選択した場合のみ設定できます。
（データの種類）：

システム情報ページに切り替えるまで待機する時間を指定するデータの種類を選択します。単位は
分です。

固定値：

定数（1 ～ 60）を使用します。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値を使用します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

（データの種類）に “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、次の点に注意してください。
• デバイス アドレスの値が 61 以上の場合は、60 分として扱われます。
• Web ブラウザー端末から本体ユニットにアクセスした時点でのデバイス アドレスの値を時間として動作します。Web
ブラウザー端末からのアクセス中にデバイス アドレスの値を変更しても時間に反映されません。

4-74

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

遠隔機能ページに画面切替ツールを表示する：
遠隔操作ページと遠隔監視ページに画面を切り替えるボタンを配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。
“ 遠隔操作と遠隔監視を有効にする ” または “ 遠隔監視のみ有効にする ” を選択した場合のみ設定できます。

■ カスタム Web ページを使用する

Web ブラウザー端末から本体ユニットの外部メモリに保存されたカスタム Web ページにアクセスする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。詳細は、27-16 ページ「第 27 章 6 カスタム Web ページ」を参照してください。

■ 実行間隔（ミリ秒）

本体ユニットがデータを返す間隔（0 ～ 5000 ミリ秒）を指定します。この値を大きくすると遠隔操作機能や遠隔監視機能が本体ユニットの動作に与える負荷を軽減できます。ただし、Web ブラウザーの表示更新速度が遅くなります。

■ ポート番号Web サーバー機能に使用する TCP ポート番号（0 ～ 65535）を指定します。
本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：• 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用• 2538：パススルー機能用• 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）• 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）• 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能：• メンテナンス通信（ 4-43 ページ「ポート番号」）• Web サーバー機能• FTP サーバー機能（ 4-76 ページ「ポート番号」）• ユーザー通信で “TCP サーバー ” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）•［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）■ 初期表示ページ

Web ブラウザー端末から本体ユニットにアクセス時、最初に表示する Web ページを次の中から選択します。
“ システム情報 ”、“ 遠隔監視 ”、“ 遠隔操作 ”、“（カスタム Web ページ）”（カスタム Web ページ）には、［プロジェクト］ウィンドウの［Web ページ エディタ］に表示されているカスタム Web ページのファイル名が表示されます。
［システム Web ページを使用する］チェックボックス、または［カスタム Web ページを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-75

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.13［FTP サーバー］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットの FTP サーバー機能を設定します。詳細は、21-1 ページ「第 21 章

1

FTP サーバー機能」を参照してください。

（データの種類）■ FTP サーバー機能を有効にする

FTP サーバー機能を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。FTP クライアントから本体ユニットに挿入した外部メモリにあるファイルの読み出しまたは書き込みができます。

■ ポート番号

FTP サーバー機能に使用する TCP ポート番号（0 ～ 65535）を指定します。
本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：• 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用• 2538：パススルー機能用• 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）• 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）• 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能：• メンテナンス通信（ 4-43 ページ「ポート番号」）• Web サーバー機能（ 4-75 ページ「ポート番号」）• FTP サーバー機能• ユーザー通信で “TCP サーバー ” を選択時（ 4-45 ページ「ポート番号」）•［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）

4-76

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ 接続タイムアウト

本体ユニットにログインしたあと、本体ユニットと FTP クライアントの間で何も通信がない場合に自動で接続を切断するまでの時間を設定します。

（データの種類）： 本体ユニットと FTP クライアントの間で何も通信がない場合に自動で接続を切断するまでの時間を指定する
データの種類を選択します。単位は分です。
固定値：

定数（1 ～ 60）を使用します。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値を使用します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、
2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

• 本体ユニットにログインするまでのタイムアウト時間は 1 分です。
•（データの種類）に “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、次の点に注意してください。
- デバイス アドレスの値が 0 の場合は 1 分、61 以上の場合は 60 分として扱われます。
- FTP クライアントから本体ユニットにログインした時点でのデバイス アドレスの値を時間として動作します。FTP ク
ライアントからのログイン中にデバイス アドレスの値を変更しても時間に反映されません。

■ アクセス先を指定する

FTP クライアントからアクセスする本体ユニットに挿入した外部メモリを “SD メモリカード *1”、“USB メモリ *2”、“USB1*3” または“USB2*3” から選択します。
アクセス先を指定した場合、指定したフォルダーより上の階層にはアクセスできません。階層構造については、21-3 ページ「第 21章 1.3 FTP サーバーの階層構造」を参照してください。
場所：

アクセスするフォルダーのフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダー内の「RECIPE」フォルダーにアクセスする場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/RECIPE
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： HGDATA01\RECIPE
チェックボックスがオフの場合は、アクセス先は FTP サーバーのルート フォルダーになります。
外部メモリが本体ユニットに挿入されていない場合やアクセス先に指定したフォルダーが存在しない場合、アクセス先
は FTP サーバーのルート フォルダーになります。

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-77

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.14［E メール］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットから E メールを送信するために使用する送信メール サーバー（SMTP）を設定します。詳細は、19-1 ページ「第 19 章
E メール機能」を参照してください。

■ 基本設定送信メール サーバー (SMTP) ：送信メール サーバー（SMTP）の指定方法を選択します。
ホスト名：

送信メール サーバー（SMTP）のホスト名を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および、-（ハイフン）および .（ピリオド）
のみ使用できます。

IP アドレス： 送信メール サーバー（SMTP）の IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。
“ ホスト名 ” を選択した場合は、DNS サーバーを使用して、ホスト名から送信メール サーバー（SMTP）の IP アドレスを検索および取得します。本体ユニットから DNS サーバーにアクセスするために、DNS サーバーの IP アドレスを指定する必要があります。詳細は、4-43 ページ「 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合」を参照してください。
送信メール サーバー (SMTP) のポート番号： 送信メール サーバー（SMTP）のポート番号（0 ～ 65535）を指定します。
使用する送信メール サーバー（SMTP）のポート番号は、サーバーによって異なります。詳細は、本体ユニット を接続したネットワークの管理者へお問い合わせください。
ポート番号は、通常 SMTP では 25 番、SMTP-AUTH では 587 番が使用されます。

4-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

差出人の E メール アドレス： 差出人の E メール アドレスを入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
メール アドレスの形式として有効かどうかの判定については、2-62 ページ「第 2 章
さい。

エラー チェック」を参照してくだ

差出人の名前を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

差出人：

4

セキュリティで保護された接続を使用する (SSL/TLS)：
使用する送信メール サーバーで SSL/TLS 通信を使用する場合、このチェックボックスをオンにします。
使用するプロトコルは、機種およびポート番号によって異なります。
機種

ポート番号

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

プロトコルまたはコマンド

465

SMTPS

587

STARTTLS

465、587 以外

STARTTLS

任意

SMTPS

■ 認証設定E メールを送信するために認証（LOGIN）が必要：

送信メール サーバー（SMTP）へのアクセスがアカウント名とパスワードによって保護されている場合は、このチェックボックスをオンにします。
アカウント名：アカウントの名前を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
パスワード： パスワードを入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

■ 詳細設定基本設定と認証設定をデバイス アドレスの値で指定する：
先頭デバイス アドレス：［基本設定］と［認証設定］をデバイス アドレスの値で指定する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

使用するワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスのアドレス番号を先頭に、［基本設定］と［認証設定］の設定項目を割り当てます。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

設定内容を初期値としてデバイス アドレスにコピーする： ［基本設定］と［認証設定］の設定内容を初期値としてデバイス
アドレスにコピーする場合は、このチェックボックスをオンにします。
（デバイス アドレス）：設定内容をコピーする条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
このデバイス アドレスに 1 を書き込むと、［先頭デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレ
スを先頭に、割り当てられたデバイス アドレスに［基本設定］と［認証設定］で設定した値が書き込まれます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

［基本設定と認証設定をデバイス アドレスの値で指定する］チェックボックスをオンにした場合、［差出人の E メール
アドレス］または［差出人］に割り当てられたデバイス アドレスの値が 0 のとき E メールは送信されず、LSD222 の値が 1 になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-79

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

基本設定と認証設定を設定するデバイス アドレス
［基本設定と認証設定をデバイス アドレスの値で指定する］チェックボックスをオンにした場合、［先頭デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスのアドレス番号を先頭に、［基本設定］と［認証設定］の設定項目を割り当てます。割り当ての詳細は、次のとおりです。
設定項目

アドレス番号

ワード数

データ形式

+0 ～ +20

21*1, *2

ホスト名の場合：文字列IP アドレスの場合：10 進数

+21

1

10 進数

+22 ～ +42

21

*2, *3

文字列

21*2, *3

文字列

+64

1

10 進数

アカウント名+64 ～ +85

21*2, *3

文字列

パスワード

+86 ～ +106

21*2, *3

文字列

+107

1

10 進数

送信メール サーバー (SMTP)
送信メール サーバー (SMTP) のポート番号
差出人の E メール アドレス

+43 ～ +63

差出人
E メールを送信するために認証（LOGIN）が必要（0：認証不要、1：認証必要）

セキュリティで保護された接続を使用する (SSL/TLS)（0：使用しない、1：使用する）

文字列データは、［文字列データの格納方法］の設定にしたがって、デバイス アドレスの値を上位バイトと下位バイトに格納します。詳細は、4-31 ページ「文字列データの格納方法」を参照してください。

*1
*2
*3

4-80

IP アドレスを選択時、先頭から 4 ワードのみ使用し、残り 17 ワードは予約領域となります。
21 ワード目はデバイス アドレスの値に関わらず、終端文字 NULL(0x00) として扱われます。
設定する文字列が 20 ワードより短い場合は、文字列の終わりとして終端文字 NULL(0x00) を追加してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス例）［基本設定］と［認証設定］の設定項目が次の設定値の場合
設定項目

設定値
192.168.0.44

送信メール サーバー (SMTP)、“IP アドレス ” を選択587

送信メール サーバー (SMTP) のポート番号

test@example.com

差出人の E メール アドレス
差出人

Test

E メールを送信するために認証（LOGIN）が必要

オン

アカウント名

test_accountパスワード

test_password

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

オン

セキュリティで保護された接続を使用する (SSL/TLS)
先頭デバイス アドレス

LKR 100

文字列データの格納方法

上位バイトから〜（先頭デバイス アドレスのアドレス番号）+0 LKR 100
送信メール サーバー（SMTP）〜+20 LKR 120+21 LKR 121+22 LKR 122

送信メール サーバー (SMTP) のポート番号
差出人のEメール アドレス〜

+42 LKR 142+43 LKR 143
差出人〜+63 LKR 163+64 LKR 164+65 LKR 165

Eメールを送信するために認証（LOGIN）が必要
アカウント名〜+85 LKR 185+86 LKR 186
パスワード+106 LKR 206+107 LKR 207

セキュリティで保護された接続を使用する(SSL/TLS)

各デバイス アドレスに格納される値は、次のとおりです。
設定項目
送信メー ル サ ー
バー (SMTP)
送信メー ル サ ー
バー (SMTP) の
ポート番号
差出人の E メール
アドレス

設定値
デバイス
アドレス
値（10 進数）

44（予約領域）

587

デバイス
アドレス
文字列
（ASCII）

LKR 122 LKR 123 LKR 124 LKR 125 LKR 126 LKR 127 LKR 128 LKR 129 LKR 130

LKR 131 ～LKR 142‘t’‘e’‘s’‘t’‘@’‘e’‘x’‘a’‘m’‘p’‘l’‘e’‘.’‘c’‘o’‘m’‘\0’‘\0’‘\0’‘\0’

7465h

7374h

4065h

7861h

6D70h

6C65h

2E63h

6F6Dh

0000h

0000h

LKR 143 LKR 144 LKR 145

LKR 146 ～ LKR 163

文字列（ASCII）‘T’‘e’‘s’‘t’‘\0’‘\0’‘\0’‘\0’値（16 進数）

5465h

7374h

0000h

0000h

デバイス
アドレス

LKR 164

値（10 進数）

1
LKR 165 LKR 166 LKR 167 LKR 168 LKR 169 LKR 170 LKR 171

LKR 172 ～ LKR 185

文字列（ASCII）‘t’‘e’‘s’‘t’‘_’‘a’‘c’‘c’‘o’‘u’‘n’‘t’‘\0’‘\0’‘\0’‘\0’値（16 進数）

7465h

7374h

5F61h

6363h

6F75h

6E74h

0000h

0000h

デバイス
アドレス

パスワード

0

値（10 進数）

デバイス
アドレス

アカウント名168

LKR 121

デバイス
アドレス

E メールを送信するために認証（LOGIN）が必要

192

LKR 104 ～ LKR 120

デバイス
アドレス

値（16 進数）

差出人

LKR 100 LKR 101 LKR 102 LKR 103

LKR 186 LKR 187 LKR 188 LKR 189 LKR 190 LKR 191 LKR 192

LKR 193 ～ LKR 206

文字列（ASCII）‘t’‘e’‘s’‘t’‘_’‘p’‘a’‘s’‘s’‘w’‘o’‘r’‘d’‘\0’‘\0’‘\0’値（16 進数）

7465h

7374h

5F70h

6173h

7377h

6F72h

6400h

0000h

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-81

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

設定項目
セキュリティで保護された接続を使用する (SSL/
TLS)

4-82

設定値
デバイス
アドレス

LKR 207

値（10 進数）

1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.15［プロジェクト情報］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
プロジェクト データの情報を表示および設定します。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ プロジェクト名

編集中のプロジェクト名が表示されます。

■ プロジェクト フォルダー サイズ

現在のプロジェクト データの総容量が表示されます。

■ ダウンロード データ サイズ

現在のプロジェクト データをダウンロードするときの データの総容量と画像ファイルのみの総容量が表示されます。

■ 場所

現在のプロジェクト データの保存場所が表示されます。

■ 作成日

現在のプロジェクト データを作成した日時が表示されます。

■ 更新日

現在のプロジェクト データを最後に保存した日時が表示されます。

■ アクセス日

現在のプロジェクト データを開いた日時が表示されます。

■ 作成者

作成者の名前を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。

■ コメントプロジェクト データのコメントを入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。

■ 言語

アラーム履歴のデータをプリンタに出力する *1 とき、およびアラーム履歴、データ履歴、操作履歴のデータを CSV 形式のファイルとして保存するときの言語を次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”
選択した言語によって、日付や時刻の表示形式が異なります。
日本語：YYYY/MM/DD hh:mm:ss
欧文、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語：MM/DD/ YYYY hh:mm:ss*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-83

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.16［フォント / 漢字辞書データ］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ダウンロードする拡張フォントと漢字辞書データを設定します。

■ 使用する拡張フォント

本体ユニットにダウンロードする拡張フォントを選択します。次の中からダウンロードする拡張フォントのチェックボックスをオンにします。
“ 日本語高品位フォント（第 1 水準）”、“ 日本語高品位フォント（第 2 水準）”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 欧文高品位フォント ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”• チェックボックスをオフにした拡張フォントは、プロジェクト データをダウンロード時に本体ユニットから消去します。
• 描画図形や部品、テキスト マネージャーで使用している拡張フォントは、チェックボックスがオンになります。
• 拡張フォントについての詳細は、2-7 ページ「第 2 章 本体搭載フォント」を参照してください。

■ 総フォント サイズ

標準フォントと選択した拡張フォントの総容量が表示されます。
本体ユニットにダウンロードする拡張フォントを 1 つも選択していない場合は、標準フォントの総容量が表示されます。
標準フォント サイズ：

標準フォントの総容量が表示されます。

拡張フォント サイズ：

拡張フォントの総容量が表示されます。

■ 漢字入力モードを使用する *1

本体ユニットに漢字辞書データをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。
［漢字入力モードを使用する］チェックボックスがオフのとき、［ダウンロード］ダイアログボックスの［フォントおよび漢字辞書データをダウンロードする］チェックボックスをオンにしてプロジェクトをダウンロードすると、ダウンロー
ド先の漢字辞書データを削除します。

*1

4-84

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.17［互換性］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
以前のバージョンの WindO/I-NV4 や旧シリーズ（HG1B 形）の機能を設定します。
［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［基本］タブで、［互換性］の［古いバージョンの機能を使用する］チェック
ボックスまたは［HG1B 形の機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 古いバージョンとの互換性［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［基本］タブで、［互換性］の［古いバージョンの機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。
スクリプト／動作条件：
16 ビットのデータを 16 ビットのままで演算［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“BCD4(B)” を選択したとき、算術演する：
算（＋、－、×、÷、剰余）を 16 ビットのデータのまま演算する場合は、このチェックボックスをオンにします。16 ビットを超えてオーバーフローしたデー
タは失われます。
32 ビットで演算する場合は、このチェックボックスをオフにします。オーバー
フローを発生しません。
論理演算をビット演算として処理する：

論理演算（||、&&）をビット演算（|、&）に置き換えて処理する場合は、このチェックボックスをオンにします。置き換えられたビット演算子の優先順位は、対応する論理演算子と同じになります。

通信：
HG4F/3F/2F/2S/1F 形と同じ O/I リンク通信をFT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、使用する：
HG1G/1P 形を HG4F/3F/2F/2S/1F 形の O/I リンク通信に接続する場合は、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-85

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

部品：
前面レイヤーに配置された部品の文字の表示領域を拡大する：
部品に設定した文字が部品の外形をはみ出していても描画する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ただし、部品の外形を大きくはみ出している場合は、描画されない場合があります。
文字領域を揃える（文字入力器 / メッセージ表示器 / 数値入力器 / 数値表示器）：
数値入力器、文字入力器、メッセージ表示器、数値表示器で表示する文字について、表示可能な最大文字数の領域を基準に文字を揃える場合は、このチェックボックスをオンにします。
最大桁数の文字列を入力した場合、文字列の終わりとして終端文字 NULL(0x00) を書きこむ（文字入力器）：
最大桁数の文字列を入力した状態で、文字の終わりに終端文字 NULL(0x00) を書き込む場合は、このチェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにした場合、WindO/I-NV4 Ver. 1.7.1 以前と同様の動作になります。
最小値、最大値、レンジの値が不正なときに演算エラーを表示する（棒グラフ、折れ線グラフ、メータ）：
次の値が不正なときに演算エラーを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
棒グラフ、折れ線グラフ： 最小値、最大値
メータ：

最小値、最大値、レンジの値

Windows フォントの文字セットが “ 欧文 ” の場合、Windows-1252 をエンコードに使用する：
Windows フォントの文字セットが “ 欧文 ” の場合、Windows-1252 でエンコード
するには、このチェックボックスをオンにします。
Windows フォントの文字セットが “ ベトナム語 ” の場合、Windows-1258 をエンコードに使用する：
Windows フォントの文字セットが “ ベトナム語 ” の場合、Windows-1258 でエンコードするには、このチェックボックスをオンにします。
テキスト マネージャーに Windows フォントで登録したテキストを使用時、文字の配置を “ 中央揃え ” は “ 中央左揃え ” で、
“ 右揃え ” は “ 右寄せ左揃え ” で表示する： Windows フォントで登録した複数行のテキストを表示するときに、“ 中央揃え ”を選択すると中央左揃えで、“ 右揃え ” を選択すると右寄せ左揃えで表示する場
合は、このチェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにした場
合、WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 以前と同じ動作になります。“ 中央左揃え ” と “ 右寄せ左揃え ” の表示は次のとおりです。
中央左揃え：

最大文字数の行の文字を左右中央に揃え、その行の左端にすべての行を揃えます。

最大文字数の行の左端に揃える

最大文字数の行を中央に揃える
右寄せ左揃え： 最大文字数の行の文字を右端に揃え、その行の左端にすべての行を揃えます。

最大文字数の行の左端に揃える

最大文字数の行を右端に揃える
データ履歴：CSV ファイルのヘッダーに空行を挿入する： ヘッダーの 3 行目に空行を追加する場合は、このチェックボックスをオンにします。データの構造については、13-45 ページ「第 13 章 データの構造と出力例」
を参照してください。

4-86

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ HG1B 形との互換性［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［全般］タブで、［互換機能のプロパティ］の［HG1B 形の機能を使用する］
チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。
ワードスイッチ / ワード書込：［データ タイプ］で “UBIN16(W)” または “BIN16(I)” を選択したとき、算術演算（＋、－、×、÷）の演算結果を 2 ワードで書き込む場合は、このチェックボックスをオンにします。＋、－、×、÷ では、演算結果を 32
ビットの数値として 2 ワードで書き込みます。÷（割り算）では、1 ワー
ド目に商のデータを、2 ワード目に余りのデータを書き込みます。
算術演算の結果を 1 ワードで書き込む場合は、このチェックボックスを
オフにします。

演算結果を 2 ワードで書き込む：

数値入力器 / 数値表示器：
小数値と整数値を別アドレス番号に分割して扱う： ［データ タイプ］で “BCD4(B)” または “BCD8(EB)” を選択したとき、小数部のデータと整数部のデータを異なるデバイス アドレスから読み出して表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
メッセージ表示器：
可変文字列に含まれる LF コードを無視する：

デバイス アドレスの値に応じて文字を表示するとき、改行コード
LF(0Ah) を無視してメッセージを表示する場合は、このチェックボック
スをオンにします。
改行コード LF(0Ah) で改行してメッセージを表示する場合は、このチェックボックスをオフにします。

可変文字列の NULL をスペースに変換する：

デバイス アドレスの値に応じて文字を表示するとき、終了コード
NULL(00h) をスペース (20h) に変換してしてメッセージを表示する場合
は、このチェックボックスをオンにします。
終了コードNULL(00h)でメッセージを終了する場合は、このチェックボッ
クスをオフにします。

常に更新する：

画面に配置されているメッセージ表示器のいずれかで動作条件が変化す
ると、動作条件が成立しているすべてのメッセージ表示器の表示を更新する場合は、このチェックボックスをオンにします。

タイマ：
画面切替後、タイマの状態を保持する：

ベース画面を切り替えたときやサブ画面を表示したときにタイマのカウントを続ける場合は、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-87

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.18［内部時計］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
日時データを取得する SNTP サーバー、タイム ゾーンおよびサマー タイムを設定します。取得した日時データは、本体ユニットの内部時計に書き込まれます。

■ SNTP サーバー
SNTP サーバーの指定方法を選択します。
ホスト名：

SNTP サーバーのホスト名を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および、-（ハイフン）および .（ピリオド）のみ使用できます。

IP アドレス：

SNTP サーバーの IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。

• “ ホスト名 ” を選択した場合は、DNS サーバーを使用して、ホスト名から SNTP サーバーの IP アドレスを検索および取得します。本体ユニットから DNS サーバーにアクセスするために、DNS サーバーの IP アドレスを指定する必要があります。詳細は、4-43 ページ「 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合」を参照してください。
• ポート番号は 123 です。

次の条件や操作で、日付と時刻を自動的に取得する：
SNTP サーバーから日時データを取得する条件を設定します。
定期：

SNTP サーバーから定期的に日時データを取得する場合は、このチェックボックスをオンにし、取得する周期を次の中から選択します。
“10 分ごと ”、“ 毎時 ”、“ 毎日 ”、“ 毎週 ”、“30 日ごと ”

電源を入れる：本体ユニットの電源を入れたときに、SNTP サーバーから日時データを取得する場合は、このチェックボックスをオンにします。

4-88

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス■ タイム ゾーン

設定するタイム ゾーンを選択します。（デフォルト：(UTC) 協定世界時）
サマー タイムを有効にする： 選択したタイム ゾーンにサマー タイムが存在するとき、時刻をサマー タイムに補正する場合は、
このチェックボックスをオンにします。
開始： サマー タイムの開始日時が表示されます。
終了： サマー タイムの終了日時が表示されます。
［サマー タイムを有効にする］チェックボックスをオンにした場合、アラーム履歴機能、データ履歴機能および操作履歴機能の次の日時で、同じ時間のデータが 2 回記録されている、あるいは時間が進んでデータが記録されていないように見えることがあります。これは、サマー タイムの補正によるものです。
• CSV 形式のファイルとして出力したときの日時• CSV 形式のファイル名に付加した出力日時• 部品に表示する日時• サマー タイムの制度は変更される場合がありますので、表示される［開始］および［終了］日時を確認してください。
• IANA タイム ゾーン データ バージョン 2019a を採用しています。

● SNTP サーバーとの通信内容を確認する
HMI 特殊内部リレーおよび HMI 特殊データ レジスタの値によって、SNTP サーバーの通信内容を確認できます。

■ LSM57

0 から 1 にすると、SNTP サーバーから現在時刻を取得します。取得した現在時刻は、本体ユニット内部の現在時刻データ（LSD13～ 19）に格納されます。

■ LSD29

SNTP サーバーとの通信の実行結果が格納されます。
ステータス

原因

0：正常終了－

2：タイムアウト エラー

次の原因によりタイムアウト時間（30 秒）を経過しても、SNTP サーバーからの応答がない• LANケーブルが抜けている• SNTPサーバーのホスト名が正しくない• SNTPサーバーのIPアドレスが正しくない• 優先DNSサーバーおよび代替DNSサーバーに接続できない

4：その他のエラー

本体ユニットが SNTP サーバーとの通信を実行できない■ LSD30

最後に SNTP サーバーから現在時刻を取得してから現在までの経過時間（0 ～ 65535 分）が格納されます。
現在時刻取得成功時にリセットされ、経過時間のカウントが開始されます。取得失敗しても経過時間のカウントを中断することな
く、取得成功するまでカウントを続行します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-89

4

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3 ［プロジェクト設定］ダイアログボックス

3.19［ネットワーク］タブ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
BACnet/IP 通信機能、EtherNet/IP 通信機能、MQTT 通信機能を設定します。詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルを参照してください。

■ BACnet/IP を使用する

BACnet/IP 通信機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［設定］ボタン： このボタンをクリックすると、［BACnet 設定］ダイアログボックスが表示されます。

■ EtherNet/IP を使用する *1

EtherNet/IP 通信機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［設定］ボタン： このボタンをクリックすると、［EtherNet/IP 設定］ダイアログボックスが表示されます。
［通信ドライバ］タブの［メーカー］で “Allen-Bradley”、［通信ドライバ］で “Logix Controllers(Ethernet)” または “Logix
Native Tag(Ethernet)” を選択した場合、EtherNet/IP 通信機能を使用できません。

■ MQTT 設定 *1

MQTT 通信機能を設定します。

［設定］ボタン： このボタンをクリックすると、［MQTT 設定］ダイアログボックスが表示されます。

*1

4-90

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 プロジェクトの制限

4

プロジェクトの制限
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

ダウンロードの制限事項■ プロジェクト データのサイズ

4

本体ユニットにダウンロードできるプロジェクト データのサイズは、次のとおりです。
本体ユニットプロジェクト データのサイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

最大約 24M バイト

HG5G/4G/3G/2G-V 形

最大約 58M バイト（拡張フォントおよび漢字辞書データを含む）

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形、HG1G/1P 形

最大約 12M バイト（拡張フォント含む）

HG2G-5T 形

最大約 5M バイト（拡張フォント含む）• プロジェクト データのサイズを確認する場合は、［ホーム ］タブの［プロジェクト］で［システム情報］をクリックします。
［システム情報］ダイアログボックスが表示されます。
［システム プログラム情報］の［ダウンロードサイズ］で確認できます。
• プロジェクト データのサイズは、本体ユニットにダウンロードされているフォントによって異なります。詳細は、2-8
ページ「第 2 章 拡張フォント」を参照してください。

■ 部品の数

本体ユニットにダウンロードできる部品数は次のとおりです。
部品

4.2

部品数

［動作モード］を “ オルタネイト ” に設定しているビットスイッチ、ワードスイッチ、マルチスイッチの合計数

最大 2048 点

セレクタスイッチ

最大 200 点

コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数
複数のデバイス アドレス設定で同じデバイス アドレスを使用している場合は、使用点数を 1 点としてカウントします。
デバイス アドレス設定ごとに 1 点としてカウントしません。

■ データ履歴設定

データ履歴設定で使用できるコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、合計 128 点です。

■ グローバル スクリプト

グローバル スクリプトで実行するスクリプトおよびグローバル スクリプトの動作条件で使用できる読み出し元のコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、合計 256 点です。

■ スクリプトスクリプト内で使用できるコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの点数は、次のとおりです。
項目

合計

書き込み先のコントロール デバイス

*1 と接続機器のデバイス アドレス

最大 64 点読み出し元のコントロール デバイス

*1 と接続機器のデバイス アドレス

最大 64 点■ E メール設定、SNS 設定

E メール設定および SNS 設定で使用できるコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、合計 255 点です。

■ ファイル転送設定（FTP クライアント機能）

ファイル転送設定で使用できるコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、合計 240 点です。

*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4-91

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

4 プロジェクトの制限■ BACnet/IP 設定、EtherNet/IP 設定、MQTT 設定

BACnet/IP 設定、EtherNet/IP 設定および MQTT 設定で使用できるコントロール デバイス *1 の最大点数は、合計 512 点です。

*1

4-92

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

画面

第5章

この章では、本体ユニットの画面の概要、および画面の作成と設定、操作方法について説明します。

1

画面の概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

画面の種類
本体ユニットが提供する画面および WindO/I-NV4 で作成できる画面の種類は、次のとおりです。

5

本体ユニットメンテナンス1230

メンテナンス

デバイスモニタ

ベース画面

システムモード

輝度調整

デバイスモニタ

×

1230

画
面

メンテナンス画面

システムモード

7

8

9

CLR

4

5

6

CAN

1

2

3

0

＋/−

.

輝度調整

サブ画面 パスワード入力画面
×

ENT
7

8

9

CLR

4

5

6

CAN

1

2

3

0

＋/−

.

パスワード
User

▲ ▼

********

ENT

画面の種類
ベース画面

サブ画面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

L CAN
ENT

画面番号

内容

1 ～ 3000

本体ユニットが運転モード時に表示する画面です。この画面をベースに図形や部品などを配置して、本体ユニットに表示する画面を作成します。

1 ～ 3015

本体ユニットが運転モード時、ベース画面上にポップアップ表示する画面です。画面の大きさや表示位置などを指定でき、ベース画面上で移動することもできます。
画面番号 3001 ～ 3015 には、標準キーパッド *1 用サブ画面が自動的に作成されます。

WindO/I-NV4で作成する画面

パスワード入力画面

本体ユニットが提供する画面*1

メンテナンス画面

3026 ～ 3033

本体ユニット が運転モード時、ユーザー アカウントの切り替えに必要なユー
ザー名およびパスワードを入力する画面です。［セキュリティ］ダイアログ
ボックスの［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスと［パスワー
ド入力画面をカスタマイズする］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
本体ユニットが提供するパスワード入力画面を使用する場合は、この画面を作成する必要はありません。詳細は、24-47 ページ「第 24 章 4.1 本体ユニットでのパスワードの入力」を参照してください。
画面番号3026～3028には標準パスワード入力画面が自動的に作成されます。

－

本体ユニットが運転モード時に表示される画面で、運転モードからシステム
モードに切り替えたり、デバイスモニタや画面の明るさを調整する画面を呼び出したりします。詳細は、36-1 ページ「第 36 章 1 メンテナンス画面」
を参照してください。

標準キーパッドとは、数値入力器や文字入力器の［キーパッド］の［種類］で “ 標準 ” を選択すると、これらの部品を操作時に表示されるキーパッドのことです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-1

1 画面の概要

1.2

画面サイズ
本体ユニットの機種によって、画面サイズが異なります。本体ユニットの画面サイズがベース画面のサイズになります。
機種
FT2J 形、HG2J 形

5-2

画面サイズ（横 × 縦）
800×480 ドット

FT1J 形、HG1J 形、HG1G/1P 形

480×272 ドット

HG5G/4G/3G-V 形

1024×768 ドット

HG4G/3G 形

800×600 ドット

HG2G-V 形、HG2G-5F 形

640×480 ドット

HG2G-5T 形

320×240 ドット

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2

WindO/I-NV4 の画面の作成と操作
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

画面を作成する
パスワード入力画面を作成する場合は、［セキュリティ］ダイアログボックスの［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスと［パスワード入力画面をカスタマイズする］チェックボックスをオンにする必要があります。詳細は、2437 ページ「第 24 章 3 ［セキュリティ］ダイアログボックス」を参照してください。

画
面● 画面を新規作成する
1 ［ホーム］タブの［画面］で［新規作成］の下の▼をクリックします。
2 ［ベース画面］、［サブ画面］または［パスワード入力画面］をクリックします。
画面のプロパティ ダイアログボックスが表示されます。

• 作成したベース画面、サブ画面およびパスワード入力画面のプロパティを編集する場合は、編集ウィンドウ内のオブジェクトのない場所をダブルクリックします。
•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、画面の背景色のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

3 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5

5-3

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.2

画面を開く
● 画面を開く
作成済みの 1 画面のみを表示します。
［プロジェクト］ウィンドウで開く画面をダブルクリックします。

［プロジェクト］ウィンドウで画面を右クリックし、［画面を開く］をクリックすると、選択した画面が表示されます。

● 特定の画面を開く
複数の画面を一度に開きます。

1 ［ホーム］タブの［画面］で［開く］の右の▼をクリックします。
2 ［ベース画面］、［サブ画面］または［パスワード入力画面］をクリックします。
［画面を開く］ダイアログボックスが表示されます。

［プロジェクト］ウィンドウで画面のフォルダーを右クリックし、［画面を開く］をクリックすると、［画面を開く］ダイ
アログボックスが表示されます。

3 ［既存の画面］で開く画面をクリックし、［OK］ボタンをクリックします。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または■ 画面種類

キー＋クリックします。

開く画面の種類を次の中から選択します。［既存の画面］に選択した種類の画面が表示されます。
“ すべて ”、“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ パスワード入力画面 ”■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。

5-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作● 前後の画面を開く
アクティブな編集ウィンドウに表示されている画面の 1 つ前の番号、または 1 つ後の番号の画面を表示します。
［ホーム］タブの［画面］で 1 つ前の画面番号の画面を開く場合は
場合は、（前の画面を開く）ボタン、1 つ後の画面番号の画面を開く（次の画面を開く）ボタンをクリックします。

5

画面

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5-5

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.3

画面を閉じる● 表示中の画面を閉じる
アクティブな編集ウィンドウを閉じます。
編集ウィンドウの右上のをクリックします。

● すべての画面を閉じる
すべての編集ウィンドウを閉じます。
［表示］タブの［ウィンドウ］で［すべて閉じる］をクリックします。

● 特定の画面を閉じる
複数の編集ウィンドウを一度に閉じます。

1 ［プロジェクト］ウィンドウで画面のフォルダーを右クリックし、［画面を閉じる］をクリックします。
［画面を閉じる］ダイアログボックスが表示されます。

5-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2 ［編集中の画面］で閉じる画面をクリックし、［OK］ボタンをクリックします。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

5

画
面■ 画面種類

閉じる画面の種類を次の中から選択します。［編集中の画面］に選択した種類の画面が表示されます。
“ すべて ”、“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ パスワード入力画面 ”■ 編集中の画面

編集中の画面を一覧表示します。

■［すべて選択］ボタン［編集中の画面］に表示しているすべての画面を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-7

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.4

画面を複製する
作成済みの画面をコピーして、新しい画面を作成します。

1 ［プロジェクト］ウィンドウで画面のフォルダーまたは画面を右クリックし、［画面の複製］をクリックします。
［画面の複製］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［既存の画面］でコピー元の画面を選択します。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

3 新しい画面の［画面番号］と複製する［部数］を指定し、［OK］ボタンをクリックします。

■ 画面種類

複製する画面の種類を次の中から選択します。［既存の画面］に選択した種類の画面が表示されます。
“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ パスワード入力画面 ”■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。

■ 画面番号

新しい画面の画面番号（ベース画面：1 ～ 3000、サブ画面：1 ～ 3015、パスワード入力画面：3026 ～ 3033）を指定します。

■ 部数

コピーする画面数（ベース画面：1 ～ 2999、サブ画面：1 ～ 3014、パスワード入力画面：1 ～ 7）を指定します。

5-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作•［既存の画面］で複数の画面を選択した場合、または［部数］で 2 以上を指定した場合は、［画面番号］で指定した番号を先頭に連続した番号を付けます。
例）［既存の画面］で画面番号が「1」の画面を選択し、［部数］を「3」、［画面番号］を「100」と指定した場合、複製後の画面番号は、「100」、「101」、「102」となります。

画面番号：1
部数：3
画面番号：100
既存の画面の番号：1

99

画面番号：100
複製

99

画面番号：101
99

5

画面番号：102
99

例）［既存の画面］で画面番号が「3」と「5」の画面を選択し、［部数］を「2」、［画面番号］を「100」と指定した場
合、複製後の画面番号は、画面番号の「3」を複製した画面が「100」、「102」、画面番号の「5」を複製した画面が「101」、「103」となります。

画面番号：3
99

部数：2
画面番号：100
既存の画面の番号：3, 5

画面番号：5
Full

画面番号：100
複製

99

画面番号：101
複製
Full

画面番号：102
99

画面番号：103
Full• コピー後の画面番号がすでに存在する場合、［画面の複製］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックすると、上
書き保存の確認メッセージが表示されます。
-［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されている番号の画面を上書き保存します。
-［すべてはい］ボタンをクリックすると、すべての画面を上書き保存します。
-［いいえ］ボタンをクリックすると確認メッセージに表示されている番号の画面を複製せずに、次の確認メッセージが表示されます。
-［キャンセル］ボタンをクリックすると画面の複製を中止し、編集ウィンドウに戻ります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-9

画
面

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.5

画面を削除する● 画面を削除する
1 画面のみを削除します。

1 ［プロジェクト］ウィンドウで削除する画面を右クリックし、［画面の削除］をクリックします。
削除の確認メッセージが表示されます。

2 ［はい］ボタンをクリックします。
画面を削除します。
［いいえ］ボタンをクリックすると画面を削除せずに編集ウィンドウに戻ります。

● 特定の画面を削除する
複数の画面を一度に削除します。

1 ［ホーム］タブの［画面］で［削除］をクリックします。
［画面の削除］ダイアログボックスが表示されます。

［プロジェクト］ウィンドウで画面のフォルダーを右クリックし、［画面の削除］をクリックすると、［画面の削除］ダイ
アログボックスが表示されます。

5-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2 ［既存の画面］で削除する画面をクリックし、［OK］ボタンをクリックします。
削除の確認メッセージが表示されます。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

5

画
面■ 画面種類

削除する画面の種類を次の中から選択します。［既存の画面］に選択した種類の画面が表示されます。
“ すべて ”、“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ パスワード入力画面 ”■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。

■［すべて選択］ボタン［既存の画面］に表示しているすべての画面を選択します。

3 ［はい］または［すべてはい］ボタンをクリックします。
•［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されている番号の画面を削除します。複数の画面を削除する場合は、続いて削除する画面の確認メッセージが表示されます。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されずにすべての画面を削除します。
•［いいえ］ボタンをクリックすると確認メッセージに表示されている番号の画面を削除せずに、続いて削除する画面の確認メッ
セージが表示されます。すべての画面の確認が終了すると、編集ウィンドウに戻ります•［キャンセル］ボタンをクリックすると、画面の削除を中止し、編集ウィンドウに戻ります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-11

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.6

画面を再利用する
他のプロジェクト データから画面をコピーします。
パスワード入力画面は、［セキュリティ］ダイアログボックスの［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスと［パスワード入力画面をカスタマイズする］チェックボックスがオンの場合のみ再利用できます。詳細は、24-37 ページ「第 24 章 3 ［セキュリティ］ダイアログボックス」を参照してください。

1 ［ホーム］タブの［画面］で［再利用］をクリックします。

［プロジェクト］ウィンドウで画面フォルダーまたは画面を右クリックし、［画面の再利用］をクリックすると、［開く］
ダイアログボックスが表示されます。

2 コピーする画面が含まれるプロジェクト データを選択し、［開く］をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

プロジェクト データにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4
以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブにある［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］チェックボックスの設定によって、入力するパスワードが異なります。
オンの場合は、［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］で設定したパスワードを入力してください。
オフの場合は、Administrator のセキュリティ グループが割り付けられているユーザー アカウントのパスワードを入力してください。
詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

5-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

3 ［既存の画面］でコピーする画面をクリックし、［OK］ボタンをクリックします。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

5

画
面■ 画面種類

コピーする画面の種類を次の中から選択します。［既存の画面］に選択した種類の画面が表示されます。
“ すべて ”、“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ パスワード入力画面 ”■ 既存の画面

コピー元のプロジェクト データに含まれる画面を一覧表示します。
コピーする画面の画面番号、画面に含まれる登録図形、テキスト ID、スクリプト ID が編集中のプロジェクト データに存在する場合は、上書き確認のメッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されている項目を上書きします。重複する項目が複数ある場
合は、それぞれの項目に対して確認メッセージが表示されます。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、画面番号、登録図形、テキスト ID、スクリプト ID をすべて上書きします。
•［いいえ］をクリックすると、各設定ごとにダイアログボックスが表示されます。重複しない画面番号や ID に変更し、［OK］ボタンをクリックします。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると確認メッセージに表示されている項目を上書きしません。重複する項目が複数ある場合は、それぞれの項目に対して確認メッセージが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-13

2 WindO/I-NV4 の画面の作成と操作

2.7

複数の画面の設定を一括変更する
複数のベース画面、サブ画面またはパスワード入力画面の設定を一括して変更できます。

1 ［プロジェクト］ウィンドウまたは［画面一覧］ウィンドウで同じ画面種類の画面を複数選択して右クリックし、［プ
ロパティ］をクリックします。

画面のダイアログボックスが表示されます。
複数の画面を選択するには、

キー＋クリック、または2 一括して変更する項目のみを設定します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。

5-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キー＋クリックします。

3 ベース画面

3

ベース画面
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットが運転モード時に表示する画面です。この画面をベースに図形や部品などを配置して、本体ユニットに表示する画面を作成します。

3.1

ベース画面のプロパティ ダイアログボックス●［基本］タブ5

画
面■ 画面種類

画面の種類から “ ベース画面 ” を選択します。
新規作成時のみ選択できます。

■ 画面番号

ベース画面の画面番号（1 ～ 3000）を入力します。

■ タイトル

ベース画面の名称を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。

■ サイズ

画面のサイズが表示されます。ベース画面はサイズを変更できません。

■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。新規作成時のみ表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-15

3 ベース画面●［オプション］タブ■ 背景色

画面の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［ベース画面の重ね合わせ］を設定した場合は、最背面に指定したベース画面の背景色が表示されます。

■ ベース画面の重ね合わせ

ベース画面を重ね合わせて表示する場合に設定します。

［1］～［5］：

ベース画面を重ね合わせる場合は、このチェックボックスをオンにします。

番号：

重ね合わせ画面の画面番号（1 ～ 3000）を入力します。

表示位置

X、Y：

重ね合わせ画面の表示位置を座標で指定します。画面サイズ -1 ドットの範囲で設定できます。
画面の左上隅を原点として、重ね合わせ画面の左上が X および Y 座標になります。

X（0, 0）
ベース画面
Y
重ね合わせるベース画面

5-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ベース画面■ 表示順序ベースとなる画面と重ね合わせ画面の表示の順序を選択できます。
例） 編集中のベース画面を最背面に表示する場合

重ね合わせ画面（最大 5 画面）

編集中のベース画面

5例） 編集中のベース画面を重ね合わせ画面：3 の 上に表示する場合

画面

編集中のベース画面
重ね合わせ画面：3■ 点滅

画面を点滅させるときの設定を次の中から選択します。
なし：

画面を表示します。

点滅（1 秒周期）：

画面の表示が 1 秒周期で点滅します。

点滅（0.5 秒周期）：

画面の表示が 0.5 秒周期で点滅します。

バックライトオフ：

画面に触れるか、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 0 またはビット 7 を 1 にするまでバックライトを消灯します。

■ フォーカス オーダー

フォーカス オーダーを数値入力器、文字入力器それぞれで設定します。フォーカス オーダーとは、ユーザーが ［ENT］キーを押して、数値入力器または文字入力器間でフォーカスを移動する順序です。フォーカスのある数値入力器や文字入力器に文字を入力できます。フォーカス オーダーの番号は 0 から始まります。
縦方向：

上から下の順序でフォーカスが移動します。

横方向：

左から右の順序でフォーカスが移動します。

カスタム：

フォーカスが移動する順序を任意に設定します。
［表示］タブの［画面］で［フォーカス オーダー］をクリックし、フォーカスを移動する順に部品をク
リックします。

画面上の数値入力器および文字入力器が左や上に揃っていない場合、次のような順序でフォーカスが移動します。

［縦方向］ 142［横方向］ 1

1234

67
3

5

4

67
3

2

1234

890

5
Y 軸上から下

890
X 軸左から右WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-17

3 ベース画面●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで画面の表示を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

画面の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この画面を開けます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

5-18

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ベース画面

3.2

ベース画面を重ね合わせて表示する
複数のベース画面を重ね合わせて表示できます。ベースとなる画面には、重ね合わせ画面の表示位置および表示順序を設定できます。重ね合わせる画面は最大 5 枚です。

■ 表示位置

画面の左上隅を原点として、重ね合わせ画面の左上が X および Y 座標になります。

X（0, 0）
ベース画面
Y

5

重ね合わせるベース画面

画面■ 表示順序ベースとなる画面と重ね合わせ画面の表示の順序を選択できます。
例） 編集中のベース画面を最背面に表示する場合

重ね合わせ画面（最大 5 画面）

編集中のベース画面例） 編集中のベース画面を重ね合わせ画面：3 上に表示する場合

編集中のベース画面
重ね合わせ画面：3

設定方法の詳細は、5-15 ページ「3.1 ベース画面のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。
例） 時計を配置したベース画面：100 を重ね合わせ画面とした場合、ベースとして表示するベース画面：1 およびベース画面：2
は、次のように表示されます。

重ね合わせ画面

ベース画面：1

ベース画面：100

ベース画面：2130
ベースとして表示

110100

ベースとして表示

120
11/Feb./22 Tue. 12:00

重ね合わせ

重ね合わせ

ベース画面：1 の表示
130

ベース画面：2 の表示

110

100
120
11/Feb./22 Tue. 12:00

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11/Feb./22 Tue. 12:00

5-19

3 ベース画面• 重ね合わせた画面に設定されている重ね合わせ画面は、ベースとして表示する画面には表示されません。
例）ベース画面：1 にベース画面：100 を重ね合わせて表示する
ベース画面：100 にベース画面：101 を重ね合わせて表示する

ベース画面：101
重ね合わせ画面0

重ね合わせ画面

ベース画面：1
ベースとして表示

ベース画面：100

130
100
120
11/Feb./22 Tue. 12:00

重ね合わせ
ベース画面：100 の表示
0

重ね合わせ
ベース画面：1 の表示

0

130

130

100

100

120

120
11/Feb./22 Tue. 12:00

11/Feb./22 Tue. 12:00

重ね合わせ画面（ベース画面：
101）が表示されます。

11/Feb./22 Tue. 12:00

重ね合わせ画面（ベース
画面：101）は表示されません。

• 重ね合わせ画面の図形や部品が表示領域外に配置されると正常に表示しない場合があります。

ベースとして表示
重ね合わせ画面
表示領域外

描画図形や部品を前面レイヤーに配置したベース画面を重ね合わせて表示する場合は、各ベース画面、その前面に各前
面レイヤーの順序で表示されます。
例） ベース画面：1 の上にベース画面：2 を重ね合わせた場合

ベース画面：2 の前面レイヤー
ベース画面：2の前面レイヤー
ベース画面：1 の表示
14/07/22 12:00

130
100
120

130

ベース画面：2

100

重ね合わせ

ベース画面：1の前面レイヤー120

ベース画面：1 の前面レイヤー
14/07/22 12:00

14/07/22 12:00

ベース画面：2

130
100
120

ベース画面：1

ベース画面：1
前面レイヤーに配置した描画図形や部品の表示については、5-33 ページ「7参照してください。

5-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

描画図形や部品の重ね合わせについて」を

4 サブ画面

4

サブ画面
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットが運転モード時、ベース画面上にポップアップ表示する画面です。画面の大きさや表示位置などを指定でき、ベース
画面上で移動することもできます。

4.1

サブ画面のプロパティ ダイアログボックス●［基本］タブ5

画
面■ 画面種類

画面の種類から “ サブ画面 ” を選択します。
新規作成時のみ選択できます。

■ 画面番号

サブ画面の画面番号（1 ～ 3015）を入力します。
ただし、3001 ～ 3015 は、数値入力器、文字入力器用の標準キーパッド用サブ画面です。

■ フォント

タイトルに使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［テキスト マネージャーを使用する］のチェックボックスをオフにした場合のみ選択できます。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを画面のタイトルに使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ただし、文字色はテキスト マネージャーで設定した色ではなく、白色になります。
タイトルに表示する文字が改行を含む場合、改行以降は表示されません。ただし、選択したテキスト ID に Windows
フォントを使用している場合は、改行以降も表示されます。

■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストをタイトルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）
を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-21

4 サブ画面■ タイトル

サブ画面の名称を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。このタイトルがサブ画面のタイトルバーに表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］のチェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

■ サイズ
幅、高さ：

サブ画面の幅（40 ドット～ベース画面の幅）および高さ（40 ドット～ベース画面の高さ）を指定します。

■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。新規作成時のみ表示されます。

●［オプション］タブ■ 背景色

画面の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 画面効果
なし：

サブ画面の背景を［背景色］で指定した色で表示します。

透過：

サブ画面の背景を透過表示します。透過率は “10%” ～ “90%” から 10% 単位で選択できます。

スーパーインポーズ：

サブ画面の背景を透明にします。サブ画面の下にある画面が透けて見えます。

［画面効果］で［スーパーインポーズ］を設定したサブ画面では、次の点に注意してください。
• マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。この色を使用した登録図形を配置すると、その部分が透明になります。
• 画面の下にあるスイッチが有効になります。

5-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 サブ画面■ タイトル バー

サブ画面にタイトル バーを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。［基本］タブの［タイトル］で設定した文字がタイトルバーに表示されます。
スーパーインポーズを設定すると、タイトルバーは表示されません。
移動ボタン：

タイトルバーに（移動）ボタンを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

閉じるボタン：

タイトルバーに（閉じる）ボタンを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ フェードインで画面を開く

サブ画面を開くときに、何もない状態から［透過］で指定した透過率の状態まで、徐々に画面が見える状態に移り変わるには、このチェックボックスをオンにします。

■ ベース画面切替時にサブ画面を閉じる

画
面

ベース画面を切り替えたときに表示中のサブ画面を閉じる場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ フォーカス オーダー

フォーカス オーダーを数値入力器、文字入力器それぞれで設定します。フォーカス オーダーとは、ユーザーが ［ENT］キーを押して、数値入力器または文字入力器間でフォーカスを移動する順序です。フォーカスのある数値入力器や文字入力器に文字を入力できます。フォーカス オーダーの番号は 0 から始まります。
縦方向：

上から下の順序でフォーカスが移動します。

横方向：

左から右の順序でフォーカスが移動します。

カスタム：

フォーカスが移動する順序を任意に設定します。
［表示］タブの［画面］で［フォーカス オーダー］をクリックし、フォーカスを移動する順に部品をクリックします。

画面上の数値入力器および文字入力器が左や上に揃っていない場合、次のような順序でフォーカスが移動します。

［縦方向］ 142［横方向］ 1

1234

67
3

5

4

67
3

2

1234

890

5
Y 軸上から下

890
X 軸左から右WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5

5-23

4 サブ画面●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで画面の表示を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

画面の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この画面を開けます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

5-24ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 サブ画面

4.2

サブ画面の構成
タイトルバー
移動ボタン

閉じるボタン

画面表示領域

5■ タイトルバー

サブ画面のタイトルおよびボタンを表示します。
画面のタイトルバーを押すと、最前面に移動できます。

本体ユニット

本体ユニット画
面

本体ユニット

サブ画面にタイトル バーがある場合、タイトルバーの周囲 20 ドット以内はタッチスイッチが反応しません。

■（移動）ボタン
サブ画面を移動します。

1を押す

本体ユニット2 移動する位置をタッチする

3 タッチした位置に移動する

本体ユニット

本体ユニット

タッチした位置が• サブ画面は、の位置になります。

ボタンが表示できる範囲を移動できます。

• サブ画面の移動距離は、1 ドット単位になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-25

4 サブ画面■（閉じる）ボタン
サブ画面を閉じます。

■ 画面表示領域

図形や部品を配置する領域です。

4.3

標準キーパッド用サブ画面
WindO/I-NV4 では、画面番号 3001 ～ 3015 に数値入力器、文字入力器、E メール入力および時計設定で使用する標準のキーパッドを配置したサブ画面を用意しています。
例） HG5G/4G/3G/2G-V 形
10 進（数値）キーパッド

大文字（アルファベット）キーパッド• キーパッド用サブ画面は、機種によって異なります。
• キーパッド用サブ画面も、画面番号 1 ～ 3000 までのサブ画面と同じように部品や図形を配置できます。
• 画面番号 3001 ～ 3015 のうち、プロジェクトを新規作成したときに空いている画面番号は、通常のサブ画面として扱います。
• キーパッド用サブ画面を削除し、再度同じ画面番号のサブ画面を新規作成すると、同じキーパッドが配置されます。

5-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 パスワード入力画面

5

パスワード入力画面
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニット が運転モード時、ユーザー アカウントの切り替えに必要なユーザー名およびパスワードを入力する画面です。画面の大きさや表示位置などを指定でき、ベース画面上で移動することもできます。［セキュリティ］ダイアログボックスの［セキュリ
ティ機能を使用する］チェックボックスと［パスワード入力画面をカスタマイズする］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。本体ユニットが提供するパスワード入力画面を使用する場合は、この画面を作成する必要はありません。詳細は、24-47
ページ「第 24 章 4.1 本体ユニットでのパスワードの入力」を参照してください。

5.1

パスワード入力画面のプロパティ ダイアログボックス

5●［基本］タブ画
面■ 画面種類

画面の種類から “ パスワード入力画面 ” を選択します。
新規作成時のみ選択できます。

■ 画面番号

パスワード入力画面の画面番号（3026 ～ 3033）を入力します。

■ フォント

タイトルに使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［テキスト マネージャーを使用する］のチェックボックスをオフにした場合のみ選択できます。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを画面のタイトルに使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ただし、文字色はテキスト マネージャーで設定した色ではなく、白色になります。

■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストをタイトルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）
を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

■ タイトル

パスワード入力画面の名称を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。このタイトルがパスワード入力画面のタイトルバーに表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］のチェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-27

5 パスワード入力画面

■ サイズ
幅、高さ：

パスワード入力画面の幅（40 ドット～ベース画面の幅）および高さ（40 ドット～ベース画面の高さ）を指定します。

■ 既存の画面作成済みの画面を一覧表示します。新規作成時のみ表示されます。

●［オプション］タブ■ 背景色

画面の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 画面効果なし：

パスワード入力画面の背景を［背景色］で指定した色で表示します。

透過：

パスワード入力画面の背景を透過表示します。透過率は “10%” ～ “90%” から 10% 単位で選択できます。

スーパーインポーズ：

パスワード入力画面の背景を透明にします。パスワード入力画面の下にある画面が透けて見えます。

［画面効果］で［スーパーインポーズ］を設定したパスワード入力画面では、次の点に注意してください。
• マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。この色を使用した登録図形を配置すると、その部分が透明になります。
• 画面の下にあるスイッチが有効になります。

■ タイトル バー

パスワード入力画面にタイトル バーを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。［基本］タブの［タイトル］で設定した文字がタイトルバーに表示されます。
スーパーインポーズを設定すると、タイトルバーは表示されません。
移動ボタン：

タイトルバーに（移動）ボタンを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

閉じるボタン：

タイトルバーに（閉じる）ボタンを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ フェードインで画面を開く

パスワード入力画面を開くときに、何もない状態から［透過］で指定した透過率の状態まで、徐々に画面が見える状態に移り変わ
るには、このチェックボックスをオンにします。

5-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 パスワード入力画面

5.2

パスワード入力画面の構成
タイトルバー
移動ボタン

閉じるボタン

画面表示領域

5■ タイトルバー

パスワード入力画面のタイトルおよびボタンを表示します。
パスワード入力画面にタイトル バーがある場合、タイトルバーの周囲 20 ドット以内はタッチスイッチが反応しません。

■（移動）ボタン
パスワード入力画面を移動します。

1を押す

本体ユニット2 移動する位置をタッチする

3 タッチした位置に移動する

本体ユニット

本体ユニット

タッチした位置が• パスワード入力画面は、の位置になります。

ボタンが表示できる範囲を移動できます。

• パスワード入力画面の移動距離は、1 ドット単位になります。

■（閉じる）ボタン
パスワード入力画面を閉じます。

■ 画面表示領域

図形や部品を配置する領域です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-29

画
面

5 パスワード入力画面

5.3

標準パスワード入力画面
WindO/I-NV4 では、画面番号 3026 ～ 3028 に標準パスワード入力画面を用意しています。
例） HG5G/4G/3G/2G-V 形
大文字（英数字）

小文字（英数字）

記号• 標準パスワード入力画面は、機種によって異なります。
• 標準パスワード入力画面を削除し、再度同じ画面番号のパスワード入力画面を新規作成すると、同じキーパッドが配置
されます。

5-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 画面の制限事項

6

画面の制限事項
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

6.1

画面数
1 プロジェクト データに作成できる画面数と重ね合わせの画面数、およびベース画面上に表示できるサブ画面とパスワード入力画
面の画面数は、次のとおりです。

■ ベース画面項目

5

画面数

作成できる画面数

最大 3,000 画面

重ね合わせの画面数

最大 5 画面画
面■ サブ画面項目

画面数
最大 3,015 画面作成できる画面数

最大 3 画面（パスワード入力画面、アラーム画面およびデバイス

ベース画面上に表示できる画面数

モニタを含む *1）■ パスワード入力画面
項目

6.2

画面数

作成できる画面数

最大 8 画面

ベース画面上に表示できる画面数

最大 1 画面

部品の最大点数■ 1 画面に配置できる部品の点数
画面

点数

ベース画面

最大 960 点

サブ画面

最大 960 点

パスワード入力画面

最大 960 点

マルチスイッチやマルチコマンドに追加した複数のコマンドは、それぞれ 1 点としてカウントされます。

■ 1 画面に表示できる部品の点数表示しているベース画面のほかに、重ね合わせ画面および表示されているサブ画面、パスワード入力画面を含みます。
部品

点数

ボリューム

最大 32 点

数値入力器

最大 256 点

文字入力器

最大 256 点

常に入力状態の数値入力器、常に入力状態の文字入力器

いずれか 1 点
最大 1 点

ビデオ表示器
アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器

最大 1 点

データ履歴表示器*1

いずれか 1 点

メンテナンス画面は含みません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-31

6 画面の制限事項

6.3

コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数
1 画面で使用できる書き込み先のコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスおよび読み出し元のコントロール デバ
イス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、ベース画面（重ね合わせる画面を含む）およびサブ画面とも合計 512 点です。
複数のデバイス アドレス設定で同じデバイス アドレスを使用している場合は、使用点数を 1 点としてカウントします。
デバイス アドレス設定ごとに 1 点としてカウントしません。

6.4

文字やメッセージ
文字やメッセージが本体ユニットで表示されなかったり、欠けたりする場合がありますので、次の規則に従ってください。

6.5

サブ画面、パスワード入力画面のタイトル：

タイトルバーより短くする

描画図形の文字：

文字領域より小さくする部品で使用する文字やメッセージ：

部品のサイズより小さくする

縦置きシステム モードでは、縦置き表示にしても横置き表示と同じになります。

*1

5-32

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7 描画図形や部品の重ね合わせについて

7

描画図形や部品の重ね合わせについて
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
描画図形や部品を重ねて配置した際の表示について説明します。

7.1

概要
ベース画面やサブ画面で描画図形や部品を重ねた場合に優先して表示する描画図形や部品は、前面レイヤーに配置します。
前面レイヤーへの配置は、描画図形や部品の［プロパティ］ダイアログボックスで設定します。詳細は、描画図形および部品の設定を参照してください。

ベース画面またはサブ画面
130
100
120

前面レイヤー

画
面

130
100
120

ベース画面またはサブ画面

背面のオブジェクトを選択する
重なったオブジェクトの上でキー＋クリックすると、オブジェクトの下にある他のオブジェクトを選択できます。最背面のオブジェクトを選択した状態でキー＋クリックすると、最前面のオブジェクトが選択できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5

5-33

7 描画図形や部品の重ね合わせについて

7.2

重ねた描画図形や部品の表示
ベース画面やサブ画面で描画図形や部品を重ねた場合、描画図形や部品を配置した場所によって表示が異なります。

● 部品どうしを重ねた場合• ベース画面やサブ画面で部品どうしを重ねた場合は、最後に変化した部品が前面に表示されます。
例）ベース画面に数値表示器を配置し、その前面にビットスイッチを配置した場合

ビットスイッチ
数値表示器

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

1234

1234

種類

1

数値表示器

2

ビットスイッチ

レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
数値表示器が前面に表示される• ベース画面やサブ画面に配置した部品と前面レイヤーに配置した部品を重ねた場合は、前面レイヤーに配置した部品が常に前面に表示されます。
例）ベース画面に数値表示器、前面レイヤーにビットスイッチを配置した場合

ビットスイッチ
ベース画面：1 の表示

前面レイヤー

オブジェクト一覧
番号

数値表示器

1234
567

1234

種類

1

数値表示器

2

ビットスイッチ

レイヤー
前面レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
数値表示器とビットスイッチの表示順序はそのまま• 前面レイヤーに配置した部品を重ねた場合は、部品の表示順序は変わりません。
例）前面レイヤーに数値表示器を配置し、その前面にビットスイッチを配置した場合

ビットスイッチ
数値表示器

1234

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧

前面レイヤー

番号

1234
567

種類

レイヤー

1

数値表示器

前面レイヤー2

ビットスイッチ

前面レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
数値表示器とビットスイッチの表示順序はそのまま

5-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7 描画図形や部品の重ね合わせについて● 描画図形と部品を重ねた場合• ベース画面やサブ画面で描画図形と部品を重ねた場合、および前面レイヤーで描画図形と部品を重ねた場合は、必ず部品が前面に表示されます。
例）ベース画面に正六角形を配置し、その前面に数値表示器を配置した場合

数値表示器
正六角形

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

1234

1234

1

種類

レイヤー

正六角形
数値表示器

2

ベース画面：1

5

値が変化

画
面

9999
正六角形と数値表示器の表示順序はそのまま• ベース画面やサブ画面に配置した部品と前面レイヤーに配置した描画図形を重ねた場合は、前面レイヤーに配置した描画図形が常に前面に表示されます。
例）ベース画面に数値表示器、前面レイヤーに正六角形を配置した場合

正六角形
ベース画面：1 の表示

前面レイヤー

オブジェクト一覧
番号

数値表示器

1234
567

1234

種類

1

数値表示器

2

正六角形

レイヤー
前面レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
正六角形と数値表示器の表示順序はそのまま

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-35

7 描画図形や部品の重ね合わせについて● 描画図形の図や部品の表示図形が非表示になった場合
次の場合に、描画図形の図や部品の表示図形が非表示になります。
• 描画図形の図や部品が点滅するとき• 表示条件を設定した部品で非表示の条件が成立したとき•［形状］タブで［イメージを表示しない］チェックボックスをオンにしたランプが OFF のとき• マルチステートランプや図形表示器で表示図形を未登録のステートや番号が選択されたとき• 図形表示器の移動時• ベース画面やサブ画面に配置した描画図形と描画図形の図や部品を重ねた場合は、前面の描画図形の図や部品が非表示になると、背面の描画図形の重なっていた部分が欠けたままになります。
例）ベース画面に長方形を配置し、その前面に図形表示器を配置した場合

図形表示器

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

長方形

種類

1

長方形

2

図形表示器

レイヤー

ベース画面：1

図形表示器が非表示

長方形と図形表示器の重なっていた部分が画面の背景色になり長方形が欠けたままになる• ベース画面やサブ画面に配置した描画図形と前面レイヤーに配置した描画図形の図や部品を重ねた場合は、前面レイヤーに配置
した描画図形の図や部品が非表示になると、ベース画面やサブ画面に配置した描画図形のみが表示されます。
例）ベース画面に長方形、前面レイヤーに図形表示器を配置した場合

ベース画面：1 の表示

図形表示器

オブジェクト一覧
番号

前面レイヤー
長方形

種類

レイヤー

1

長方形

2

図形表示器

前面レイヤー

ベース画面：1
図形表示器が非表示

長方形はそのまま• 前面レイヤーに配置した描画図形と描画図形の図や部品を重ねた場合は、前面の描画図形の図や部品が非表示になると、背面の描画図形のみが表示されます。
例）前面レイヤーに長方形を配置し、その前面に図形表示器を配置した場合

ベース画面：1 の表示

図形表示器
前面レイヤー長方形

番号

ベース画面：1
図形表示器が非表示

長方形はそのまま

5-36

オブジェクト一覧

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

種類

レイヤー

1

長方形

前面レイヤー

2

図形表示器

前面レイヤー

7 描画図形や部品の重ね合わせについて●［表示図形］で “ なし ” を選択した部品を重ねた場合• ベース画面やサブ画面に配置した描画図形と［表示図形］で “ なし ” を選択した部品を重ねた場合は、部品の値が変化したり、部品の図形が切り替わったりすると、背面の描画図形の重なっていた部分が欠けたままになります。
例）ベース画面に正六角形を配置し、その前面に数値表示器を配置した場合

数値表示器
正六角形

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

1234

1234

種類

1

正六角形

2

数値表示器

レイヤー

ベース画面：1

5

値が変化

画
面

9999
正六角形と数値表示器の重ね合わせた部分が画面の背景色になり正六角形が欠けたままになる• ベース画面やサブ画面に配置した描画図形と前面レイヤーに配置した［表示図形］で “ なし ” を選択した部品を重ねた場合は、部品の値が変化したり、部品の図形が切り替わったりしても、ベース画面の描画図形は欠けません。
例）ベース画面に正六角形、前面レイヤーに数値表示器を配置した場合

数値表示器
前面レイヤー1234

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

正六角形

1234

種類

1

正六角形

2

数値表示器

レイヤー
前面レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
正六角形はそのまま• 前面レイヤーに配置した描画図形と［表示図形］で “ なし ” を選択した部品を重ねた場合は、前面レイヤーの部品の値が変化した
り、部品の図形が切り替わったりしても、背面の描画図形は欠けません。
例）前面レイヤーに正六角形を配置し、その前面に数値表示器を配置した場合

数値表示器
前面レイヤー
正六角形

1234

ベース画面：1 の表示

オブジェクト一覧
番号

1234

種類

レイヤー

1

正六角形

前面レイヤー

2

数値表示器

前面レイヤー

ベース画面：1

値が変化

9999
正六角形はそのまま

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5-37

7 描画図形や部品の重ね合わせについて

7.3

制限事項
• 描画図形や部品を重ねて配置する場合には前面レイヤーに描画図形や部品を配置することを推奨します。前面レイヤーに配置したオブジェクトの数が上限を超えた場合、超えたもののみベース画面やサブ画面に配置されます。またこのとき、HMI 特殊内部
リレー LSM33 の値が 1 になります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
• プロパティ ダイアログボックスの［表示］タブで［スクロール表示］チェックボックスをオンにしたメッセージ表示器、メッセー
ジ切替表示器、アラームリスト表示器を前面レイヤーに配置すると、文字列のスクロール速度が遅くなります。
• 前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、緑：4、
青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

5-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

描画図形

第6章

この章では描画図形の描画手順、図や文字の設定手順について説明します。

1
1.1

図形
直線
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 直線の描画手順
直線の描画手順について説明します。

6

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （直線）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

描
画
図
形

2 編集画面上で、直線の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 終点の位置までドラッグします。
始点と終点を結ぶ直線が描画されます。

ドラッグ
始点

終点

描画した直線のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
• 直線をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く• 直線を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する• 直線を選択し、右クリックメニューを表示する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-1

1 図形

● 直線のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 線幅

直線の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

直線の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” または “2 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線色

直線の線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 点滅する

直線を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 始点 、終点
X、Y：

直線の始点と終点の位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点とします。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

直線
始点
終点

画面

■ 前面レイヤーに配置する

直線を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形

1.2

連続直線
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 連続直線の描画手順
連続直線の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （連続直線）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

6

描
画
図
形

2 編集画面上で、連続直線の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 端点の位置を順にポイントします。
始点と端点、端点と端点を結ぶ直線が描画されます。

4 終点の位置でダブルクリックします。
端点と終点を結ぶ直線が描画されます。

始点
端点

端点
終点

連続直線の端点の数は、始点と終点を含め最大 300 点です。

• 描画した連続直線のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
- 連続直線をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く- 連続直線を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する- 連続直線を選択し、右クリックメニューを表示する• 描画した連続直線の始点、端点や終点を変更する場合は、連続直線を選択して右クリックし、［変形］をクリックします。連 続 直 線 にが 表 示 さ れ ま す。 を 目 的 の 位 置 ま で ド ラ ッ グ し ま す。編 集 画 面 を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る か、

キーを押すと、変形が完了します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-3

1 図形

● 連続直線のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 線幅

連続直線の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

連続直線の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” または “2 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線色

連続直線の線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 点滅する連続直線を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置X、Y：

連続直線の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、連続直線に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

連続直線
画面

■ サイズ
幅、高さ：

連続直線の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

高さ

連続直線
画面

6-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形■ 前面レイヤーに配置する

連続直線を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6

描
画
図
形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-5

1 図形

1.3

多角形
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 多角形の描画手順
多角形の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （多角形）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

2 編集画面上で、多角形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 端点の位置を順にポイントします。
始点と端点、端点と端点を結ぶ直線が描画されます。

4 終点の位置でダブルクリックします。
始点と終点を結んだ多角形が描画されます。

端点

端点

始点

終点

多角形の端点の数は、始点と終点を含め最大 300 点です。

• 描画した多角形のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
- 多角形をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く- 多角形を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する- 多角形を選択し、右クリックメニューを表示する• 描画した多角形の始点、端点や終点を変更する場合は、多角形を選択して右クリックし、［変形］をクリックします。
多角形に が表示されます。 を目的の位置までドラッグします。編集画面をダブルクリックするか、すと、変形が完了します。

6-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キーを押

1 図形

● 多角形のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

6

描
画
図
形

■ 線幅

多角形の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

多角形の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” または “2 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 前景色、背景色

多角形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ パターン

多角形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

■ 点滅する

多角形を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置X、Y：

多角形の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、多角形に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
多角形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-7

1 図形

■ サイズ
幅、高さ：

多角形の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

多角形

■ 前面レイヤーに配置する

多角形を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形

1.4

長方形
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 長方形の描画手順
長方形の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （長方形）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

6

描
画
図
形

2 編集画面上で、長方形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 長方形の対角になるように終点の位置までドラッグします。
始点と終点を対角とする長方形が描画されます。

始点

ドラッグ

終点

描画した長方形のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
• 長方形をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く• 長方形を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する• 長方形を選択し、右クリックメニューを表示する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-9

1 図形

● 長方形のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 線幅

長方形の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

長方形の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 前景色、背景色

長方形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ パターン

長方形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

■ 点滅する

長方形を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 面取り種類

長方形の角部のスタイルを次の中から選択します。
“ なし ”、“ 曲線 ”、“ 直線 ”
なし

6-10

曲線

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

直線

1 図形

■ 面取り半径面取りの半径（1 ～ 200）を指定します。ただし、設定できる範囲は、面取り半径 ×2 が［サイズ 幅］および［サイズ
り小さい値です。
［面取り種類］で “ 曲線 ” または “ 直線 ” を選択した場合のみ指定できます。
曲線の場合

直線の場合

面取り半径

面取り半径

高さ］よ

■ 影付き

長方形に付ける影のスタイルを次の中から選択します。長方形を立体的に描きます。
“ なし ”、“ 凸形 ”、“ 凹形 ”
［線幅］で “1 ドット ”、［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。
なし

凸形

6

凹形

描
画
図
形

■ 表示位置
長方形の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、長方形の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

長方形

■ サイズ
幅、高さ：

長方形の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

長方形

■ 前面レイヤーに配置する

長方形を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-11

1 図形

1.5

円または楕円FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 円または楕円の描画手順
円または楕円の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （円／楕円）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

2 編集画面上で、円または楕円が外接する長方形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 長方形の対角になるように終点の位置までドラッグします。
始点と終点を対角とする長方形に内接する円または楕円が描画されます。

始点

ドラッグ

終点

描画した円または楕円のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
• 円または楕円をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く• 円または楕円を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する• 円または楕円を選択し、右クリックメニューを表示する

6-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 図形● 円または楕円のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

6

描
画
図
形

■ 線幅

円または楕円の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

円または楕円の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 前景色、背景色

円または楕円の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ パターン

円または楕円の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

■ 点滅する円または楕円を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 影付き

円または楕円に付ける影のスタイルを次の中から選択します。円または楕円を立体的に描きます。
“ なし ”、“ 凸形 ”、“ 凹形 ”
［線幅］で “1 ドット ”、［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。
なし

凸形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

凹形

6-13

1 図形

■ 表示位置円または楕円の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、円または楕円に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

円または楕円

■ サイズ
幅、高さ：

円または楕円の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

円または楕円■ 前面レイヤーに配置する

円または楕円を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形

1.6

円弧
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 円弧の描画手順
円弧の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （円弧）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

6

描
画
図
形

2 編集画面上で、円弧の円が外接する長方形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 長方形の対角になるように終点の位置までドラッグします。
始点と終点を対角とする長方形に内接する円の円弧が描画されます。

始点

ドラッグ

終点

• 描画した円弧のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
- 円弧をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く- 円弧を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する- 円弧を選択し、右クリックメニューを表示する• 描画した円弧の始点や終点を変更する場合は、円弧を選択して右クリックし、［変形］をクリックします。円弧に表示されます。 を目的の位置までドラッグします。編集画面をダブルクリックするか、完了します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

がキーを押すと、変形が

6-15

1 図形

● 円弧のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 線幅

円弧の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

円弧の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線色

円弧の線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 点滅する

円弧を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置
X、Y：

円弧の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、円弧の円に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面
円弧

Y

■ サイズ
幅、高さ：

円弧の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

高さ

6-16

画面
円弧

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形■ 前面レイヤーに配置する

円弧を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6

描
画
図
形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-17

1 図形

1.7

扇形
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 扇形の描画手順
扇形の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［基本図形］から （扇形）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

2 編集画面上で、扇形の円が外接する長方形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 長方形の対角になるように終点の位置までドラッグします。
始点と終点を対角とする長方形に内接する円の中心から扇形が描画されます。

始点

ドラッグ

終点

• 描画した扇形のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
- 扇形をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く- 扇形を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する- 扇形を選択し、右クリックメニューを表示する• 描画した扇形の中心角を変更する場合は、扇形を選択して右クリックし、［変形］をクリックします。扇形にされます。 を目的の位置までドラッグします。編集画面をダブルクリックするか、
します。

6-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルが表示

キーを押すと、変形が完了

1 図形● 扇形のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

6

描
画
図
形

■ 線幅

扇形の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

扇形の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 前景色、背景色

扇形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ パターン

扇形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

■ 点滅する

扇形を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置
X、Y：

扇形の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、扇形と同じ中心を持つ円に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
扇形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-19

1 図形

■ サイズ
幅、高さ：

扇形の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

高さ

画面
扇形

■ 前面レイヤーに配置する

扇形を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

6-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形

1.8

正多角形
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 正多角形の描画手順
正多角形（正三角形、正四角形、正五角形、正六角形、正八角形）の描画手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［正多角形］から （正三角形）、 （正四角形）、 （正五角形）
、 （正六角形）または （正八角形）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

6

描
画
図
形

2 編集画面上で、正多角形が外接する正方形の描画を開始する位置（始点）をポイントします。
3 正方形の対角になるように終点の位置までドラッグします。
始点と終点を対角とする正方形に内接する正多角形が描画されます。

始点

ドラッグ

終点

描画した正方形のスタイルを変更するには、次の操作を行います。
• 正方形をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く• 正方形を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する• 正方形を選択し、右クリックメニューを表示する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-21

1 図形

● 正多角形のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 線幅

正多角形の線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 線種

正多角形の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は［線幅］で “1 ドット ” または “2 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 前景色、背景色

正多角形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ パターン

正多角形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

■ 点滅する

正多角形を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置X、Y：

正多角形の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、正多角形に外接する正方形の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面
正多角形

6-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 図形

■ サイズ
幅：

正多角形の大きさを幅で指定します。最大サイズは、選択した［設置方向］によって異なります。
横置き： 1 ～（ベース画面縦サイズ）
縦置き： 1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ：

幅と同じ値が表示されます。

幅

画面
高さ

正多角形

■ 前面レイヤーに配置する

正多角形を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-23

6

描
画
図
形

1 図形

1.9

塗り
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 塗りの設定手順
塗りの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図形］をクリックし、［塗り］から （塗り）をクリックします。
マウスカーソルが （鉛筆）に切り替わります。

2 編集画面上で、複数の図形の重なり合った部分をクリックします。
最後に描画した、またはスタイルを変更した図形の［前景色］、［背景色］、［パターン］で、複数の図形の重なり合った部分が塗り込まれます。クリックした位置が塗り込み開始点になります。

塗り込み開始点• 塗りのスタイルを変更するには、次の操作を行います。
- 塗り込み開始点をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く- 塗り込み開始点を選択し、［書式］タブの［図形のスタイル］で選択する- 塗り込み開始点を選択し、右クリックメニューを表示する• 塗り込み開始点を移動すると、移動した位置の閉じた領域を塗り込みます。

塗り込み開始点

塗り込み開始点• 塗り込開始点を選択するには、編集画面上で
す。

6-24

をクリックするか、［オブジェク一覧］ウィンドウから塗りを選択しま

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 図形● 塗りのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ 前景色、背景色

塗りの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

6■ パターン

描
画
図形

塗りの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

■ 塗り込み開始点
X、Y：

塗り込み開始点の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点とします。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面
Y

塗り込み開始点

塗りの範囲は前面レイヤーに配置された図形には影響されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-25

2図

2

図
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ピクチャ マネージャーに登録した図形を読み出して、編集画面に拡大または縮小して貼り込みます。

2.1

図の設定手順図の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［図］をクリックします。
マウスカーソルが（図）に切り替わります。

2 編集画面上で、図を配置する位置をクリックします。
ピクチャ マネージャーが表示されます。

3 配置する図を選択し、［選択］ボタンをクリックします。
選択した図が配置されます。

配置した図を変更するには、次の操作を行います。
• 図をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開き、[ 参照 ] ボタンをクリックする• ピクチャ マネージャーで図を置き変える

6-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2図

2.2

図のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■［参照］ボタン6配置した図を変更します。このボタンをクリックすると、ピクチャ マネージャーが表示されます。

■ 点滅する

描
画
図
形

図を点滅する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

■ 表示位置
図の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、図に外接する長方形の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

図

■ サイズ
幅、高さ：

図の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

1 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 1 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

図

■ 前面レイヤーに配置する

図形を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-27

3 文字

3

文字
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
文字を描画します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
テキスト マネージャーに登録したテキストを読み出して、描画する文字に使用できます。

3.1

文字の設定手順
文字の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［描画図形］で［文字］をクリックします。
マウスカーソルが（文字）に切り替わります。

2 編集画面上で、文字を配置する位置をクリックします。
文字のプロパティ ダイアログボックスが表示されます。

3 ［文字］で表示する文字を入力し、設定項目を必要に応じて設定します。
最大文字数は半角で 3750 文字です。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
文字が配置されます。
配置した文字のスタイルを変更するには、次の操作を行います。プロパティ ダイアログボックスでは入力した文字を変更できます。
• 文字をダブルクリックしてプロパティ ダイアログボックスを開く• 文字を選択し、［書式］タブの［文字のスタイル］で選択する• 文字を選択し、右クリックメニューを表示する

6-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 文字

3.2

文字のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

6

描
画
図
形

■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択し、［縦書き］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ 文字間 *2

表示する文字の文字間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択し、［縦書き］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを次の中から選択します。
“ 標準 ”、“ 太字 ”、“ 影付き ”［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、“ 上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-29

3 文字

■ 縦書き

文字を縦書きで表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows” を選択した場合のみ設定できます。
［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、次の点に注意してください。
• 全角文字と半角文字が混在している場合、半角文字は左揃えになります。

左端に揃える• 長音は横書きになります。また、半角の濁音や半濁音は、次の文字になります。

横書き表示

次の文字

■ Windows フォント

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。
文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリックしてフォントダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

■ 文字表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

1.2 扱える文字」を参照

改行は半角 2 文字としてカウントします。

■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

6-30

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 文字■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 背景色表示する文字の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ 表示属性表示する文字を点滅するかどうかを選択します。
標準：

文字を点滅しません。

点滅：

文字を点滅します。

6■ 影色 *1

表示する文字の影色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［スタイル］で “ 影付き ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 表示位置文字または文字領域の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、文字に外接する長方形または文字領域の左上が X および Y 座標になります。
［文字領域を指定する］チェックボックスがオフの場合は文字、オンの場合は文字領域の表示位置になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）［文字領域を指定する］チェックボックスが［文字領域を指定する］チェックボックスが

オフの場合

オンの場合

X

X

（0, 0）
Y（0, 0）

IDEC

Y

文字

IDEC

画面

文字領域
画面

■ 文字領域を指定する

文字領域を指定し、指定した文字領域に対して文字の表示位置を調整する場合は、このチェックボックスをオンにします。
幅、高さ：

文字領域の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

高さ

IDEC

文字領域

画面

■ 前面レイヤーに配置する

文字を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6-31

描
画
図
形

3 文字

6-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第7章

スイッチ

この章ではスイッチ部品の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

ビットスイッチ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

ビットスイッチでできること
スイッチを押すと、ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

本体ユニット

接続機器

0

7

ス
イ
ッ
チ

1

■ セット
スイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を
書き込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

1

1

書き込みデータ■ リセットスイッチを押すと、ビットデバイスに 0 を
書き込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

0

0

書き込みデータ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-1

1 ビットスイッチ■ モメンタリスイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を
書き込みます。
スイッチを離すと、ビットデバイスに 0 を
書き込みます。

押す

離す

押す

離す

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

1

0

1

0

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

スイッチを押したままの状態で画面が切り替わると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

■ オルタネイト
スイッチを押すたびに、ビットデバイスに
1 と 0 を交互に書き込みます。

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

1

0

書き込みデータ■ 反転スイッチを押すと、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1であれば 0 を書き込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

反転

反転

■ 転送
スイッチを押すと、転送元のビットデバイ
スの値を転送先のビットデバイスに書き
込みます。

押す

離す

押す

操作と表示
初期状態

動作

7-2

転送

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

転送離す1 ビットスイッチ

1.2

ビットスイッチの設定手順
ビットスイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［ビットスイッチ］をクリックします。

7

2 編集画面上で、ビットスイッチを配置する位置をクリックします。

ス
イ
ッ
チ

3 配置したビットスイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、ビットスイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-3

1 ビットスイッチ

1.3

ビットスイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
セット：

スイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

リセット：

書き込み

書き込み

1

1

スイッチを押すと、ビットデバイスに 0 を書き込みます。
押す

離す

押す

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

7-4

書き込み

書き込み

0

0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

離す1 ビットスイッチ

モメンタリ：

スイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
スイッチを離すと、ビットデバイスに 0 を書き込みます。
押す

離す

押す

離す

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

1

0

1

0

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

スイッチを押したままの状態で画面が切り替わると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

オルタネイト：スイッチを押すたびに、ビットデバイスに 1 と 0 を交互に書き込みます。
押す

離す

押す

7

離す

ス
イ
ッ
チ

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

反転：

書き込み

書き込み

1

0

スイッチを押すと、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1 であれば 0 を書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

転送：

反転

反転

スイッチを押すと、転送元のビットデバイスの値を転送先のビットデバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

転送

転送

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-5

1 ビットスイッチ■ 書込数 *1

書き込み先のビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ セット ” または “ リセット ” を選択した場合のみ設定できます。
例） 連続したビットデバイスへ同じ値を書き込みます。

M0 1
動作モード：セット
書込デバイス アドレス：M0
書込数：5

M1 1
M2 1
M3 1
M4 1

ワードデバイスのビット位置を指定した場合は、連続したワードデバイスの同じビット位置へ同じ値を書き込みます。
bit
15

動作モード：セット
書込デバイス アドレス：D0-15
書込数：5

bit
0

D0 1
D1 1
D2 1
D3 1
D4 1

■ 転送元

転送するデータを格納したデバイス アドレスを設定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレス：

転送元のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第
2章

転送数：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

転送するビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

例） 書き込み先に指定したデバイス アドレスを先頭として、連続したビットデバイスの値を転送数分書き込みます。

デバイス アドレス：LM0
書込デバイス アドレス：M0
転送数：4

LM0 1

M0 1

LM1 0

M1 0

LM2 0

M2 0

LM3 1

M3 1

ワードデバイスのビット位置を指定した場合は、書き込み先に指定したデバイスアドレスを先頭として、連続したワードデバ
イスの同じビット位置の値を、転送数分書き込みます。
書き込み先のデバイス アドレスがビットデバイスの場合
bit
15

デバイス アドレス：LDR0-0
書込デバイス アドレス：M0
転送数：4

bit
0

LDR0

1

M0 1

LDR1

0

M1 0

LDR2

0

M2 0

LDR3

1

M3 1

bit
0

bit
15

書き込み先のデバイス アドレスがワードデバイスのビット位置の場合
bit
15

デバイス アドレス：LDR0-7
書込デバイス アドレス：D3-0
転送数：4

*1

7-6

bit
7

bit
0

LDR0

1

D3

1

LDR1

0

D4

0

LDR2

0

D5

0

LDR3

1

D6

1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットスイッチ■ 表示切替方式 *1

スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第
2章

表示なし：

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。
［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット

接続機器

ス
イ
ッ
チ

0

OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

77-7

1 ビットスイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

7-8

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットスイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

7

ス
イ
ッ
チ

X
（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-9

1 ビットスイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1
*2

7-10

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットスイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

テキスト ID：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。
テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-11

7

ス
イ
ッ
チ

1 ビットスイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

7-12

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

1 ビットスイッチ

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

ス
イ
ッ
チ

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する•［基本］タブの［動作モード］で “ オルタネイト ” を選択している場合、スイッチが ON の状態で非表示になるとスイッ
チは ON のままです。
•［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-13

1 ビットスイッチ

条件種別：

スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示する

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

OFF 中：

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

表示する

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

コメント：

7-14

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットスイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-15

1 ビットスイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

7-16

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットスイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader

禁止

禁止

入力

7

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

130

BS

l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

7-17

ス
イ
ッ
チ

1 ビットスイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

7-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ

2

ワードスイッチ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

ワードスイッチでできること
スイッチを押すと、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。
• スイッチを押すと、固定値をワードデバイスに書き込む

本体ユニット

接続機器

D1=

0

固定値

100

書き込み先のワードデバイス

書き込み

100→D1

D1=

7

ス
イ
ッ
チ

100

100

• スイッチを押すと、デバイス アドレスの値をワードデバイスに書き込む

本体ユニット

接続機器

D0=

123

D1=

0

D0=

123

デバイス アドレスの値

書き込み先のワードデバイス

転送

D0→D1

D1=

123

• スイッチを押すと、書き込む値に演算処理を加えてワードデバイスに書き込む

本体ユニットD0+D1→D2

接続機器

D0=

100

書き込む値

D1=

23

演算用の値

D2=

0

書き込み先のワードデバイス

D0=

100

D1=

23

D2=

123

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

加算して
書き込み

7-19

2 ワードスイッチ■ セット
スイッチを押すと、固定値をワードデバイ
スに書き込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

固定値

固定値

■ 転送
スイッチを押すと、転送元のデバイス アド
レスの値を転送先のワードデバイスに書き
込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

書き込み

書き込み

デバイスアドレスの値

デバイスアドレスの値■ モメンタリスイッチを押すと、ON データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
スイッチから離すと、OFF データの固定値
をワードデバイスに書き込みます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

書き込みデータ

ON データ

OFF データ

ON データ

OFF データ

スイッチを押したままの状態で画面が切り替わると、OFF データをワードデバイスに書き込みます。

■ オルタネイト
スイッチを押すたびに、ON データの固定値と OFF データの固定値を交互にワードデ
バイスに書き込みます。

押す

離す

押す

操作と表示
初期状態

7-20

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

ON データ

OFF データ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

離す2 ワードスイッチ■ ＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR
スイッチを押すと、読出デバイス アドレスの値と固定値またはデバイス アドレスの値の演算結果をワードデバイスに書き込み
ます。

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

演算処理

動作
書き込みデータ例） ＋（加算）スイッチを押すと、［読出デバイス ア
ドレス］の値と［データ］の値を加算し、その演算結果（和）をワードデバ
イスに書き込みます。

読出デバイス
アドレスの値
データ

演算処理

↓

↓

書き込み

書き込み

演算結果

演算結果

100

200

300

400

500

50

40

30

20

10

押す

離す

押す

離す

ス
イ
ッ
チ

操作と表示
初期設定

加算

動作
書込デバイス
アドレスの値

加算

↓

↓

書き込み

書き込み

0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

240

240

420

7

420

7-21

2 ワードスイッチ

2.2

ワードスイッチの設定手順
ワードスイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［ワードスイッチ］をクリックします。

2 編集画面上で、ワードスイッチを配置する位置をクリックします。
3 配置したワードスイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、ワードスイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

7-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ

2.3

ワードスイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

7

ス
イ
ッ
チ

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
セット：

スイッチを押すと、固定値をワードデバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

転送：

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

固定値

固定値

スイッチを押すと、転送元のデバイス アドレスの値を転送先のワードデバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

書き込み

書き込み

デバイスアドレスの値

デバイスアドレスの値

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-23

2 ワードスイッチ

モメンタリ：

スイッチを押すと、ON データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
スイッチを離すと、OFF データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

書き込みデータ

ON データ

OFF データ

ON データ

OFF データ

スイッチを押したままの状態で画面が切り替わると、OFF データをワードデバイスに書き込みます。

オルタネイト：スイッチを押すたびに、
ONデータの固定値とOFFデータの固定値を交互にワードデバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

ON データ

OFF データ＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR：
スイッチを押すと、読出デバイス アドレスの値と固定値またはデバイス アドレスの値の演算結果をワード
デバイスに書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

演算処理

動作
書き込みデータ

演算処理

↓

↓

書き込み

書き込み

演算結果

演算結果

例） ＋（加算）スイッチを押すと、［読出デバイス アドレス］の値と［データ］の値を加算し、その演算結果（和）をワードデバイスに書き込みます。
読出デバイス
アドレスの値
データ

100

200

300

400

500

50

40

30

20

10

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期設定

加算

動作
書込デバイス
アドレスの値

7-24

0

加算

↓

↓

書き込み

書き込み

240

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

240

420

420

2 ワードスイッチ■ データ タイプ

［動作モード］で選択した動作で扱うデータの型を選択します。詳細は、2-1ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［動作モード］で “ セット ”、“ モメンタリ ”、“ オルタネイト ”、“ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。［動作モード］が “OR”、“AND”、“XOR” の場合は、“UBIN16(W)”、“UBIN32(D)” のみ選択できます。
“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” を選択した場合、演算データに BCD で表現できない値が含まれると、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。
詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。

■ データ［動作モード］で使用するデータの種類を選択し、値を入力します。
固定値：

定数を使用します。
［動作モード］で “ セット ”、“ モメンタリ ”、“ オルタネイト ” を選択した場合、扱えるデータは［固定値］のみになります。
［動作モード］で “ モメンタリ ”、“ オルタネイト ” を選択した場合は、スイッチが ON のときに書き込む［ONデータ］と OFF のときに書き込む［OFF データ］のそれぞれの値を入力します。
［ON データ］および［OFF データ］に 16 進で値を入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

16 進数で設定する：

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接読み出しをする *1：

デバイス アドレスの値によって、転送元のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

転送数 *1：

転送するワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［転送数］に “2”、［書込数］に “3” を設定すると、連続した 2 ワードのデバイ
ス アドレスと同じデータを 3 回繰り返して書込デバイス アドレスに書き込みます。

データ（デバイス アドレス）
：LDR0
転送数：2
書込デバイス：D100
書込数：3

*1

LDR0

999

D100

999

LDR1

1000

D101

1000

D102

999

D103

1000

D104

999

D105

1000

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-25

7

ス
イ
ッ
チ

2 ワードスイッチ■ 書込デバイス アドレス
書込デバイス アドレス： 書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接書き込みをする *1：

デバイス アドレスの値によって、転送先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

書込数 *1：

書き込み先のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
“ 転送 ” の場合は、書き込みを繰り返す回数を指定します。
［動作モード］で “ セット ”、“ モメンタリ ”、“ オルタネイト ”、“ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［データ タイプ］が “UBIN16(W)” の場合は、5 を指定すると連続した 5 ワードに同じデータを書き込みます。

データタイプ：UBIN16(W)
データ（固定値）：12345
書込デバイス アドレス：LDR10
書込数：5

LDR10 12345
LDR11 12345
LDR12 12345

５ワード

LDR13 12345
LDR14 12345［データ タイプ］が “UBIN32(D)” の場合は、5 を指定すると合計 10 ワード（2 ワードずつ 5 回）にデータを書き込みます。
データタイプ：UBIN32(D)
データ（固定値）：987654
書込デバイス アドレス：LDR10
書込数：5

LDR11

LDR10

987654
LDR13

LDR12

987654
LDR15

LDR14

987654
LDR17

LDR16

987654
LDR19

LDR18

987654*1

7-26

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワード x5

2 ワードスイッチ■ 表示切替方式 *1

スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバイ
ス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
表示なし：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット

接続機器

ス
イ
ッ
チ

0

OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-27

2 ワードスイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

7-28

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

7

ス
イ
ッ
チ

X
（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-29

2 ワードスイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1
*2

7-30

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

テキスト ID：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。
テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-31

7

ス
イ
ッ
チ

2 ワードスイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

7-32

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

2 ワードスイッチ

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

ス
イ
ッ
チ

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する•［基本］タブの［動作モード］で “ オルタネイト ” を選択している場合、スイッチが ON の状態で非表示になるとスイッ
チは ON のままです。
•［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-33

2 ワードスイッチ

条件種別：スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示する

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

OFF 中：

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

表示する

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

コメント：

7-34

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-35

2 ワードスイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

7-36

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードスイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader

禁止

禁止

入力

7

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

7-37

ス
イ
ッ
チ

2 ワードスイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

7-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ

3

画面切替スイッチ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

画面切替スイッチでできること
スイッチを押すと、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。
• スイッチを押すと、ベース画面を切り替える

本体ユニット

本体ユニット7• スイッチを押すと、ウィンドウ（サブ画面、デバイスモニタ、パスワード入力画面、輝度調整画面、ファイル選択画面、ユーザーアカウント設定画面）を開く、またはウィンドウを閉じる

本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット

D51

123

D51

123

D52

456

D52

456

D53

0

D53

0

999

999

本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット• スイッチを押すと、システム モードに切り替える

ｵﾌﾗｲﾝ• スイッチを押すと、表示画面をリセットする

本体ユニット

本体ユニット130

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

0

7-39

ス
イ
ッ
チ

3 画面切替スイッチ

3.2

画面切替スイッチの設定手順
画面切替スイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

2 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。
3 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、画面切替スイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

7-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ

3.3

画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

7

ス
イ
ッ
チ

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-41

3 画面切替スイッチ■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
前の画面に戻る：

1 つ前の画面に戻ります。16 画面前まで戻ることができます。

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えます。詳細は、5-15 ページ「第 5 章
ださい。

サブ画面を開く：

サブ画面を開きます。詳細は、5-21 ページ「第 5 章

4サブ画面」を参照してください。

サブ画面を閉じる：

サブ画面を閉じます。詳細は、5-21 ページ「第 5 章

4サブ画面」を参照してください。

デバイスモニタを開く：

デバイスモニタを開きます。詳細は、30-21 ページ「第 30 章
照してください。

2.2 デバイスモニタ」を参デバイスモニタを閉じる：

デバイスモニタを閉じます。詳細は、30-21 ページ「第 30 章
照してください。

2.2 デバイスモニタ」を参パスワード入力画面を開く：

パスワード入力画面を開きます。詳細は、24-47 ページ「第 24 章
パスワードの入力」を参照してください。

4.1 本体ユニットでのパスワード入力画面を閉じる：

パスワード入力画面を閉じます。詳細は、24-47 ページ「第 24 章
パスワードの入力」を参照してください。

4.1 本体ユニットでの輝度調整画面を開く：

輝度調整画面を開きます。詳細は、36-2 ページ「第 36 章を参照してください。

1.3 画面の明るさの調整方法」

輝度調整画面を閉じる：

輝度調整画面を閉じます。詳細は、36-2 ページ「第 36 章を参照してください。

1.3 画面の明るさの調整方法」

動画ファイル選択画面を開く *1：

ファイル選択画面を開きます。詳細は、9-92 ページ「第 9 章
参照してください。

4.4

ファイル選択画面」を動画ファイル選択画面を閉じる *1：

ファイル選択画面を閉じます。詳細は、9-92 ページ「第 9 章
参照してください。

4.4

ファイル選択画面」をシステム モードに切り替える：

システム モードのトップページに切り替わります。詳細は、36-3 ページ「第 36 章
ステム モードの概要」を参照してください。

表示画面をリセットする：

表示しているベース画面をリセットします。
画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、次の内部デバイスは、ベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。
• HMI テンポラリ リレー LBM0 ～ 127• HMI 特殊内部リレー LSM1、2、3、11• HMI テンポラリ レジスタ LBR0 ～ 127

3

ベース画面」を参照してく2シユーザー アカウント設定画面を開く： ユーザー アカウント設定画面を開きます。詳細は、24-50 ページ「第 24 章 5 本体ユニッ
トでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
このオプションを選択すると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイ
アログボックスが表示されます。詳細は、7-44 ページ「［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックス」を参照してください。
ユーザー アカウント設定画面の処理領域として使用するワードデバイスを指定し、［OK］ボ
タンをクリックしてプロパティダイアログボックスに戻ると、［編集］ボタンが表示されます。
［編集］ボタン：*1

7-42

このボタンをクリックすると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックスが表示されます。

ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ■ 切替画面設定
画面番号：" ベース画面を切り替える " を選択した場合、切り替え先のベース画面番号（1 ～ 3000）を指定します。" サブ画
面を開く " または " サブ画面を閉じる " を選択した場合、操作の対象となるサブ画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［動作モード］で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2：

デバイス アドレスの値で画面番号を指定する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレ
スの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した
場合のみ設定できます。

表示位置

X、Y：ベース画面上に開くウィンドウの表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ デバイスモニタを開く ”、“ パスワード入力画面を開く ”、“ 輝度調整画面
を開く ”、“ 動画ファイル選択画面を開く *1” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2：

デバイス アドレスの値で表示位置を指定する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレ
スの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 表示切替方式 *2スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバ
イス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2
章

表示なし：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット接続機器
0OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

*1
*2

ビデオインターフェイス搭載機種のみ
詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-43

7

ス
イ
ッ
チ

3 画面切替スイッチ［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックス■ 先頭デバイス アドレス

ユーザー アカウント設定画面の処理領域として使用するワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスのアドレス番号
を先頭に、152 ワードのアドレス番号を使用します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

7-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

3 画面切替スイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-45

3 画面切替スイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

7-46

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-47

3 画面切替スイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

7-48

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

7-49

3 画面切替スイッチ

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

条件成立中：

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

7-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ

条件種別：スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。

OFF 中：

ス
イ
ッ
チ

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-51

3 画面切替スイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

7-52

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替スイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）7ス
イッ
チ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-53

3 画面切替スイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

130

BS

l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

7-54

130

パスワード

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

3 画面切替スイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

7

ス
イ
ッ
チ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7-55

4 印刷スイッチ

4

印刷スイッチFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

印刷スイッチでできること
スイッチを押すと、スクリーンショットをプリンタ *1 または外部メモリ *2 へ出力します。
• スイッチを押すと、表示中の画面のスクリーンショットをプリンタ *1 へ出力する

プリンタ

本体ユニット2011/1/11

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F
本体ユニット とプリンタの接続方法、および対応プリンタについては、34-1 ページ「第 34 章
リンタの接続方法」を参照してください。

1.3 本体ユニットとプ• スイッチを押すと、表示中の画面のスクリーンショットを外部メモリ *2 へ出力する

外部メモリ
本体ユニット
SD メモリカード

USB メモリ
画像ファイル

*1
*2

7-56

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ

4.2

印刷スイッチの設定手順
印刷スイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［印刷スイッチ］をクリックします。

7

2 編集画面上で、印刷スイッチを配置する位置をクリックします。

ス
イ
ッ
チ

3 配置した印刷スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、印刷スイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-57

4 印刷スイッチ

4.3

印刷スイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ 出力先スクリーンショットの出力先を選択します。
プリンタ *1：

本体ユニットに接続しているプリンタにスクリーンショットを出力します。
印刷日時を印刷する： スクリーンショットに出力したときの日時情報を加えて、プリンタへ出力します。
日時の表示形式は、［言語］の設定に従います。［言語］は、［プロジェクト設定］ダイ
アログボックスの［プロジェクト情報］タブで設定できます。
表示形式は、次のとおりです。
• 日本語：YYYY/MM/DD hh:mm• 英語：MM/DD/YYYY hh:mm
YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分

外部メモリ *2：

本体ユニットに挿入している外部メモリにスクリーンショットをファイルとして出力します。
出力するファイルは、次のとおりです。
ファイル形式

ファイル名

ファイルサイズ

CAP***.JPG（***: ファイルを出力した日時）
JPEG

例）

日時が 2011 年 6 月 30 日 18：50：25 の場合、
CAP110630_185025.JPG” となります。

表示している画像による

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

*1
*2

7-58

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ• プリンタについての詳細は、34-1 ページ「第 34 章 1 プリンタ」を参照してください。
• 外部メモリについての詳細は、33-1 ページ「第 33 章 外部メモリ」を参照してください。

■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。［出力先］で “ プリンタ ” を選択した場合のみ表示されます。
画面印刷開始：

表示中の画面のスクリーンショットをプリンタおよび外部メモリへ出力します。

印刷中止 *1：

スクリーンショットのプリンタへの出力を中止します。

■ 表示切替方式 *3スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバ
イス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2
章

表示なし：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット接続機器
0OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

• 次の処理は同時に実行できません。
- 印刷スイッチを使用した外部メモリへの出力- 印刷スイッチを使用したプリンタへの出力 *1- アラーム履歴の印刷 *1• スクリーンショットを外部メモリへ出力中は、印刷スイッチや印刷で外部メモリへの出力を実行できません。またこのとき、HMI 特殊内部リレー LSM24 や LSM25 の値が 1 になります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
• USB オートラン機能や特殊スイッチなどを使用したファイル コピーを実行中は、スクリーンショットを出力するまでに時間がかかることがあります。
• 印刷中止を実行しても、ページの途中で印刷を中止できません。印刷中のページを印刷したあとで、以降のページの印
刷ジョブをキャンセルします。
スクリーンショットの最大数（1 ～ 999）は、HMI 特殊データレジスタ LSD65 の値によって設定できます。
（デフォルト：99）*1*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-59

7

ス
イ
ッ
チ

4 印刷スイッチ

外部メモリに保存したスクリーンショットのファイルを消去する方法は、次のとおりです。
• 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべての画像ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス ア
ドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
• WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［画面のスクリーンショットのデー
タ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

7-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-61

4 印刷スイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

7-62

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-63

4 印刷スイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

7-64

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

7-65

4 印刷スイッチ

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

7-66

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ

条件種別：

スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。

OFF 中：

ス
イ
ッ
チ

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-67

4 印刷スイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

7-68

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷スイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）7ス
イッ
チ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-69

4 印刷スイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User3

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

130

BS

l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

7-70

130

パスワード

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

4 印刷スイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

7

ス
イ
ッ
チ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7-71

5 特殊スイッチ5

特殊スイッチFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

5.1

特殊スイッチでできること
スイッチを押すと、ダウンロード、アップロードやファイルのコピーを実行したり、他の部品を操作したりする部品です。
• 数値入力器に数値を入力する
本体ユニット

数値入力器

999
999

キーパッド

• 文字入力器に文字を入力する

本体ユニット

文字入力器

HG SERIES̲̲HG SERIES̲

A

B

C

← →

D

E

BS

F

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SP

数字

小文字 記号

キーパッド

ENT
カナ

• アラームリスト表示器やアラーム履歴表示器、データ履歴表示器を操作する

フォーカスを表示する

発生時刻

メッセージ

12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

操作

↑

↓

復旧

消去

フォーカスを移動する

確認

発生時刻

メッセージ

12：50
12：54

12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

詳細

操作

↑

↓

復旧

消去

詳細画面を表示する

確認

発生時刻

メッセージ

12：50
12：54

12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

詳細

操作

↑

↓

復旧

消去

確認

発生時刻

メッセージ

12：50
12：54

12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常詳細

特殊スイッチ

↑

↓

確認
12：50
12：54

消去

詳細

詳細画面

• 折れ線グラフを操作する

本体ユニット

折れ線グラフ
停止 開始

7-72

操作

復旧

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

特殊スイッチ

5 特殊スイッチ• ユーザー アカウントを切り替える

本体ユニット

本体ユニット130

本体ユニット

130

パスワード
User2

130

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

BS

l CAN
ENT

パスワード入力画面
User1

User2

• 本体ユニットに挿入している外部メモリ *1 に蓄積されたデータを USB メモリにコピーして回収する *2

本体ユニット

SD メモリカード USB メモリ

7

ス
イ
ッ
チ

ファイルを
コピーする
FT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V

USB メモリ

HG4G HG3G HG2G-5F• ビデオ表示器を操作する *3

本体ユニット

SD メモリカード
再生

再生

停止

前へ

次へ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

動画ファイル（AVI 形式）*4（MP4 形式）*5

動画ファイルリスト（MOVIE.LST）• ビデオカメラの映像やマイクロフォンの音声 *6 を外部メモリに記録する *3

本体ユニット
ビデオカメラ保存

SD メモリカード

映像
音声 *6
録画

マイクロフォン
HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

*1
*2
*3
*4
*5
*6

動画ファイル（AVI 形式）*4（MP4 形式）*5

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のみ
録音機能は HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-73

5 特殊スイッチ

5.2

特殊スイッチの設定手順
特殊スイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［特殊スイッチ］をクリックします。

2 編集画面上で、特殊スイッチを配置する位置をクリックします。
3 配置した特殊スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、特殊スイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

7-74

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ

5.3

特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ（キー）

選択したキーに応じて、設定項目が表示される

7

ス
イ
ッ
チ

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ スイッチ種別

特殊スイッチの機能を選択します。
キーの言語：

スイッチ ブラウザの［キーパッド］を選択時に表示されるキーの表示を切り替えます。このときにキーに表示する言語を次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［参照］ボタン： スイッチ ブラウザが表示されます。キーを選択します。
詳細は、7-100 ページ「5.5 スイッチ ブラウザ」を参照してください。
（キー）：スイッチ ブラウザで選択したキーの名称が表示されます。
• キーを選択すると、キーのラベルが記名文字に設定されます。
• 特殊スイッチは、スイッチが押されたスキャンの次のスキャンで実行します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-75

5 特殊スイッチ以降の設定項目は、選択したキーに応じて表示されます。

■ サブ画面番号［Alt］キーは、このキー（スイッチ）を押すとキーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。
切り替え先のキーパッドとして開くサブ画面の画面番号を指定します。
スイッチ ブラウザで “Alt” を選択した場合のみ設定できます。

■ スクロール数

スイッチを押したときに、リストをスクロールする行数またはフォーカスを移動する行数（1 ～ 1023）を指定します。
スイッチ ブラウザで選択したキーによって、動作が異なります。キーについては、7-97 ページ「アラーム表示用」および 7-98 ペー
ジ「データ履歴表示用」を参照してください。
スイッチ ブラウザで “ 前項 ”、“ 次項 ”、“ ↑ ”、“ ↓ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 転送設定特殊スイッチの［プロジェクトをダウンロードする］、［プロジェクトをアップロードする］、［ファイル コピー］、［PLC プログラム
をダウンロードする］、［PLC プログラムをアップロードする］は、スイッチを押すとそれぞれのデータ転送機能を実行します。
データの転送元と転送するデータ、および転送先を指定します。スイッチ ブラウザの［データ転送］をクリックし、いずれかのキーを選択した場合のみ設定できます。
“ プロジェクトをダウンロードする ” を選択した場合

転送元：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）を保存した外部メモ
リを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
ファイルの種類 *1： 転送用のプロジェクト データのファイル形式を選択します。
ZNX (OS、システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルには OS、システム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。
［場所］で指定する転送元のファイルは ZNX プロジェクト ファイル (.znx) になります。
ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルにはシステム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。［場所］で指定する転送元のファイルは ZNV プロジェクト ファイル (.znv) になります。

*1
*2
*3

7-76

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ場所：

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上に ZNV プロジェクト ファイル「HG3G_DEMO_1.ZNV」を保存した場合
HG3G_DEMO_1.ZNV
転送先：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード先が表示されます。
キープ デバイスをクリアする *3：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにキープ デバイスをクリアする場合は、このチェックボックスをオンにします。
実行結果画面を表示せずに運転を開始する：
プロジェクト データをダウンロードしたあとに実行結果画面を表示せずに本体ユニットの運転を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ダウンロード後、自動的にラダープログラムを実行する *4：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにラダー プログラムの実行を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ファイルの種類］で “ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )” を選択した場合のみ設定できます。
• 転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンやデータ保持領域の設定が異なる場合、［キープ デバイスをクリアする］の設定に関わらず、キープ デバイスをクリアします。
• ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイルをダウンロードすると、アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履歴のデータをクリアします。
転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンが一致している場合は、システムソフトウェアはダウンロードされません。

“ プロジェクトをアップロードする ” を選択した場合

転送先：

本体ユニットからアップロードしたプロジェクトの保存先を指定します。保存先を “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所：

アップロードしたプロジェクトの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。
半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Project」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Project
データ転送機能でアップロードしたプロジェクトは、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) として保存されます。

*1
*2
*3
*4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-77

7

ス
イ
ッ
チ

5 特殊スイッチ“ ファイル コピー *5” を選択した場合

転送元：

コピー元の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー元のファイルのファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上にあるファイル「Error.wav」をコピーする場合
Error.wav
転送先：

コピー先の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー先フォルダーのフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダー内の「SOUND」フォルダーに保存する場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/SOUND
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： HGDATA01\SOUND• コピー元のパス名にファイル名を指定した場合は、指定したファイルをコピーします。
フォルダー名を指定した場合は、そのフォルダーに含まれるすべてのファイル、サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーします。
• サブフォルダーは 5 階層までコピーできます。
• サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーしない場合は、コピーを実行する前に HMI 特殊内部リレー LSM30 を 1 にしておく必要があります。
• ファイル コピーを途中で中止する場合は、HMI 特殊内部リレー LSM31 に 1 を書き込みます。現在コピー中のファイルをコピーしたあと、ファイル コピーを中止します。

*1
*2
*5

7-78

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ“PLC プログラムをダウンロードする ” を選択した場合

転送元：

転送用の PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を保存した外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリ
カード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所：

ZLD プロジェクト ファイル (.zld) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字
および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「LDRDATA」フォルダーに ZLD プロジェクト ファイル「LDR_PROGRAM.ZLD」を保存した場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： LDRDATA/LDR_PROGRAM.ZLD
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： LDRDATA\LDR_PROGRAM.ZLD
転送先：

本体ユニットに接続しているダウンロード先の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネット
ワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：ダウンロード先の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェ
イスまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェ
イス構成」を参照してください。

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

ダウンロード先の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する： ダウンロード先の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。［プロジェクト設定］
ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する： ダウンロード先の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-79

7

ス
イ
ッ
チ

5 特殊スイッチ“PLC プログラムをアップロードする ” を選択した場合

転送元：

本体ユニットに接続しているアップロード元の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネット
ワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：アップロード元の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェイ
スまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェイス構成」を参照してください。

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

アップロード元の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する：アップロード元の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。
［プロジェクト設定］ダ
イアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する： アップロード元の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。
転送先：

本体ユニットに接続している PLC からアップロードした PLC プログラムの保存先を指定します。外部メモリを“USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所： アップロードした PLC プログラムの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半
角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なり
ます。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Program」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Program
データ転送機能でアップロードした PLC プログラムは、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) として保存されます。

*1
*2
*3

7-80

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ■ 録画チャンネル *6

映像の記録を開始します。
機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを “ チャンネル 1” または “ チャンネル 2” から選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

■ 記録対象 *7

映像や音声の記録を開始します。
機器から入力される信号のうち、記録する対象を選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。
映像と音声：

映像と音声を記録します。

映像のみ（音声なし）： 映像のみを記録します。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

*6*7

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-81

7

ス
イ
ッ
チ

5 特殊スイッチ■ 表示切替方式 *8スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバ
イス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2
章

表示なし：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット接続機器
0OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

*8

7-82

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-83

5 特殊スイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

7-84

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7-85

5 特殊スイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

7-86

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

7-87

5 特殊スイッチ

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する•［基本］タブの［動作モード］で “ オルタネイト ” を選択している場合、スイッチが ON の状態で非表示になるとスイッ
チは ON のままです。
•［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

7-88

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ

条件種別：

スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。

OFF 中：

ス
イ
ッ
チ

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-89

5 特殊スイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

7-90

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）7ス
イッ
チ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-91

5 特殊スイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

7-92

130

パスワード

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

5 特殊スイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

7

ス
イ
ッ
チ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-93

5 特殊スイッチ

5.4

特殊スイッチのキー● キーパッド（半角文字）
数値入力器および文字入力器で使用できる半角文字用のキーは、次のとおりです。

■ 数値入力器
キー

説明.

小数点を入力します。

0～9

0 ～ 9 を入力します。

A～F

A ～ F を入力します。

+/-

符号を反転します。

CAN

入力した内容をクリアし、入力を中止します。キーパッドとして開いているサブ画面にこのキーを設定している
場合、サブ画面を閉じます。

CLR

入力した内容をクリアし、入力を続行します。

BS

カーソル位置の文字の左の文字を削除します。

ENT

入力した文字を数値としてデバイス アドレスに書き込みます。データを書き込み後、［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを移動することもできます。
［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイ
アログボックスの［オプション］タブで設定します。

前へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを 1 つ前へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

次へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを次へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

Alt

キーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。キーパッドとして開いているサブ画面を閉じ、別のキーパッドとしてサブ画面を開きます。

［Alt］は、10 進のキーパッドと 16 進のキーパッドを切り替える場合などに使用します。

■ 文字入力器
キー

7-94

説明

!

! 記号を入力します。

““ 記号を入力します。

## 記号を入力します。

$$ 記号を入力します。

%% 記号を入力します。

&& 記号を入力します。

‘‘ 記号を入力します。

（（記号を入力します。

））記号を入力します。

** 記号を入力します。

++ 記号を入力します。

,, 記号を入力します。

-- 記号を入力します。

.

. 記号を入力します。

// 記号を入力します。

0～9

0 ～ 9 を入力します。

:: 記号を入力します。

;; 記号を入力します。

＜＜記号を入力します。

== 記号を入力します。

＞＞記号を入力します。

?

? 記号を入力します。

@@ 記号を入力します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ

キー

説明

A～Z

A ～ Z を入力します。

［［記号を入力します。

\\ 記号を入力します。

］］記号を入力します。

^^ 記号を入力します。

__ 記号を入力します。

`` 記号を入力します。

a～z

a ～ z を入力します。

{{ 記号を入力します。

|| 記号を入力します。

}} 記号を入力します。

~~ 記号を入力します。

（［キーの言語］で選択［キーの言語］で選択した言語に合わせて、表示されている文字を入力します。これらのキーで入力できる文字
した言語に依存するについては、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。
キー）
CAN

入力した内容をクリアし、入力を中止します。キーパッドとして開いているサブ画面の場合、サブ画面を閉じます。

CLR

入力した内容をクリアし、入力を続行します。

DEL

カーソル位置の文字を削除しますBS

カーソル位置の文字の左の文字を削除します。

ENT

入力した文字の ASC Ⅱコードをデバイス アドレスに書き込みます。データを書き込み後、［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを移動することもできます。
［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダ
イアログボックスの［オプション］タブで設定します。

SP

スペースを入力します。

→

カーソルを右へ移動します。

←

カーソルを左へ移動します。

前へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを 1 つ前へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

次へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを次へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

Alt

キーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。キーパッドとして開いているサブ画面を閉じ、別のキーパッドとしてサブ画面を開きます。

•［←］および［→］は、1 秒以上押し続けるとカーソルが連続で移動します。
•［Alt］は、大文字のキーパッドと小文字のキーパッドを切り替える場合などに使用します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-95

7

ス
イ
ッ
チ

5 特殊スイッチ● キーパッド（ひらがな）*1
文字入力器で使用できる平仮名、漢字入力用のキーは、次のとおりです。

■ 文字入力器
キー

説明

あ～ん

あ～んを入力します。

、、を入力します。

。

。を入力します。

ー

ーを入力します。

小゛゜

小文字変換、濁音入力、半濁音入力の順に入力した平仮名を切り替えます。

漢字

直接入力モードと漢字入力モードを切り替えます。デフォルトは直接入力モードです。
直接入力モード：平仮名を入力します。
漢字入力モード：入力した平仮名を漢字の読みとして変換した漢字を入力します。

↑

漢字の変換候補を表示時、1 つ前の変換候補を選択します。

↓

漢字の変換候補を表示時、次の変換候補を選択します。

CAN

入力した内容をクリアし、入力を中止します。キーパッドとして開いているサブ画面の場合、サブ画面を閉じます。

CLR

入力した内容をクリアし、入力を続行します。

DEL

カーソル位置の文字を削除します。

BS

カーソル位置の文字の左の文字を削除します。

ENT

入力した文字の文字コードをデバイス アドレスに書き込みます。データを書き込み後、［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを移動することもできます。
［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダ
イアログボックスの［オプション］タブで設定します。
漢字入力モードで漢字の変換候補を表示時は、選択した漢字を入力します。

SP

スペースを入力します。
漢字入力モードで読みを入力しているときは、漢字の変換候補を表示します。

→

カーソルを右へ移動します。
ただし、漢字入力モードで文字を入力し、変換待ちのときはカーソルを移動できません。

←

カーソルを左へ移動します。
ただし、漢字入力モードで文字を入力し、変換待ちのときはカーソルを移動できません。

前へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを 1 つ前へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

次へ［フォーカス オーダー］の設定にしたがって、フォーカスを次へ移動します。［フォーカス オーダー］は、画面のプロパティ ダイアログボックスの［オプション］タブで設定します。

Alt

キーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。キーパッドとして開いているサブ画面を閉じ、別のキーパッドとしてサブ画面を開きます。

［←］および［→］は、1 秒以上押し続けるとカーソルが連続で移動します。

*1

7-96

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ● データ転送用
データ転送機能を実行するキーは、次のとおりです。データ転送機能の詳細は、33-20 ページ「第 33 章 2 プロジェクト転送機
能」、33-35 ページ「第 33 章 3 PLC プログラム転送機能」および 33-49 ページ「第 33 章 4 ファイル コピー機能」を参照してください。
キー

説明

プロジェクトをダウンロードする

外部メモリに保存したプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト
ファイル）を本体ユニットへダウンロードします。

プロジェクトをアップロードする

本体ユニットで運転に使用しているプロジェクトをアップロードし、ZNV プロジェクト ファイ
ル (.znv) として外部メモリに保存します。

ファイル コピー *2

本体ユニットに挿入している外部メモリ間や外部メモリ内で、ファイルをコピーします。

PLC プログラムをダウンロードする

外部メモリに保存した PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を本体ユニット に接続した PLC へダウンロードします。

PLC プログラムをアップロードする

本体ユニット に接続した PLC から PLC プログラムをアップロードし、ZLD プロジェクト ファ
イル (.zld) としてを外部メモリに保存します。

7● アラーム表示用
アラームリスト表示器およびアラーム履歴表示器で使用できるキーは、次のとおりです。

ス
イ
ッ
チ

■ アラームリスト表示器
キー

説明フォーカスの表示と非表示を切り替えます。

操作
前項［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）を上へスクロールします。

次項［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）を下へスクロールします。

↑［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）フォーカスを移動します。フォーカスは［操作］を押すと表示
されます。

↓

［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）フォーカスを移動します。フォーカスは［操作］を押すと表示
されます。

詳細

詳細画面を表示します。

［前項］、
［次項］、
［↑］、
［↓］は、1 秒以上押し続けるとフォーカスが連続で移動します。

■ アラーム履歴表示器
キー

説明

操作

フォーカスの表示と非表示を切り替えます。

↑［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）フォーカスを移動します。フォーカスは［操作］を押すと表示されます。

↓［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）フォーカスを移動します。フォーカスは［操作］を押すと表示されます。

確認

フォーカスのあるアラームに確認時の日時を表示します。

全確認

すべてのアラームに確認時の日時を表示します。

消去

フォーカスのあるアラームの表示をクリアします。

全消去

すべてのアラームの表示をクリアします。

詳細フォーカスのあるアラームの詳細画面を表示します。

ビープ音と画面の点滅を止める

アラームの発生によって鳴っているビープ音と画面の点滅を止めます。

［↑］および［↓］は、1 秒以上押し続けるとフォーカスが連続で移動します。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-97

5 特殊スイッチ● データ履歴表示用
データ履歴表示器で使用できるキーは、次のとおりです。

■ データ履歴表示器
キー

説明

操作

データ履歴表示器の表示の更新の停止と再開を切り替えます。

↑［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）を上へスクロールします。

↓［スクロール数］で指定した行数分（1 ～ 1023）を下へスクロールします。

←

データを左へ 1 列スクロールします。

→

データを右へ 1 列スクロールします。

上ページ

データを上へ 1 ページスクロールします。

下ページ

データを下へ 1 ページスクロールします。

左ページ

データを左へ 1 ページスクロールします。

右ページ

データを右へ 1 ページスクロールします。

［↑］、
［↓］、
［←］、
［→］は、1 秒以上押し続けると連続してスクロールします。

● マルチメディア機能用 *1
■ 録画
キー

説明
*2 の記録を中止します。

停止

映像や音声

録画

映像や音声 *2 を記録します。

■ ビデオ表示器

ビデオ表示器で使用できるキーは、次のとおりです。
キー

*1
*2

7-98

説明

再生

動画ファイルの再生やビデオ入力からの映像を表示します。

停止

動画ファイルの再生を中止します。

一時停止

動画ファイルの再生を一時停止します。

次へ

再生中にこのスイッチを押すと、次の動画ファイルを再生します。

前へ

再生中にこのスイッチを押すと、1 つ前の動画ファイルを再生します。

早戻し

再生中にこのスイッチを押すと、再生しながら早戻しします。早戻し再生中に、このスイッチを押すと通常の再生に戻ります。早送り、スローおよび一時停止中は、このスイッチを使えません。

早送り

再生中にこのスイッチを押すと、再生しながら早送りします。早送り再生中に、このスイッチを押すと通常の再生に戻ります。早戻し、スローおよび一時停止中は、このスイッチを使えません。

スロー

このスイッチを押すと、スロー再生します。スロー再生中に、このスイッチを押すと通常の再生に戻ります。早送り、早戻しおよび一時停止中は、このスイッチを使えません。

コマ送り

このスイッチを押すと、1 フレーム単位で再生します。
コマ送り後は一時停止状態になります。早送り、早戻し、およびスロー再生中は、このスイッチを使えません。

全画面表示

本体ユニットの画面全体を映像および動画ファイルの表示領域とします。

元のサイズに戻す

全画面表示を元の表示に戻します。

繰り返し再生 ON

動画ファイル リストまたはプレイリストを末尾まで再生すると、リストの先頭から再生を繰り返します。

繰り返し再生 OFF

動画ファイル リストまたはプレイリストの末尾まで再生し、停止します。

ビデオインターフェイス搭載機種のみ
録音機能は HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ● 折れ線グラフ用
折れ線グラフ *1 で使用できるキーは、次のとおりです。
キー

説明

停止

グラフの更新を停止します。

開始

グラフの更新を開始します。

左スクロールグラフを［スクロール数］で指定した点数分を左へスクロールします。

右スクロールグラフを［スクロール数］で指定した点数分を右へスクロールします。

左ページ

グラフを［表示点数］で指定した点数分を左へスクロールします。

右ページ

グラフを［表示点数］で指定した点数分を右へスクロールします。

左端ページ

グラフを最古のデータまでスクロールします。

右端ページ

グラフを最新のデータまでスクロールします。

• 折れ線グラフ用のキーを折れ線グラフとグループ化すると、同じグループの折れ線グラフを操作できます。グループ化
しない場合は、グループ化されていないすべての折れ線グラフを操作できます。

キーで操作可能7

キーで操作可能ス
イッ
チ

キーと折れ線グラフをグループ化
11/10/01
12:00:00

11/10/01
12:00:00

11/10/01
12:00:00

停止 開始

停止 開始

11/10/01
12:00:00

グループ化ありグループ化なし•［左スクロール］、［右スクロール］、［左ページ］、［右ページ］は、1 秒以上押し続けると連続してスクロールします。

● パスワード入力用
キー

説明

↑

1 つ前のユーザーに切り替えます。

↓

次のユーザーに切り替えます。

*1 ［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-99

5 特殊スイッチ

5.5

スイッチ ブラウザ
スイッチ ブラウザで、キーを選択します。キーを選択すると、スイッチ ブラウザを閉じ、［スイッチ種別］にキーの名称が表示されます。選択したキーに応じて、設定項目が表示されます。
キーを選択すると、キーのラベルが記名文字に設定されます。

用途に応じて、キーの種類を次の中から選択します。
*1“ キーパッド（半角文字）”、“ キーパッド（ひらがな）”、“ データ転送 ”、“ アラーム表示 ”、“ データ履歴表示 ”、“ マルチメディア機能 *2”、
“ 折れ線グラフ ”、“ パスワード入力 ”■ キーパッド（半角文字）

数値入力器および文字入力器で使用するスイッチです。

■ キーパッド（ひらがな）*1

文字入力器で平仮名および漢字を入力するときに使用するスイッチです。

*1
*2

7-100

HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ■ データ転送

データ転送機能を実行するスイッチです。

7

ス
イ
ッ
チ

■ アラーム表示

アラームリスト表示器およびアラーム履歴表示器を操作するスイッチです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-101

5 特殊スイッチ■ データ履歴表示

データ履歴表示器を操作するスイッチです。

■ マルチメディア機能 *2

録画の開始や停止、およびビデオ表示器を操作するスイッチです。

*2

7-102

ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ■ 折れ線グラフ

折れ線グラフを操作するスイッチです。

7

ス
イ
ッ
チ

■ パスワード入力

パスワード入力画面でユーザーを切り替えるスイッチです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-103

5 特殊スイッチ

5.6

特殊スイッチの使用例● 映像や音声 *1 を記録する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
特殊スイッチの［録画］と［停止］を使用して録画します。

設定手順

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［特殊スイッチ］をクリックします。

2 編集画面上で、特殊スイッチを配置する位置をクリックします。
3 配置した特殊スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

4 ［基本］タブの［スイッチ種別］で［参照］をクリックします。
スイッチ ブラウザが表示されます。

*1

7-104

録音機能は HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ

5 “ マルチメディア機能 ” を選択し、［録画］をクリックします。
特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックスに戻ります。

7

ス
イ
ッ
チ

6 録画チャンネル *2 または記録対象 *3 を選択します。
■ 録画チャンネル *2

機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを“チャンネル1”または“チャンネル2”から選択します。

■ 記録対象 *3

機器から入力される信号のうち、記録する対象を “ 映像と音声 ” または “ 映像のみ（音声なし）” から選択します。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

8 手順 1 ～ 4 を繰り返して、スイッチ ブラウザを開きます。

*2*3

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-105

5 特殊スイッチ

9 “ マルチメディア機能 ” を選択し、［停止］をクリックします。
特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックスに戻ります。

10 ［OK］ボタンをクリックします。
特殊スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、録画機能および特殊スイッチの設定は完了です。

操作手順
ビデオカメラとマイクロフォン *1 を接続した本体ユニットが必要です。

1 ［録画］スイッチを押します。
映像や音声 *1 の記録を開始します。

2 ［停止］スイッチを押します。
映像や音声 *1 の記録を中止します。
［停止］スイッチを押さなくても最大録画時間（30 秒）を経過すると記録を中止します。

記録した映像と音声 *1 は、外部メモリの次のフォルダーにファイル *2 として保存されます。
\ 外部メモリ フォルダー \RECORD\ 年月日（年月日形式：YYYYMMDD）
外部メモリ フォルダー名は［プロジェクト設定］ダイアログボックスで設定します。詳細は、33-13 ページ「第 33 章
メモリ フォルダーの設定」を参照してください。
年月日フォルダー名は記録した日付になります。
記録したファイル名は保存した時間になります。

1.6 外部• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

本体ユニットと接続するビデオカメラの信号規格は、［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスの［ビデオ入力］
タブで設定します。詳細は、23-11 ページ「第 23 章 2.3 ビデオ入力を設定する」を参照してください。

*1
*2

7-106

録音機能は HG4G/3G 形のみ
HG5G/4G/3G-V 形は AVI 形式、HG4G/3G 形は MP4 形式

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ● 記録した映像や音声を再生する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
動画ファイル選択画面で再生する動画ファイルを選択し、ビデオ表示器で再生します。

設定手順

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［ビデオ表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、ビデオ表示器を配置する位置をクリックします。

7

3 配置したビデオ表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

ス
イ
ッ
チ

4 ［基本］タブの［動作］で “ 動画ファイルまたは録画したファイルをファイル選択画面から選択して再生する ” を選択します。

ファイル選択画面で動画ファイルを選択して再生します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-107

5 特殊スイッチ

5 ［OK］ボタンをクリックします。
ビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

6 記録した映像を選択する画面を開くスイッチを作成します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

7 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。
8 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

9 ［動作モード］で “ 動画ファイル選択画面を開く ” を選択します。

7-108

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 特殊スイッチ

10 ［表示位置 X、Y］でベース画面上に開く動画ファイル選択画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

11 ［OK］ボタンをクリックします。
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、録画した映像を再生する設定は完了です。

操作手順
音声を再生する場合はスピーカーなどを接続した本体ユニットが必要です。
外部メモリ フォルダーが「HGDATA01」で、「RECORD」フォルダーの「20110313」フォルダーにある動画ファイル「123000.avi」を再生する場合を例として説明します。
本体ユニット で再生できる動画ファイルのフォーマットは、次のとおりです。

7

HG5G/4G/3G-V 形： AVI ファイル（.avi）
HG4G/3G 形：

MP4 ファイル（.mp4）

詳細は、2-37 ページ「第 2 章

1.6 扱える動画ファイル」を参照してください。

ス
イ
ッ
チ

1 “ 動画ファイル選択画面を開く ” を設定した画面切替スイッチを押します。
ファイル選択画面が表示されます。

本体ユニット
画面切替スイッチを押す

ビデオ表示器

全画面 元に戻す 繰返 ON 繰返 OFF
前へ

早戻し

一時停止

停止

次へ

早送り
再生

2 映像を記録した日付のフォルダーを選択します。
［▼］を押して「20110313」を選択し、［選択］を押します。
「20110313」フォルダーの内容が表示されます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD

ページ数：1

ファイル名

サイズ

20110312

フォルダ

20110313

フォルダ

20110314

フォルダ

20110315

フォルダ

上の
フォルダ

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

選択

2

ファイル選択画面を開くと、外部メモリ フォルダーの「RECORD」フォルダーが表示されます。
「RECORD」フォルダーが存在しない場合は、外部メモリ フォルダーが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-109

5 特殊スイッチ

3 動画ファイルを選択します。
［▼］を押して「123000.avi」を選択し、［選択］を押します。
動画ファイルが選択され、ファイル選択画面を閉じます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD\20110313

ページ数：1

ファイル名
120000.avi

上の
フォルダ

サイズ
512,000,000

121500.avi

512,000,000

123000.avi

512,000,000

124500.avi

512,000,000
512,000,000

130000.avi

123000.avi

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

選択

2

4 ビデオ表示器の［再生］を押します。
動画ファイルが再生されます。

本体ユニット
ビデオ表示器

全画面 元に戻す 繰返 ON 繰返 OFF
前へ

早戻し

一時停止

停止

早送り

［再生］を押す

次へ

再生

イベント録画機能でイベント発生後の記録中や特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドで録画中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、動画ファイルの再生を実行できません。イベント発生後の記録中および記録した
データを外部メモリへ保存中は、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値が 1 になります。詳細は、35-13 ページ「第35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

7-110

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ

6

マルチスイッチ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

6.1

マルチスイッチでできること
スイッチを押すと、複数のコマンドを一度に実行します。
マルチスイッチに設定できるコマンドは、次のとおりです。
コマンド

説明

ビット書込

ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

ワード書込

ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたり
できます。

画面切替

画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。

印刷

スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリ *1 へ出力します。

特殊

ダウンロード、アップロードやファイルのコピーを実行したり、他の部品を操作したりします。

スクリプト

スクリプトを実行します。

7

ス
イ
ッ
チ

• スイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を書き込み、ワードデバイスにデバイス アドレスの値を書き込む

0
本体ユニット

1

接続機器

D0=

123

D0=

123

転送

D1=

0

D1=

123

• スイッチを押すと、表示中の画面のスクリーンショットを外部メモリ *1 へ出力し、ベース画面を切り替える

本体ユニット

外部メモリ
SD メモリカード

USB メモリ
画像ファイル*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-111

6 マルチスイッチ■ モメンタリスイッチを押すとスイッチが ON になり、スイッチを押した指をスイッチから離すとスイッチが OFF になります。

押す

離す

押す

離す

ON

OFF

ON

OFF

押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

■ オルタネイト
スイッチを押すたびに、スイッチの ON と
OFF を切り替えます。
操作と表示
初期状態

動作

7-112

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ON

OFF

6 マルチスイッチ

6.2

マルチスイッチの設定手順
マルチスイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［マルチスイッチ］をクリックします。

7

2 編集画面上で、マルチスイッチを配置する位置をクリックします。

ス
イ
ッ
チ

3 配置したマルチスイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、マルチスイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-113

6 マルチスイッチ

6.3

マルチスイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン［部品名］で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の［文字］へ入力します。スイッチの OFF 時または ON
時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］チェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ 動作モード

マルチスイッチの動作モードを “ モメンタリ ” または “ オルタネイト ” から選択します。
モメンタリ：

スイッチを押すとスイッチが ON になり、スイッチを押した指をスイッチから離すとスイッチが OFF にな
ります。
押す

離す

押す

離す

ON

OFF

ON

OFF

操作と表示
初期状態

動作

オルタネイト：スイッチを押すたびに、スイッチの ON と OFF を切り替えます。
押す

離す

押す

操作と表示
初期状態

動作

7-114

ON

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

OFF

離す

6 マルチスイッチ■ マルチファンクション

マルチスイッチを押したときに実行するコマンドを追加および編集します。
ファンクション一覧： 実行するコマンドを一覧表示します。
コマンド種類：コマンドの種類が表示されます。

コマンド名：

コマンドの名称が表示されます。

デバイス アドレス：次のコマンド種類を選択した場合は、設定内容が表示されます。
“ ビット書込 ” および “ ワード書込 ” の場合は、書込デバイス アドレスが表示されます。
“ 画面切替 ” で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる” を選択した場合は、画面番号が表示されます。
“ スクリプト ” の場合は、スクリプト ID が表示されます。
•［動作モード］が “ ベース画面を切り替える ” の画面切替コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の最も下にある画面切替コマンドのみを実行します。
• 画面切替コマンドは、［ファンクション一覧］の上から順ではなく、マルチスイッチが押されたスキャンの最後に実行します。
• 特殊コマンドは、マルチスイッチが押されたスキャンの次のスキャンで実行します。
• 特殊コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の上から 1 つ目と 2 つ目の特殊コマンドを実行し、3 つ目以降の特殊コマンドは実行しません。また、データ転送機能を指定した特殊コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の上から 1 つ目のみを実行します。
コマンド種類：

追加するコマンドを選択します。
ビット書込：

マルチスイッチを押すと、ビットデバイスまたはワードデバイスのビットに 0 または 1 を
書き込みます。詳細は、7-117 ページ「マルチファンクション用ビット書込のプロパティ
ダイアログボックス」を参照してください。

ワード書込：

マルチスイッチを押すと、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番
号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。詳細は、7-118 ページ「マルチファンクション用ワード書込のプロパティ ダイアログボックス」を参照してくだ
さい。

画面切替：

マルチスイッチを押すと、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。詳細は、
7-120 ページ「マルチファンクション用画面切替のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

印刷：

マルチスイッチを押すと、スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリへ出力します。詳細は、7-122 ページ「マルチファンクション用印刷のプロパティ ダイアログボック
ス」を参照してください。

特殊：

マルチスイッチを押すと、ダウンロードやアップロードを実行したり、他の部品を操作したりします。詳細は、7-124 ページ「マルチファンクション用特殊のプロパティ ダイアログボッ

クス」を参照してください。
スクリプト：

マルチスイッチを押すと、スクリプトを実行します。詳細は、7-131 ページ「マルチファ
ンクション用スクリプトのプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン：

リストにコマンドを追加します。最大コマンド数は 32 です。
このボタンをクリックすると、［コマンド種類］で選択したコマンドのプロパティ ダイアログボックスが表示されます。

［編集］ボタン：

リストのコマンドの設定内容を変更します。コマンドの種類は変更できません。
このボタンをクリックすると、［ファンクション一覧］で選択したコマンドのプロパティ ダイアログボッ
クスが表示されます。

［削除］ボタン：

リストからコマンドを削除します。
リストのコマンドを選択し、このボタンをクリックします。

［コピー］ボタン：

リストのコマンドをコピーします。
リストのコマンドを選択し、このボタンをクリックすると、選択したコマンドをコピーして最終行に追加します。

［上へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの下方向へシフトします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-115

7

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ■ 表示切替方式 *1

スイッチの OFF および ON の表示を切り替える方式を選択します。
スイッチ：

スイッチを押すことで、表示する図形を切り替えます。

デバイス アドレス：デバイス アドレスの値が 0 のとき OFF、1 のとき ON の図形を表示します。表示する図形を切り替えるデバ
イス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2
章

表示なし：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

スイッチを画面上に表示しません。編集画面上には点線枠が表示され、本体ユニット上で点線枠の位置を押すとスイッチに設定した機能が動作します。［表示なし］を選択した場合は、形状および記名文字を設定できません。

［表示切替方式］で［デバイス アドレス］を選択すると、照光式スイッチを作成できます。
照光式スイッチは、デバイス アドレスの値に応じた図形（ON または OFF 時の図形）を表示することで、操作されている機器の状態を表示することができます。
例 ) ［表示切替方式］の［デバイス アドレス］として、接続機器のデバイス アドレス M0 を設定している場合、M0 の値が変化すると、スイッチを押していなくてもスイッチの図形が切り替わります。

本体ユニット接続機器
0OFF 図形：
M0

ON 図形：
表示切替方式（デバイス アドレス）
： M0

1
M0

*1

7-116

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ

マルチファンクション用ビット書込のプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用するビット書込コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

7■ 動作モードス
イッチ

マルチスイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
セット：

マルチスイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を書き込みます。

リセット：

マルチスイッチを押すと、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

セット & リセット：

マルチスイッチを押すと、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
マルチスイッチを離すと、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

反転：

マルチスイッチを押すと、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1 であれば 0 を書き込みます。

転送：

マルチスイッチを押すと、転送元のビットデバイスの値を転送先のビットデバイスに書き込みます。
動作モードの詳細は、7-4 ページ「動作モード」を参照してください。ただし、マルチスイッチの “ セット & リセット ”
は、ビットスイッチの “ モメンタリ ” と同様の機能になります。

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 書込数 *1

書き込み先のビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

［動作モード］で “ セット ” または “ リセット ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、7-6 ページ「書込数 *1」を参照してください。

■ 転送元

転送するデータを格納したデバイス アドレスを設定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、7-6 ページ「転送元」を参照してください。
デバイス アドレス：

転送元のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2
章

転送数：

*1

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

転送するビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-117

6 マルチスイッチ

マルチファンクション用ワード書込のプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用するワード書込コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

マルチスイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
セット：

マルチスイッチを押すと、固定値をワードデバイスに書き込みます。

転送：

マルチスイッチを押すと、転送元のデバイス アドレスの値を転送先のワードデバイスに書き込みます。

ON & OFF データ セット： マルチスイッチを押すと、ON データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
マルチスイッチを離すと、OFF データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR：
マルチスイッチを押すと、読出デバイス アドレスの値と固定値またはデバイス アドレスの値の演算結果をワードデバイスに書き込みます。
動作モードの詳細は、7-23 ページ「動作モード」を参照してください。ただし、マルチスイッチの “ON & OFF データ
セット ” は、ワードスイッチの “ モメンタリ ” と同様の機能になります。

■ データ タイプ

［動作モード］で選択した動作で扱うデータの型を選択します。詳細は、2-1ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［動作モード］で “ セット ”、“ON & OFF データ セット ”、“ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。［動作モード］が “OR”、“AND”、“XOR” の場合は、“UBIN16(W)”、“UBIN32(D)” のみ選択できます。
“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” を選択した場合、演算データに BCD で表現できない値が含まれると、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。
詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。

7-118

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

6 マルチスイッチ■ データ［動作モード］で使用するデータの種類を選択し、値を入力します。
固定値：

定数を使用します。
［動作モード］で“セット”、“ON & OFFデータ セット”を選択した場合、扱えるデータは［固定値］のみになります。
［動作モード］で “ON & OFF データ セット ” を選択した場合は、条件が成立したときに書き込む［ON データ］と不成立になったときに書き込む［OFF データ］のそれぞれの値を入力します。
16 進数で設定する：［ON データ］および［OFF データ］に 16 進で値を入力する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接読み出しをする *1：デバイス アドレスの値によって、転送元のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してくだ
さい。
*1

転送数 ：

転送するワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。

ス
イ
ッ
チ

詳細は、7-25 ページ「転送数 *1」を参照してください。

■ 書込デバイス アドレス
書込デバイス アドレス：

書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接書き込みをする *1：

デバイス アドレスの値によって、転送先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

書込数 *1：

書き込み先のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
“ 転送 ” の場合は、書き込みを繰り返す回数を指定します。
［動作モード］で “ セット ”、“ 転送 ”、“ON & OFF データ セット ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、7-26 ページ「書込数 *1」を参照してください。

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-119

6 マルチスイッチ

マルチファンクション用画面切替のプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用する画面切替コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

マルチスイッチを押したときの動作を次の中から選択します。
前の画面に戻る：

1 つ前の画面に戻ります。16 画面前まで戻ることができます。

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えます。

サブ画面を開く：

サブ画面を開きます。

サブ画面を閉じる：

サブ画面を閉じます。

デバイスモニタを開く：

デバイスモニタを開きます。

デバイスモニタを閉じる：

デバイスモニタを閉じます。

パスワード入力画面を開く：

パスワード入力画面を開きます。

パスワード入力画面を閉じる：

パスワード入力画面を閉じます。

輝度調整画面を開く：

輝度調整画面を開きます。

輝度調整画面を閉じる：

輝度調整画面を閉じます。

動画ファイル選択画面を開く *2：

ファイル選択画面を開きます。

動画ファイル選択画面を閉じる *2：

ファイル選択画面を閉じます。

システム モードに切り替える：

システム モードのトップページに切り替わります。

表示画面をリセットする：

表示しているベース画面をリセットします。
画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、次の内部デバイスは、ベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。
• HMI テンポラリ リレー LBM0 ～ 127• HMI 特殊内部リレー LSM1、2、3、11• HMI テンポラリ レジスタ LBR0 ～ 127

ユーザー アカウント設定画面を開く： ユーザー アカウント設定画面を開きます。詳細は、24-50 ページ「第 24 章 5 本体ユニッ
トでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
このオプションを選択すると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイ
アログボックスが表示されます。詳細は、7-44 ページ「［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックス」を参照してください。
ユーザー アカウント設定画面の処理領域として使用するワードデバイスを指定し、［OK］ボ
タンをクリックしてプロパティダイアログボックスに戻ると、［編集］ボタンが表示されます。
［編集］ボタン：

*2

7-120

このボタンをクリックすると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックスが表示されます。

ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ■ 切替画面設定
画面番号：" ベース画面を切り替える " を選択した場合、切り替え先のベース画面番号（1 ～ 3000）を指定します。" サブ画
面を開く " または " サブ画面を閉じる " を選択した場合、操作の対象となるサブ画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［動作モード］で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *1： デバイス アドレスの値で画面番号を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」
を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。

表示位置

X、Y：ベース画面上に開くウィンドウの表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ デバイスモニタを開く ”、“ パスワード入力画面を開く ”、“ 輝度調整画面
を開く ”、“ 動画ファイル選択画面を開く *2” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *1： デバイス アドレスの値で表示位置を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」
を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

詳細モード時のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-121

7

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ

マルチファンクション用印刷のプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用する印刷コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 出力先スクリーンショットの出力先を選択します。
プリンタ *1：

本体ユニットに接続しているプリンタにスクリーンショットを出力します。
印刷日時を印刷する： スクリーンショットに出力したときの日時情報を加えて、プリンタへ出力します。
日時の表示形式は、［言語］の設定に従います。［言語］は、［プロジェクト設定］ダイ
アログボックスの［プロジェクト情報］タブで設定できます。
表示形式は、次のとおりです。
• 日本語：YYYY/MM/DD hh:mm• 英語：MM/DD/YYYY hh:mm
YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分

外部メモリ *2：

本体ユニットに挿入している外部メモリにスクリーンショットをファイルとして出力します。
出力するファイルは、次のとおりです。
ファイル形式

ファイル名

ファイルサイズ

CAP***.JPG（***: ファイルを出力した日時）
JPEG

例）

日時が 2011 年 6 月 30 日 18：50：25 の場合、
CAP110630_185025.JPG” となります。

表示している画像による

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

• プリンタについての詳細は、34-1 ページ「第 34 章 1 プリンタ」を参照してください。
• 外部メモリについての詳細は、33-1 ページ「第 33 章 外部メモリ」を参照してください。

■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。［出力先］で “ プリンタ ” を選択した場合のみ表示されます。

*1
*2

7-122

画面印刷開始：

表示中の画面のスクリーンショットをプリンタおよび外部メモリへ出力します。

印刷中止 *1：

スクリーンショットのプリンタへの出力を中止します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ• 次の処理は同時に実行できません。
- マルチスイッチの印刷を使用した外部メモリへの出力- マルチスイッチの印刷を使用したプリンタへの出力 *1- アラーム履歴の印刷 *1• スクリーンショットを外部メモリへ出力中は、印刷スイッチや印刷で外部メモリへの出力を実行できません。またこのとき、HMI 特殊内部リレー LSM24 や LSM25 の値が 1 になります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
• USB オートラン機能や特殊スイッチなどを使用したファイル コピーを実行中は、スクリーンショットを出力するまでに時間がかかることがあります。
• 印刷中止を実行しても、ページの途中で印刷を中止できません。印刷中のページを印刷したあとで、以降のページの印
刷ジョブをキャンセルします。

スクリーンショットの最大数（1 ～ 999）は、HMI 特殊データレジスタ LSD65 の値によって設定できます。
（デフォルト：99）

外部メモリに保存したスクリーンショットのファイルを消去する方法は、次のとおりです。
• 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべての画像ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス ア
ドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
• WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［画面のスクリーンショットのデー
タ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-123

7

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ

マルチファンクション用特殊のプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用する特殊コマンドを設定します。

（キー）

選択したキーに応じて、設定項
目が表示される■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スイッチ種別

特殊コマンドの機能を選択します。
キーの言語：

スイッチ ブラウザの［キーパッド］を選択時に表示されるキーの表示を切り替えます。このときにキーに表示する言語を次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［参照］ボタン： スイッチ ブラウザが表示されます。キーを選択します。
詳細は、7-100 ページ「5.5 スイッチ ブラウザ」を参照してください。
スイッチ ブラウザで選択したキーの名称が表示されます。

（キー）：• マルチスイッチではキーを選択時に、キーのラベルが記名文字に設定されません。
• 特殊コマンドは、スイッチが押されたスキャンの次のスキャンで実行します。
以降の設定項目は、選択したキーに応じて表示されます。

■ サブ画面番号［Alt］キーは、このキー（スイッチ）を押すとキーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。
切り替え先のキーパッドとして開くサブ画面の画面番号を指定します。
スイッチ ブラウザで “Alt” を選択した場合のみ設定できます。

7-124

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ■ スクロール数

スイッチを押したときに、リストをスクロールする行数またはフォーカスを移動する行数（1 ～ 1023）を指定します。
スイッチ ブラウザで選択したキーによって、動作が異なります。キーについては、7-97 ページ「アラーム表示用」および 7-98 ペー
ジ「データ履歴表示用」を参照してください。
スイッチ ブラウザで “ 前項 ”、“ 次項 ”、“ ↑ ”、“ ↓ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 転送設定特殊コマンドの［プロジェクトをダウンロードする］、［プロジェクトをアップロードする］、［ファイル コピー］、［PLC プログラム
をダウンロードする］、［PLC プログラムをアップロードする］は、スイッチを押すとそれぞれのデータ転送機能を実行します。
データの転送元と転送するデータ、および転送先を指定します。スイッチ ブラウザの［データ転送］をクリックし、いずれかのキーを選択した場合のみ設定できます。
“ プロジェクトをダウンロードする ” を選択した場合

7

ス
イ
ッ
チ

転送元：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）を保存した外部メモ
リを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
ファイルの種類 *1： 転送用のプロジェクト データのファイル形式を選択します。
ZNX (OS、システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルには OS、システム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。
［場所］で指定する転送元のファイルは ZNX プロジェクト ファイル (.znx) になります。
ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルにはシステム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。［場所］で指定する転送元のファイルは ZNV プロジェクト ファイル (.znv) になります。
場所：

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上に ZNV プロジェクト ファイル「HG3G_DEMO_1.ZNV」を保存した場合
HG3G_DEMO_1.ZNV

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-125

6 マルチスイッチ

転送先：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード先が表示されます。
キープ デバイスをクリアする *3：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにキープ デバイスをクリアする場合は、このチェックボックスをオンにします。
実行結果画面を表示せずに運転を開始する：
プロジェクト データをダウンロードしたあとに実行結果画面を表示せずに本体ユニットの運転を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ダウンロード後、自動的にラダープログラムを実行する *4：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにラダー プログラムの実行を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ファイルの種類］で “ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )” を選択した場合のみ設定できます。
• 転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンやデータ保持領域の設定が異なる場合、［キープ デバイスをクリアする］の設定に関わらず、キープ デバイスをクリアします。
• ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイルをダウンロードすると、アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履歴のデータをクリアします。
転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンが一致している場合は、システムソフトウェアはダウンロードされません。

“ プロジェクトをアップロードする ” を選択した場合

転送先：

本体ユニットからアップロードしたプロジェクトの保存先を指定します。保存先を “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所：

アップロードしたプロジェクトの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。
半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Project」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Project
データ転送機能でアップロードしたプロジェクトは、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) として保存されます。

*1
*2
*3
*4

7-126

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ“ ファイル コピー *5” を選択した場合

転送元：

コピー元の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー元のファイルのファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上にある ファイル「Error.wav」をコピーする場合
Error.wav
転送先：

コピー先の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー先フォルダーのフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダー内の「SOUND」フォルダーに保存する場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/SOUND
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： HGDATA01\SOUND• コピー元のパス名にファイル名を指定した場合は、指定したファイルをコピーします。
フォルダー名を指定した場合は、そのフォルダーに含まれるすべてのファイル、サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーします。
• サブフォルダーは 5 階層までコピーできます。
• サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーしない場合は、コピーを実行する前に HMI 特殊内部リレー LSM30 を 1 にしておく必要があります。
• ファイル コピーを途中で中止する場合は、HMI 特殊内部リレー LSM31 に 1 を書き込みます。現在コピー中のファイルをコピーしたあと、ファイル コピーを中止します。

*1
*2
*5

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-127

7

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ“PLC プログラムをダウンロードする ” を選択した場合

転送元：

転送用の PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を保存した外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリ
カード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所：

ZLD プロジェクト ファイル (.zld) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字
および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「LDRDATA」フォルダーに ZLD プロジェクト ファイル「LDR_PROGRAM.ZLD」を保存した場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： LDRDATA/LDR_PROGRAM.ZLD
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： LDRDATA\LDR_PROGRAM.ZLD
転送先：

本体ユニットに接続しているダウンロード先の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネット
ワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：ダウンロード先の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェ
イスまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェ
イス構成」を参照してください。

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

ダウンロード先の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する：ダウンロード先の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。［プロジェクト設定］
ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する： ダウンロード先の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。

*1
*2
*3

7-128

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ“PLC プログラムをアップロードする ” を選択した場合

転送元：

本体ユニットに接続しているアップロード元の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネット
ワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：アップロード元の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェイ
スまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェイス構成」を参照してください。

ス
イ
ッ
チ

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

アップロード元の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する：アップロード元の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。
［プロジェクト設定］ダ
イアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する： アップロード元の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。
転送先：

本体ユニットに接続している PLC からアップロードした PLC プログラムの保存先を指定します。外部メモリを“USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所： アップロードした PLC プログラムの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半
角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なり
ます。
機種

区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Program」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Program
データ転送機能でアップロードした PLC プログラムは、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) として保存されます。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-129

6 マルチスイッチ■ 録画チャンネル *6

映像の記録を開始します。
機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを “ チャンネル 1” または “ チャンネル 2” から選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

■ 記録対象 *7

映像や音声の記録を開始します。
機器から入力される信号のうち、記録する対象を選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。
映像と音声：

映像と音声を記録します。

映像のみ（音声なし）： 映像のみを記録します。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

*6
*7

7-130

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ

マルチファンクション用スクリプトのプロパティ ダイアログボックス
マルチスイッチで使用するスクリプトを設定します。

（スクリプト）7■ コマンド名ス
イッチ

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スクリプト ID

動作させるスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32,000）を指定します。
を クリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト一覧からスクリプトを選択します。
詳細は、25-7 ページ「第 25 章

2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

■ スクリプト名

スクリプト マネージャーで選択したスクリプトの名前が表示されます。

■（スクリプト）スクリプト マネージャーで選択したスクリプトの内容が表示されます。
この領域をダブルクリックすると、スクリプト エディタが表示され、編集できます。
詳細は、25-12 ページ「第 25 章 2.3 スクリプト エディタ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-131

6 マルチスイッチ●［形状］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［表示なし］を選択した場合、［表示位置］と［サイズ］のみ設定できます。

■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

7-132

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ■ 点滅

部品が ON のときに、点滅（ON と OFF の図形を交互に表示）する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

点滅

ON の図形OFF の図形■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

7

ス
イ
ッ
チ

X
（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-133

6 マルチスイッチ●［記名文字］タブ［基本］タブの［表示切替方式］で［スイッチ］または［デバイス アドレス］を選択した場合のみ設定できます。

■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1
*2

7-134

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

テキスト ID：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。
テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-135

7

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 入力条件

条件が成立している間はスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作するスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にスイッチを有効にします。

スイッチの状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

無効

7-136

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

6 マルチスイッチ

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを有効にします。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

ス
イ
ッ
チ

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はスイッチを表示します。不成立の間はスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する•［基本］タブの［動作モード］で “ オルタネイト ” を選択している場合、スイッチが ON の状態で非表示になるとスイッ
チは ON のままです。
•［オプション］タブの［オンディレイ］チェックボックスをオンにしている場合、スイッチを押し始めてから設定した時間が経過する前に非表示になると、オンディレイはリセットされ、スイッチは動作しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-137

6 マルチスイッチ

条件種別：スイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にスイッチを表示します。

スイッチの状態

常に表示する

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示しない

OFF 中：

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

表示する

デバイス アドレスの値が 0 のとき、スイッチを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0スイッチの状態

表示する

表示しない

表示する

条件成立中： 条件が成立しているとき、スイッチを表示します。
成立

条件
不成立

スイッチの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

コメント：

7-138

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ オンディレイ

オンディレイ機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
時間［x100 ミリ秒］： スイッチが動作するまで押し続ける時間を 0 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
設定した時間スイッチを押し続けると、スイッチが動作します。

本体ユニット

本体ユニット
スイッチ
動作する

スイッチ
動作しない
3 秒間押し続ける
誤ってスイッチに触れただけで動作しないように、誤動作を防止する場合に使用します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。
マルチスイッチを前面レイヤーに配置しても、スクリプトで描画する図形は、前面レイヤーには描画されません。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-139

6 マルチスイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

7-140

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチスイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader

禁止

禁止

入力

7

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

本体ユニット

130

BS

l CAN
ENT

スイッチ

スイッチ

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

7-141

ス
イ
ッ
チ

6 マルチスイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスイッチを配置している場合

7-142

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 キーパッド

7

キーパッド
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

7.1

キーパッドでできること
特殊スイッチで構成される部品です。スイッチを押すと、数値や文字を数値入力器および文字入力器に入力します。
• 数値入力器に数値を入力する

本体ユニット

数値入力器

1230

7

キーパッド

ス
イ
ッ
チ

• 文字入力器に文字を入力する

本体ユニット

文字入力器

HG SERIES
A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L CLR

M

N

O

P

Q

R CAN

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SP

F DEL

← →

キーパッド

ENT

キーパッドとと画面切替スイッチまたは画面切替コマンドを組み合わせて使用しないでください。詳細は、7-72 ページ「5 特殊スイッチ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-143

7 キーパッド

7.2

キーパッドの設定手順
キーパッドの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリック、［キーパッド］をクリックします。

2 編集画面上で、キーパッドを配置する位置をクリックします。
3 配置したキーパッドをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

キーパッドのプロパティ ダイアログボックスは、［OK］ボタンをクリックするまで表示されます。
 7-145 ページ「7.3 キーパッドのプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。
• キーパッドのプロパティ ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックした場合、以降配置したキーパッドをダブル
クリックすると、グループ化した特殊スイッチとしてプロパティ ダイアログボックスが表示されます。
各スイッチで共通する項目を変更できます。
形状：

7-83 ページ「［形状］タブ」

記名文字：

7-85 ページ「［記名文字］タブ」

オプション：

7-90 ページ「［オプション］タブ」•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、キーパッドのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

7-144

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 キーパッド

7.3

キーパッドのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

7■［参照］ボタンWindO/I-NV4 にあらかじめ用意されているキーパッドを選択します。
このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。標準図形ブラウザに登録されているテンキーまたは文字キーを選択します。

■ スイッチ
前景色、背景色： キーパッドを構成するスイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

キーパッドを構成するスイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

■ 記名文字フォント：

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 欧文ストローク *1”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
ださい。

1.2 扱える文字」を参照してくスタイル *1：

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

サイズ：表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

拡大率 *1：

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128

横、縦：表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。

［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。
文字色：

*1

表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-145

ス
イ
ッ
チ

7 キーパッド■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

■ 表示位置X、Y：

キーパッドの表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、キーパッドの左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

キーパッド

■ サイズ
幅、高さ：

キーパッドの大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

7-146

キーパッド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ

8

セレクタスイッチ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
部品ライブラリにて、セレクタ スイッチに類似のライブラリ部品を提供しています。詳細は、2-92 ページ「第 2 章 （サンプル ライブラリ）」を参照してください。

8.1

セレクタスイッチでできること
スイッチを押すと、複数のビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。1 を書き込むのは 1 点だけで、他には 0 を書き込む排他制御になります。
• 2 種類（自動－手動）の運転モードを切り替える

つまみ

7

手動

自動

Automatic
左スイッチ

ス
イ
ッ
チ

右スイッチ

Ch1

Ch2

自動

自動

左スイッチを押して［自動］に切り替える

手動

Manual

手動

Automatic

手動で操作

右スイッチを押して［手動］に切り替える• 3 種類（注入－停止－排出）の運転モードを切り替える

つまみ
排出

停止

注入

左スイッチ

右スイッチ

Ch1

Ch2
排出

停止

［停止］に切り替える

注入

排出

停止

注入

排出

停止

注入

左スイッチを押して［注入］に切り替える

Ch3

右スイッチを押して（操作はスイッチ種別により異なります） ［排出］に切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-147

8 セレクタスイッチ

8.2

セレクタスイッチの設定手順
セレクタスイッチの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［セレクタスイッチ］をクリックします。

2 編集画面上で、セレクタスイッチを配置する位置をクリックします。
3 配置したセレクタスイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、セレクタスイッチのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。
• スイッチの位置やサイズを変更する場合は、セレクタスイッチを選択して右クリックし、［変形］をクリックします。
編集画面をダブルクリックするか、7-148

キーを押すと、変形が完了します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ

8.3

セレクタスイッチのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

7

ス
イ
ッ
チ

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スイッチ種別

2 ノッチの動きは次のとおりです。
• つまみの現在位置が Ch1（左）の場合、右スイッチを押すと、つまみを Ch2（右）へ切り替えます。
このとき、Ch1 のデバイス アドレスに 0 を、Ch2 のデバイス アドレスに 1 を書き込みます。
• つまみの現在位置が Ch2（右）の場合、左スイッチを押すと、つまみを Ch1（左）へ切り替えます。
このとき、Ch1 のデバイス アドレスに 1 を、Ch2 のデバイス アドレスに 0 を書き込みます。
3 ノッチの動きは次のとおりです。
• “3 ノッチ ノーリターン ”、“3 ノッチ 右リターン ”、“3 ノッチ 左リターン ” の場合、つまみの動作は次のとおりです。
- 右スイッチを押す：つまみは Ch1（左）→ Ch2（中央）→ Ch3（右）の順に切り替えます。
- 左スイッチを押す：つまみは Ch3（右）→ Ch2（中央）→ Ch1（左）の順に切り替えます。
• つまみを切り替えると、つまみの切り替え先のデバイス アドレスに 1 を書き込み、それ以外のチャンネルのデバイス アドレスに0 を書き込みます。
スイッチ種別によってリターンの動きが異なります。
セレクタスイッチのスイッチ種別を次の中から選択します。
2 ノッチ ノーリターン： スイッチから指を離してもつまみは切り替わったまま元へ戻りません。
右を押す

離す

左を押す

離す

操作と表示
初期状態

動作
Ch1
書き込みデータ
Ch2

書き込み

書き込み

0

1

1

0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-149

8 セレクタスイッチ

2 ノッチ 右リターン：

Ch1 から Ch2 へ切り替えたあと、右スイッチから指を離すと、つまみは Ch1 へ戻ります。
押す

離す

書き込み

書き込み

0

1

1

0

操作と表示
初期状態

動作
Ch1
書き込みデータCh2

2 ノッチ 左リターン：

Ch2 から Ch1 へ切り替えたあと、左スイッチから指を離すと、つまみは Ch2 へ戻ります。
押す

離す

書き込み

書き込み

1

0

0

1

操作と表示
初期状態

動作
Ch1
書き込みデータCh2

3 ノッチ ノーリターン： スイッチから指を離してもつまみは切り替わったまま元へ戻りません。
右を押す

離す

左を押す

離す

左を押す

離す

操作と表示
初期状態

3 ノッチ 右リターン：

動作

書き込み

書き込み

書き込み

Ch1

0

0

1

書き込みデータ Ch2

0

1

0

Ch3

1

0

0

• つまみを Ch3 へ切り替えた場合、スイッチから指を離すと、Ch2 へ戻ります。
• つまみを Ch1、または Ch1 から Ch2 へ切り替えた場合、スイッチから指を離してもつまみは切り替わったまま元へ戻りません。
右を押す

離す

左を押す

離す

右を押す

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

操作と表示
初期状態

7-150

Ch1

0

0

1

0

書き込みデータ Ch2

0

1

0

1

Ch3

1

0

0

0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル離す8 セレクタスイッチ

3 ノッチ 左リターン：• つまみを Ch1 へ切り替えた場合、スイッチから指を離すと、Ch2 へ戻ります。
• つまみを Ch2、または Ch3 から Ch2 へ切り替えた場合、スイッチから指を離してもつまみは切り替わったまま元へ戻りません。
右を押す

離す

左を押す

離す

左を押す

離す

書き込み

書き込み

書き込み

操作と表示
初期状態

動作

3 ノッチ 両リターン：

書き込み

Ch1

0

0

1

0

書き込みデータ Ch2

0

1

0

1

Ch3

1

0

0

0

つまみを Ch1 または Ch3 へ切り替えた場合、スイッチから指を離すと、Ch2 へ戻ります。
右を押す

離す

左を押す

7

離す

ス
イ
ッ
チ

操作と表示
初期状態

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

Ch1

0

0

1

0

書き込みデータ Ch2

0

1

0

1

Ch3

1

0

0

0

■ 常時状態を更新する

デバイス アドレスの値によってつまみの位置を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。
セレクタスイッチに設定したデバイス アドレスの値が次の状態になった場合、つまみ位置は更新されません。
• 複数のデバイス アドレスの値が 1 の場合• すべてのデバイス アドレスの値が 0 の場合• リターンとなるチャンネルのデバイス アドレスの値が 1 の場合■ ノッチ

各チャンネルにノッチの設定を登録および編集します。
テキスト マネージャーを使用する：（ノッチ設定一覧）：

各チャンネルの記名文字に、テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場
合は、このチェックボックスをオンにします。

各チャンネルのノッチの設定を一覧表示します。
番号：

出力するチャンネルが表示されます。チャンネル数は、［スイッチ種別］で選択したノッチの数になります。
セルをダブルクリックすると、［ノッチ設定］ダイアログボックスが表示され、ノッチの設定を編集できます。詳細は、7-153 ページ「［ノッチ設定］ダイアログボックス」
を参照してください。

デバイス アドレス：書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設
定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してく
ださい。
文字：

チャンネルの記名文字が表示されます。
セルをダブルクリックすると、記名文字を編集できます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

テキスト ID：

テキスト ID が表示されます。
セルをダブルクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、テキスト ID を変更できます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-151

8 セレクタスイッチ

文字色：チャンネルの記名文字の色が表示されます。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、文字色を変更できます。

［登録］ボタン：

ノッチの設定を登録または変更します。既に登録されている番号を選択した場合には、登録されているノッチの設定を変更できます。
［登録］ボタンをクリックすると、［ノッチ設定］ダイアログボックスが表示され、ノッチを設定できます。
詳細は、7-153 ページ「［ノッチ設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［挿入］ボタン：

リスト上の選択した位置にノッチの設定を挿入します。
リストから挿入したい位置の番号を選択し、［挿入］ボタンをクリックすると、［ノッチ設定］ダイアログ
ボックスが表示され、ノッチを設定できます。挿入位置にあるノッチの設定は 1 つ下にシフトします。すべての番号にノッチが設定されている場合は、ノッチの設定を挿入できません。

［削除］ボタン：

リストから登録したノッチの設定を削除します。
リストで番号を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

初期位置：

運転を開始してセレクタスイッチがはじめて画面に表示されたときのつまみの位置を選択します。
［常時状態を更新する］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。
Ch1：

つまみの初期位置を Ch1 にします。Ch1 に設定したデバイス アドレスに 1 を書き込
み、他のチャンネルに設定したデバイス アドレスに 0 を書き込みます。

Ch2：

つまみの初期位置を Ch2 にします。Ch2 に設定したデバイス アドレスに 1 を書き込
み、他のチャンネルに設定したデバイス アドレスに 0 を書き込みます。

Ch3：

つまみの初期位置を Ch3 にします。Ch3 に設定したデバイス アドレスに 1 を書き込
み、他のチャンネルに設定したデバイス アドレスに 0 を書き込みます。

書込デバイス アドレスの値を参照：デバイス アドレスの値によって、つまみの位置が決まります。
リターンの機能により、次のスイッチ種別ではつまみの位置が固定されます。
2 ノッチ 右リターン：Ch1
2 ノッチ 左リターン、3 ノッチ 両リターン：Ch2•［初期位置］が “Ch1”、“Ch2”、“Ch3” の場合、セレクタスイッチのスイッチ以外でチャンネルに設定したデバイス アド
レスの値を変更しても、つまみの位置は変わりません。［初期位置］が “ 書込デバイス アドレスの値を参照 ” の場合、チャンネルに設定したデバイス アドレスの値に応じてつまみの位置が変わります。
• 画面を切り替えた直後や非表示になったセレクタスイッチを再度表示した場合は、各チャンネルの書込デバイス アド
レスに値を書き込みません。
• つまみの初期位置を決定するデバイス アドレスの値が不正な場合は、つまみの初期位置は次の位置になります。
- 2 ノッチ ノーリターン：Ch1- 3 ノッチ：Ch2

7-152

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ［ノッチ設定］ダイアログボックス
チャンネルにノッチを設定します。既に登録されているチャンネルの場合は、ノッチの設定を変更できます。

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

7

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 文字チャンネルの記名文字を入力します。
入力できる文字は、［表示］タブの［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章る文字」を参照してください。

1.2 扱え■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストをチャンネルの記名文字として使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

■ 文字色チャンネルの記名文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-153

ス
イ
ッ
チ

8 セレクタスイッチ●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ つまみ色セレクタスイッチのつまみの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

つまみ■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

スイッチ

7-154

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

720 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

ス
イ
ッ
チ

幅

画面
高さ

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-155

8 セレクタスイッチ●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 欧文ストローク ”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ スタイル

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさ（8 ～ 128）を指定します。
［フォント］で “ 欧文ストローク ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

7-156

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 入力条件

条件が成立している間はセレクタスイッチが有効になり、動作します。不成立の間はセレクタスイッチが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでセレクタスイッチは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しセレクタスイッチは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作する

セレクタスイッチを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にセレクタスイッチを有効にします。

セレクタスイッチ
の状態

有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、セレクタスイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0

セレクタスイッチ
の状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

7-157

8 セレクタスイッチ

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、セレクタスイッチを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0

セレクタスイッチ
の状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、セレクタスイッチを有効にします。
成立

条件
不成立

セレクタスイッチの状態

無効データ タイプ：

有効

無効

有効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はセレクタスイッチを表示します。不成立の間はセレクタスイッチを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでセレクタスイッチを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しセレクタスイッチを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する

非表示になったセレクタスイッチを画面に再度表示すると、［基本］タブの［初期位置］で “ 書込デバイス アドレスの値を参照 ” を選択している場合、チャンネルに設定したデバイス アドレスの値に応じてつまみの表示位置が変わります。“Ch1”、“Ch2” または “Ch3” を選択している場合、チャンネルに設定したデバイス アドレスの値に関わらず非表示になる前と同じ位置につまみが表示されます。

7-158

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ

条件種別：

セレクタスイッチを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にセレクタスイッチを表示します。

セレクタスイッチの状態常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、セレクタスイッチを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0

セレクタスイッチ
の状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、セレクタスイッチを表示します。

OFF 中：

ス
イ
ッ
チ

1

デバイス
アドレスの値0

セレクタスイッチ
の状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、セレクタスイッチを表示します。
成立

条件
不成立

セレクタスイッチ
の状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示する

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-159

8 セレクタスイッチ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

7-160

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 セレクタスイッチ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）7ス
イッ
チ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-161

8 セレクタスイッチ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

セレクタスイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでセレクタスイッチは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

操作できないUser2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

7-162

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

セレクタ

セレクタ
スイッチ

本体ユニットスイッチ

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

8 セレクタスイッチ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

7

ス
イ
ッ
チ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にセレクタスイッチを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-163

9 ボリューム

9

ボリューム
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
部品ライブラリにて、ボリュームに類似のライブラリ部品を提供しています。詳細は、2-92 ページ「第 2 章 （サンプルライブラリ）」を参照してください。

9.1

ボリュームでできること
スイッチを押してスライダを操作し、ワードデバイスに値を書き込みます。
• スイッチを押し続けている間、スライダの表示位置を増減し、スイッチから指を離すとスライダの表示位置の値をデバイス アド
レスに書き込む

スライダの表示位置の値

本体ユニット

接続機器

0

D0：

0

D0：

0

スライダの表示位置の値105

スライダの表示位置の値

127

デバイス アドレスに書き込む

D0： 127

初期状態

右スイッチを押す

離す

左スイッチを押す

離す

停止

右へ移動

停止

左へ移動

停止

操作と表示

スライダ
数値
動作

増加

減少
書き込み

書き込み

デバイス アドレスに書き込む値をスライダで表示します。数値が増減すると、スライダの表示も変わります。
入力する最小値と最大値を指定し、その範囲内をスライダが移動します。
スイッチを押し続けている間、数値が増減し、スイッチから指を離すとスライダの表示位置の値をデバイス アドレスに書き込みます。
ボリュームのスイッチ以外で書込デバイス アドレスの値を変更した場合、スライダの表示位置は変わりません。ただし、画面を切り替えた直後または部品が画面に表示された直後は、書込デバイス アドレスの値に応じた位置にスライダが表示されます。

7-164

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 ボリューム

9.2

ボリュームの設定手順
ボリュームの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［ボリューム］をクリックします。

7

2 編集画面上で、ボリュームを配置する位置をクリックします。

ス
イ
ッ
チ

3 配置したボリュームをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

•［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、ボリュームのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。
• スイッチの位置やサイズを変更する場合は、ボリュームを選択して右クリックし、［変形］をクリックします。編集画
面をダブルクリックするか、キーを押すと、変形が完了します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-165

9 ボリューム

9.3

ボリュームのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ データ タイプ

ボリュームで扱うデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ 最小値

入力する数値の最小値を指定します。最小値はデータ タイプにより異なります。

■ 最大値

入力する数値の最大値を指定します。最大値はデータ タイプにより異なります。

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

7-166

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

9 ボリューム

●［形状］タブ

7

ス
イ
ッ
チ

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ スライダ色

ボリュームのスライダの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

スライダ■ プレート色

プレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-167

9 ボリューム

■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

スイッチ■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

7-168

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 ボリューム

●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

7

ス
イ
ッ
チ
■ 入力条件

条件が成立している間はボリュームが有効になり、動作します。不成立の間はボリュームが無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでボリュームは動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しボリュームは動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0スイッチ
動作しない

LM0: 1スイッチ
動作する

ボリュームを有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常にボリュームを有効にします。

ボリュームの
状態

有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、ボリュームを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0

ボリュームの状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

7-169

9 ボリューム

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、ボリュームを有効にします。
1

デバイス
アドレスの値0

ボリュームの
状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

有効

有効

無効

条件成立中： 条件が成立しているとき、ボリュームを有効にします。
成立

条件
不成立

ボリュームの状態

無効

データ タイプ：

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はボリュームを表示します。不成立の間はボリュームを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでボリュームを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しボリュームを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0
表示しない

LM0: 1
表示する

非表示になったボリュームを再度表示すると、デバイス アドレスの値に応じた位置にスライダが表示されます。

7-170

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 ボリューム

条件種別：

ボリュームを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にボリュームを表示します。

ボリュームの状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、ボリュームを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0

ボリュームの
状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、ボリュームを表示します。

OFF 中：

ス
イ
ッ
チ

1

デバイス
アドレスの値0

ボリュームの
状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、ボリュームを表示します。
成立

条件
不成立

ボリュームの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7

7-171

9 ボリューム

●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

7-172

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 ボリューム

●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）7ス
イッ
チ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-173

9 ボリューム

例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

ボリューム

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator”のUser2では、“Operator”の［表示］が“許可”なのでボリュームは表示されますが、［入力］が“禁止”なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User3

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

ボリューム

ボリューム

操作できない操作できる

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

7-174

130

パスワード

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

9 ボリューム

●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

7

ス
イ
ッ
チ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にボリュームを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7-175

9 ボリューム

7-176

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第8章

ランプ

この章では、ランプ部品の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

ランプ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

ランプでできること
図形を表示します。ビットデバイスの値によって、表示する図形を切り替えます。
• デバイス アドレスの値で図形を切り替えて表示する

0

本体ユニット

接続機器

8

ラ
ン
プ

1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル8-1

1 ランプ

1.2

ランプの設定手順
ランプの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［ランプ］をクリックし、［ランプ］をクリックします。

2 編集画面上で、ランプを配置する位置をクリックします。
3 配置したランプをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、ランプのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

8-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ

1.3

ランプのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

8

ラ
ン
プ
■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［>>OFF 文字］ボタン、［>>ON 文字］ボタン「部品名」で入力した文字列を［記名文字］タブの［OFF］または［ON］の「文字」へ入力します。ランプの OFF 時または ON 時の記名文字になります。
ON 時の記名文字を設定する場合は、［記名文字］タブで［ON/OFF 時に記名文字を切り替える］のチェックボックスをオンにします。オフの場合は、OFF 時と同じ記名文字が ON 時にも表示されます。

■ 動作モード

ON 時の動作を選択します。
点滅なし（点灯のみ）：

動作条件が成立しているとき、ON の図形を表示します。

点滅あり（点灯＋点滅）：

条件が成立し、かつ起動デバイス アドレスの値が 1 のときに、一定の間隔で ON と OFF の図形を交互に表示します。点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定します。
起動デバイス アドレス： 点滅するかどうかの条件となるビットデバイスを指定します。
デバイス アドレスの値が 1 のときに、点滅します。0 のときは、" 点滅なし "と同じ動作になります。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス アドレスを設定する」を

8-3

1 ランプ例）［動作モード］が“点滅あり（点灯＋点滅）”、［起動デバイス アドレス］がM0、［オプション］タブの［条件種別］が“ON中”、［デバイス］がLM0の場合
動作条件：デバイス アドレス LM0 の値

0

１

1

0

動作モード：起動デバイス アドレス M0 の値

0

0

1

1

点滅

OFF 図形を表示

表示する図形動作 OFF 図形を表示 ON 図形を表示

ランプの動作条件が成立していない場合は、点灯も点滅もしません。ランプの動作条件は、［動作条件］タブで指定します。

8-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ●［形状］タブ8

ラン
プ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の OFF 時と ON 時の図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■［ON］ボタン、［OFF］ボタン

ON または OFF 時の図形を表示します。
［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、［形状］タブに表示されるイメージが切り替わります。

■ OFF、ON

OFF 時、ON 時の標準図形の色や模様を設定します。
前景色、背景色： 標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を指定します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

■ イメージを表示しない *1

OFF のときに図形を表示しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
［イメージを表示しない］チェックボックスをオンにした場合、OFF の記名文字を設定していると、文字だけが表示されます。

*1

詳細モードのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-5

1 ランプ■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ

部品の大きさを幅および高さで指定します。最小サイズは［表示図形］で選択した図形によって異なります。
標準図形：

最小サイズは選択した図形によって異なります。最大サイズはベース画面サイズです。

登録図形：

幅：

2 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 2 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

8-6

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ●［記名文字］タブ8■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-7

ラ
ン
プ

1 ランプ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ ON/OFF 時に記名文字を切り替える

ON と OFF で異なる文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ OFF、ON
文字：

部品に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

8-8

文字色：

部品に表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

Windows フォント：

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリック
して［フォント］ダイアログボックスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ●［動作条件］タブ

8■ 点灯条件

条件が成立している間はランプが点灯し、不成立の間はランプが消灯します。ランプが点灯のとき ON の図形を表示し、消灯のとき OFF の図形を表示します。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでランプは OFF の図形を表示します。
LM0 が 1 の間、条件が成立しランプは ON の図形を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0ランプ
OFF の図形を表示する

LM0: 1
ランプ
ON の図形を表示する

ランプが点灯する条件を次の中から選択します。
ON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、ランプが点灯します。
1

デバイス
アドレスの値0

ランプの状態

消灯

点灯

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

消灯

点灯

点灯

消灯

8-9

ラ
ン
プ

1 ランプOFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、ランプが点灯します。
1

デバイス
アドレスの値0

ランプの状態

点灯

消灯

点灯

消灯

消灯

点灯

点灯

点灯

消灯

条件成立中： 条件が成立しているとき、ランプが点灯します。
成立

条件
不成立

ランプの状態

消灯

データ タイプ：

点灯

消灯

点灯条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：点灯条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

点灯条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

点灯条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間はランプを表示します。不成立の間はランプを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでランプを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しランプを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

8-10

LM0: 0

表示しない

LM0: 1

表示する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ

条件種別：

ランプを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にランプを表示します。

ランプの状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、ランプを表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値0

ランプの状態

表示しない

表示する

表示しない

表示する

表示する

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、ランプを表示します。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値

80

ランプの状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、ランプを表示します。
成立

条件
不成立

ランプの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-11

ラ
ン
プ

1 ランプ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

8-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ランプ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

8

ラン
プ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-13

1 ランプ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

ランプ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

8-14

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

1 ランプ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

8

ラ
ン
プ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にランプを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-15

2 マルチステートランプ

2

マルチステートランプ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

マルチステートランプでできること
図形を表示します。ワードデバイスの値によって、表示する図形を切り替えます。
• デバイス アドレスの値で図形を切り替えて表示する

接続機器
bit3 bit0

本体ユニット

bit15

bit3 bit0D0

D0= 0100（なし）
ステート：2 ステート：1 ステート：0

bit3 bit0

D0= 0001

bit3 bit0

D0= 0010

bit3 bit0

D0= 0000

8-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルOFF2 マルチステートランプ• 消灯時の図形を表示する

接続機器
bit3 bit0

本体ユニット

bit15

bit3 bit0D0

D0= 0100
ステート：2 ステート：1 ステート：0

OFF

bit3 bit0

D0= 0001

bit3 bit08

D0= 0010

ラン
プ
bit3 bit0

D0= 0000

OFF ステートで設定した図形が画面に表示される条件は、次のとおりです。
•［ステート］タブの［点滅］で “ する ” を選択したステートの消灯時•［基本］タブの［切替方式］が “ ビット位置指定 ” で、デバイス アドレスのビットの値がすべて 0 の場合や、図形を設定していないビットが 1 の場合•［基本］タブの［切替方式］が “ 番号指定 ” で、デバイス アドレスの値が図形を設定していない番号の場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-17

2 マルチステートランプ

2.2

マルチステートランプの設定手順
マルチステートランプの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［ランプ］をクリックし、［マルチステートランプ］をクリックします。

2 編集画面上で、マルチステートランプを配置する位置をクリックします。
3 配置したマルチステートランプをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、マルチステートランプのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

8-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチステートランプ

2.3

マルチステートランプのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

8

ラ
ン
プ
■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 切替方式

表示する図形を切り替える方式を次の中から選択します。図形は、［ステート］タブの［設定一覧］で登録します。
ビット位置指定： デバイス アドレスの各ビットの状態に応じて表示する図形を切り替えます。
例 1）“ ビット位置指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各ビットに次の図形を割り当て、OFF ステー
トが “ なし ” の場合
bit15

bit3 bit0

起動デバイス アドレス D0

図形

（なし）
ステート：2 ステート：1 ステート：0OFF

ビットの状態に応じて、表示する図形を切り替えます。
複数のビットが 1 の場合は、最も下位のビットの図形を表示します。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0001

0010

0100

ステート：0

ステート：1

ステート：2

bit0 の図形を表示

bit1 の図形を表示

bit2 の
図形を表示

1000

1110

1100

ステート：1

ステート：2

bit1 の図形を表示

bit2 の図形を表示

表示する図形動作

図形なし

デバイス アドレスのビットがすべて
0 や図形を設定していないビットが1 の場合は、図形を表示しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-19

2 マルチステートランプ例 2）“ ビット位置指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各ビットおよび OFF ステートに次の図形を割り当てた場合bit15

bit3 bit0

起動デバイス アドレス D0

図形
ステート：2 ステート：1 ステート：0OFF

ビットの状態に応じて、表示する図形を切り替えます。
複数のビットが 1 の場合は、最も下位のビットの図形を表示します。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0001

0010

0100

1000

1110

1100

ステート：0

ステート：1

ステート：2OFF

ステート：1

ステート：2

bit0 の図形を表示

bit1 の図形を表示

bit2 の図形を表示

OFF ステートの図形を表示

bit1 の図形を表示

bit2 の図形を表示

表示する図形

動作

デバイス アドレスのビットがすべて 0 や図形を設定していないビットが 1 の場合
は、OFF ステートの図形を表示します。

番号指定：

デバイス アドレスの値に応じて表示する図形を切り替えます。
例 3）“ 番号指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各値に次の図形を割り当て、OFF ステートが “ なし
” の場合

0

起動デバイス アドレス D0 の値

1

2

図形

（なし）
ステート：0 ステート：1 ステート：2

OFF

デバイス アドレスの値に応じて、表示する図形を切り替えます。
起動デバイスデバイス
D0 の値

0

1

2

3

ステート：0

ステート：1

ステート：2

表示する図形動作 0 の図形を表示 1 の図形を表示 2 の図形を表示

デバイス アドレスの値が図形を設定していない図形の番号だった場合は、図形を表示しません。

図形なし例 4）“ 番号指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各値および OFF ステートに次の図形を割り当てた場合

0

起動デバイス アドレス D0 の値

1

2

図形
ステート：0 ステート：1 ステート：2

OFF

デバイス アドレスの値に応じて、表示する図形を切り替えます。
起動デバイスデバイス
D0 の値

0

1

2

3

表示する図形

動作

8-20

ステート：0

ステート：1

ステート：2

OFF

0の
図形を表示

1の
図形を表示

2の
図形を表示

OFF ステートの
図形を表示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デバイス アドレスの値が図形を設定していない図
形 の 番 号 だ っ た 場 合 は、OFF ステートの図形を表示します。

2 マルチステートランプ■ 起動デバイス アドレス

図形を切り替える条件となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

8

ラ
ン
プ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-21

2 マルチステートランプ●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

透過色を含む登録図形を設定した部品の表示図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ

部品の大きさを幅および高さで指定します。最小サイズは［表示図形］で選択した図形によって異なります。
標準図形：

最小サイズは選択した図形によって異なります。最大サイズはベース画面サイズです。

登録図形：

幅：

2 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 2 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

8-22

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチステートランプ●［記名文字］タブ8■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“Windows”、“ 欧文ストローク *1”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-23

ラ
ン
プ

2 マルチステートランプ■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”［文字揃え左右］で “ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” を選択した場合のみ設定できます。［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択した場合は、“ 中央上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを表示する文字に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

8-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチステートランプ●［ステート］タブ

8

ラ
ン
プ

■ ステート数

切り替えて表示する図形の数（1 ～ 16）を指定します。

■ 設定一覧

ステートの設定を一覧表示します。ステート番号、図形のファイル名などがリストに表示されます。
ステート：

OFF ステートおよびステート番号が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［ステート設定］ダイアログボックスが表示され、ステートの設定を変更できます。詳細は、8-27 ページ「［ステート設定］ダイアログボックス」を参照してください。

イメージ：

図形名または図形のファイル名が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［形状］タブで［標準図形］を選択している場合は標準図形ブラウザが、［登録図形］を選択している場合はピクチャ マネージャーが表示されます。表示する図形を変更できます。

文字：

記名文字が表示されます。
セルをダブルクリックすると、記名文字を編集できます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

テキスト ID：

テキスト ID が表示されます。
セルをダブルクリックするとテキスト マネージャーが表示され、テキスト ID を変更できます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

前景色、背景色：

標準図形の前景色および背景色が表示されます。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、前景色および背景色を変更できます。
［形状］タブで［標準図形］を選択した場合のみ変更できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-25

2 マルチステートランプパターン：

標準図形の模様またはグラデーションが表示されます。セルをダブルクリックすると、パターンパレットが表示され、模様またはグラデーションを変更できます。
［形状］タブで［標準図形］を選択した場合のみ変更
できます。

文字色：

記名文字の文字の色が表示されます。セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、文字の色を変更できます。

点滅：

図形を点滅するかしないかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ する ” と “ しない ” が切り替わります。" する " を選択すると、一定の間隔でビットの状態またはデバイス アドレスの値に応じた図形の表示と非表示を繰り返します。
ただし、OFF ステートを設定している場合は、一定の間隔でビットの状態またはデバイス アドレスの値に応じた図形の表示と OFF ステートに設定した図形の表示を繰り返します。

OFF ステートを設定していない場合

点灯時

ビットの状態またはデバイスの値に応じた図形を表示点滅

消灯時

OFF ステートを設定している場合
ビットの状態またはデバイスの値に応じた図形を表示

点滅

図形なし
（背景）

OFF ステートに設定した図形を表示

Windows フォント： Windows フォントの現在の設定が表示されます。セルをダブルクリックすると、［フォント］ダイアログボッ
クスが表示され、Windows フォントを変更できます。
［記名文字］タブの［フォント］で “Windows” を選択している場合のみ変更できます。
行間：

Windows フォントの行間が表示されます。セルをダブルクリックすると、行間（0 ～ 100）を変更できます。
［記名文字］タブの［フォント］で “Windows” を選択している場合のみ変更できます。

文字間：Windows フォントの文字間が表示されます。セルをダブルクリックすると、文字間（0 ～ 100）を変更できます。［記名文字］タブの［フォント］で “Windows” を選択している場合のみ変更できます。

［登録］ボタン：

リストにステートの設定を登録します。既に登録されている OFF ステートまたはステート番号を選択した場
合には、新しい設定で上書きされます。
このボタンをクリックすると、［ステート設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、8-27 ページ「［ステート設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［挿入］ボタン：

リスト上の選択した位置に設定を挿入します。
リストでステート番号を選択し、このボタンをクリックすると、［ステート設定］ダイアログボックスが表示されます。挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。すべてのステート番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

［削除］ボタン：

登録した設定をリストから削除します。
リストで OFF ステートまたはステート番号を選択し、このボタンをクリックすると、選択している設定をリ
ストから削除します。

■ イメージ［設定一覧］で選択した OFF ステートまたはステート番号の図形が表示されます。

■ 設定中のステート以降にコピーする

ステートの設定を一括して登録または変更する場合は、チェックボックスをオンにします。
ステート番号を選択してステートの設定を登録または変更すると、選択したステート番号以降がすべて同じ設定になります。ステー
ト番号を選択している場合のみ設定できます。

8-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチステートランプ［ステート設定］ダイアログボックス
表示する図形や記名文字を設定します。

■ イメージ［参照］ボタン：

ランプの外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［形状］タブで［標準図形］を選択している場合は標準図形ブラウザが、［登録図形］を選択している場合はピクチャ マネージャーが表示されます。

イメージ：

選択した図形が表示されます。

■ 文字

表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は［記名文字］タブの［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
扱える文字」を参照してください。
［記名文字］タブで［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

1.2■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
［記名文字］タブで［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

■色
前景色、背景色：

標準図形の前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

パターン：

標準図形の模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデーションを選択します。

文字色：

記名文字の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

点滅：

点滅（一定の間隔でビットの状態またはデバイス アドレスの値に応じた図形の表示と非表示を繰り返す）
する場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定します。OFF ステートの場合は設定できません。

■ Windows フォント

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［記名文字］タブの［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～100）を指定できます。文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリックして［フォント］ダイアログボッ
クスを表示します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-27

8

ラ
ン
プ

2 マルチステートランプ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 表示条件

条件が成立している間はマルチステートランプを表示します。不成立の間はマルチステートランプを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでマルチステートランプを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しマルチステートランプを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0: 0

表示しない

LM0: 1

表示する

マルチステートランプを表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にマルチステートランプを表示します。

マルチステート
ランプの状態

常に表示する

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、マルチステートランプを表示します。
1

デバイス
アドレスの値0

マルチステート
ランプの状態

表示しない

8-28

表示する

表示しない

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

表示する

表示する

表示しない

2 マルチステートランプ

デバイス アドレスの値が 0 のとき、マルチステートランプを表示します。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値0

マルチステート
ランプの状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

表示する

表示しない

条件成立中： 条件が成立しているとき、マルチステートランプを表示します。
成立

条件
不成立

マルチステート
ランプの状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示する

8

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-29

ラ
ン
プ

2 マルチステートランプ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

8-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチステートランプ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

8

ラン
プ■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-31

2 マルチステートランプ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader許可

マルチステートランプ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

8-32

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

2 マルチステートランプ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

8

ラ
ン
プ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にマルチステートランプを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8-33

2 マルチステートランプ

8-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1

第9章

データ表示

この章ではデータ表示部品の設定方法および本体ユニット での動作について説明します。

1

数値入力器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

数値入力器でできること
数値入力器には、現在のデバイス アドレスの値を表示する表示モードとキーパッドや特殊スイッチを使用して値を入力し、デバイ
ス アドレスに書き込む入力モードがあります。部品が画面に表示されたとき、数値入力器は表示モードになっています。キーパッドや特殊スイッチを押して値を入力するには、数値入力器に触れて、入力モードに切り替えます。入力モードでは、値を入力するまでデバイス アドレスの値が表示されます。
数値入力器では、次のようなことができます。
• キーパッドや特殊スイッチで入力した値をデバイス アドレスに書き込む

本体ユニット
数値入力器

接続機器

999

D100： 999

999

標準キーパッド

9

デ

ー

1.1

• 現在のデバイス アドレスの値を表示する

本体ユニット

タ
表
示

接続機器

1234

D100： 1234

• 小数を入力および表示する

本体ユニット

12.30

接続機器

12.30
45.6

• 入力した値を *（アスタリスク）で表示する
本体ユニット

****

接続機器

****

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-1

1 数値入力器

1.2

数値入力器の設定手順
数値入力器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［数値入力器］をクリックします。

2 編集画面上で、数値入力器を配置する位置をクリックします。
3 配置した数値入力器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［データオーバー］、［動作条件］、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、数値入力器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

9-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器

数値入力器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

9

デ

ー

1.3

タ
表
示

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 用途

数値入力器の用途を次の中から選択します。
数値入力器として使用する：

数値入力器として使用します。

キーパッドの表示部として使用する：

数値入力器と同じ画面に配置されたキーパッドで入力した値を表示する部品として使用します。

データオーバーで指定した下限値を表示する： 入力モードに切り替わった数値入力器の下限値を表示する部品として使用します。
データオーバーで指定した上限値を表示する： 入力モードに切り替わった数値入力器の上限値を表示する部品として使用します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-3

1 数値入力器■ キーパッド

数値入力器に値を入力するためのキーパッドを設定します。
キーパッドを設定した場所に応じて、種類を次の中から選択します。

種類：

標準：

標準キーパッドを使用します。標準キーパッドとは、標準キーパッド用サブ画面（画面番号 3000 ～ 3015）に設定されているキーパッドです。
［表示形式］で設定した形式のキーパッドになります。

サブ画面：

サブ画面に設定したキーパッドを使用します。

編集中の画面： 数値入力器と同じ画面に設定したキーパッドを使用します。
キーパッドを設定したサブ画面の画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［種類］で “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。

画面番号：

表示位置を自動調整する：キーパッドを設定したサブ画面を数値入力器と重ならない位置に表示する場合は、このチェックボック
スをオンにします。
［種類］で “ 標準 ” または “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
表示位置

X、Y：

キーパッドを設定したサブ画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、サブ画面の左上が X および Y 座標になります。
［種類］で “ 標準 ” または “ サブ画面 ” を選択し、［表示位置を自動調整する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）■ 表示形式

値の表示形式を “10 進 ” または “16 進 ” から選択します。

■ データ形式
データ タイプ：

値のデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

桁数：

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。
設定できる桁数は、次のとおりです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点を表示する：

データ タイプ

桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1～5

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～ 10

BCD4(B)

1～4

BCD8(EB)

1～8

Float32(F)1 ～ 10

UBIN16(W)

1～4

UBIN32(D)1～8

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” で、［小数点を表示する］
チェックボックスをオンにした場合、入力モードでキーパッドから小数値を入力すると、数値入力器は小数値を表示しますが、デバイス アドレスへは整数値を書き込みます。また、表示モードでは、読み出し元のデータは整数値ですが、数値入力器では設定した小数桁に小数点を付けて表示します。
ただし、［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合は、書き込むデータも読み出し元のデータも小数値です。
例）［表示形式］を［10 進］、［データ タイプ］を “UBIN16(W)”、［小数点を表示する］チェックボックスをオン、［桁数］を 5、［小数部桁数］を 3、［書込デバイス アドレス］を D100 に設定した場合

本体ユニット12.3459-4

接続機器

12.345

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

D100： 12345

1 数値入力器

小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。設定できる小数部桁数の範囲
は、表示形式とデータ タイプによって異なります。表示部に設定できる小数部桁数の範囲は、次のとお
りです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点記号 *1：

データ タイプ

小数部桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1 ～桁数

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～桁数

BCD4(B)

1 ～桁数

BCD8(EB)

1 ～桁数

Float32(F)

1 ～桁数または 8

UBIN16(W)－UBIN32(D)－

小数点の記号を次の中から選択します。
“.（ドット）”、“:（コロン）”、“;（セミコロン）”、“,（カンマ）”、“/（スラッシュ）”［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
例）［桁数］が 4、［小数部桁数］が 2 の場合
小数点記号が .（ドット）の場合：

12.34

小数点記号が /（スラッシュ）の場合：

12/34

整数部の上位桁の “0” を表示しない場合は、このチェックボックスをオンにします。

ゼロサプレスする：

例） ゼロサプレスする場合：
ゼロサプレスしない場合：
値がゼロのとき数値を表示しない：

1234
00001234

値が 0 のときに “0” を表示せずに空白にする場合は、このチェックボックスをオンにします。

• 値が 0 で数値が表示されないとき、［表示］タブで設定した単位も表示されません。
•［値がゼロのとき数値を表示しない］チェックボックスがオンでも、値が 0 以外のときは “0” が表示されます。
マイナス記号を表示する：

表示する値が負のときに－（負）記号を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

プラス記号を表示する：

表示する値が正のときに＋（正）記号を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

範囲外またはエラー時に表示する記号：［基本］タブの［データ タイプ］および［データ オーバー］タブの［許容範囲］を超える値が入力された場合、またはエラーが発生した場合に表示する記号を次の中から選択します。
“?（クエスチョンマーク）”、“ （スペース）”、“#（シャープ）”、“%（パーセント）”、“$（ドル）”、“-（マイナス）”、“@（アットマーク）”、“*（アスタリスク）”、“!（エクスクラメーションマーク）”、“+（プラス）”
次の場合はエラーとなり、［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示されます。
•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” で、表示できない値がデバイス アドレスに書き込まれた• データオーバーの上限値、下限値を超えた値を数値入力器の入力モードで入力した•［データ形式］で選択したデータ タイプの処理できる数値の上限を超える値を数値入力器の入力モードで入力した•［オプション］タブの［演算結果を表示する］でゼロ除算の演算を実行した*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

デ

ー

［小数点記号］は標準キーパッドには反映されません。標準キーパッドの小数点記号を変更する場合は、キーパッドのキーを変更してください。

9-5

タ
表
示

1 数値入力器

範囲外の値を入力すると、最小値または最大値の近い方を表示する *1：
範囲外の値が入力されると、最小値または最大値の近い方の値に修正して表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
例）［範囲外の値を入力すると、最小値または最大値の近い方を表示する］チェックボックスをオン、［データ オーバー］タブの［許容範囲］が “ 固定値 ” で、［下限値］が “0”、
［上限値］が “10000” の場合• 上限値よりも大きい値 “99999” を入力

数値入力器

1234

数値入力器を押す

値を入力する［ENT］を押す［ENT］を押す

1234

1234

1234

10000

1234

99999

10000

10000

10000

キーパッドの表示部
操作と表示

動作

デバイス アドレス フォーカスを表示 デバイス アドレス デバイス アドレスの値 値をデバイス アドレス デバイス アドレスの値を表示
を最大値に修正に書き込み（入力モード）の値を表示の値を表示（入力モード）（入力モード） （入力モード）（表示モード）（表示モード）

書込デバイス アドレスの値

1234

1234

1234

1234

10000

10000

数値入力器の表示

1234

1234

1234

1234

10000

10000

-

1234

99999

10000

10000

-

数値入力器を押す

値を入力する［ENT］を押す

1234

1234

0

1234

-1

0

キーパッドの表示部の表示• 下限値より小さい値 “-1” を入力

数値入力器

1234

0

キーパッドの表示部
操作と表示

動作

書込デバイス アドレスの値

1234

1234

1234

0

0

数値入力器の表示

1234

1234

1234

0

0

-

1234

-1

0

-

キーパッドの表示部の
表示

*1

9-6

デバイス アドレス フォーカスを表示 デバイス アドレス 値をデバイス アドレス デバイス アドレス
の値を表示
に書き込み
（入力モード）の値を表示の値を表示（入力モード）（入力モード）（表示モード）（表示モード）詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器■ 入力設定

入力した値の書き込み先を指定します。
書込デバイス アドレス： 入力した値の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
間接書き込みをする *1：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

デバイス アドレスの値によって、書き込み先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボック
スをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
間接書き込みの詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

■ 常に入力状態とする *1

画面に表示された数値入力器に触れずに、キーパッドや特殊スイッチを押して値を入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。
値を入力するまで数値入力器に 0 を表示するには、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム］タブで［数値入力器を常に入力状態とする場合、0 から開始する］チェックボックスをオンにします。デバイス アドレスの値を表示するには、［数値入力器を常に入力状態とする場合、0 から開始する］チェックボックスをオフにします。
［種類］で “ 編集中の画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［常に入力状態とする］チェックボックスおよび［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム］タブで［数値入力
器を常に入力状態とする場合、0 から開始する］チェックボックスをオンにした場合値を入力する［ENT］を押す

999

999

0

9

デ

ー

操作と表示

タ
表
示
動作

書込デバイス アドレスの値

0 を表示（入力モード）

入力中の値を表示（入力モード）値をデバイス アドレスに書き込み（入力モード）

1234

1234

999

数値入力器には表示されません。

［常に入力状態とする］を設定した数値入力器や文字入力器を使用すると、同じ画面に設定した他の数値入力器や文字入力器は動作しません。
例）［常に入力状態とする］チェックボックスおよび［ENT スイッチで表示を更新する］チェックボックスをオフにした場合

1234

数値入力器を押す

値を入力する［ENT］を押す

1234

1234

999

999

操作と表示

999 と入力する

動作

書込デバイス アドレスの値*1

デバイス アドレス フォーカスを表示 デバイス アドレス 値をデバイス アドレス デバイス アドレス
の値を表示
の値を表示
に書き込み
の値を表示
（入力モード）（表示モード）（入力モード）（入力モード）（表示モード）

1234

1234

1234

999

999

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-7

1 数値入力器■ ENT スイッチでフォーカスを移動する *1

画面上に複数の数値入力器を設定しているときに、それぞれの数値入力器に値を続けて入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ENT］を押すたびに、［フォーカス オーダー］にしたがってフォーカスが数値入力器間を移動します。［表示］タブで［画面］の［フォーカス オーダー］をクリックし、フォーカスを移動する順番に数値入力器をクリックします。
例） 数値入力器 A および B を設定し、数値入力器 A の［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオン、数値
入力器 B の［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオフにした場合
数値入力器 A を押す

値を入力する ［ENT］を押す

値を入力する ［ENT］を押す ［CAN］を押す

A

1234

1234

1234

999

999

999

999

999

B

567

567

567

567

567

567

333

333

1234

999

999

567

333

333

333

操作と表示

数値入力器 A から Bにフォーカスが移動

標準キーパッド
を閉じる

数値入力器 A の動作

デバイス アドレス フォーカスを表示 デバイス アドレス 値をデバイスアドレス デバイス アドレスに書き込み（入力モード）
の値を表示
の値を表示
の値を表示
（表示モード）（入力モード） （入力モード） （表示モード）

数値入力器 B の動作

デバイス アドレスの値を表示（表示モード）数値入力器 A の書込
デバイス アドレスの値

1234

1234

1234

999

999

999

999

999

数値入力器 B の書込
デバイス アドレスの値

567

567

567

567

567

567

333

333

フォーカスを表示 デバイス アドレス 値をデバイスアドレス デバイス アドレス
に書き込み
の値を表示
の値を表示
（入力モード）（入力モード） （入力モード） （表示モード）■ ENT スイッチで表示を更新する *1

現在の値を表示したままで値を入力し、［ENT］を押したときに表示を更新する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスがオフの場合は、数値キーを押すごとに表示を更新し、入力中の値を表示します。

数値入力器

1234

数値入力器を押す

値を入力する［ENT］を押す

1234

1234

999

1234

999

999

999

キーパッドの表示部
操作と表示

動作

デバイス アドレス フォーカスを表示 デバイス アドレス 値をデバイス アドレス デバイス アドレス
の値を表示
に書き込み
（入力モード）の値を表示の値を表示（入力モード）（入力モード）（表示モード）（表示モード）

書込デバイス アドレスの値

1234

1234

1234

999

999

数値入力器の表示

1234

1234

1234

999

999

-

1234

999

999

-

キーパッドの表示部の表示

入力範囲外の数値を入力して［ENT］を押した場合は、表示部に［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示されます。値は、デバイス アドレスに書き込まれません。

*1

9-8

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器●［形状］タブ9

デー■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

タ表示■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-9

1 数値入力器■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

999

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

9-10

999

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器●［表示］タブ9デー■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”、“Windows”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章

タ表示

1.2 扱える文字」を参照してください。

■ サイズ

表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、7 セグ

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

標準
欧文ストローク、7 セグ

サイズ
8 ～ 5128x16、16x16
8 ～ 128■ スタイル *2

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *2
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 文字揃え左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
表示モード時と入力モード時の文字色をそれぞれ設定できます。ただし、［入力時］は、［反転表示する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-11

1 数値入力器■ 反転表示する

入力モード時に、表示モード時の文字色とプレート色を反転表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

■ 数値を * で表示する *3

入力した値を *（アスタリスク）で表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスと［基本］タブの［ゼロサプレスする］チェックボックスがオンで、デバイス アドレスの値が 0 のとき、何も表示されません。また、このチェックボックスがオンで入力モードのとき、特殊スイッチまたはキーパッドから値を入力するま
で何も表示されません。何も表示されていない状態で［ENT］を押すと、書込デバイス アドレスに 0 を書き込みます。

■ 単位を表示する *3

数値の末尾に単位などの文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。表示する文字は、テキスト マネージャーで登録したテキストになります。文字色は、［表示］タブの［文字色］で選択した色になります。
テキスト ID：

テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
指定したテキスト ID のテキストが表示されます。

テキスト：• この機能で表示できる最大文字数は半角で 4 文字です。5 文字目以降の文字は表示されません。ただし、選択したテ
キスト ID に Windows フォントを使用している場合は、5 文字目以降も表示されます。
• 改行を含む場合、改行以降は表示されません。

■ Windows フォント

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリックして［フォント］ダイアログボックスを表示します。詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

■ 表示色を変更する *3

文字やプレートの色を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。

接続機器
起動デバイス アドレス

本体ユニット

0

［文字色］

1234

起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

1234

［表示色を変更する］の［プレート色］

起動デバイス アドレス： 文字やプレートの色を切り替える条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が0の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色で表示します。
デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色で表示します。

*3

9-12

文字色：

切り替え時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

切り替え時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器■ 点滅表示する *3

文字やプレートの色を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅時の表示は、次のとおりです。
•［表示色を変更する］チェックボックスがオフの場合［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器

本体ユニット［文字色］

1234［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

［形状］
タブの
［プレート色］

0

［文字色］

点滅

［形状］
タブの
［プレート色］

1234
1234［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］•［表示色を変更する］チェックボックスがオンの場合-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

デ

本体ユニット

ー

接続機器

［文字色］

1234

タ
表
示

［形状］
タブの
［プレート色］［文字色］

点滅［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］

1234
1234
1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス1

本体ユニット［表示色を変更する］
の
［文字色］

1234

［表示色を変更する］の［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

点滅

［表示色を変更する］の［プレート色］

1234
1234
1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］*3

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-13

1 数値入力器

起動デバイス アドレス： 点滅させる条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定
します。

9-14

文字色：

点滅時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

点滅時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器●［データ オーバー］タブ［データ オーバー］タブは、詳細モードで表示されます。

9

ー

デ

■ 許容範囲タ
表
示

データの種類を選択します。
固定値：

下限値と上限値を定数で指定します。

デバイス アドレス：

下限値と上限値をワード デバイスの値で指定します。

入力および表示する数値の許容範囲を指定します。
下限値、上限値： 下限値や上限値を指定する場合、このチェックボックスをオンにします。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる下限値および上限値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ
タイプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
•［基本］タブの［データ タイプ］に “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” を選択
し、小数値を表示する場合、［下限値］および［上限値］の固定値には整数を指定してください。
例） 上限値 に「1.25」を指定する場合は、「125」と入力します。
• 表示するデバイス アドレスの値が［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプの処理できるデータの範囲を超えている場合は、［基本］タブの［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示されます。
• 入力した値が許容範囲を超えている場合や［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプの処理できるデー
タの範囲を超えている場合は、［基本］タブの［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示され、値を書き込みません。ただし、［基本］タブの［範囲外の値を入力すると、最小値または最大値の近い方を表示する］
チェックボックスがオンの場合は、範囲外の値が入力されると、最小値または最大値の近い方の値に修正して表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-15

1 数値入力器■ データ オーバー通知設定

キーパッドで入力した値が許容範囲を超えた場合の部品の動作を設定します。
［許容範囲］で［下限値］または［上限値］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
通知する：

入力した数値または表示するデバイス アドレスの値が許容範囲を超えると、通知先のデバイス アドレスへ 1 を書き込む場合は、このチェックボックスをオンにします。
通知デバイス アドレス：通知先のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） 上限値「100」を超える「140」や下限値「0」を超える「-10」を入力しようとすると、これらの値は書き込まれず、［基本］
タブの［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示され、［データオーバー通知設定］の通知デバイス ア
ドレス LM0 に 1 を書き込みます。

0
許容範囲：固定値
下限値：0
上限値：100
データオーバー通知設定
通知する：オン
通知デバイス アドレス：LM0

80

0

80

80

10

?????

10

10

?????

操作
と
表示

入力データ

80

書き込みデータ

80

データオーバーの通知：LM0

0

140

10

-10

10
1

0

1

［基本］タブの［範囲外の値を入力すると、最小値または最大値の近い方を表示する］チェックボックスがオンの場合も、範囲外の値が入力されると、［データオーバー通知設定］の通知デバイス アドレスに 1 を書き込みます。

9-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

9

デ

ー

■ 入力条件

条件が成立している間は数値入力器が有効になり、動作します。不成立の間は数値入力器が無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので数値入力器は動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し数値入力器は動作します。

タ表示

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0： 0123

LM0： 1

123

動作しない

動作する

数値入力器を有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常に数値入力器を有効にします。

123

数値入力器の
状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、数値入力器を有効にします。
1

デバイス
アドレスの値

0

123

123

123

123

123

123

数値入力器の状態

無効

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

9-17

1 数値入力器

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、数値入力器を有効にします。
1

デバイス
アドレスの値

0

123

123

123

123

123

123

数値入力器の
状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

条件成立中： 条件が成立しているとき、数値入力器を有効にします。
成立

条件
不成立

123

123

123

123

123

123

数値入力器の状態

無効

データ タイプ：

無効

有効

有効

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間は数値入力器を表示します。不成立の間は数値入力器を表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので数値入力器を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し数値入力器を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

表示しない

LM0： 0LM0： 1

表示する
123• 値の入力中に数値入力器が非表示になると、入力はキャンセルされます。また、標準キーパッドやキーパッドを設定したサブ画面を表示していた場合は、これらの画面を閉じます。
• 複数の数値入力器を配置し、［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオンにしている場合は、入力中の数値入力器が非表示になると入力モードが解除されます。

9-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器

条件種別：

数値入力器を表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に数値入力器を表示します。

123

数値入力器の状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、数値入力器を表示します。

ON 中：

1

デバイス
アドレスの値

0

123

123

123

表示する

表示する

数値入力器の
状態

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、数値入力器を表示します。

OFF 中：

1

0

123

123

123

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

タ
表
示

条件成立中： 条件が成立しているとき、数値入力器を表示します。
成立

条件
不成立

123

123

123

表示する

表示する

数値入力器の状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

コメント：

5.2

9

デ

数値入力器の状態条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ーデバイス
アドレスの値

9-19

1 数値入力器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 演算結果を入力する

キーパッドで入力した値に演算を加え、結果を書き込む場合は、このチェックボックスをオンにし、演算式を入力します。
例） デバイス アドレスの値の入力時に 60 で割る場合

接続機器

42000÷60

本体ユニット
数値入力器
書込デバイス アドレス：D0
演算結果を入力する：@/60

42000

D0

700

入力値を 60 で割った値を書き込む■ 演算結果を表示する

デバイス アドレスの値に演算を加え、結果を表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、演算式を入力します。
例） デバイス アドレスの値の表示時に 60 を掛ける場合

接続機器

1234×60

本体ユニット
数値入力器
書込デバイス アドレス：D0
演算結果を表示する：@*60

74040

D0

1234

デバイス アドレスの値に 60 を掛けた値を
表示する

演算式
演算式は、次のフォーマットで複数のデータと演算子を自由に組み合わせて設定できます。

データ

演算子

データ

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

• データ数、演算子数の制限はありません。ただし、最大文字数は半角 120 文字です。
• 括弧を使用できます。

9-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

演算子

データ ...（120文字以内）

1 数値入力器

データ
項目

説明

@

演算対象のデバイス アドレスを演算式に設定します。演算式に設定できるのは 1 点だけです。
［基本］タブの［書込デバイス アドレス］になります。

固定値

定数をデータとして演算式に設定します。
設定できる値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプによって異なります。データ タイプの詳
細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス

ビットデバイスまたはワードデバイスを演算式に設定します。

デバイス アドレスは必ず “［” と “］” で囲んで入力してください。

演算子
データに対して実行する演算処理の種類を指定します。演算子の優先順位はスクリプトと同じです。詳細は、25-61 ページ「第 25章 6.5 演算子の優先順位について」を参照してください。
項目

説明
算術演算子を指定します。

算術演算子

+

加算

と

-

減算

から

*

乗算

と

を乗算します。

/

除算

をで除算します。

%

剰余算をで除算した余りを求めます。

を加算します。
を減算します。

9

ビット演算子を指定します。
論理積との各ビットの論理積（AND）を演算します。

|

論理和

と

の各ビットの論理和（OR）を演算します。

^

排他的論理和との各ビットの排他的論理和（XOR）を演算します。

<<

左シフト

の各ビットを左に

ビット、シフトします。

>>

右シフト

の各ビットを右に

ビット、シフトします。

デー

ビット演算子&タ表
示

演算式の入力例
入力例

説明
演算して入力する場合は、キーパッドで入力した値に、1 を加えた結果をデバイス アドレスへ書き込みます。

@+1

演算して表示する場合は、デバイス アドレスの値に 1 を加えた結果を表示します。

[LDR 0] + @ + 100

演算して入力する場合は、LDR0 の値と、キーパッドで入力した値と、100 を加えた結果をデバイス アドレスへ書き込みます
演算して表示する場合は、LDR0 の値と、デバイス アドレスの値と、100 を加えた結果を表示します。

@&3

演算して入力する場合は、キーパッドで入力した値と 3 の論理積をデバイス アドレスへ書き込みます。
演算して表示する場合は、デバイス アドレスの値と 3 の論理積を表示します。

■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-21

1 数値入力器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

9-22ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130
999

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

数値入力器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット

9

130

User1

130

User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

130

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

タ
表
示

BS

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

ー

デ
パスワード

999

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator”のUser2では、“Operator”の［表示］が“許可”なので数値入力器は表示されますが、［入力］が“禁止”なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

999

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

130

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

BS

999

p CLR

999

999

l CAN
ENT

数値入力器

数値入力器
操作できない本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

9-23

1 数値入力器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に数値入力器を配置している場合

9-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 数値入力器

値の入力方法
数値入力器でデバイス アドレスに値を書き込むには、キーパッドまたは特殊スイッチを使用します。入力方法は、次のとおりです。

■ 数値入力器を押し、標準キーパッドから値を入力する

プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブの［キーパッド］で［種類］から “ 標準 ” を選択した数値入力器を画面に配置します。

本体ユニットデバイス アドレスの値を表示（表示モード）

接続機器

1234

D100： 1234

数値入力器を押す

標準キーパッドを表示する

デバイス アドレスの値を表示（入力モード）

1234

D100： 1234

999

「999」と値を入力するデバイス アドレスの値を表示（入力モード）値をデバイス アドレス
に書き込む

999
999

9

D100： 999

デ

ー

1.4

タ
表
示

［ENT］を押す
標準キーパッドを閉じる
デバイス アドレスの値を表示（表示モード）999

D100： 999

次の操作をしたときは、入力モードがキャンセルされ、数値入力器に現在のデバイス アドレスの値を表示します。値を入力する場合は、再度数値入力器を押して、入力モードにしてください。
•［CAN］を押した•［基本］タブの［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスがオフの場合、［ENT］を押してデバイス ア
ドレスに値を書き込んだ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-25

1 数値入力器■ 数値入力器を押さずに、同じ画面上に設定しているキーパッドから直接値を入力する

プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブの［キーパッド］で［種類］を “ 編集中の画面 ” を選択して［常に入力状態とする］
チェックボックスをオンにした数値入力器とキーパッドを同じ画面に配置します。

本体ユニット

接続機器

デバイス アドレスの値を表示（入力モード）

1234

D100： 1234

入力された値を表示（入力モード）999

D100： 1234
「999」と値を入力するデバイス アドレスの値を表示（入力モード）999

値をデバイス アドレスに書き込む

D100： 999

［ENT］を押す

1.5

高度な使い方● システム エリアを使用する•［ENT］を押して値の入力を完了すると、システム エリア 2 の数値入力設定完了ビット（アドレス番号 +3 のビット 0）に 1 を書き込みます。
他の機能の実行条件にシステム エリア 2 の数値入力設定完了ビット（アドレス番号 +3 のビット 0）を設定すると、［ENT］を押すと同時に他の機能を実行できます。
例）［ENT］を押すと同時にサブ画面を閉じる場合
画面切替コマンドのプロパティ ダイアログボックスで［基本］タブの［動作モード］から “ サブ画面を閉じる ” を選択します。
［動作条件］タブで［条件種別］を “ ビット立上り ” を選択し、［デバイス アドレス］でシステム エリ
ア 2 の数値入力設定完了ビット（アドレス番号 +3 のビット 0）を設定します。
•［CAN］を押すと入力モードがキャンセルされ、システム エリア 2 の数値入力設定中止ビット（アドレス番号 +3 のビット 1）に1 を書き込みます。ただし、［ENT］を押して値の入力を完了する前に、サブ画面のタイトルバーの （閉じる）ボタンを押してキーパッドを閉じたり、他の数値入力器を押したりすると、入力モードはキャンセルされますが、システム エリア 2 の数値入力
設定中止ビット（アドレス番号 +3 のビット 1）に 1 を書き込みません。
• システム エリア 2 の数値入力設定完了ビットおよび数値入力設定中止ビットをクリアするには、システム エリア 1 の数値入力設
定ビットクリア（アドレス番号 +1 のビット 10）に 1 を書き込みます。入力モードで数値入力器のキーパッドを押したときにこれらのビットを自動的にクリアするには、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［システム エリア
内のキーパッドビットを自動的にクリアする］チェックボックスをオンにします。

9-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

2

文字入力器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

文字入力器でできること
文字入力器には、現在のデバイス アドレスの値を文字コードとして文字を表示する表示モードと、キーパッドや特殊スイッチを使用して文字を入力し、入力した文字の文字コードをデバイス アドレスに書き込む入力モードがあります。部品が画面に表示された
とき、文字入力器は表示モードになっています。キーパッドや特殊スイッチを押して文字を入力するには、文字入力器に触れて、入力モードに切り替えます。
文字入力器では、次のようなことができます。
• キーパッドや特殊スイッチで入力した文字の文字コードをデバイス アドレスに書き込む

本体ユニット
接続機器
文字入力器
標準キーパッド

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)

HG SERIES̲HG SERIES̲

A

B

F

C

D

E

BS

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

X

D102： ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)

ENT

Y
数字

SP

D101： ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)← →小文字 記号

カナ

D103： ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)D104： ʻSʼ (NULL) 5300(16進)9• 現在のデバイス アドレスの値を文字コードとして文字を表示する

デ本体ユニット

ー

2.1

接続機器

タ
表
示

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)

HG SERIES

D101： ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)D102： ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)D103： ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)D104： ʻSʼ (NULL) 5300(16進)• 入力した文字を *（アスタリスク）で表示する

本体ユニット

****

****

接続機器

̲

****̲ ← →

A

B

C

F

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

D

S

T

U

V

W

Z

X

E

Y
数字

SP

小文字 記号

BS

ENT
カナ• 漢字を入力する

本体ユニット山田太郎

接続機器

山田太郎 ̲
山田太郎 ̲← →あ か さ た な は ま や ら わ BS
い き し ち に ひ み ゆ り を CLR
う く す つ ぬ ふ む よ る ん CAN
え け せ て ね へ め、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

ENT

小゛゜ ↓

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-27

2 文字入力器

2.2

文字入力器の設定手順
文字入力器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［文字入力器］をクリックします。

2 編集画面上で、文字入力器を配置する位置をクリックします。
3 配置した文字入力器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、文字入力器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

9-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

文字入力器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

9

デ

■ 部品名

ー

2.3

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 用途

文字入力器の用途を次の中から選択します。
文字入力器として使用する：

キーパッドまたは特殊スイッチを使用して、入力した文字の文字
コードをワードデバイスに書き込む部品として使用します。

キーパッドの表示部として使用する：

文字入力器と同じ画面に配置されたキーパッドで入力した文字を表示する部品として使用します。

パスワード入力画面でユーザー名の表示部として使用する： 文字入力器をパスワード入力画面でユーザー名を表示する部品として使用します。
パスワード入力画面でパスワードの表示部として使用する： 文字入力器をパスワード入力画面でパスワードを表示する部品として使用します。

■ キーパッド

文字入力器に文字を入力するためのキーパッドを設定します。
種類：

キーパッドを設定した場所に応じて、種類を次の中から選択します。
標準（半角文字）： 半角文字入力用の標準キーパッドを使用します。標準キーパッドとは、標準キー
パッド用サブ画面に設定されているキーパッドです。詳細は、5-26 ページ「第 5章 4.3 標準キーパッド用サブ画面」を参照してください。
標準（ひらがな）： 全角文字入力用の標準キーパッドを使用します。標準キーパッドとは、標準キー
パッド用サブ画面に設定されているキーパッドです。詳細は、5-26 ページ「第 5章 4.3 標準キーパッド用サブ画面」を参照してください。
サブ画面：

サブ画面に設定したキーパッドを使用します。

編集中の画面：

文字入力器と同じ画面に設定したキーパッドを使用します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-29

タ
表
示

2 文字入力器

キーパッドを設定したサブ画面の画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［種類］で “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。

画面番号：

表示位置を自動調整する： キーパッドを設定したサブ画面を文字入力器と重ならない位置にサブ画面を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［種類］で “ 標準（半角文字）”、“ 標準（ひらがな）” または “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
表示位置

X、Y：

キーパッドを設定したサブ画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、サブ画面の左上が X および Y 座標になります。
［種類］で “ 標準（半角文字）”、“ 標準（ひらがな）” または “ サブ画面 ” を選択し、［表示位置を自動調整する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）■ 桁数

表示する桁数を指定します。
入力桁数：

文字入力器で入力できる桁数（1 ～ 127）を指定します。入力する 1 文字あたり、半角文字は 1 桁、全角文字は 2 桁が必要です。

表示桁数：

文字入力器の表示部で表示できる桁数（1 ～ 100）を指定します。半角、全角にかかわらず、表示する 1 文字あたり1 桁が必要です。

■ 入力設定入力した文字の文字コードの書き込み先を指定します。
書込デバイス アドレス： 入力した文字の文字コードの書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章間接書き込みをする *1：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

デバイス アドレスの値によって、書き込み先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボック
スをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
間接書き込みの詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

*1

9-30

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

文字列の終わり以降に NULL（0x00）を書き込む *1：
入力した文字列の桁数が［入力桁数］より小さい場合、文字列の終わり以降から［入力桁数］で指定されるアドレス番号のデバイス アドレスすべてに NULL（0x00）を書き込む場合は、このチェックボック
スをオンにします。
例）［入力桁数］が 10、入力した文字列の桁数が 5 の場合チェックボックス：オフ
文字入力器の表示

HG SERIESʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)MICRO̲

「MICRO」と入力する（文字列の桁数が 5）

MICRO̲

← →

← →

A

B

C

D

E

BS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

P

Q

U

V

U

V

Z

文字入力器の表示

書込デバイス
アドレスの値ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)

R
W

S

T

X

Y
数字

SP

小文字 記号

ENT
カナ

Z

MICRO

R
W

S

T

X

Y
数字

SP

小文字 記号

BS

ENT
カナ

MICRO

ʻMʼ ʻIʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進)ʻOʼ (NULL) 4F00(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)

6 桁目までの値が更新される

値が更新されないʻMʼ ʻIʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進)ʻOʼ (NULL) 4F00(16進)(NULL)(NULL) 0000(16進)7 桁目以降に
NULL（0x00）が書き込まれ、
10 桁すべての値が更新される

9(NULL)(NULL) 0000(16進)デー

書込デバイス
アドレスの値

チェックボックス：オン

HG SERIES例）［入力桁数］が 10、入力した文字列の桁数が 6 の場合

チェックボックス：オフ
文字入力器の表示

書込デバイス
アドレスの値HG SERIESʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)MICROI̲「MICROI」と入力する（文字列の桁数が 6）

文字入力器の表示

書込デバイス
アドレスの値

MICROI̲

← →

← →

B

C

D

E

BS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

P

Q

U

V

U

V

R
W
SP

S
X

T
Y
数字

小文字 記号ENT
カナ

Z

MICRO IʻMʼ ʻIʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4543(16進)ʻOʼ ʻIʼ 4F49(16進)

R
W
SP

S
X

T
Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

MICROI

8 桁目までの値が更新される

NULL NULL 0000(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)*1ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進)

A

Z

タ
表
示

チェックボックス：オン

HG SERIESʻMʼ ʻIʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進)ʻOʼ ʻIʼ 4F49(16進)(NULL)(NULL) 0000(16進)値が更新されない

9 桁目以降に
NULL（0x00）が書き込まれ、
10 桁すべての値が更新される(NULL)(NULL) 0000(16進)

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-31

2 文字入力器■ 常に入力状態とする *1

画面に表示された文字入力器に触れずに、キーパッドや特殊スイッチを押して文字を入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［種類］で “ 編集中の画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［常に入力状態とする］チェックボックスをオンにした場合［CLR］を押す

HG̲

文字を入力する［ENT］を押す

IDEC̲

̲

IDEC̲

操作と表示

文字を消去する動作

書込デバイス アドレスの値

IDEC と入力する

デバイス アドレスの フォーカスのみ表示 入力中の文字を表示 文字コードをデバイス
アドレスに書き込み
値を文字で表示（入力モード）（入力モード）（入力モード）（入力モード）ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)［常に入力状態とする］を設定した数値入力器や文字入力器を使用すると、同じ画面に設定した他の数値入力器や文字入力器は動作しません。
例）［常に入力状態とする］チェックボックスおよび［ENT スイッチで表示を更新する］チェックボックスをオフにした場合
文字入力器を押す

HG

HG̲

［CLR］を押す

文字を入力するIDEC̲̲［ENT］を押す

IDEC̲

IDEC

操作と表示

文字を消去する動作

書込デバイス
アドレスの値*1

9-32

IDEC と入力する

デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）フォーカスを表示（入力モード）フォーカスのみ表示 入力中の文字を表示 文字コードをデバイス デバイス アドレスのアドレスに書き込み
値を文字で表示（入力モード）（入力モード）（入力モード）（表示モード）ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進) ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進) ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)2 文字入力器■ ENT スイッチでフォーカスを移動する *1

画面上に複数の文字入力器を設定しているときに、それぞれの文字入力器に文字を続けて入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ENT］を押すたびに、［フォーカス オーダー］にしたがってフォーカスが文字入力器間を移動します。［表示］タブで［画面］の［フォーカス オーダー］をクリックし、フォーカスを移動する順番に文字入力器をクリックします。
例） 文字入力器 A および B を設定し、文字入力器 A の［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオン、文字
入力器 B の［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオフにした場合文字を入力する［ENT］を押す

文字を入力する［ENT］を押す［CAN］を押す

HG̲

HG̲

HG SERIES̲HG SERIESHG SERIESHG SERIESHG SERIES

B

MICRO

MICRO

MICRO

MICRO̲

MICRO̲

MICRO SMART̲MICRO SMART

MICRO

HG̲

操作と表示

A

B

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

U

V

U

V

U

V

U

V

U

V

U

V

U

V

W

X

Y
数字

小文字 記号

カナ

Z

W

X

Y
数字

SP

小文字 記号

ENT
カナ

Z

C

D

W
SP

E

X

BS

ENT

Y
数字

小文字 記号

カナ

Z

C

W
SP

D

X

E

Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

Z

C

W
SP

D

X

E

Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

文字入力器 A から Bにフォーカスが移動
文字入力器 A の動作

デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）

文字入力器 B の動作

デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）入力中の文字を表示（入力モード）フォーカスを表示（入力モード）

文字コードをデバイス
アドレスに書き込み（入力モード）

W
SP

D

X

E

Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

標準キーパッドを閉じる

デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）フォーカスを表示（入力モード）ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)

Z

C

← →

B

F

CAN

SP

BS

MICRO SMART̲

A

CLR

O

Z

E

← →

B

J

N

カナ

D

MICRO SMART̲

A

I

M

ENT

C

← →

B

H

L

Y

BS

MICRO SMART̲

A

G

K

数字

E

→

B

F

CAN

X

D

MICRO̲ ←

A

CLR

O

ENT

C

← →

B

J

N

小文字 記号BS

HG SERIES̲

A

I

M

W

E

← →

B

H

L

SP

D

HG SERIES̲

A

G

Z

C

← →

F
K

入力中の文字を表示（入力モード）

文字コードをデバイス
アドレスに書き込み（入力モード）デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進) ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進) ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進) ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進) ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進) ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進) ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進) ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進) ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進) ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進) ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進) ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進) ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進) ʻSʼ (NULL) 5300(16進) ʻSʼ (NULL) 5300(16進) ʻSʼ (NULL) 5300(16進) ʻSʼ (NULL) 5300(16進)文字入力器 A の書込デバイス
アドレスの値ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進) ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進) ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進)文字入力器 B の ʻOʼ (NULL) 4F00(16進) ʻOʼ (NULL) 4F00(16進) ʻOʼ (NULL) 4F00(16進) ʻOʼ (NULL) 4F00(16進) ʻOʼ (NULL) 4F00(16進) ʻOʼ (NULL) 4F00(16進)ʻOʼ ʻ ʼ 4F20(16進)書込デバイスʻSʼ ʻMʼ 534D(16進)
アドレスの値ʻAʼ ʻRʼ 4152(16進)ʻTʼ (NULL) 5400(16進)ʻMʼ ʻ I ʼ 4D49(16進)ʻCʼ ʻRʼ 4352(16進)ʻOʼ ʻ ʼ 4F20(16進)ʻSʼ ʻMʼ 534D(16進)ʻAʼ ʻRʼ 4152(16進)ʻTʼ (NULL) 5400(16進)■ ENT スイッチで表示を更新する *1

現在の文字を表示したままで文字を入力し、［ENT］を押したときに表示を更新する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスがオフの場合は、文字キーを押すごとに表示を更新し、入力中の文字を表示します。
文字入力器を押す

A

B

C

B

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

F

G

H

I

J

CLR

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

K

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

U

V

U

V

U

V

X

Y
数字

ENT
カナ

フォーカスを表示（入力モード）

書込デバイス
アドレスの値

キーパッドの表示部の
表示

*1

Z

W
SP

D

X

E

Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

入力中の文字を表示（入力モード）

Z

C

W
SP

D

← →

A

I

M

小文字 記号C

HG SERIES̲

B

H

L

W

BS

← →

A

G

ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)文字入力器の表示

HG SERIES̲← →E

HG SERIES

F

SP

D

HG SERIES̲K

Z

デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）［ENT］を押す

HG̲

HG̲

操作と表示

動作

文字を入力する

HG̲

HG

X

E

Y
数字

小文字 記号

BS

ENT
カナ

文字コードをデバイス
アドレスに書き込み（入力モード）デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進) ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進) ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進) ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進) ʻ I ʼ ʻEʼ 4943(16進)ʻSʼ (NULL) 5300(16進) ʻSʼ (NULL) 5300(16進)

HG

HG

HG

HG SERIESHG SERIES

表示しない

HG

HG SERIESHG SERIES

表示しない

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-33

9

デ

ー

文字入力器Aを押す
A HG

タ
表
示

2 文字入力器●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

9-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
HG SERIES

部品

■ サイズ
部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

9

画面
高さ

HG SERIES

部品

デ

ー

幅、高さ：

タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-35

2 文字入力器●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。

“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 欧文ストローク *1”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ サイズ

表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

日本語
欧文ストローク

サイズ
8 ～ 5128x16、16x16
8 ～ 128■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 文字揃え左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
表示モード時と入力モード時の文字色をそれぞれ設定できます。ただし、［入力時］は、［反転表示する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

■ 反転表示する

入力モード時に、表示モード時の文字色とプレート色を反転表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

*1

9-36

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器■ 文字を * で表示する *2

入力した文字を *（アスタリスク）で表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると、文字入力器が入力モードのとき、特殊スイッチまたはキーパッドから文字を入力するまで何も表示されません。何も表示されていない状態で［ENT］を押すと、書込デバイス アドレスに 0 を書き込みます。

■ フォントをデバイス アドレスの値で切り替える *2

表示する文字に使用するフォントをデバイス アドレスの値によって切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。
［基本］タブの［キーパッド］の［種類］で “ 標準（半角文字）”、“ 標準（ひらがな）” または “ サブ画面 ” を選択している場合には、キーパッド（サブ画面）を切替えることもできます。
起動デバイス アドレス： フォントを切り替える条件となるワードデバイス（2 ワード）を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
1：日本語

1ワード目

2 ワード目フォント番号

サブ画面番号

3ワード目

2：欧文
フォント番号

6：中央ヨーロッパ言語
7：バルト諸国言語
8：キリル言語

サブ画面番号

1~3015例）［起動デバイス アドレス］に D100 を設定し、標準キーパッド（サブ画面 3003）から欧文の文字を入力する文字入力器を使って、サブ画面 100 から中央ヨーロッパ言語の文字を入力する場合
D100 に 6、D101 に 100 を書き込みます。

■ 表示色を変更する *2

デ

起動デバイス アドレス

本体ユニット

0

タ
表
示

［文字色］

HG SERIES

起動デバイス アドレスー

文字やプレートの色を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。

接続機器

1

［形状］
タブの
［プレート色］［表示色を変更する］の［文字色］

HG SERIES［表示色を変更する］の［プレート色］

起動デバイス アドレス： 文字やプレートの色を切り替える条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が0の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色で表示します。
デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色で表示します。

*2

文字色：切り替え時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

切り替え時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-37

2 文字入力器■ 点滅表示する *2

文字やプレートの色を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅時の表示は、次のとおりです。
•［表示色を変更する］チェックボックスがオフの場合［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

［形状］
タブの
［プレート色］

0

［文字色］

点滅

［形状］
タブの
［プレート色］

HG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

HG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］•［表示色を変更する］チェックボックスがオン-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［形状］
タブの［プレート色］［文字色］

点滅［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］

HG SERIESHG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス1

本体ユニット［表示色を変更する］の［文字色］

HG SERIES［表示色を変更する］の［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

点滅

［表示色を変更する］の［プレート色］

HG SERIESHG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］*2

9-38

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

起動デバイス アドレス： 点滅させる条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定
します。
文字色：

点滅時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

点滅時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-39

2 文字入力器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 入力条件

条件が成立している間は文字入力器が有効になり、動作します。不成立の間は文字入力器が無効になり、動作しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので文字入力器は動作しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し文字入力器は動作します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

条件種別：

LM0： 0IDEC

LM0： 1

IDEC

動作しない

動作する

文字入力器を有効にする条件を次の中から選択します。
常に有効：

常に文字入力器を有効にします。

IDEC

文字入力器の
状態

常に有効

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、文字入力器を有効にします。
1

デバイス
アドレスの値

0

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

文字入力器の
状態

無効

9-40

有効

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

無効

有効

有効

無効

2 文字入力器

デバイス アドレスの値が 0 のとき、文字入力器を有効にします。

OFF 中：

1

デバイス
アドレスの値

0

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

文字入力器の
状態

有効

無効

有効

無効

無効

有効

条件成立中： 条件が成立しているとき、文字入力器を有効にします。
成立

条件
不成立

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

IDEC

文字入力器の状態

無効

データ タイプ：

無効

有効

有効

有効

無効

入力条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

9

デバイス アドレス：入力条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

入力条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。

条件：をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

入力条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 表示条件

条件が成立している間は文字入力器を表示します。不成立の間は文字入力器を表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので文字入力器を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し文字入力器を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

表示しない

LM0： 0LM0： 1

表示する
IDEC• 文字の入力中に文字入力器が非表示になると、入力はキャンセルされます。また、標準キーパッドやキーパッドを設定したサブ画面を表示していた場合は、これらの画面を閉じます。
• 複数の文字入力器を配置し、［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスをオンにしている場合は、入力中の文字入力器が非表示になると入力モードが解除されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デーをクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

9-41

タ
表
示

2 文字入力器

条件種別：

文字入力器を表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に文字入力器を表示します。

IDEC

文字入力器の状態

常に表示する

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、文字入力器を表示します。
1

デバイス
アドレスの値

0

IDEC

IDEC

IDEC

表示する

表示する

文字入力器の状態

表示しない

OFF 中：

表示する

表示しない

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、文字入力器を表示します。
1

デバイス
アドレスの値

0

IDEC

IDEC

IDEC

文字入力器の
状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

条件成立中： 条件が成立しているとき、文字入力器を表示します。
成立

条件
不成立

IDEC

IDEC

IDEC

表示する

表示する

文字入力器の状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
条件：

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

コメント：

9-42

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

9■ タッチ音を鳴らさない

本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合に、特定の部品のみタッチ音を鳴らさないようにします。
この部品のタッチ音を鳴らさない場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニットのタッチ音を鳴らす場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-43

ー

デ
タ
表
示

2 文字入力器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

9-44ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130
HG SERIES

折れ線グラフおよび棒グラフ

表示

文字入力器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット

9

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

130

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

タ
表
示

BS

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

ー

デ
130

HG SERIES

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator”のUser2では、“Operator”の［表示］が“許可”なので文字入力器は表示されますが、［入力］が“禁止”なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

130

パスワード
User3

1

本体ユニット

130

▲ ▼

2

3

4

5

6

7

8

9

0

BS

HG SERIES̲AHG SERIES

w

e

r

t

y

u

i
o p CLR
HG
SERIES

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

q

!?#

z

x

c

v

b

n

m

k

l CAN
ENT

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

C

G

D

H

I

M

N

← →
E
J

CLR

O

CAN

K

L

P

Q

R

S

U

V

W

X

Y

小文字

数字
記号

Z

SP

BS

T

HG SERIES̲

ENT
カナ

文字入力器

文字入力器
操作できない

F

B

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

9-45

2 文字入力器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に文字入力器を配置している場合

9-46

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

文字の入力方法
文字入力器でデバイス アドレスに文字コードを書き込むには、キーパッドまたは特殊スイッチを使用します。入力方法は、次のとおりです。

■ 文字入力器を押し、標準キーパッドから文字を入力する

プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブの［キーパッド］で［種類］から “ 標準 ” を選択した文字入力器を画面に配置します。

本体ユニットデバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）接続機器

HG

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)文字入力器を押す

標準キーパッドを表示する
デバイス アドレスの値を文字で表示（入力モード）HG̲HG SERIE̲

A

B

D

← →
E

BS

G

H

I

J

CLR

L

M

N

O

CAN

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

デバイス アドレスの値を文字で表示（入力モード）

C

F
K

数字

SP

小文字 記号ENTカナ

HG SERIES̲

B

C

D

BS

G

H

I

J

CLR

L

M

N

O

CAN

P

Q

U

V

R
W
SP

S
X

T
Y
数字

小文字 記号

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)D101： ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)

← →
E

F
K

Z

「HG SERIES」と文字を入力する文字の文字コードをデバイス アドレスに書き込む

HG SERIES̲A

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)D102： ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)ENT

D103： ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)カナ［ENT］を押す

D104： ʻSʼ (NULL) 5300(16進)標準キーパッドを閉じる
デバイス アドレスの値を文字で表示（表示モード）HG SERIES

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)D101： ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)D102： ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)D103： ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)D104： ʻSʼ (NULL) 5300(16進)

次の操作をしたときは、入力モードがキャンセルされ、文字入力器に現在のデバイス アドレスの値を文字コードとして表示します。文字を入力する場合は、再度文字入力器を押して選択し、入力モードにしてください。
•［CAN］を押した•［基本］タブの［ENT スイッチでフォーカスを移動する］チェックボックスがオフの場合、［ENT］を押してデバイス ア
ドレスに値を書き込んだ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-47

9

デ

ー

2.4

タ
表
示

2 文字入力器■ 文字入力器を押さずに、同じ画面上に設定しているキーパッドから直接文字を入力する

プロパティ ダイアログボックスの［基本］タブの［キーパッド］で［種類］を “ 編集中の画面 ” を選択して［常に入力状態とする］
チェックボックスをオンにした文字入力器とキーパッドを同じ画面に配置します。

本体ユニットデバイス アドレスの値を文字で表示（入力モード）接続機器

HG̲

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)接続機器入力された文字を表示（入力モード）HG SERIES̲

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)「HG SERIES」と文字を入力するデバイス アドレスの値を文字で表示（入力モード）HG SERIES̲

文字の文字コードをデバイス アドレスに書き込む

D100： ʻHʼ ʻGʼ 4847(16進)D101： ʻ ʼ ʻSʼ 2053(16進)D102： ʻEʼ ʻRʼ 4552(16進)D103： ʻ I ʼ ʻEʼ 4945(16進)［ENT］を押す■ 言語を切り替えて入力する

D104： ʻSʼ (NULL) 5300(16進)プロパティ ダイアログボックスの［表示］タブで［フォントをデバイス アドレスの値で切り替える］チェックボックスをオンにします。この設定は、テキスト グループ設定と組み合わせて使用すると便利です。
テキスト グループを切り替えると同時に、この設定でフォントとサブ画面を切り替え、テキスト グループと同じフォントで文字を入力できます。
テキスト マネージャーの［テキスト グループをデバイス アドレスの値で切り替える］にこの設定の［起動デバイス アドレス］と同じデバイス アドレスを指定します。

9-48

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

2.5

文字入力器の使用例● 漢字を入力する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
漢字入力用の標準キーパッド用サブ画面（画面番号：3008）を使用して、文字入力器に漢字を入力します。

設定手順

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［文字入力器］をクリックします。

9

2 編集画面上で、文字入力器を配置する位置をクリックします。

デー

3 配置した文字入力器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

タ
表示

4 ［基本］タブの［種類］で “ 標準（ひらがな）” を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-49

2 文字入力器

5 ［表示］タブをクリックし、［フォント］で “ 日本語 ” を選択し、［サイズ］で “16x16” を選択します。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
文字入力器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

7 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

8 ［フォント / 漢字辞書データ］タブをクリックし、［漢字入力モードを使用する］チェックボックスをオンにします。

9 ［OK］ボタンをクリックします。

9-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 文字入力器

10 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］のアイコンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。

プロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。

11 ［フォントおよび漢字辞書データをダウンロードする］チェックボックスをオンにします。

9

ー

デ
タ
表
示

12 ［通信設定］を確認し、［ダウンロード］ボタンをクリックします。
ここでは、本体ユニットに挿入した外部メモリへダウンロードするため、本体ユニットと通信するときと同じ設定を使用します。
［通信設定］を変更する場合は、［通信設定］ボタンをクリックし、［通信設定］ダイアログボックスを表示します。
［通信先］、［ポート］、［通信速度］を変更してください。詳細は、29-1 ページ「第 29 章 1 概要」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

13 確認メッセージで［はい］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示され、プロジェクトのダウンロードを開始します。
ダウンロードが完了すると、情報メッセージが表示されます。

14 情報メッセージで［OK］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスに戻ります。

15 ［ダウンロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
これで、文字入力器に漢字を入力する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-51

2 文字入力器

操作手順
文字入力器に「山田太郎」と漢字を入力する場合を例として説明します。

1 漢字入力用に設定した文字入力器を押します。
漢字入力用の標準キーパッド用サブ画面（画面番号：3008）が表示されます。

本体ユニット

接続機器

2 ［漢字］を押し、漢字入力モードに切り替えます。
＿← →あ か さ た な は ま や ら わ BS
い き し ち に ひ み ゆ り を CLR
う く す つ ぬ ふ む よ る ん CAN
え け せ て ね へ め、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

ENT

小゛゜ ↓

3 漢字の読みをひらがなで入力します。
最大文字数は 32 文字です。
例）「やまだ」を入力する場合は［や］、
［ま］、
［た］、
［小゛゜］の順に押します。

やまだ

← →

あ か さ た な は ま や ら わ BS
い き し ち 3に ひ み 2 ゆ 1 り を CLR
う く す つ ぬ ふ む よ る ん CAN
え け せ て ね へ め、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

9-52

アルファベット

数字
記号

小゛゜ ↓

4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ENT

2 文字入力器

4 ［SP］を押し、変換候補を表示します。
必要に応じて、［SP］、［↑］または［↓］を押し、変換候補を変更します。

やまだ
山田
あ か さ
山だ
き し
い
やまだ
ヤマダ
う く す
ヤマだ
え け せ

← →
た な は ま や ら わ BS
ち に ひ み ゆ り を CLR
つ ぬ ふ む よ る ん CANて ね へ め、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

ENT

小゛゜ ↓

5 ［ENT］を押し、入力した文字を確定します。
山田 ＿

← →

あ か さ た な は ま や ら わ BS
い き し ち に ひ み ゆ り を CLR

9

う く す つ ぬ ふ む よ る ん CAN、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

デ

ー

え け せ て ね へ め

タ
表
示

ENT

小゛゜ ↓

入力桁数あるいは表示桁数を超える文字は削除されます。

6 手順 2 ～ 5 を繰り返し、すべての文字を入力します。
山田 たろう太郎
あ か さ た
足ろう
し ち
い き
たろう
タロウ
す つ
う く
ﾀﾛｳ
え け せ て← →な は ま や ら わ BSに ひ み ゆ り を CLR
ぬ ふ む よ る ん CAN
ね へ め

、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

ENT

小゛゜ ↓

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-53

2 文字入力器

7 ［ENT］を押し、文字入力器に入力します。
入力した文字の Shift_JIS コードがデバイス アドレスに書き込まれます。

山田太郎＿

← →

あ か さ た な は ま や ら わ BS
い き し ち に ひ み ゆ り を CLR
う く す つ ぬ ふ む よ る ん CAN
え け せ て ね へ め、 れ

お こ そ と の ほ も

。 ろ

SP

ー ↑

漢字

アルファベット

数字
記号

小゛゜ ↓

これで、文字入力器に漢字を入力する操作は完了です。
シミュレーターでは、文字入力器での漢字入力はできません。

9-54

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ENT

2 文字入力器

2.6

文字列データの格納方法について入力した文字は、［文字列データの格納方法］の設定にしたがって、上位バイトと下位バイトを格納します。［文字列データの格納方法］は［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで設定します。
詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
例 1）書込デバイス アドレスが “LDR100”、入力した文字が “ABCDE” の場合［文字列データの格納方法］で•“ 上位バイトから ” を選択した場合
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100‘A’ = 41（16 進）‘B’ = 42（16 進）

LDR 101‘C’ = 43（16 進）‘D’ = 44（16 進）

LDR 102‘E’ = 45（16 進）

0
終端文字NULL［文字列データの格納方法］で•“ 下位バイトから ” を選択した場合
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100‘B’ = 42（16 進）‘A’ = 41（16 進）

LDR 101‘D’ = 44（16 進）‘C’ = 43（16 進）

LDR 1020‘E’ = 45（16 進）

終端文字NULL

9

例 2）書込デバイス アドレスが “LDR100”、入力した文字が “ 完了 ” の場合［文字列データの格納方法］で•“ 上位バイトから ” を選択した場合

デ

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100

8A（16 進）

AE（16 進）

‘完’

LDR 101

97（16 進）

B9（16 進）

‘了’

LDR 102

ーデバイス アドレス

タ
表示

0
終端文字 NULL［文字列データの格納方法］で•“ 下位バイトから ” を選択した場合
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR 100

AE（16 進）

8A（16 進）

‘完’

LDR 101

B9（16 進）

97（16 進）

‘了’

LDR 1020
終端文字 NULL

文字列を扱うときは、終端文字 NULL を文字列の終わりとし、デバイスに 0 を書き込みます。

2.7

高度な使い方● システム エリアを使用する•［ENT］を押して文字の入力を完了すると、システム エリア 2 の文字入力設定完了ビット（アドレス番号 +3 のビット 5）に 1 を
書き込みます。
•［CAN］を押すと入力モードがキャンセルされ、システム エリア 2 の文字入力設定中止ビット（アドレス番号 +3 のビット 6）に1 を書き込みます。ただし、［ENT］を押して文字の入力を完了する前に、サブ画面のタイトルバーの （閉じる）ボタンを押してキーパッドを閉じたり、他の文字入力器を押して選択したりすると、入力モードはキャンセルされますが、システム エリア 2の文字入力設定中止ビット（アドレス番号 +3 のビット 5）に 1 を書き込みません。
• システム エリア 2 の文字入力設定完了ビットおよび文字入力設定中止ビットをクリアするには、システム エリア 1 の文字入力設
定ビットクリア（アドレス番号 +1 のビット 11）に 1 を書き込みます。入力モードで文字入力器のキーパッドを押したときにこれらのビットを自動的にクリアするには、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［システム エリア
内のキーパッドビットを自動的にクリアする］チェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-55

3 図形表示器

3

図形表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

図形表示器でできること
図形を表示します。デバイス アドレスの値によって表示する図形を切り替えたり、移動したり、拡大縮小したりできます。
• デバイス アドレスの値で図形を切り替えて表示する

接続機器

本体ユニット

bit3 bit0

D0=

bit15

D0

0100

Pic2

bit3 bit0

D0=

0001

bit3 bit0

D0=

0010

bit3 bit0

D0=

9-56

bit3 bit00100

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

Pic1

Pic0

3 図形表示器• 一定の間隔で図形を切り替えて表示する

本体ユニット
図形一覧
Pic0

Pic1
5×100 ミリ秒
Pic2

5×100 ミリ秒

9

デー

5×100 ミリ秒タ
表示

• デバイス アドレスの値で図形の位置を移動する

接続機器

X 座標 D100=
Y 座標 D101=00

X 座標 D100=
Y 座標 D101=

300
250

X 座標 D100=
Y 座標 D101=

600
500

本体ユニットX 座標 0、Y 座標 0 の位置に図形を表示

X 座標 300、Y 座標 250 の位置に図形を移動

X 座標 600、Y 座標 500 の位置に図形を移動

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-57

3 図形表示器• デバイス アドレスの値で図形のサイズを拡大または縮小して表示する

接続機器

幅 D100=
高さ D101=360240

幅 D100=
高さ D101=

720
480

本体ユニット

幅 360、高さ 240 に図形を拡大

幅 720、高さ 480 に図形を拡大

幅 D100=
高さ D101=

幅 180、高さ 120 に
図形を縮小

180
120

切り替える図形のサイズが異なる場合、および［図形伸縮する］チェックボックスをオフにした場合は、すべての図形が Pic0と同じサイズで表示されます。
• デバイス アドレスの値で図形を回転して表示する
最小値 0 のとき回転の開始角度が 0°、最大値 100 のとき回転の終了角度が 90°
図形の中心から X 座標 0、Y 座標 500 の位置を回転の支点とした場合

接続機器

D100=

0

D100=

50

D100=

100

本体ユニット
回転しないときと同じ位置に図形を表示

45°回転した位置に図形を表示

90°回転した位置に
図形を表示

9-58

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器

3.2

図形表示器の設定手順
図形表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［図形表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、図形表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置した図形表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［動作条件］タブ、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、図形表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-59

3 図形表示器

3.3

図形表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 切替方式

表示する図形を切り替える方式を次の中から選択します。図形は、［形状］タブの［設定一覧］で登録します。
ビット位置指定： デバイス アドレスの各ビットの状態に応じて表示する図形を切り替えます。
例） “ ビット位置指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各ビットに次の図形を割り当てた場合
bit15

bit3 bit0

起動デバイス アドレス D0

図形

Pic2

Pic1

Pic0

ビットの状態に応じて、表示する図形を切り替えます。
複数のビットが 1 の場合は、最も下位のビットの図形を表示します。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0001

0010

0100

Pic 0

Pic 1

Pic 2

bit0 の図形を表示

bit1 の図形を表示

bit2 の
図形を表示

1000

1110

1100

Pic 1

Pic 2

bit1 の図形を表示

bit2 の図形を表示

表示する図形動作

図形なし

デバイス アドレスのビットがすべて 0 や図形を設定していないビット
が 1 の場合は、図形を表示しません。

9-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器

番号指定：

デバイス アドレスの値に応じて表示する図形を切り替えます。
例） “ 番号指定 ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各値に次の図形を割り当てた場合

0

1

2

Pic0

Pic1

Pic2

起動デバイス アドレス D0 の値
図形

デバイス アドレスの値に応じて、表示する図形を切り替えます。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0

1

2

Pic 0

Pic 1

Pic 2

3

表示する図形動作 0 の図形を表示 1 の図形を表示 2 の図形を表示

図形なし

デバイス アドレスの値が図形を設定していない図形の番号だった場合は、図形を表示しません。

起動デバイス アドレス： 図形を切り替える条件となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［ビット位置指定］または［番号指定］を選択した場合のみ設定できます。
切り替える図形のサイズが異なる場合、および［図形伸縮する］チェックボックスをオフにした場合は、すべての図形
が Pic0 と同じサイズで表示されます。

デ

一定の間隔で設定一覧の図形番号順に表示する図形を切り替えます。
例） “ 定周期 ” を選択し、設定一覧に次の図形を割り当てた場合

ー

定周期：

タ
表
示

図形
設定一覧の番号

Pic0

Pic1

Pic2

一定の間隔で設定一覧の図形番号順に表示する図形を切り替えます。
一定の間隔

一定の間隔

一定の間隔

周期 5×100 ミリ秒

5×100 ミリ秒

5×100 ミリ秒

Pic 0

Pic 1

Pic 2

bit0 の図形を表示

bit1 の図形を表示

bit2 の図形を表示

表示する図形

動作［繰り返し］チェックボックスがオフの場合は、設定一覧の切り替えを停止します。

周期：

図形を切り替える周期を 2 ～ 600（100 ミリ秒単位）で指定します。
［定周期］を選択した場合のみ設定できます。

繰り返し：

設定一覧の末尾まで図形を表示すると、リストの先頭から図形の表示を繰り返す場合は、
このチェックボックスをオンにします。
［定周期］を選択した場合のみ設定できます。

［定周期］を選択した場合、周期が本体ユニットの画面のスキャン時間より短いと、図形が表示されない場合があります。
本体ユニットのスキャン時間の最大値は、HMI 特殊データレジスタ LSD4 の値で確認できます。35-13 ページ「第 35 章
HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-61

3 図形表示器■ 点滅表示する

表示した図形を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。図形は表示と非表示を繰り返します。

■ 図形を移動する *1

デバイス アドレスの値で図形の座標を指定し、図形を移動して表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

X 座標： 図形の X 座標となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デ

バイス アドレスを設定する」を参照してください。
Y 座標： 図形の Y 座標となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デ

バイス アドレスを設定する」を参照してください。
例） X 座標のデバイス アドレスが D100、Y 座標のデバイス アドレスが D101 の場合
D100 および D101 の値に合わせて図形が移動します。
X 座標のデバイス アドレス D100 の値

0

300

600

Y 座標のデバイス アドレス D101 の値

0

250

500

0

0

600

300

250

表示する図形の位置

500■ 図形を伸縮する *1

デバイス アドレスの値で図形のサイズを指定し、図形を拡大または縮小して表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
幅：

図形の幅となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デ

バイス アドレスを設定する」を参照してください。
高さ：

図形の高さとなるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
バイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） 幅のデバイス アドレスが D100、高さのデバイス アドレスが D101 の場合
D100 および D101 の値に合わせて図形のサイズを拡大または縮小して表示します。
幅のデバイス アドレス D100 の値

180

360

720

高さのデバイス アドレス D101 の値

120

240

480

180
120
表示する図形のサイズ

360

720

240
480

［図形を伸縮する］チェックボックスをオンにすると、前面レイヤーを設定できません。

*1

9-62

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デ

3 図形表示器■ 図形を回転する

図形を回転して表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［編集］ボタン：

図形を回転して表示するための詳細を設定します。
このボタンをクリックすると、［図形を回転する］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、9-64 ページ「［図形を回転する］ダイアログボックス」を参照してください。

図形が NMF（NV メタファイル）の場合は、前面レイヤーでのみ有効です。

切り替える図形のサイズが異なる場合、および［図形伸縮する］チェックボックスをオフにした場合は、すべての図形が Pic0と同じサイズで表示されます。
図形を移動や伸縮する場合は、図形が画面の表示領域外に移動または拡大しないように、デバイス アドレスの値を設定してください。

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-63

3 図形表示器［図形を回転する］ダイアログボックス
図形を回転して表示するための詳細を設定します。

図形の中心

X

最小値
回転の開始角度

Y

回転角度

最大値
回転の終了角度

中心点（X 座標 , Y 座標）
回転の支点■ 読出デバイス アドレス

図形の回転角度となる値の読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ データ タイプ

図形の回転で使用するデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ カスタム設定を使用する

読出デバイス アドレスから読み出す値の範囲、回転角度の範囲、回転の支点となる中心点の座標を設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスがオフの場合は、最小値は 0、最大値は［値の範囲］の［最大値］で指定した固定値、回転する角度の範囲
は 0 ～ 360° として図形を回転します。

9-64

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器■ 値の範囲読出デバイス アドレスから読み出す値の範囲を固定値またはデバイス アドレスの値で設定します。読み出した値を指定した角度の範囲に換算して、図形を回転します。［カスタム設定を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［カスタム設
定を使用する］チェックボックスがオフの場合は、［最大値］のみ固定値で指定できます。
データの種類を選択します。
固定値：

読出デバイス アドレスから読み出す値の範囲を定数で指定します。

デバイス アドレス：

読出デバイス アドレスから読み出す値の範囲をワード デバイスの値で指定します。

角度の範囲に対応する値の範囲を指定します。
最小値、最大値：

最小値と最大値を指定します。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる最小値および最大値は、［データ タイプ］で選択したデータ タイプ
によって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。 をクリックすると、
タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

5.1 デバイス ア

最小値が最大値よりも大きい場合は、図形を回転しません。

■ 角度の範囲

回転する角度の範囲を固定値またはデバイス アドレスの値で設定します。［カスタム設定を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

デ

固定値：

回転する角度の範囲を定数で指定します。

デバイス アドレス：

回転する角度の範囲をワード デバイスの値で指定します。

ー

データの種類を選択します。

タ表示

回転する角度の範囲を指定します。
開始、終了：

9

回転の開始角度（-360° ～ 360°）と終了角度（-360° ～ 360°）を指定します。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる開始角度および終了角度は、［データ タイプ］で選択したデータ タ
イプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。 をクリックすると、
タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

5.1 デバイス ア

回転する方向は、次のとおりです。
開始角度 < 終了角度：時計回り
開始角度 > 終了角度：反時計回り

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-65

3 図形表示器■ 中心点

回転の支点となる中心点の座標を固定値またはデバイス アドレスの値で設定します。［カスタム設定を使用する］チェックボック
スがオンの場合のみ設定できます。
データの種類を選択します。
回転の支点となる中心点の座標を定数で指定します。

固定値：［図形から指定する］ボタン： このボタンをクリックすると、［図形から指定する］ダイアログボックスが表示されます。実際に回転させる図形のプレビューを使用して、中心点の座標を指定できます。詳細は、9-67 ページ「［図形から指定する］ダイアロ
グボックス」を参照してください。“ 固定値 ” を選択した場合のみ有効になります。
デバイス アドレス：

回転の支点となる中心点の座標をワード デバイスの値で指定します。

回転の支点となる中心点の座標を指定します。図形の中心を原点として、相対座標になります。
X、Y：

X 座標（-32768 ～ 32767）、Y 座標（-32768 ～ 32767）を指定します。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる座標は、［データ タイプ］で選択したデータ タイプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。 をクリックすると、
タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

5.1 デバイス ア• 画面の表示領域外の座標も回転の支点として指定できます。
• 図形のサイズが幅、高さとも奇数の場合は、図形の中心が原点になります。
幅が偶数の場合は図形の中心の左側、高さが偶数の場合は図形の中心の上側が原点になります。

図形の中心
が原点

幅： 奇数
高さ： 奇数図形の中心の左側が原点幅： 偶数
高さ： 奇数図形の中心の上側が原点

幅： 奇数
高さ： 偶数図形の中心の左上側が原点

幅： 偶数
高さ： 偶数例） 読出デバイス アドレスが D100、最小値が 0、最大値が 100、回転の開始角度が 0°、終了角度が 90°、中心点の X 座標が 0、Y 座標が 500 の場合
D100 の値に合わせて図形が次のように回転します。
読出デバイス アドレス D100 の値

0

50

0（0˚）

100

0（0˚）

0（0˚）

表示する図形の位置

100

（90˚）

100

（90˚）

100

（90˚）

( 0, 500)• 回転したあとに図形を切り替えた場合は、同じ設定で回転した状態で切り替え後の図形も表示されます。
• サブ画面で回転表示させる場合、サブ画面をはみ出す部分は表示されません。
• 角度や支点を変更することで描画位置が変わる場合、ベース画面やサブ画面では下に重ねて配置されていた部品は欠けて表示されます。前面レイヤーでは部品は欠けずに表示されます。

9-66

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器［図形から指定する］ダイアログボックス

中心点

座標

回転の支点となる中心点を指定するには、次の操作を行います。座標には、図形の中心を原点として、中心点の X 座標、Y 座標が表示されます。
• 表示された図形上でダブルクリックする• 中心点を示すマークを選択してドラッグ、またはカーソル キーで移動する

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-67

3 図形表示器●［形状］タブ（Pic 番号 - ファイル名）■ 設定一覧

図形表示器で表示する図形を登録します。

（Pic 番号 - ファイル名）：

表示する図形を登録します。
セルをダブルクリックすると、ピクチャ マネージャーが表示され、登録する図形を選択できます。図形の番号（Pic 番号）と登録した図形のファイル名が表示されます。

［削除］ボタン：

リストから登録した図形を削除します。

［上へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

図形を切り替えると図形が重なって表示される場合は、部品を前面レイヤーに配置してください。

■ イメージ［設定一覧］で選択した Pic 番号の図形を表示します。

■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面
部品

9-68

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器■ サイズ
部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：2 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 2 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

部品

9

デ

ー

幅、高さ：

タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-69

3 図形表示器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件が成立している間は図形表示器が有効になり、不成立の間は無効になります。無効時の動作を［条件不成立中］で “ 図形を更新しない ” または “ 図形を表示しない ” から選択します。

例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0”、［条件不成立中］が “ 図形を表示しない ” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので図形表示器は図形を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し図形表示器は図形を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0： 0図形
表示しない

LM0： 1

図形
表示する■ 条件種別図形表示器を有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に図形表示器を有効にします。

データ

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

表示

9-70

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器

ON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、図形表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 図形を更新しない ” を選択した場合

データ
デバイス
アドレスの値

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

更新しない

更新する

更新しない

更新する

更新する

更新する

更新しない

1
0

表示

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、図形表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 図形を更新しない ” を選択した場合

データ
デバイス
アドレスの値

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

更新する

更新しない

更新する

更新しない

更新しない

更新しない

更新する

1
0

表示

条件が成立しているとき、図形表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 図形を更新しない ” を選択した場合

データ

タ
表
示

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

Pic1

Pic2

Pic0

更新しない

更新する

更新しない

更新する

更新する

更新する

更新しない

成立

条件
不成立

表示

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 条件不成立中条件が不成立のときの部品の動作を選択します。
図形を更新しない：

最後に更新した図形をそのまま表示します。図形は変化しません。

図形を表示しない：

図形を表示しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デー

条件成立中：

99-71

3 図形表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-72

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9ーデ■（設定一覧）タ
表示

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-73

3 図形表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

図形表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

9-74

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

3 図形表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
タ
表
示

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に図形表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-75

3 図形表示器

3.4

図形表示器の使用例● 図形を回転して表示する
デバイス アドレスの値で図形を回転して表示します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［図形表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、図形表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置した図形表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

4 ［形状］タブをクリックします。

9-76

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器

5 ［設定一覧］で表示する図形を登録します。
“pic0- 未登録 ” をダブルクリックします。
ピクチャ マネージャーが表示されます。

9

デ

ー

6 ［インポート］ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

タ
表示

7 画像ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
ピクチャ マネージャーに図形が登録されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-77

3 図形表示器

8 図形を選択し、［選択］ボタンをクリックします。
設定一覧の図形が登録されます。

9 手順 5 ～ 8 を繰り返し、切り替える図形をすべて登録します。

9-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 図形表示器

10 ［基本］タブをクリックします。

911 ［図形を回転する］チェックボックスをオンにし、［編集］ボタンをクリックします。

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-79

3 図形表示器

12 ［読出デバイス アドレス］で図形を回転して表示するための値の読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

13 ［データ タイプ］で値のデータの型を選択します。
図形の回転表示で使用するデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

14 ［値の範囲］の［最大値］で読出デバイス アドレスから読み出す値の最大値を指定します。
最小値を 0、回転する角度の範囲を 0 ～ 360° として図形を回転します。

15 ［OK］ボタンをクリックします。
［図形を回転する］ダイアログボックスを閉じます。

16 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックます。
図形表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで図形表示器を回転して表示する設定は完了です。

9-80

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

4 ビデオ表示器

4

ビデオ表示器
この機能は、ビデオインターフェイスを搭載している機種のみ対応しています。

FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

ビデオ表示器でできること• 動画ファイルを再生する

本体ユニット

SD メモリカード
再生

再生

停止

前へ

次へ

動画ファイル（AVI 形式）*1（MP4 形式）*2

HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

動画ファイルリスト（MOVIE.LST）• ビデオカメラの映像を本体ユニットに表示し、マイクロフォンの音声 *3 を接続したスピーカーから出力する

9

本体ユニットデ

ビデオカメラ

ー

映像

タ
表
示

音声 *3
再生

停止

前へ

次へ

マイクロフォン
HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G• 2 系統のビデオカメラの映像を本体ユニットに表示する *1

本体ユニット
ビデオカメラ映像
チャンネル 1
再生

停止

前へ

次へ

再生

CH1

停止

前へ

次へ

CH2

映像
チャンネル 2
HG5G-V HG4G-V HG3G-V

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ
録音機能は HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-81

4 ビデオ表示器• ビデオ表示器の複数使用については、次のとおりです。
- HG5G/4G/3G-V 形
1 画面に配置できるビデオ表示器は最大 2 つ、重ね合わせを含めビデオ表示器を 3 つ以上配置できません。
ビデオ入力からの映像は、2 つのビデオ表示器で同時に表示できますが、動画ファイルは同時に再生できません。ただし、ビデオ表示器で動画ファイルを再生中でも、ビデオ入力からの映像は他のビデオ表示器で表示できます。
- HG4G/3G 形
1 画面に配置できるビデオ表示器は 1 つです。重ね合わせを含め画面に 2 つ以上表示された場合は、先に表示されていたビデオ表示器のみが動作します。
例）ビデオ表示器を配置しているベース画面からビデオ表示器を配置しているサブ画面を呼び出した場合は、ベー
ス画面のビデオ表示器のみ動作します。

本体ユニット

ベース画面のビデオ表示器

再生

動作する

再生

停止

前へ

停止

前へ

次へ

サブ画面の
ビデオ表示器

動作しない

次へ

HG4G HG3G• ビデオ表示器の一部が画面の表示領域外にある場合、ビデオ表示器は何も表示しません。また、サブ画面にあるビデオ表示器を画面の表示領域外に移動した場合、動画の再生またはビデオの表示を中止します。
• ビデオ表示器のサイズによっては、表示される映像が小さくなる場合があります。
• 再生する動画ファイルのフレームサイズがビデオ表示器のサイズの 1/2 以下だった場合、再生できません。
• ビデオ入力の映像はビデオ表示器が次のサイズより小さい場合、表示されません。
入力信号

HG5G/4G/3G-V形

HG4G/3G形

NTSC

368ｘ240ドット

90ｘ60ドットPAL

368ｘ288ドット

90ｘ72ドット• イベント録画機能でイベント発生後の記録中や特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドで録画中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、動画ファイルの再生を実行できません。イベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値が 1 になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
• ビデオ表示器は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドで操作できます。
• 音量の調整とミュート（消音）は、［サウンド設定］ダイアログボックスで設定します。詳細は、22-8 ページ「第 22章 音量を調整する」と 22-8 ページ「第 22 章 ミュート」を参照してください。

9-82

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ビデオ表示器

4.2

ビデオ表示器の設定手順
ビデオ表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［ビデオ表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、ビデオ表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したビデオ表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、ビデオ表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-83

4 ビデオ表示器

4.3

ビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作

ビデオ表示器で実行する内容を次の中から選択します。
ビデオ入力からの映像を表示する： ビデオインターフェイスから入力される映像を表示、およびオーディオインターフェイスから入力される音声 *1 を出力します。
（チャンネル）*2：ビデオインターフェイスから入力される映像のうち、表示するチャンネルを“ チャンネル 1” または “ チャンネル 2” から選択します。
動画ファイルまたは録画したファイルをファイル選択画面から選択して再生する：
ファイル選択画面で動画ファイルを選択して再生します。詳細は、9-92 ページ「4.4ル選択画面」を参照してください。
動画ファイル リストを再生する：

ファイ

動画ファイル リストの ID 番号順に動画ファイルを再生します。
動画ファイル リストとは、マルチメディア機能設定で登録した動画ファイルのリストです。
詳細は、23-1 ページ「第 23 章 マルチメディア機能」を参照してください。
デフォルト ID： 再生ボタンを押すと再生する動画ファイルの ID 番号（1 ～ 64）を指定します。
を クリックすると、［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスが表示されます。動画ファイル リストから ID 番号を選択します。

*1
*2

9-84

録音機能は HG4G/3G 形のみ
HG5G/4G/3G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ビデオ表示器

指定した動画ファイルを再生する： リストの ID 番号順に動画ファイルを再生します。
動画ファイル リストからこのビデオ表示器で再生するファイルと順番を指定し、再生する
ファイルのリストを作成します。
“ 指定した動画ファイルを再生する ” を選択した場合のみ設定できます。
動画ファイル リストの ID（1 ～ 64）が表示されます。

ID：

ファイル パス： 動画ファイルのファイル パスが表示されます。
［追加］ボタン： リストに動画ファイル（1 ～ 8 個）を追加します。
このボタンをクリックすると、動画ファイル リストが表示されます。動画
ファイル リストでファイルを指定します。
［削除］ボタン： リストからファイルを削除します。
リストのファイルを選択し、このボタンをクリックします。動画ファイルをプレイリストから削除しても、動画ファイル リストからは削除されません。
［上へ］ボタン： 選択しているファイルがリストの上方向へシフトします。
［下へ］ボタン： 選択しているファイルがリストの下方向へシフトします。

■ 表示と再生ビデオ表示器の表示や再生方法を設定します。
本体ユニットの画面全体を映像および動画ファイルの表示領域とします。
デフォルトを全画面表示にする：

ビデオ表示器が表示される際、はじめに全画面表示で表示や再生を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。

デバイス アドレスの値で切り替える： デバイス アドレスの値によって全画面表示するかしないを切り替える場合は、このチェックボックスをオンにし、ビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの値を 0 から 1 にすると全画面表示になり、1 から0 にすると全画面表示を終了します。
全画面表示は、特殊スイッチ（［元のサイズに戻す］）で終了できます。特殊スイッチで全画面表示を終了した場合、［デ
バイス アドレスの値で切り替える］チェックボックスで設定したデバイス アドレスの値は 1 のままです。
音声なし：

音声を出力しない場合や動画ファイルを音声なしで再生する場合は、このチェックボックスをオンにします。

繰り返し：

動画ファイルを繰り返し再生する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［動作］で［動画ファイルまたは録画したファイルをファイル選択画面から選択して再生する］、［動画ファイル リストを再生する］、［指定した動画ファイルを再生する］を選択した場合のみ設定できます。

自動再生する：

ビデオ表示器が画面に表示されたときに、自動的に動画ファイルを再生する場合は、このチェックボックスをオンにします。ただし、イベント録画機能でイベント発生後の記録中や特殊スイッチ、マルチスイッチ、マル
チコマンドで録画中および記録したデータを外部メモリへ保存中にビデオ表示器が画面に表示された場合は自動再生しません。
［動作］で “ ビデオ入力からの映像を表示する ” を選択した場合は、常に自動再生になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-85

9

デ

ー

全画面表示：タ表示

4 ビデオ表示器●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

プレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

9-86

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ビデオ表示器■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

スイッチ

再生

グループ化されている特殊スイッチがある場合のみ、［スイッチ］を設定できます。

■ 表示位置部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

9

デ

ー

X、Y：

タ
表
示

X
（0, 0）
Y

画面
表示部
スイッチ

スイッチとグループ化されている場合は、表示部の左上の座標が表示位置になります。

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

表示部
スイッチ

グループ化されている部品を 1 つの部品とした場合のサイズになります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-87

4 ビデオ表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-88

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ビデオ表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-89

タ
表
示

4 ビデオ表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

表示

再生

折れ線グラフおよび棒グラフ

ビデオ表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

再生

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでビデオ表示器は表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

130

パスワード
User3

再生

本体ユニット

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

BS

p CLR
l CAN
ENT

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

再生

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

9-90

全画面

元に戻す

繰返 ON

繰返 OFF

前へ

早戻し

早送り

次へ

一時停止

停止

再生

ビデオ表示器

ビデオ表示器
操作できない

130

▲ ▼

1

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

4 ビデオ表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
タ
表
示
■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にビデオ表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-91

4 ビデオ表示器

4.4

ファイル選択画面
ファイル選択画面とは、ビデオ表示器で再生する動画ファイルや録画したファイルを選択する画面です。
ビデオ表示器の［動作］で［動画ファイルまたは録画したファイルをファイル選択画面から選択して再生する］を選択した場合、ファイル選択画面で動画ファイルを選択して再生できます。
［動作］はビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

● ファイル選択画面の構成
タイトルバー

移動ボタン（ドライブ）（フォルダー）

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD\20110313
ファイル名
120000.avi（ファイルリスト）

×
ページ数：1

サイズ
512,000,000

121500.avi

512,000,000

123000.avi

512,000,000

124500.avi

512,000,000
512,000,000

130000.avi（ファイル名）（更新日時）

閉じるボタン上のフォルダ

123000.avi

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

▼

上の
ページ

下の
ページ

選択

■ タイトルバー
タイトル、（移動）ボタンおよび（移動）ボタン：（閉じる）ボタンが表示されます。

ファイル選択画面を移動します。

（閉じる）ボタン： ファイル選択画面を閉じます。

■（ドライブ）選択したドライブが表示されます。SD Card と表示されます。

■（フォルダー）

現在選択しているフォルダーのフォルダー パスが表示されます。
• フォルダー パスが 36 文字を超えている場合は、35 文字まで表示されます。
• ファイル選択画面を開くと、外部メモリ フォルダーの「RECORD」フォルダーが表示されます。
「RECORD」フォルダーが存在しない場合は、外部メモリ フォルダーが表示されます。

■ ページ数

ファイルリストの現在のページ数が表示されます。

■［上のフォルダー］ボタン

1 つ上の階層のフォルダーに移動します。

9-92

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ビデオ表示器■（ファイルリスト）
ファイル名：

現在選択しているフォルダーのファイルおよびフォルダーが一覧表示されます。

サイズ：

ファイルの場合は、ファイルサイズ（バイト）が表示されます。
フォルダーの場合は、［フォルダー］と表示されます。
ファイル名は英数字のみとしてください。

本体ユニット で再生できる動画ファイルのフォーマットは、次のとおりです。
HG5G/4G/3G-V 形： AVI ファイル（.avi）
HG4G/3G 形：

MP4 ファイル（.mp4）

詳細は、2-37 ページ「第 2 章

1.6 扱える動画ファイル」を参照してください。

■（ファイル名）

選択したファイルのファイル名が表示されます。ファイル名の最大文字数は半角で 128 文字です。

■（更新日時）選択したファイルの更新日時が表示されます。

■［更新］ボタン

ファイルリストが最新の状態に更新されます。

■［▲］ボタン

9

フォーカスを 1 つ上に移動します。

デ■［▼］ボタンーフォーカスを 1 つ下に移動します。

タ表示■［上のページ］ボタン

1 つ上のページに移動します。

■［下のページ］ボタン

1 つ下のページに移動します。

■［選択］ボタン

フォーカスのあるファイルまたはフォルダーを選択します。
フォルダーを選択した場合は、フォルダーが表示され、内容が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-93

4 ビデオ表示器● 動画ファイルを選択する
ベース画面上にファイル選択画面が表示され、メモリカードの動画ファイルを選択します。

1 “動画ファイル選択画面を開く” を設定した画面切替スイッチまたはマルチスイッチを押すか、画面切替コマンドまたはマルチコマンドを実行します。

ファイル選択画面が表示されます。

2 再生する動画ファイルを選択します。
例） 外部メモリ フォルダーが「HGDATA01」で、「RECORD」フォルダーの「20110313」フォルダーにある動画ファイル「123000.avi」
を選択する場合①［▼］を押して「HGDATA01」を選択し、［選択］を押します。
「HGDATA01」フォルダーの内容が表示されます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card

ページ数：1

ファイル名

サイズ

HGDATA00

フォルダ

HGDATA01

フォルダ

HGDATA02

フォルダ

上の
フォルダ

0
0
0

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

選択

1

2

②［▼］を押して「RECORD」を選択し、［選択］を押します。
「RECORD」フォルダーの内容が表示されます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01

ページ数：1

ファイル名

サイズ

MOVIE

フォルダ

NVDATA

フォルダ

RECORD

フォルダ

SOUND

フォルダ

上の
フォルダ

play.lst

3

ABC.mp4

300,000

DEF.mp4

7,654,321000

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

9-94

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル選択2

4 ビデオ表示器③［▼］を押して「20110313」を選択し、［選択］を押します。
「20110313」フォルダーの内容が表示されます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD

ページ数：1

ファイル名

サイズ

20110312

フォルダ

20110313

フォルダ

20110314

フォルダ

20110315

フォルダ

上の
フォルダ

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

選択

1

2

④［▼］を押して「123000.avi」を選択し、［選択］を押します。

動画ファイルが選択され、ファイル選択画面を閉じます。
再生キーを設定した特殊スイッチまたはマルチスイッチを押すか、マルチコマンドを実行すると、動画ファイルを再生します。

ファイル名120000.avi

デ×
ページ数：1

ーファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD\20110313

上の
フォルダ

タ
表
示

サイズ
512,000,000

121500.avi

512,000,000

123000.avi

512,000,000

124500.avi

512,000,000
512,000,000

130000.avi

123000.avi

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

選択

2

9-95

5 メッセージ表示器

5

メッセージ表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

5.1

メッセージ表示器でできること
あらかじめ登録したメッセージを常に表示したり、ワードデバイスの値を文字コードとして読み出して文字を表示したりします。
メッセージ表示器では、次のようなことができます。
• メッセージを表示する

本体ユニット

目標達成• デバイス アドレスの値に応じた文字を表示する

本体ユニット
接続機器
D100： ʻ1ʼ ʻ2ʼ 3132(16進)メッセージ内容

D101： ʻ3ʼ ʻ4ʼ 3334(16進)D102： ʻ千ʼ

目標

目標 1234 千

常に表示する文字

90E7(16進)

D100： ʻ5ʼ ʻ6ʼ 3536(16進)デバイス アドレスの値に応じて表示する文字

目標 5678 万

D101： ʻ7ʼ ʻ8ʼ 3738(16進)D102： ʻ万ʼ

969C(16進)

D100：(NULL) ʻ1ʼ 0031(16進)目標

D101： ʻ2ʼ ʻ3ʼ 3233(16進)D102： ʻ千ʼ

9-96

90E7(16進)D100

ʻ1ʼ ʻ2ʼ 3132(16進)ʻ5ʼ ʻ6ʼ 3536(16進)(NULL) ʻ1ʼ 0031(16進)読出デバイス D101
アドレスの値D102

ʻ3ʼ ʻ4ʼ 3334(16進)ʻ7ʼ ʻ8ʼ 3738(16進)ʻ2ʼ ʻ3ʼ 3233(16進)

ʻ千ʼ

ʻ万ʼ

969C(16進)ʻ千ʼ

表示

目標 1234 千

目標 5678 万目標

動作

常に表示する文字とデバイス アドレ
スの値に応じて表示する文字を表示
する

常に表示する文字とデバイス アドレ
スの値に応じて表示する文字を表示
する

90E7(16進)WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

90E7(16進)

常に表示する文字のみ表示する
読出デバイス アドレスの先頭アドレ
ス番号の上位バイトが 00（NULL）の場
合、
表示しない

5 メッセージ表示器• メッセージをスクロール表示する

本体ユニット
メッセージ内容

ライン A：1234 千台 ライン B：5678 千台

ライン A

A：1234 千台

台

ライン B

9

ー

デ
8 千台

タ
表
示

• デバイス アドレスの値に応じてメッセージやプレートの色を切り替えて表示する

本体ユニット
接続機器
上位バイト 下位バイト

上位バイト 下位バイト

HG SERIES

D0：0 x F 7 0 x 0 0

D0：0xF7 0x00
プレート色 文字色

上位バイト 下位バイト
上位バイト 下位バイト

HG SERIES

D0：0 x F 7 0 x 9 0

D0：0xF7 0x90
プレート色 文字色

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-97

5 メッセージ表示器

5.2

メッセージ表示器の設定手順
メッセージ表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［メッセージ表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、メッセージ表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したメッセージ表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［動作条件］、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、メッセージ表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

9-98

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器

メッセージ表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

9

デ

■ 部品名

ー

5.3

タ
表
示

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト ID

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
テキスト マネージャーに登録したテキストでワードデバイスの値を文字コードとして読み出し、文字として表示する場
合、［テキスト ID］の［テキスト］でデバイス アドレスの値を文字として表示する位置に「\@」（1 ～ 8 個）を入力します。［データ］で設定したチャンネルが「¥@」の先頭から順に割り当てられます。読出デバイス アドレスの先頭から順にデバイス アドレスの値に応じて文字を表示します。
ただし、次の場合は「\@」がデバイス アドレスの値に応じて表示する文字として扱われず、そのまま表示されます。
• テキスト マネージャーで設定した［テキスト ID］の［フォント］が “Windows” の場合•［テキスト ID］の［テキスト］に設定された「\@」の数がデバイス アドレスを設定したチャンネル数より多い場合（チャンネルの数だけは、先頭から順にデバイス アドレスの値に応じた文字コードの文字を表示します。）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-99

5 メッセージ表示器■ メッセージ

表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 610 文字です。改行して複数行のメッセージを入力できます。デバイス アドレスの値に応じて表示する文字を設定する場合は、ワードデバイスの値を文字コードとして読み出し、文字として表示する位置に「\@」（1 ～ 8 個）を入力します。
［データ］で設定したチャンネルが「\@」の先頭から順に割り当てられます。読出デバイス アドレスの先頭から順にデバイス アドレスの値に応じて文字を表示します。
例） 1 つ目の「\@」に Ch1、2 つ目の「\@」に Ch2 で設定したデバイス アドレスが割り当てられます。

目標
現在常に表示する文字

Ch1
Ch2
デバイス アドレスの値に応じて表示する文字

入力できる文字は［表示］タブの［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章る文字」を参照してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。

1.2 扱え円マーク（\）を表示する場合は、円マーク（\）の文字の前に円マーク（\）を入力してください。
例）\\

■ データ

文字コードとして値を読み出すデバイス アドレスを登録または編集します。

（設定一覧）：

デバイス アドレスの値に応じて表示する文字の設定を一覧表示します。
番号：チャンネル番号（Ch1 ～ Ch8）が表示されます。

デバイス アドレス： 文字コードとして読み出す値を格納するワードデバイスを指定します。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値は、使用する言語の文字コードを設定してください。詳細は、
2-16 ページ「第 2 章 文字コード表」を参照してください。
ワード数：表示する文字の長さに合わせてワード数（1 ～ 64）を指定します。
セルをダブルクリックすると、ワード数を変更できます。［デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスから設定したワード数分のデバイス アドレスの値を文字コードとして読み出します。1 ワードで半角 2 文字を表示できます。

［削除］ボタン：

登録した設定をリストから削除します。

［上へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

登録は任意の番号から設定できますが、［OK］ボタンを押すと先頭詰めで整列されます。
したがって、プロパティ ダイアログボックスを閉じ、再度開いた場合は、リストが先頭詰めで表示されます。

9-100

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器●［形状］タブ■ 表示図形

9標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-101

デ

ー

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。

タ表示

5 メッセージ表示器■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
HG SERIES

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

9-102

HG SERIES

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、*1”デ

1.2 扱える文字」を参照してください。

ー“ 欧文ストローク
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章

タ表示■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［縦書き］チェックボックスおよび［スクロール表示］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ 文字間 *2

表示する文字の文字間（-127 ～ 127）を指定します。
［縦書き］チェックボックスがオンで［スクロール表示］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 150

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、
“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、
“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-103

5 メッセージ表示器■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”、“ 右寄せ左揃え ”“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” は、［文字揃え上下］で “ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ” を選択した場合のみ設定できます。
“ 中央左揃え ”、“ 右寄せ左揃え ” は、［文字揃え上下］で “ 中央上揃え ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”、“ 中央上揃え ”［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、“ 上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 縦書き

文字を縦書きで表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。
［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、次の点に注意してください。
• 全角文字と半角文字が混在している場合、半角文字は左揃えになります。

左端に揃える• 長音は横書きになります。また、半角の濁音や半濁音は、次の文字になります。

横書き表示

次の文字

• デバイス アドレスの値に応じて表示する文字を使用した場合、デバイス アドレスの値に応じて表示する文字を半角文字としてカウントし、文字の表示領域を点線枠で表示します。したがって、デバイス アドレスの値に応じて表示する
文字が全角文字であった場合、実際に必要となる文字の表示領域と点線枠が異なります。
例）デバイス アドレスの値に応じて表示する文字 1 ワードで縦書きにした場合、点線枠の縦のサイズは半角 2 文字分で表示されます。

半角２文字 全角 1 文字
点線枠の高さは２文字分

9-104

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器■ 表示するメッセージの長さに合わせて文字を揃える *3

表示する文字数を基準に文字を揃える場合は、このチェックボックスをオンにします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［互換性］タブで、［文字領域を揃える（文字入力器 / メッセージ表示器 / 数値入力器 /
数値表示器）］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。
オフの場合は、常に最長の文字数（設定したワード数）を基準に文字を揃えます。
例） 1 行目に常に表示する文字 2 文字、2 行目に常に表示する文字 6 文字とデバイス アドレスの値に応じて表示する文字 6 文字
（3 ワード）、［文字揃え左右］を “ 中央揃え ” に設定し、デバイス アドレスの値に応じて表示する文字が空白（2 行目には常に表示する 6 文字しか表示されていない状態）の場合

チェックボックス：オン
１行目の文字： AB

空白AB
AB CD E F

２行目の文字： AB CD E F
常に表示する文字 デバイスの値に応じて表示する文字チェックボックス：オフ

AB
AB CD E F

表示する文字数

最長の文字数■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■ スクロール表示 *3

メッセージをスクロール表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［点滅表示する］チェックボックスがオフで、［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

メッセージを表示してからスクロールを開始する： メッセージを 2 秒間表示してからスクロールを開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。

タ
表
示

オンの場合
スクロールを開始

電圧異常

メッセージを
左揃えで表示

電圧

圧異常

2 秒後、
スクロールを開始

電圧異

異常

電

•［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合、1 画面に配置できる部品点数が少なくなります。本体ユニットで画面を表示したときにエラー メッセージが表示された場合は、［スクロール表示］チェックボックスをオフにする
か、部品の数を減らしてください。
• 画面のスキャン時間が長くなったときや、［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品を前面レイヤーに配置したときは、スクロールの速度が遅くなることがあります。
• ベース画面やサブ画面で［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に他の部品を重ねて配置すると、スク
ロール時に重なっていた部品の表示が残ります。他の部品を［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に重ねて配置する場合は、他の部品を前面レイヤーに配置してください。
［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
• 改行を含むメッセージは、改行なしでスクロール表示します。
• メッセージのスクロール方向は、横書きの場合は右から左、縦書きの場合は下から上になります。
• デバイス アドレスの値に応じて表示する文字や文字の色、表示されている文字が変化した場合は、メッセージを最初からスクロール表示します。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-105

ー

デ

オフの場合

*3

9

スクロールの速度（1 ～ 10）を指定します。1 が最も速く、10 が最も遅くなります。

速度（1：最速）：

5 メッセージ表示器■ 表示色を変更する *3

文字やプレートの色を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにし、表示色の指定方法を次の中から選択します。
色を指定する：

文字やプレートを指定した色に切り替えます。

接続機器
起動デバイス アドレス

本体ユニット0［文字色］

HG SERIES

起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］“色を指定する”の［文字色］

HG SERIES“色を指定する”の［プレート色］

起動デバイス アドレス： 文字やプレートの色を切り替える条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 の場合、
［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色で表示します。
デバイス アドレスの値が 1 の場合、“ 色を指定する ” の［文字色］および［プレート色］で指定した色で表示します。

*3

9-106

文字色：

切り替え時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

切り替え時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器

デバイス アドレスの値で色を指定する：

文字やプレートの色をデバイス アドレスの値で指定します。

接続機器

本体ユニット

読出デバイス アドレス

上位バイト 下位バイト

上位バイト 下位バイト

D0 0xF7 0x00

HG SERIES

D0= 0 x F 7 0 x 0 0

プレート色 文字色

上位バイト 下位バイト
上位バイト 下位バイト

D0 0x16 0x14

HG SERIES

D0= 0 x 1 6 0 x 1 4

プレート色 文字色

文字やプレートの色データを格納するワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［点滅表示する］チェックボックスをオンにした場合、点滅時の色データを格納する
ワードデバイスは、読出デバイス アドレスのアドレス番号 +1 になります。
デバイス アドレスに格納する色データの割り付けは、次のとおりです。
bit
15

読出デバイス アドレス

上位バイト

bit bit
8 7

プレート色

読出デバイス アドレス +1 点滅時のプレート色

9

bit
0

下位バイト
文字色

デ

ー

読出デバイス アドレス：

点滅時の文字色

上位バイト 下位バイト

読出デバイス アドレス

HG SERIES

0x16 0x14
プレート色 文字色点滅

上位バイト 下位バイト

HG SERIES

読出デバイス アドレス +1 0x23 0xF7
点滅時の
プレート色

色データについては、付 -1 ページ「付録 1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

点滅時の
文字色

色番号」を参照してください。

9-107

タ
表
示

5 メッセージ表示器■ 点滅表示する *3

文字やプレートの色を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅時の表示は、次のとおりです。
•［表示色を変更する］チェックボックスがオフの場合［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

［形状］
タブの
［プレート色］

0

［文字色］

点滅

［形状］
タブの
［プレート色］

HG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

HG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］•［表示色を変更する］チェックボックスがオンで “ 色を指定する ” を選択した場合- “ 色を指定する ” の起動デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器“色を指定する”の
起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の
起動デバイス アドレス0

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［形状］タブの［プレート色］［文字色］

点滅“色を指定する”の
起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の
起動デバイス アドレス

1

HG SERIES［形状］タブの［プレート色］

HG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］- “ 色を指定する ” の起動デバイス アドレスの値が 1 の場合、“ 色を指定する ” の［文字色］および［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器“色を指定する”の
起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

“色を指定する”の
起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス1

本体ユニット“色を指定する”の［文字色］

HG SERIES“色を指定する”の［プレート色］“色を指定する”の
［文字色］

点滅

“色を指定する”の［プレート色］

HG SERIESHG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］*3

9-108

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器•［表示色を変更する］チェックボックスがオンで “ デバイス アドレスの値で色を指定する ” を選択した場合“ デバイス アドレスの値で色を指定する ” の読出デバイス アドレスとアドレス番号 +1 に格納している値に応じた色を交互に表示します。
上位バイト下位バイト“デバイス アドレスの値で色を指定する” の読出デバイス アドレス
D0= 0x16 0x14
読出デバイス アドレス +1 D1= 0x23 0xF7

接続機器

本体ユニット

上位バイト 下位バイト

D0 0x16 0x14

HG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

プレート色 文字色点滅

HG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

HG SERIES
上位バイト 下位バイト

D1 0x23 0xF7

9

点滅時の
文字色

デ

起動デバイス アドレス： 点滅させる条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定
します。
文字色：

点滅時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［表示色を変更する］チェックボックスがオフ、またはオンにして “ 色を指定する ” を選択した場合のみ設定できます。

プレート色：

点滅時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［表示色を変更する］チェックボックスがオフ、またはオンにして “ 色を指定する ” を選択し、［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-109

ー

点滅時の
プレート色

タ
表
示

5 メッセージ表示器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件が成立している間はメッセージ表示器が有効になり、不成立の間は無効になります。無効時の動作を［条件不成立中］で “ メッセージを表示しない ” または “ メッセージ表示器を表示しない ” から選択します。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0”、［条件不成立中］が “ メッセージを表示しない ” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでメッセージ表示器はメッセージを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しメッセージ表示器はメッセージを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0： 0

メッセージ
表示しない

LM0： 1

メッセージ
表示する

HG SERIES■ 条件種別メッセージ表示器を有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にメッセージ表示器を有効にします。
HG SERIES

メッセージ表示器の状態

常にメッセージを表示する

ON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、メッセージ表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ メッセージを表示しない ” を選択した場合
デバイス
アドレスの値

10
HG SERIES

メッセージ表示器の
状態

9-110

メッセージを表示しないメッセージを表示する

メッセージを表示しない

HG SERIESHG SERIESHG SERIES

メッセージを表示する

メッセージを表示する

メッセージを表示する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

メッセージを表示しない5 メッセージ表示器

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、メッセージ表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ メッセージを表示しない ” を選択した場合
デバイス
アドレスの値

10
HG SERIES

メッセージ表示器の状態

条件成立中：

メッセージを表示する

HG SERIES

メッセージを表示しないメッセージを表示する

HG SERIES

メッセージを表示しないメッセージを表示しないメッセージを表示しない

HG SERIESHG SERIESHG SERIES

メッセージを表示する

メッセージを表示する

メッセージを表示する

メッセージを表示する

条件が成立しているとき、メッセージ表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ メッセージを表示しない ” を選択した場合
成立

条件
不成立
HG SERIES

メッセージ表示器の状態

メッセージを表示しないメッセージを表示する

メッセージを表示しないメッセージを表示しない■ データ タイプ

9

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

ーデ■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 条件不成立中条件が不成立のときの部品の動作を選択します。
メッセージを表示しない：プレートとフランジは表示しますが、メッセージを表示しません。

メッセージ表示器を表示しない： メッセージ表示器を表示しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-111

タ
表
示

5 メッセージ表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-112

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 メッセージ表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9デ■（設定一覧）ー本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-113

タ
表
示

5 メッセージ表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130
HG SERIES

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

メッセージ表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

9-114

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN

HG SERIES

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

5 メッセージ表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
タ
表
示

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にメッセージ表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-115

5 メッセージ表示器

5.4

文字列データの格納方法について
文字コードとして読み込んだデバイス アドレスの値を、［文字列データの格納方法］の設定にしたがって、上位バイトと下位バイトに格納します。［文字列データの格納方法］は［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで設定します。
詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
例） 読込デバイス アドレスが D100=3132（16 進）、D101=3334（16 進）、D102=3500（16 進）の場合［文字列データの格納方法］で•“ 上位バイトから ” を選択デバイス アドレス

格納値表示される文字列

上位バイト

下位バイト

D 100

31（16進）

32（16進）

12

D 101

33（16進）

34（16進）

34

D 102

35（16進）

0

5

終端文字NULL［文字列データの格納方法］で•“ 下位バイトから ” を選択デバイス アドレス

格納値表示される文字列

上位バイト

下位バイト

D 100

32（16進）

31（16進）

21

D 101

34（16進）

33（16進）

43

D 102

0

35（16進）

終端文字NULL

デバイス アドレスの値を文字コードとして扱
うときは、0 を終端文字 NULL として文字列の終わりとします。したがって、上位バイト
が 0 のときは、何も表示されません。

• デバイス アドレスの値を文字コードとして扱うときは、0 を終端文字 NULL として文字列の終わりとします。したがって、上位バイトが 0 のときは、何も表示されません。
• 半角 1 文字のみを表示する場合は、下位バイトを 0 にします。
例）半角の 7 を表示する場合

ʻ7ʼ

9-116

3700（16 進）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器

6

メッセージ切替表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

メッセージ切替表示器でできること
ワードデバイスの値によって表示するメッセージを切り替えます。
• メッセージの番号をデバイス アドレスの値で指定する

接続機器

本体ユニット
番号 メッセージ
Msg0

乾燥中

D0=

0

Msg1
Msg2

乾燥中
加熱中
冷却中

加熱中

D0=

1

9

デ

ー

6.1

タ
表
示

冷却中

D0=

2

• メッセージの番号をデバイス アドレスのビット位置で指定する

接続機器

bit15

本体ユニット

bit3 bit0

D0

bit3 bit0

D0= 0001

乾燥中

番号 メッセージ
Msg0
Msg1
Msg2

乾燥中
加熱中
冷却中

bit3 bit0

D0= 0010

加熱中

bit3 bit0

D0= 0100

冷却中

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-117

6 メッセージ切替表示器• テキスト ID をデバイス アドレスの値で指定する

接続機器

本体ユニット
テキスト ID

メッセージ

1

乾燥中
加熱中
冷却中

乾燥中

D0=

1

2
3

加熱中

D0=

2

D0=

3

冷却中

9-118

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器

6.2

メッセージ切替表示器の設定手順
メッセージ切替表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［メッセージ切替表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、メッセージ切替表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したメッセージ切替表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［動作条件］タブおよび［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、メッセージ切替表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-119

6 メッセージ切替表示器

6.3

メッセージ切替表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ（デバイス アドレス）■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 表示するメッセージ

表示するメッセージを切り替える方式を次の中から選択します。
メッセージの番号で指定する：
デバイス アドレスの値に応じて表示するメッセージを切り替えます。メッセージは、［メッセージ］タブの［設定一覧］で登録します。
例） “ メッセージの番号で指定する ” を選択し、デバイス アドレスが D0、［メッセージ］タブの設定が次の場合
番号

メッセージ

Msg0

乾燥中
加熱中
冷却中

Msg1
Msg2

デバイス アドレスの値に応じて、表示するメッセージを切り替えます。
デバイス アドレス
D0 の値

0

1

2

表示するメッセージ

乾燥中

加熱中

冷却中

Msg0 を表示

Msg1 を表示

Msg2 を表示

動作

3

メッセージなし

デバイス アドレスの値がメッセージを設定していない Msg 番号だった
場合は、メッセージを表示しません。

9-120

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器

ビット位置で指定する：
デバイス アドレスの各ビットの状態に応じて表示するメッセージを切り替えます。メッセージは、［メッセージ］タブの［設定一覧］で登録します。
例） “ ビット位置で指定する ” を選択し、デバイス アドレスが D0 の各ビットに次のメッセージを割り当てた場合
bit15

bit3 bit0

デバイス アドレス D0
番号 メッセージ
Msg0
Msg1
Msg2

乾燥中
加熱中
冷却中

ビットの状態に応じて、表示するメッセージを切り替えます。
複数のビットが 1 の場合は、1 になっているビットの中で最も下位のビットのメッセージを表示します。
デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0000

0001

0010

0100

0110

乾燥中

加熱中

冷却中

加熱中

Msg0 を表示

Msg1 を表示

Msg2 を表示

Msg1 を表示表示するメッセージ

動作 メッセージなし

9

デ

ー

デバイス アドレスのビットがすべて 0 や
メッセージを設定していないビットが 1 の場合は、メッセージを表示しません。

テキスト ID で指定する：
デバイス アドレスの値をテキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）として、値に応じたメッセージを表示します。メッ
セージは、テキスト マネージャーで登録します。
例） “ テキスト ID で指定する ” を選択し、デバイス アドレスが D0、テキスト マネージャーの設定が次の場合
テキスト ID メッセージ
1
2
3

乾燥中
加熱中
冷却中

デバイス アドレスの値に応じて、表示するメッセージを切り替えます。
デバイス アドレス
D0 の値

1

2

3

乾燥中

加熱中

冷却中

テキスト ID：1
を表示

テキスト ID：2
を表示

テキスト ID：3を表示

0表示するメッセージ

動作 メッセージなし

デバイス アドレスの値が範囲外の
ID 番号だった場合、メッセージを表示しません。

4

メッセージなし

デバイス アドレスの値がメッセージを設定していない ID 番号だった場合は、メッセージを表示しません。

（デバイス アドレス）：メッセージを切り替える条件となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス

アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-121

タ
表
示

6 メッセージ切替表示器●［メッセージ］タブ［メッセージ］タブは、［基本］タブの［表示するメッセージ］で “ メッセージの番号で指定する ” または “ ビット位置で指定する ”を選択した場合のみ表示されます。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 設定一覧

メッセージの設定を編集します。
番号：

メッセージの番号（Msg 番号）が表示されます。
メッセージの登録数は［基本］タブの［表示するメッセージ］によって異なります。
メッセージの番号で指定する： Msg0 ～ Msg999
ビット位置で指定する：

メッセージ：

表示する文字を入力します。
セルをダブルクリックすると、メッセージを編集できます。最大文字数は半角で 3750 文字です。改行して複数行のメッセージを入力できます。
入力できる文字は［表示］タブの［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
キー＋

9-122

Msg0 ～ Msg15

キーで改行できます。

変更：

Msg 番号ごとに［文字色］および［プレート色］を設定するかどうかを選択します。“ しない ” の場合は、［表示］タブの［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で設定した色になります。
セルをダブルクリックすると、“ する ” と “ しない ” が切り替わります。

文字色：

Msg 番号ごとに文字の色を設定する場合、各メッセージの文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、文字色を変更できます。

プレート色：

Msg番号ごとにプレートの色を設定する場合、各プレートの色（カラー256色、モノクロ16色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、プレート色を変更できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器■［削除］ボタン

登録した設定をリストから削除します。

■［上へ］ボタン

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-123

6 メッセージ切替表示器●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

9-124

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
HG SERIES

部品

■ サイズ
部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

9

画面
高さ

HG SERIES

部品

デ

ー

幅、高さ：

タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-125

6 メッセージ切替表示器●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 欧文ストローク *1”［基本］タブの［表示するメッセージ］で “ メッセージの番号で指定する ” または “ ビット位置で指定する ” を選択した場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［縦書き］チェックボックスおよび［スクロール表示］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ 文字間 *2

表示する文字の文字間（-127 ～ 127）を指定します。
［縦書き］チェックボックスがオンで［スクロール表示］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ サイズ表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語

8 ～ 150

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク

8 ～ 128■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1
*2

9-126

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器■ 文字揃え左右

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”、“ 中央左揃え ”、“ 右寄せ左揃え ”“ 中央揃え ”、“ 右揃え ” は、［文字揃え上下］で “ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ” を選択した場合のみ設定できます。
“ 中央左揃え ”、“ 右寄せ左揃え ” は、［文字揃え上下］で “ 中央上揃え ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字揃え上下

上下方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 上揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 下揃え ”、“ 中央上揃え ”［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、“ 上揃え ” になります。
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 縦書き

文字を縦書きで表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。
［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、次の点に注意してください。
• 全角文字と半角文字が混在している場合、半角文字は左揃えになります。

左端に揃える9• 長音は横書きになります。また、半角の濁音や半濁音は、次の文字になります。

デ

ー

横書き表示

タ
表
示

次の文字

■ 文字色

表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-127

6 メッセージ切替表示器■ スクロール表示 *3

メッセージをスクロール表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［点滅表示する］チェックボックスがオフで、［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。
速度（1：最速）：

スクロールの速度（1 ～ 10）を指定します。1 が最も速く、10 が最も遅くなります。

メッセージを表示してからスクロールを開始する： メッセージを 2 秒間表示してからスクロールを開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
オフの場合

オンの場合
スクロールを開始

電圧異常

メッセージを
左揃えで表示

電圧

圧異常

2 秒後、
スクロールを開始

電圧異

異常

電

•［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合、1 画面に配置できる部品点数が少なくなります。本体ユニットで画面を表示したときにエラー メッセージが表示された場合は、［スクロール表示］チェックボックスをオフにする
か、部品の数を減らしてください。
• 画面のスキャン時間が長くなったときや、［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品を前面レイヤーに配置したときは、スクロールの速度が遅くなることがあります。
• ベース画面やサブ画面で［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に他の部品を重ねて配置すると、スク
ロール時に重なっていた部品の表示が残ります。他の部品を［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に重ねて配置する場合は、他の部品を前面レイヤーに配置してください。
［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
• 改行を含むメッセージは、改行なしでスクロール表示します。
• メッセージのスクロール方向は、横書きの場合は右から左、縦書きの場合は下から上になります。
• メッセージが切り替わった場合は、メッセージを最初からスクロール表示します。

*3

9-128

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器■ 表示色を変更する *3

文字やプレートの色を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。

接続機器
起動デバイス アドレス

本体ユニット0［文字色］

HG SERIES

起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］［表示色を変更する］の［文字色］

HG SERIES［表示色を変更する］の［プレート色］

起動デバイス アドレス： 文字やプレートの色を切り替える条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ

*3

文字色：

切り替え時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

切り替え時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-129

9

デ

ー

「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色で表示します。
デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色で表示します。

タ表示

6 メッセージ切替表示器■ 点滅表示する *3

文字やプレートの色を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅時の表示は、次のとおりです。
•［表示色を変更する］チェックボックスがオフの場合［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

［形状］
タブの
［プレート色］

0

［文字色］

点滅

［形状］
タブの
［プレート色］

HG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

HG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］•［表示色を変更する］チェックボックスがオンの場合-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

本体ユニット［文字色］

HG SERIES［形状］
タブの［プレート色］［文字色］

点滅［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］

HG SERIESHG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス1

本体ユニット［表示色を変更する］の［文字色］

HG SERIES［表示色を変更する］の［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

点滅

［表示色を変更する］の［プレート色］

HG SERIESHG SERIESHG SERIES［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］*3

9-130

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器

起動デバイス アドレス： 点滅させる条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定
します。
文字色：

点滅時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

点滅時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-131

6 メッセージ切替表示器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 表示条件

条件が成立している間はメッセージ切替表示器を表示します。不成立の間はメッセージ切替表示器を表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないのでメッセージ切替表示器を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立しメッセージ切替表示器を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

9-132

表示しない

LM0： 0LM0： 1

表示する
HG SERIESWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器

条件種別：

メッセージ切替表示器を表示する条件を次の中から選択します。
常に表示：

常にメッセージ切替表示器を表示します。

HG SERIES

メッセージ切替
表示器の状態

常に表示するデバイス アドレスの値が 1 のとき、メッセージ切替表示器を表示します。

ON 中：

デバイス
アドレスの値

10
HG SERIESHG SERIESHG SERIES

表示する

表示する

メッセージ切替
表示器の状態

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、メッセージ切替表示器を表示します。
デバイス
アドレスの値

10
HG SERIESHG SERIESHG SERIES

メッセージ切替
表示器の状態

表示する

表示しない

表示する

表示しない

表示しない

表示する

成立

条件
不成立
HG SERIESHG SERIES

表示する

表示する

メッセージ切替
表示器の状態

表示しない

データ タイプ：

表示する

表示しない

表示しない

表示条件の条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス：表示条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
条件：

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

表示条件の条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ、条件式を設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章コメント：

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

表示条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デ
タ
表
示

条件成立中： 条件が成立しているとき、メッセージ切替表示器を表示します。

HG SERIES

9ー

OFF 中：

9-133

6 メッセージ切替表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-134

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 メッセージ切替表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-135

タ
表
示

6 メッセージ切替表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130
HG SERIES

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

メッセージ切替表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

9-136

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

本体ユニット

130

BS

l CAN

HG SERIES

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

6 メッセージ切替表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にメッセージ切替表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-137

7 アラームリスト表示器

7

アラームリスト表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

7.1

アラームリスト表示器でできること
アラーム履歴機能と連携して現在発生しているアラームのメッセージを表示したり、デバイス アドレスの値に応じて複数のメッセージを一覧表示したりします。
• アラーム履歴設定で設定したアラームのうち、現在発生しているアラームを一覧表示する
メッセージ

本体ユニット

接続機器

電流異常

前項

D0-0： ID1 電流異常
D0-1： ID2 ポンプ異常
D0-2： ID3 圧力上昇
D0-3： ID4 空気圧低下

次項

0

1

0

1

D0-0
アラーム発生

D0-0

D0-1

ポンプ異常
空気圧低下

前項

D0-1
アラーム発生

次項

0

1

D0-3
アラーム発生D0-3• デバイス アドレスの値によって複数のメッセージを表示する

接続機器
bit3 bit0

本体ユニットbit15
設定 1：100

D0= 0001

前項

bit3 bit0

D0

次項

メッセージ
ID1 設定 1：100
ID2 設定 2：200
ID3 設定 3：300

bit3 bit0

D0= 0111

設定 1：100
設定 2：200
設定 3：300

前項
次項• アラームリスト表示器やアラーム履歴表示器は、1 画面にいずれか 1 つのみ設定できます。
• 発生しているアラームをアラームリスト表示器で表示する場合は、［ロックイン］の設定に関わらず、アラームが復旧すると、メッセージをリストから消します。確認するまでアラームのメッセージを表示する場合は、アラーム履歴表示器をご使用ください。［ロックイン］は、［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［チャンネル］タブで設定します。
• アラームリスト表示器で使用する特殊スイッチについては、7-97 ページ「第 7 章 アラームリスト表示器」を参照してください。
• アラームリスト表示器でフォーカスのあるメッセージ（アラーム機能を使用している場合はチャネル）の番号が、HMI 特
殊データレジスタ LSD 50 に格納されます。
• アラームリスト表示器に表示されているメッセージの中で、フォーカスのあるメッセージがリストの何番目に表示されているかの情報が、HMI 特殊データレジスタ LSD 56 に格納されます。

9-138

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器

7.2

アラームリスト表示器の設定手順
アラームリスト表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［アラームリスト表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、アラームリスト表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したアラームリスト表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、アラームリスト表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-139

7 アラームリスト表示器

7.3

アラームリスト表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ メッセージ設定表示するメッセージを切り替える方式を選択します。
アラーム履歴設定を使用する：現在発生しているアラームのメッセージを表示します。アラームはアラーム履歴設定で設定します。
［アラーム履歴設定］ボタン：［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。
登録テキストを使用する：［リスト］タブで設定した起動デバイス アドレスのビットの状態に応じて、テキスト マネージャーで登録したメッセージが表示されます。

例） “ アラーム履歴設定を使用する ” を選択し、アラーム履歴機能で設定した読出デバイス アドレス（監視するデバイス アドレス）が D0 の各チャンネルに次のメッセージを割り当てた場合
メッセージ

D0-0： ID1 電流異常
読出デバイス アドレス

D0-1： ID2 ポンプ異常
D0-2： ID3 圧力上昇
D0-3： ID4 空気圧低下

発生したアラームのメッセージが表示されます。
D0-0

1

0

1

1

0

読出デバイス アドレス D0-1のビットの状態 D0-2

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

D0-3

0

0

1

1

0

電流異常

前項

表示するメッセージ
次項

動作

ID1 を表示

ポンプ異常
圧力上昇

前項
次項

ID2、ID3 を表示

電流異常
圧力上昇
空気圧低下

前項
次項

ID1、ID3、ID4
を表示

電流異常
ポンプ異常
圧力上昇
空気圧低下

前項

前項

次項

次項

ID1、ID2、ID3、
メッセージなし
ID4 を表示デバイス アドレスのビットがすべて 0 やメッセージを設定していないビットが 1 の場合は、メッセージが表示されません。

9-140

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器例） “ 登録テキストを使用する ” を選択し、起動デバイス アドレスが D0 の各ビットに次のメッセージを割り当てた場合
bit15

bit3 bit0

起動デバイス アドレス D0

メッセージ
ID1 設定 1：100
ID2 設定 2：200
ID3 設定 3：300

ビットの状態に応じて、メッセージが表示されます。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態表示するメッセージ

0001

0110

設定 1：100

前項

設定 2：200
設定 3：300

次項

動作

ID1 を表示

0111

0101

前項

設定 1：100
設定 3：300

前項

次項

次項

ID2、ID3 を表示

ID1、ID3 を表示

設定 1：100
設定 2：200
設定 3：300

0000

前項

前項

次項

次項

ID1、ID2、ID3を表示

メッセージなし

デバイス アドレスのビットがすべて 0 やメッセージを設定していないビットが 1 の場合は、メッセージが表示されません。

■ 表示形式

複数のメッセージを同時に表示するかどうかを選択します。

起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態

0111

表示するメッセージ

設定 1：100
設定 2：200
設定 3：300

動作

表示順：

単数表示：

9

複数のメッセージを同時に表示します。

デ

ー

複数表示：

タ
表
示

前項
次項

ID1、ID2、ID3
を表示

複数表示したときの表示順序を選択します。
“ 古い順 ” と “ 新しい順 ” は、［アラーム履歴設定を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
昇順：

ブロック番号の小さい番号から大きい番号の順に、チャンネル番号またはメッセージ
番号の小さい番号から大きい番号の順に並び替えます。

降順：

ブロック番号の小さい番号から大きい番号の順に、チャンネル番号またはメッセージ
番号を大きい番号から小さい番号の順に並び替えます。

古い順：

日時の古い順から新しい順に並び替えます。

新しい順：

日時の新しい順から古い順に並び替えます。

メッセージを１つだけ表示します。
複数のビットが 1 になった場合は、最も下位のビットのメッセージを表示します。値が 1 になっている他のビットのメッセージを確認するには、特殊スイッチやマルチスイッチおよびマルチコマンドの特殊コマンドの “ 前項 ” や “次項 ” キーで表示するメッセージを切り替えます。
起動デバイス アドレス
D0 のビットの状態表示するメッセージ0111

設定 1：100

前項
次項

動作

ID1 を表示WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-141

7 アラームリスト表示器■ 表示しているメッセージの数をモニタする

表示しているメッセージの数をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。
［登録テキストを使用する］を選択している場合のみ設定できます。
（書込デバイス アドレス）： 表示しているメッセージの数を書き込むワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章9-142

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器●［リスト］タブ［リスト］タブは、［基本］タブの［メッセージ設定］で［登録テキストを使用する］を選択した場合のみ表示されます。

（ブロック設定）■ ブロック数

9

1 ブロックは 16 チャンネルで構成され、1 チャンネルにつき 1 点のデバイス アドレスのビットを監視できます。監視できるデバイス アドレスのビットは 1 ブロックにつき最大 16 点になります。

■ 先頭テキスト ID

表示するメッセージのテキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。ここで設定した ID 番号を先頭に、1 ブロッ
ク目からすべてのチャンネルに連番で設定されます。 をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

■ デバイス アドレス設定方法

起動デバイス アドレスの設定方法を選択します。
連続：

ブロック設定で選択したブロック番号以降の起動デバイス アドレスを連続したアドレス番号で設定します。

個別：

ブロック番号ごとに起動デバイス アドレスを設定します。

■（ブロック設定）

各ブロックのチャンネルに表示するメッセージを登録および編集します。

ブロック番号：［ブロック数］で設定した数の番号が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［ブロック設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、9-144 ページ「［ブロック設定］ダイアログボックス」を参照してください。

起動デバイス アドレス： メッセージを表示する条件となるワードデバイスが表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［デバイス アドレス設定方法］で［連続］を選択している場合は、設定した起動デバイス アドレスを先頭として、選択しているブロック番号以降の起動デバイス アドレスが連続で自動的に設定されます。
登録数：

ブロックに登録したメッセージの数が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［ブロック設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、9-144 ページ「［ブロック設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン：

リストのブロック設定を変更します。
リストでブロック番号を選択し、このボタンをクリックすると、［ブロック設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、9-144 ページ「［ブロック設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［挿入］ボタン：

リスト上の選択した位置にブロック設定を挿入します。
リストで設定を挿入する位置のブロック番号を選択し、このボタンをクリックすると、［ブロック設定］ダ
イアログボックスが表示されます。詳細は、［ブロック設定］ダイアログボックスを参照してください。
挿入位置にある設定は 1 つ下にシフトします。すべてのブロック番号が設定されている場合は、設定を挿入できません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-143

デ

ー

表示するメッセージやメッセージの切り替え条件となるデバイス アドレスをブロック単位（1 ～ 64）で設定します。

タ表示

7 アラームリスト表示器［削除］ボタン：

登録した設定をリストから削除します。
リストでブロック番号を選択し、このボタンをクリックすると、リストから選択している設定を削除します。

［ブロック設定］ダイアログボックス
各メッセージを表示する条件を設定します。

（設定一覧）■ 起動デバイス アドレス

メッセージを表示する条件となるワードデバイスを指定します。ワードデバイスのビットがメッセージ番号に対応しています。
例） ブロック数が 1 で、起動デバイス アドレスに D0 を指定した場合
番号（ブロック番号 ‐ メッセージ番号）が 1-0 のデバイス アドレスは D0-0、番号が 1-1 のデバイス アドレスは D0-1、・・・
番号が 1-15 のデバイス アドレスは D0-15 となります。

番号（ブロック番号‐メッセージ番号） デバイス アドレス
1-0
D0-0
1-1
D0-1
ブロック 1
1-2
D0-2
16 チャンネル
1-14 D0-14
1-15 D0-15
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［リスト］タブの［デバイス アドレス設定方法］で［連続］を選択している場合は、変更した起動デバイス アドレスを先頭として、登録および編集中のブロック番号以降の起動デバイス アドレスが連続で自動的に変更されます。

■（設定一覧）メッセージ番号：（ブロック番号）－（メッセージ番号）が表示されます。

アラーム機能：アラーム機能を使用するかどうかを選択します。セルをダブルクリックすると、" 使用する " と “ 使用しない ” が切り替わります。

異常ステート：

9-144

使用する：

チャンネルに設定したデバイス アドレスのビットを監視し、メッセージを表示します。

使用しない：

デバイス アドレスのビットを監視せず、メッセージを表示しません。

アラームの検出条件を選択します。セルをダブルクリックすると、"ON" と “OFF” が切り替わります。
ON：

監視しているビットが 0 から 1 になった場合にメッセージを表示します。

OFF：

監視しているビットが 1 から 0 になった場合にメッセージを表示します。

テキスト ID：

メッセージに使用するテキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）が表示されます。
［リスト］タブの［先頭テキスト ID］で設定したテキスト ID を先頭として連続で設定されます。

文字：

指定したテキスト ID のテキストが表示されます。
テキスト ID に登録したテキストが複数行の場合、1 行目のみ表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

プレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

ー

デ
タ
表
示

プレート色

■ 罫線

罫線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、罫線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

罫線

操作

▲

▼

詳細

■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-145

7 アラームリスト表示器■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。
電流異常

操作

▲

▼

詳細

スイッチ

グループ化されている特殊スイッチがある場合のみ、［スイッチ］を設定できます。

■ 表示位置部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面
電流異常

表示部
操作

▲

▼

詳細

スイッチ

グループ化されている場合でも、表示部の左上の座標が表示位置になります。

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
電流異常

表示部

高さ
操作

▲

▼

詳細

スイッチ

グループ化されている部品を 1 つの部品とした場合のサイズになります。

9-146

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器●［表示］タブ■ 書式表示するメッセージの書式を設定します。

行間

*2：

サイズ *2：
*1

拡大率 ：

9

文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。
［スクロール表示］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

デ表示する文字の大きさ（8 ～ 150）を指定します。

タ
表
示

ー

スタイル *1：

横、縦： 文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。

■ すべてのメッセージを同じ色で表示する *3

すべてのメッセージの文字の色を同じにする場合は、このチェックボックスをオンにし、表示する文字の色（カラー 256 色、モノ
クロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
このチェックボックスがオフの場合は、各メッセージの色がテキスト マネージャーで設定している文字の色になります。

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-147

7 アラームリスト表示器■ 行の高さ *3
リストの行の高さの指定方法を選択し、行の高さを設定します。
行数を指定する： アラームの 1 行に表示するメッセージの行数を指定します。
行数を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サイズおよび文字の高さによって異なります。
行数を入力すると、表示領域に応じて自動的に行の高さを算出します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 行数 × 文字の高さ＋（行数－ 1）× 行間＝行の高さ（ドット）HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
行数 × 文字の高さ＝行の高さ（ドット）

計算式

行の高さ

文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
行数 文字の高さ

1× 24

行数 文字の高さ

2

× 24

× 24

行間

行数

行数

行の高さ

4 ＝ 52ドット

行間＋（ 3 −1）
×

行の高さ

4 ＝ 24ドット
行間＋（ 2 −1）
×

行数 文字の高さ

3

行数＋（ 1 −1）
×

行の高さ

4 ＝ 80ドット

電流異常がポンプ異常がメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました
電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたHG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 16 の場合
行数

拡大率 縦

行の高さ

1 × 1 ×16 ＝ 16ドット
行数

拡大率 縦

行の高さ

2 × 1 ×16 ＝ 32ドット

行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 1 ×16 ＝ 48ドット

電流異常がポンプ異常が電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。
行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 2 ×16 ＝ 96ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたメッセージの行数を固定したままアラームの行の高さを調整するため、複数行のメッセージを表示する場合などに使用すると便利です。

*3

9-148

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器

サイズを指定する： アラームの 1 行に表示するメッセージの行の高さをドット単位で指定します。
行の高さ（8 ～（ベース画面縦サイズ -3））を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サイズおよび文字の高さによって異なります。文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
1 行のメッセージを表示するには、1×24 ＝ 24 ドットとなり、行の高さが 24 ドット以上必要です。
行の高さ

24ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、2×24 ＋ 4 ＝ 52 ドットとなり、行の高さが 52 ドット以上必要です。
行の高さ

52ドット

電流異常が
発生しました
ポンプ異常が発生しました

行の高さ

24ドット

電流異常が
ポンプ異常がメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 1 の場合
1 行のメッセージを表示するには、1×16×1 ＝ 16 ドットとなり、行の高さが 16 ドット以上必要です。
行の高さ

16ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、1×16×2 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

行の高さ

16ドット

電流異常が
ポンプ異常がデメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

ー

行の高さ

32ドット

タ
表
示

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 2 の場合
1 行のメッセージを表示するには、2×16×1 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。
行の高さ

32ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、2×16×2 ＝ 64 ドットとなり、行の高さが 64 ドット以上必要です。
行の高さ

64ドット

行の高さ

電流異常が
発生しました
ポンプ異常が発生しました32ドット

2 行のとき、
電流異常が メッセージが
2 行目が表示されません。
ポンプ異常がWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-149

7 アラームリスト表示器■ スクロール表示 *3

メッセージをスクロール表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［基本］タブの［表示形式］で［単数表示］を選択した場合のみ設定できます。
速度（1：最速）：

スクロールの速度（1 ～ 10）を指定します。1 が最も速く、10 が最も遅くなります。

メッセージを表示してからスクロールを開始する： メッセージを 2 秒間表示してからスクロールを開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
オフの場合
スクロールを
前項
開始

オンの場合
電流異常

次項

前項

メッセージを
左揃えで表示

次項

電 前項

次項

電流 前項

流異常

次項

電流異 前項

次項

前項

2 秒後、
スクロールを開始

次項

異常

前項
次項

•［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合、1 画面に配置できる部品点数が少なくなります。本体ユニットで画面を表示したときにエラー メッセージが表示された場合は、［スクロール表示］チェックボックスをオフにする
か、部品の数を減らしてください。
• 画面のスキャン時間が長くなったときや、［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品を前面レイヤーに配置したときは、スクロールの速度が遅くなることがあります。
• ベース画面やサブ画面で［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に他の部品を重ねて配置すると、スク
ロール時に重なっていた部品の表示が残ります。他の部品を［スクロール表示］チェックボックスをオンにした部品に重ねて配置する場合は、他の部品を前面レイヤーに配置してください。
［スクロール表示］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
• 改行を含むメッセージは、改行なしでスクロール表示します。
• メッセージのスクロール方向は、右から左になります。
• デバイス アドレスの値に応じて表示する文字や文字の色、表示されている文字、アラームの状態が変化した場合は、メッセージを最初からスクロール表示します。

*3

9-150

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

（詳細画面一覧）■ 詳細画面① アラームリスト表示器に表示された②特殊スイッチの［詳細］を押す
メッセージを選択する

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常操作↑

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常↓詳細操作

特殊スイッチの［↑］［↓］↑詳細画面が開く

詳細

特殊スイッチの［詳細］

操作

↑

↓

詳細

詳細画面

詳細画面を表示する場合は、詳細画面の画面の種類を “ ベース画面 ” または “ サブ画面 ” から選択します。
詳細画面を表示しない場合は “ 使用しない ” を選択します。
［基本］タブの［メッセージ設定］で［登録テキストを使用する］を選択した場合のみ設定できます。［アラーム履歴設定を使用する］を選択した場合は、［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［チャンネル］タブの［詳細画面］で選択している画面の種類になります。

■ 表示位置X、Y： 詳細画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、詳細画面の左上が X および Y 座標になります。
［詳細画面］の［画面種類］で “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デ
タ
表
示

モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常↓9ー

詳細画面を設定します。詳細画面とは、個々のメッセージに関連付けられたベース画面やサブ画面で、特殊スイッチの［詳細］を押すと表示されます。

9-151

7 アラームリスト表示器■ 画面番号設定方法

詳細画面一覧の画面番号の設定方法を選択します。
選択したメッセージ番号以降の画面番号（1 ～ 3000）が連続した番号で設定されます。

連続：例 1）メッセージ番号「1-0」に画面番号 “100” を入力した場合メッセージ番号「1-0」から順に画面番号が “100”、“101”、“102”・・・となります。
例 2）メッセージ番号「1-5」に画面番号 “200” を入力した場合メッセージ番号「1-0」~「1-4」
まではそのままで、「1-5」以降順に画面番号が“200”、“201”、“202”・・・となります。
メッセージ番号ごとに詳細画面の画面番号（1 ～ 3000）を指定します。

個別：■（詳細画面一覧）

メッセージに設定した詳細画面の画面番号と画面タイトルを一覧表示します。
メッセージ番号：

メッセージの番号が表示されます。

画面番号：

詳細画面の画面番号が表示されます。
セルをダブルクリックすると、画面番号（1 ～ 3000）を変更できます。

指定した画面番号の画面がない場合は、画面の新規作成の確認メッセージが表示されます。
［はい］ボタンをクリックすると、画面を作成しますが、［いいえ］ボタンをクリックすると、画面を作成せずに、［オプション］タブに戻ります。
タイトル：

詳細画面のタイトルが表示されます。
セルをダブルクリックすると、タイトルを編集できます。最大文字数は半角で 40 文字です。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-152

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル7 アラームリスト表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-153

タ
表
示

7 アラームリスト表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130
電流異常

前項

表示

次項

折れ線グラフアラームリスト表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット

130

User1

130

パスワード
User2

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5
t

6

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

0

BS

p CLR
電流異常

z

l CAN

前項
次項

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでアラームリスト表示器は表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

130
電流異常

User3

次項

130

▲ ▼

1

2

3

4

5

q

w

e

r

t

y

u

123 電流異常
a
s d
ABC

f

g

h
n

m 次項
ENT

!?#

z

x

c

v

6

b

7

8

9

0

BS

i

o

p CLR

j

前項
k
l CAN

電流異常

前項
次項

アラーム

アラーム

リスト表示器

リスト表示器

操作できないUser2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

9-154

130

パスワード

前項

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

7 アラームリスト表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にアラームリスト表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-155

8 アラーム履歴表示器

8

アラーム履歴表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

8.1

アラーム履歴表示器でできること
データ保持領域に保存したアラーム履歴のデータを表示します。
• 発生したアラームに対するメッセージ、発生時刻、復旧時刻、確認時刻を一覧表示する

本体ユニット
接続機器
0

1

発生時刻
12/01 12：00

12：00

操作

1

メッセージ
電流異常

確認

↓

↑

12：00
アラーム発生復旧確認
12：53 12：54

消去

0

12：53

復旧

12：54

確認

12：53

発生時刻
12/01 12：00

メッセージ
電流異常

復旧
確認
12：53 12：54

確認時刻

発生時刻
メッセージ

復旧時刻

操作

確認

↓

↑

消去

• 発生したアラームに対する詳細画面を表示する

フォーカスを表示する

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↑

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

フォーカスを移動する

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

詳細画面を表示する発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↑

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

特殊スイッチ

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

詳細画面

アラームリスト表示器やアラーム履歴表示器は、1 画面にいずれか 1 つのみ設定できます。

• アラーム履歴表示器で使用する特殊スイッチについては、7-97 ページ「第 7 章 アラーム履歴表示器」を参照してください。
• アラーム履歴表示器のプロパティ ダイアログボックスで［基本］タブの［リスト上のアラームを直接操作する］チェックボックスをオンにすると、リストに表示されたアラームを押してフォーカスを表示できます。
• アラーム履歴表示器で表示されるメッセージの先頭行から選択されている行までの行数は、HMI 特殊データレジスタ
LSD 56 に格納されます。

9-156

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器

8.2

アラーム履歴表示器の設定手順
アラーム履歴表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［アラーム履歴表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、アラーム履歴表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したアラーム履歴表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、アラーム履歴表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-157

8 アラーム履歴表示器

8.3

アラーム履歴表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■［アラーム履歴設定］ボタン［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

■ デフォルト設定

アラーム履歴表示器が表示されたときのデフォルトを設定します。
表示開始番号： 複数のアラームが発生した場合、何番目に発生したアラームから表示するかを指定します。
指定できる範囲は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 1 ～ 5520
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
表示順：発生したアラームの表示順序を次の中から選択します。
“ 古い順 ”、“ 新しい順 ”、“ 新しい & 高レベル順 ”

フォーカス：

フォーカスのスタイルを次の中から選択します。
反転：フォーカスのある行全体をネガポジ反転します。
発生
12/01 12：00
12/01 12：00
12/01 12：00

操作

9-158

1 ～ 11660

↑

メッセージ
電流異常
電流異常
電流異常

↓

復旧

確認
12：50
12：54

確認

消去

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

発生
12/01 12：00
12/01 12：00
12/01 12：00

操作

↑

メッセージ
電流異常
電流異常
電流異常

↓

復旧

確認
12：50
12：54

確認

消去

8 アラーム履歴表示器

枠線：

フォーカスのある行に枠（内側 2 ドットのみをネガポジ反転）を表示します。
発生
12/01 12：00
12/01 12：00
12/01 12：00

操作

↑

メッセージ
電流異常
電流異常
電流異常

↓

復旧

確認

発生
12/01 12：00
12/01 12：00
12/01 12：00

12：50
12：54

確認

操作

消去

メッセージ
電流異常
電流異常
電流異常

↑

↓

復旧

確認
12：50
12：54

確認

消去

ネガポジ反転とは、色データ（RGB 値）を反転して表示します。
例） 白色の色データ 0xFFFFFF を反転すると、0x000000 となり黒色で表示されます。
色データの詳細は、付 -2 ページ「付録 Windows RGB 値対応表」を参照してください。
例）［背景色］に色が設定されている場合、文字色と背景色が反転します。
背景色：青色（0x0000FF）、文字色：赤色（0xFF0000）のとき
背景色：黄色（0xFFFF00）、文字色：水色（0x00FFFF）に反転します。

2019/09/06

電流異常

文字色：水色（0x00FFFF）

2019/09/06

背景色：青色（0x0000FF）

電流異常

背景色：黄色（0xFFFF00）

9［背景色］が “ なし ” の場合は、文字色とプレート色が反転します。
フォーカスを自動的に表示する *1：

画面が切り替わったあとやアラームが発生したときに、フォーカスをリストの 1 行目に自動的に表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

詳細画面を自動的に表示する *1：

次のいずれかのイベントで、フォーカスのあるアラームの詳細画面を自動的に表示する場合
は、このチェックボックスをオンにします。
• フォーカスが表示された• フォーカスが移動した• 新しいアラームが発生した■ 表示するアラーム *1

アラーム履歴表示器に表示するアラームのチェックボックスをオンにします。
未復旧で未確認のアラームを表示する：

復旧も確認もしていない発生中のアラームを表示します。

未復旧で確認済のアラームを表示する：

復旧していないが特殊スイッチの［確認］を押したアラームを表示します。

復旧済で未確認のアラームを表示する：

復旧したが特殊スイッチの［確認］を押していないアラームを表示します。

復旧済で確認済のアラームを表示する：

復旧し、特殊スイッチの［確認］を押したアラームを表示します。

■ 第 1 アラーム *1

アラームが 1 つも発生していない状態で、最初に発生したアラームを第 1 アラームと呼びます。この第 1 アラームが発生したときに実行する動作のチェックボックスをオンにします。

リストの 1 行目に表示する：

第 1 アラームを常にリストの 1 行目に表示します。

■ リスト上のアラームを直接操作する *1

リストに表示されたアラームを押してフォーカスを表示させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
フォーカスが表示されていない状態でアラームを押すと、そのアラームにフォーカスが表示されます。
フォーカスが表示されている状態でフォーカスのないアラームを押すと、そのアラームにフォーカスが移動します。フォーカスのあるアラームを押すとフォーカスが非表示になります。

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-159

デ

ー

文字色：赤色（0xFF0000）

タ表示

8 アラーム履歴表示器●［履歴］タブ（表示項目詳細設定）■ 表示項目アラーム履歴表示器で表示する項目のチェックボックスをオンにします。
タイトル：リストの 1 行目にタイトルを表示します。

発生時刻：

アラームが発生した時刻を表示します。

復旧時刻：

アラームが復旧した時刻を表示します。

確認時刻：

特殊スイッチの［確認］を押して、アラームを確認した時刻を表示します。
発生
12/01 12：00

メッセージ
電流異常

復旧
確認
12：53 12：54

発生時刻

タイトル
確認時刻

メッセージ

復旧時刻

操作

↑

↓

確認

消去

表示項目をドラッグ & ドロップして、アラーム履歴表示器で表示する項目の順番を変更できます。一括出力および逐次出力で出力されるアラーム履歴のデータの項目には反映されません。

ドラッグ&ドロップ

9-160

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器■（表示項目詳細設定）［表示項目］でチェックボックスをオンにした表示項目の詳細をそれぞれ設定します。
タイトル：

セルをダブルクリックし、表示する項目のタイトルを入力します。最大文字数は半角で 100 文字です。

表示幅：

表示する文字の桁数（0 ～ 40）を指定します。半角文字を 1 桁、全角文字を 2 桁とします。

日付：日付の表示形式を次の中から選択します。
“ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ”、“ 日 / 月 / 年 ”、“ 月 / 日 ”、“ 日 / 月 ”、“ 表示しない ”

時間：

時間の表示形式を次の中から選択します。
“ 時：分 ”、“ 時：分：秒 ”、“ 表示しない ”• タイトルに表示する文字が改行を含む場合、改行以降は表示されません。ただし、選択したテキスト ID に Windows
フォントを使用している場合は、改行以降も表示されます。
• タイトルにパソコンの OS で標準サポートしていない言語が含まれている場合、この［（表示項目詳細設定）］の表示
では文字化けする場合があります。ただし、ダウンロードしたデータは正しく表示されます。
•［日付］または［時刻］の表示形式を変更すると、［表示幅］の桁数を自動的に調整します。
•［メッセージ］の文字の色は、アラームの状態にしたがって切り替わります。［メッセージ］の文字の色は、［表示］タブの［発生色］、［復旧色］、［確認色］で設定します。

■ タイトル［（表示項目詳細設定）］の［タイトル］で、テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。［（表示項目詳細設定）］に［発生時刻］、［メッセージ］、［復旧時刻］、［確認時刻］で設定した［テキスト ID］のメッセージが表示されます。
テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）
を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

デ

ー

テキスト ID：

タ
表
示

9-161

8 アラーム履歴表示器●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

プレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色

■ 罫線

罫線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、罫線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

罫線
操作

▲ ▼

確認

消去

■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

9-162

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。
発生時刻
12/01 12：00

操作

メッセージ
電流異常

▲ ▼

復旧
確認
12：53 12：54

スイッチ
確認

消去

グループ化されている特殊スイッチがある場合のみ、［スイッチ］を設定できます。

■ 表示位置部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X

9（0, 0）
画面
発生時刻
12/01 12：00

操作

メッセージ
電流異常

▲ ▼

復旧
確認
12：53 12：54

確認

消去

デ

表示部
スイッチ

ー

Y

タ
表
示

グループ化されている場合でも、表示部の左上の座標が表示位置になります。

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
発生時刻
12/01 12：00

メッセージ
電流異常

復旧
確認
12：53 12：54

高さ
操作

▲ ▼

確認

消去

表示部
スイッチ

グループ化されている部品を 1 つの部品とした場合のサイズになります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-163

8 アラーム履歴表示器●［表示］タブ（レベルと状態別の色設定リスト）■ タイトルフォント

タイトルに使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ 行間 *2

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。

■ スタイル *1

文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。

■ サイズ *2

表示する文字の大きさ（8 ～ 512）を指定します。

■ 拡大率 *1
横、縦： 文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。

■ タイトル色

タイトルの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

*1
*2

9-164

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器■（レベルと状態別の色設定リスト）

アラームのレベルと状態別に文字色と背景色、点滅するかどうかを設定します。
レベル：

アラームのレベルが表示されます。

表示する：

アラーム履歴表示器で表示するレベルのチェックボックスをオンにします。

発生、復旧、確認：

アラーム発生時、復旧時、確認時、それぞれの状態別に、文字色、背景色、点滅の設定を編集します。
文字色：アラームの文字色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選
択します。

背景色：

アラームの背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選
択します。

点滅：

アラームを点滅するかしないかを選択します。セルをダブルクリックすると、“ する ” と “ しない ” が切り替わります。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

発生したアラームを復旧する前に特殊スイッチの［確認］を押すと、アラームの表示が発生色から確認色に変わります。
この後、確認色になったアラームが復旧しても復旧色には変わらず、確認色のままになります。

■［編集］ボタン

選択したレベルの設定を変更します。
行を選択して、このボタンをクリックすると、［編集］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、9-168 ページ「 ［編集］ダイアログボックス」を参照してください。

9

デ

ー

■ 第 1 アラームの表示色を変更する

第 1 アラームの表示色を変更する場合は、このチェックボックスをオンにします。

タ
表
示

文字色：

第 1 アラームの文字色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

背景色：

第 1 アラームの背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

点滅：

第 1 アラームを点滅するかしないかを選択します。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-165

8 アラーム履歴表示器■ 行の高さ *3
リストの行の高さの指定方法を選択し、行の高さを設定します。
行数を指定する： アラームの 1 行に表示するメッセージの行数を指定します。
行数を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サイズおよび文字の高さによって異なります。
行数を入力すると、表示領域に応じて自動的に行の高さを算出します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 行数 × 文字の高さ＋（行数－ 1）× 行間＝行の高さ（ドット）HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
行数 × 文字の高さ＝行の高さ（ドット）

計算式

行の高さ

文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
行数 文字の高さ

1× 24

行数 文字の高さ

2

× 24

× 24

行間

行数

行数

行の高さ

4 ＝ 52ドット

行間＋（ 3 −1）
×

行の高さ

4 ＝ 24ドット
行間＋（ 2 −1）
×

行数 文字の高さ

3

行数＋（ 1 −1）
×

行の高さ

4 ＝ 80ドット

電流異常がポンプ異常がメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました
電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたHG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 16 の場合
行数

拡大率 縦

行の高さ

1 × 1 ×16 ＝ 16ドット
行数

拡大率 縦

行の高さ

2 × 1 ×16 ＝ 32ドット

行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 1 ×16 ＝ 48ドット

電流異常がポンプ異常が電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。
行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 2 ×16 ＝ 96ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しましたメッセージの行数を固定したままアラームの行の高さを調整するため、複数行のメッセージを表示する場合などに使用すると便利です。

*3

9-166

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器

サイズを指定する： アラームの 1 行に表示するメッセージの行の高さをドット単位で指定します。
行の高さ（8 ～（ベース画面縦サイズ -3））を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サイズおよび文字の高さによって異なります。文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
1 行のメッセージを表示するには、1×24 ＝ 24 ドットとなり、行の高さが 24 ドット以上必要です。
行の高さ

24ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、2×24 ＋ 4 ＝ 52 ドットとなり、行の高さが 52 ドット以上必要です。
行の高さ

52ドット

電流異常が
発生しました
ポンプ異常が発生しました

行の高さ

24ドット

電流異常が
ポンプ異常がメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 1 の場合
1 行のメッセージを表示するには、1×16×1 ＝ 16 ドットとなり、行の高さが 16 ドット以上必要です。
行の高さ

16ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、1×16×2 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

行の高さ

16ドット

電流異常が
ポンプ異常がデメッセージが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

ー

行の高さ

32ドット

タ
表
示

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 2 の場合
1 行のメッセージを表示するには、2×16×1 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。
行の高さ

32ドット

電流異常が発生しました
ポンプ異常が発生しました

2 行のメッセージを表示するには、2×16×2 ＝ 64 ドットとなり、行の高さが 64 ドット以上必要です。
行の高さ

64ドット

行の高さ

電流異常が
発生しました
ポンプ異常が発生しました32ドット

2 行のとき、
電流異常が メッセージが
2 行目が表示されません。
ポンプ異常がタイトルは 1 行しか表示されないため、［行の高さ］の設定に関わらずタイトルの行の高さ＝ 1（行数）× 文字の高さになります。
例）［サイズ］*2 が 24 のとき、タイトルの行の高さ＝ 1×24 ＝ 24 ドット［拡大率 縦］*1 が 2 のとき、タイトルの行の高さ＝ 1×2×16 ＝ 32 ドット*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-167

8 アラーム履歴表示器［編集］ダイアログボックス
選択したレベルのアラーム発生時、復旧時、確認時、それぞれの状態別に、文字色、背景色、点滅の設定を変更します。

■ レベル［表示］タブの（レベルと状態別の色設定リスト）で選択したレベルが表示されます。

■ 表示する［レベル］に表示されているレベルのアラームをアラーム履歴表示器で表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 発生、復旧、確認

アラーム発生時、復旧時、確認時、それぞれの状態別に、文字色、背景色、点滅の設定を変更します。

9-168

文字色：

アラームの文字色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

背景色：

アラームの背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

点滅：

アラームを点滅するかしないかを選択します。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで［点滅周期］を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 詳細画面① アラーム履歴表示器に表示されたメッセージを選択する

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常↓消去

②特殊スイッチの［詳細］を押す

確認

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

12：50
12：54

詳細

操作

特殊スイッチの［↑］
［↓］

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

詳細画面が開く

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

特殊スイッチの［詳細］

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↑

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

詳細画面

をクリックすると、［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。
詳細画面を表示する場合は、詳細画面の画面の種類を “ ベース画面 ” または “ サブ画面 ” から選択します。
詳細画面を表示しない場合は “ 使用しない ” を選択します。
表示位置

X、Y：

詳細画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、詳細画面の左上が X および Y 座標になります。
［詳細画面］の［画面種類］で “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

詳細画面の特殊スイッチと、フォーカス移動の特殊スイッチを重ねて配置しておくと、フォーカスを移動しながら詳細画面を切り替えて確認できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デ
タ
表
示

［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［チャンネル］タブの［詳細画面］で選択している画面の種類が表示されます。

画面種類：

9

ー

詳細画面を設定します。詳細画面とは、個々のメッセージに関連付けられたベース画面やサブ画面で、特殊スイッチの［詳細］を押すと表示されます。

9-169

8 アラーム履歴表示器■ 表示ブロック範囲収集したアラーム履歴のデータから表示するブロックの範囲を指定します。

すべて：

すべてのブロックのデータを表示します。

番号指定：

指定したブロックのデータのみアラーム履歴表示器で表示します。指定していないブロックのアラームは、発生しても表示されません。
ブロック番号は、“,” で区切って指定し、連続する範囲の場合は “-” で指定します。
例） ブロック数が 6 つのとき、次のように入力します。
ブロック 1 ～ 3 を指定する場合：

1-3

ブロック 1、3、6 を指定する場合： 1, 3, 6
ブロック 1、4 ～ 6 を指定する場合：1, 4-6

ブロック数

番号指定

6

1-3

1, 3, 6

1, 4-6

ブロック 1

ブロック 1

ブロック 1

番号
1-0
1-1
1-2

デバイス アドレス
D100-0D100-1
D100-2

1-13
1-14
1-15

D100-13
D100-14
D100-15

ブロック 2

ブロック 2

ブロック 2

2-0
2-1
2-2

D101-0D101-1
D101-2

ブロック 3

ブロック 3

ブロック 3

2-13
2-14
2-15

D101-13
D101-14
D101-15

ブロック 4

ブロック 4

ブロック 4

ブロック 5

ブロック 5

ブロック 5

ブロック 6

ブロック 6

ブロック 6

ブロック 1

ブロック 2

5-0
5-1
5-2

D104-0
D104-1
D104-2

5-13

D104-13

5-14
5-15

D104-14
D104-15

6-0
6-1
6-2

D105-0D105-1
D105-2

6-13
6-14
6-15

D105-13
D105-14
D105-15

ブロック 5
表示するブロック

表示するブロック

表示するブロックブロック 6• アラーム履歴設定の 65 ～ 128 ブロックに設定したアラームを表示する場合は、［表示ブロック範囲］で［すべて］を選択してください。［番号指定］を選択した場合は、1 ～ 64 ブロックのみ指定できます。
• ブロック数については、12-16 ページ「第 12 章 ブロック数」を参照してください。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-170

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8 アラーム履歴表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-171

タ
表
示

8 アラーム履歴表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130
発生時刻
12/01 12：00

操作

メッセージ
電流異常

↑

復旧
確認
12：53 12：54

確認

↓

表示

消去

折れ線グラフアラーム履歴表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット130

本体ユニット

130

パスワード
User2

130

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

BS

p CLR
発生時刻
12/01 12：00

l CAN

操作

User1

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

メッセージ
電流異常

復旧
確認
12：53 12：54

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

↑

確認

↓

消去

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでアラーム履歴表示器は表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット130
発生時刻
12/01 12：00

操作

↑

メッセージ
電流異常

↓

確認

消去

130

パスワード
User3

復旧
確認
12：53 12：54

アラーム

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

9-172

130

▲ ▼

1

2

3

4

q

w

e

r

5

6

7

8

9

0

t

y

u

i

o

p CLR

123 発生時刻as dABC 12/01 12：00

メッセージfg h 復旧jk確認 l
電流異常12：53 12：54

!?#

v

z

x

操作

c

↑

b

↓

n

m

ENT

確認

消去

BS

CAN

発生時刻
12/01 12：00

操作

↑

メッセージ
電流異常

↓

復旧
確認
12：53 12：54

確認

消去

アラーム
履歴表示器

履歴表示器
操作できない本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

8 アラーム履歴表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にアラーム履歴表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-173

9 データ履歴表示器

9

データ履歴表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

9.1

データ履歴表示器でできること
データ保持領域および外部メモリ *1 に保存したデータ履歴のデータを一覧表示します。

本体ユニット
接続機器

12 : 00 : 30
12 : 01 : 30

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

←
操作

12 : 02 : 30↑↓

Data001 Data002 Data003

→

201

21

121

204

22

122

206

データ列

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

←

120

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

サンプリング日時列

操作

20

↑

↓

ラベル行

データ履歴のデータ→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

• データ履歴表示器は、1 画面に 1 つのみ設定できます。
• 1 つのデータ履歴表示器に 1 つのチャンネルのデータを表示します。チャンネルを切り替えて他のチャンネルのデータを表示することはできません。
データ履歴表示器で使用する特殊スイッチについては、7-98 ページ「第 7 章

*1

9-174

BIN ファイルのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

データ履歴表示器」を参照してください。

9 データ履歴表示器

9.2

データ履歴表示器の設定手順
データ履歴表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［データ履歴表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、データ履歴表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したデータ履歴表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、データ履歴表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-175

9 データ履歴表示器

9.3

データ履歴表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 指定した日時のデータから表示する

表示データの更新を停止し、指定した［開始日時］からデータを表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、［開始日時］のデータから表示します。
開始日時：表示するデータの開始日時をワードデバイスの値で指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
アドレス番号の割り当ては、10-32 ページ「日時をデバイス アドレスの値で指定する」を参照してください。
［指定した日時のデータから表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

9-176

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 データ履歴表示器●［履歴］タブ■ チャンネル番号

表示するデータ履歴のデータのチャンネル番号（1 ～ 20）を指定します。

9

データ履歴のデータは、データ保持領域または外部メモリに保存されます。外部メモリのデータを表示するには、［デー
タ履歴設定］ダイアログボックスから表示した［個別設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブの［データ履歴のデータを保存して、折れ線グラフやデータ履歴表示器に表示する］チェックボックスをオンにしたチャンネルを選択
します。

■ 表示順

表示するデータ履歴のデータの表示順序を “ 古い順 ” または “ 新しい順 ” から選択します。

■ 表示する項目

データ履歴表示器で表示する項目のチェックボックスをオンにします。
ラベル行：

ラベル行を表示します。

サンプリング日時：

サンプリング日時列を表示します。
ラベル： データ履歴設定の［個別設定］ダイアログボックスで設定した［出力項目］のサンプリング日時のラベルを表示します。
日付：

サンプリング日時の日付の表示形式を次の中から選択します。
“ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ”、“ 日 / 月 / 年 ”、“ 月 / 日 ”、“ 日 / 月 ”、“ 表示しない ”

時間：サンプリング日時の時間の表示形式を次の中から選択します。
“ 時 / 分 ”、“ 時 / 分 / 秒 ”、“ 表示しない ”

サンプリング日時列

データ列

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

←
操作

↑

↓

ラベル行

データ履歴のデータ→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-177

デ

ー

［データ履歴設定］ボタン：［データ履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

タ表示

9 データ履歴表示器■ 表示するデータ

データ履歴表示器に表示するデータを設定します。
番号：データ履歴のデータ番号が表示されます。データ番号は編集できません。

ラベル：

データ履歴設定の［個別設定］ダイアログボックスで設定した［出力データ］の［ラベル］が表示されます。ラベルは編集できません。

列幅：

データ列の列幅（1 ～ 40）を設定します。

データ：

データ番号のデータをデータ履歴表示器に表示するかどうかを選択します。セルをダブルクリックすると、“ 表示する ” と “ 表示しない ” が切り替わります。“ 表示しない ” に切り替えるとその番号のすべてのデータが表示されません。

■［デフォルト］ボタン

設定した列幅がデフォルトに戻ります。

9-178

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 データ履歴表示器●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

プレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

ー

デ
タ
表
示

プレート色

■ 罫線

罫線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、罫線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

罫線■ フランジ
前景色、背景色： フランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

フランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-179

9 データ履歴表示器■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

スイッチ

グループ化されている特殊スイッチがある場合のみ、［スイッチ］を設定できます。

■ 表示位置部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

表示部
スイッチ

グループ化されている場合でも、表示部の左上の座標が表示位置になります。

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：20 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 20 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

表示部
スイッチ

グループ化されている部品を 1 つの部品とした場合のサイズになります。

9-180

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 データ履歴表示器●［表示］タブ■ フォント

ラベル行とデータ履歴のデータの表示に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

表示する文字の行間（-127 ～ 127）を指定します。

タ
表示■ スタイル *1

文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。

■ サイズ *2

表示する文字の大きさ（8 ～ 512）を指定します。

■ 拡大率 *1
横、縦： 文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デー■ 行間 *2

99-181

9 データ履歴表示器■ ラベル

ラベル行の詳細を設定します。
色：表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

文字揃え：

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

行の高さ：

ラベル行の高さの指定方法を選択し、行の高さを設定します。
行数を指定する： ラベルの行数を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サイズおよび文字の高さによって異なります。行数を入力すると、表示領域に応じて自動的に行の高さを算出します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 行数 × 文字の高さ＋（行数－ 1）× 行間＝行の高さ（ドット）HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
行数 × 文字の高さ＝行の高さ（ドット）文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
行数 文字の高さ

1× 24

行数 文字の高さ

2

× 24

× 24

行数

＋（ 2 −1）
×

行数 文字の高さ

3

行数＋（ 1 −1）
×

行数＋（ 3 −1）
×

行間

行の高さ

4 ＝ 24ドット
行間

行の高さ

4 ＝ 52ドット

行間

行の高さ

4 ＝ 80ドット

LDR100 の値

ラベルが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

LDR100 の値
Data001
LDR100 の値
Data001

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］×16 の場合
行数

拡大率 縦

行の高さ

1 × 1 ×16 ＝ 16ドット
行数

拡大率 縦

行の高さ

2 × 1 ×16 ＝ 32ドット
行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 1 ×16 ＝ 48ドット

行数

拡大率 縦

行の高さ

3 × 2 ×16 ＝ 96ドット

LDR100 の値

ラベルが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

LDR100 の値
Data001
LDR100 の値
Data001

LDR100 の値
Data001

ラベルの行数を固定したまま行の高さを調整するため、複数行のラベルを表示する場合などに使用すると便利です。

9-182

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 データ履歴表示器

サイズを指定する：ラベル行の高さをドット単位で指定します。
行の高さ（8 ～（ベース画面縦サイズ -3））を入力します。指定できる範囲は、ベース画面縦サ
イズおよび文字の高さによって異なります。文字の高さの設定は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［サイズ］が 16、［行間］が 4 の場合
1 行のラベルを表示するには、1×24 ＝ 24 ドットとなり、行の高さが 24 ドット以上必要です。
行の高さ

24ドット

LDR100 の値
Data001

2 行のラベルを表示するには、2×24 ＋ 4 ＝ 52 ドットとなり、行の高さが 52 ドット以上必要です。
行の高さ

52ドット

LDR100 の値
Data001

行の高さ

24ドット

LDR100 の値

ラベルが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 1 の場合
1 行のラベルを表示するには、1×16 ＝ 16 ドットとなり、行の高さが 16 ドット以上必要です。
行の高さ

16ドット

LDR100 の値
Data001

2 行のラベルを表示するには、2×16 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。

32ドット

LDR100 の値
Data001

行の高さ

16ドット

LDR100 の値

ラベルが 2 行のとき、2 行目が表示されません。

デ

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：［拡大率 縦］が 2 の場合
1 行のラベルを表示するには、1×32 ＝ 32 ドットとなり、行の高さが 32 ドット以上必要です。
行の高さ

32ドット

LDR100 の値
Data001

2 行のラベルを表示するには、2×32 ＝ 64 ドットとなり、行の高さが 64 ドット以上必要です。
行の高さ

64ドット

LDR100 の値
Data001

行の高さ

32ドット

LDR100 の値 2

ラベルが 2 行のとき、行目が表示されません。

■ データ

データ履歴のデータの詳細を設定します。
色：表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

文字揃え：

左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

ー

行の高さ

9-183

タ
表
示

9 データ履歴表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-184

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9 データ履歴表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-185

タ
表
示

9 データ履歴表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

許可

130
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

←
操作

↑

表示

↓

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

折れ線グラフ

データ履歴表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

禁止

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

禁止

入力

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

本体ユニット130

本体ユニット

130

パスワード
User2

130

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

6

t

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

0

BS

p CLR

サンプリング日時

Data001

2019/09/06 12:00:30

z

l CAN
ENT

User1

201

121

204

122

206

23

123

206

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

操作

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

Data003

120

21
22

2019/09/06 12:03:30
2019/09/06 12:04:30←

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

Data00220

2019/09/06 12:01:30
2019/09/06 12:02:30

↑

↓

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なのでデータ履歴表示器は表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット130
サンプリング日時

Data001

Data002

20

120

201

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

25

125

210

26

126

218

←
操作

↑

↓

User3

2

3

4

5

q

w

e

r

t

サンプリング日時

yData001

7

8

u

9

i

Data002

o

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

h122

121

j 206 k2019/09/06 12:03:30

23

123

206

x2019/09/06c 12:06:30v

z

2019/09/06 12:05:30

←
操作

g

22

204

24

124

210

25

n126 m 218

125

210

b

26

↑

↓

0

BS

p CLR

Data003

2019/09/06 12:00:30

s2019/09/06
d12:02:30f!?#

2019/09/06 12:04:30

データ

6

123
a
ABC

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

サンプリング日時

l CAN

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

9-186

Data002

Data003

20

120

201

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

Data001

2019/09/06 12:00:30
2019/09/06 12:01:30

2019/09/06 12:04:30

ENT

←
操作

↑

↓

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

データ
履歴表示器

履歴表示器
操作できない

130

▲ ▼

1

210

2019/09/06 12:05:30
2019/09/06 12:06:30

130

パスワード

Data003

2019/09/06 12:00:30
2019/09/06 12:01:30

本体ユニット

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

操作できる

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

9 データ履歴表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にデータ履歴表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-187

10 数値表示器

10

数値表示器
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

10.1 数値表示器でできること
ワードデバイスの値を指定した形式で表示します。
• 現在のデバイス アドレスの値を表示する

本体ユニット
接続機器
65535

D100： FFFF (16進)読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：UBIN16(W)
桁数：5 桁-1

読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：BIN16(I)
桁数：5 桁

本体ユニット

読出デバイス アドレス：D100
表示形式：16 進
データタイプ：UBIN16(W)
桁数：4 桁接続機器
AD2D100： 1234 (10進)?

読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：BCD4(B)
桁数：4 桁• 小数を表示する

本体ユニット接続機器
123.4

D100： 1234 (10進)読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：BIN16(I)
桁数：4 桁小数点を表示する：オン
小数部桁数：1 桁• 単位を表示する

本体ユニット接続機器
1234 台D100： 1234 (10進)読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：UBIN16(W)
桁数：4 桁単位を表示する：オン
テキスト ID：1
テキスト：台• 下限値または上限値を超えると数値を点滅させる

本体ユニット
接続機器
120

D100：

9-188

120 (10進)WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

読出デバイス アドレス：D100
表示形式：10 進
データタイプ：UBIN16(W)
桁数：3 桁許容範囲：固定値
下限値：0
上限値：100
データオーバー通知設定
点滅表示する：オン

10 数値表示器

10.2 数値表示器の設定手順
数値表示器の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［数値表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、数値表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置した数値表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［データオーバー］タブ、［動作条件］タブ、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、数値表示器のデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-189

10 数値表示器

10.3 数値表示器のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 表示形式

値の表示形式を “10 進 ” または “16 進 ” から選択します。

■ データ形式
データ タイプ：

値のデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

桁数：

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。
設定できる桁数は、次のとおりです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点を表示する：

データ タイプ

桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1～5

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～ 10

BCD4(B)

1～4

BCD8(EB)

1～8

Float32(F)1 ～ 10

UBIN16(W)

1～4

UBIN32(D)1～8

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［小数点を表示をする］チェックボックスをオンにし、［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” を選択した場合、読み出し元のデータは整数値ですが、設定した小数桁に小数点を付けて表示します。
ただし、［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合は、読み出し元のデータは小数値です。

9-190

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器

小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。設定できる小数部桁数の範囲
は、表示形式とデータ タイプによって異なります。表示部に設定できる小数部桁数の範囲は、次のとお
りです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点記号 *1：

データ タイプ

小数部桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1 ～桁数

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～桁数

BCD4(B)

1 ～桁数

BCD8(EB)

1 ～桁数

Float32(F)

1 ～桁数または 8

UBIN16(W)－UBIN32(D)－

小数点の記号を次の中から選択します。
“.（ドット）”、“:（コロン）”、“;（セミコロン）”、“,（カンマ）”、“/（スラッシュ）”［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
例）［桁数］が 4、［小数部桁数］が 2 の場合
12.34

小数点記号が /（スラッシュ）の場合：

12/34

整数部の上位桁の “0” を表示しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
例） ゼロサプレスする場合：
ゼロサプレスしない場合：

9123400001234

値がゼロのとき数値を表示しない： 値が 0 のときに “0” を表示せずに空白にする場合は、このチェックボックスをオンにします。
• 値が 0 で数値が表示されないとき、［表示］タブで設定した単位も表示されません。
•［値がゼロのとき数値を表示しない］チェックボックスがオンでも、値が 0 以外のときは “0” が表示されます。
マイナス記号を表示する：

表示する値が負のときに－（負）記号を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

プラス記号を表示する：

表示する値が正のときに＋（正）記号を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

範囲外またはエラー時に表示する記号：［基本］タブの［データ タイプ］を超える値を表示する場合、またはエラーが発生した場合に表示する記号を次の中から選択します。
“?（クエスチョンマーク）”、“ （スペース）”、“#（シャープ）”、“%（パーセント）”、“$（ドル）”、“-（マイナス）”、“@（アットマーク）”、“*（アスタリスク）”、“!（エクスクラメーションマーク）”、“+（プラス）”
次の場合はエラーとなり、［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示されます。
•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” で、表示できない値がデバイス アドレスに書き込まれた•［オプション］タブの［演算結果を表示する］でゼロ除算の演算を実行した*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-191

デ

ー

ゼロサプレスする：

小数点記号が .（ドット）の場合：

タ
表示

10 数値表示器■ 表示設定表示する値の読み出し元を指定します。
読出デバイス アドレス： 表示する値を格納しているワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章間接読み出しをする *1：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

デバイス アドレスの値によって、読出デバイス アドレスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
間接読み出しの詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

*1

9-192

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器●［形状］タブ■ 表示図形

標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-193

9

デ

ー

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。

タ表示

10 数値表示器■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面
1234

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅
画面
高さ

9-194

1234

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”、“Windows”
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章

91.2 扱える文字」を参照してください。

デ

ー

■ サイズ

表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

フォント

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、7 セグ

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

標準
欧文ストローク、7 セグ

サイズ
8 ～ 5128x16、16x16
8 ～ 128■ スタイル *2

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *2
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 文字揃え左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-195

タ
表
示

10 数値表示器■ 単位を表示する *3

数値の末尾に単位などの文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。表示する文字は、テキスト マネージャーで登録したテキストになります。文字色は、［表示］タブの［文字色］で選択した色になります。
テキスト ID：

テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
指定したテキスト ID のテキストが表示されます。

テキスト：• この機能で表示できる最大文字数は半角で 4 文字です。5 文字目以降の文字は表示されません。ただし、選択したテ
キスト ID に Windows フォントを使用している場合は、5 文字目以降も表示されます。
• 改行を含む場合、改行以降は表示されません。

■ Windows フォント

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
［フォント］で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリックして［フォント］ダイアログボックスを表示します。詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

■ 表示色を変更する *3

文字やプレートの色を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。

接続機器
起動デバイス アドレス

本体ユニット

0

［文字色］

1234

起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

1234

［表示色を変更する］の［プレート色］

起動デバイス アドレス： 文字やプレートの色を切り替える条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が0の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色で表示します。
デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色で表示します。

*3

9-196

文字色：

切り替え時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

切り替え時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器■ 点滅表示する *3

文字やプレートの色を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。
点滅時の表示は、次のとおりです。
•［表示色を変更する］チェックボックスがオフの場合［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器

本体ユニット［文字色］

1234［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

［形状］
タブの
［プレート色］

0

［文字色］
［形状］
タブの
［プレート色］

点滅

1234
1234
［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］•［表示色を変更する］チェックボックスがオンの場合-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 0 の場合、［文字色］および［形状］タブの［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

0［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

デ

本体ユニットー

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

［文字色］

1234

タ
表
示

［形状］
タブの
［プレート色］［文字色］

点滅［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス0

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス

1

［形状］
タブの
［プレート色］

1234
1234
1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］-［表示色を変更する］の起動デバイス アドレスの値が 1 の場合、［表示色を変更する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色と、［点滅表示する］の［文字色］および［プレート色］で指定した色を交互に表示します。

接続機器［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス0

［表示色を変更する］の起動デバイス アドレス

1

［点滅表示する］の起動デバイス アドレス1

本体ユニット［表示色を変更する］
の
［文字色］

1234

［表示色を変更する］の［プレート色］［表示色を変更する］
の
［文字色］

点滅

［表示色を変更する］の［プレート色］

1234
1234
1234

［点滅表示する］の［文字色］［点滅表示する］の［プレート色］*3

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9

9-197

10 数値表示器

起動デバイス アドレス： 点滅させる条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定
します。
文字色：

点滅時の文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色：

点滅時のプレート色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
［形状］タブの［表示図形］で［標準図形］を選択した場合のみ設定できます。

［点滅表示する］チェックボックスをオンにし、［データオーバー］タブの［データオーバー通知設定］で、［点滅表示する］チェックボックスをオンにした場合に、両方の条件が成立すると、データオーバーの点滅表示が優先されます。

9-198

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器●［データ オーバー］タブ［データ オーバー］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 許容範囲9

データの種類を選択します。
固定値：

下限値と上限値に定数を使用します。

デーデバイス アドレス：下限値と上限値にワード デバイスを使用します。
表示する数値の許容範囲を指定します。
下限値、上限値： 下限値や上限値を指定する場合、このチェックボックスをオンにします。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる下限値および上限値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ
タイプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
•［基本］タブの［データ タイプ］に “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” を選択
し、小数値を表示する場合、［下限値］および［上限値］の固定値には整数を指定してください。
例）上限値 に「1.25」を指定する場合は、「125」と入力します。
• 表示するデバイス アドレスの値が［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプの処理できるデータの範囲を超えている場合は、［基本］タブの［範囲外またはエラー時に表示する記号］で選択した記号が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-199

タ
表
示

10 数値表示器■ データ オーバー通知設定

許容範囲を超えた場合の部品の動作を設定します。
［許容範囲］で［下限値］または［上限値］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
点滅表示する：

表示するデータが許容範囲を超えると数値を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。

通知する：

表示するデータが許容範囲を超えると、通知先のデバイス アドレスへ 1 を書き込む場合は、このチェックボック
スをオンにします。
通知デバイス アドレス：通知先のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） 読み出し元のワードデバイスの値が上限値「100」を超える「120」や下限値「0」を超える「-10」になると、LM0 に 1 を書
き込み、数値が点滅します。
許容範囲：固定値
下限値：0
上限値：100
データオーバー通知設定
点滅表示する：オン
通知する：オン
通知デバイス アドレス：LM0

9-200

読み出しデータ

50

表示

90

120

50

120

90

点滅
データオーバーの通知：LM00

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1

-10

-10
点滅

0

1

10 数値表示器●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件
不成立

条件
成立

LM0： 0LM0： 1

数値
表示する

1234

非表示中の数値表示器のデータオーバーは動作しません。数値表示器が非表示から表示になったときに上限値および下限値を超えていれば通知します。

■ 条件種別数値表示器を有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に数値表示器を有効にします。

データ

99

100

101

102

103

104

105

表示

99

100

101

102

103

104

105

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

更新する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デ
タ
表
示

本体ユニット
数値
表示しない

9

ー

条件が成立している間は数値表示器が有効になり、不成立の間は無効になります。無効時の動作を［条件不成立中］で “ 数値を表示しない ”、“ 数値を更新しない ”、“ 数値表示器を表示しない ” から選択します。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0”、［条件不成立中］が “ 数値を表示しない ” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので数値表示器は数値を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し数値表示器は数値を表示します。

9-201

10 数値表示器

ON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、数値表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 数値を更新しない ” を選択した場合

データ

99

100

101

102

103

104

105

100

100

102

103

103

103

更新する

更新しない

更新する

更新する

更新しない

更新しない

1
デバイス
アドレスの値

0

0

表示

更新しない

OFF 中：

デバイス アドレスの値が 0 のとき、数値表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 数値を更新しない ” を選択した場合

データ

99

100

101

102

103

104

105

99

99

101

101

101

104

105

更新する

更新しない

更新する

更新しない

更新しない

更新する

更新する

1
デバイス
アドレスの値0

表示

条件成立中：

条件が成立しているとき、数値表示器を有効にします。
例）［条件不成立中］で “ 数値を更新しない ” を選択した場合

データ

99

100

101

102

103

104

105

99

99

101

101

101

104

105

更新する

更新しない

更新する

更新しない

更新しない

更新する

更新する

成立

条件
不成立

表示

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 条件不成立中条件が不成立のときの数値表示器の動作を選択します。

9-202

数値を表示しない：

プレートとフランジは表示しますが、数値を表示しません。

数値を更新しない：

最後に更新した数値をそのまま表示します。数値は変化しません。

数値表示器を表示しない：

数値表示器を表示しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.2

条件式

10 数値表示器●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 演算結果を表示する

9

デバイス アドレスの値に演算を加え、結果を表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、演算式を入力します。
例） デバイス アドレスの値の表示時に 60 を掛ける場合

1234×60

ー

接続機器

1234

タ
表
示

数値表示器
読出デバイス アドレス：D0
演算結果を表示する：@*60

74040

D0

デ

本体ユニットデバイス アドレスの値に 60 を掛けた値を
表示する

演算式
演算式は、次のフォーマットで複数のデータと演算子を自由に組み合わせて設定できます。

データ

演算子

データ

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ

演算子

データ ...（120文字以内）• データ数、演算子数の制限はありません。ただし、最大文字数は半角 120 文字です。
• 括弧を使用できます。
データ
項目

説明

@

演算対象のデバイス アドレスを演算式に設定します。演算式に設定できるのは 1 点だけです。
［基本］タブの［読出デバイス アドレス］になります。

固定値

定数をデータとして演算式に設定します。
設定できる値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプによって異なります。データ タイプの詳
細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

デバイス アドレス

ビットデバイスまたはワードデバイスを演算式に設定します。

デバイス アドレスは必ず “［” と “］” で囲んで入力してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル9-203

10 数値表示器

演算子
データに対して実行する演算処理の種類を指定します。演算子の優先順位はスクリプトと同じです。詳細は、25-61 ページ「第 25章 6.5 演算子の優先順位について」を参照してください。
項目

説明
算術演算子を指定します。

算術演算子

+

加算

と

-

減算

から

*

乗算

と

を乗算します。

/

除算

をで除算します。

%

剰余算をで除算した余りを求めます。

を加算します。
を減算します。

ビット演算子を指定します。

ビット演算子&

論理積との各ビットの論理積（AND）を演算します。

|

論理和

と

の各ビットの論理和（OR）を演算します。

^

排他的論理和との各ビットの排他的論理和（XOR）を演算します。

<<

左シフト

の各ビットを左に

ビット、シフトします。

>>

右シフト

の各ビットを右に

ビット、シフトします。

演算式の入力例
入力例

説明
演算して入力する場合は、キーパッドで入力した値に、1 を加えた結果をデバイス アドレスへ書き込みます。

@+1

演算して表示する場合は、デバイス アドレスの値に 1 を加えた結果を表示します。

[LDR 0] + @ + 100

演算して入力する場合は、LDR0 の値と、キーパッドで入力した値と、100 を加えた結果をデバイス アドレスへ書き込みます
演算して表示する場合は、LDR0 の値と、デバイス アドレスの値と、100 を加えた結果を表示します。

@&3

演算して入力する場合は、キーパッドで入力した値と 3 の論理積をデバイス アドレスへ書き込みます。
演算して表示する場合は、デバイス アドレスの値と 3 の論理積を表示します。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-204

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10 数値表示器●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-205

タ
表
示

10 数値表示器例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130
1234

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

数値表示器

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

9-206

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN

1234

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

10 数値表示器●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に数値表示器を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-207

11 時計11

時計
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

11.1 時計でできること
本体ユニットの時計データを使用して、日付や時刻を表示します。
• 日時を表示する

本体ユニット

12/07 13:45• 設定した時間になるとデバイス アドレスに 0 または 1 を書き込む

本体ユニット
接続機器
ON 時刻： 10:00
OFF 時刻： 11:00

通知デバイス アドレス M0
0

09:00

09:00

10:00

0

1

1

0

10:00

11:00

11:00

ON 時刻
時刻

09:00

09:30

動作
通知デバイス アドレス M0 の値

10:00

OFF 時刻
10:30

書き込み
0

0

1

11:00
書き込み

1

0

［動作モード］で “ 通知 ” を選択した場合は、画面に時計を表示せずに通知機能のみを使用できます。

9-208

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計11.2 時計の設定手順
時計の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［時計］をクリックします。

2 編集画面上で、時計を配置する位置をクリックします。
3 配置した時計をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

9

ー

デ
タ
表
示

［動作条件］タブ、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、時計のデフォルトを設定できます。
詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-209

11 時計11.3 時計のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

時計の動作を次の中から選択します。
時計：

日時を表示します。

通知：

日時を表示せずに、設定した時刻になるとデバイス アドレスに 1（ON 時刻）または 0（OFF 時刻）を書き込んで知らせます。

時計＋通知：

日時を表示し、設定した時刻になるとデバイス アドレスに 1（ON 時刻）または 0（OFF 時刻）を書き込んで知
らせます。

経過時間：

デバイス アドレスの値を経過秒数として表示します。

■ デバイス アドレスの値 (UNIX 時間 ) を使用する

デバイス アドレスの値を UNIX 時間 *1 で計算し、日時として表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示する日時
データの読み出し元を指定します。データ タイプが UBIN32(D) の値として扱います。
［動作モード］で “ 時計 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ デバイス アドレスの値を使用する

表示する経過時間データの読み出し元を指定します。データ タイプが UBIN32(D) の値として扱います。［動作モード］で “ 経過時間 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

*1

9-210

UTC（協定世界時）での 1970 年 1 月 1 日午前 0 時 0 分 0 秒からの経過秒数。閏秒およびタイムゾーンは考慮されていません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

11 時計■ 表示内容時計の表示内容を設定します。［動作モード］で “ 時計 ”、“ 時計 + 通知 ”、“ 経過時間 ” を選択した場合のみ設定できます。
選択した［表示内容］の例が右に表示されます。
［動作モード］で “ 時計 ” または “ 時計 + 通知 ” を選択した場合、時計で表示する内容を次の中から選択します。
“日付+曜日+時間”、“日付+曜日”、“日付+時間”、“日付”、“時間+日付+曜日”、“時間+日付”、“時間+曜日”、“時間”、“曜日+時間”、“曜日”［動作モード］で “ 経過時間 ” を選択した場合は、“ 時間 ” になります。

■ 時間の設定

時間として表示する内容を設定します。
［動作モード］で “ 時計 ”、“ 時計 + 通知 ”、“ 経過時間 ” を選択した場合のみ設定できます。
時間の表示形式を設定します。
［動作モード］で “ 時計 ” または “ 時計 + 通知 ” を選択した場合は、時間の表示形式を次の中から選択します。
“hh:mm”、“hh:mm tt”、“tt hh:mm”、“hh:mm:ss”、“hh:mm:ss tt”、“tt hh:mm:ss”（h：時、m：分、s：秒、t：午前または午後）［動作モード］で “ 経過時間 ” を選択した場合は、時間の表示形式を次の中から選択します。
“dd:hh:mm:ss”、“h:mm:ss”、“hh:mm:ss”、“hhh:mm:ss”、“hhhh:mm:ss”、“dd:hh:mm”、“h:mm”、“hh:mm”、“hhh:mm”、“hhhh:mm”（d：日、h：時、m：分、s：秒）

区切り記号：

時、分、秒のデータを区切る記号を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。
［表示］タブの［フォント］が “7 セグ ” の場合は、0 ～ 9（数字）、（スペース）、*（アスタリスク）、+（プラス）、-（ハイフン）、.（ピリオド）、/（スラッシュ）、:（コロン）のみ使用できます。

午前の記号：

午前を示す記号を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。［表示形式］で t が含まれているものを選択した場合のみ設定できます。
［表示］タブの［フォント］が “7 セグ ” の場合は、0 ～ 9（数字）、（スペース）、*（アスタリスク）、+（プラス）、-（ハイフン）、.（ピリオド）、/（スラッシュ）、:（コロン）のみ使用できます。

午後の記号：

午後を示す記号を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。［表示形式］で t が含まれているものを選択した場合のみ設定できます。
［表示］タブの［フォント］が “7 セグ ” の場合は、0 ～ 9（数字）、（スペース）、*（アスタリスク）、+（プラス）、-（ハイフン）、.（ピリオド）、/（スラッシュ）、:（コロン）のみ使用できます。

■ 日付の設定日付として表示する内容を設定します。
［動作モード］で “ 時計 ” または “ 時計 + 通知 ” を選択し、［表示内容］で “ 日付 + 曜日 + 時間 ”、“ 日付 + 曜日 ”、“ 日付 + 時間 ”、“ 日付 ”、“ 時間 + 日付 + 曜日 ”、“ 時間 + 日付 ” を選択した場合のみ設定できます。
表示形式：

日付の表示形式を設定します。
“yyyy/MM/dd”、“MM/dd/yyyy”、“dd/MM/yyyy”、“yy/MM/dd”、“MM/dd/yy”、“dd/MM/yy”、“MM/dd”、“dd/MM”（y：年、M：月、d：日）

区切り記号：

年、月、日のデータを区切る記号を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。
［表示］タブの［フォント］が “7 セグ ” の場合は、0 ～ 9（数字）、（スペース）、*（アスタリスク）、+（プラス）、-（ハイフン）、.（ピリオド）、/（スラッシュ）、:（コロン）のみ使用できます。

種類：

月を示す文字列を次の中から選択します。
“01, 02, ..., 12”、“Jan., Feb., ..., Dec.”、“January, February, ..., December”、“ カスタマイズ ”“ カスタマイズ ” を選択した場合は、月を示す文字を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-211

9

デ

ー

表示形式：

タ
表
示

11 時計■ 曜日の設定

曜日として表示する内容を設定します。
［動作モード］で “ 時計 ” または “ 時計 + 通知 ” を選択し、［表示内容］で “ 日付 + 曜日 + 時間 ”、“ 日付 + 曜日 ”、“ 時間 + 日付 + 曜日 ”、“ 時間 + 曜日 ”、“ 曜日 + 時間 ”、“ 曜日 ” を選択した場合のみ設定できます。
曜日を示す文字列を次の中から選択します。
“(日), (月), ..., (土)”、“Sun., Mon., ..., Sat.”、“Sunday, Monday, ..., Saturday”、“星期日, 星期一, ..., 星期六”、“カスタマイズ”“ カスタマイズ ” を選択した場合は、曜日を示す文字を設定します。最大文字数は半角で 10 文字です。

種類：●［通知］タブ［基本］タブの［動作モード］で “ 通知 ” または “ 時計 + 通知 ” を選択した場合のみ表示されます。

（通知条件）■ 通知時刻通知時刻のデータの種類を選択します。
通知時刻を数値や曜日で設定します。

固定値：

年：

年（0 ～ 99）を入力します。

月：

月（1 ～ 12）を入力します。

日：

日（1 ～ 31）を入力します。

曜日： 曜日を選択します。

デバイス アドレス：時：

時（0 ～ 23）を入力します。

分：

分（0 ～ 59）を入力します。

秒：

秒（0 ～ 59）を入力します。

通知時刻をワードデバイスの値で設定します。
データ タイプが BCD4(B) の値として扱います。年月日および時分秒の値は、固定値と同じ範囲で設定します。曜日は、次の値で指定します。
0：日曜日、1：月曜日、2：火曜日、3：水曜日、4：木曜日、5：金曜日、6：土曜日
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

通知時刻のデータが不正な場合は、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、
エラー メッセージが表示されます。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。
次の状態のときにエラーとなります。
• 年、月、日、時、分および秒に固定値の範囲を超えた値が設定されている• “BCD4(B)” の範囲を超えた値が入力された

9-212

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計■（通知条件）

通知時刻に使用する条件のチェックボックスをオンにします。
［曜日］チェックボックスは、［年］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

■ ON 時刻

データの種類に従って、通知デバイス アドレスに 1 を書き込む時刻を設定します。
•［ON 時刻］で通知デバイス アドレスに 1 を書き込んだあと、その値を保持します。
ON時刻を経過してもデバイス アドレスの値を保持
通知デバイス アドレス
M0 の値

1
0

時刻

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

ON 時刻

• 時計を設定している画面が表示されたとき、その時刻が［ON 時刻］と［OFF 時刻］の間の場合、通知デバイス アドレ
スに 1 を書き込みます。
すでに経過したON時刻を通知するため1を書き込む
1

9

0

時刻

09:00

09:30
ON 時刻

10:00

10:30

本体ユニットの電源を入れる画面を開く

11:00

デOFF 時刻ー

通知デバイス アドレス
M0 の値

タ
表
示

■ OFF 時刻

通知デバイス アドレスに 0 を書き込む時刻を設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
データの種類に従って、時刻を設定します。
• 現在の時刻が［OFF 時刻］を経過しても、通知デバイス アドレスの値を保持します。
通知デバイス アドレス
M0 の値

1

OFF時刻を経過してもデバイス アドレスの値を保持

0

時刻

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

OFF 時刻• 時計を設定している画面が表示されたとき、その時刻が［OFF 時刻］を経過している場合、通知デバイス アドレスに0 を書き込みます。
すでに経過したOFF時刻を通知するため0を書き込む
通知デバイス アドレス
M0 の値
時刻

1
0

10:00
ON 時刻

10:30

11:00
OFF 時刻

11:30

12:00

本体ユニットの電源を入れる画面を開く■ 通知デバイス アドレス

［ON 時刻］または［OFF 時刻］になると値を書き込むビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-213

11 時計●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

9-214

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y画面
12/07 13:45

部品

■ サイズ
部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

9

画面
高さ

12/07 13:45

部品

デ

ー

幅、高さ：

タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-215

11 時計●［表示］タブ■ フォント

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”、“ 欧文ストローク *1”、“7 セグ ”
［基本］タブの［表示内容］で “ 日付 + 時間 ”、“ 日付 ”、“ 時間 + 日付 ” または “ 時間 ” を選択した場合のみ “7 セグ ” を設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

■ サイズ

表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

フォント
欧文、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、
中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語、7 セグ
日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル
欧文ストローク、7 セグ

サイズ
8 ～ 5128x16、16x16
8 ～ 128

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形で［フォント］に “ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ” を選択時、［サイズ］の設定に関わらず、次のテキストボックスで設定した半角文字は “8x16”で、全角文字は “16x16” で表示されます。
•［時間の設定］の［区切り記号］、［午前の記号］、［午後の記号］•［日付の設定］の［区切り記号］、［種類］•［曜日の設定］の［種類］■ スタイル *1

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 拡大率 *1
横、縦： 表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ” を選択した場合のみ設定できます。

*1

9-216

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計■ 文字揃え左右方向の文字揃えを次の中から選択します。
“ 左揃え ”、“ 中央揃え ”、“ 右揃え ”
詳細は、付 -7 ページ「付録 5 文字揃え」を参照してください。

■ 文字色表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

9

ー

デ
タ
表
示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-217

11 時計●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件が成立している間は時計が有効になり、不成立の間は無効になります。無効になると、プレートとフランジを表示しますが、時刻を表示しません。ただし、［条件不成立中］の［時計を表示しない］チェックボックスをオンにすると、プレートとフランジも表示せず、部品イメージを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0”、［条件不成立］の［時計を表示しない］チェックボックスがオフの場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので時計は時刻を表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し時計は時刻を表示します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0： 0

時刻
表示しない

LM0： 1

時刻
表示する

12/07 13:45■ 条件種別時計を有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に時計を有効にします。

12/07 13:45

時計の状態

常に時刻を表示する

9-218

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計ON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、時計を有効にします。
例）［条件不成立中］で［時計を表示しない］チェックボックスをオフにした場合
デバイス
アドレスの値

1
012/07 13:45

12/07 13:45

12/07 13:45

12/07 13:45

時刻を
表示する

時刻を
表示する

時刻を
表示する

時計の状態
時刻を
表示しない

OFF 中：

時刻を
表示する

時刻を
表示しない

時刻を
表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、時計を有効にします。
例）［条件不成立中］で［時計を表示しない］チェックボックスをオフにした場合
デバイス
アドレスの値

1
012/07 13:45

12/07 13:45

12/07 13:45

時計の状態
時刻を
表示する

条件成立中：

時刻を
表示しない

時刻を
表示する

時刻を
表示しない

時刻を
表示しない

時刻を
表示しない

時刻を
表示する

条件が成立しているとき、時計を有効にします。
例）［条件不成立中］で［時計を表示しない］チェックボックスをオフにした場合

9

デ

成立

ー

条件
不成立
12/07 13:45

12/07 13:45

12/07 13:45

12/07 13:45

時刻を
表示する

時刻を
表示する

時刻を
表示する

時計の状態
時刻を
表示しない

時刻を
表示する

時刻を
表示しない

時刻を
表示しない

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 時計を表示しない

このチェックボックスをオンにすると、条件不成立時に部品イメージを表示しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-219

タ
表
示

11 時計●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

9-220

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11 時計●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

9■（設定一覧）デー

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-221

タ
表
示

11 時計例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130
12/07 13:45

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

時計

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット

130

User1

9-222

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

130

BS

p CLR
l CAN

12/07 13:45

ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

11 時計●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

9

ー

デ
■ 説明

タ
表
示

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に時計を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

9-223

11 時計9-224

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 10 章グラフ

この章では、グラフおよびメータの設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

棒グラフ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

棒グラフでできること
ワードデバイスの値を棒グラフやピーク グラフで表示します。
• ワードデバイスの値を棒グラフで表示する

接続機器

D100：

-50

D200：

120

D300：

40

本体ユニット• ワードデバイスの値をピーク グラフで表示する

接続機器

D100：

-50

D200：

120

D300：

40

本体ユニット10
グラ
フ• 表示するデータが上限値や下限値を超えるとグラフを点滅させる

接続機器

D100：

20

D200：

80

D300：

40

D100：

-50

D200：

90

D300：

120

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

本体ユニット
許容範囲：固定値
下限値：0
上限値：100
データオーバー通知設定
点滅表示する：オン

10-1

1 棒グラフ1.2

棒グラフの設定手順
棒グラフの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［棒グラフ］をクリックします。

2 編集画面上で、棒グラフを配置する位置をクリックします。
3 配置した棒グラフをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［データオーバー］タブ、［目盛］タブ、［ラベル］タブ、［動作条件］タブ、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。
［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、棒グラフのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

10-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ1.3

棒グラフのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

10

■ 部品名

グ
ラ
フ

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ グラフ種別

グラフの種類を次の中から選択します。
“ 棒グラフ［横］”、“ 棒グラフ［縦］”、“ ピーク グラフ［横］”、“ ピーク グラフ［縦］”
ピーク グラフは、棒グラフの先端部分のみを表示したグラフです。
棒グラフ［横］

棒グラフ［縦］

ピーク グラフ［横］

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ピーク グラフ［縦］

10-3

1 棒グラフ■ データ形式
データ タイプ：グラフで扱うデータの型を次の中から選択します。
“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

原点、最小値、最大値：

グラフの原点、最小値、最大値を指定します。
（データの種類）*1： 原点、最小値、最大値で使用するデータの種類を選択します。
定数を使用します。

固定値：

デバイス アドレス： ワードデバイスを使用します。
基本モード時、および “ 固定値 ” を選択した場合に指定できる原点、最小値、最大値は、選択した
データ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

グラフに表示するデータが不正な場合は、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章
演算エラー」を参照してください。
次の状態のときにエラーとなります。
• 原点、最小値および最大値の設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値のとき•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” の場合で、読み出したデータが選択したデータ タイ
プで表現できない値のとき
なお、エラーが発生している状態では、グラフが表示されません。
動作条件が不成立の間にデバイス アドレスの値を変更しても、最小値、最大値は更新されません。

■ 軸を反転する

グラフの軸を反転する場合は、このチェックボックスをオンにします。
横方向のグラフ（“ 棒グラフ［横］”、“ ピーク グラフ［横］”）の場合
チェックボックス：

オフ

チェックボックス：

オン

グラフの伸び方向：

左から右

グラフの伸び方向：

右から左

100

100

0

50

50

0

縦方向のグラフ（“ 棒グラフ［縦］”、“ ピーク グラフ［縦］”）の場合

*1

10-4

チェックボックス：

オフ

チェックボックス：

オン

グラフの伸び方向：

下から上

グラフの伸び方向：

上から下

100

0

50

50

0

100

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ●［データ］タブ■ データ数グラフのデータの点数（1 ～ 10）を指定します。

10■ 設定一覧

グラフの設定を一覧表示します。グラフの番号、読出デバイス アドレス、色などがリストに表示されます。
番号：

グラフの番号（Ch1 ～ Ch10）が表示されます。
“ 棒グラフ［横］” または “ ピーク グラフ［横］” のときは上から、“ 棒グラフ［縦］” または “ ピークグラフ［縦］” のときは左から順に Ch1、Ch2・・・となります。
棒グラフ［縦］

棒グラフ［横］

Ch1
Ch2
Ch3
Ch1 Ch2 Ch3*1デバイス アドレス：

グラフに表示するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

前景（通常）：

グラフの通常時の前景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフの通常時の前景色を変更できます。

前景（オーバー）*1：

グラフのデータオーバー時の前景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフのデータオーバー時の前景色を変更できます。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-5

グ
ラ
フ

1 棒グラフ

背景（通常）：

グラフの通常時の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフの通常時の背景色を変更できます。

背景（オーバー）*1：

グラフのデータオーバー時の背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフのデータオーバー時の背景色を変更できます。

パターン：

グラフの模様またはグラデーションを選択します。
セルをダブルクリックすると、パターンパレットが表示され、グラフの模様またはグラデーションを変更できます。

■［削除］ボタン

登録した設定をリストから削除します。

■［上へ］ボタン

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

*1

10-6

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

なし：

部品の外形を表示しません。

10■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色
0

50

100

■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ
0

50

100

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-7

グ
ラ
フ

1 棒グラフ■ グラフの間隔 *1

棒グラフの間隔（0 ～ 100 ドット）を指定します。

目盛を表示しない場合目盛を表示する場合グラフの間隔グラフの間隔グラフの間隔グラフの間隔グラフの間隔0グラフの間隔例）［グラフの間隔］が 10 の場合

100

200

［グラフの間隔］が 0 の場合

10 ドット

10 ドット

10 ドット■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品
0

50

100

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ
0

*1

10-8

50

100

部品

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ●［データ オーバー］タブ［データ オーバー］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 許容範囲10

データの種類を選択します。
固定値：

下限値と上限値を定数で指定します。

デバイス アドレス：下限値と上限値をワード デバイスの値で指定します。
表示する数値の許容範囲を指定します。
下限値、上限値： 下限値や上限値を指定する場合、このチェックボックスをオンにします。
“ 固定値 ” を選択した場合に指定できる下限値および上限値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ
タイプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-9

グ
ラ
フ

1 棒グラフ■ データ オーバー通知設定

許容範囲を超えた場合の部品の動作を設定します。
［許容範囲］で［下限値］または［上限値］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
点滅表示する：

表示するデータが許容範囲を超えるとグラフを点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。

通知する：

表示するデータが許容範囲を超えると、通知先のデバイス アドレスへ 1 を書き込む場合は、このチェックボック
スをオンにします。
通知デバイス アドレス： 通知先のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） 読み出し元のワードデバイスの値が上限値「100」を超える「110」や下限値「0」を超える「-10」になると、LM0 に 1 を書
き込み、バーが点滅します。
許容範囲：固定値
下限値：0
上限値：100
データオーバー通知設定
点滅表示する：オン
通知する：オン
通知デバイス アドレス：LM0

Ch1 のデータ

60

110

80

10

Ch2 のデータ

20

50

10

-10

0

50

100

0

50

100

0

50

点滅

データオーバーの通知：LM0

10-10

Ch1
Ch2

表示

0

1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

100

0

50

点滅
0

1

100

1 棒グラフ●［目盛］タブ［目盛］タブは、詳細モードで表示されます。

［目盛］タブの設定項目は、［基本］タブの［グラフ種別］で選択した種別によって異なります。
“ 棒グラフ［横］”、“ ピーク グラフ［横］”：［X 軸］“ 棒グラフ［縦］”、“ ピーク グラフ［縦］”：［Y 軸］

10■ 目盛を表示する

グラ
フ

グラフに目盛を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
主分割数：

目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

副分割数：

補助目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

色：

目盛の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

数値を表示する： 目盛の位置に数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
桁数：

表示する桁数（1 ～ 10）を指定します。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。

小数値を表示する： 小数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。
小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数（1 ～ 8）を指定します。
［小数値を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

フォント：表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章る文字」を参照してください。

扱えスタイル *2：

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

サイズ：表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異な
ります。
機種

*1
*2

1.2

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、7 セグ

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク、7 セグ

8 ～ 128

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-11

1 棒グラフ

拡大率 *2：

横、縦：色：

表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

目盛を表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

■ グリッド線を表示する

グラフにグリッド線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。グリッド線はグラフの上に表示されます。
［目盛を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
表示位置：

グリッド線の表示位置を “ 目盛 ” または “ データ オーバー ” から選択します。
目盛：

目盛数にあわせてグリッド線を表示します。
グリッド線

データ オーバー： ［データ オーバー］タブの［下限値］および［上限値］で設定した値の位置にグリッド線を表示します。
下限値

*2

10-12

上限値

線種：

グリッド線の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”

色：グリッド線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ●［ラベル］タブ［ラベル］タブは、詳細モードでのみ表示されます。

■ X 軸のラベルを表示する、Y 軸のラベルを表示する

X 軸または Y 軸の目盛にラベルを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ラベル］タブの設定項目は、［基本］タブの［グラフ種別］で選択した種別によって異なります。
“ 棒グラフ［横］”、“ ピーク グラフ［横］”：［X 軸のラベルを表示する］“ 棒グラフ［縦］”、“ ピーク グラフ［縦］”：［Y 軸のラベルを表示する］

10

フォント：

ラベルに使用する文字のフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国
言語 ”、“ キリル言語 ”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

文字：

色：

ラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章
扱える文字」を参照してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

1.2

ラベルに使用する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
ラベルを表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

■ テキスト マネージャーを使用する

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［X 軸のラベルを表示する］または［Y 軸のラベルを表示する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
改行を含む場合、改行以降は表示されません。ただし、選択したテキスト ID に Windows フォントを使用している場合
は、すべて表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-13

グ
ラ
フ

1 棒グラフ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件が成立している間は棒グラフが有効になり、不成立の間は無効になります。無効時の動作を［条件不成立中］で “ グラフを表示しない ” または “ グラフを更新しない ” から選択します。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0”、［条件不成立中］が “ グラフを表示しない ” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので棒グラフはグラフを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し棒グラフはグラフを表示します。

本体ユニット

条件
不成立

グラフ
表示しない

LM0： 0
0

条件
成立

50

100

グラフ
表示する

LM0： 1050100

非表示中の棒グラフのデータオーバーは動作しません。棒グラフが非表示から表示になったときに下限値および上限値を超えていれば通知します。

■ 条件種別棒グラフを有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に棒グラフを有効にします。
Ch1 のデータ

50

60

70

80

90

Ch2 のデータ

10

30

50

70

90

表示
0

50

100

更新する

10-14

0

50

100

更新する

0

50

100

更新する

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

0

50

100

更新する

0

50

100

更新する

1 棒グラフON 中：デバイス アドレスの値が 1 のとき、棒グラフを有効にします。
例）［条件不成立中］で “ グラフを更新しない ” を選択した場合
Ch1 のデータ

50

60

70

80

90

Ch2 のデータ

10

30

50

70

90

デバイス 1
アドレスの値
0

表示
0

50

100

更新しない

OFF 中：

0

50

100

更新する

0

50

100

更新しない

0

50

100

0

50

100

更新する

更新する

デバイス アドレスの値が 0 のとき、棒グラフを有効にします。
例）［条件不成立中］で “ グラフを更新しない ” を選択した場合
Ch1 のデータ

50

60

70

80

90

Ch2 のデータ

10

30

50

70

90

デバイス 1
アドレスの値
0

表示
0

50

100

更新する

条件成立中：

0

50

100

更新しない

0

50

100

更新する

0

50

100

更新する

0

50

10

100

更新しない

グ
ラ
フ

条件が成立しているとき、棒グラフを有効にします。
例）［条件不成立中］で “ グラフを更新しない ” を選択した場合
Ch1 のデータ

50

60

70

80

90

Ch2 のデータ

10

30

50

70

90

成立

条件
不成立

表示
0

50

100

更新する

0

50

100

更新しない

0

50

100

更新する

0

50

100

更新する

0

50

100

更新しない

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-15

1 棒グラフ■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

■ 条件不成立中棒グラフが無効のときの動作を選択します。

10-16

グラフを表示しない：プレートとフランジは表示しますが、グラフを表示しません。

グラフを更新しない：

最後に更新したグラフをそのまま表示します。グラフは変化しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-17

10
グ
ラ
フ

1 棒グラフ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

10-18

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 棒グラフ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット

130

棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

スイッチ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット130

User1

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

10

130

グ
ラ
フ

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

10-19

1 棒グラフ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に棒グラフを配置している場合

10-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

2

折れ線グラフFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

折れ線グラフでできること
データ履歴機能で収集したデバイス アドレスの値や複数のワードデバイスの値を折れ線グラフで表示します。
• データ履歴機能で収集したデバイス アドレスの値をトレンドグラフで表示する

本体ユニット

接続機器

100

D100
60

D101
30

80

D102
10

60
40
20
0
-20

停止 開始

80

40

10

70

40

20

70

50

10

100
80
60
40
20

90

70

0

10

-20

停止 開始

10

• トレンドグラフには、トレンドグラフ（通常）とトレンドグラフ（ペンレコーダ）の 2 種類があります。
• グラフに表示しているデータ履歴のデータを消去すると、グラフの表示が消去されます。

グラフ• トレンドグラフでカーソルを表示し、タッチで操作する

接続機器

本体ユニットカーソル

11/10/01
12:00:00

停止 開始

カーソル位置の日時

11/10/01
12:10:00

停止 開始• 複数の連続したデバイス アドレスの値を 1 つの折れ線グラフで表示する

接続機器

D100：

1

D101：

5

D102：

10

D103：

50

D104：

20

D105：

60

D106：

10

本体ユニット
100
80
60
40
20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

0
-20

10-21

2 折れ線グラフ

2.2

折れ線グラフの設定手順
折れ線グラフの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［折れ線グラフ］をクリックします。

2 編集画面上で、折れ線グラフを配置する位置をクリックします。
3 配置した折れ線グラフをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、折れ線グラフのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

10-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

2.3

折れ線グラフのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ10■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ グラフ種別

グラフの種類を次の中から選択します。
トレンドグラフ（通常）：

データ履歴機能で収集したデバイス アドレスの値をトレンドグラフで表示します。最新のデー
タを収集するごとにグラフの表示を更新し、最新のデータをグラフの左端から表示します。収集したデータが表示点数を超えると、設定したスクロール数だけグラフ全体を左にシフトし、表示を更新します。
例）［X 軸］タブの［表示点数］が 5、［表示の更新時の自動スクロール数］が 1 の場合
Ch1 のデータ

5

30

80

90

110

Ch2 のデータ

0

10

30

40

40

表示

動作

110
30

120

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

1 点目表示2 点目表示3 点目表示WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 点目表示20

5 点目表示スクロール
して
6 点目表示

10-23

グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

トレンドグラフ（ペンレコーダ）：データ履歴機能で収集したデバイス アドレスの値をトレンドグラフで表示します。最新のデー
タを収集するごとにグラフの表示を更新し、最新のデータを常に右端に表示します。1 点ずつグ
ラフ全体を左にシフトし、表示を更新します。
例）［X 軸］タブの［表示点数］が 5 の場合
Ch1 のデータ

5

30

80

90

110

Ch2 のデータ

0

10

30

40

40

表示

動作

110
30

120

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

1 点目表示2 点目表示3 点目表示4 点目表示

20

スクロール
して
6 点目表示5 点目表示

複数のデータを表示する場合は、表示するデータの収集条件およびデータサイズを同じにしてください。表示するデー
タの収集条件およびデータサイズが異なると、表示できません。
最大 20 本のグラフを表示できます。

折れ線グラフ（一括表示）：

複数の連続したデバイス アドレスの値を 1 つの折れ線グラフとして表示します。
先頭アドレス番号の値（コントロールステータス）の下位 2 ビットで、表示の更新と消去を制御します。表示の更新や消去を実行後、先頭アドレス番号の値は自動的に 0 になります。
先頭アドレス番号 +1 の値で、値を表示するデバイス アドレスの点数を指定します。
先頭アドレス番号 +2 以降のデバイス アドレスの値がグラフに表示されます。
先頭アドレス番号および先頭アドレス番号 +1 のデータ サイズは 16 ビット、先頭アドレス番号+2 以降は［Y 軸］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプによって異なります。データ
タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

例）［Y 軸］タブの［データ形式］の［データ タイプ］が “UBIN32(D)”、［データ］の［読出デバイス アドレス］が “D100” の場合
D100 の値が 0 から 1 になると表示を更新し、2 になると表示を消去します。値が 3 になると表示を消去してから表示を更新します。表示の更新や消去を実行後、D100 の値は自動的に 0 になります。
0→1

0

0→1

0→1

0→1

D100-1 の値 消去

0

0→1

0

0

0→1

（先頭アドレス番号 +1）D101 の値値を表示するデバイス ア ドレスの点数

5

5

3

5

5

10

10

70

10

20

50

50

100

50

80

20

20

90

20

30

60

60

110

60

90

（先頭アドレス番号）D100-0 の値 更新（先頭アドレス番号 +2）D102 の値
プロットされた 1 点目
（先頭アドレス番号 +4）D104 の値
プロットされた 2 点目
（先頭アドレス番号 +6）D106 の値
プロットされた 3 点目
（先頭アドレス番号 +8）D108 の値
プロットされた 4 点目
（先頭アドレス番号 +10）D110 の値
プロットされた 5 点目

表示

動作

10

20

120

120

120

120

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

20

20

20

20

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

更新する
消去しない

更新する
消去する

20

更新する
消去しない

更新する
消去しない

表示する点数が変わった表示する点数が変わった表示するデータ数が多い場合は、表示の更新に時間がかかることがあります。

10-24

10

80

10

120

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

更新する
消去する

2 折れ線グラフ■ グラフの表示を再スタートする

画面切替時にグラフを最初から表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ設定できます。

本体ユニット100

本体ユニット

100

1234

80

本体ユニット

80

60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

停止 開始

停止 開始

ベース画面1

画面切替

ベース画面2

画面切替

グラフを最初から表示

ベース画面1

10
グラ
フ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-25

2 折れ線グラフ●［形状］タブ■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
100
80
60
40

プレート色

20
0
-20

■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。
100
80
60
40

フランジ

20
0
-20

10-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ スイッチ
前景色、背景色： スイッチの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

スイッチの模様またはグラデーションを選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様またはグラデー
ションを選択します。
100
80
60
40
20
0

スイッチ

-20

停止 開始

グループ化されている特殊スイッチがある場合のみ、［スイッチ］を設定できます。

■ 表示位置部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。

X、Y：

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
Y

画面

10

100

表示部

80
60
40
20
0
-20

スイッチ

停止 開始

グ
ラ
フ

グループ化されている場合でも、表示部の左上の座標が表示位置になります。

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
100
80
60

高さ

40

表示部

20
0
-20

停止 開始

スイッチ

グループ化されている部品を 1 つの部品とした場合のサイズになります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-27

2 折れ線グラフ●［X 軸］タブ■ 表示点数グラフに表示するデータの最大点数（2 ～ 65535）を指定します。
［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ設定できます。
（データの種類）：

表示点数で使用するデータの種類を選択します。
固定値：

定数を使用します。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
グラフに表示するデータの最大点数 （2～65535）を指定します。扱うデータの型は UBIN16(W) になります。
（データの種類）で “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。

（表示点数）：

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

• 表示できるデータの最大数は、グラフの X 軸ドット数（グラフが表示されるエリアの横サイズ）です。表示点数に X 軸
ドット数を超えた値を設定した場合、間引いたデータを表示します。

X軸ドット数
120
100
80
60
40
20
0
-20

• X 軸ドット数（グラフが表示されるエリアの横サイズ）より大きい値がデバイス アドレスに書き込まれた場合、デバイ
ス アドレスの値は X 軸ドット数になります。また 2（最小値）より小さい値の場合は、デバイス アドレスの値は 2 になります。
• デバイス アドレスの値を変更すると、グラフの表示が更新されます。このとき、データ保持領域に保存されていない
グラフのデータは表示されません。
• 動作条件が不成立の間にデバイス アドレスの値を変更しても、グラフの表示は更新されません。

10-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ 表示の更新時の自動スクロール数

グラフの表示を更新時、スクロールするデータの点数（1 ～画面サイズ（横））を指定します。
［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” を選択した場合のみ設定できます。
（データの種類）：

スクロール数で使用するデータの種類を選択します。
定数を使用します。

固定値：

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
（スクロール数）：

スクロールするデータの点数（1～画面サイズ（横））を指定します。扱うデータの型はUBIN16(W)になります。
（データの種類）で “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

• デバイス アドレスの値が 1（最小値）より小さい値の場合、自動スクロール数は 1 となります。［表示点数］の値より大きい値の場合は、［表示点数］の値となります。
•［表示点数］の値が X 軸ドット数（グラフが表示されるエリアの横サイズ）より大きい場合は、［表示の更新時の自動ス
クロール数］で指定したドット数だけスクロールします。
例）［表示点数］が 5、［表示の更新時の自動スクロール数］が 3 の場合①表示するデータの最大点数に達する②データ3点分左にシフトする③次のデータを表示する

120

120

120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0

0

-20

-20

-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10
グ
ラ
フ

10-29

2 折れ線グラフ■ 保存したデータの表示［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ設定できます。
スクロール数：グラフの表示を停止時、グラフを右または左にスクロールするデータの点数（1 ～画面サイズ（横））を指定します。

デバイス アドレスの値で指定する： スクロール数をデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにし、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、
2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
本体ユニットが運転開始時に初期値として［スクロール数］の値をデバイス アドレスにコピーします。
指定した日時のデータから表示する：

グラフの表示を停止時、指定した［開始日時］を左端としてグラフを表示する場合は、
このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイスまたはワードデバイ
スのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、
2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、［開始日時］を左端として［表示点数］分のグラフを表示します。

開始日時：

グラフに表示するデータの開始日時をワードデバイスの値で指定します。データ タイプが BCD4(B) の値として扱います。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
アドレス番号の割り当ては、10-32 ページ「日時をデバイス アドレスの値で指定する」を参照してください。
［指定した日時のデータから表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

表示する期間を指定する：

グラフに表示するデータの範囲を指定する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、
2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、［開始日時］を左端として［終了日時］までのグラフを表示します。
［指定した日時のデータから表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

終了日時： グラフに表示するデータの終了日時をワードデバイスの値で指定します。データ タイプが BCD4(B) の値として扱います。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
アドレス番号の割り当ては、10-32 ページ「日時をデバイス アドレスの値で指定する」を参照してください。

10-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ• 実際に表示できるデータの最大数は、グラフの X 軸ドット数（グラフが表示されるエリアの横サイズ）だけです。［開始日時］から［終了日時］までのデータ点数が X 軸ドット数を超えた場合、間引いたデータを表示します。

X軸ドット数
120
100
80
60
40
20
0
-20

•［開始日時］と［終了日時］が同じ日時、または［終了日時］が［開始日時］より過去の場合は、表示を更新しません。
指定した日時のデータをグラフの中央に表示する：
指定した日時のデータをグラフの中央に表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイス
またはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス

アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、指定した日時のデータを中央としてグラフを表示します。
中央の日時：

グラフの中央に表示するデータの日時を指定します。データ タイプが BCD4(B) の値として扱います。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
アドレス番号の割り当ては、10-32 ページ「日時をデバイス アドレスの値で指定する」を参照してください。

•［指定した日時のデータをグラフの中央に表示する］でグラフに表示するデータを移動しても、カーソルは移動しません。
• 指定した日時のデータを中央に表示するために必要なデータ点数が不足している場合は、最古のデータからまたは最新のデータまでを表示します。
• 指定した日時が最古のデータより古い場合、最古のデータをグラフの左端に表示します。
• 指定した日時が最新のデータより新しい場合、最新のデータをグラフの右端に表示します。
• 次の場合、［指定した日時のデータをグラフの中央に表示する］のデバイス アドレスの値が 1 になっても、カーソルは
指定した日時に移動しません。
- 動作条件が成立していない- 指定した日時が不正

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-31

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

グラフの表示をデバイス アドレスの値で制御する：
グラフをスクロールして過去のデータを表示したり、カーソルを表示するには、グラフの表示の更新を止める必要があります。
表示の更新を制御する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイスまたはワードデバイスのビッ
ト位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス

アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、表示の更新を停止し、1 から 0 になると、表示の更新を再開します。
外部メモリに保存されたファイル（.BIN）を使用して折れ線グラフを表示する場合、BIN ファイルが存在しないチャンネ
ルのデータは表示されません。BIN ファイルについては、13-23 ページ「第 13 章 データ履歴のデータを保存して、折れ線グラフやデータ履歴表示器に表示する」を参照してください。
右スクロール、左スクロール： 表示の更新を停止すると、グラフを右または左にスクロールできます。グラフを右または左にスクロールするビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、272 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスの値が 0 から 1 になるごとに、右または左へデータ 1 点分スクロールします。
［グラフの表示をデバイス アドレスの値で制御する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
右スクロールのデバイスアドレスLM0 の値 120
表示

動作

0

0

0→1

0→1

0→1

0

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

更新を
停止する

データ 1 点分
右へスクロール

データ 1 点分
右へ
スクロール

20

更新を停止してから
データ 3 点分
右へスクロール

データ 1 点分
右へ
スクロール

［表示点数］の値が X 軸ドット数（グラフが表示されるエリアの横サイズ）より大きい場合は、［スクロール数］で指定したドット数だけスクロールします。
日時をデバイス アドレスの値で指定する
このオプションを使用する場合、指定したデバイス アドレスを先頭に連続して 6 ワード分のアドレス番号を使用します。
データを年、月、日、時、分、秒の順に BCD4(B) の値として扱います。
例）［先頭デバイス アドレス］が LDR100、日時が 2018 年 10 月 1 日 12 時 1 分 30 秒の場合
読み出し元

10-32

日時データ

（先頭デバイス アドレスのアドレス番号）

LDR 100

2018

（年）

+1

LDR 101

10

（月）

+2

LDR 102

1

（日）

+3

LDR 103

12

（時）

+4

LDR 104

1

（分）

+5

LDR 105

30（秒）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ 目盛
目盛を表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

10

目盛を表示する： X 軸に目盛を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
主分割数：

目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

副分割数：

補助目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。
［日時データを表示する］チェックボックスがオフの場合のみ設定
できます。

色：

目盛の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

目盛の種類：

目盛りの種類を “ 外向き ” または “ 内向き ” から選択します。
X 軸の目盛りを外向きに表示します。

Y軸

外向き：

X軸
X 軸の目盛りを内向きに表示します。

Y軸

内向き：

X軸

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-33

グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

日時データを表示する：

X 軸に日時データを表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、フォント、表示形式および表示位置を設定します。［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ設定できます。
表示数：

X 軸の目盛に合わせて表示される日時データの数です。表示する数は［主分割数］+1になります。

フォント： 日時データを表示する書式を設定します。
フォント：

表示する文字のフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

スタイル *2：

文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

サイズ：表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズ
は、機種によって異なります。
機種

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、7 セグ

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク、7 セグ

8 ～ 128

拡大率 *2：

横、縦：

文字色：

文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で“標準”を選択した場合のみ設定できます。

表示形式： 日時データの表示形式を設定します。
表示内容：

日時データで表示する内容を次の中から選択します。
“ 時間 ”、“ 日付 ”、“ 日付＋時間 ”“ 日付＋時間 ” を選択した場合は、1 行目に日付、2 行目に時間を中央揃えで表示します。

日付：日付の表示形式を次の中から選択します。
“ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ”、“ 日 / 月 / 年 ”、“ 月 / 日 ”、“ 日 / 月 ”［表示内容］で “ 日付 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定
できます。

年：

西暦年の表示形式を “2 桁表示 ” または “4 桁表示 ” から選択します。
［日付］で “ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ” または “ 日 / 月 / 年 ” を選択した場合のみ設定できます。

月：

月の表示形式を “1/2/3/...” または “Jan/Feb/Mar/...” から選択します。
［表示内容］で “ 日付 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定
できます。

時刻：

時刻の表示形式を次の中から選択します。
“HH:MM”、“HH:MM:SS”、“MM:SS”
HH：時、MM：分、SS：秒［表示内容］で “ 時間 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定できます。

例 ) ［表示内容］を “ 日付＋時間 ”、［日付］を “ 年 / 月 / 日 ”、
［月］を “1/2/3/...”、［年］
を “2 桁表示 ”、［時刻］を “HH:MM:SS” に設定した場合
23/03/01
12:01:30

*1
*2

10-34

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

表示位置： 日時データの表示位置を “X 軸上 ” または “X 軸下 ” から選択します。
日時データを X 軸の上に表示します。
例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

Y軸

X 軸上：

23/03/01 23/03/01
12:01:30 12:08:30

23/03/01
12:15:30

23/03/01
12:22:30

X軸

Y軸［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合

23/03/01 23/03/01
12:01:30 12:08:30

23/03/01
12:15:30

23/03/01
12:22:30

X軸
日時データを X 軸の下に表示します。
例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

Y軸

X 軸下：

23/03/01 23/03/01
12:01:30 12:08:30

23/03/01
12:15:30

23/03/01
12:22:30

10

X軸［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合

Y軸

グ
ラ
フ

23/03/01 23/03/01
12:01:30 12:08:30

23/03/01
12:15:30

23/03/01
12:22:30

X軸

日時データは表示されないY2

Y1［表示位置］が “X 軸上 ” で、Y 軸の［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合、目盛りが表示される位置の日時データは表示されません。

23/03/01
12:08:30

23/03/01
12:15:30

日時データは表示されないX軸
グリッド線を表示する：

グラフにグリッド線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。グリッド線はグラフの上に表示されます。
［目盛を表示する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
線種：グリッド線の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”

色：グリッド線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-35

2 折れ線グラフ■ カーソル［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ通常）” を選択した場合のみ表示されます。

カーソルを表示する：

カーソルを表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、表示を制御するビットデバイ
スまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
表示の更新を停止後、デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、カーソルを表示します。カー
ソルはグラフの左から数えた位置に表示されます。カーソルの初期位置は［表示点数］が 1 の位置になります。

カーソルをタッチで操作する： カーソルをタッチで操作する場合は、このチェックボックスをオンにします。
カーソルをタッチして、選択した状態になると、カーソルが点滅します。このとき、折れ線を表示する領域内をタッチすると、カーソルはタッチした位置に表示され、選択を解除して点滅を停止します。
カーソルを 1 点ずつ移動するには、カーソルを選択していない状態で、折れ線を表示する領域の両端から 33% の範囲を 1 秒以上押し続けます。
例） X 軸ドット数が 100 ドットの場合
1 秒以上押し続けて操作が有効な範囲は、両端から 33 ドットになります。

折れ線を表示する領域

カーソル

33 ドット

33 ドット

1 秒以上押し続けて操作が有効な範囲（右へ 1 点ずつ移動）

1 秒以上押し続けて操作が有効な範囲（左へ 1 点ずつ移動）

100 ドット

点滅の間隔は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［点滅周期］で設定します。

10-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

カーソルの表示位置をデバイス アドレスの値で指定する：
デバイス アドレスの値がカーソルの表示位置になります。カーソルの表示位置となるワードデ
バイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
ここで設定したデバイス アドレスの値が、［表示点数］で設定した点数の範囲外の場合は、カー
ソルは表示点数の最小値または最大値の位置に表示されます。
例）［表示点数］が 50、［カーソルの表示位置をデバイス アドレスの値で指定する］に設定したデバイス アドレスの値が 100 の場合、カーソルは 50（最大値）の位置に表示されます。
カーソル

表示点数の最大値 50• タッチ操作より、［カーソルの表示位置をデバイス アドレスの値で指定する］で指定したカーソルの表示位置が優先されます。
• タッチ操作によって、カーソルの表示位置が変更されると、［カーソルの表示位置をデバイス アドレスの値で指定する］
で設定したデバイス アドレスの値も変更されます。
カーソル位置のデータ：
数値データを格納する：

カーソルが表示されている位置の数値データを内部デバイスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
指定したデバイス アドレスを先頭に表示するグラフ数分だけ、Ch1 から順番に連続したデバイ
ス アドレスに格納します。占有するデバイス アドレスの点数は、データサイズによって異なります。カーソル位置にデータがない場合は、デバイス アドレスに 0 を格納します。
例）［数値データを格納する］に LDR10 を指定した場合
Y 軸（番号：1）の Ch1 ～ Ch3（データ タイプ：UBIN16(W)）
Y 軸（番号：2）の Ch1、Ch2（データ タイプ：UBIN32(D)）
書き込み先デバイス アドレス

データ タイプ

書き込むデータLDR10

UBIN16(W)Y 軸（番号：1）の Ch1 の数値データ

LDR11

UBIN16(W)Y 軸（番号：1）の Ch2 の数値データ

LDR12

UBIN16(W)Y 軸（番号：1）の Ch3 の数値データ

UBIN32(D)Y 軸（番号：2）の Ch1 の数値データ

UBIN32(D)Y 軸（番号：2）の Ch2 の数値データ

LDR13
LDR14
LDR15
LDR16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-37

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

日時データを格納する：

カーソルが表示されている位置の日時データを内部デバイスに格納する場合、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
指定したデバイス アドレスを先頭として連続したアドレス番号に年、月、日、時、分、秒の順
でデータ タイプ BCD4(B) の値を格納します。カーソル位置にデータがない場合は、デバイス ア
ドレスに 0 を格納します。
書き込み先デバイス アドレス

データ タイプ

書き込むデータ

アドレス番号 +0

BCD4(B)

日時データの “ 年 ”

アドレス番号 +1

BCD4(B)

日時データの “ 月 ”

アドレス番号 +2

BCD4(B)

日時データの “ 日 ”

アドレス番号 +3

BCD4(B)

日時データの “ 時 ”

アドレス番号 +4

BCD4(B)

日時データの “ 分 ”

アドレス番号 +5

BCD4(B)

日時データの “ 秒 ”

例） 2021 年 10 月 1 日 12 時 1 分 30 秒の日時データを LDR50 に格納する場合

カーソルのスタイル：

書き込み先デバイス アドレス

書き込むデータ

LDR50

2021

LDR51

10

LDR52

1

LDR53

12

LDR54

1

LDR55

30

カーソルのスタイルを設定します。
線種：

カーソルの線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“点線”、“破線”、“長破線”、“1点鎖線”、“2点鎖線”は、［線幅］で“1ドット”または“2ドット”を選択した場合のみ設定できます。

線幅：

カーソルの線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は、
［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。

色：

カーソルの線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

カーソル位置の日時データを表示する：
カーソルが表示されている位置の日時データを表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、フォントと表示形式を設定します。
フォント： カーソル位置の日時データを表示する書式を設定します。
フォント：

表示する文字のフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

スタイル *2：

文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

サイズ：表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズは、機種によって異なります。
機種

*1
*2

10-38

フォント

サイズ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

欧文、7 セグ

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

欧文ストローク、7 セグ

8 ～ 128

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

拡大率 *2：

横、縦：

文字色：

文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。
カラーパレットから色を選択します。

背景色：

背景の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。
カラーパレットから色を選択します。

表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

表示形式： カーソルが表示されている位置の日時データの表示形式を設定します。
表示内容：

日時データで表示する内容を次の中から選択します。
“ 時間 ”、“ 日付 ”、“ 日付＋時間 ”“ 日付＋時間 ” を選択した場合は、1 行目に日付、2 行目に時間を中央揃えで表示します。

日付：日付の表示形式を次の中から選択します。
“ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ”、“ 日 / 月 / 年 ”、“ 月 / 日 ”、“ 日 / 月 ”［表示内容］で “ 日付 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定できます。

年：

西暦年の表示形式を “2 桁表示 ” または “4 桁表示 ” から選択します。
［日付］で “ 年 / 月 / 日 ”、“ 月 / 日 / 年 ” または “ 日 / 月 / 年 ” を選択した場合のみ設定できます。

月：

月の表示形式を“1/2/3/...”または“Jan/Feb/Mar/...”から選択します。
［表示内容］で “ 日付 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定できます。

時刻：

時刻の表示形式を次の中から選択します。
“HH:MM”、“HH:MM:SS”、“MM:SS”
HH：時、MM：分、SS：秒［表示内容］で “ 時間 ” または “ 日付＋時間 ” を選択した場合のみ設定できます。

例 ) ［表示内容］を “ 日付＋時間 ”、［日付］を “ 年 / 月 / 日 ”、［月］を “1/2/3/...”、［年］を “2 桁表示 ”、［時刻］を “HH:MM:SS” に設定した場合
カーソル

11/10/01
12:01:30*2

カーソル位置の日時データ

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-39

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

表示位置： カーソル位置の日時データの表示位置を “X 軸上 ” または “X 軸下 ” から選択します。
カーソル位置の日時データを X 軸の上に表示します。
例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

Y軸

X 軸上：

23/03/01
12:08:30

X軸

Y軸［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合

23/03/01
12:08:30

X軸
カーソル位置の日時データを X 軸の下に表示します。
例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

Y軸

X 軸下：

23/03/01
12:08:30

X軸

Y軸［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合

23/03/01
12:08:30

X軸
目盛りの日時データとカーソル位置の日時データの両方を表示した場合は、カーソル位置の日時データが前面に表示されます。
カーソル位置にデータがない場合、日時は “*” で表示されます。

カーソル**/:**/: **** ** **

10-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ ラベル

ラベルを表示する：X 軸の目盛にラベルを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
テキスト マネージャーを使用する：

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場
合は、このチェックボックスをオンにします。
［ラベルを表示する］
チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

ラベルに表示する文字が改行を含む場合、改行以降は正しく表示されません。

フォント：

ラベルに使用するテキストのフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID： テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
文字：

ラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

色：

ラベルに使用する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

ラベルを表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-41

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ●［Y 軸］タブ■ 軸数

Y 軸の数（1 ～ 4*1）を指定します。
例）［軸数］を 4 に設定し、目盛とラベルを有効にした場合の表示例

50
40
30
20
10
0

500

120
100

400

80
60

300

40

200

20
100

0

0

-20

55
50
45
40
35

Y軸（番号：4）のラベル

60

Y軸
Y軸
（番号：2）（番号：4）
Y軸（番号：2）のラベル

70

Y軸（番号：1）のラベル

Y軸（番号：3）のラベル

Y軸
Y軸（番号：3）（番号：1）

30■ 目盛の種類

目盛りの種類を “ 外向き ” または “ 内向き ” から選択します。
内向き： Y 軸の目盛りを内向きに表示します。

Y軸

Y軸

外向き： Y 軸の目盛りを外向きに表示します。

X軸

X軸*1 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ 折れ線グラフ（一括表示）” を選択した場合は、1 になります。

10-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ 数値表示位置

数値の表示位置を “ 外向き ” または “ 内向き ” から選択します。
外向き： 数値を Y 軸の外向きに表示します。

80

40

60

300

40

200

20

20

10

0

0

-20

50
45

Y2

30

400

40

100

35

0

30

55

400

50

60

300

45

40

200

40

100

35

0

30

120

60

100

50

80

40
30
20

20

10

0

0

-20

X軸

Y2

50

500

70

Y1

100

Y3

60

55

Y4

120

Y4

［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合
500

70

Y1

Y3

例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

X軸

内向き： 数値を Y 軸の内向きに表示します。

300

60

30

40

20

20

10
0

0
-20

200

45
40

100

35

0

30

100

50

80

500

55

400

50
45

60

300

30

40

200

40

20

20

10
0

0
-20

100

35

0

30

40

X軸

Y4

40

50

400

120

60

Y2

80

70

Y1

50

55

500

Y3

100

Y4

120

60

［目盛りの種類］が “ 内向き ” の場合

Y2

70

Y1

Y3

例）［目盛りの種類］が “ 外向き ” の場合

10X軸■（Y 軸）

グラ
フ［軸数］で指定した数の Y 軸が表示されます。選択した Y 軸で表示するグラフを［データ形式］、［チャンネル設定 *2］、［データ *3］、［データ オーバー］、［目盛］、［ラベル］で設定します。
番号：

Y 軸の番号（1 ～ 4*1）が表示されます。

名称：

Y 軸の名称を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。

［上へ］ボタン *2：

選択している Y 軸の設定がリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン *2：

選択している Y 軸の設定がリストの下方向へシフトします。

*1 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ 折れ線グラフ（一括表示）” を選択した場合は、1 になります。
*2 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ*3 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ 折れ線グラフ（一括表示）” を選択した場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-43

2 折れ線グラフ■ データ形式
データ タイプ：グラフで扱うデータの型を次の中から選択します。
“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

最小値、最大値：

グラフの最小値、最大値を指定します。
（データの種類）：

最小値、最大値で使用するデータの種類をそれぞれ選択します。
固定値：

定数を使用します。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
最小値と最大値は、選択したデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
（データの種類）で “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

グラフに表示するデータが不正な場合は、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。［グラフ種別］が “ 折れ線グラフ（一括表示）” の場合は、グラフの初回表
示、表示の更新、および消去時に演算エラーとなります。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。
次の状態のときにエラーとなります。
• 原点、最小値および最大値の設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値のとき•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” の場合で、読み出したデータが選択したデータ タイ
プで表現できない値のとき
なお、エラーが発生している状態では、グラフが表示されません。
•［グラフ種別］が “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” の場合は、デバイス アドレスの値が変更されると、グラフの表示を更新します。このとき、データ保持領域に保存されていないグラフのデータは表示されません。
•［グラフ種別］が “ 折れ線グラフ（一括表示）” の場合は、表示の更新および消去時に最小値、最大値を更新します。
• 動作条件が不成立の間にデバイス アドレスの値を変更しても、最小値、最大値は更新されません。

■ チャンネル設定 *2

グラフの設定を一覧表示します。

番号：グラフの番号（Ch1 ～ Ch20）が表示されます。

チャンネル番号：グラフに表示するデータ履歴のチャンネル番号（1 ～ 20）を指定します。
セルをダブルクリックすると、チャンネル番号を編集できます。

• チャンネルのデータ保持領域への書き込み条件や、データ保持領域に保存された履歴データ数が異なると、グラフを正しく表示できません。データ保持領域への書き込み条件やチャンネル番号が同じデータを設定してください。
• サンプリング条件が異なると期待した折れ線グラフにならないことがあります。

*2 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択した場合のみ

10-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

データ番号：

選択したデータ履歴のチャンネル番号に含まれるデータのうち、グラフに表示するデータ番号（1 ～128）を指定します。
セルをダブルクリックすると、データ番号を編集できます。

線種：

グラフの線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ” は、［線幅］で “1 ドット ” または “2 ドット ” を選択した場合のみ設定できます。
セルをダブルクリックすると、グラフの線種を変更できます。

線幅：

グラフの線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”“3 ドット ” および “5 ドット ” は、［線種］で “ 実線 ” を選択した場合のみ設定できます。
セルをダブルクリックすると、グラフの線幅を変更できます。

線色：

グラフの線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフの線色を変更できます。
登録は任意の番号から設定できますが、［OK］ボタンを押すと先頭詰めで整列されます。
したがって、プロパティ ダイアログボックスを閉じ、再度開いた場合は、リストが先頭詰めで表示されます。

条件種別：

常に表示：

常にグラフを表示します。
100
80
60

グラフの状態

40
20
0
-20

常にグラフを表示する

ON 中：

デバイス
アドレスの値グラフ

10

グラフの状態

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

グラフを
表示しない

デバイス アドレス：10デバイス アドレスの値が 1 のとき、グラフを表示します。

グラフを
表示する

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

グラフを
表示する

40
20

グラフを
表示しない

条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

［追加］ボタン：

リストにチャンネルを追加します。すべての Y 軸の合計で最大 20 チャンネルです。

［上へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

［削除］ボタン：

リストから選択した設定内容を削除します。

［データ履歴設定］ボタン：［データ履歴設定］ダイアログボックスが表示され、表示するデータを確認しながらチャンネルを設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-45

2 折れ線グラフ■ データ *3

読出デバイス アドレス：

グラフに表示するデータの先頭アドレス番号を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
デバイス アドレスのデータサイズは 16 ビットになります。
先頭アドレス番号の値（コントロールステータス）の下位 2 ビットで、表示の更新と消去を制御し
ます。
bit15

bit2 bit00：更新しない
1：更新する

予約

0：消去しない
1：消去する

先頭アドレス番号 +1 の値で、値を表示するデバイス アドレスの点数を指定します。
先頭アドレス番号 +2 以降のデバイス アドレスの値がグラフに表示されます。
例）［読出デバイス アドレス］に D100 を設定すると、D100 を先頭に連続したデバイス アドレスを使用します。使用するデバイス アドレスは次のとおりです。

コントロールステータス（表示の操作）
グラフに値を表示するデバイス アドレスの点数（先頭アドレス番号） D 100+1 D 101+2 D 102+3 D 103+4 D 104

グラフに値を表示するデバイス アドレスデバイス アドレスの値
D100 の値

1

D101 の値

5D102 の値

10

D103 の値

50

D104 の値

20

D105 の値

60

D106 の値10表示するグラフ
120
100
80
60

20
0

D102

-20

*3 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ 折れ線グラフ（一括表示）” を選択した場合のみ

10-46

D105

D103

40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

D104

D106

2 折れ線グラフ

線種：

グラフの線種を指定します。デバイス アドレスの値で指定することもできます。
固定：

グラフの線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”

デバイス アドレス： デバイス アドレスの値で線種を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
線種の指定は次のとおりです。
設定値

1

2

3

線種

実線

点線

破線

4

5

6

長破線 1点鎖線 2点鎖線

デバイス アドレスの値が 1 ～ 6 以外の場合や、線幅が 1（1 ドット）以外の場合は、グラフの表
示は “ 実線 ” になります。
“点線”、“破線”、“長破線”、“1点鎖線”、“2点鎖線”は、［線幅］で“1ドット”または“2 ドット”を指定した場合のみ表示されます。

線幅：

グラフの線幅を指定します。デバイス アドレスの値で指定することもできます。
固定：

グラフの線幅を次の中から選択します。
“1 ドット ”、“2 ドット ”、“3 ドット ”、“5 ドット ”

デバイス アドレス： デバイス アドレスの値で線幅を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
線幅の指定は次のとおりです。
設定値
線幅

1

2

3

10

5

1ドット 2ドット 3ドット 5ドットデバイス アドレスの値が 1 ～ 3, 5 以外の場合は、グラフの表示は “1 ドット ” になります。
“3 ドット ” および “5 ドット ” は、［線種］で “ 実線 ” を指定した場合のみ表示されます。

線色：

グラフの線色を指定します。デバイス アドレスの値で指定することもできます。
固定：

グラフの線色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

デバイス アドレス： デバイス アドレスの値で線色を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
線色は、色データで指定します。デバイス アドレスの値が色番号以外の場合は、グラフの表示は255（白色）になります。
色データについては、付 -1 ページ「付録 色データ対応表」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-47

グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ■ データ オーバー

表示する数値の許容範囲を指定します。
下限値、上限値： 下限値や上限値を指定する場合、このチェックボックスをオンにします。
指定できる下限値および上限値は、［データ形式］で選択したデータ タイプによって異なります。データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
下限値および上限値にグリッド線を表示する場合は、［目盛］の［グリッド線を表示する］チェックボックスをオンにし、“ データオーバー ” を選択します。

Ch1 のデータ60

Ch2 のデータ
下限値：0
上限値：100

表示

20

70

80

50

30

-10

120

120

120

120

100

100

100

100

80

80

80

80

60

60

60

60

40

40

40

40

20

10-48

110

20

20

20

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

Ch1
Ch2

2 折れ線グラフ■ 目盛

目盛を表示する： グラフに目盛を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
主分割数：

目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

副分割数：

補助目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

色：

目盛の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

数値を表示する： 目盛の位置に数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
桁数：

表示する桁数（1 ～ 10）を指定します。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。

小数値を表示する： 小数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。
小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数（1 ～ 8）を指定します。
［小数値を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できま
す。

フォント：

表示する文字に使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 *1”、“ 標準 *2”、“ 欧文ストローク *2”、“7 セグ ”表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

スタイル *2：

表示する文字のスタイルを “ 標準 ” または “ 太字 ” から選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

サイズ：表示する文字の大きさを指定します。設定できるフォントとサイズ
は、機種によって異なります。
機種
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

フォント

サイズ

欧文、7 セグ

8 ～ 512

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、 欧文ストローク、
HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形
7 セグ

8 ～ 128

拡大率 *2：

横、縦：色：

表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

表示する文字の拡大率（0.5、1 ～ 8）を選択します。
［フォント］で “ 標準 ” を選択した場合のみ設定できます。

目盛を表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-49

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ

グリッド線を表示する：

グラフにグリッド線を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。グリッド線はグラフの上に表示されます。［目盛を表示する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
表示位置：

グリッド線の表示位置を “ 目盛 ” または “ データ オーバー ” から選択します。
目盛：

目盛数にあわせてグリッド線を表示します。

グリッド線

データ オーバー： ［データ オーバー］の［下限値］および［上限値］で設定した値の位置にグリッド線を表示します。

上限値

下限値

10-50

線種：

グリッド線の線種を次の中から選択します。
“ 実線 ”、“ 点線 ”、“ 破線 ”、“ 長破線 ”、“1 点鎖線 ”、“2 点鎖線 ”

色：グリッド線の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ■ ラベル

ラベルを表示する：Y 軸の目盛にラベルを表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
テキスト マネージャーを使用する：

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場
合は、このチェックボックスをオンにします。
［ラベルを表示する］
チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

ラベルに表示する文字が改行を含む場合、改行以降は正しく表示されません。

フォント：

ラベルに使用するテキストのフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ設定できます。
表示できる文字はフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。

テキスト ID： テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
文字：

ラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
入力できる文字は、［フォント］で選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

色：

ラベルに使用する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

ラベルを表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-51

10
グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ●［動作条件］タブ［動作条件］タブは、詳細モードで表示されます。

条件が成立している間は折れ線グラフが有効になり、不成立の間は無効になります。無効になると、プレートとフランジを表示しますが、グラフを表示しません。
例）［条件種別］が “ON 中 ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 の間、条件が成立していないので折れ線グラフはグラフを表示しません。
LM0 が 1 の間、条件が成立し折れ線グラフはグラフを表示します。

本体ユニット条件
不成立

LM0： 0

グラフ
表示しない

100
80
60
40
20
0
-20

条件
成立

LM0： 1

グラフ
表示する

100
80
60
40
20
0
-20

■ 条件種別折れ線グラフを有効にする条件を次の中から選択します。
常に表示：

常に折れ線グラフを有効にします。
100
80
60

グラフの状態

40
20
0
-20

常にグラフを表示する

10-52

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ

ON 中：

デバイス アドレスの値が 1 のとき、折れ線グラフを有効にします。
デバイス
アドレスの値

10

グラフの状態

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

グラフを
表示しない

OFF 中：

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

グラフを
表示する

20

グラフを
表示する

グラフを
表示しない

デバイス アドレスの値が 0 のとき、折れ線グラフを有効にします。
デバイス
アドレスの値

10

グラフの状態

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

グラフを
表示しない

グラフを
表示しない

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

条件成立中：

グラフを
表示する

40

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

60
40
20

グラフを
表示する

条件が成立しているとき、折れ線グラフを有効にします。
成立

条件
不成立

グラフの状態

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

グラフを
表示しない

グラフを
表示する

グラフを
表示する

10

40
20

グラフを
表示する

グラフを
表示しない

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-53

グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

10-54

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 折れ線グラフ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）

10■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

入力：

部品の操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を操作できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品を操作できます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
•［表示］セルおよび［入力］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。
•［表示］セルおよび［入力］セルの “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることで表示や操作を制限でき、［動作条件］タブと同じ機能が実現できます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-55

グ
ラ
フ

2 折れ線グラフ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

User3

ReaderOperator

Administrator

本体ユニット

100

130

80
60
40
20
0

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

-20

停止 開始

折れ線グラフ

ランプ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可

許可

1

Administrator

許可

2

Operator

許可

禁止

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

禁止

3

Reader禁止

入力表示

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット130

本体ユニット

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

100

130

80
60
40
20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

BS

0
-20

q

User1

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

w

x

c

v

b

n

m

z

t

p CLR

停止 開始

l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される“Operator” の User2 では、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” なので折れ線グラフは表示されますが、［入力］が “ 禁止 ” なので、操作できません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Administrator” の User3 に切り替えると、“Administrator” の［表示］が“ 許可 ” の部品が表示され、“Administrator” の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

100
80
60
40

130

100
80

130

パスワード

60 User3

▲ ▼

40

20

20

0

0

1

2

3

4

5

q

w

e

-20

-20

停止 開始

停止 開始

6

7

8

9

0

BS

p CLR

t

y

u

i

o

f

g

h

j

前
前項
k 項l CAN

80
60
40

130

20
0

!?#

v

b

n

m

次項
次
項
ENT

停止 開始

z

x

c

折れ線グラフ

操作できない

10-56

100

-20

r

123 電流異常
as d
ABC折れ線グラフUser2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” の部品は表示されるが、［入力］がUser2 “ 禁止 ” の部品を操作できない

本体ユニット

操作できるパスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User3 では “Administrator” の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、User3 ［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

2 折れ線グラフ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

10
グ
ラ
フ

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に折れ線グラフを配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル10-57

3 面グラフ3

面グラフ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

面グラフでできること
データの総和に対する個々のデータの比率を、矩形グラフまたは円グラフで表示します。
複数のデバイス アドレスの値を相対的な変化をリアルタイムで確認できます。
• 複数のデバイス アドレスの値の総和に対する比率を矩形グラフまたは円グラフで表示する

接続機器

D100：

10

D200：

10

D300：

10

D100：

120

D200：

60

D300：

30

本体ユニット

1：1：1

4：2：1

読み出したデータがすべて 0 の場合は、すべてのデータが同じ比率のグラフになります。

10-58

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 面グラフ3.2

面グラフの設定手順
面グラフの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［面グラフ］をクリックします。

2 編集画面上で、面グラフを配置する位置をクリックします。
3 配置した面グラフをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

10
グ
ラ
フ

［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、面グラフのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル10-59

3 面グラフ3.3

面グラフのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ グラフ種別

グラフの種類を次の中から選択します。
矩形グラフ［横］： データの総和に対する比率を横表示の矩形グラフで表示します。
例） 3 点のデバイス アドレスの値を表示する場合
Ch1 のデータ

0

100

120

150

Ch2 のデータ

0

100

60

50

Ch3 のデータ

0

50

30

10

1：1：1

2：2：1

4：2：1

15：5：1

矩形グラフ
［横］
の
表示
比率

矩形グラフ［縦］： データの総和に対する比率を縦表示の矩形グラフで表示します。
例） 3 点のデバイス アドレスの値を表示する場合
Ch1 のデータ

0

100

120

150

Ch2 のデータ

0

100

60

50

Ch3 のデータ

0

50

30

10

1：1：1

2：2：1

4：2：1

15：5：1

矩形グラフ
［縦］
の
表示

比率

10-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 面グラフ円グラフ：

データの総和に対する比率を円グラフで表示します。
例） 3 点のデバイス アドレスの値を表示する場合
Ch1 のデータ

0

100

120

300

Ch2 のデータ

0

100

60

50

Ch3 のデータ

0

50

30

10

1：1：1

2：2：1

4：2：1

30：5：1

円グラフの表示比率■ データ タイプグラフで扱うデータの型を次の中から選択します。
“UBIN16(W)”、“UBIN32(D)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” の場合で、読み出したデータが選択したデータ タイプ
で表現できない値のとき、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー
メッセージが表示されます。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」
を参照してください。

■ データ数グラフのデータの点数（1 ～ 10）を指定します。

10■ 設定一覧

グラフの設定を一覧表示します。グラフの番号、読出デバイス アドレス、色などがリストに表示されます。
番号：

グラフの番号（Ch1 ～ Ch10）が表示されます。
“ 矩形グラフ［横］” のときは左から、“ 矩形グラフ［縦］” のときは上から Ch1、Ch2・・・となります。
矩形グラフ［横］

矩形グラフ［縦］

Ch1Ch1

Ch2 Ch3

Ch2
Ch3“ 円グラフ ” のときは時計回りに Ch1、Ch2・・・となります。
円グラフ

Ch3

Ch1

Ch2

デバイス アドレス：グラフに表示するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
前景色：

グラフの前景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフの前景色を変更できます。

背景色：

グラフの背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
セルをダブルクリックすると、カラーパレットが表示され、グラフの背景色を変更できます。

パターン：

グラフの模様を選択します。
セルをダブルクリックすると、パターンパレットが表示され、グラフの模様を変更できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-61

グ
ラ
フ

3 面グラフ■［削除］ボタン

登録した設定をリストから削除します。

■［上へ］ボタン

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

10-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 面グラフ●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

なし：

部品の外形を表示しません。

10■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、標準図形ブラウザが表示されます。

■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

フランジ

■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）Y

画面
部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-63

グ
ラ
フ

3 面グラフ

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

10-64

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 面グラフ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-65

10
グ
ラ
フ

3 面グラフ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

10-66ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 面グラフ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

面グラフ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット130

User1

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

p CLR

w

e

r

t

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

本体ユニット

10

130

グ
ラ
フ

BS

l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

10-67

3 面グラフ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に面グラフを配置している場合

10-68

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 メータ

4

メータ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

メータでできること
ワードデバイスの値を針の動きで表示します。
• ワードデバイスの値をメータで表示する

本体ユニット

接続機器

40

D100：

0

60

20

80

0

100

40

D100：

75

20

0

60
80

100

10
グ
ラ
フ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル10-69

4 メータ4.2

メータの設定手順
メータの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［メータ］をクリックします。

2 編集画面上で、メータを配置する位置をクリックします。
3 配置したメータをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

［レンジ］タブ、［目盛］タブ、［オプション］タブは、詳細モード時のみ表示されます。

［WindO/I-NV4 のオプション］ダイアログボックスの［デフォルトの設定］タブで、メータのデフォルトを設定できます。詳細は、2-62 ページ「第 2 章 ［デフォルトの設定］タブ」を参照してください。

10-70

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 メータ4.3

メータのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ

10
グ
ラ
フ

■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ メータ種別

メータの種類を次の中から選択します。
“90 度メータ ”、“180 度メータ ”、“270 度メータ ”
90 度メータ

180 度メータ

270 度メータ例）“180 度メータ ” の場合
データ

0

10

40

75

180 度メータの表示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル10-71

4 メータ■ データ形式
データ タイプ：メータで扱うデータの型を次の中から選択します。
“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

最小値、最大値：

データの最小値、最大値を指定します。
（データの種類）：

最小値、最大値で使用するデータの種類をそれぞれ選択します。
固定値：

定数を使用します。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
最小値と最大値は、選択したデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
データの値が最小値以下のとき、針は左端のまま動きません。
データの値が最大値以上のとき、針は右端の位置で止まります。
（データの種類）で “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

メータに表示するデータが不正な場合は、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章
演算エラー」を参照してください。
次の状態のときにエラーとなります。
• 最小値、最大値およびレンジの設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値のとき•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” の場合で、読み出したデータが選択したデータ タイ
プで表現できない値のとき
なお、エラーが発生している状態では、初回表示時はフランジのみ表示されます。メータの表示後はメータが更新されません。

■ 読出デバイス アドレス

メータに表示するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

10-72

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

4 メータ●［形状］タブ■ 表示図形

部品の外形として使用する図形の種類を選択します。
標準図形：

WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形を使用します。

登録図形：

ピクチャ マネージャーで登録した画像ファイルを使用します。
画像ファイルの制限については、2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」を参照してください。

なし：

部品の外形を表示しません。

■［参照］ボタン図形の一覧から、部品の外形に使用する図形を選択します。このボタンをクリックすると、［表示図形］の設定に応じて、標準図形
ブラウザまたはピクチャ マネージャーが表示されます。

■ 針色

メータの針の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

針色■ プレート色

標準図形のプレートの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

プレート色■ フランジ
前景色、背景色： 標準図形のフランジの前景色および背景色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。
パターン：

標準図形のフランジの模様を選択します。
このボタンをクリックすると、パターンパレットが表示されます。パターンパレットから模様を選択します。

フランジ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-73

10
グ
ラ
フ

4 メータ■ 表示位置X、Y：

部品の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、部品の左上が X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

X（0, 0）
画面

Y

部品

■ サイズ
幅、高さ：

部品の大きさを幅および高さで指定します。
幅：

5 ～（ベース画面横サイズ）

高さ： 5 ～（ベース画面縦サイズ）

幅

画面
高さ

10-74

部品

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 メータ●［レンジ］タブ［レンジ］タブは、詳細モードでのみ表示されます。

■ レンジを表示する

10

メータにレンジを表示する場合は、このチェックボックスをオンにし、レンジ数、レンジ色、境界値を設定します。
レンジは、［形状］タブの［表示図形］で “ 標準図形 ” または “ なし ” を選択した場合のみ設定できます。
レンジ数：

レンジの数（1 ～ 5）を指定します。

レンジ色：

レンジの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

境界値：

レンジの境界値を指定します。
（データの種類）：

境界値で使用するデータの種類を選択します。
固定値：

定数を使用します。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
境界値は、［基本］タブの［データ形式］で選択したデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
（データの種類）で “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2章

5.1デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

メータに表示するデータが不正な場合は、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章
演算エラー」を参照してください。
次の状態のときにエラーとなります。
• 最小値、最大値およびレンジの設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値のとき•［データ タイプ］が “BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” の場合で、読み出したデータが選択したデータ タイ
プで表現できない値のとき
なお、エラーが発生している状態では、初回表示時はフランジのみ表示されます。メータの表示後はメータが更新されません。
例 ) 180 度メータ、データの最小値が 0、最大値が 100 で、レンジ数を 5 に設定した場合
レンジ 1 と 2 の境界値：20
レンジ3
レンジ 2 と 3 の境界値：40
レンジ4
40
60
レンジ 3 と 4 の境界値：60
レンジ2
レンジ 4 と 5 の境界値：80
20

80

レンジ1

レンジ5
0

100

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-75

グ
ラ
フ

4 メータ●［目盛］タブ［目盛］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 目盛を表示する

メータに目盛を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
目盛は、［形状］タブの［表示図形］で “ 標準図形 ” または “ なし ” を選択した場合のみ設定できます。
主分割数：

目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

副分割数：

補助目盛の分割数（1 ～ 20）を入力します。

色：

目盛の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

数値を表示する： 目盛の位置に数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
桁数：

表示する桁数（1 ～ 10）を指定します。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。

小数値を表示する： 小数値を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［基本］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合のみ設定できます。
小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数（1 ～ 8）を指定します。
［小数値を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

色：表示する文字の色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

• 目盛を表示する領域が小さい場合、正常に表示されません。
• 標準図形の “F0001”、“F0101”、“F0201（フランジなし）” を選択した場合は、目盛を設定できません。

10-76

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 メータ●［オプション］タブ［オプション］タブは、詳細モードで表示されます。

■ 前面レイヤーに配置する部品を前面レイヤーに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。描画図形や部品が重なった場合、前面レイヤーに配置した描画図形や部品が優先して表示されます。詳細は、5-33 ページ「第 5 章 7 描画図形や部品の重ね合わせについて」を参照してください。
前面レイヤーでは、マゼンタ（赤：255、緑：4、青：255）を透明として扱います。前面レイヤーにマゼンタ（赤：255、
緑：4、青：255）を使用した描画図形や部品を配置していると、この色の部分が透明になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

10-77

10
グ
ラ
フ

4 メータ●［セキュリティ］タブ
セキュリティ グループで部品の表示と操作を制限します。
［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボッ
クスは、［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。

（設定一覧）■（設定一覧）本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

表示：

部品の表示を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” のセキュリティ グループのみ、この部品を表示できます。すべてのセキュリティ グループを “ 許可 ” にすると、ユーザーアカウントが選択されていない状態でもこの部品が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［表示］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［セキュリティ設定］ボタン［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスでセキュリティ グループを作成すると、作成したセキュリティ グループを選択できます。詳細は、24-19 ページ「第 24 章 2.2 セキュリティ グループの追加と編集」を参照してください。
セキュリティ機能については、24-1 ページ「第 24 章

10-78

ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 メータ例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User1

User2

ReaderOperator

本体ユニット130

折れ線グラフおよび棒グラフ

数値表示器
番号

グループ名

1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

3

Reader

許可

メータ

番号

グループ名

表示

番号

グループ名

1

Administrator

許可1

Administrator

許可

表示

2

Operator

許可

2

Operator

許可

3

Reader

禁止

3

Reader禁止

セキュリティ グループが “Reader” の User1 では、“Reader” の［表示］が “ 禁止 ” に設定されている部品が表示されません。
パスワード入力画面を開いて、セキュリティ グループが “Operator” の User2 に切り替えると、“Operator” の［表示］が “ 許可 ” に設定されている部品が表示されます。

本体ユニット130

User1

User1 では “Reader” の［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない

本体ユニット

130

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

q

w

4

5

7

8

9

e

r

y

u

i

o

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

t

6

0

本体ユニット

10

130

グ
ラ
フ

BS

p CLR
l CAN
ENT

パスワード入力画面を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

User2 では “Operator” の［表示］が “ 許可 ” のUser2 部品が表示される

10-79

4 メータ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。

同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にメータを配置している場合

10-80

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 11 章コマンド

この章ではコマンドの設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

ビット書込
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

ビット書込でできること
条件が成立すると、ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

本体ユニット

接続機器

0

不成立
条 件

1
成立
条 件

■ セット
条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

11

条件の状態

動作
書き込みデータ

書き込み

書き込み

1

1

コ
マ
ン
ド

■ リセット条件が成立すると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作
書き込みデータ

書き込み

書き込み

0

0

■ モメンタリ
条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
条件が不成立になると、ビットデバイスに 0 を書き込み
ます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

0

1

0

1

条件の状態

動作
書き込みデータ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-1

1 ビット書込■ 反転
条件が成立すると、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1 であれば 0 を
書き込みます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

反転

反転

■ 転送
条件が成立すると、転送元のビットデバイスの値を転送先のビットデバイスに書き込みます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

11-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

転送

転送

1 ビット書込

1.2

ビット書込の設定手順
ビット書込の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［ビット書込］をクリックします。

2 編集画面上で、ビット書込を配置する位置をクリックします。
3 配置したビット書込をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11
コ
マ
ン
ド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-3

1 ビット書込

1.3

ビット書込のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
セット：

条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作
書き込みデータ

リセット：

書き込み

書き込み

1

1

条件が成立すると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作
書き込みデータ

モメンタリ：

書き込み

書き込み

0

0

条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
条件が不成立になると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

0

1

0

1

条件の状態

動作
書き込みデータ

11-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビット書込

条件が成立すると、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1 であれば 0 を書き込みます。

反転：

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

反転

反転

条件が成立すると、転送元のビットデバイスの値を転送先のビットデバイスに書き込みます。

転送：

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

転送

転送

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 書込数 *1

書き込み先のビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ セット ” または “ リセット ” を選択した場合のみ設定できます。
例） 連続したビットデバイスへ同じ値を書き込みます。

M0 1
動作モード：セット
書込デバイス アドレス：M0
書込数：5

成立

11

M1 1
M2 1

条 件

コ
マ
ン
ド

M3 1
M4 1

ワードデバイスのビット位置を指定した場合は、連続したワードデバイスの同じビットへ同じ値を書き込みます。
bit
15

動作モード：セット
書込デバイス アドレス：D0-15
書込数：5

bit
0

D0 1
成立
条 件

D1 1
D2 1
D3 1
D4 1

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-5

1 ビット書込■ 転送元

転送するデータを格納したデバイス アドレスを設定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレス：転送元のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
転送数：

転送するビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

例） 書き込み先に指定したデバイス アドレスを先頭として、連続したビットデバイスの値を転送数分書き込みます。

デバイス アドレス：LM0
書込デバイス アドレス：M0
転送数：4

成立
条 件

LM0 1

M0 1

LM1 0

M1 0

LM2 0

M2 0

LM3 1

M3 1

ワードデバイスのビット位置を指定した場合は、書き込み先に指定したデバイスアドレスを先頭として、連続したワードデバ
イスの同じビット位置の値を、転送数分書き込みます。
書き込み先のデバイス アドレスがビットデバイスの場合
bit
15

デバイス アドレス：LDR0-0
書込デバイス アドレス：M0
転送数：4

成立
条 件

bit
0

LDR0

1

M0 1

LDR1

0

M1 0

LDR2

0

M2 0

LDR3

1

M3 1

bit
0

bit
15

書き込み先のデバイス アドレスがワードデバイスのビット位置の場合
bit
15

デバイス アドレス：LDR0-7
書込デバイス アドレス：D3-0
転送数：4

11-6

成立
条 件

bit
7

bit
0

LDR0

1

D3

1

LDR1

0

D4

0

LDR2

0

D5

0

LDR3

1

D6

1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビット書込●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

11

コマンド
実行しない

LM0: 1

コ
マ
ン
ド

コマンド
実行する

■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値
動作

0

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

実行

11-7

1 ビット書込

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

条件成立中：

実行

実行

実行

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

11-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.2

条件式

1 ビット書込●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

11

■ 説明

コ
マ
ン
ド

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にビット書込を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-9

2 ワード書込

2

ワード書込
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

ワード書込でできること
条件が成立すると、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。
• 条件が成立すると、固定値をワードデバイスに書き込む

本体ユニット

接続機器

不成立

D1=

0

固定値

100

書き込み先のワードデバイス

成立

書き込み

D1=

100

100

• 条件が成立すると、デバイス アドレスの値をワードデバイスに書き込む

本体ユニット

接続機器

不成立

D0=

123

D1=

0

D0=

123

デバイス アドレスの値

書き込み先のワードデバイス

成立

転送

D1=

123

• 条件が成立すると、書き込む値に演算処理を加えてワードデバイスに書き込む

本体ユニット
不成立

成立

11-10

接続機器

D0=

100

書き込む値

D1=

23

演算用の値

D2=

0

書き込み先のワードデバイス

D0=

100

D1=

23

D2=

123

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

加算して
書き込み

2 ワード書込■ セット
条件が成立すると、固定値をワードデバイスに書き込み
ます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

固定値

固定値

■ 転送
条件が成立すると、転送元のデバイス アドレスの値を転送先のワードデバイスに書き込みます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作
書き込みデータ

書き込み

書き込み

デバイス
アドレスの値

デバイス
アドレスの値■ モメンタリ
条件が成立すると、ON データの固定値をワードデバイ
スに書き込みます。
条件が不成立になると、OFF データの固定値をワードデバイスに書き込みます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

書き込みデータOFF データ

ON データ

OFF データ

ON データ11■ ＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR条件が成立すると、読出デバイス アドレスの値と固定値
またはデバイス アドレスの値の演算結果をワードデバ
イスに書き込みます。

例） ＋（加算）
条件が成立すると、［読出デバイス アドレス］の値と［データ］の値を加算し、その演算結果（和）をワードデバイスに書き込みます。

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

コ
マ
ン
ド

条件の状態

動作

演算処理
↓
書き込み

演算処理
↓
書き込み

書き込みデータ

演算結果

演算結果

不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

加算
↓
書き込み

加算
↓
書き込み

書き込みデータ

加算結果

加算結果

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル11-11

2 ワード書込

2.2

ワード書込の設定手順
ワード書込の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［ワード書込］をクリックします。

2 編集画面上で、ワード書込を配置する位置をクリックします。
3 配置したワード書込をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワード書込

2.3

ワード書込のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

11

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モードコ
マン
ド

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
セット：

条件が成立すると、固定値をワードデバイスに書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

転送：

動作

書き込み

書き込み

書き込みデータ

固定値

固定値条件が成立すると、転送元のデバイス アドレスの値を転送先のワードデバイスに書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作
書き込みデータ

モメンタリ：

書き込み

書き込み

デバイス
アドレスの値

デバイス
アドレスの値

条件が成立すると、ON データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
条件が不成立になると、OFF データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

動作

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

書き込みデータOFF データ

ON データ

OFF データ

ON データ

条件の状態

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-13

2 ワード書込＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR：条件が成立すると、読出デバイス アドレスの値と固定値またはデバイス アドレスの値の演算結果をワード
デバイスに書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

演算処理
↓
書き込み

演算処理
↓
書き込み

書き込みデータ

演算結果

演算結果

例） ＋（加算）
条件が成立すると、［読出デバイス アドレス］の値と［データ］の値を加算し、その演算結果（和）をワードデバイスに書き込みます。
不成立

成立

不成立

成立

条 件

条 件

条 件

条 件

条件の状態

動作

加算
↓
書き込み

加算
↓
書き込み

書き込みデータ

加算結果

加算結果

■ データ タイプ

［動作モード］で選択した動作で扱うデータの型を選択します。詳細は、2-1ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［動作モード］で “ セット ”、“ モメンタリ ”、“ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。［動作モード］が “OR”、“AND”、“XOR” の場合は、“UBIN16(W)”、“UBIN32(D)” のみ選択できます。
“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” を選択した場合、演算データに BCD で表現できない値が含まれると、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。
詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。

■ データ［動作モード］で使用するデータの種類を選択し、値を入力します。
固定値：

定数を使用します。
［動作モード］で “ セット ”、“ モメンタリ ” を選択した場合、扱えるデータは［固定値］のみになります。
［動作モード］で “ モメンタリ ” を選択した場合は、条件が成立したときに書き込む［ON データ］と不成立になったときに書き込む［OFF データ］のそれぞれの値を入力します。
16 進数で設定する：

11-14［ON データ］および［OFF データ］に 16 進で値を入力する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワード書込

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接読み出しをする *1：デバイス アドレスの値によって、転送元のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。
転送するワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［転送数］に “2”、［書込数］に “3” を設定すると、連続した 2 ワードのデバイス
アドレスと同じデータを3回繰り返して書込デバイス アドレスに書き込みます。

転送数 *1：

データ（デバイス アドレス）
：LDR0
転送数：2
書込デバイス アドレス：D100
書込数：3

成立

LDR0

999

D100

999

LDR1

1000

D101

1000

条 件

D102

999

D103

1000

D104

999

D105

1000

■ 書込デバイス アドレス
書込デバイス アドレス：

書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

間接書き込みをする

書込数 *1：*1：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

デバイス アドレスの値によって、転送先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。
書き込み先のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
“ 転送 ” の場合は、書き込みを繰り返す回数を指定します。
［動作モード］で “ セット ”、“ 転送 ”、“ モメンタリ ” を選択した場合のみ設定できます。
例）［データ タイプ］が “UBIN16(W)” の場合は、5 を指定すると連続した 5 ワードに同じデータを書き込みます。

LDR10 12345
データタイプ：UBIN16(W)
データ（固定値）：12345
書込デバイス アドレス：LDR10
書込数：5

成立
条 件

LDR11 12345
LDR12 12345

５ワード

LDR13 12345
LDR14 12345［データ タイプ］が “UBIN32(D)” の場合は、5 を指定すると合計 10 ワード（2 ワードずつ 5 回）にデータを書き込みます。
LDR11

データタイプ：UBIN32(D)
データ（固定値）：987654
書込デバイス アドレス：LDR10
書込数：5

成立

LDR13
条 件

LDR10

987654LDR12987654
LDR15

LDR14

987654LDR17

2 ワード ×5LDR16987654
LDR19

LDR18

987654*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-15

11
コ
マ
ン
ド

2 ワード書込●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

コマンド
実行しない

LM0: 1

コマンド
実行する■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値
動作

11-16

0

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル実行

2 ワード書込

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

条件成立中：

実行

実行

実行

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

コ
マ
ン
ド

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11

11-17

2 ワード書込●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にワード書込を配置している場合

11-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替

3

画面切替
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

画面切替でできること
条件が成立すると、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。
• 条件が成立すると、ベース画面を切り替える

本体ユニット成立• 条件が成立すると、ウィンドウ（サブ画面、デバイスモニタ、パスワード入力画面、輝度調整画面、ファイル選択画面、ユーザーアカウント設定画面）を開く、またはウィンドウを閉じる

本体ユニット

成立

D51

123

D52

456

D53

0
999

11
コ
マ
ン
ド

本体ユニット

成立

D51

123

D52

456

D53

0
999

• 条件が成立すると、システム モードに切り替える

本体ユニット成立

ｵﾌﾗｲﾝ• 条件が成立すると、表示画面をリセットする

本体ユニット

130

00

成立

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-19

3 画面切替

3.2

画面切替の設定手順
画面切替の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［画面切替］をクリックします。

2 編集画面上で、画面切替を配置する位置をクリックします。
3 配置した画面切替をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替

3.3

画面切替のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

11

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
前画面に戻る：

1 つ前の画面に戻ります。16 画面前まで戻ることができます。

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えます。詳細は、5-15 ページ「第 5 章
ださい。

サブ画面を開く：

サブ画面を開きます。詳細は、5-21 ページ「第 5 章

4サブ画面」を参照してください。

サブ画面を閉じる：

サブ画面を閉じます。詳細は、5-21 ページ「第 5 章

4サブ画面」を参照してください。

デバイスモニタを開く：

デバイスモニタを開きます。詳細は、30-21 ページ「第 30 章
照してください。

2.2

デバイスモニタ」を参デバイスモニタを閉じる：

デバイスモニタを閉じます。詳細は、30-21 ページ「第 30 章
照してください。

2.2

デバイスモニタ」を参パスワード入力画面を開く：

パスワード入力画面を開きます。詳細は、24-47 ページ「第 24 章
パスワードの入力」を参照してください。

4.1 本体ユニットでのパスワード入力画面を閉じる：

パスワード入力画面を閉じます。詳細は、24-47 ページ「第 24 章
パスワードの入力」を参照してください。

4.1 本体ユニットでの輝度調整画面を開く：

輝度調整画面を開きます。詳細は、36-2 ページ「第 36 章を参照してください。

1.3

画面の明るさの調整方法」

輝度調整画面を閉じる：

輝度調整画面を閉じます。詳細は、36-2 ページ「第 36 章を参照してください。

1.3

画面の明るさの調整方法」

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3

ベース画面」を参照してく

11-21

コ
マ
ン
ド

3 画面切替

動画ファイル選択画面を開く *1：

ファイル選択画面を開きます。詳細は、9-92 ページ「第 9 章
参照してください。

4.4

ファイル選択画面」を動画ファイル選択画面を閉じる *1：

ファイル選択画面を閉じます。詳細は、9-92 ページ「第 9 章
参照してください。

4.4

ファイル選択画面」をシステム モードに切り替える：

システム モードのトップページに切り替わります。詳細は、36-3 ページ「第 36 章
ステム モードの概要」を参照してください。

表示画面をリセットする：

表示しているベース画面をリセットします。
画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、次の内部デバイスは、ベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。
• HMI テンポラリ リレー LBM0 ～ 127• HMI 特殊内部リレー LSM1、2、3、11• HMI テンポラリ レジスタ LBR0 ～ 1272

シユーザー アカウント設定画面を開く： ユーザー アカウント設定画面を開きます。詳細は、24-50 ページ「第 24 章 5 本体ユニッ
トでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
このオプションを選択すると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイ
アログボックスが表示されます。詳細は、7-44 ページ「［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックス」を参照してください。
ユーザー アカウント設定画面の処理領域として使用するワードデバイスを指定し、［OK］ボ
タンをクリックしてプロパティダイアログボックスに戻ると、［編集］ボタンが表示されます。
［編集］ボタン：

このボタンをクリックすると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックスが表示されます。

■ 切替画面設定
画面番号：" ベース画面を切り替える " を選択した場合、切り替え先のベース画面番号（1 ～ 3000）を指定します。" サブ画
面を開く " または " サブ画面を閉じる " を選択した場合、操作の対象となるサブ画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［動作モード］で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2： デバイス アドレスの値で画面番号を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレ
スの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。

表示位置

X、Y：ベース画面上に開くウィンドウの表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ デバイスモニタを開く ”、“ パスワード入力画面を開く ”、“ 輝度調整画面
を開く ”、“ 動画ファイル選択画面を開く *1” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2： デバイス アドレスの値で表示位置を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレ
スの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ” を選択した場合のみ設定できます。

*1
*2

11-22

ビデオインターフェイス搭載機種のみ
詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 画面切替●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

11

コマンド
実行しない

LM0: 1

コ
マ
ン
ド

コマンド
実行する

■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値
動作

0

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

実行

11-23

3 画面切替

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

条件成立中：

実行

実行

実行

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

11-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.2

条件式

3 画面切替●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

11

■ 説明

コ
マ
ン
ド

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に画面切替を配置している場合

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-25

4 印刷

4

印刷
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

印刷でできること
条件が成立すると、スクリーンショットをプリンタ *1 または外部メモリ *2 へ出力します。
• 条件が成立すると、表示中の画面のスクリーンショットをプリンタ *1 へ出力する

本体ユニットプリンタ

成立

2011/1/11

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F
本体ユニット とプリンタの接続方法、および対応プリンタについては、34-1 ページ「第 34 章
リンタの接続方法」を参照してください。

1.3 本体ユニットとプ• 条件が成立すると、表示中の画面のスクリーンショットを外部メモリ *2 へ出力する

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード

成立

USB メモリ
画像ファイル

*1
*2

11-26

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷

4.2

印刷の設定手順
印刷の設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［印刷］をクリックします。

2 編集画面上で、印刷を配置する位置をクリックします。
3 配置した印刷をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11
コ
マ
ン
ド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-27

4 印刷

4.3

印刷のプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 出力先スクリーンショットの出力先を選択します。
プリンタ *1：

本体ユニットに接続しているプリンタにスクリーンショットを出力します。
印刷日時を印刷する： スクリーンショットに出力したときの日時情報を加えて、プリンタへ出力します。
日時の表示形式は、［言語］の設定に従います。［言語］は、［プロジェクト設定］ダイ
アログボックスの［プロジェクト情報］タブで設定できます。
表示形式は、次のとおりです。
• 日本語：YYYY/MM/DD hh:mm• 英語：MM/DD/YYYY hh:mm
YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分

外部メモリ *2：

本体ユニットに挿入している外部メモリにスクリーンショットをファイルとして出力します。
出力するファイルは、次のとおりです。
ファイル形式

ファイル名

ファイルサイズ

CAP***.JPG（***: ファイルを出力した日時）
JPEG例） 日時が 2011 年 6 月 30 日 18：50：25 の場合、
CAP110630_185025.JPG” となります。

表示している画像による

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

• プリンタについての詳細は、34-1 ページ「第 34 章 1 プリンタ」を参照してください。
• 外部メモリについての詳細は、33-1 ページ「第 33 章 外部メモリ」を参照してください。

*1
*2

11-28

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 印刷■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。［出力先］で “ プリンタ ” を選択した場合のみ表示されます。
画面印刷開始：
印刷中止*1：

表示中の画面のスクリーンショットをプリンタおよび外部メモリへ出力します。
スクリーンショットのプリンタへの出力を中止します。

• 次の処理は同時に実行できません。
- 印刷を使用した外部メモリへの出力- 印刷を使用したプリンタへの出力 *1- アラーム履歴の印刷 *1• スクリーンショットを外部メモリへ出力中は、印刷スイッチや印刷で外部メモリへの出力を実行できません。またこのとき、HMI 特殊内部リレー LSM24 や LSM25 の値が 1 になります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
• USB オートラン機能や特殊スイッチなどを使用したファイル コピーを実行中は、スクリーンショットを出力するまでに時間がかかることがあります。
• 印刷中止を実行しても、ページの途中で印刷を中止できません。印刷中のページを印刷したあとで、以降のページの印
刷ジョブをキャンセルします。
スクリーンショットの最大数（1 ～ 999）は、HMI 特殊データレジスタ LSD65 の値によって設定できます。
（デフォルト：99）

外部メモリに保存したスクリーンショットのファイルを消去する方法は、次のとおりです。
• 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべての画像ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス ア
ドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
• WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［画面のスクリーンショットのデー
タ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

11
コ
マ
ン
ド

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-29

4 印刷

●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

コマンド
実行しない

LM0: 1

コマンド
実行する■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値
動作

11-30

0

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

実行

4 印刷

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

条件成立中：

実行

実行

実行

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

コ
マ
ン
ド

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11

11-31

4 印刷

●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上に印刷を配置している場合

11-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトコマンド

5

スクリプトコマンド
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

5.1

スクリプトコマンドでできること
条件が成立するとスクリプトを実行します。

スクリプトを実行

成立// Script A

起動条件[D 100] = [D 100] + 1;
if ([D 100] >= 50){[D 100] = 0;}

本体ユニットスクリプトは、条件分岐、論理演算、算術演算、関数などの複雑な処理をテキスト形式でプログラミングする機能です。
詳細は、25-1 ページ「第 25 章 スクリプト」を参照してください。

11
コ
マ
ン
ド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-33

5 スクリプトコマンド

5.2

スクリプトコマンドの設定手順
スクリプトコマンドの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［スクリプトコマンド］をクリックします。

2 編集画面上で、スクリプトコマンドを配置する位置をクリックします。
3 配置したスクリプトコマンドをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトコマンド

5.3

スクリプトコマンドのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ（スクリプト）■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スクリプト ID

動作させるスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32,000）を指定します。
を クリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト一覧からスクリプトを選択します。
詳細は、25-7 ページ「第 25 章

11

2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

コ
マ
ン
ド

■ スクリプト名

スクリプト マネージャーで選択したスクリプトのスクリプト名が表示されます。

■（スクリプト）スクリプト マネージャーで選択したスクリプトの内容が表示されます。
この領域をダブルクリックすると、スクリプト エディタが表示され、編集できます。
詳細は、25-12 ページ「第 25 章 2.3 スクリプト エディタ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-35

5 スクリプトコマンド●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

コマンド
実行しない

LM0: 1

コマンド
実行する■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

条件成立時：

実行

実行

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

11-36

実行

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル実行

5 スクリプトコマンド

条件成立中：

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

一定の間隔でコマンドを実行します。

周期：

一定の間隔

動作

実行

一定の間隔

実行

一定の間隔

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ 最小時間コマンドを実行する最小の周期時間（0 ～ 3600000 ミリ秒）を指定します。
［条件種別］で “ 周期 ” を選択した場合のみ設定できます。
“ 周期 ” を選択した場合、周期時間が本体ユニットの画面のスキャン時間より短いと、スクリプトを画面のスキャン時間
で実行します。画面のスキャン時間の最大値は、HMI 特殊データレジスタ LSD4 の値で確認できます。HMI 特殊データ
レジスタについては、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-37

11
コ
マ
ン
ド

5 スクリプトコマンド●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にスクリプトコマンドを配置している場合

11-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド

6

マルチコマンド
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

6.1

マルチコマンドでできること
条件が成立すると、複数のコマンドを一度に実行します。
マルチコマンドに設定できるコマンドは、次のとおりです。
コマンド

説明

ビット書込

ビットデバイスに 0 または 1 を書き込みます。

ワード書込

ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたり
できます。

画面切替

画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。

印刷

スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリ *1 へ出力します。

特殊

ダウンロード、アップロードやファイルのコピーを実行したり、他の部品を操作したりします。

スクリプト

スクリプトを実行します。

• 条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込み、ワードデバイスにデバイスの値を書き込む

0
本体ユニット

1

接続機器

成立

D0=

123

D0=

123

11

転送

D1=

0

D1=

123

コ
マ
ン
ド

• 条件が成立すると、表示中の画面のスクリーンショットを外部メモリ *1 へ出力し、ベース画面を切り替える

本体ユニット
成立

外部メモリ
SD メモリカード

USB メモリ
画像ファイル*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-39

6 マルチコマンド

6.2

マルチコマンドの設定手順
マルチコマンドの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［マルチコマンド］をクリックします。

2 編集画面上で、マルチコマンドを配置する位置をクリックします。
3 配置したマルチコマンドをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド

6.3

マルチコマンドのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

11

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ マルチファンクション

コ
マ
ン
ド

条件が成立したときに実行するコマンドを追加および編集します。
ファンクション一覧： 実行するコマンドを一覧表示します。
コマンド種類：コマンドの種類が表示されます。

コマンド名：

コマンドの名称が表示されます。

デバイス アドレス：

次のコマンド種類を選択した場合は、設定内容が表示されます。
“ビット書込”および“ワード書込”の場合は、書込デバイス アドレスが表示されます。
“ 画面切替 ” で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合は、画面番号が表示されます。
“ スクリプト ” の場合は、スクリプト ID が表示されます。

•［動作モード］が “ ベース画面を切り替える ” の画面切替コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の最も下にある画面切替コマンドのみを実行します。
• 画面切替コマンドは、［ファンクション一覧］の上から順ではなく、条件が成立したスキャンの最後に実行します。
• 特殊コマンドは、条件が成立したスキャンの次のスキャンで実行します。
• 特殊コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の上から 1 つ目と 2 つ目の特殊コマンドを実行し、3 つ目以降の特殊コマンドは実行しません。また、データ転送機能を指定した特殊コマンドを複数設定した場合は、［ファンクション一覧］の上から 1 つ目のみを実行します。
コマンド種類：

追加するコマンドを選択します。
ビット書込：

条件が成立すると、ビットデバイスまたはワードデバイスのビットに 0 または 1 を書き込みます。詳細は、11-43 ページ「マルチファンクション用ビット書込のプロパティ ダイア
ログボックス」を参照してください。

ワード書込：

条件が成立すると、ワードデバイスに値を書き込みます。書き込み先のアドレス番号を間接指定したり、書き込む値に演算処理を加えたりできます。詳細は、11-44 ページ「マルチファンクション用ワード書込のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-41

6 マルチコマンド

画面切替：

条件が成立すると、画面を切り替えたり、ウィンドウを開いたりします。詳細は、11-46
ページ「マルチファンクション用画面切替のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

印刷：

条件が成立すると、スクリーンショットをプリンタまたは外部メモリへ出力します。詳細は、11-48 ページ「マルチファンクション用印刷のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

特殊：

条件が成立すると、ダウンロードやアップロードを実行したり、他の部品を操作したりします。詳細は、11-50 ページ「マルチファンクション用特殊のプロパティ ダイアログボッ
クス」を参照してください。

スクリプト：

条件が成立すると、スクリプトを実行します。詳細は、11-57 ページ「マルチファンク
ション用スクリプトのプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン：

リストにコマンドを追加します。最大コマンド数は 32 です。
このボタンをクリックすると、［コマンド種類］で選択したコマンドのプロパティ ダイアログボックスが表示されます。

［編集］ボタン：

リストのコマンドを変更します。
このボタンをクリックすると、［ファンクション一覧］で選択したコマンドのプロパティ ダイアログボッ
クスが表示されます。

［削除］ボタン：

リストからコマンドを削除します。
リストのコマンドを選択し、このボタンをクリックします。

［コピー］ボタン：

リストのコマンドをコピーします。
リストのコマンドを選択し、このボタンをクリックすると、選択したコマンドをコピーして最終行に追加します。

［上へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの上方向へシフトします。

［下へ］ボタン：

選択しているコマンドがリストの下方向へシフトします。

11-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド

マルチファンクション用ビット書込のプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用するビット書込コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
セット：

条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。

リセット：

条件が成立すると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

セット & リセット：

条件が成立すると、ビットデバイスに 1 を書き込みます。
条件が不成立になると、ビットデバイスに 0 を書き込みます。

反転：

条件が成立すると、ビットデバイスの値を反転します。
ビットデバイスの値が 0 であれば 1 を、1 であれば 0 を書き込みます。

転送：

条件が成立すると、転送元のビットデバイスの値を転送先のビットデバイスに書き込みます。
動作モードの詳細は、11-4 ページ「動作モード」を参照してください。ただし、マルチコマンドの “ セット & リセット ”
は、ビット書込の “ モメンタリ ” と同様の機能になります。

■ 書込デバイス アドレス

書き込み先のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 書込数 *1

書き込み先のビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

［動作モード］で “ セット ” または “ リセット ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、11-5 ページ「書込数 *1」を参照してください。

■ 転送元

転送するデータを格納したデバイス アドレスを設定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、11-6 ページ「転送元」を参照してください。
デバイス アドレス：転送元のビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1
転送数：

*1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

転送するビットデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-43

11
コ
マ
ン
ド

6 マルチコマンド

マルチファンクション用ワード書込のプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用するワード書込コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
セット：

条件が成立すると、固定値をワードデバイスに書き込みます。

転送：

条件が成立すると、転送元のデバイス アドレスの値を転送先のワードデバイスに書き込みます。

ON & OFF データ セット： 条件が成立すると、ON データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
条件が不成立になると、OFF データの固定値をワードデバイスに書き込みます。
＋、－、×、÷、剰余、OR、AND、XOR：条件が成立すると、読出デバイス アドレスの値と固定値またはデバイス アドレスの値の演算結果をワードデバイスに書き込みます。
動作モードの詳細は、11-13 ページ「動作モード」を参照してください。ただし、マルチコマンドの “ON & OFF データ
セット ” は、ワード書込の “ モメンタリ ” と同様の機能になります。

■ データ タイプ

［動作モード］で選択した動作で扱うデータの型を選択します。詳細は、2-1ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［動作モード］で “ セット ”、“ON & OFF データ セット ”、“ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。［動作モード］が “OR”、“AND”、“XOR” の場合は、“UBIN16(W)”、“UBIN32(D)” のみ選択できます。
“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、または “Float32(F)” を選択した場合、演算データに BCD で表現できない値が含まれると、システム エリア 2 の演算エラー（アドレス番号 +2 のビット 5）に 1 を書き込み、エラー メッセージが表示されます。
詳細は、4-34 ページ「第 4 章 演算エラー」および 37-3 ページ「第 37 章 演算エラー」を参照してください。

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作モード］で “ ＋ ”、“ － ”、“×”、“÷”、“ 剰余 ”、“OR”、“AND”、“XOR” を選択した場合のみ設定できます。

11-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

6 マルチコマンド■ データ［動作モード］で使用するデータの種類を選択し、値を入力します。
固定値：

定数を使用します。
［動作モード］で“セット”、“ON & OFFデータ セット”を選択した場合、扱えるデータは［固定値］のみになります。
［動作モード］で “ON & OFF データ セット ” を選択した場合は、条件が成立したときに書き込む［ON データ］と不成立になったときに書き込む［OFF データ］のそれぞれの値を入力します。
16 進数で設定する：［ON データ］および［OFF データ］に 16 進で値を入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

デバイス アドレス：ワードデバイスを使用します。
デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

間接読み出しをする *1： デバイス アドレスの値によって、転送元のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。
転送数 *1：

転送するワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、11-15 ページ「転送数 *1」を参照してください。

■ 書込デバイス アドレス
書込デバイス アドレス：

書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

間接書き込みをする *1：

書込数

*1：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

デバイス アドレスの値によって、転送先のワードデバイスを変更する場合は、このチェックボックスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
［動作モード］で “ 転送 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。
書き込み先のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
“ 転送 ” の場合は、書き込みを繰り返す回数を指定します。
［動作モード］で “ セット ”、“ 転送 ”、“ON & OFF データ セット ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、11-15 ページ「書込数 *1」を参照してください。

*1

詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-45

11
コ
マ
ン
ド

6 マルチコマンド

マルチファンクション用画面切替のプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用する画面切替コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 動作モード

条件が成立したときの動作を次の中から選択します。
前画面に戻る：

1 つ前の画面に戻ります。16 画面前まで戻ることができます。

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えます。

サブ画面を開く：

サブ画面を開きます。

サブ画面を閉じる：

サブ画面を閉じます。

デバイスモニタを開く：

デバイスモニタを開きます。

デバイスモニタを閉じる：

デバイスモニタを閉じます。

パスワード入力画面を開く：

パスワード入力画面を開きます。

パスワード入力画面を閉じる：

パスワード入力画面を閉じます。

輝度調整画面を開く：

輝度調整画面を開きます。

輝度調整画面を閉じる：

輝度調整画面を閉じます。

動画ファイル選択画面を開く *1：

ファイル選択画面を開きます。

動画ファイル選択画面を閉じる *1：

ファイル選択画面を閉じます。

システム モードに切り替える：

システム モードのトップページに切り替わります。

表示画面をリセットする：

表示しているベース画面をリセットします。
画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、次の内部デバイスは、ベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。
• HMI テンポラリ リレー LBM0 ～ 127• HMI 特殊内部リレー LSM1、2、3、11• HMI テンポラリ レジスタ LBR0 ～ 127

ユーザー アカウント設定画面を開く： ユーザー アカウント設定画面を開きます。詳細は、24-50 ページ「第 24 章 5 本体ユニッ
トでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
このオプションを選択すると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイ
アログボックスが表示されます。詳細は、7-44 ページ「［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックス」を参照してください。
ユーザー アカウント設定画面の処理領域として使用するワードデバイスを指定し、［OK］ボ
タンをクリックしてプロパティダイアログボックスに戻ると、［編集］ボタンが表示されます。
［編集］ボタン：

*1

11-46

このボタンをクリックすると、［ユーザーアカウント設定画面の処理領域を設定する］ダイアログボックスが表示されます。

ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド■ 切替画面設定
画面番号：" ベース画面を切り替える " を選択した場合、切り替え先のベース画面番号（1 ～ 3000）を指定します。" サブ画
面を開く " または " サブ画面を閉じる " を選択した場合、操作の対象となるサブ画面番号（1 ～ 3015）を指定します。
［動作モード］で “ ベース画面を切り替える ”、“ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2： デバイス アドレスの値で画面番号を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」
を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ サブ画面を閉じる ” を選択した場合のみ設定できます。

表示位置

X、Y：ベース画面上に開くウィンドウの表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ”、“ デバイスモニタを開く ”、“ パスワード入力画面を開く ”、“ 輝度調整画面
を開く ”、“ 動画ファイル選択画面を開く *1” を選択した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値で指定する *2： デバイス アドレスの値で表示位置を指定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにし、デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」
を参照してください。
［動作モード］で “ サブ画面を開く ” を選択した場合のみ設定できます。

11
コ
マ
ン
ド

*1
*2

ビデオインターフェイス搭載機種のみ
詳細モード時のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-47

6 マルチコマンド

マルチファンクション用印刷のプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用する印刷コマンドを設定します。

■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ 出力先スクリーンショットの出力先を選択します。
プリンタ *1：

本体ユニットに接続しているプリンタにスクリーンショットを出力します。
印刷日時を印刷する： スクリーンショットに出力したときの日時情報を加えて、プリンタへ出力します。
日時の表示形式は、［言語］の設定に従います。［言語］は、［プロジェクト設定］ダイ
アログボックスの［プロジェクト情報］タブで設定できます。
表示形式は、次のとおりです。
• 日本語：YYYY/MM/DD hh:mm• 英語：MM/DD/YYYY hh:mm
YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分

外部メモリ *2：

本体ユニットに挿入している外部メモリにスクリーンショットをファイルとして出力します。
出力するファイルは、次のとおりです。
ファイル形式

ファイル名

ファイルサイズ

CAP***.JPG（***: ファイルを出力した日時）
JPEG例） 日時が 2011 年 6 月 30 日 18：50：25 の場合、
CAP110630_185025.JPG” となります。

表示している画像による

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

• プリンタについての詳細は、34-1 ページ「第 34 章 1 プリンタ」を参照してください。
• 外部メモリについての詳細は、33-1 ページ「第 33 章 外部メモリ」を参照してください。

■ 動作モード

スイッチを押したときの動作を次の中から選択します。［出力先］で “ プリンタ ” を選択した場合のみ表示されます。
画面印刷開始：
印刷中止

*1
*2

11-48

*1：

表示中の画面のスクリーンショットをプリンタおよび外部メモリへ出力します。
スクリーンショットのプリンタへの出力を中止します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド• 次の処理は同時に実行できません。
- マルチコマンドの印刷を使用した外部メモリへの出力- マルチコマンドの印刷を使用したプリンタへの出力 *1- アラーム履歴の印刷 *1• USB オートラン機能や特殊スイッチなどを使用したファイル コピーを実行中は、スクリーンショットを出力するまでに時間がかかることがあります。
• 印刷中止を実行しても、ページの途中で印刷を中止できません。印刷中のページを印刷したあとで、以降のページの印
刷ジョブをキャンセルします。
スクリーンショットの最大数（1 ～ 999）は、HMI 特殊データレジスタ LSD65 の値によって設定できます。
（デフォルト：99）

外部メモリに保存したスクリーンショットのファイルを消去する方法は、次のとおりです。
• 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべての画像ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス ア
ドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
• WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［画面のスクリーンショットのデー
タ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

11
コ
マ
ン
ド

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-49

6 マルチコマンド

マルチファンクション用特殊のプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用する特殊コマンドを設定します。

（キー）

選択したキーに応じて、設定項
目が表示される■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スイッチ種別

特殊コマンドの機能を選択します。
キーの言語：

スイッチ ブラウザの［キーパッド］を選択時に表示されるキーの表示を切り替えます。このときにキーに表示する言語を次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、“ 中央ヨーロッパ言語 ”、“ バルト諸国言語 ”、“ キリル言語 ”［参照］ボタン： スイッチ ブラウザが表示されます。キーを選択します。
詳細は、7-100 ページ「第 7 章 5.5 スイッチ ブラウザ」を参照してください。
スイッチ ブラウザで選択したキーの名称が表示されます。

（キー）：

特殊コマンドは、条件が成立したスキャンの次のスキャンで実行します。

以降の設定項目は、選択したキーに応じて表示されます。

■ サブ画面番号［Alt］キーは、動作条件が成立するとキーパッドとして開いているサブ画面を切り替えます。
切り替え先のキーパッドとして開くサブ画面の画面番号を指定します。
スイッチ ブラウザで “Alt” を選択した場合のみ設定できます。

11-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド■ スクロール数

動作条件が成立したときに、リストをスクロールする行数またはフォーカスを移動する行数（1 ～ 1023）を指定します。
スイッチ ブラウザで選択したキーによって、動作が異なります。キーについては、7-97 ページ「第 7 章 アラーム表示用」および
7-98 ページ「第 7 章 データ履歴表示用」を参照してください。
スイッチ ブラウザで “ 前項 ”、“ 次項 ”、“ ↑ ”、“ ↓ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 転送設定特殊コマンドの［プロジェクトをダウンロードする］、［プロジェクトをアップロードする］、［ファイル コピー］、［PLC プログラム
をダウンロードする］、［PLC プログラムをアップロードする］は、動作条件が成立するとそれぞれのデータ転送機能を実行します。
データの転送元と転送するデータ、および転送先を指定します。スイッチ ブラウザの［データ転送］をクリックし、いずれかのキーを選択した場合のみ設定できます。
“ プロジェクトをダウンロードする ” を選択した場合

転送元：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）を保存した外部メモ
リを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
ファイルの種類 *1： 転送用のプロジェクト データのファイル形式を選択します。
ZNX (OS、システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルには OS、システム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。
［場所］で指定する転送元のファイルは ZNX プロジェクト ファイル (.znx) になります。
ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )：ファイルにはシステム ソフトウェアおよびプロジェクトが含まれます。［場所］で指定する転送元のファイルは ZNV プロジェクト ファイル (.znv) になります。
場所：

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上に ZNV プロジェクト ファイル「HG3G_DEMO_1.ZNV」を保存した場合
HG3G_DEMO_1.ZNV

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-51

11
コ
マ
ン
ド

6 マルチコマンド

転送先：

転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード先が表示されます。
キープ デバイスをクリアする *3：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにキープ デバイスをクリアする場合は、このチェックボックスをオンにします。
実行結果画面を表示せずに運転を開始する：
プロジェクト データをダウンロードしたあとに実行結果画面を表示せずに本体ユニットの運転を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ダウンロード後、自動的にラダープログラムを実行する *4：
プロジェクト データをダウンロードしたあとにラダー プログラムの実行を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［ファイルの種類］で “ZNV ( システム ソフトウェア、プロジェクト )” を選択した場合のみ設定できます。
• 転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンやデータ保持領域の設定が異なる場合、［キープ デバイスをクリアする］の設定に関わらず、キープ デバイスをクリアします。
• ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイルをダウンロードすると、アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履歴のデータをクリアします。
転送元と転送先のシステムソフトウェアのバージョンが一致している場合は、システムソフトウェアはダウンロードされません。

“ プロジェクトをアップロードする ” を選択した場合

転送先：

本体ユニットからアップロードしたプロジェクトの保存先を指定します。保存先を “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所：

アップロードしたプロジェクトの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。
半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Project」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Project
データ転送機能でアップロードしたプロジェクトは、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) として保存されます。

*1
*2
*3
*4

11-52

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド“ ファイル コピー *5” を選択した場合

転送元：

コピー元の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー元のファイルのファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリのルート上にあるファイル「Error.wav」をコピーする場合
Error.wav
転送先：

コピー先の外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *2” から選択します。
場所：

コピー先フォルダーのフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダー内の「SOUND」フォルダーに保存する場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/SOUND
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： HGDATA01\SOUND

11• コピー元のパス名にファイル名を指定した場合は、指定したファイルをコピーします。
フォルダー名を指定した場合は、そのフォルダーに含まれるすべてのファイル、サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーします。
• サブフォルダーは 5 階層までコピーできます。
• サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーしない場合は、コピーを実行する前に HMI 特殊内部リレー LSM30 を 1 にしておく必要があります。
• ファイル コピーを途中で中止する場合は、HMI 特殊内部リレー LSM31 に 1 を書き込みます。現在コピー中のファイルをコピーしたあと、ファイル コピーを中止します。

*1
*2
*5

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-53

コ
マ
ン
ド

6 マルチコマンド“PLC プログラムをダウンロードする ” を選択した場合

転送元：

転送用の PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を保存した外部メモリを “USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリ
カード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所： ZLD プロジェクト ファイル (.zld) のファイル パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半角英数字お
よび記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「LDRDATA」フォルダーに ZLD プロジェクト ファイル「LDR_PROGRAM.ZLD」を保存した場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： LDRDATA/LDR_PROGRAM.ZLD
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： LDRDATA\LDR_PROGRAM.ZLD
転送先：

本体ユニットに接続しているダウンロード先の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボッ
クスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネッ
トワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：ダウンロード先の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェ
イスまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェ
イス構成」を参照してください。

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

ダウンロード先の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する：ダウンロード先の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。
［プロジェクト設定］
ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する： ダウンロード先の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。

*1
*2
*3

11-54

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド“PLC プログラムをアップロードする ” を選択した場合

転送元：

本体ユニットに接続しているアップロード元の PLC を指定します。PLC は、［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネット
ワーク］タブ」を参照してください。
インターフェイス：アップロード元の PLC を接続している通信インターフェイスをシリアル インターフェイ
スまたはイーサネットから選択します。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 インターフェイス構成」を参照してください。

［インターフェイス］でシリアル インターフェイスを選択した場合
スレーブ番号：

アップロード元の PLC のスレーブ番号（0 ～ 31）を指定します。

接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

［インターフェイス］で “ イーサネット ” を選択した場合
指定方法を次の中から選択します。
接続機器 ID を指定する：アップロード元の PLC の接続機器 ID を 0 から 31 で指定します。
［プロジェクト設定］ダ
イアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定した番号になります。
接続機器名：

指定した PLC の機器名が表示されます。

IP アドレスを指定する：アップロード元の PLC の IP アドレスとポート番号を指定します。
転送先：

本体ユニットに接続している PLC からアップロードした PLC プログラムの保存先を指定します。外部メモリを“USB1*1”、“USB2*1”、“SD メモリカード *2” または “USB メモリ *3” から選択します。
場所： アップロードした PLC プログラムの保存先のフォルダー パスを指定します。最大文字数は 247 文字です。半
角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なり
ます。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|

例） 外部メモリの「Uploaded_Program」フォルダーに保存する場合
Uploaded_Program
データ転送機能でアップロードした PLC プログラムは、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) として保存されます。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-55

11
コ
マ
ン
ド

6 マルチコマンド■ 録画チャンネル *6

映像の記録を開始します。
機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを “ チャンネル 1” または “ チャンネル 2” から選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

■ 記録対象 *7

映像や音声の記録を開始します。
機器から入力される信号のうち、記録する対象を選択します。スイッチ ブラウザで “ 録画 ” を選択した場合のみ設定できます。
映像と音声：

映像と音声を記録します。

映像のみ（音声なし）： 映像のみを記録します。

• 動画ファイルを再生中は録画できません。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

*6
*7

11-56

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 マルチコマンド

マルチファンクション用スクリプトのプロパティ ダイアログボックス
マルチコマンドで使用するスクリプトを設定します。

（スクリプト）■ コマンド名

コマンドの名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ スクリプト ID

動作させるスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32,000）を指定します。
を クリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト一覧からスクリプトを選択します。
詳細は、25-7 ページ「第 25 章

2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

■ スクリプト名

スクリプト マネージャーで選択したスクリプトの名前が表示されます。

11■（スクリプト）スクリプト マネージャーで選択したスクリプトの内容が表示されます。
この領域をダブルクリックすると、スクリプト エディタが表示され、編集できます。
詳細は、25-12 ページ「第 25 章 2.3 スクリプト エディタ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

コ
マ
ン
ド

11-57

6 マルチコマンド●［動作条件］タブ

条件が成立したときや成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

コマンド
実行しない

LM0: 1

コマンド
実行する■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値
動作

11-58

0

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル実行

6 マルチコマンド

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、コマンドを実行します。
成立

条件
不成立

動作

条件成立中：

実行

実行

実行

条件が成立している間、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” または “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

コ
マ
ン
ド

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11

11-59

6 マルチコマンド●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にマルチコマンドを配置している場合

11-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7 タイマ

7

タイマ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

7.1

タイマでできること条件が成立するとカウントダウンを始め、設定した時間が経過すると、内部デバイス（HMI タイマ（接点）LTC）に 1 を書き込みます。

本体ユニット成立

0
LTC0： 0
1
LTD0

999

1

カウントダウン
開始

不成立

LTC0： 1

LTD0

1998

1999

0
設定した時間
経過

成立

成立

不成立

カウント
ダウン
開始

LTC0 に 1 を書き込む

LTD0 に設定
値、LTC0 に
0 を書き込む

条件の状態

動作
HMI タイマ（現在値）
LTD0 の値

1999

1999

HMI タイマ（接点）
LTC0 の値

0

0

1998

999

1

0
1

11

1999
0

• HMI タイマ（接点）LTC は、タイマに設定した時間が経過すると 1 になる内部デバイス（ビットデバイス）です。
• HMI タイマ（現在値）LTD は、タイマの現在値を格納する内部デバイス（ワードデバイス）です。
• タイマを配置した画面に切り替わったときは、条件の成立または不成立にかかわらず、HMI タイマの値は次のようになります。
- HMI タイマ（接点）LTC：0- HMI タイマ（現在値）LTD：設定値

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-61

コ
マ
ン
ド

7 タイマ7.2

タイマの設定手順
タイマの設定手順について説明します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［コマンド］をクリックし、［タイマ］をクリックします。

2 編集画面上で、タイマを配置する位置をクリックします。
3 配置したタイマをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
4 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

11-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

7 タイマ7.3

タイマのプロパティ ダイアログボックス
プロパティ ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ■ 部品名

部品の名前を入力します。最大文字数は半角で 20 文字です。

■ タイマアドレス番号

HMI タイマのアドレス番号（0 ～ 31）を指定します。
HMI タイマの接点のデバイス タイプは LTC、現在値が格納されるデバイス タイプは LTD になります。
例）［タイマアドレス番号］に 0 を指定した場合
HMI タイマ（接点）：LTC0

HMI タイマ（現在値）：

LTD0

11

■ 単位

計時の単位を “ 秒 ” または “100 ミリ秒 ” から選択します。

■ 設定値

使用するデータの種類を選択し、設定値を入力します。
設定値は、タイマがカウントダウンを開始してから、HMI タイマ（接点）LTC に 1 を書き込むまでの時間です。

固定値：［単位］で “ 秒 ” を選択した場合は、設定値を 1 ～ 65535（秒単位）または最大 1092 分 15 秒で指定します。
［単位］で “100 ミリ秒 ” を選択した場合は、設定値を 1 ～ 65535（100 ミリ秒単位）で指定します。

デバイス アドレス：ワードデバイスの値を使用します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-63

コ
マ
ン
ド

7 タイマ●［動作条件］タブ

成立している間はコマンドを実行し、不成立の間はコマンドを実行しません。無効になると、計時をリセットします。
例）［条件種別］が “ ビット立上り ”、［デバイス アドレス］が “LM0” の場合
LM0 が 0 から 1 になったとき、コマンドを実行します。

本体ユニット

条件
不成立

条件
成立

LM0: 0

コマンド
実行しない

LM0: 1

コマンド
実行する■ 条件種別コマンドを実行する条件を次の中から選択します。

ON 中：デバイス アドレスが 1 のとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

OFF 中：

実行

実行

実行

デバイス アドレスが 0 のとき、コマンドを実行します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

条件成立中：

実行

実行

条件が成立しているとき、コマンドを実行し続けます。
成立

条件
不成立

動作

11-64

実行

実行

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

実行

実行

実行

7 タイマ■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ON 中 ” または “OFF 中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立中 ” を選択した場合のみ設定できます。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

■ コメント

動作条件のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。

11
コ
マ
ン
ド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

11-65

7 タイマ●［コメント］タブ
編集画面上に配置している部品、およびオブジェクト一覧の［番号］、［名前］、［種類］にマウスカーソルを近づけると表示される
ポップアップテキストを設定します。
同じ形状の部品を複数配置している場合に、部品のプロパティ ダイアログボックスを開かなくても、マウスカーソルを部品に重ねるだけで、部品の区別ができます。

■ 説明

部品のコメントを入力します。最大文字数は半角で 80 文字です。
例） 編集画面上にタイマを配置している場合

11-66

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

アラーム履歴機能

第 12 章

この章では、アラーム履歴機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

アラーム履歴機能でできること
アラーム履歴機能とは、デバイス アドレスの状態を監視し評価することによって、アラームの発生や復旧の情報を本体ユニットに収集する機能です。
アラーム履歴機能では、次のようなことができます。
• デバイス アドレスの状態を監視し、アラーム履歴のデータを作成する

本体ユニット接続機器
012 : 00
アラーム発生112 : 00
1

0

12 : 53

復旧

12 : 54

確認

12 : 53
アラーム履歴のデータ
番号

メッセージ

発生時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：00：00

復旧時刻

確認時刻

12/01 12：53：10 12/01 12：54：30• デバイス アドレスの状態を監視し、アラームを検出する

本体ユニット

12

接続機器

0

ア
ラ

アラーム発生

1

ー

1.1

ム
履
歴
機
能

• アラームが発生したときにアラーム画面を表示する

本体ユニット
接続機器

0

電圧低下

1

アラーム発生アラーム画面• アラームが発生したときにビープ音を鳴らし、画面を点滅する

本体ユニット
接続機器

ピー
0

1
アラーム発生WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-1

1 概要

• アラーム履歴のデータを外部メモリ *1 に出力する

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリに出力
USB メモリアラーム履歴のデータ（CSV 形式）• アラーム履歴のデータをプリンタに出力する

本体ユニットプリンタ

プリンタに出力

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F
本体ユニット とプリンタの接続方法、および対応プリンタについては、34-1 ページ「第 34 章
リンタの接続方法」を参照してください。

*1

12-2

1.3 本体ユニットとプ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

アラームの状態
アラームには発生、復旧、確認の３つの状態があります。
アラームの状態

内容

発生

アラームが発生したことを示します。発生したアラームには、次の 2 種類があります。
第 1 アラーム：アラームが 1 つも発生していない状態から、最初に発生したアラームです。
従属アラーム：アラームの発生中に、続けて発生したアラームです。

復旧

発生していたアラームが復旧したことを示します。
ただし、ロックインを設定したチャンネルでは、特殊スイッチ（［確認］または［全確認］）を押すまで復旧
しません。

確認

特殊スイッチの［確認］または［全確認］を押したことを示します。

例） 読出デバイス アドレス（監視するデバイス アドレス）が D100-0、異常ステート（アラームが発生した状態）が ON、ロック
インがなし、使用する特殊スイッチが［確認］の場合
読出デバイス アドレスが ON するとアラームが「発生」の状態になり、OFF すると「復旧」の状態になります。
［確認］を押すとアラームは「確認」の状態になります。

アラームの状態
読出デバイス アドレスの状態
アラームが発生していない状態

D100-0 : OFF

アラーム履歴のデータ
発生時刻を記録

発生

D100-0 : ON

［異常ステート］が “ON” なので、状態が「発生」になる

復旧時刻を記録

復旧

D100-0 : OFF［ロックイン］が “ なし ” なので、状態が「復旧」になる

［確認］
を押す

12
ア
ラ

確認時刻を記録

確認

読出デバイス アドレスが OFF する前に［確認］を押すと、読出デバイス アドレスの状態に関わらず「確認」の状態になります。

アラームの状態
読出デバイス アドレスの状態
D100-0 : OFF

アラームが発生していない状態

D100-0 : ON

発生

アラーム履歴のデータ［異常ステート］が “ON” なので、状態が「発生」になる

［確認］
を押す
確認

D100-0 : OFF

発生時刻を記録

復旧

確認時刻を記録

復旧時刻を記録［ロック］インが “ なし ” なので、状態が「復旧」になる

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-3

ー

1.2

ム
履
歴
機
能

1 概要

1.3

データを収集する
アラームが発生、復旧、確認するごとにデータを収集します。
例） チャンネル番号 1-1 のメッセージが “ 電圧低下 ”、チャンネル番号 1-2 のメッセージが “ 温度異常 ” の場合

1チャンネル番号 1-1：
チャンネル番号 1-2：

チャンネル番号 1-1：

2

チャンネル番号 1-2：

アラームが発生した

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

（12:50:00）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00――

アラームなし

発生中

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

（12:50:00）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00――

アラームが発生した

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10

―

―

確認時刻

（12:50:10）

チャンネル番号 1-1：

3

チャンネル番号 1-2：

アラームが復旧した

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

（12:50:20）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

―

発生中

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10――（12:50:10）

チャンネル番号 1-1： ［確認］を押した

4チャンネル番号 1-2：

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

（12:50:30）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

12/01 12:50:30

発生中

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10

―

―

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

（12:50:10）

チャンネル番号 1-1：

5

チャンネル番号 1-2：

チャンネル番号 1-1：

6

12-4

（12:51:00）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

12/01 12:50:30

発生中

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10――（12:50:10）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:51:00

―

―

発生中

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

12/01 12:50:30

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10―

12/01 12:52:10（12:52:10）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:51:00

―

―

発生中

Ch.No

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

（12:51:00）
チャンネル番号 1-2： ［確認］を押した

チャンネル番号 1-1：

7

アラームが発生したチャンネル番号 1-2：

（12:51:00）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

12/01 12:50:30

アラームが復旧した

1-2

温度異常

2011/12/01 12:50:10

12/01 12:53:00

12/01 12:52:10（12:52:10）

1-1

電圧低下

2011/12/01 12:51:00――

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

データの構成収集したデータは、チャンネル番号、レベル、メッセージ、アラームの状態と日時およびラベルで構成されます。
アラーム履歴機能の設定項目と収集したデータの関係は、次のとおりです。

アラーム履歴の設定②チャンネル番号 ③レベル ④メッセージ
収集したデータ①データの格納数⑤アラームの状態と日時

Ch.No.

レベル

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

1-1

Level 8電圧低下

2011/12/01 12：00：05

12/01 12：01：10

12/01 12：01：30

1-2

Level 4

温度異常

2011/12/01 12：01：09

12/01 12：02：21

12/01 12：02：55

1-1

Level 8電圧低下

2011/12/01 12：02：00

12/01 12：03：11

12/01 12：05：12

1-3

Level 1過電流2011/12/01 12：30：21

12/01 12：55：15

12/01 13：00：00

1-0

Level 8電流異常2011/12/01 12：45：36

12/01 12：53：12

12/01 12：57：41

⑥ラベル

12

①データの格納数：

データ保持領域に保存できるデータの数です。詳細は、12-8 ページ「データ格納数」を参照してください。

②チャンネル番号：（ブロック番号）－（チャンネル番号）になります。チャンネルには、監視するデバイス アドレスやアラームの発生や復旧の条件などを設定します。収集したデータを CSV 形式のファイルとして出力した
とき、表示されるラベルは “Ch.No” になります。

③レベル：

アラームのレベルです。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで［アラーム レベルを出力する］チェックボッ
クスをオンにした場合のみ出力されます。

④メッセージ：アラームが発生したときに表示するメッセージです。

⑤アラームの状態と日時： アラームの状態（発生、復旧、確認）とアラームが発生、復旧、確認した日時です。収集したデータを
CSV 形式のファイルとして出力したとき、表示されるラベルは出力方法によって異なります。
⑥ラベル：

収集したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、ラベル行に表示されるテキストです。
変更できません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-5

ア
ラ

ー

1.4

ム
履
歴
機
能

1 概要

収集したデータは、出力方法によって表示される項目の書式が異なります。

■ 一括出力発生したアラームに対して、復旧と確認のそれぞれの日時を 1 行で表示します。
ラベル行に表示されるラベルは、“Ch.No”、“ レベル ”、“ メッセージ ”、“ 発生時刻 ”、“ 復旧時刻 ”、“ 確認時刻 ” になります。
“ レベル ” は、
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで［アラーム レベルを出力する］チェックボックスをオンにした場合のみ出力されます。
例） チャンネル番号 1-1 のメッセージが “ 電圧低下 ” で［レベル］が “8”、チャンネル番号 1-2 のメッセージが “ 温度異常 ” で［レベル］が “4” の場合
Ch.No

レベル

メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

1-1

Level 8電圧低下

2011/12/01 12:50:00

12/01 12:50:20

12/01 12:50:30

1-2

Level 4

温度異常

2011/12/01 12:50:10―

12/01 12:52:10

1-1

Level 8電圧低下

2011/12/01 12:51:00――■ 逐次出力アラームが発生、復旧、確認するごとに、状態とその状態になった日時を 1 行ずつ表示します。
ラベル行に表示されるラベルは、“ 時間 ”、“ 状態 ”、“Ch.No”、“ レベル ”、“ メッセージ ” になります。
“ レベル ” は、
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで［アラーム レベルを出力する］チェックボックスをオンにした場合のみ出力されます。
例） チャンネル番号 1-1 のメッセージが “ 電圧低下 ” で［レベル］が “8”、チャンネル番号 1-2 のメッセージが “ 温度異常 ” で［レベル］が “4” の場合

12-6

時間

状態

Ch.No

レベル

メッセージ

2011/12/01 12:50:00

発生

1-1

Level 8電圧低下

2011/12/01 12:50:10

発生

1-2

Level 4

温度異常

2011/12/01 12:50:20

復旧

1-1

Level 8

電圧低下

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.5

データの保存と消去● データの保存
収集したデータは、データ保持領域に保存するかどうかを選択できます。データの保存方法は、［アラーム履歴設定］ダイアログ
ボックスの［チャンネル］タブで設定します。

データ保持領域に保存する場合［自動設定］ダイアログボックスまたは［個別設定］ダイアログボックスの［データ］で " 格納する " を選択します。

本体ユニット接続機器
012 : 00
アラーム発生112 : 00
1

0

12 : 53

復旧

12 : 54

確認

12 : 53
アラーム履歴のデータ
番号

メッセージ

発生時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：00：00

復旧時刻

確認時刻

12/01 12：53：10 12/01 12：54：30

アラームの発生件数が、データ保持領域に設定したアラーム履歴のデータ格納数を超えた場合、次のいずれかの方法でデータを処
理します。

■ 固定

保存したデータが、アラーム履歴のデータ格納数を超えた場合、新しいデータを保存しません。
新しいデータ12ーアラ

アラーム履歴のデータ格納数

ム
履
歴
機
能

■ 循環

保存したデータが、アラーム履歴のデータ格納数を超えた場合、古いデータから消去して最新のデータを保存します。
新しいデータ

最も古いデータ（消去）

アラーム履歴のデータ格納数

次の機種では、本体ユニットの電源を切るとアラーム履歴のデータが消去されます。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形 *1
• HG1P 形*1

電池残量がない場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-7

1 概要

データ格納数
データ保持領域に保存できるデータの最大数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 5520
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： 11660

データ保持領域に保存しない場合［自動設定］ダイアログボックスまたは［個別設定］ダイアログボックスの［データ］で " 格納しない " を選択します。
デバイス アドレスの状態を監視し、検出した発生中のアラームのみアラームリスト表示器で表示します。

本体ユニット
接続機器
電圧低下

0

前項
次項

1

アラーム発生

アラームリスト表示器● データの消去
収集したデータをデータ保持領域から消去する方法は、次のとおりです。
• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［クリア］の下の▼をクリックし、［すべて］または［アラーム履歴のデータ］をクリックします。詳細は、29-26 ページ「第 29 章 4 クリア」を参照してください。
• システム モードでメインメニュー画面から次の操作をします。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：［初期設定］、［初期化］、［アラーム履歴］の順に押す
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： ［Initial Setting］、［Initialize］、［Alarm Log］の順に押す

12-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.6

データや検出したアラームの利用
保存したデータや検出したアラームは、次の方法で利用できます。

● 保存したデータの利用
保存したデータは、次の方法で利用できます。

アラーム履歴のデータ
Ch.No.

メッセージ

発生時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：00：05

12/01 12：01：10 12/01 12：01：30

1-2

温度異常

2011/12/01 12：01：09

12/01 12：02：21 12/01 12：02：55

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：02：00

12/01 12：03：11 12/01 12：05：12

過電流2011/12/01 12：30：21

12/01 12：55：15 12/01 13：00：00

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：45：36

12/01 12：53：12 12/01 12：57：41• アラーム履歴表示器で表示する
アラーム履歴のデータをアラーム履
歴表示器で表示します。
詳細は、9-156 ページ「第 9 章 8アラーム履歴表示器」を参照してく
ださい。

↑

↓

本体ユニット以外で利用する場合• 外部メモリ *1 に保存して読み出す
本体ユニットから外部メモリに CSV 形式のファイルとして出力したデータをパソコンで利用します。
詳細は、12-38 ページ「4.4 CSV 形式のファイルとして保存する」を参照してく
ださい。

外部メモリ

Sheet1

Sheet2

Sheet3

アラーム履歴のデータ（CSV 形式）

復旧確認
12：53 12：54

確認

Book1

• プリンタで印刷する *2
アラーム履歴のデータを本体ユニットに接続したプリンタで印刷します。
詳細は、34-1 ページ「第 34 章 プリンタ」を参照してください。

消去

ア
ラ

● 検出したアラームの利用• アラームリスト表示器で表示する
検出したアラームをアラームリスト表示器で表示します。
詳細は、12-33 ページ「4.2 発生中のアラームに応じて、登録したメッセージをアラームリスト表示器で表示する」を参照してください。

本体ユニット
接続機器
電圧低下

0

前項
次項

1

アラーム発生

アラームリスト表示器*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12
ー

操作

メッセージ
電流異常

確認時刻

1-3

本体ユニットで利用する場合

発生時刻
12/01 12：00

復旧時刻

12-9

ム
履
歴
機
能

2 アラーム履歴機能の設定手順

2

アラーム履歴機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
アラーム履歴機能の設定手順について説明します。

2.1

監視するデバイス アドレスとアラームの検出条件を設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［アラーム履歴］をクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］で監視するデバイス アドレスの種類を選択します。
“ ワード ” を選択すると、ブロックごとにデバイス アドレスを設定します。
“ ビット ” を選択すると、チャンネルごとにデバイス アドレスを設定します。

3 ［ブロック数］で、管理するブロック数を指定します。
監視するデバイス アドレス 1 点に 1 チャンネルを使用し、16 チャンネルで 1 ブロックとなります。
設定できるブロック数は、［読出デバイス アドレス種類］の設定および機種によって異なります。

4 ［詳細画面］で詳細画面の種類を選択します。
詳細画面とは、チャンネルに関連付けられた画面です。特殊スイッチの［詳細］を押すと表示されます。
詳細画面を表示しない場合は、“ 使用しない ” を選択します。

5 すべてのチャンネルを一括して登録する場合は［自動］ボタンを、それぞれのチャンネルを個別で登録する場合は［編集］ボタンをクリックします。

ここでは、［自動］ボタンをクリックした場合を例として説明します。
［自動設定］ダイアログボックスが表示されます。

12-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 アラーム履歴機能の設定手順

6 ［読出デバイス アドレス］で監視するデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［自動設定］ダイアログボックスの場合は、指定したデバイス アドレスを先頭に［設定一覧］で選択したリスト上のフォーカスの位置から連続で設定します。

7 ［データ］でアラーム履歴のデータをデータ保持領域に保存するどうかを選択します。
アラーム履歴のデータを本体ユニット で表示したり、ファイルに出力する場合は、" 格納する " を選択します。
“ 格納しない ” を選択すると、アラーム履歴のデータを作成しませんが、デバイス アドレスの状態は監視します。

8 ［アラーム機能］でアラーム機能を使用するかどうかを選択します。
“ 使用しない ” を選択したチャンネルでは、デバイス アドレスの状態を監視せず、アラーム履歴のデータも作成しません。

12

アラームの重要度は、昇順（低いものから高い順）になります。デフォルトは重要度の最も低い “1” になります。

10 ［異常ステート］でアラームの検出条件を選択します。
"ON" を選択すると、監視しているビットが 0 から 1 になった場合をアラームの発生とします。“OFF” を選択すると、1 から 0 になった場合をアラームの発生とします。

11 ［ロックイン］でアラーム発生後、監視しているビットの状態に合わせて自動的に復旧するかどうかを選択します。
“ なし ” を選択すると、監視しているビットが正常な状態になると、ビットの状態に合わせて自動的に復旧します。
“ あり ” を選択すると、監視しているビットが正常な状態になっても、特殊スイッチの［確認］を押すまでアラームが発生のままになります。

12 ［テキスト ID］チェックボックスをオンにし、アラーム発生時に表示するメッセージをテキスト マネージャーの ID 番
号（1 ～ 32000）で指定します。

設定した ID 番号を先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）のテキスト ID を使用します。

13 ［詳細画面番号］で特殊スイッチの［詳細］を押したときに表示する画面番号（1 ～ 3000）を指定します。
設定した画面番号を先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）の画面を使用します。
［詳細画面］で “ ベース画面 ” または “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-11

ア
ラ

ー

9 ［レベル］でアラームのレベル（1 ～ 8）を指定します。

ム
履
歴
機
能

2 アラーム履歴機能の設定手順

14 ［OK］ボタンをクリックします。
監視するデバイス アドレスやメッセージなどが一括で設定され、［設定一覧］に表示されます。

15 ［OK］ボタンをクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで監視するデバイス アドレスとアラームの検出条件の設定は完了です。
続いて、保存したデータや検出したアラームを利用して実行する機能を設定します。
 12-31 ページ「4.1 保存したデータをアラーム履歴表示器で表示する」
 12-33 ページ「4.2 発生中のアラームに応じて、登録したメッセージをアラームリスト表示器で表示する」
 12-36 ページ「4.3 アラームが発生したときにビープ音を鳴らし、画面を点滅させる」 12-38 ページ「4.4 CSV 形式のファイルとして保存する」
プロジェクトに設定しているアラーム履歴設定を他のプロジェクトで利用する場合は、アラーム履歴設定をファイルとして保存し、そのファイルを他のプロジェクトで取り込みます。
［プロジェクト］ウィンドウで［アラーム履歴設定］を右クリックし、ファイルをエクスポートおよびインポートします。

12-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス

3［アラーム履歴設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス●［基本］タブアラーム発生時にどのようなデータを収集するか、収集したデータの保存および消去方法などを設定します。

12■ データ格納方式

アラームの発生件数が、データ保持領域に設定したアラーム履歴のデータ格納数を超えた場合のデータの処理方法を選択します。
保存したデータが、アラーム履歴のデータ格納数を超えた場合、新しいデータを保存しません。

ム
履
歴
機
能

新しいデータアラーム履歴のデータ格納数

循環：

保存したデータが、アラーム履歴のデータ格納数を超えた場合、古いデータから消去して最新のデータを保存します。
新しいデータ

最も古いデータ（消去）

アラーム履歴のデータ格納数

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ア
ラ

ー

固定：

12-13

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ 監視周期［x100 ミリ秒］

監視するデバイス アドレスの状態を本体ユニットに読み込む周期（6 ～ 500（100 ミリ秒単位））を指定します。

■ 発生しているアラームの数をモニタする

発生中のアラームの数をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。

（書込デバイス アドレス）： 発生しているアラームの数の書き込み先のワードデバイスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。

■ 各アラームの発生回数をモニタするチャンネルごとにアラームが発生した回数をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。

（先頭デバイス アドレス）： アラームが発生した回数の書き込み先のワードデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）のアドレス番号を使用します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
例） ブロック数が 2 で、先頭デバイス アドレスに LKR100 を指定した場合
チャンネル番号 1-0 のアラームの発生回数を LKR100、チャンネル番号 1-1 のアラームの発生回数
を LKR101、・・・チャンネル番号 2-15 のアラームの発生回数を LKR131 に保存します。

チャンネル
番号
1-0
LKR100
1-1
LKR101
ブロック 1
1-2
LKR10216 チャンネル
1-14 LKR114
1-15 LKR115
2-0
LKR116
2-1
LKR117
ブロック 2
2-2
LKR11816 チャンネル
2-14 LKR130
2-15 LKR131

先頭デバイス アドレス

• 書き込み先のワードデバイスに HMI キープレジスタ（LKR）を指定すると、本体ユニットの電源が切れてもアラームが発生した回数を保持します。
• アラーム履歴機能でデータ保持領域に保存したアラーム履歴のデータの数は、HMI 特殊データレジスタ LSD 57 に格納されます。
• 各アラームの発生回数をモニタするには、設定した先頭デバイス アドレスからブロック数 ×16（チャンネル数）のデ
バイス アドレスが必要です。書き込み先のデバイス アドレスが存在しない場合、本体ユニットで「デバイス範囲エラー」が発生します。
• アラームの発生回数をカウントしているデバイス アドレスの値を他の処理で書き換えると、正しくカウントできなくなります。

■ 復旧したアラームのデータをクリアする

保存したアラーム履歴のデータのうち、復旧しているデータを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（起動デバイス アドレス）： データを消去する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。設定
したデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに復旧しているデータを消去します。デバイス ア
ドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

12-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ 各アラームの状態をモニタするチャンネルごとにアラームの状態を確認する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（先頭デバイス アドレス）： アラームの状態の書き込み先のワードデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）のアドレス番号を使用します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
アラームの状態によって、次の値をビットに書き込みます。
bit15

bit3 bit0

予約

0：アラーム発生前または復旧後
1：アラーム発生後
0：従属アラーム（アラーム発生中に、再び発生したアラーム）
1：第１アラーム（最初に発生したアラーム）
0：確認後
1：確認前

■ アラーム画面設定

アラームが発生したときに表示するサブ画面を設定します。アラームが発生したときに表示するサブ画面をアラーム画面と呼びます。
アラーム（サブ）画面を表示する：

アラームが発生したときにアラーム画面を表示する場合は、このチェックボックスをオン
にします。

画面番号：

アラームが発生したときに表示するアラーム画面の番号（1 ～ 3015）を指定します。

表示位置

X、Y：

アラーム画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、アラーム画面の左上が X および Y 座標になります。
表示位置の指定単位および指定範囲は、次のとおりです。
1 ドット単位で指定します。
X：0 ～（ベース画面横サイズ -1）
Y：0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

データ保持領域に保存するアラーム履歴のデータの最大数を指定します。設定した数までデータを保存します。データ保持領域に保存できるデータの最大数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 5520
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： 11660
をクリックすると、［データ保持領域の管理］ダイアログボックスが表示されます。［データ保持領域の管理］ダイアログボッ
クスでデータ保持領域のメモリの割り付けを変更できます。詳細は、15-1 ページ「第 15 章

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

データ保持領域」を参照してください。

12-15

12
ア
ラ

ー

■ アラーム履歴のデータ格納数

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス●［チャンネル］タブ
監視するデバイス アドレスやアラームの検出条件などを設定します。

■ 読出デバイス アドレス種類

監視するデバイス アドレスの種類を選択します。
ワード：

ワードデバイスを使用します。ブロックごとにデバイス アドレスを設定します。

ビット：

ビットデバイスを使用します。チャンネルごとにデバイス アドレスを設定します。

■ ブロック数

アラーム履歴のデータはブロック単位で設定します。［読出デバイス アドレス種類］の設定によって、設定できるブロック数が異
なります。
ワード：

0 ～ 128

ビット：

0～8
1 ブロックは 16 チャンネルで構成され、1 チャンネルにつき 1 点のデバイス アドレスを監視できます。監視できるデバ
イス アドレスは 1 ブロックにつき最大 16 点になります。

■ 詳細画面

詳細画面の種類を次の中から選択します。
“ ベース画面 ”、“ サブ画面 ”、“ 使用しない ”
詳細画面とは、アラームリスト表示器やアラーム履歴表示器のメッセージを選択し、特殊スイッチの［詳細］を押すと表示される
画面で、個々のチャンネルに関連付けられたベース画面やサブ画面です。

②特殊スイッチの［詳細］を押す① アラームリスト表示器または
アラーム履歴表示器に表示されたメッセージを選択する

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

特殊スイッチの［詳細］

12-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

詳細画面が開く

発生時刻
12/01 09：15
12/01 10：02
12/01 10：28
12/01 13：02

操作

↑

メッセージ
復旧
モータ電流異常ポンプ 1 異常
圧力異常
ポンプ 1 異常

↓

消去

確認
12：50
12：54

詳細

詳細画面

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ 設定一覧

各チャンネルのアラーム履歴の設定を編集をします。
番号：（ブロック番号）－（チャンネル番号）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイ
アログボックスが表示されます。

デバイス アドレス：

監視するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照して
ください。

データ：

アラーム履歴のデータをデータ保持領域に保存するかどうかが表示されます。
セルをダブルクリックすると、" 格納する " と “ 格納しない ” が切り替わります。
“ 格納する ” の場合、チャンネルのビットの値が 1 になるとブザーが鳴ります。

アラーム機能：アラーム機能を使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、" 使用する " と “ 使用しない ” が切り替わります。“ 使用しない ” に切り替えるとそのチャンネルの設定が未使用になり、デバイス
アドレスの状態を監視せず、アラーム履歴のデータも作成しません。

レベル：

アラームのレベルが表示されます。セルをダブルクリックすると、レベル（1 ～ 8）を変更できます。

異常ステート：

アラームの検出条件が表示されます。セルをダブルクリックすると、"ON" と “OFF” が切り替わります。

ロックイン：

アラーム発生後、監視しているビットの状態に合わせて自動的に復旧するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、" なし " と “ あり ” が切り替わります。

テキスト ID：

アラーム発生時に表示するメッセージに使用するテキスト マネージャーの ID 番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を変更できます。

テキスト：

指定したテキスト ID のテキストが表示されます。セルをダブルクリックすると、テキスト マネージャーが表示されます。

画面番号：

特殊スイッチの［詳細］を押したときに表示する画面番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。
［詳細画面］で “ ベース画面 ” または “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。

■［自動］ボタン■［編集］ボタン

選択したチャンネルの設定を登録または変更します。
チャンネルを選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。［個別設定］ダイアログ
ボックスの設定を選択したチャンネルに反映します。
詳細は、12-18 ページ「［自動設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-17

12
ア
ラ

ー

すべてのチャンネルの設定を一括で登録または変更します。
このボタンをクリックすると、［自動設定］ダイアログボックスが表示されます。［自動設定］ダイアログボックスの設定をすべてのチャンネルに反映します。
詳細は、12-18 ページ「［自動設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス［自動設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックス［自動設定］ダイアログボックスでは、すべてのチャンネルのアラーム履歴設定を一括で登録または変更します。
［個別設定］ダイアログボックスでは、選択したチャンネルのアラーム履歴設定を登録または変更します。

■ チャンネル *1

選択したチャンネルのブロック番号とチャンネル番号が表示されます。
ブロック番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのブロック番号が表示されます。

チャンネル番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのチャンネル番号が表示されます。

■ ブロック設定［読出デバイス アドレス］と［データ］は、ブロック単位で設定します。
読出デバイス アドレス：［自動設定］ダイアログボックスの場合は、指定したデバイス アドレスを先頭にブロック番号 1 のチャン
ネル番号 0 から連続で設定します。
［個別設定］ダイアログボックスで［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］が “ ワード ” の場合は、指定したデバイス アドレスを先頭に選択しているブロックの 16 チャンネルを一括で設定します。“ ビット ” の場合は、選択しているチャンネルを個別で設定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示され、デバイス アドレスを編集できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
データ：

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

アラーム履歴のデータをデータ保持領域に保存するどうかを選択します。
［自動設定］ダイアログボックスの場合は、すべてのチャンネルを一括で設定します。
［個別設定］ダイアログボックスの場合は、選択しているブロックの 16 チャンネルを一括で設定します。
格納する：

アラーム履歴のデータを本体ユニットで表示したり、ファイルに出力できます。

格納しない：

アラーム履歴のデータを作成しませんが、デバイス アドレスの状態は監視します。

*1 ［個別設定］ダイアログボックスのみ

12-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ チャンネル設定

このチャンネルの動作条件を設定します。
アラーム機能：アラーム機能を使用するかどうかを選択します。
使用する：チャンネルに設定したデバイス アドレスの状態を監視し、アラームの情報を収集します。

使用しない：

デバイス アドレスの状態を監視せず、アラーム履歴のデータも作成しません。

レベル：

アラームのレベル（1 ～ 8）を指定します。
アラームの重要度は、昇順（低いものから高い順）になります。デフォルトは重要度の最も低い “1” になります。

異常ステート：

アラームの検出条件を選択します。

ロックイン：

ON：

監視しているビットが 0 から 1 になった場合をアラームの発生とします。

OFF：

監視しているビットが 1 から 0 になった場合をアラームの発生とします。

アラーム発生後、監視しているビットの状態に合わせて自動的に復旧するかどうかを選択します。
あり：

監視しているビットが正常な状態に戻っても、特殊スイッチの［確認］を押すまでア
ラームが発生のままになります。

なし：

監視しているビットが正常な状態に戻ると、ビットの状態に合わせて自動的に復旧します。

例） 異常ステートが “ON” の場合監視しているビット
アラームが発生0

ロックインなし

ロックインあり

発生時刻を記録

発生時刻を記録

復旧時刻を記録

動作なし

確認時刻を記録

確認時刻を記録
復旧時刻を記録

1

1［確認］を押す12

アラームリスト表示器では、［ロックイン］の設定に関わらず、アラームが復旧すると表示が消えます。［確認］を押す
までアラームを表示しておくには、アラーム履歴表示器を使用してください。
テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストをアラーム発生時に表示するメッセージに使用する場合は、このチェックボックスをオンにし、メッセージに使用するテキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。設定した ID 番号を先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）のテキスト ID を使用します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、編集できます。

テキスト：

指定したテキスト ID のテキストが表示されます。

詳細画面番号：

特殊スイッチの［詳細］を押したときに表示する画面番号（1 ～ 3000）を指定します。設定した画面番号を先頭に、ブロック数 ×16（チャンネル数）の画面を使用します。
［詳細画面］で “ ベース画面 ” または “ サブ画面 ” を選択した場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-19

ア
ラ

ー

0

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス●［外部メモリ］タブ
保存したデータを外部メモリ *1 に出力するかどうかを設定します。

出力したデータは、外部メモリ フォルダーの “ALARMLOG” フォルダーに格納されます。
外部メモリ フォルダー名のデフォルトは「HGDATA01」になります。詳細は、33-3 ページ「第 33 章
33-13 ページ「第 33 章 1.6 外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。

1.4

ファイル構成」および外部メモリへの出力開始後に収集したデータは、出力中のデータには含まれません。

*1

12-20

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ 一括出力収集したすべてのデータを外部メモリ *1 に一括して出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリ
に出力

アラーム履歴のデータ
Ch.No.

メッセージ

発生時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：00：05

復旧時刻

1-2

温度異常

2011/12/01 12：01：09

12/01 12：02：21 12/01 12：02：55

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：02：00

12/01 12：03：11 12/01 12：05：12

USB メモリ

確認時刻

12/01 12：01：10 12/01 12：01：30

1-3

過電流

2011/12/01 12：30：21

12/01 12：55：15 12/01 13：00：00

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：45：36

12/01 12：53：12 12/01 12：57：41

出力されるデータ（すべて）

起動デバイス アドレス
01
アラーム履歴のデータ（CSV 形式）

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になるとすべてのデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに同じ名前のファイルが外部メモ
リ *1 に存在する場合はファイルを上書きします。出力するデータの最大数は、データ保持領域で設定した数になります。
外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。
エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

LSD42

LSD33

起動デバイス アドレス：

一括出力する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「ALMHTO.CSV」です。変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：
出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレ
スの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデ
バイスを指定します。ファイル名デバイスで指定したデバイ
ス アドレスを先頭として順に値を読み出し、NULL(00h) の前までを文字データとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス アドレス点数は 40 点（半角 80 文字）です。内部
デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順
は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
例）（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスが LDR100、設定する文
字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-21

12
ア
ラ

ー

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレ
スの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）： ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。［デバイス アドレスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
例）［ファイル名］が「ALMHTO01」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス
アドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「ALMHTO01123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 年 ”、“ 年 + 月 ”、“ 年 + 月 + 日 ”、“ 年 + 月 + 日 + 時 ”、“ 年 + 月 + 日 + 時 +分 ”、“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 + 秒 ”
形式は、YYMMDD_ hhmmss（YY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒）となります。
例）［ファイル名］が「ALMHTO01」、2013 年 9 月 15 日 23 時 30 分 50 秒のとき
“ 年 ”：

ALMHTO01_13“ 年 + 月 ”：

ALMHTO01_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

ALMHTO01_130915“ 年 + 月 + 日 + 時 ”：

ALMHTO01_130915_23“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 ”：

ALMHTO01_130915_2330“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 + 秒 ”：

ALMHTO01_130915_233050

ファイル数の上限を設定する： 出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。
アラーム レベルを出力する：

レベルの設定内容を出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。

•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス
点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。

12-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス■ 逐次出力

データを外部メモリ *1 に逐次出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード

アラーム履歴のデータ
時間

状態

Ch.No.

メッセージ

2011/12/01 12：00：05

発生

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：01：09

発生

1-2

温度異常

2011/12/01 12：01：10

復旧

1-1

電圧低下
電圧低下

2011/12/01 12：03：30

確認

1-1

2011/12/01 12：03：09

発生

1-3

過電流

2011/12/01 12：04：33

復旧

1-2

電圧低下

2011/12/01 12：05：15

確認

1-2

電圧低下

2011/12/01 12：08：41

復旧

1-3

過電流

外部メモリ
に出力

運転開始3分後に出力されるデータ

USB メモリ

その3分後に出力されるデータ
さらに3分後に出力されるデータ

運転の開始後3 分間隔

アラーム履歴のデータ（CSV 形式）

逐次出力では、運転の開始後 3 分間隔でデータを外部メモリ *1 に保存します。蓄積データが 819 件になると、強制的にデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに外部メモリ *1 に同じファイル名のデータがあるときは、そのファイルに追記します。3 分間にデータの更新が無い場合は、データを出力しません。
出力したファイルサイズが制限サイズ（256MB）になるまで追記するため、出力するデータの最大数は、データ数やデータサイズ、ラベルなど、出力するチャンネルの設定によって異なります。
アラーム履歴を更新する間隔が逐次出力（外部メモリ *1 に書き込む間隔）よりも短い場合は、そのアラーム履歴は 1023 件までは記憶されますが、それ以上は、古いデータから順に破棄して、新しいデータに置き換えられます。
逐次出力は、アラーム履歴のデータのファイルサイズが 256M バイトを超えたり、外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

LSD42

LSD33

• 次の HMI 特殊内部リレーの値が 0 から 1 になった場合、その時点でのデータを外部メモリに逐次出力してから外部メ
モリへのアクセスを停止します。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSM20

LSM18

• 外部メモリの空き容量は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。外部メモリの空き容量の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：
動作条件：

LSD43、44

LSD34、35

アラーム履歴のデータを外部メモリに出力する条件となる項目のチェックボックスをオンにします。
発生： アラームが発生したときに、アラーム履歴のデータを外部メモリに出力します。
復旧： アラームが復旧したときに、アラーム履歴のデータを外部メモリに出力します。
確認： 特殊スイッチの［確認］を押したときに、アラーム履歴のデータを外部メモリに出力します。

動作条件の発生時刻、復旧時刻、確認時刻には年 / 月 / 日 / 時 : 分 : 秒が出力されます。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-23

12
ア
ラ

ー

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「ALMHTA.CSV」です。変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：
出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレ
スの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）： ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデ
バイスを指定します。ファイル名デバイス アドレスで指定したデバイス アドレスを先頭として順に値を読み出し、
NULL(00h) の前までを文字データとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス アドレス点数は 40 点（半角 80 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。
例）（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスが LDR100、設定する文
字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。
デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレ
スの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）： ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。［デバイス アドレスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
例）［ファイル名］が「ALMHTA」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス ア
ドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「ALMHTA123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 年 ”、“ 年 + 月 ”、“ 年 + 月 + 日 ”
形式は、YYMMDD（YY：年、MM：月、DD：日）となります。
例）［ファイル名］が「ALMHTA」、2013 年 9 月 15 日のとき
“ 年 ”：

ALMHTA_13“ 年 + 月 ”：

ALMHTA_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

ALMHTA_130915

強制的にファイルを出力する：
任意のタイミングで強制的にデータを出力してファイルに保存する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
（起動デバイス アドレス）：

強制的にデータを出力する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。内部デバイ
スのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、272 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

ファイル数の上限を設定する： 出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。
アラーム レベルを出力する：

12-24

レベルの設定内容を出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。

•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス
点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。
•［強制的にファイルを出力する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 強制的にデータを出力しても逐次出力の周期（3 分間隔）はリセットされません。
- 逐次出力機能でデータを出力中に、［強制的にファイルを出力する］のデバイス アドレスの値が 1 になってもファイルを出力しません。
- 出力が完了してもデバイス アドレスの値は自動的に 0 になりません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-25

12
ア
ラ

ー

• アラーム履歴のデータを外部メモリに保存中も、データを収集する機能は動作します。
• HMI 特殊内部リレー LSM36 の値でアラーム履歴のデータの一括出力または逐次出力の状況を確認できます。外部メモリへ
データの書き込みを開始するとデバイス アドレスの値が 1 になります。書き込みが完了すると 0 になります。
• 外部メモリに保存したアラーム履歴ファイルを消去する方法は、次のとおりです。
- 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべてのアラーム履歴ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス アドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
- WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［アラーム履歴のデータ］
チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
- HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネー
ジャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス

出力したデータのファイル名について
ファイル名は、次のとおりです。
［ファイル名］［デバイス アドレスの値］_［YYMMDD］_［ hhmmss］.CSV［ファイル名］で入力した文字または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定したデバイス アドレスの値の文字

ファイル名：

デバイス アドレスの値： ［デバイス アドレスの値をファイル名に付加する］で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁
YYMMDD：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 年、月、日

hhmmss：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 時、分、秒■ 設定例 1
項目

設定
ALMHTO

ファイル名

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
年+月

出力日時をファイル名に付加する

LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月

ファイル名は、「ALMHTO123_1309.CSV」になります。

■ 設定例 2
項目

設定

ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する（ファイル名デバイス アドレス）が LDR100
設定する文字が「IDEC」

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
出力日時をファイル名に付加する

年+月+日+時+分+秒

ファイル名は、「IDEC123_130915_233050.CSV」になります。

12-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

LDR100 の値：4944（16 進）
LDR101 の値：4543（16 進）
LDR102 の値：0000（16 進）
LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月 15
日 23 時 30 分 50 秒

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス●［印刷］タブFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
保存したデータを本体ユニットに接続したプリンタに出力するかどうかを設定します。

■ 一括出力収集したすべてのデータをプリンタに一括して出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

本体ユニット
プリンタ

12

プリンタに
出力

アラーム履歴のデータ
メッセージ

発生時刻

復旧時刻

確認時刻

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：00：05

12/01 12：01：10 12/01 12：01：30

1-2

温度異常

2011/12/01 12：01：09

12/01 12：02：21 12/01 12：02：55

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：02：00

12/01 12：03：11 12/01 12：05：12

1-3

過電流

2011/12/01 12：30：21

12/01 12：55：15 12/01 13：00：00

1-1

電圧低下

2011/12/01 12：45：36

12/01 12：53：12 12/01 12：57：41

アラー

Ch.No.

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F出力されるデータ（すべて）

起動デバイス アドレス
0

1

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になるとすべてのデータの印刷を開始します。印刷を開始後に発生したアラーム履歴のデータは印刷されません。
起動デバイス アドレス：

印刷する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、印刷します。

一括出力イメージ（印刷）

番号
01-00
01-01
01-00

発生時刻
11/12/31 12:00:00
11/12/31 12:10:15
11/12/31 13:00:30

復旧時刻
12/31 12:20:20
12/31 14:00:40-

確認時刻
12/31 12:30:45
12/31 14:30:50-

メッセージ
圧力センサ異常油圧低下異常圧力センサ異常・・・WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-27

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス

秒を印刷する：

秒単位で時刻を印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。

用紙の方向：

用紙の給紙方向を “ 縦 ” または “ 横 ” から選択します。
縦：

横：

ABC

ABC

• A4 サイズ用紙の場合は、アラーム履歴のデータを 1 枚あたり 40 件まで印刷します。
• 復旧時刻および確認時刻に年は印刷されません。

アラーム履歴のデータをプリンタに印刷中も、データを収集する機能は動作します。

12-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス●［オプション］タブ
本体ユニットの内蔵ブザーを鳴らすかどうか、または画面を点滅させるかどうかを設定します。

■ アラーム発生時にビープ音を鳴らす

アラームが発生したときにビープ音を鳴らす場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ アラーム発生時に画面を点滅する

アラームが発生したときに画面を点滅させる場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ ビープ音と点滅

すべてのアラーム：

アラームが発生するたびにビープ音を鳴らしたり、画面を点滅させたりします。

指定したレベル以上のアラーム：

アラームのレベル（2 ～ 8）を指定します。指定したレベルまたはそれより高いレベルのアラームが発生するたびにビープ音を鳴らしたり、画面を点滅させたりします。

第 1 アラームのみ：

第1アラーム *1 が発生したときのみビープ音を鳴らしたり、画面を点滅させたりします。
すでに他のアラームが発生しているときは、ビープ音を鳴らしません。または画面を点滅させません。

■ ビープ音と点滅を止める

ビープ音と画面の点滅を止める条件となる項目のチェックボックスをオンにします。

*1

画面上のどこかを触った時：

画面上のどこかを触ると、ビープ音と画面の点滅が止まります。

確認スイッチを押した時：

アラーム履歴表示器の特殊スイッチの［確認］または［全確認］を押すと、ビープ音と画面の点滅が止まります。

すべてのアラームが復旧した時：

アラームがすべて復旧すると、ビープ音と画面の点滅が止まります。

アラームが 1 つも発生していない状態から、最初に発生したアラーム

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-29

12
ア
ラ

ー

ビープ音を鳴らす、または画面を点滅させるアラームの条件を選択します。
［アラーム発生時にビープ音を鳴らす］チェックボック
スまたは［アラーム発生時に画面を点滅する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

ム
履
歴
機
能

3 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックス• ビープ音が鳴っている間は、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 6 が 1 になります。
• 画面が点滅している間は、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 2 が 1 になります。
• アラームが発生したときにビープ音および画面の点滅を止めるには、次の方法があります。
- 特殊スイッチの［ビープ音と画面の点滅を止める］を押す-［ビープ音と画面の点滅を止める］チェックボックスでオンにした条件が成立したとき- ビープ音のみを止める場合は、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 6 を 0 にする- 画面の点滅のみを止める場合は、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 1 ～ 4 を 0 にする
ただし、アラームの発生以外の要因でシステム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 6 が 1 になったときは、0 を書き込むまでビープ音は止まりません。アラームの発生以外の要因でシステム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 1 ～ 4 が 1 になったときは、0 を書き込むまで画面の点滅は止まりません。
• 画面の点滅を止めると、システム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット 0 が 0 のときバックライトが消灯、1 のときバック
ライトが点灯します。

12-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データや検出したアラームの利用

4

データや検出したアラームの利用
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

保存したデータをアラーム履歴表示器で表示する

1 ［システム］タブの［システム］で［アラーム履歴］をクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］で監視するデバイス アドレスの種類を選択し、［ブロック数］
を指定します。

3 登録するチャンネル番号を選択して［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

12
ー

ア
ラ
ム
履
歴
機
能

4 ［読出デバイス アドレス］で監視するデバイス アドレスを指定し、［データ］で “ 格納する ” を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-31

4 データや検出したアラームの利用

5 ［アラーム機能］で “ 使用する ” を選択し、［レベル］、［異常ステート］、［ロックイン］などを設定し、［OK］ボタンをクリックします。

［アラーム履歴設定］ダイアログボックスに戻ります。

6 手順 3 ～ 5 を繰り返し、すべてのチャンネルを登録します。
7 ［OK］ボタンをクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。

8 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［アラーム履歴表示器］をクリックします。

9 編集画面上で、アラーム履歴表示器を配置する位置をクリックします。
10 配置したアラーム履歴表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

11 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。
詳細は、9-158 ページ「第 9 章

8.3

アラーム履歴表示器のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

12［OK］をクリックします。
アラーム履歴表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで保存したデータをアラーム履歴表示器で表示する設定は完了です。

12-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データや検出したアラームの利用

4.2

発生中のアラームに応じて、登録したメッセージをアラームリスト表示器で表示する

1 ［システム］タブの［システム］で［アラーム履歴］をクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］で監視するデバイス アドレスの種類を選択し、［ブロック数］
を指定します。

3 メッセージを登録するチャンネル番号を選択して［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

12
ー

ア
ラ

4 ［読出デバイス アドレス］で監視するデバイス アドレスを指定し、［データ］で “ 格納しない ” を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-33

ム
履
歴
機
能

4 データや検出したアラームの利用

5 ［アラーム機能］で “ 使用する ” を選択し、［レベル］、［異常ステート］、［ロックイン］などを設定します。
6 ［テキスト ID］チェックボックスをオンにし、 をクリックします。
テキスト マネージャーが表示されます。

7 （テキスト）をダブルクリックし、メッセージを入力します。

（テキスト）

8 ［OK］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスに戻ります。

9 ［OK］ボタンをクリックします。
［設定一覧］に登録したメッセージが表示されます。

12-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データや検出したアラームの利用

10 手順 3 ～ 9 を繰り返し、すべてのチャンネルにメッセージを登録します。
使用するメッセージは、あらかじめテキスト マネージャーで登録しておくことができます。

11 ［OK］ボタンをクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。

12 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［アラームリスト表示器］をクリックします。

13 編集画面上で、アラームリスト表示器を配置する位置をクリックします。
14 配置したアラームリスト表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

15 ［基本］タブの［メッセージ設定］で［アラーム履歴設定を使用する］を選択します。

12
ー

ア
ラ
ム
履
歴
機
能

16 その他の設定および各タブの設定項目を必要に応じて設定します。
詳細は、9-140 ページ「第 9 章

7.3 アラームリスト表示器のプロパティ ダイアログボックス」を参照してください。

17［OK］をクリックします。
アラームリスト表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで発生中のアラームに応じて、登録したメッセージをアラームリスト表示器で表示する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-35

4 データや検出したアラームの利用

4.3

アラームが発生したときにビープ音を鳴らし、画面を点滅させる

1 ［システム］タブの［システム］で［アラーム履歴］をクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］で監視するデバイス アドレスの種類を選択し、［ブロック数］
を指定します。

3 メッセージを登録するチャンネル番号を選択して［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

4 ［読出デバイス アドレス］で監視するデバイス アドレスを指定し、［データ］で “ 格納する ” を選択します。

5 ［アラーム機能］で “ 使用する ” を選択し、［レベル］、［異常ステート］、［ロックイン］などを設定し、［OK］ボタンをクリックします。

［アラーム履歴設定］ダイアログボックスに戻ります。

12-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データや検出したアラームの利用

6 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックスで［オプション］タブをクリックします。

7 アラーム発生したときにビープ音を鳴らすため、［アラーム発生時にビープ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。

8 アラーム発生したときに画面を点滅させるため、［アラーム発生時に画面を点滅させる］チェックボックスをオンにします。

9 ［OK］ボタンをクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。

12

これで、アラームが発生したときにビープ音を鳴らし、画面を点滅させる設定は完了です。

ー

ア
ラ
ム
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-37

4 データや検出したアラームの利用

4.4

CSV 形式のファイルとして保存する● CSV 形式のファイルとして保存する
アラーム履歴のデータは CSV 形式のファイルとして外部メモリ *1 に保存したり、パソコンにアップロードしたりできます。保存する手順は次のとおりです。
• 外部メモリに保存する場合は、WindO/I-NV4 の［システム］タブで［アラーム履歴］をクリックすると、［アラーム履歴設定］ダ
イアログボックスが表示されます。
［外部メモリ］タブで出力方法のチェックボックスをオンにし、各項目を設定します。外部メ
モリの外部メモリ フォルダーに保存できます。詳細は、12-20 ページ「［外部メモリ］タブ」を参照してください。
• パソコンにアップロードする場合は、データ ファイル マネージャーのツール バーで、

（アップロード）ボタンの右の▼をクリックし、［すべての履歴データをアップロード］または［アラーム履歴のデータをアップロード］をクリックすると、［フォルダーの選択］ダイアログボックスが表示されます。ファイルを保存する場所を指定し、［OK］ボタンをクリックすると、指定したフォルダーに保存できます。詳細は、「データ ファイル マネージャー ユーザーズ マニュアル」を参照してください。

● データの構造と出力例
一括出力と逐次出力で出力したファイルのデータ構造は異なります。

■ 一括出力発生したアラームに対して、復旧と確認のそれぞれの日時を 1 行で表示します。
一括出力で出力したファイルのデータ構造は、次のとおりです。太字の項目はアラーム履歴の設定、収集したデータ、運転中のプ
ロジェクト名および WindO/I-NV4 のバージョン番号によって置き換わります。
"Project Name","プロジェクト名","バージョン番号"
ヘッダー"File Type","履歴の種類"
空行

タイトル行

データ行

"Ch.No.","レベル","メッセージ","発生時刻","復旧時刻","確認時刻"" チャンネル番号 "," レベル "," メッセージ "," YYYY/MM/DD hh:mm:ss"," YYYY/MM/DD hh:mm:ss"," YYYY/MM/DD hh:mm:ss"

･
･
･

出力例

各行のデータサイズ"Project Name","調光操作盤","V4.50"･･･ 37 バイト"File Type","Alarm Log Data"･･･ 30 バイト･･･ 2 バイト

"Ch.No.","レベル","メッセージ","発生時刻","復旧時刻","確認時刻"･･･ 65 バイト" 1-0","Level 8","電圧低下"," 2011/08/11 14:46:12"," 08/11 14:46:13"," 08/11 14:46:16"･･･ 88 バイト" 1-1","Level 4","温度異常"," 2011/08/11 14:47:18"," 08/11 14:47:19"," 08/11 14:47:20"･･･ 88 バイト

･
･
･

*1

12-38

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データや検出したアラームの利用■ 逐次出力アラームが発生、復旧、確認するごとに、状態とその状態になった日時を 1 行ずつ表示します。
逐次出力で出力したファイルのデータ構造は、次のとおりです。太字の項目はアラーム履歴の設定、収集したデータ、運転中のプ
ロジェクト名および WindO/I-NV4 のバージョン番号によって置き換わります。
"Project Name","プロジェクト名","バージョン番号"
ヘッダー"File Type","履歴の種類"
空行

タイトル行

"時間","状態","Ch.No.","レベル","メッセージ"" YYYY/MM/DD hh:mm:ss","状態"," チャンネル番号","レベル","メッセージ"

データ行

･
･
･

出力例

各行のデータサイズ"Project Name","調光操作盤","V4.50"･･･ 37 バイト"File Type","Alarm Log Data"･･･ 30 バイト･･･ 2 バイト"時間","状態","Ch.No.","レベル","メッセージ"･･･ 46 バイト" 2011/08/11 14:46:12","発生"," 1-0","Level 8","電圧低下"･･･ 59 バイト" 2011/08/11 14:46:13","復旧"," 1-0","Level 8","電圧低下"･･･ 59 バイト" 2011/08/11 14:46:16","確認"," 1-0","Level 8","電圧低下"･･･ 59 バイト" 2011/08/11 14:47:18","発生"," 1-1","Level 4","温度異常"･･･ 59 バイト･･･

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12-39

12
ア
ラ

ー

• データサイズは、全角 2 バイト、半角 1 バイト、改行 2 バイトとして各行をカウントします。各行の合計がファイルの合計容量になります。
• “ レベル ” は、［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで［アラーム レベルを出力する］チェックボックスをオンにした場合のみ出力されます。
• データ行の年の前には、スペースが挿入されます。
• 日付や時刻の表示形式は、［プロジェクト設定］の［プロジェクト情報］タブの［言語］で設定した言語によって異なります。
日本語： YYYY/MM/DD hh:mm:ss
欧文、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語：
MM/DD/ YYYY hh:mm:ss

ム
履
歴
機
能

4 データや検出したアラームの利用

12-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

データ履歴機能

第 13 章

この章では、データ履歴機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

データ履歴機能でできること
データ履歴機能とは、設定したサンプリング条件およびデータ保持領域への書き込み条件でデバイス アドレスの値を本体ユニットに収集する機能です。収集したデバイス アドレスの値は、サンプリング日時と合わせて内蔵メモリや外部メモリに保存します。
データ履歴機能では、次のようなことができます。
• 一定の間隔でデバイス アドレスの値を収集する

本体ユニット
接続機器

12 : 00

D100 : 0

12 : 05

D100 : 55

12 : 10

D100 : 123• デバイス アドレスの値が変化したときにデバイス アドレスの値を収集する

本体ユニット接続機器

0D100 : 123

1

13• データ履歴のデータを外部メモリ *1 に出力する

デ本体ユニットー

外部メモリ
SD メモリカード

タ
履
歴
機
能

外部メモリに出力
USB メモリ

データ履歴のデータ（CSV 形式）*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-1

1 概要

• データ履歴のデータを内部デバイスにコピーする

データ履歴のデータ

本体ユニット
接続機器

126
125
124

サンプリング日時

Data001

2011/01/01 12:00:30

120

2011/01/01 12:01:30

121

2011/01/01 12:02:30

122

2011/01/01 12:03:30

123

2011/01/01 12:04:30

124

2011/01/01 12:05:30

125

2011/01/01 12:06:30

126

コピー
LDR10 : 126
LDR11 : 125
LDR12 : 124（内部デバイス）

13-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.2

デバイス アドレスの値を収集する
一定の間隔、またはデバイス アドレスの値が変化したときに対象のデバイス アドレスの値を本体ユニットに収集します。

● 一定の間隔でデバイス アドレスの値を収集する
5 分間隔（周期：300 秒）でデバイス アドレス（D100 ～ D102）の値を収集し、データ保持領域のデータ格納数を 3 に設定した場
合、次のようにデータ履歴のデータを本体ユニットに格納します。

本体ユニット
接続機器

D100 D101 D102
2080
2

12 : 05 : 00
12 : 10 : 00
12 : 15 : 00

10

70

3

30

90

1

1 収集を開始して 5 分後にデバイス アドレスの値 D100 ～ D102 を本体ユニットに格納します。
2 収集を開始して 10 分後にデバイス アドレスの値 D100 ～ D102 を本体ユニットに格納します。
3 収集を開始して 15 分後にデバイス アドレスの値 D100 ～ D102 を本体ユニットに格納します。
デバイス アドレスの値
D100

D101

D102

2011/01/01 12:01:00

10

70

3

2011/01/01 12:02:00

20

80

2

2011/01/01 12:03:00

30

90

1

2011/01/01 12:04:00

10

70

3

2011/01/01 12:05:00

20

80

2

2011/01/01 12:06:00

30

90

1

2011/01/01 12:07:00

10

70

3

2011/01/01 12:08:00

20

80

2

2011/01/01 12:09:00

30

90

1

2011/01/01 12:010:00

10

70

3

2011/01/01 12:011:00

20

80

2

2011/01/01 12:012:00

30

90

1

2011/01/01 12:013:00

10

70

3

2011/01/01 12:014:00

20

80

2

2011/01/01 12:015:00

30

90

1

2011/01/01 12:016:00

10

70

3

サンプリング日時

1
2
3

値
データ1 データ2 データ3

2011/01/01 12:05:00

20

80

2

2011/01/01 12:10:00

10

70

3

2011/01/01 12:15:00

30

90

1

13
デ

ー

日時

本体ユニットに格納したデータ
値

4 収集を開始して 20 分後にデバイス アドレスの値 D100 ～ D102 を本体ユニットに格納します。
データ保持領域のデータ格納数を 3 に設定しているため、4 点目以降は最も古いデータを消去して、最新データを本体ユニットに保存します。

デバイス アドレスの値
日時

本体ユニットに格納したデータ
値
D100

D101

D102

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

2011/01/01 12:17:00

40

60

2

2011/01/01 12:18:00

30

60

1

2011/01/01 12:19:00

10

90

3

2011/01/01 12:20:00

20

80

2

サンプリング日時値
データ1 データ2 データ3
消去

4

2011/01/01 12:10:00

10

70

3

2011/01/01 12:15:00

30

90

1

2011/01/01 12:20:00

20

80

2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-3

タ
履
歴
機
能

1 概要

● デバイス アドレスの値が変化したときに、デバイス アドレスの値を収集する
データ保持領域への書き込み条件として設定したビットデバイスまたはワードデバイスのビットが 0 から 1 になったときに、デバ
イス アドレス（D100 ～ D102）の値を収集し、データ保持領域のデータ格納数を 3 に設定した場合、次のようにデータ履歴のデー
タを本体ユニットに格納します（［サンプリング条件］が “ 書き込み条件成立時 ” のとき）。

本体ユニット
接続機器

D100 D101 D102
20
80
2

1

0

1 収集を開始してデータ保持領域への書き込み条件のデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに、デバイス アド
レス D100 ～ D102 の値を本体ユニットに格納します。

2 2 度目にデータ保持領域への書き込み条件のデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに、デバイス アドレス
D100 ～ D102 の値を本体ユニットに格納します。

3 3 度目にデータ保持領域への書き込み条件のデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに、デバイス アドレス
D100 ～ D102 の値を本体ユニットに格納します。
デバイス アドレスの値
日時

0

0

0

1

1

1

本体ユニットに格納したデータ
値
D100

D101

D102

2011/01/01 12:01:00

10

70

3

2011/01/01 12:02:00

20

80

2

2011/01/01 12:03:00

30

90

1

2011/01/01 12:04:00

10

70

3

2011/01/01 12:05:00

20

80

2

2011/01/01 12:06:00

30

90

1

2011/01/01 12:07:00

10

70

3

2011/01/01 12:08:00

20

80

2

2011/01/01 12:09:00

30

90

1

2011/01/01 12:010:00

10

70

3

2011/01/01 12:011:00

20

80

2

2011/01/01 12:012:00

30

90

1

2011/01/01 12:013:00

10

70

3

2011/01/01 12:014:00

20

80

2

2011/01/01 12:015:00

30

90

1

2011/01/01 12:016:00

10

70

3

サンプリング日時

1
2
3

値
データ1 データ2 データ3

2011/01/01 12:05:00

20

80

2

2011/01/01 12:13:00

10

70

3

2011/01/01 12:15:00

30

90

1

4 4 度目にデータ保持領域への書き込み条件のデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに、デバイス アドレス
D100 ～ D102 の値を本体ユニットに格納します。

データ保持領域のデータ格納数を 3 に設定しているため 4 点目以降は最も古いデータを消去して、最新データを本体ユニットに保存します。

デバイス アドレスの値
日時

0

13-4

1

本体ユニットに格納したデータ
値
D100

D101

D102

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･･
･

2011/01/01 12:17:00

40

60

2

2011/01/01 12:18:00

30

60

1

2011/01/01 12:19:00

10

90

3

2011/01/01 12:20:00

20

80

2

サンプリング日時値
データ1 データ2 データ3
消去

4

2011/01/01 12:13:00

10

70

3

2011/01/01 12:15:00

30

90

1

2011/01/01 12:20:00

20

80

2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

データの構成収集したデータは、サンプリング日時、デバイス アドレスの値およびラベルで構成されます。
データ履歴機能の設定項目と収集したデータの関係は、次のとおりです。

データ履歴の設定

データ番号1の設定
データ番号2の設定
データ番号3の設定④サンプリング日時のラベル収集したデータ②データの格納数③データ数

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2011/01/01 12:00:00

20

120

201

2011/01/01 12:10:00

21

121

204

2011/01/01 12:20:00

22

122

206

2011/01/01 12:30:00

23

123

206

2011/01/01 12:40:00

24

124

210

⑤データのラベル

13
デ

ー

1.3

①チャンネル１〜20
データ番号3のデバイス アドレスの値
データ番号2のデバイス アドレスの値

デバイス アドレスの値をサンプリングした日時

データ番号１のデバイス アドレスの値①チャンネル

収集したデータはチャンネル単位になります。最大 20 チャンネルまで設定できます。

②データの格納数：

収集したデータを保存する数です。1 デバイス アドレスあたりに設定できる最大数は機種によって異なります。詳細は、13-6 ページ「データ格納数」を参照してください。

③データ数：

チャンネルに登録したデータの数です。設定できるデータの最大数は［サンプリング条件］の設定によって異なります。詳細は、13-14 ページ「サンプリング条件」を参照してください。

④サンプリング日時のラベル： 収集したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、各サンプリング日時列のラベル行に表示されるラベルです。
⑤データのラベル：

収集したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、各データ番号列のラベル行に表示されるラベルです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-5

タ
履
歴
機
能

1 概要

1.4

データの保存と消去● データの保存
収集したデバイス アドレスの値は、サンプリング日時と合わせてすべてデータ保持領域に保存します。

データ履歴のデータ

本体ユニット
接続機器

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2011/01/01 12:00:00

20

120

201

2011/01/01 12:10:00

21

121

204

2011/01/01 12:20:00

22

122

206

2011/01/01 12:30:00

23

123

206

2011/01/01 12:40:00

24

124

210

2011/01/01 12:50:00

25

125

218

デバイス アドレスの値を収集保存したデータが、1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数を超えた場合、古いデータから消去して最新のデータを保存します。

新しいデータ

最も古いデータ（消去）

1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数
次の機種では、本体ユニットの電源を切るとデータ履歴のデータが消去されます。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形 *1
• HG1P 形

データ格納数収集したデータをデータ保持領域に保存する場合は、1 デバイス アドレスあたりのデータ格納数を設定します。設定した 1 デバイ
ス アドレスあたりのデータ格納数と各チャンネルのデータ数から、データ保持領域に保存できるデータの数が算出されます。
データ保持領域に保存できるデータの最大数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 13808
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： 29165● データの消去
収集したデータをデータ保持領域から消去する方法は、次のとおりです。
• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［クリア］の下の▼をクリックし、［すべて］または［データ履歴のデータ］をクリックします。詳細は、29-26 ページ「第 29 章 4 クリア」を参照してください。
• システム モードでメインメニュー画面から次の操作をします。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：［初期設定］、［初期化］、［データ履歴］の順に押す
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： ［Initial Setting］、［Initialize］、［Data Log］の順に押す

*1

13-6

電池残量がない場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.5

データの利用
保存したデータは、次の方法で利用できます。

データ履歴のデータ
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2011/01/01 12:00:00

20

120

201

2011/01/01 12:10:00

21

121

204

2011/01/01 12:20:00

22

122

206

2011/01/01 12:30:00

23

123

206

2011/01/01 12:40:00

24

124

210

本体ユニットで利用する場合• 折れ線グラフで表示する
データのチャンネル番号やデータ番号を設定し、折れ線グ
ラフで表示します。
詳細は、13-33 ページ「4.1 折れ線グラフで表示する」を参照してください。

本体ユニット以外で利用する場合• 外部メモリ *1 に保存して読み出す
本体ユニットから外部メモリに CSV 形式のファイルとして出力したデータをパソコンで利用します。
詳細は、13-45 ページ「4.4 CSV 形式のファイルとして保存する」を参照してください。

外部メモリ
Book1

サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2019/09/06 12:00:30

20

120

201

2019/09/06 12:01:30

21

121

204

2019/09/06 12:02:30

22

122

206

2019/09/06 12:03:30

23

123

206

2019/09/06 12:04:30

24

124

210

2019/09/06 12:05:30

25

125

210

2019/09/06 12:06:30

26

126

218

←
操作

↑

↓

データ履歴のデータ（CSV 形式）13
デー• データ履歴表示器で表示する
データ保持領域および外部メモリに保存したデータ履歴のデータをデータ履歴表示器で一覧表示します。
詳細は、13-35 ページ「4.2 データ履歴表示器で表示する」を参照してください。

タ
履
歴
機
能

→

左ページ 上ページ 下ページ 右ページ

• 数値入力器や数値表示器で表示する
データを内部デバイスにコピーし、数値入力器や数値表示器で表示します。
詳細は、13-36 ページ「4.3 数値で表示する」を参照してください。

Data001
Data002
Data003

*1

24
124
210

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-7

2 データ履歴機能の設定手順

2

データ履歴機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
データ履歴機能の設定手順について説明します。

2.1

データを収集するデバイス アドレスとサンプリング条件を設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［データ履歴］をクリックします。
［データ履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［サンプリング条件］でデータを本体ユニットが読み出す条件を選択します。
■ 常時

各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値を常に読み出します。データ保持領域への書き込み条件成立時、その時点で読み出していた値をデータ保持領域に書き込みます。

■ 書き込み条件成立時

各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値をデータ保持領域への書き込み条件成立時に読み出し、その値をデータ保持領域に書き込みます。

3 ［設定一覧］でデータ履歴の設定を登録するチャンネル番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

13-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 データ履歴機能の設定手順

4 ［基本］タブの［履歴機能］で “ 使用する ” を選択します。

［チャンネル番号］には［データ履歴設定］ダイアログボックスで選択したチャンネル番号が表示されます。

5 ［チャンネル名］でチャンネルの名前を入力します。
6 ［データ保持領域への書き込み条件］でサンプリングしたデバイス アドレスの値をデータ保持領域に書き込む条件を選択します。

■ 定周期

一定の間隔で読出デバイス アドレスの値を書き込みます。“ 定周期 ” を選択した場合は、［周期］を秒単位で指定します。

■ ビット指定監視するビットデバイスまたはワードデバイスのビットが 0 から 1 に変化するごとに、デバイス アドレスの値を書き込みます。
“ ビット指定 ” を選択した場合は、［デバイス アドレス］でデータを書き込む条件として監視するデバイス アドレスを指定します。

13

5.1 デバイス ア

デ

監視するワードデバイスの値が変化するごとに、デバイス アドレスの値を書き込みます。“ ワード指定 ” を選択した場合は、［デー
タ サイズ］で監視するワードデバイスのデータ サイズを選択し、［デバイス アドレス］でデータを書き込む条件として監視するデ
バイス アドレスを指定します。

タ
履
歴
機
能

ー

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

■ ワード指定をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-9

2 データ履歴機能の設定手順

7 ［データ］タブをクリックします。

8 ［出力項目］でデータを CSV 形式で出力するときの出力項目を選択します。
出力する項目のチェックボックスをオンにします。
［ラベル］チェックボックスをオンにした場合は、データを CSV 形式で出力したときにサンプリング日時列に表示するラベルを入力します。
テキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにし、ラベルに使用するテキストの ID 番号を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、編集できます。

9 ［出力データ］で［追加］ボタンをクリックします。
［データを追加する］ダイアログボックスが表示されます。

10 ［データ数］でチャンネルに追加するデータの点数を指定します。
設定した点数分、先頭デバイス アドレスから連続したデバイス アドレスが［出力データ］に表示されます。

13-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 データ履歴機能の設定手順

11 ［ラベル］でデータのラベルに表示する文字を入力します。
CSV 形式で出力したときの各データ番号列のラベル行になります。
•［データ数］が 2 以上の場合は、「Data+ 番号」が自動入力されます。
例）Data001、Data002、Data003•［データ］タブの［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合は、［ラベル（先頭テキスト ID）］でラベルに使用するテキストの ID 番号を指定します。

12 ［先頭デバイス アドレス］でデータを収集する読み出し元のワードデバイスの先頭デバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

13 ［データ タイプ］で収集したデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。
ここで選択したデータ タイプが、CSV 形式で出力したときの数値のデータ タイプになります。
“String(S)” を選択した場合は、［ワード数］で設定したデバイス アドレスを先頭に読み出すデバイス アドレスのワード数を指定し、手順 15 へ進みます。設定したワード数分、先頭デバイス アドレスから連続したデバイス アドレスが文字列として CSV 形式で出力します。

14 ［表示形式］で CSV 形式で出力するときの数値の表示形式を設定します。
■ 記数法

数値の表示形式を “10 進 ” または “16 進 ” から選択します。

■ 桁数

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。

■ 小数点を表示する

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 小数部桁数［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

■ 小数点記号

小数点の記号を次の中から選択します。
“.（ドット）”、“:（コロン）”、“;（セミコロン）”、“,（カンマ）”、“/（スラッシュ）”［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。

13
ー

デ
タ
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-11

2 データ履歴機能の設定手順

15 ［OK］ボタンをクリックし、［データを追加する］ダイアログボックスを閉じます。
［個別設定］ダイアログボックスに戻ります。

それぞれのデータ履歴の設定を個別で登録する場合は、手順 9 ～ 14 を繰り返します。

16 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［データ履歴設定］ダイアログボックスに戻ります。

17 手順 3 ～ 16 を繰り返し、使用するすべてのチャンネル番号にデータ履歴の設定を登録します。
18 ［OK］ボタンをクリックします。
［データ履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。
これでデータを収集するサンプリング条件、データ保持領域への書き込み条件とデバイス アドレスの設定は完了です。
続いて、収集したデータを利用して実行する機能を設定します。
 13-33 ページ「4.1 折れ線グラフで表示する」
 13-36 ページ「4.3 数値で表示する」
 13-45 ページ「4.4 CSV 形式のファイルとして保存する」

13-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

3［データ履歴設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［データ履歴設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［データ履歴設定］ダイアログボックス
値を収集するすべてのデバイス アドレスとそのサンプリング条件およびデータ保持領域への書き込み条件は、［データ履歴設定］ダ
イアログボックスで一括管理します。

13
デ

ー

■ 設定一覧

各チャンネルのデータ履歴の設定を編集します。
チャンネル番号：チャンネル番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

履歴機能：

データ履歴機能を 使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” と “ 使用しない ” が切り替わります。“ 使用しない ” に切り替えるとそのチャンネルの設定がすべてデフォルトに戻ります。

チャンネル名：チャンネル名が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。［履歴機能］で “ 使用する ” を 選択した場合のみ設定できます。

書き込み条件：

データをデータ保持領域へ書き込む条件が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 定周期 ”、“ ビット指定 ”、“ ワード指定 ” が切り替わります。
［履歴機能］で “ 使用する ” を 選択した場合のみ設定できます。

データ サイズ：

データ保持領域へ書き込む条件となるデバイス アドレスのデータ サイズが表示されます。セルをダブルクリックすると、“16 ビット ” と “32 ビット ” が切り替わります。
［データ保持領域への書き込み条件］で “ ワー
ド指定 ” を選択した場合のみ設定できます。

周期：［データ保持領域への書き込み条件］で “ 定周期 ” を選択すると、一定の間隔でデータを収集する時間を秒単位（1 ～ 9999）で表示します。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［データ保持領域への書き込み条件］で “ ビット指定 ” または “ ワード指定 ” を選択すると、データをデータ保持領域へ書き込む条件となるデバイス アドレスが表示されます。セルをダブルクリックすると、タグ エ
ディタが表示され、デバイス アドレスを編集できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-13

タ
履
歴
機
能

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

モニタ：

データ保持領域への書き込み回数をモニタする場合は、書き込み先のデバイス アドレスが表示されます。
モニタしない場合は、“ 使用しない ” と表示します。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログ
ボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。［履歴機能］で “ 使用する ” を 選択した場合のみ設定できます。

一括出力：

データ保持領域に保存したすべてのデータを外部メモリに一括出力する場合は、一括出力する条件となる
起動デバイス アドレスが表示されます。一括出力しない場合は、“ 使用しない ” と表示します。セルをダブ
ルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

逐次出力：

逐次出力をするかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” または “ 使用しない” が切り替わります。“ 使用する ” のチャンネルでは、データを 3 分間隔で外部メモリに出力します。
［履歴機能］で “ 使用する ” を 選択した場合のみ設定できます。

ワード数：

チャンネルで収集するデバイス アドレスの合計ワード数が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダ
イアログボックス」を参照してください。［履歴機能］で “ 使用する ” を 選択した場合のみ設定できます。

■［編集］ボタン

選択したチャンネル番号の設定を登録または変更します。
チャンネル番号を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。［個別設定］ダイア
ログボックスの設定を選択したチャンネルに反映します。
詳細は、13-15 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

■［上へ］ボタン

選択している設定がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定がリストの下方向へシフトします。

■ すべての履歴データをクリアする

データ保持領域に保存したすべてのデータ履歴のデータを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（起動デバイス アドレス）： データを消去する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。設定
したデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときにすべてのチャンネルのデータを消去します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数

データ保持領域に保存するデータ履歴のデータの 1 デバイス アドレスあたりのデータ格納数の最大数が表示されます。最大数までデータを保存し、最大数を超えると古いデータを消去して新しいデータを保存します。
デフォルトは 1024 です。
をクリックすると、［データ保持領域の管理］ダイアログボックスが表示され、データ保持領域のメモリの割り付けを変更できます。詳細は、15-1 ページ「第 15 章

データ保持領域」を参照してください。

■ サンプリング条件

デバイス アドレスの値を本体ユニットが読み出す条件を設定します。
常時：

各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値を常に読み出します。データ保持領域への書き込
み条件成立時、その時点で読み出していた値をデータ保持領域に書き込みます。

書き込み条件成立時： 各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値をデータ保持領域への書き込み条件成立時に読
み出し、その値をデータ保持領域に書き込みます。
データ履歴設定に登録できるデータの合計ワード数は、［サンプリング条件］によって異なります。
•［サンプリング条件］が “ 常時 ” の場合：すべてのチャンネルの合計が 128 ワード以内•［サンプリング条件］が “ 書き込み条件成立時 ” の場合：チャンネルごとに合計が 128 ワード以内

13-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

3.2 ［個別設定］ダイアログボックス
選択したチャンネルのデータ履歴設定を登録または編集します。

13■ チャンネル番号［データ履歴設定］ダイアログボックスの［設定一覧］で選択したチャンネル番号が表示されます。

デー●［基本］タブチャンネル名やデバイス アドレスの値をデータ保持領域へ書き込む条件などを設定します。

タ
履
歴
機
能

■ 履歴機能データ履歴機能を使用するかどうかを選択します。
使用する：

デバイス アドレスの値を収集し、サンプリング日時と合わせてデータを保存します。

使用しない：

デバイス アドレスの値を収集しません。

■ チャンネル名

チャンネルの名前を入力します。最大文字数は 40 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-15

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ データ保持領域への書き込み条件

サンプリングしたデバイス アドレスの値をデータ保持領域に書き込む条件を設定します。
一定の間隔でデバイス アドレスの値を書き込みます。

定周期：

周期を秒単位（1 ～ 9999）で指定します。
“ 定周期 ” を選択した場合のみ設定できます。

周期：
ビット指定：

ビットデバイスまたはワードデバイスのビットが0から1になるごとに、デバイス アドレスの値を書き込みます。

ワード指定：

ワードデバイスの値が変化するごとに、デバイス アドレスの値を書き込みます。
データ サイズ：

監視するデバイス アドレスのデータ サイズを “16 ビット ” または “32 ビット ” から選択します。
“ ワード指定 ” を選択した場合のみ設定できます。

デバイス アドレス： データを書き込む条件として監視するデバイス アドレスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
“ ビット指定 ” または “ ワード指定 ” を選択した場合のみ設定できます。
データ保持領域への書き込み条件が異なるチャンネルのデータは、折れ線グラフに表示できません。

■ データ保持領域への書き込み回数をモニタする

データ保持領域への書き込み回数をモニタする場合は、このチェックボックスをオンにします。データ保持領域への書き込み回数を指定したデバイス アドレスに書き込みます。

（書込デバイス アドレス）： 書き込み先のワードデバイスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
してください。

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照

データ保持領域への書き込み回数がしきい値に達したときに通知する：
現在のデータ保持領域への書き込み回数が設定したしきい値に達した、または超えたときに、通知デバイス アドレスに 1 を書き込みます。
しきい値：

通知する基準となるデータ保持領域への書き込み回数（1 ～ 65535 ）を指定します。

通知デバイス アドレス：

書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。

■ データ保持領域の使用率をモニタする

データ履歴のデータの保存先として割り当てたデータ保持領域の使用率をモニタする場合は、このチェックボックスをオンにします。データ保持領域に割り当てたデータ格納数と保存したデータ数から使用率を算出し、指定したデバイス アドレスに書き込みます。
使用率 = 現在のデータ履歴のデータ数 ÷1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数（小数点以下切り捨て）（書込デバイス アドレス）： データ履歴のデータ格納数の現在の使用率の書き込み先のワードデバイスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
使用率がしきい値に達したときに通知する：

13-16

現在の使用率が設定したしきい値に達した、または超えたときに、通知デバイス アドレスに 1を書き込みます。

しきい値：

通知する基準となる使用率（1 ～ 100）を指定します。

通知デバイス アドレス：

書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ 履歴データをクリアする

選択したチャンネルのデータ履歴のデータをデータ保持領域から消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（起動デバイス アドレス）： データを消去する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。設定
したデバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときに選択したチャンネルのデータを消去します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
チャンネルの履歴データ数が異なると、折れ線グラフを表示できません。
異なるチャンネルのデータを同じグラフに表示した場合、チャンネル単位でデータ履歴のデータを消去するとグラフを表示できなくなります。

■ サンプリングのステータスを格納する

データの読み出し状況を確認する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（ステータス デバイス アドレス）： 読み出し状況を格納するワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
ビット

機能

0

読み出し実行中

接続機器からのデータの読み出し中に 1 になり、読み出しが完了すると 0 になります。

読み出しエラー

接続機器からのデータの読み出し中に、データ保持領域への書き込み条件が再度成立し、データの欠落が発生した場合に 1 になります。このビットをクリアするには、エラークリア（ビット 15）に 1 を書き込みます。

2 ～ 1415－

予約
エラークリア

読み出しエラー（ビット 1）のビットをクリアするには、このビットに 1 を書き込みます。処理が終わるとこのビットは自動的に 0 になります。

13
デ

ー

1

内容

タ
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-17

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス●［外部メモリ］タブ
保存したデータを外部メモリ *1 に出力するかどうかを設定します。

出力したデータは、外部メモリ フォルダーの “DATALOG” フォルダーに格納されます。
外部メモリ フォルダー名のデフォルトは「HGDATA01」になります。詳細は、33-3 ページ「第 33 章
33-13 ページ「第 33 章 1.6 外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。

1.4

ファイル構成」および外部メモリへの出力開始後に収集したデータは、出力中のデータには含まれません。

*1

13-18

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ 一括出力収集したすべてのデータを外部メモリ *1 に一括して出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリ
に出力

データ履歴のデータ
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2011/01/01 12:00:30

20

120

201

2011/01/01 12:01:30

21

121

204

2011/01/01 12:02:30

22

122

206

2011/01/01 12:03:30

23

123

206

2011/01/01 12:04:30

24

124

210

2011/01/01 12:05:30

25

125

210

2011/01/01 12:06:30

26

126

218

USB メモリ

出力されるデータ（すべて）
起動デバイス アドレス01
データ履歴のデータ（CSV 形式）

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になるとすべてのデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに同じ名前のファイルが外部メモ
リ *1 に存在する場合はファイルを上書きします。出力するデータの最大数は、データ保持領域で設定した数になります。
外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。
エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSD42

LSD33

起動デバイス アドレス：

一括出力する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。デバイス
アドレスの設定手順は、2-72ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「LOGOn.CSV」です。（n：データ履歴のチャンネル番号）
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。

出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデバイ
スを指定します。ファイル名デバイス アドレスで指定したデバ
イス アドレスを先頭として順に値を読み出し、NULL(00h) の前までを文字データとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス アドレス点数は 40 点（半角 80 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
例）［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［文字列データの格納方
法］が “ 上位バイトから ”、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレス
が LDR100、設定する文字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-19

13
デ

ー

ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：

タ
履
歴
機
能

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デ
バイス アドレスを設定する」を参照してください。［デバイス アド
レスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした
場合のみ設定できます。
例）［ファイル名］が「LOGO01」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「LOGO01123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“使用しない”、“年”、“年+月”、“年+月+日”、“年+月+日+時”、“年+月+日+時+分”、“年+月+日+時+分+秒”
形式は、YYMMDD_ hhmmss（YY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒）となります。
例）［ファイル名］が「LOGO01」、2013 年 9 月 15 日 23 時 30 分 50 秒のとき
“ 年 ”：

LOGO01_13“ 年 + 月 ”：

LOGO01_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

LOGO01_130915“ 年 + 月 + 日 + 時 ”：

LOGO01_130915_23“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 ”：

LOGO01_130915_2330“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 + 秒 ”：

LOGO01_130915_233050

ファイルのパスを格納する：
出力したデータのファイル パスの情報をデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（書込デバイス アドレス）：ファイル パスの書き込み先のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。

ファイル数の上限を設定する：
出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。
［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。
•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL(00h)がない）場合は、先頭から最大デバイス アド
レス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。

13-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ 逐次出力

データを外部メモリ *1 に逐次出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット
外部メモリに出力

データ履歴のデータ
サンプリング日時

Data001

Data002

Data003

2011/01/01 12:00:30

20

120

201

2011/01/01 12:01:30

21

121

204

2011/01/01 12:02:30

22

122

206

2011/01/01 12:03:30

23

123

206

2011/01/01 12:04:30

24

124

210

2011/01/01 12:05:30

25

125

210

2011/01/01 12:06:30

26

126

218

SD メモリカード

USB メモリ
運転開始3分後に出力されるデータ
その3分後に出力されるデータ
さらに3分後に出力されるデータ

運転の開始後3 分間隔

データ履歴のデータ（CSV 形式）

逐次出力では、運転の開始後 3 分間隔でデータを外部メモリ *1 に保存します。蓄積データがデータ保持領域で設定した数の 80%になると、強制的にデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに外部メモリ *1 に同じファイル名のデータがあるときは、そのファイルに追記します。3 分間にデータの更新が無い場合は、データを出力しません。
出力したファイルサイズが制限サイズ（256MB）になるまで追記するため、出力するデータの最大数は、データ数やデータ サイズ、ラベルなど、出力するチャンネルの設定によって異なります。
サンプリングの間隔が逐次出力（外部メモリ *1 に書き込む間隔）よりも短い場合は、そのデータ履歴はデータの格納数 -1 件までは記憶されますが、それ以上は、古いデータから順に破棄して、新しいデータに置き換えられます。
逐次出力は、データ履歴のデータのファイルサイズが 256M バイトを超えたり、外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

LSD42

LSD33

• 次の HMI 特殊内部リレーの値が 0 から 1 になった場合、その時点でのデータを外部メモリに逐次出力してから外部メ
モリへのアクセスを停止します。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSM20

LSM18

• 先頭デバイス アドレスに設定されているテキストのフォントをラベルのフォントとして出力します。
• 外部メモリの空き容量は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。外部メモリの空き容量の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：*1

LSD43、44

LSD34、35

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-21

13
デ

ー

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

タ
履
歴
機
能

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「LOGAn.CSV」です。（n：データ履歴のチャンネル番号）
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：
出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。ファイル名デバイス アドレスで指定したデバイス アド
レスを先頭として順に値を読み出し、NULL(00h) の前までを文字デー
タとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス アドレス点数は40 点（半角 80 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。
例）（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスが LDR100、設定する文字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。
デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デ
バイス アドレスを設定する」を参照してください。［デバイス アド
レスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした
場合のみ設定できます。
例）［ファイル名］が「LOGA01」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「LOGA01123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 年 ”、“ 年 + 月 ”、“ 年 + 月 + 日 ”
形式は、YYMMDD（YY：年、MM：月、DD：日）となります。
例）［ファイル名］が「LOGA01」、2013 年 9 月 15 日のとき
“ 年 ”：

LOGA01_13“ 年 + 月 ”：

LOGA01_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

LOGA01_130915

ファイルのパスを格納する：
出力したデータのファイル パスの情報をデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（書込デバイス アドレス）：ファイル パスの書き込み先のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。

ファイル数の上限を設定する：
出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。

13-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

強制的にファイルを出力する：

任意のタイミングで強制的にデータを出力してファイルに保存する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

（起動デバイス アドレス）：

強制的にデータを出力する条件となるビットデバイスまたはワード
デバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デ
バイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

データ履歴のデータを保存して、折れ線グラフやデータ履歴表示器に表示する：
外部メモリに保存したデータを折れ線グラフやデータ履歴表示器で表示する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。これらの部品で履歴データの表示に使用するファイル（.BIN）が外部メモリに作成されます。
逐次出力と同じタイミングでファイル（.BIN）にデータを書き込みます。ファイルの最大サイズは 256MB
で、書き込み時に 256MB を超える場合は古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えます。
外部メモリ フォルダーの「DATALOG」フォルダー内に「DATA」フォルダーを作成し、ファイルをチャ
ンネルごとに保存します。
保存したファイルのデータを折れ線グラフで表示する場合は、折れ線グラフのプロパティ ダイアログ
ボックスの［X 軸］タブで［保存したデータの表示］を設定します。詳細は、10-30 ページ「第 10 章
保存したデータの表示」を参照してください。
ファイル名：［ファイル名］で設定した名前（拡張子を除く）になります。
ただし、［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］、［デバイス アドレスの値
をファイル名に付加する］、［出力日時をファイル名に付加する］の設定は反映されません。
デフォルトは「LOGAn.BIN」です。（n：データ履歴のチャンネル番号）［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。

13
ー

デ
タ
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-23

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL(00h) がない）場合は、先頭から最大デバイス ア
ドレス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。
•［強制的にファイルを出力する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 強制的にデータを出力しても逐次出力の周期（3 分間隔）はリセットされません。
- 逐次出力機能でデータを出力中に、［強制的にファイルを出力する］のデバイス アドレスの値が 1 になってもファイルを出力しません。
- 出力が完了してもデバイス アドレスの値は自動的に 0 になりません。
• データ保持領域のデータ履歴のデータを消去すると、外部メモリに保存したファイル（.BIN）も消去します。BIN ファ
イルについては、［データ履歴のデータを保存して、折れ線グラフやデータ履歴表示器に表示する］を参照してください。
- すべてのファイル（.BIN）を消去する操作•［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［すべて］または［データ履歴のデータ］をクリック• データ履歴設定で設定した［すべての履歴データをクリアする］を実行• プロジェクトのダウンロード時にデータ履歴のデータのクリア- 対象のファイル（.BIN）を消去する操作• データ履歴設定の個別設定で設定した［履歴データをクリアする］を実行• データ履歴のデータを外部メモリに保存中も、データを収集する機能は動作します。
• HMI 特殊内部リレー LSM35 の値でデータ履歴のデータの一括出力または逐次出力の状況を確認できます。外部メモリへ
データの書き込みを開始するとデバイス アドレスの値が 1 になります。書き込みが完了すると 0 になります。
• 外部メモリに保存したデータ履歴ファイルを消去する方法は、次のとおりです。
- 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべてのデータ履歴ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバイス アドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
- WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、外部メモリのデータをクリアダイアログボックスが表示されます。［データ履歴のデータ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
- HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネー
ジャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

13-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

出力したデータのファイル名について
ファイル名は、次のとおりです。
［ファイル名］［デバイス アドレスの値］_［YYMMDD］_［ hhmmss］.CSV
ファイル名：［ファイル名］で入力した文字または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定したデバイス アドレスの値の文字

デバイス アドレスの値：［デバイス アドレスの値をファイル名に付加する］で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁

YYMMDD：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 年、月、日

hhmmss：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 時、分、秒■ 設定例 1
項目

設定
LOGO01

ファイル名

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
年+月

出力日時をファイル名に付加する

LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月

ファイル名は、「LOGO01123_1309.CSV」になります。

■ 設定例 2
項目

設定

ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する（ファイル名デバイス アドレス）が LDR100
設定する文字が「IDEC」

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
出力日時をファイル名に付加する

年+月+日+時+分+秒

LDR100 の値：4944（16 進）
LDR101 の値：4543（16 進）
LDR102 の値：0000（16 進）
LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月 15 日 23 時 30 分 50 秒

ファイル名は、「IDEC123_130915_233050.CSV」になります。

13
ー

デ
タ
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-25

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス●［データ］タブ
収集するデータを設定します。

■ 外部メモリに出力したデータをカスタム Web ページに表示する

外部メモリに出力したデータをカスタム Web ページに表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ テキスト マネージャーを使用する

CSV 形式で出力するときのラベルでテキスト マネージャーに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 出力項目CSV 形式で出力するときの出力項目を選択します。出力する項目のチェックボックスをオンにします。
［外部メモリに出力したデー
タをカスタム Web ページに表示する］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。
“ ヘッダー ”、“ ラベル ”、“ サンプリング日時 ”“ ラベル ” を選択した場合は、CSV 形式で出力するときのサンプリング日時列に表示するラベルを指定します。
ラベル（テキスト ID）： テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、編集できます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
ラベル：

ラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。テキスト IDを指定した場合は、登録したテキストが表示されます。

■ 出力データ

選択したチャンネルの各データ番号に収集するデータの詳細を設定します。
番号：

13-26

登録したデータのデータ番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データを編集する］ダイ
アログボックスが表示されます。データ番号は編集できません。詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス

テキスト ID：

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、テキスト ID を編集できます。
この項目は、［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されま
す。

ラベル：

CSV 形式で出力するときのラベルに表示するテキストが表示されます。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合は、セルをダブルクリックす
ると、ラベルを編集できます。最大文字数は半角で 40 文字です。
デフォルトのラベルは、「Data」とデータ番号になります。
例） Data001［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合は、指定したテキスト ID のテ
キストが表示されます。セルをダブルクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、編集できます。

先頭デバイス アドレス： データを収集する読み出し元のワードデバイスの先頭デバイス アドレスが表示されます。セルをダブルクリックすると、［データを編集する］ダイアログボックスが表示され、デバイス アドレスを編集できます。詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダ
イアログボックス」を参照してください。
データ タイプ：

CSV 形式で出力するときの数値のデータの型が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データを編集する］ダイアログボックスが表示され、データの設定を編集できます。詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してくだ
さい。

ワード数：

読み出し元のワードデバイスのワード数（1 ～ 128）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データを編集する］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］
ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してください。

出力例：

CSV 形式で出力するときのデータの出力例が表示されます。セルをダブルクリックすると、［データを編集する］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログ
ボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してください。

■［追加］ボタン■［編集］ボタン

選択したデータの設定を変更します。
データを選択して、このボタンをクリックすると、［データを編集する］ダイアログボックスが表示されます。
［データを編集する］
ダイアログボックスで設定した内容でデータを変更します。
詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してく
ださい。
複数の番号を一度に編集する場合は、
キー＋クリック、または
キー＋クリックで複数行を選択し、［編集］
ボタンをクリックします。［データを編集する］ダイアログボックスで設定した内容が一括で設定されます。

■［削除］ボタン

選択したデータを削除します。
データを選択して、このボタンをクリックします。

■［上へ］ボタン

選択しているデータがリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択しているデータがリストの下方向へシフトします。

■ 合計 n ワード（最大：128 ワード）

収集するデータの合計ワード数が表示されます。（n：合計ワード数）
1 チャンネルに設定できるワード数は最大 128 ワードです。ただし、［サンプリング条件］が “ 常時 ” の場合は、すべてのチャンネルの合計が 128 ワード以内となります。詳細は、13-14 ページ「サンプリング条件」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-27

13
デ

ー

選択したチャンネルにデータの設定を登録します。
このボタンをクリックすると、［データを追加する］ダイアログボックスが表示されます。［データを追加する］ダイアログボック
スで設定した内容をデータとして登録します。
詳細は、13-28 ページ「［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス」を参照してく
ださい。

タ
履
歴
機
能

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス［データを追加する］ダイアログボックスおよび［データを編集する］ダイアログボックス［データを追加する］ダイアログボックスでは、選択しているチャンネルにデータを登録します。
［データを編集する］ダイアログボックスでは、選択しているチャンネルの選択したデータを変更します。

■ データ数 *1

チャンネルに追加するデータの点数（1 ～ 128）を指定します。

■ データ番号 *2

選択したデータのデータ番号が表示されます。

■ ラベル（テキスト ID）

テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。［データを追加する］ダイアログボックスの場合は、指定したテキスト ID を先頭に連続で自動的に設定されます。
をクリックすると、テキスト マネージャーが表示され、編集できます。

［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスがオンの場合のみ表示されます。

■ ラベル

CSV 形式で出力するときのラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスがオフの場合のみ表示されます。
［データ数］が 2 以上の場合は、「Data+ 番号」が自動入力されます。*1
例） Data001、Data002、Data003
自動入力されたラベルは、ここでは編集できません。［個別設定］ダイアログボックスでセルをダブルクリックすると、編集できます。

■ データ タイプ

CSV 形式で出力するときの数値のデータの型を選択します。詳細は 2-1 ページ「第 2 章 1.1“Float32(F)” を選択した場合は、整数部の最大桁数は 10、小数部の桁数は 5 になります。

■ 先頭デバイス アドレス

扱えるデータ」を参照してください。

データを収集する読み出し元のワードデバイスの先頭デバイス アドレスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［データ タイプ］で “Bit” を選択した場合は、ビット デバイスのみ指定できます。ビットデバイスの［ワード数］は 1 としてカウントされます。

*1 ［データを追加する］ダイアログボックスのみ*2 ［データを編集する］ダイアログボックスのみ

13-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ ワード数［先頭デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスを先頭にワード数分のデバイス アドレスの値を読み出し、文字列としてCSV 形式で出力します。読み出すワード デバイスの点数（1 ～ 128）を指定します。
この項目は、［データ タイプ］で “String(S)” を選択した場合のみ表示されます。
例）［データ数］が 2、データ番号 1 に登録するデータの［先頭デバイス アドレス］が LDR 0000、［ワード数］が 3 の場合
データ番号 1 で使用するデバイス アドレス：LDR 0000、LDR 0001、LDR 0002
データ番号 2 で使用するデバイス アドレス：LDR 0003、LDR 0004、LDR 0005となり、データ番号 2 の先頭デバイス アドレスには LDR 0003 が登録されます。

■ 表示形式CSV 形式で出力するときの数値の表示形式を設定します。
この項目は、［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” を選択した場合のみ表示されます。
記数法：

数値の表示形式を “10 進 ” または “16 進 ” から選択します。

桁数：

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。
設定できる桁数は、次のとおりです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点を表示する：

データ タイプ

桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1～5

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～ 10

BCD4(B)

1～4

BCD8(EB)

1～8

Float32(F)1 ～ 10

UBIN16(W)

1～4

UBIN32(D)1～8

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

［小数点を表示をする］チェックボックスをオンにし、［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” を選択した場合、読み出し元のデータは整数値ですが、設定した小数桁に小数点を付けて出力します。
ただし、［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合は、読み出し元のデータは小数値です。
［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。設定できる小数部桁数の範囲
は、表示形式とデータ タイプによって異なります。表示部に設定できる小数部桁数の範囲は、次のとお
りです。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点記号：

データ タイプ
1 ～桁数

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～桁数

BCD4(B)

1 ～桁数

BCD8(EB)

1 ～桁数

Float32(F)

1 ～桁数または 8

UBIN16(W)－UBIN32(D)－

小数点の記号を次の中から選択します。
“.（ドット）”、“:（コロン）”、“;（セミコロン）”、“,（カンマ）”、“/（スラッシュ）”［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
例）［桁数］が 4、［小数部桁数］が 2 の場合
小数点記号が .（ドット）の場合：

12.34

小数点記号が /（スラッシュ）の場合：

12/34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デ
タ
履
歴
機
能

小数部桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)13ー

小数部桁数：

13-29

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス●［オプション］タブ
データ保持領域に保存したデータを数値で本体ユニット上に表示するには、このデータを指定した内部デバイスにコピーします。

■ データ履歴のデータをコピーする

データをデバイス アドレスにコピーする場合は、このチェックボックスをオンにします。
書込デバイス アドレス：

13-30

コピーしたデータの書き込み先のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ データの読み出し開始位置

コピーを開始する起点のデータを選択します。
最新のデータ：

最も新しいデータを起点にします。

最古のデータ：

最も古いデータを起点にします。

デバイス アドレスの値で指定する：最も古いデータから何点目のデータを起点にして読み出すかをデバイス アドレスの値で指定します。
読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」
を参照してください。
例） ①［最新のデータ］の場合、サンプリング日時の最も新しいデータが起点になります。
②［最古のデータ］の場合、サンプリング日時の最も古いデータが起点になります。
③［デバイス アドレスの値で指定する］、読出デバイス アドレス：3 の場合、サンプリング日時の最も古いデータから 3 点目のデータが起点になります。
データ履歴のデータ
サンプリング日時

値②最古のデータの読み出し開始位置→ 2011/12/18 17:44:10

20

2011/12/18 18:34:10

21③デバイス アドレスの値で指定するの読み出し開始位置（読出デバイス アドレス：3）→ 2011/12/19 19:24:43

22

2011/12/19 20:01:54

24

2011/12/19 21:39:21

26①最新のデータの読み出し開始位置→ 2011/12/20 05:57:06

28■ データ数コピーするデータの数の指定方法を選択します。
固定値：

定数を使用します。
コピーする数（1 ～ 64）を指定します。

デバイス アドレス：

ワードデバイスを使用します。
読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照して
ください。

13

内部デバイスにコピーできるデータの数は、最大 64 です。

デー■ データをコピーする順番

データをコピーする順番を選択します。
新しいデータからコピーする：

コピーするデータの中で、起点から新しいデータの順にコピーします。

古いデータからコピーする：

コピーするデータの中で、起点から古いデータの順にコピーします。

例）［データの読み出し開始位置］が［最新データ］、［データ数］が 3 の場合、［書込デバイス アドレス］に設定したデバイス ア
ドレス LDR10 を先頭にして、次の順でコピーします。

データ履歴のデータ
サンプリング日時

値

2011/12/18 17:44:10

20

･
･
･

書込デバイス アドレス

値

LDR10

28

･･
･

LDR11

26

2011/12/19 19:24:43

22

LDR12

24

2011/12/19 20:01:54

24

2011/12/19 21:39:21

26

読み出し開始位置→ 2011/12/20 05:57:06

28

最新のデータの設定したデバイス アドレス→

設定した
データ数：3デバイス アドレス→

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

書込デバイス アドレス

値

LDR10

24

LDR11

26

LDR12

28

←新しいデータからコピー←古いデータから
コピー

13-31

タ
履
歴
機
能

3 ［データ履歴設定］ダイアログボックス■ コピーの対象となるデータ

データ履歴のデータからコピーするデータを選択します。
サンプリング日時：

データ履歴のデータからサンプリング日時のデータをコピーする場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェック ボックスがオンの場合、デバイス アドレスの値はデータ番号 1 のデータから順にコピーします。

デバイス アドレスの値：

データ履歴のデータからデバイス アドレスの値をコピーする場合は、このチェックボックスをオンにします。
データ番号：

値をコピーするデータ番号の指定方法を選択します。
固定値：

定数を使用します。

デバイス アドレス：

ワードデバイスを使用します。

開始番号：

コピーするデータの中で、コピーを開始するデータのデータ番号を指定します。
［固定値］を選択した場合は、データ番号（1 ～ 128）を指定します。
［デバイス アドレス］を選択した場合は、読み出し元のデバイ
ス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デ
バイス アドレスを設定する」を参照してください。
［サンプリング日時］チェックボックスがオンの場合は、デー
タ番号が 1 になります。変更できません。

終了番号：

コピーするデータの中で、コピーを終了するデータのデータ番号を指定します。
［固定値］を選択した場合は、データ番号（1 ～ 128）を指定します。
［デバイス アドレス］を選択した場合は、読み出し元のデバイ
ス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デ
バイス アドレスを設定する」を参照してください。

例）［開始番号］が 2、［終了番号］が 4 の場合、データ 2 ～ 4 がコピーの対象となります。
開始番号
データ番号：

終了番号

1

2

3

4

5

↓

↓

↓

↓

↓

サンプリング日時

データ1

データ2

データ3

データ4

データ5

2011/10/19 12:34:56

100

60

240

60

240

2011/10/02 03:45:12

200

80

450

80

450

コピーの対象■ 動作条件

コピーを開始する条件を選択します。

13-32

常時：

データを更新するごとにコピーします。

デバイス アドレス：

データのコピーを開始する条件となるデバイス アドレスを指定します。指定したデバイス アドレスの値が0 から 1 になると、コピーします。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

4

データの利用FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

折れ線グラフで表示する
収集したデータを折れ線グラフで表示します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［折れ線グラフ］をクリックします。

2 編集画面上で、折れ線グラフを配置する位置をクリックします。
3 配置した折れ線グラフをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

13
デ

ー

4 ［基本］タブの［グラフ種別］で “ トレンドグラフ（通常）” または “ トレンドグラフ（ペンレコーダ）” を選択します。

タ
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-33

4 データの利用

5 ［Y 軸］タブをクリックします。

6 ［軸数］で Y 軸の数（1 ～ 4）を指定します。
7 （Y 軸）で設定するグラフの Y 軸を選択し、Y 軸の名前を入力します。
最大文字数は半角で 40 文字です。

8 ［追加］ボタンをクリックし、リストにチャンネルを追加します。
すべての Y 軸の合計で最大 20 チャンネルです。

9 グラフで表示するデータの［チャンネル番号］、［データ番号］、
［線種］、
［線幅］、
［線色］
、
［条件種別］を設定します。
チャンネル番号とデータ番号は、［データ履歴設定］ダイアログボックスで確認できます。
［条件種別］で “ON 中 ” を選択した場合は、デバイス アドレスの値が 1 のとき、グラフを表示します。［デバイス アドレス］で条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［チャンネル設定］で選択しているグラフのチャンネル番号（Ch1 ～ Ch20）にグラフ表示するデータが登録されます。

10 手順 7 ～ 9 を繰り返し、グラフに表示するデータを登録します。
11 ［OK］をクリックします。
プロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、折れ線グラフの設定は完了です。

13-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

4.2

データ履歴表示器で表示する
データ保持領域および外部メモリに保存したデータ履歴のデータをデータ履歴表示器で一覧表示します。

1 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［データ履歴表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、データ履歴表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したデータ履歴表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

13

4 ［履歴］タブをクリックします。

ー

デ
タ
履
歴
機
能

5 データ履歴表示器で表示するデータの［チャンネル番号］を設定します。
チャンネル番号は、［データ履歴設定］ダイアログボックスで確認できます。

6 ［OK］をクリックします。
プロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、データ履歴表示器の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-35

4 データの利用

4.3

数値で表示する［個別設定］ダイアログボックスの［オプション］タブで設定した条件にしたがって、データ保持領域に保存したデータを内部デバ
イスにコピーし、数値表示器で表示します。

● 内部デバイスにコピーする
サンプリング日時データのコピー方法［書込デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスを先頭に、連続する 6 点のデバイス アドレスに BCD 値でコピーします。
［データをコピーする順番］の設定にかかわらず、年、月、日、時、分、秒の順にコピーします。

■例

サンプリング日時 2011/10/01 12:01:30 を書込デバイス アドレスにコピーした場合

データ履歴のデータ
サンプリング日時

値

2011/10/01 12:01:30

20

設定した

書込デバイス アドレス

値

LDR10

2011

←年

LDR11

10

←月

LDR12

1

←日

LDR13

12

←時

LDR14

1

←分

LDR15

30

←秒

デバイス アドレス→

データの読み出し開始位置と書込デバイス アドレスへのデータのコピー順［データの読み出し開始位置］と［データをコピーする順番］の設定よって、コピーするデータと順番が異なります。

■ 例1

データ履歴の最新のデータから 3 点を書込デバイス アドレスにコピーします項目

設定

書込デバイス アドレス

LDR10

データの読み出し開始位置

最新のデータ

データ数

3

データをコピーする順番

新しいデータからコピーする

データ履歴のデータ
書込デバイス アドレス

値

LDR10

28

←新しいデータ

･･
･

LDR11

26

からコピー

2011/12/19 19:24:43

22

LDR12

24

2011/12/19 20:01:54

24

2011/12/19 21:39:21

26

読み出し開始位置→ 2011/12/20 05:57:06

28

最新のデータのサンプリング日時

値

2011/12/18 17:44:10

20

･･
･

設定した
デバイス アドレス→

データ数：3

13-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用■ 例2

データ履歴の最新のデータから 3 点を古い順に書込デバイス アドレスにコピーします
項目

設定
LDR10

書込デバイス アドレス
データの読み出し開始位置

最新のデータ

データ数

3

データをコピーする順番

古いデータからコピーする

データ履歴のデータ
書込デバイス アドレス

値

LDR10

24

←古いデータ

･･
･

LDR11

26

からコピー

2011/12/19 19:24:43

22

LDR12

28

2011/12/19 20:01:54

24

2011/12/19 21:39:21

26

読み出し開始位置→ 2011/12/20 05:57:06

28

最新のデータのサンプリング日時

値

2011/12/18 17:44:10

20

･･
･

設定した
デバイス アドレス→

データ数：3■ 例3

データ履歴の最も古いデータから 4 点目を起点にして、新しい順に 3 点のデータを書込デバイス アドレスにコピーする項目

設定

書込デバイス アドレス

LDR10

データの読み出し開始位置

デバイス アドレスの値で設定（値が 4 の場合）

データ数

3

データをコピーする順番

新しいデータからコピーする

データ履歴のデータ
書込デバイス アドレス

値

LDR10

28

←新しいデータ

21

LDR11

26

からコピー

指定するの読み出し開始位置 2011/12/19 19:24:43

22

LDR12

24

（読出デバイス アドレス：4）→ 2011/12/19 20:01:54

24

2011/12/19 21:39:21

26

値
20

2011/12/19 07:24:09

2011/12/20 05:57:06

28

2011/12/20 15:26:17

29

2011/12/21 06:46:57

31

設定した
デバイス アドレス→

13
デ

ー

デバイス アドレスの値でサンプリング日時
2011/12/18 17:44:10

タ
履
歴
機
能

データ数：3

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-37

4 データの利用データ タイプで UBIN32(D)、BIN32(L)、BCD8(EB)、Float32(F) を選択した場合のデータのコピー方法［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブで［データ タイプ］から “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” のいずれかを選択したデータの場合、1 つのデータに対して書込デバイス アドレスが 2 点必要になります。

■例［データ タイプ］で “UBIN32(D)” を選択したデータ履歴の最新のデータを書込デバイス アドレス LDR10 にコピーする。
項目

設定

書込デバイス アドレス

LDR10

データの読み出し開始位置

最新のデータ

データ数

2

データをコピーする順番

新しいデータからコピーする

データ履歴のデータ
値

サンプリング日時
2011/12/18 17:44:10

87654321

2011/12/19 20:01:54
最新のデータの読み出し開始位置→ 2011/12/19 21:39:21

デバイス アドレス→

書込デバイス アドレス

値

LDR10

3344 ←新しいデータ(16進数)

LDR11

1122

･･
･

LDR12

7788

12345678

LDR13

5566

･･
･

2011/12/19 19:24:43

設定した

からコピー

(16進数)
55667788(16進数)
11223344(16進数)

データ数：3

データ タイプで “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” のいずれかを選択したデバイス アドレスのデータのコピー順は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［HMI デバイスへの 32 ビット数値デー
タの格納方法］および［通信ドライバ］タブの［32 ビット数値データの格納方法］で設定します。詳細は 4-31 ページ「第 4 章 HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法」、4-51 ページ「第 4 章 32 ビット数値データの格納方法」
を参照してください。

13-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

複数データのコピー方法
複数のデータをコピーする場合は、書込デバイス アドレスで設定したデバイス アドレスを先頭に、すべてのデータのサンプリング
日時を順にコピーしたあとで、すべてのデータのデバイス アドレスの値を順にコピーします。
例えば、1 点目のサンプリング日時→ 2 点目のサンプリング日時→・・・→ 1 点目のデータ 1 のデバイス アドレスの値→ 1 点目のデータ 2 のデバイス アドレスの値→ 2 点目のデータ 1 のデバイス アドレスの値→ 2 点目のデータ 2 のデバイス アドレスの値・・・の順にコピーします。

■例

データの開始番号 1 から終了番号 3 までのサンプリング日時とデバイス アドレスの値を書込デバイス アドレスにデータ数 2 としてコピーした場合
項目

設定
LDR10

書込デバイス アドレス
データの読み出し開始位置

最新データ

データ数

2

データをコピーする順番

古いデータからコピーする
サンプリング日時、デバイス アドレスの値

コピーの対象となるデータ

データ番号：開始番号 1、終了番号 3

データ履歴のデータ
データ1

データ2

データ3

データ4

データ5

10

40

100

20

120

①

2011/10/01 12:34:56

100

60

240

30

200

②

2011/10/02 03:45:12

200

80

450

70

400

③

④

⑤
書込デバイス
アドレス

設定したデバイス アドレス→

①

②

③
④
⑤

←最新データの読み出し開始位置

値

LDR10

2011 ←古いデータからコピーする

LDR11

10

LDR12

01

LDR13

12

LDR14

34

LDR15

56

LDR16

2011

LDR17

10

←1点目のサンプリング日時

13

LDR18

02

LDR19

03

LDR20

45

LDR21

12

LDR22

100

←1点目のデータ1の値

LDR23

200

←2点目のデータ1の値

LDR24

60

←1点目のデータ2の値

LDR25

80

←2点目のデータ2の値

LDR26

240

←1点目のデータ3の値

LDR27

450

←2点目のデータ3の値

デ←2点目のサンプリング日時

ーサンプリング日時
2011/10/01 12:00:30

タ
履
歴
機
能

次の設定でコピーすると、「デバイス範囲エラー」が表示されます。
•［データの読み出し開始位置の値］が 0、または保存されているデータ数より大きい値•［開始番号］の値が 0、または［データ番号］よりも大きい値•［終了番号］の値が 0、または［データ番号］よりも大きい値•［開始番号］の値が［終了番号］の値よりも大きい値

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-39

4 データの利用● 数値表示器で表示する
収集したデータを内部デバイスにコピーして数値表示器で表示します。

1 ［システム］タブの［システム］で［データ履歴］をクリックします。
［データ履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［サンプリング条件］でデータを本体ユニットが読み出す条件を選択します。
■ 常時

各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値を常に読み出します。データ保持領域への書き込み条件成立時、その時点で読み出していた値をデータ保持領域に書き込みます。

■ 書き込み条件成立時

各チャンネルのデータに設定したデバイス アドレスの値をデータ保持領域への書き込み条件成立時に読み出します。

3 ［設定一覧］で数値表示器で数値を表示するデータのチャンネル番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

4 ［基本］タブの［履歴機能］で “ 使用する ” を選択し、［チャンネル名］、［データ保持領域への書き込み条件］などを設定します。

5 ［データ］タブの［出力データ］で各データの［先頭デバイス アドレス］や［データ タイプ］などを設定します。

13-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

6 ［オプション］タブをクリックします。

7 ［データ履歴のデータをコピーする］チェックボックスをオンにします。
8 ［書込デバイス アドレス］でコピーしたデータの書き込み先のデバイス アドレスを指定します。
内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

9 ［データの読み出し開始位置］でコピーを開始する起点のデータを選択します。

13■ 最新のデータ

最も新しいデータを起点にして読み出します。

デー■ 最古のデータ

最も古いデータを起点にして読み出します。

■ デバイス アドレスの値で指定する

最も古いデータから何点目のデータを起点にして読み出すかをデバイス アドレスの値で指定し、そのデータを起点にして読み出します。
読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13-41

タ
履
歴
機
能

4 データの利用

10 ［データ数］でコピーするデータの数の指定方法を選択します。
■ 固定値

定数を使用します。
コピーする数（1 ～ 64）を指定します。

■ デバイス アドレス

ワードデバイスを使用します。
読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
内部デバイスにコピーできるデータの数は、最大 64 です。

11 ［データをコピーする順番］でデータをコピーする順番を選択します。
■ 新しいデータからコピーする

コピーするデータの中で、起点から新しいデータの順にコピーします。

■ 古いデータからコピーする

コピーするデータの中で、起点から古いデータの順にコピーします。

12 ［コピーの対象となるデータ］でデータからコピーするデータを選択します。
データからサンプリング日時のデータをコピーする場合は、［サンプリング日時］チェックボックスをオンにします。
データからデバイス アドレスの値をコピーする場合は、［デバイス アドレスの値］チェックボックスをオンにします。デバイス ア
ドレスの値をコピーしない場合は、手順 16 に進みます。

13 ［データ番号］で値をコピーするデータ番号の指定方法を選択します。
■ 固定値

定数を使用します。

■ デバイス アドレス

ワードデバイスを使用します。

14 ［開始番号］でコピーするデータのうちコピーを開始するデータのデータ番号を指定します。
［固定値］を選択した場合は、データ番号（1 ～ 128）を指定します。
［デバイス アドレス］を選択した場合は、読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1
設定する」を参照してください。
［サンプリング日時］チェックボックスがオンの場合は、データ番号が 1 になります。変更できません。

デバイス アドレスを

15 ［終了番号］でコピーするデータのうちコピーを終了するデータのデータ番号を指定します。
［固定値］を選択した場合は、データ番号（1 ～ 128）を指定します。
［デバイス アドレス］を選択した場合は、読み出し元のデバイス アドレスを指定します。内部デバイスのみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
設定する」を参照してください。

5.1

デバイス アドレスを

16 ［動作条件］でコピーを開始する条件を選択します。
■ 常時

データを更新するごとにコピーします。

■ デバイス アドレス

データのコピーを開始する条件となるデバイス アドレスを指定します。指定したデバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、コピーします。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

17 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［データ履歴設定］ダイアログボックスに戻ります。

13-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1

4 データの利用

18 ［OK］ボタンをクリックします。
［データ履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。

19 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［数値表示器］をクリックします。

20 編集画面上で、数値表示器を配置する位置をクリックします。
21 配置した数値表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

22 ［基本］タブの［表示形式］でコピーしたデータの表示形式を選択します。

13
ー

デ
タ
履
歴
機
能

23 ［データ形式］の［データ タイプ］でコピーしたデータのデータの型を選択します。
24 ［データ形式］の［桁数］で表示する桁数を指定します。
設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル13-43

4 データの利用

25 ［表示設定］の［読出デバイス アドレス］でコピーしたデータの読み出し元のデバイス アドレスを指定します。
データ履歴設定の［個別設定］ダイアログボックスの［オプション］タブで設定した［書込デバイス アドレス］を先頭にコピーする点数分の連続したデバイス アドレスをそれぞれの数値表示器の［読出デバイス アドレス］に設定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
例）［書込デバイス アドレス］が LDR10、［データ数］が 3 の場合
LDR10、LDR11、LDR12 を［読出デバイス アドレス］に指定した 3 つの数値表示器を設定します。

データ履歴のデータ

本体ユニット
接続機器

126
125
124

サンプリング日時

Data001

2011/01/01 12:00:30

120

2011/01/01 12:01:30

121

2011/01/01 12:02:30

122

2011/01/01 12:03:30

123

2011/01/01 12:04:30

124

2011/01/01 12:05:30

125

2011/01/01 12:06:30

126

コピー
LDR10 : 126
LDR11 : 125
LDR12 : 124（内部デバイス）

26 ［OK］をクリックします。
プロパティ ダイアログボックスを閉じます。

27 手順 19 ～ 26 を繰り返し、コピーする点数分の数値表示器を設定します。
これで、数値表示器の設定は完了です。

13-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

4.4

CSV 形式のファイルとして保存する● CSV 形式のファイルとして保存する
データ履歴のデータは CSV 形式のファイルとして外部メモリ *1 に保存したり、パソコンにアップロードしたりできます。保存する
手順は次のとおりです。
• 外部メモリに保存する場合は、WindO/I-NV4 の［システム］タブで［データ履歴］をクリックすると、［データ履歴設定］ダイア
ログボックスが表示されます。外部メモリに保存するチャンネル番号を選択し、［編集］ボタンをクリックすると、［個別設定］ダ
イアログボックスが表示されます。［外部メモリ］タブで出力方法のチェックボックスをオンにし、各項目を設定します。［外部メモリ］タブの設定に応じてデータ履歴のデータを外部メモリの外部メモリ フォルダーに保存します。詳細は、13-18 ページ「［外部メモリ］タブ」を参照してください。
• パソコンにアップロードする場合は、データ ファイル マネージャーのツール バーで、

（アップロード）ボタンの右の▼をクリックし、［すべての履歴データをアップロード］または［データ履歴のデータをアップロード］をクリックすると、［フォルダーの選択］ダイアログボックスが表示されます。ファイルを保存する場所を指定し、［OK］ボタンをクリックすると、指定したフォ
ルダーに保存できます。詳細は、「データ ファイル マネージャー ユーザーズ マニュアル」を参照してください。

● データの構造と出力例出力したファイルのデータ構造は、次のとおりです。一括出力と逐次出力で出力したファイルのデータ構造は同じです。
太字の項目はデータ履歴の設定、収集したデータ、運転中のプロジェクト名および WindO/I-NV4 のバージョン番号によって置き換わります。
"Project Name"," プロジェクト名 "," バージョン番号 ""File Type"," 履歴の種類 ""Channel No."," チャンネル番号 "ヘッダー *2"Source"," 先頭デバイス アドレス（データ番号 1）""Sampling Method"," データ保持領域への書き込み条件（種類）"" データ保持領域への書き込み条件（ラベル）"," データ保持領域への書き込み条件（設定内容）"
空行

ラベル行 *3" ラベル（サンプリング日時）*4"," ラベル（データ番号 1）"," ラベル（データ番号 2）"・・・× データ数分" YYYY/MM/DD hh:mm:ss*4", データ番号 1 のデータの値 , データ番号 2 のデータの値・・・× データ数分

･
･
･

出力例

各行のデータのサイズ"Project Name"," 調光操作盤 ","1.7.0.0"･･･ 37 バイト"File Type","Data Log Data"･･･ 29 バイト"Channel No.","1"･･･ 19 バイト"Source","LDR 100"･･･ 20 バイト"Sampling Method","Fixed Period"･･･ 34 バイト"Time[Sec]","1"･･･ 17 バイト

デ
タ
履
歴
機
能

･･･ 2 バイト
" サンプリング日時 ","Data001","Data002"･･･ 40 バイト" 2011/08/23 18:32:04",171,234･･･ 32 バイト

･
･
･

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ*2 ［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブで［ヘッダー］チェックボックスがオンの場合のみ*3 ［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブで［ラベル］チェックボックスがオンの場合のみ*4 ［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブで［サンプリング日時］チェックボックスがオンの場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

13
ー

データ行

13-45

4 データの利用• データのサイズは、全角 2 バイト、半角 1 バイト、改行 2 バイトとして各行をカウントします。各行の合計がファイルの合計容量になります。
• データ行の年の前には、スペースが挿入されます。
• 日付や時刻の表示形式は、［プロジェクト設定］の［プロジェクト情報］タブの［言語］で設定した言語によって異なります。
日本語： YYYY/MM/DD hh:mm:ss
欧文、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語：
MM/DD/ YYYY hh:mm:ss• データ行の出力値は、データの［データ タイプ］によって異なります。
- データの［データ タイプ］が “String(S)” の場合［先頭デバイス アドレス］から格納された値をワード数分文字列に変換して出力します。
ただし、文字の途中に NULL(00h) があった場合は NULL(00h) 以降の文字は出力しません。
CSV ファイルに出力する文字の順序は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定にしたがいます。
例）先頭デバイス アドレス：LDR0、ワード数：3
格納値：LDR0=0x3132、LDR1=0x3334、LDR2=0x3536 ⇒出力値：123456
格納値：LDR0=0x3132、LDR1=0x3300、LDR2=0x3435 ⇒出力値：123
文字列に以下のコードが含まれる場合、文字列全体を ”（ダブルクォーテーション）で囲って出力します。
,（カンマ）
改行コード（CR、LF、CR+LF のいずれか）“（ダブルクォーテーション）
文字列に ”（ダブルクォーテーション）が含まれる場合、その直前に ”（ダブルクォーテーション）を付加します。
例）先頭デバイス アドレス：LDR0、ワード数：3
格納値：LDR0=0x312C、LDR1=0x3334、LDR2=0x0000 ⇒出力値：”1,34”
格納値：LDR0=0x310D、LDR1=0x3334、LDR2=0x0000 ⇒出力値：”1[CR]34”
格納値：LDR0=0x3122、LDR1=0x3334、LDR2=0x0000 ⇒出力値：”1””34”-［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” の場合［表示形式］の設定にしたがって出力します。
ゼロサプレスして出力します。
格納されている値が表示桁数を超えた場合、“Float32(F)” 以外（読出し元のデータ：整数値）は、上位の値を切り下位の値のみ出力します。“Float32(F)”（読み出し元のデータ：小数値）は、整数部の上位の値および小数部の下位の値を切り捨てて表示桁数分出力します。
不正な値が格納されていた場合、#N/A を出力します。
小数点記号が ,（カンマ）の場合、全体を ”（ダブルクォーテーション）で囲って出力します。
例）先頭デバイス アドレス：LDR0、ワード数：1
格納値：LDR0=0x04D2［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、［桁数］：5 ⇒出力値：1234［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、［桁数］：2 ⇒出力値：34［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、［桁数］：2、［小数部桁］：1、［記号］：.（ドット）⇒出力値：3.4［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、［桁数］：2、［小数部桁］：1、［記号］：,（カンマ）⇒出力値：”3,4”［データ タイプ］が “BCD4(B)”、［桁数］：4 ⇒出力値：#N/A
例）先頭デバイス アドレス：LDR0、ワード数：2
格納値：LDR0=0xA000、LDR1=0x0000［データ タイプ］が “BIN16(I)”、［桁数］：5 ⇒出力値：-24576［データ タイプ］が “BIN16(I)”、［桁数］：2 ⇒出力値：-76［データ タイプ］が “BIN16(I)”、［桁数］：2、［小数部桁］：1、［記号］：.（ドット）⇒出力値：-7.6［データ タイプ］が “Float32(F)”、［桁数］：10 ⇒出力値：#N/A

13-46

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 14 章操作履歴機能

この章では、操作履歴機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

操作履歴機能でできること
操作履歴機能では、「スイッチを押す」や「動作モードを切り替える」など、ユーザーによる操作などによって本体ユニットで発生したイベントを記録する機能です。
操作履歴機能を利用して、次のようなことができます。
• 本体ユニットの電源を入れたことを記録する

本体ユニット

本体ユニット130

電源を入れる

12:00
運転モード

• ベース画面を切り替えたことを記録する

本体ユニット130

本体ユニット

ベース画面を切り替える

Tank 1
Full

12:01
ベース画面 2

ベース画面 1

• ユーザーを切り替えたことを記録する

本体ユニット130

14

本体ユニット

操
作
履
歴
機
能

130

ユーザーを切り替える

12:02
User2

User1

User2 で表示しないグループの部品• 動作モードを切り替えたことを記録する

本体ユニット130

本体ユニット

動作モードを切り替える
ｵﾌﾗｲﾝ

運転モード

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

12:03
システム モード

14-1

1 概要

• タッチスイッチを押したことを記録する

本体ユニット130
12:04
タッチスイッチを押す• タッチスイッチを押してデバイス アドレスの値を書き込んだことを記録する

本体ユニット
接続機器

固定値

100

100
書き込み

100

12:05
タッチスイッチを押す

D1=

100

100→D1• 操作履歴のデータを外部メモリ *1 に出力する

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリに出力
USB メモリ

操作履歴のデータ（CSV 形式）*1

14-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

100

1 概要

1.2

記録するイベント
記録するイベントは次のとおりです。

■ 電源を入れる

本体ユニットの電源を入れたときに、この操作を記録します。

■ ベース画面を切り替える

次のいずれかのイベントで、この操作を記録します。
• 画面切替スイッチ、マルチスイッチを押して、ベース画面を切り替えた• アラームリスト表示器およびアラーム履歴表示器の特殊スイッチの［詳細］を押して、ベース画面を切り替えた• 画面切替、マルチコマンドを実行して、ベース画面を切り替えた• システム エリア 1 のアドレス番号＋ 0（表示画面番号）に画面番号を書き込んで、ベース画面を切り替えた■ ユーザーを切り替える

次のいずれかのイベントで、この操作を記録します。
• パスワード入力画面でパスワードを入力してユーザーを切り替えた• デバイス アドレスの値を書き込んでユーザーを切り替えた• デフォルトユーザーに切り替わった•［セキュリティ］ダイアログボックスの［デフォルトユーザー］でユーザーを選択している場合、電源を入れたときや動作モードが切り替わったときに、「ユーザーを切り替える」のイベントが発生します。
•［ベース画面を切り替える］チェックボックスをオンにしている場合、「ユーザーを切り替える」のイベントが発生したときに、「ベース画面を切り替える」のイベントも発生します。

■ 動作モードを切り替える

次のいずれかのイベントで、この操作を記録します。
• 画面切替スイッチ、マルチスイッチを押してシステム モードに切り替えた• 画面切替、マルチコマンドを実行してシステム モードに切り替えた• メンテナンス画面で［システム モード］を押してシステム モードに切り替えた• システム モードのトップページで［運転］を押してしてシステム モードから運転モードに切り替えた• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［モニタを開始］をクリックして運転モードからモニタ モードに切り替えた• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［モニタを終了］をクリックしてモニタ モードから運転モードに切り替えた• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［オフラインに切り替える］をクリックしてモニタ モードからオフライン モードに切り替えた• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［オンラインに切り替える］をクリックしてオフライン モードからモニタ モードに切り替えた
操作履歴は運転モード時のみ記録します。
運転モードからシステム モード、システム モードから運転モードに切り替わった場合は、記録します。システム モード
からデータ転送モード、データ転送モードからシステム モードに切り替わった場合は、記録しません。

■ スイッチを押す

次のいずれかのイベントで、この操作を記録します。
• ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、マルチスイッチ、セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入
力器を押した• 特殊スイッチの［ENT］、［プロジェクトをダウンロードする］、［プロジェクトをアップロードする］、［ファイル コピー］、［PLC プログラムをダウンロードする］、［PLC プログラムをアップロードする］、［全確認］、［全消去］、［詳細］、［ビープ音と画面の点滅を止める］、［録画］を押した
操作履歴は WindO/I-NV4 で作画した部品のタッチスイッチを押した場合のみ記録します。
システム モード、パスワード入力画面、システムエラー メッセージやサブ画面のタイトルバーに表示されるスイッチ
やボタンの操作は記録されません。

■ デバイス アドレスに値を書き込む

次のイベントで、この操作を記録します。
ビットスイッチ、ワードスイッチ、マルチスイッチ、セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器を押してデバイス
アドレスに値を書き込んだ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-3

14
操
作
履
歴
機
能

1 概要

1.3

データの構成記録したデータは、ラベル、日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、部品名、デバイス アドレスおよび変更後の内容で構成されます。
操作履歴の設定項目と記録したデータの関係は、次のとおりです。

操作履歴の設定①イベント

記録したデータ④日時③ラベル②データの格納数⑤ユーザー名 ⑥画面番号⑦イベント名⑨デバイス アドレス ⑩変更後の内容

日時

利用者

画面番号

イベント名

部品名

詳細情報

2011/12/01 12:00:10

-

Base1

電源を入れる---2011/12/01 12:01:23

User1

Base1

ベース画面を切り替える

-

-

Base2

2011/12/01 12:02:45

User1

Base2

ユーザーを切り替える

-

-

User2

2011/12/01 12:03:06

User2

Base2

動作モードを切り替える--

System Mode

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

スイッチを押す

BitSwitch--

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

デバイス アドレスに値を書き込む

-

LDR 0

55

変更後の内容①イベント：

ユーザーによる操作などによって本体ユニットで発生するイベントです。チェックボックスをオンにしたイベントのみ記録します。

②データの格納数：記録するデータの数です。詳細は、14-6 ページ「データ格納数」を参照してください。

③ラベル：

記録したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、ラベル行に表示されるテキストです。

④日時：

イベントが発生した日時です。
日付や時刻の表示形式は、［プロジェクト設定］の［プロジェクト情報］タブの［言語］で設定した言語によって異なります。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss：

日本語

MM/DD/YYYY hh:mm:ss：

欧文、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、中央ヨーロッパ言語、
バルト諸国言語、キリル言語⑤ユーザー名：イベントが発生したときのユーザー名です。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［基本］タブで［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにしたときのみ記録します。

⑥画面番号：

イベントが発生したときに表示していた画面の種類と画面番号です。
Base n：

ベース画面（n：画面番号）例） Base 1

Popup n：

サブ画面（n：画面番号）例） Popup 10

14-4

⑧部品名

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要⑦イベント名：記録したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、発生したイベントを説明するラベルとして表示するテキストです。［データ ラベル］ダイアログボックスで設定します。

⑧部品名：

発生したイベントが［スイッチを押す］のとき、押したタッチスイッチの部品名です。

⑨デバイス アドレス： 発生したイベントが［デバイス アドレスに値を書き込む］のとき、書き込み先のデバイス アドレスです。
間接書き込みを使用した場合は、間接値によって指定されたデバイス アドレスを記録します。
例） 数値 100 の書き込み先に設定したデバイス アドレスが LDR100 で間接値が 3 の場合⑩変更後の内容：

イベント名

部品名

詳細情報

スイッチを押す

WordSwitch1-

変更後の内容-デバイス アドレスに値を書き込む-

LDR 103100

発生したイベントによって生じた結果です。発生したイベントによって、記録する内容が異なります。
ベース画面を切り替える：

切り替え後の画面の種類と画面番号です。
ベース画面（n：画面番号）

Base n：例） Base 1
ユーザーを切り替える：

切り替え後のユーザー名です。

動作モードを切り替える：

切り替え後の動作モードです。
Run Mode：

運転モード

System Mode：システム モード

Monitor Mode：

モニタ モード

Offline Mode：

オフライン モード

デバイス アドレスに値を書き込む： タッチスイッチを押してデバイス アドレスに書き込んだ値です。この
値は UBIN16(W) として扱われます。詳細は 2-1 ページ「第 2 章 1.1
扱えるデータ」を参照してください。
デバイス アドレスに書き込む値はデータ タイプに関わらず、
UBIN16(W) で記録します。
例） デバイス アドレス D0 に -10（0xFFF6）を書き込んだ場合
イベント名

部品名

詳細情報

変更後の内容スイッチを押す

WordSwitch1

-

-

-

D0

65526（0xFFF6）

デバイス アドレスに値を書き込む

書き込む値が 2 ワード（32 ビット）の場合は、1 ワード（16 ビット）ごとに記録します。32 ビットのデバイス アドレスのデータの格納順
は、［HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法］および［32ビット数値データの格納方法］の設定にしたがって上位ワードと下位
ワードを格納します。詳細は 4-31 ページ「第 4 章 HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法」および 4-51 ページ「第 4 章 32
ビット数値データの格納方法」を参照してください。
例）［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ］タブの［32 ビット数値データの格納方法］で “ 下位ワードから ”を選択し、データ タイプが UBIN32(D) のデバイス アドレス D 0に 12345678（0xBC614E）を書き込んだ場合
イベント名

部品名

詳細情報

変更後の内容スイッチを押す

WordSwitch1

-

-

-

D0

24910（0x614E）-

D1

188（0xBC）

デバイス アドレスに値を書き込む
デバイス アドレスに値を書き込む

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-5

14
操
作
履
歴
機
能

1 概要

1.4

データの保存と消去● データの保存
記録したデータは、データ保持領域に保存されます。

操作履歴のデータ
本体ユニット

130

イベント名

部品名

詳細情報

2011/12/01 12:00:10

日時

利用者 画面番号-

Base1

電源を入れる--

変更後の内容-2011/12/01 12:01:23

User1

Base1

ベース画面を切り替える

-

-

Base2

2011/12/01 12:02:45

User1

Base2

ユーザーを切り替える

-

-

User2

2011/12/01 12:03:06

User2

Base2

動作モードを切り替える--

System Mode

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

スイッチを押す

BitSwitch--

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

デバイス アドレスに値を書き込む

-

LDR 0

55

保存したデータが、操作履歴のデータ格納数を超えた場合、古いデータから消去して最新のデータを保存します。
新しいデータ

最も古いデータ（消去）

操作履歴のデータ格納数

次の機種では、本体ユニットの電源を切ると操作履歴のデータが消去されます。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形 *1
• HG1P 形

データ格納数
データ保持領域に保存できるデータの最大数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 3945
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： 8330
1 回の操作で記録できるデータの数は、最大 150 です。マルチスイッチなどを使った 1 回の操作で複数のデバイス アド
レスに値を書き込む場合、150 以上は記録できません。1 回の操作で記録するデータが 150 を超えると、HMI 特殊内部
リレー LSM22 が 1 になります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。

● データの消去
記録したデータをデータ保持領域から消去する方法は、次のとおりです。
• WindO/I-NV4 の［オンライン］タブで［クリア］の下の▼をクリックし、［すべて］または［操作履歴のデータ］をクリックします。詳細は、29-26 ページ「第 29 章 4 クリア」を参照してください。
• システム モードでメインメニュー画面から次の操作をします。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：［初期設定］、［初期化］、［操作履歴］の順に押す
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： ［Initial Setting］、［Initialize］、［Op. Log］の順に押す

*1

14-6

電池残量がない場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.5

データの利用
保存したデータは、次の方法で利用できます。
操作履歴のデータ
イベント名

部品名

詳細情報

2011/12/01 12:00:10

日時

利用者 画面番号-

Base1

電源を入れる--

変更後の内容-2011/12/01 12:01:23

User1

Base1

ベース画面を切り替える

-

-

Base2

2011/12/01 12:02:45

User1

Base2

ユーザーを切り替える

-

-

User2

2011/12/01 12:03:06

User2

Base2

動作モードを切り替える--

System Mode

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

スイッチを押す

BitSwitch--

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

デバイス アドレスに値を書き込む

-

LDR 0

55

• 外部メモリ *1 に保存して読み出す
外部メモリ
本体ユニットから外部メモリに CSV 形式のファイルとして出力したデータをパソコンで利用します。
詳細は、14-21ページ「4.1 CSV形式のファイルとして保存する」を参照してください。

Book1

日時

利用者 画面番号

2011/12/01 12:00:10
2011/12/01 12:01:23
2011/12/01 12:02:45
2011/12/01 12:03:06
2011/12/01 12:04:11

User1

Base1

イベント名
電源を入れるベース画面を切り替える

-

詳細情報
-

変更後の内容Base2

動作モードを切り替える

-

Base2

スイッチを押す

BitSwitch

-

-

User2

Base2

デバイスに値を書き込む

-

LDR 0

55

Sheet3

ユーザーを切り替える

部品名

Base2
Base2

User2

Sheet1

Sheet2

Base1

User1
User2

2011/12/01 12:04:11

-

User2

-

System Mode

操作履歴のデータ（CSV 形式）

14
操
作
履
歴
機
能

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-7

2 操作履歴機能の設定手順

2

操作履歴機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
操作履歴機能の設定手順について説明します。

2.1

記録するイベントと条件を設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［操作履歴］をクリックします。
［操作履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［操作履歴機能を使用する］チェックボックスをオンにします。

3 ［記録の対象となる操作］で記録するイベントのチェックボックスをオンにします。

14-8

電源を入れる：

本体ユニットの電源を入れたときに、次の項目を記録します。
日時、画面番号、イベント名

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

ユーザーを切り替える：

ユーザーを切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

動作モードを切り替える：

本体ユニットの動作モードを切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

スイッチを押す：

タッチスイッチを押したときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、部品名

デバイス アドレスに値を書き込む：

タッチスイッチを押してデバイス アドレスに値を書き込んだときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、デバイス アドレス、変更後の内容

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 操作履歴機能の設定手順

4 ［操作履歴のデータ格納数］で操作履歴のデータ格納数を設定します。
をクリックすると、［データ保持領域の管理］ダイアログボックスが表示されます。
［操作履歴のデータ格納数］で操作履歴のデータ格納数を指定し、［OK］ボタンをクリックします。
［データ保持領域の管理］ダイアログボックスを閉じます。

5 ［動作条件］でイベントを記録する条件を選択します。
■ 常時

イベントを常に記録します。

■ デバイス アドレス

指定したデバイス アドレスが 1 のときに記録します。内部デバイスのみ指定できます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［操作履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、記録するイベントと条件の設定は完了です。

14
操
作
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-9

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス

3［操作履歴設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［操作履歴設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［操作履歴設定］ダイアログボックス●［基本］タブ
記録するイベントや条件などを設定します。

■ 操作履歴機能を使用する

操作履歴機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 記録の対象となる操作記録するイベントを選択します。記録するイベントのチェックボックスをオンにします。
電源を入れる：

本体ユニットの電源を入れたときに、次の項目を記録します。
日時、画面番号、イベント名

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

ユーザーを切り替える：

ユーザーを切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

動作モードを切り替える：

本体ユニットの動作モードを切り替えたときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、変更後の内容

スイッチを押す：

タッチスイッチを押したときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、部品名

デバイス アドレスに値を書き込む： タッチスイッチを押してデバイス アドレスに値を書き込んだときに、次の項目を記録します。
日時、ユーザー名、画面番号、イベント名、デバイス アドレス、変更後の内容［データ ラベルの編集］ボタン：

14-10［データ ラベル］ダイアログボックスが表示されます。
記録したデータを CSV 形式のファイルとして出力したとき、ラベル行に表示されるテキスト
およびデータ行に表示されるイベント名を編集します。
詳細は、14-12 ページ「［データ ラベル］ダイアログボックス」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス■ 記録回数をモニタする

記録した回数をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。記録した回数を指定したデバイス アドレスに書き込みます。

（書込デバイス アドレス）： 書き込み先のワードデバイスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
してください。

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照

記録回数がしきい値に達したときに通知する：記録回数が設定したしきい値に達した、または超えた
ときに、通知デバイス アドレスに 1 を書き込みます。
しきい値：

通知する基準となる記録回数（1 ～ 65535）を指定します。

通知デバイス アドレス：

書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス ア
ドレスを設定する」を参照してください。

■ データ保持領域の使用率をモニタする

操作履歴のデータの保存先として割り当てたデータ保持領域の使用率をモニタする場合は、このチェックボックスをオンにします。
データ保持領域に割り当てたデータ格納数と保存したデータ数から使用率を算出し、指定したデバイス アドレスに書き込みます。
使用率＝現在の操作履歴のデータ数 ÷ 操作履歴のデータ格納数（小数点以下切り捨て）（書込デバイス アドレス）： 操作履歴のデータ格納数の現在の使用率の書き込み先のワードデバイスを指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
使用率がしきい値に達したときに通知する：

現在の使用率が設定したしきい値に達した、または超えたときに、通知デバイス アドレスに 1 を書き込みます。

通知する基準となる使用率（1 ～ 100）を指定します。

しきい値：

通知デバイス アドレス：書き込み先のビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アド
レスを設定する」を参照してください。

■ 操作履歴のデータをクリアする

データ保持領域に保存した操作履歴のデータを消去する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（起動デバイス アドレス）： データを消去する条件となるビットデバイスを指定します。設定したデバイス アドレスの値が 0 から1 になったときに保存したデータを消去します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 操作履歴のデータ格納数

データ保持領域に保存する操作履歴のデータ格納数の最大数が表示されます。設定した数までデータを保存します。データ保持領
域に保存できるデータの最大数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形： 3945
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形： 8330
をクリックすると、［データ保持領域の管理］ダイアログボックスが表示され、データ保持領域のメモリの割り付けを変更できます。詳細は、15-1 ページ「第 15 章

データ保持領域」を参照してください。

■ 動作条件操作履歴機能の動作条件を選択します。
常時：

イベントを常に記録します。

デバイス アドレス： 指定したデバイス アドレスが 1 のときにイベントを記録します。内部デバイスのみ指定できます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してくだ
さい。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-11

14
操
作
履
歴
機
能

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス［データ ラベル］ダイアログボックス
CSV 形式のファイルとして保存するときの記録項目のラベル、およびイベント名を編集できます。

記録項目のラベル■ テキスト マネージャーを使用する

CSV 形式のファイルとして保存するときの記録項目のラベルでテキストマネージャに登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ 記録項目のラベル

ラベル行に表示するテキストを［文字］または［テキスト ID］で指定します。
文字：

セルをダブルクリックし、ラベルに表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

テキスト ID： セルをダブルクリックし、テキスト マネージャーに登録したテキストをラベルに使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
ラベル行の各ラベルの詳細は次のとおりです。

14-12

日時：

イベントが発生した日時を表示する列のラベルです。

ユーザー名：

イベントが発生したときのユーザー名を表示する列のラベルです。

画面番号：

イベントが発生したときに表示していた画面種類と画面番号を表示する列のラベルです。

イベント名：

ユーザーによる操作などによって本体ユニットで発生したイベントの名前を表示する列のラベルです。

部品名：

発生したイベントが［スイッチを押す］のとき、押したタッチスイッチの部品名を表示する列のラベルです。

デバイス アドレス：

発生したイベントが［デバイス アドレスに値を書き込む］のとき、書き込み先のデバイス アドレスを表示
する列のラベルです。

変更後の内容：発生したイベントによって生じた結果を表示する列のラベルです。発生したイベントによって、記録する内容が異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス

イベント名■ テキスト マネージャーを使用する

CSV 形式のファイルとして保存するときのイベント名にテキストマネージャで登録したテキストを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ イベント名

イベント名に表示するテキストを［テキスト］または［テキスト ID］で指定します。
文字：

セルをダブルクリックし、イベント名に表示する文字を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオフにした場合のみ入力できます。

テキスト ID： セルをダブルクリックし、テキスト マネージャーに登録したテキストをイベント名に使用する場合、テキスト マネージャーの ID 番号（1 ～ 32000）を指定します。
［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
イベント名の詳細は次のとおりです。
電源を入れる：

本体ユニットの電源を入れたときのイベント名です。

ベース画面を切り替える：

ベース画面を切り替えたときのイベント名です。

ユーザーを切り替える：

ユーザーを切り替えたときのイベント名です。

動作モードを切り替える：

本体ユニットの動作モードを切り替えたときのイベント名です。

スイッチを押す：

タッチスイッチを押したときのイベント名です。

デバイス アドレスに値を書き込む：タッチスイッチを押してデバイス アドレスに値を書き込んだときのイベント名です。

14
操
作
履
歴
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-13

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス●［外部メモリ］タブ
保存したデータを外部メモリ *1 に出力するかどうかを設定します。

出力したデータは、外部メモリ フォルダーの “OPERATIONLOG” フォルダーに格納されます。
外部メモリ フォルダー名のデフォルトは「HGDATA01」になります。詳細は、33-3 ページ「第 33 章
33-13 ページ「第 33 章 1.6 外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。

1.4

ファイル構成」および外部メモリへの出力開始後に記録したデータは、出力中のデータには含まれません。

*1

14-14

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス■ 一括出力収集したすべてのデータを外部メモリ *1 に一括して出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリ
に出力

起動デバイス アドレス

USB メモリ10

操作履歴のデータ
イベント名

部品名

詳細情報

2011/12/01 12:00:10

日時

利用者 画面番号-

Base1

電源を入れる--

変更後の内容-2011/12/01 12:01:23

User1

Base1

ベース画面を切り替える

-

-

Base2

2011/12/01 12:02:45

User1

Base2

ユーザーを切り替える

-

-

User2

2011/12/01 12:03:06

User2

Base2

動作モードを切り替える--

System Mode

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

スイッチを押す

BitSwitch--

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

デバイス アドレスに値を書き込む

-

LDR 0

55

2011/12/01 12:07:30

User2

Base2

ベース画面を切り替える

-

-

Base3

操作履歴のデータ（CSV 形式）
出力されるデータ（すべて）

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になるとすべてのデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに同じ名前のファイルが外部メモ
リ *1 に存在する場合はファイルを上書きします。出力するデータの最大数は、データ保持領域で設定した数になります。
外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。
エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSD42

LSD33

起動デバイス アドレス：

一括出力する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。デバイス
アドレスの設定手順は、2-72ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「OPLOGO.CSV」です
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：
出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデバイ
スを指定します。ファイル名デバイス アドレスで指定したデバ
イス アドレスを先頭として順に値を読み出し、NULL(00h) の前ま
でを文字データとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス
アドレス点数は 40 点（半角 80 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
例）（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスが LDR100、設定する文字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-15

14
操
作
履
歴
機
能

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1
デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［デバイス
アドレスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

例）［ファイル名］が「OPLOGO」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「OPLOGO123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“使用しない”、“年”、“年+月”、“年+月+日”、“年+月+日+時”、“年+月+日+時+分”、“年+月+日+時+分+秒”
形式は、YYMMDD_ hhmmss（YY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒）となります。
例）［ファイル名］が「OPLOGO」、2013 年 9 月 15 日 23 時 30 分 50 秒のとき
“ 年 ”：OPLOGO_13“ 年 + 月 ”：

OPLOGO_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

OPLOGO_130915“ 年 + 月 + 日 + 時 ”：

OPLOGO_130915_23“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 ”：

OPLOGO_130915_2330“ 年 + 月 + 日 + 時 + 分 + 秒 ”：

OPLOGO_130915_233050

ファイル数の上限を設定する：
出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。
［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。

•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス
点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。

14-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス■ 逐次出力

データを外部メモリ *1 に逐次出力する場合は、このチェックボックスをオンにします。

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード
外部メモリ
に出力

運転の開始後USB メモリ

3 分間隔

操作履歴のデータ
イベント名

部品名

詳細情報

2011/12/01 12:00:10

日時

利用者 画面番号-

Base1

電源を入れる--

変更後の内容-2011/12/01 12:01:23

User1

Base1

ベース画面を切り替える

-

-

Base2

2011/12/01 12:02:45

User1

Base2

ユーザーを切り替える

-

-

User2

2011/12/01 12:03:06

User2

Base2

動作モードを切り替える--

System Mode

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

スイッチを押す

BitSwitch--

2011/12/01 12:04:11

User2

Base2

デバイス アドレスに値を書き込む

-

LDR 0

55

2011/12/01 12:07:30

User2

Base2

ベース画面を切り替える

-

-

Base3

運転開始3分後に出力されるデータ

操作履歴のデータ（CSV 形式）

その3分後に出力されるデータ
さらに3分後に出力されるデータ逐次出力では、運転の開始後 3 分間隔でデータを外部メモリ *1 に保存します。蓄積データがデータ保持領域で設定した数の 80%になると、強制的にデータを外部メモリ *1 に保存します。すでに外部メモリ *1 に同じファイル名のデータがあるときは、そのファイルに追記します。3 分間にデータの更新が無い場合は、データを出力しません。
出力したファイルサイズが制限サイズ（256MB）になるまで追記するため、出力するデータの最大数は、データ数やデータサイズ、ラベルなど、出力するチャンネルの設定によって異なります。
イベントが発生する間隔が逐次出力（外部メモリ *1 に書き込む間隔）よりも短い場合は、その操作履歴はデータの格納数 -1 件までは記憶されますが、それ以上は、古いデータから順に破棄して、新しいデータに置き換えられます。
逐次出力は、操作履歴のデータのファイルサイズが 256M バイトを超えたり、外部メモリの空き容量が不足すると出力を停止します。エラー情報は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。エラー情報の詳細は、35-13 ページ「第35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSD42

LSD33

• 次の HMI 特殊内部リレーの値が 0 から 1 になった場合、その時点でのデータを外部メモリに逐次出力してから外部メ
モリへのアクセスを停止します。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

LSM20

LSM18

• 外部メモリの空き容量は、次の HMI 特殊データレジスタに保存されます。外部メモリ *1 の空き容量の詳細は、35-13
ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：*1

LSD43、44

LSD34、35

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-17

14
操
作
履
歴
機
能

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス

ファイル名：

出力したデータのファイル名を入力または表示します。
デフォルトは「OPLOGA.CSV」です。
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する：
出力したデータのファイル名を（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名として使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。ファイル名デバイス アドレスで指定したデバイス
アドレスを先頭として順に値を読み出し、NULL(00h) の前までを
文字データとして扱い、ファイル名とします。最大デバイス アド
レス点数は 40 点（半角 80 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例）（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスが LDR100、設定する文字が「IDEC」のとき、（ファイル名デバイス アドレス）LDR100

LDR101LDR102

ʻ I ʼ ʻDʼ 4944(16進)ʻEʼ ʻCʼ 4543(16進)(NULL)

0000(16進)となります。このとき、ファイル名は、「IDEC.CSV」になります。
デバイス アドレスの値をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に（ファイル名デバイス アドレス）で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁をファイル名の末尾に付加する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（ファイル名デバイス アドレス）：ファイル名に付加する値の読み出し元のワードデバイスを指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1
デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［デバイス
アドレスの値をファイル名に付加する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

例）［ファイル名］が「OPLOGA」、（ファイル名デバイス アドレス）で指定したデバイス アドレスの値が 123 のとき、ファイル名は、「OPLOGA123.CSV」になります。
出力日時をファイル名に付加する：
出力したデータのファイル名に付加する出力日時の形式を次の中から選択します。
“ 使用しない ”、“ 年 ”、“ 年 + 月 ”、“ 年 + 月 + 日 ”
形式は、YYMMDD（YY：年、MM：月、DD：日）となります。
例）［ファイル名］が「OPLOGA」、2013 年 9 月 15 日のとき
“ 年 ”：OPLOGA_13“ 年 + 月 ”：

OPLOGA_1309“ 年 + 月 + 日 ”：

OPLOGA_130915

強制的にファイルを出力する：
任意のタイミングで強制的にデータを出力してファイルに保存する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（起動デバイス アドレス）：

強制的にデータを出力する条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ設定できます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、データをファイルに出力します。

ファイル数の上限を設定する：
出力するファイルの数を制限する場合は、上限（1 ～ 100）を指定します。

14-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合は、次の点に注意してください。
• 外部メモリに保存したデータのファイル数が多くなると、データの出力処理に時間がかかり、次のデータの出力が正常に処理できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形の表示とデータの出力の処理が同時に発生すると、図形が表示できない場合があります。
• 外部メモリに保存した図形と点滅表示する部品を重ね合わせているときに、データの出力の処理が発生すると、点滅周期が遅くなる場合があります。

•［ファイル名］または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定するファイル名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:;<>?\|•［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のファイル
名は、次のとおりです。
- ファイル名の文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス
点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
- 先頭の文字が使用できない文字の場合は、［ファイル名］に設定した文字になります。
•［ファイル数の上限を設定する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 設定した上限まではファイルを出力しますが、それ以上は、古いファイルから順に削除して、新しいファイルを保存します。
- 運転開始時に、外部メモリに保存されているファイル数がすでに設定した上限を超えている場合は、その時点のファイル数が上限となります。以降は、ファイルを出力するごとに古いデータから順に削除して、新しいデータに置き換えられます。
•［強制的にファイルを出力する］チェックボックスをオンにした場合の動作は、次のとおりです。
- 強制的にデータを出力しても逐次出力の周期（3 分間隔）はリセットされません。
- 逐次出力機能でデータを出力中に、［強制的にファイルを出力する］のデバイス アドレスの値が 1 になってもファイルを出力しません。
- 出力が完了してもデバイス アドレスの値は自動的に 0 になりません。

• 操作履歴のデータを外部メモリに保存中も、データを記録する機能は動作します。
• HMI 特殊内部リレー LSM37 の値で操作履歴のデータの一括出力または逐次出力の状況を確認できます。外部メモリへデー
タの書き込みを開始するとデバイス アドレスの値が 1 になります。書き込みが完了すると 0 になります。
• 外部メモリに保存した操作履歴ファイルを消去する方法は、次のとおりです。
- 部品を使用して運転中にファイルを消去する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで、［ファイルを消去する］チェックボックスおよび［すべての操作履歴ファイル］チェックボックスをオンにし、起動デバ
イス アドレスを設定します。その起動デバイス アドレスを部品に割り付けます。
- WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブで［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［操作履歴のデータ］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
- HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14-19

14
操
作
履
歴
機
能

3 ［操作履歴設定］ダイアログボックス

出力したデータのファイル名について
ファイル名は、次のとおりです。
［ファイル名］［デバイス アドレスの値］_［YYMMDD］_［ hhmmss］.CSV
ファイル名：［ファイル名］で入力した文字または［ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する］で設定したデバイス アドレスの値の文字

デバイス アドレスの値：［デバイス アドレスの値をファイル名に付加する］で設定したデバイス アドレスの値の下 3 桁

YYMMDD：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 年、月、日

hhmmss：［出力日時をファイル名に付加する］で設定した日時の 時、分、秒■ 設定例 1
項目

設定
OPLOGA

ファイル名

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
年+月

出力日時をファイル名に付加する

LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月

ファイル名は、「OPLOGA123_1309.CSV」になります。

■ 設定例 2
項目

設定

ファイル名をデバイス アドレスの値で指定する（ファイル名デバイス アドレス）が LDR100
設定する文字が「IDEC」

デバイス アドレスの値をファイル名に付加する （ファイル名デバイス アドレス）が LDR200
出力日時をファイル名に付加する

年+月+日+時+分+秒

ファイル名は、「IDEC123_130915_233050.CSV」になります。

14-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

LDR100 の値：4944（16 進）
LDR101 の値：4543（16 進）
LDR102 の値：0000（16 進）
LDR200 の値：123
データを出力した日時：2013 年 9 月 15 日 23 時 30 分 50 秒

4 データの利用

4

データの利用FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

CSV 形式のファイルとして保存する● CSV 形式のファイルとして保存する
操作履歴のデータは CSV 形式のファイルとして外部メモリ *1 に保存したり、パソコンにアップロードしたりできます。保存する手順は次のとおりです。
• 外部メモリに保存する場合は、WindO/I-NV4 の［システム］タブで［操作履歴］をクリックすると、［操作履歴設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。
［外部メモリ］タブで出力方法のチェックボックスをオンにし、各項目を設定します。
［外部メモリ］タ
ブの設定に応じて操作履歴のデータを外部メモリの外部メモリ フォルダーに保存します。詳細は、14-14 ページ「［外部メモリ］
タブ」を参照してください。
• パソコンにアップロードする場合は、データ ファイル マネージャーのツール バーで、

（アップロード）ボタンの右の▼をクリックし、［すべての履歴データをアップロード］または［操作履歴のデータをアップロード］をクリックすると、［フォルダーの選択］ダイアログボックスが表示されます。ファイルを保存する場所を指定し、［OK］ボタンをクリックすると、指定したフォ
ルダーに保存できます。詳細は、「データ ファイル マネージャー ユーザーズ マニュアル」を参照してください。

● データの構造と出力例出力したファイルのデータ構造は、次のとおりです。一括出力と逐次出力で出力したファイルのデータ構造は同じです。
太字の項目は操作履歴の設定、記録したデータ、運転中のプロジェクト名および WindO/I-NV4 のバージョン番号によって置き換わります。
"Project Name","プロジェクト名","バージョン番号"
ヘッダー"File Type","履歴の種類"

空行
ラベル行

データ行

"日時","ユーザー名","画面番号","イベント名","部品名","デバイス アドレス","変更後の内容"" YYYY/MM/DD hh:mm:ss","ユーザー名","画面種類 画面番号","イベント","部品名","デバイス アドレス","変更後の
内容"

･
･
･

出力例

各行のデータサイズ"Project Name","調光操作盤","V4.50"･･･ 37 バイト"File Type","Operation Log Data"･･･ 34 バイト

操
作
履
歴
機
能

･･･ 2 バイト
"日時","利用者","画面番号","操作内容","部品名","詳細情報","変更後の内容"･･･ 74 バイト" 2011/12/01 12:00:10","-","Base 1","電源を入れる","-","-","-"･･･ 64 バイト" 2011/12/01 12:01:23","User1","Base 1","ベース画面を切り替える","-","-","Base2"･･･ 82 バイト･･･• データサイズは、全角 2 バイト、半角 1 バイト、改行 2 バイトとして各行をカウントします。各行の合計がファイルの合計容量になります。
• データ行の年の前には、スペースが挿入されます。
• 日付や時刻の表示形式は、［プロジェクト設定］の［プロジェクト情報］タブの［言語］で設定した言語によって異なります。
日本語： YYYY/MM/DD hh:mm:ss
欧文、簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル、中央ヨーロッパ言語、バルト諸国言語、キリル言語：
MM/DD/ YYYY hh:mm:ss*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14

14-21

4 データの利用

14-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 15 章データ保持領域

この章では、データ保持領域の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

データ保持領域とはデータ保持領域は、本体ユニットの内蔵メモリのうち、電源を切っても保存したデータが消去されない領域です。
データ保持領域には、次のデータを保存できます。
• アラーム履歴のデータ
 12-1 ページ「第 12 章

アラーム履歴機能」• データ履歴のデータ
 13-1 ページ「第 13 章

データ履歴機能」• 操作履歴のデータ
 14-1 ページ「第 14 章

操作履歴機能」• 次の機種では、本体ユニットの電源を切るとデータ保持領域のデータが消去されます。
- HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形 *1
- HG1P 形• WindO/I-NV4 からプロジェクト データをダウンロードすると、アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履
歴のデータが消去されます。HMI キープレジスタ（LKR）と HMI キープリレー（LK）に保存されたデータは保持されます。

15
ー

デ
タ
保
持
領
域

*1

電池残量がない場合のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

15-1

1 概要

1.2

データ保持領域
データ保持領域の容量および保存できるデータの種類やサイズは機種によって異なります。

● データ保持領域の容量と保存できるデータの種類
アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータやデータ履歴のデータを保存する領域、および HMI キープレジスタ（LKR）や HMI キー
プリレー（LK）として使用する領域に割り当てできます。割り当てなかった残りの領域が空き領域になります。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形
データ保持領域（112640バイト）

アラーム履歴の
データ

操作履歴の
データ

データ履歴のデータ

HMIキープレジスタ（LKR）

HMIキープリレー（LK）

空き領域

HMIキープリレー（LK）

空き領域

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形
データ保持領域（235520バイト）

アラーム履歴の
データ

操作履歴の
データ

データ履歴のデータ

HMIキープレジスタ（LKR）● データの格納数とアドレス数の最小および最大数
データ保持領域に設定できるデータの格納数とアドレス数の最小および最大数は、次のとおりです。
データの種類15-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

最小数

最大数

最小数

最大数

アラーム履歴のデータ格納数

0

5520

0

11660

操作履歴のデータ格納数

0

3945

0

8330

1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数

0

13808

0

29165

HMI キープレジスタ（LKR）のアドレス数

1024

8192

1024

8192

HMI キープリレー（LK）のアドレス数

1024

8192

1024

8192

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 データ保持領域の設定手順

2

データ保持領域の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
データ保持領域の設定手順について説明します。

1 ［システム］タブの［システム］で［データ保持領域］をクリックします。
［データ保持領域の管理］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［アラーム履歴のデータ格納数］でデータ保持領域に保存するアラーム履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形および HG1G/1P 形：0 ～ 5520、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 11660）
を指定します。

3 ［操作履歴のデータ格納数］でデータ保持領域に保存する操作履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T形および HG1G/1P 形：0 ～ 3945、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 8330）を指定します。

4 ［1デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数］でデータ保持領域に保存する1デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形および HG1G/1P 形：0 ～ 13808、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 29165）を指定します。

5 ［HMI キープレジスタ（LKR）のアドレス数］で HMI キープレジスタ（LKR）のアドレス数（1024 ～ 8192）を指定します。

15
デ

ー

6 ［HMI キープリレー（LK）のアドレス数］で HMI キープリレー（LK）のアドレス数（1024 ～ 8192）を指定します。
7 ［OK］ボタンをクリックします。

タ
保
持
領
域

［データ保持領域の管理］ダイアログボックスを閉じます。
これで、データ保持領域の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル15-3

3 ［データ保持領域の管理］ダイアログボックス

3［データ保持領域の管理］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［データ保持領域の管理］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ アラーム履歴のデータ格納数

データ保持領域に保存するアラーム履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形および HG1G/1P 形：0 ～ 5520、
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 11660）を指定します。
アラーム履歴設定の［自動設定］ダイアログボックスまたは［個別設定］ダイアログボックスで、［ブロック設定］の［データ］から “ 格納する ” を選択した場合のみアラーム履歴のデータをデータ保持領域に保存します。

■ 操作履歴のデータ格納数

データ保持領域に保存する操作履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形および HG1G/1P 形：0 ～ 3945、
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 8330）を指定します。

■ 1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータ格納数

データ保持領域に保存する 1 デバイス アドレスあたりのデータ履歴のデータの数（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形およびHG1G/1P 形：0 ～ 13808、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形および HG2G-5F 形：0 ～ 29165）を指定します。
データ履歴設定の［個別設定］ダイアログボックスで、［基本］タブの［履歴機能］から “ 使用する ” を選択した場合のみデータ履歴のデータをデータ保持領域に保存します。

■ HMI キープレジスタ（LKR）のアドレス数

HMI キープレジスタ（LKR）のアドレス数（1024 ～ 8192）を指定します。

■ HMI キープリレー（LK）のアドレス数

HMI キープリレー（LK）のアドレス数（1024 ～ 8192）を指定します。

■ 空き容量

データ保持領域の空き容量（バイト）を表示します。

■［デフォルト］ボタン

設定した値がデフォルトに戻ります。

15-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

レシピ機能第 16 章16

この章では、レシピ機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

レシピ機能でできること
レシピ機能とは、デバイス アドレスの状態に応じて、指定したデバイス アドレスにあらかじめ用意しておいた値を一括して書き込
んだり、指定したデバイス アドレスの値を一括して読み出したりする機能です。運転開始時に接続機器の初期値を設定するときなどに使用します。レシピ機能で使用するデータは、内蔵メモリに保存したものをレシピ データ、外部メモリに保存したものをレシ
ピ ファイルと呼び、レシピ データやレシピ ファイルに保存したデバイス アドレスに書き込む値をレシピの値と呼びます。
レシピ機能では、次のようなことができます。
• デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、内蔵メモリに保存したレシピの値をデバイス アドレスに一括して書き込む

本体ユニット
1

0

接続機器

書き込み
内蔵メモリ

D100=

0

100

D101=

0

150

D102=

0

200

レシピ データ
100
150
200

• デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、外部メモリ *1 に保存したレシピの値をデバイス アドレスに一括して書き込む
本体ユニット
1

0

接続機器

外部メモリ
SD メモリカード

書き込み
レシピ
ファイル
USB メモリ

D100=

0

100

D101=

0

150

D102=

0

200

100,
150,
200,

• デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、デバイス アドレスの値を一括して読み出し、レシピ ファイルとして外部メモリ *1に保存する
本体ユニット10

接続機器

外部メモリに出力

外部メモリ
SD メモリカード
レシピ
ファイル
USB メモリ

D100=

100

D101=

150

D102=

200

100,
150,
200,

電源を切るときにデバイス アドレスの値を外部メモリに読み出してレシピ ファイルとして保存し、次回電源を入れたときにその値を書き込むことで、デバイス アドレスの値を保持できます。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-1

レ
シ
ピ
機
能

1 概要

1.2

レシピのデータ
レシピ機能で扱うデータは、データ数で指定した数のデバイス アドレスの値になります。
例） 格納先デバイス アドレスが D100 でデータ数が 10 の場合

16-2

デバイス アドレス

値

D100

1111

D101

2222

D102

3333

D103

4444

D104

5555

D105

6666

D106

7777

D107

8888

D108

9999

D109

11111

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.3

データの構成レシピ機能の設定項目とレシピのデータの関係は、次のとおりです。

レシピの設定

16
レ
シ
ピ
機
能

④格納先デバイス アドレス ⑤データ
レシピのデータ

③データ数

D100

1111

100

101

D101

2222

200

102

D102

3333

300

103

D103

4444

400

104

D104

5555

500

105

D105

6666

600

106

D106

7777

700

107

D107

8888

800

108

D108

9999

900

109

D109

11111

1000

110

②チャンネル0〜15①ブロック数①ブロック数：

レシピのデータを使用した動作はブロック単位（0 ～ 64）で設定します。16 チャンネルで 1 ブロッ
クとなります。

②チャンネル：

書き込み先のデバイス アドレスやレシピの値などはチャンネル単位で設定し、レシピのデータ 1 個に 1 チャンネルを使用します。

③データ数：

1 チャンネルに設定するデータの数です。設定できるデータの数は最大 8192 です。

④格納先デバイス アドレス： レシピの値の書き込み先のデバイス アドレス、およびデバイス アドレスの値の読み出し元のデバイ
ス アドレスの先頭デバイス アドレスです。
⑤データ：

デバイス アドレスに書き込む値です。

レシピのデータのワードデバイスの点数が多い場合、書き込みや読み出しに時間がかかります。例えば、初期値の設定などにレシピ機能を使用した場合、すべての設定値の書き込みが完了する前に他の処理が実行されると、期待した結果にならない場合があります。レシピ転送中（システム エリア 2 のアドレス番号＋ 3 のビット 4）を監視し、レシピのデータの書き込みおよび読み出しが完了してから他の処理を実行してください。詳細は、4-32 ページ「第 4 章 システ
ム エリア」を参照してください。
［チャンネル］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合、読み出したデバイス アドレスの値を小数点形式
でレシピ ファイルに保存します。ただし、読み出した値が 8 桁以上になる場合には、指数形式で保存します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-3

2 レシピ機能の設定手順

2

レシピ機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
レシピ機能の設定手順について説明します。

2.1

レシピ機能の動作とデバイス アドレスを設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［レシピ］をクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［ブロック数］で、レシピのデータとして使用するブロック数を指定します。
レシピのデータを使用した動作は、ブロック単位（0 ～ 64）で設定します。レシピのデータ 1 個に 1 チャンネルを使用し、16 チャ
ンネルで 1 ブロックとなります。
設定できるブロック数は最大 64 ブロックで、1 チャンネルに最大 8192 点のデバイス アドレスを設定できます。

3 ［設定一覧］でレシピのデータを設定する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

16-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 レシピ機能の設定手順

4 ［チャンネル］タブの［レシピ機能］で “ 使用する ” を選択します。
［チャンネル］に表示されているブロック番号のチャンネルを有効にします。

16
レ
シ
ピ
機
能

5 ［レシピ名］でレシピ機能の名前を入力します。
最大文字数は半角で 40 文字です。

6 ［格納先デバイス アドレス］でレシピの値の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。
デバイス アドレスの値を読み出してレシピ ファイルとして保存する場合は、値の読み出し元のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
指定したデバイス アドレスを先頭に［データ］タブの［データ一覧］の番号 1 から連続で設定します。

7 ［データ タイプ］で書き込む値のデータの型を選択します。
デバイス アドレスの値を読み出してレシピ ファイルとして保存する場合は、読み出した値のデータの型を指定します。

8 ［データ数］で［格納先デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスを先頭に書き込み先のデバイス アドレスの点数を指定します。

デバイス アドレスの値を読み出してレシピ ファイルとして保存する場合は、読み出し元のデバイス アドレスの点数を指定します。
設定した点数分、先頭デバイス アドレスから連続したデバイス アドレスが［データ］タブの［データ一覧］に表示されます。
データ タイプによって設定できるデータ数が異なります。
［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“BCD4(B)” を選択したときは 8192 点、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” を選択したときは 4096 点まで設定できます。

9 ［表示形式］で［データ］タブの［データ一覧］で設定する［データ］の表示形式を選択します。
レシピ ファイルに保存した場合は、すべて 10 進数になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-5

2 レシピ機能の設定手順

10 ［データ］タブをクリックします。

［チャンネル］タブの［データ数］で指定した数のレシピのデータを［データ一覧］で設定します。
［デバイス アドレス］には［格納先デバイス アドレス］で指定したデバイス アドレスを先頭に連続で設定されます。

11 ［データ一覧］の各番号のデータのセルをダブルクリックし、デバイス アドレスに書き込む値をそれぞれ入力します。
設定できるデバイス アドレスの値は、［チャンネル］タブで設定した［データ タイプ］および［表示形式］によって異なります。
［ブロック］タブの［動作設定］で “ 読み出し ” を選択した場合は、デバイス アドレスの値を入力する必要はありません。

12 ［ブロック］タブをクリックします。

13 ［レシピアクセス先］でレシピのデータの保存先を選択します。
ブロック単位の設定になります。

■ 外部メモリ *1

外部メモリに保存したレシピ ファイルを使用します。

■ 内蔵メモリ

内蔵メモリに保存したレシピ データを使用します。
“ 内蔵メモリ ” を選択した場合は、手順 17 へ進みます。

*1

16-6

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 レシピ機能の設定手順

14 ［ファイル名］でレシピ ファイルのファイル名を入力します。
ファイル名のデフォルトは「RCPn.CSV」です。（n：4 桁の通し番号）
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
外部メモリに同じファイル名のレシピ ファイルがある場合は、上書きされます。

15 ［動作設定］でレシピのデータを使用した動作を選択します。

16

ブロック単位の設定になります。

■ 読み出し及び書き込み

一括して読み出したデバイス アドレスの値をレシピ ファイルとして外部メモリに保存したり、レシピの値をデバイス アドレスに書き込んだりします。
［レシピアクセス先］で “ 外部メモリ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 読み出し一括して読み出したデバイス アドレスの値をレシピ ファイルとして外部メモリに保存します。
［レシピアクセス先］で “ 外部メモリ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ 書き込みレシピの値をデバイス アドレスに書き込みます。
“ 書き込み ” を選択した場合は、手順 17 へ進みます。

16 ［読出起動デバイス アドレス］でデバイス アドレスの値を一括して読み出し、レシピ ファイルとして外部メモリに保存する条件となるデバイス アドレスを指定します。
ブロック単位の設定になります。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読み出し及び書き込み ” または “ 読み出し ” を選択した場合のみ設定できます。
［動作設定］で “ 読み出し ” を選択した場合は手順 18 へ進みます。

17 ［書込起動デバイス アドレス］でレシピの値をデバイス アドレスに一括して書き込む条件となるデバイス アドレスを指定します。

ブロック単位の設定になります。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。
デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読み出し及び書き込み ” または “ 書き込み ” を選択した場合のみ設定できます。

18 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［レシピ設定］ダイアログボックスに戻ります。

19 手順 3 ～ 18 を繰り返し、使用するすべてのチャンネルにレシピのデータを設定します。
20 ［OK］ボタンをクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスを閉じます。
レシピのデータの作成や編集方法についての詳細は、16-14 ページ「4レシピのデータの作成と消去」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-7

レ
シ
ピ
機
能

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス

3［レシピ設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［レシピ設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［レシピ設定］ダイアログボックス
レシピのデータの保存先やレシピの値を書き込んだり、デバイス アドレスの値を読み出したりするデバイス アドレスとその実行条件などを［レシピ設定］ダイアログボックスで一括管理します。

■ ブロック数

レシピのデータを使用した動作は、ブロック単位（0 ～ 64）で設定します。レシピのデータ 1 個に 1 チャンネルを使用し、16 チャ
ンネルで 1 ブロックとなります。
設定できるブロック数は最大 64 ブロックで、1 チャンネルに最大 8192 点のデバイス アドレスを設定できます。

■ 設定一覧

各チャンネルのレシピの設定を編集します。
番号：（ブロック番号）－（チャンネル番号）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］
ダイアログボックスが表示されます。詳細は、16-10 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボック
ス」を参照してください。

レシピアクセス先：

レシピのデータの保存先が表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 内蔵メモリ ” と “ 外部メモリ ” が切り替わります。

動作設定：

レシピのデータを使用した動作が表示されます。
［レシピアクセス先］で “ 外部メモリ ” を選択した
ときは、セルをダブルクリックすると、“ 書き込み ”、“ 読出＋書込 ”、“ 読み出し ” が切り替わります。［レシピアクセス先］で “ 内蔵メモリ ” を選択したときは、“ 書き込み ” と表示されます。

読出起動デバイス アドレス： レシピ ファイルを保存する条件となるデバイス アドレスが表示されます。セルをダブルをクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読出＋書込 ” または “ 読み出し ” を選択した場合のみ設定できます。
書込起動デバイス アドレス： レシピの値をデバイス アドレスに書き込む条件となるデバイス アドレスが表示されます。セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読出＋書込 ” または “ 書き込み ” を選択した場合のみ設定できます。
レシピ機能：

16-8

レシピ機能を 使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” と “ 使用しない ” が切り替わります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス

レシピ名：チャンネルごとのレシピ機能の名前が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダ
イアログボックスが表示されます。詳細は、16-10 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」
を参照してください。

格納先デバイス アドレス：

レシピの値の書き込み先のデバイス アドレス、およびデバイス アドレスの値の読み出し元のデバ
イス アドレスが表示されます。セルをダブルをクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照
してください。
［レシピ機能］で “ 使用する ” を選択した場合のみ設定できます。

データ タイプ：

書き込み先または読み出し元のデバイス アドレスの値のデータの型が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、16-10 ページ「3.2［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

データ数：［格納先デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスを先頭に書き込み先または読み出し元のデバイス アドレスの点数が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。詳細は、16-10 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照
してください。

表示形式：［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブで設定する［データ一覧］の［データ］の表示
形式が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、16-10 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

■［編集］ボタン

選択した番号の設定を登録または変更します。
［設定一覧］から番号を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。
［個別設定］ダ
イアログボックスの設定を選択したチャンネルに反映します。
詳細は、16-10 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
複数の番号を一度に登録または編集する場合は、
キー＋クリック、または
キー＋クリックで複数行を選択し、［編集］ボタンをクリックします。［個別設定］ダイアログボックスで設定した内容が一括で設定されます。

■［レシピ ファイルを外部メモリに保存］ボタン［レシピ設定］ダイアログボックスのすべての設定をチャンネルごとにレシピ ファイルとして外部メモリに保存します。
このボタンをクリックすると、［ドライブの選択］ダイアログボックスが表示されます。
［レシピアクセス先］が “ 外部メモリ ” で［レシピ機能］が “ 使用する ” に設定しているチャンネルのみ保存します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-9

16
レ
シ
ピ
機
能

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス

3.2 ［個別設定］ダイアログボックス
選択したチャンネルのレシピ設定を登録または編集します。

●［ブロック］タブ
使用するレシピのデータの保存先、レシピ機能の動作と動作条件などのブロック単位で管理するものを設定します。

■ レシピアクセス先

値をデバイス アドレスに書き込むときに使用するレシピのデータの保存先を選択します。
外部メモリ *1：

外部メモリに保存したレシピ ファイルを使用します。
レシピ ファイルを保存した外部メモリが必要です。詳細は、16-17 ページ「4.2 レシピ ファイルを作成する」
を参照してください。

内蔵メモリ：

内蔵メモリに保存したレシピ データを使用します。
レシピ データはプロジェクト データの一部として扱われますので、ダウンロードできるプロジェクト データの容量を圧迫することがあります。レシピ データ 1 点につき格納先デバイス アドレスのデータ タイプが 16 ビットのとき 2 バイト、32 ビットのとき 4 バイトを使用します。
例） 格納先デバイス アドレスのデータ タイプが 16 ビット、データ数が 10 のレシピ データを 1 ブロック 16
チャンネル使用する場合
2×10×1×16 ＝ 320 バイト
格納先デバイス アドレスのデータ タイプが 32 ビット、データ数が 100 のレシピ データを 64 ブロック 16
チャンネル使用する場合
4×100×64×16 ＝ 409.6K バイト■ ファイル名

外部メモリに保存するレシピ ファイルのファイル名を入力します。
ファイル名のデフォルトは「RCPn.CSV」です。（n：4 桁の通し番号）
変更する場合は、ファイル名を入力します。最大文字数は半角で 120 文字（拡張子含む）です。
外部メモリに同じファイル名のレシピ ファイルがある場合は、上書きされます。

*1

16-10

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス■ 動作設定レシピのデータを使用した動作を選択します。
読み出し及び書き込み：

一括して読み出したデバイス アドレスの値をレシピ ファイルとして外部メモリに保存したり、レシピの値をデバイス アドレスに書き込んだりします。
［レシピアクセス先］で “ 外部メモリ ” を選択した場合のみ設定できます。

読み出し：

一括して読み出したデバイス アドレスの値をレシピ ファイルとして外部メモリに保存します。
［レシピアクセス先］で “ 外部メモリ ” を選択した場合のみ設定できます。

書き込み：

レシピの値をデバイス アドレスに書き込みます。

［チャンネル］タブの［データ タイプ］で “Float32(F)” を選択した場合、読み出したデバイス アドレスの値を小数点形式
でレシピ ファイルに保存します。ただし、読み出した値が 8 桁以上になる場合には、指数形式で保存します。

■ 読出起動デバイス アドレスデバイス アドレスの値を一括して読み出し、レシピ ファイルとして外部メモリに保存する条件となるデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読み出し及び書き込み ” または “ 読み出し ” を選択した場合のみ設定できます。
読出起動デバイス アドレスで設定したワードデバイスの各ビットがチャンネルに対応します。
ビットが 0 から 1 になると、デバイス アドレスへの読み出しを実行します。
例） ブロック 1 の読出起動デバイス アドレスに LDR 0000 を指定した場合
LDR0000-0 がチャンネル 1-0、LDR0000-1 がチャンネル 1-1・・・LDR0000-15 がチャンネル 1-15 に対応します。

bit
15

bit
0

チャンネル1-15

チャンネル1-0

LDR 0000■ 書込起動デバイス アドレス

レシピの値をデバイス アドレスに一括して書き込む条件となるデバイス アドレスをブロック単位で指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［動作設定］で “ 読み出し及び書き込み ” または “ 書き込み ” を選択した場合のみ設定できます。
書込起動デバイス アドレスおよび読出起動デバイス アドレスで設定したワードデバイスの各ビットがチャンネルに対応します。
ビットが 0 から 1 になると、デバイス アドレスへの書き込みを実行します。
例） ブロック 1 の書込起動デバイス アドレスに LDR 0000 を指定した場合
LDR0000-0 がチャンネル 1-0、LDR0000-1 がチャンネル 1-1・・・LDR0000-15 がチャンネル 1-15 に対応します。

bit
15

bit
0

チャンネル1-15

チャンネル1-0

LDR 0000■ 監視周期

書込起動デバイス アドレスおよび読出起動デバイス アドレスを監視する周期が表示されます。この周期は、アラームを検出するためにデバイス アドレスの状態を監視する周期と同じです。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスの［基本］タブで設定します。
•［レシピアクセス先］を “ 外部メモリ ” に設定していて、外部メモリの外部メモリ フォルダーにある「RECIPE」フォルダーにレシピ ファイルが存在しない場合、レシピの値はデバイス アドレスに書き込まれません。
• デバイス アドレスの値の読み出しとレシピの値の書き込みが同時に発生した場合は、デバイス アドレスの値を読み出した
あとで、レシピの値を書き込みます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-11

16
レ
シ
ピ
機
能

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス●［チャンネル］タブ
選択したチャンネルのレシピ名や値を書き込んだり読み出したりするデバイス アドレスなどを設定します。

■ チャンネル

選択したチャンネルのブロック番号とチャンネル番号が表示されます。
ブロック番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのブロック番号が表示されます。

チャンネル番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのチャンネル番号が表示されます。

■ レシピ機能

レシピ機能を使用するかどうかを選択します。

使用する：

レシピの値をデバイス アドレスに書き込んだり、デバイス アドレスの値を読み出してレシピ ファイルとして外部メモリに保存したりします。

使用しない：

レシピ機能を使用しません。

■ レシピ名チャンネルを区別するためのレシピ機能の名前を入力します。最大文字数は半角で 40 文字です。デフォルトは「Recipen」です。

（n：4 桁の通し番号）■ 格納先デバイス アドレス

レシピの値の書き込み先のデバイス アドレス、およびデバイス アドレスの値の読み出し元のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
指定したデバイス アドレスを先頭に［データ］タブの［データ一覧］の番号 1 から連続で設定します。

■ データ タイプ

書き込むレシピの値および読み出したデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。詳細は 2-1 ページ「第 2 章
データ」を参照してください。

■ データ数

1.1

扱える［格納先デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスを先頭に書き込み先または読み出し元のデバイス アドレスの点数を指定します。
設定した点数分、先頭デバイス アドレスから連続したデバイス アドレスが［データ］タブの［データ一覧］に表示されます。
データ タイプによって設定できるデータ数が異なります。
［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“BCD4(B)” を選択したときは 8192 点、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” を選択したときは 4096 点まで設定できます。

■ 表示形式［データ］タブで設定する［データ一覧］の［データ］の表示形式を “10 進 ” または “16 進 ” から選択します。
レシピ ファイルに保存したときの数値は、10 進数になります。

16-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［レシピ設定］ダイアログボックス●［データ］タブ
デバイス アドレスに書き込むレシピの値を設定します。

16
レ
シ
ピ
機
能

■ チャンネル

選択したチャンネルのブロック番号とチャンネル番号が表示されます。
ブロック番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのブロック番号が表示されます。

チャンネル番号：［設定一覧］で選択したチャンネルのチャンネル番号が表示されます。

■ データ一覧

選択したチャンネルの各番号にデバイス アドレスに書き込むレシピの値を入力します。

番号：［データ数］で指定した数のデータ番号が表示されます。

デバイス アドレス： ［チャンネル］タブの［格納先デバイス アドレス］で指定したデバイス アドレスを先頭に連続で設定されます。
データ：

セルをダブルクリックし、レシピの値を入力します。設定できる値は、［チャンネル］タブで設定した［データ タイプ］および［表示形式］によって異なります。
［ブロック］タブの［動作設定］で “ 読み出し ” を選択した場合は、レシピの値を入力する必要はありません。

■［インポート］ボタン［開く］ダイアログボックスが表示されます。
レシピ ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックすると、選択したレシピ ファイルを［データ一覧］のデータに上書きします。

■［エクスポート］ボタン［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
保存する場所を選択し、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックすると、選択したチャンネルのレシピ ファイルを保存します。
保存したレシピ ファイルは、メモ帳や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用して編集できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-13

4 レシピのデータの作成と消去

4

レシピのデータの作成と消去
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

レシピ データを編集する選択したチャンネルのレシピ データをエクスポートし、保存したファイルのレシピの値を編集して WindO/I-NV4 にインポートします。

1 ［システム］タブの［システム］で［レシピ］をクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［設定一覧］でレシピ データをエクスポートするチャンネルの番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［データ］タブをクリックし、［エクスポート］ボタンをクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

16-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 レシピのデータの作成と消去

4 保存する場所を指定し、［保存］ボタンをクリックします。
［ファイル名］には［個別設定］ダイアログボックスの［ブロック］タブで指定したファイル名が入力されます。

16
レ
シ
ピ
機
能

5 エクスポートしたレシピ データのファイルを開きます。
メモ帳や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用します。

6 値を編集して、ファイルを保存します。

7 ［個別設定］ダイアログボックスの［データ］タブに戻り、［インポート］ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-15

4 レシピのデータの作成と消去

8 ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。

レシピのデータがインポートされます。

9 ［OK］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。

10 ［OK］ボタンをクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスを閉じます。
これでレシピ データの編集は完了です。

16-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 レシピのデータの作成と消去

4.2

レシピ ファイルを作成する
レシピ ファイルは、次の方法で外部メモリ *1 に作成します。レシピ ファイルには、［個別設定］ダイアログボックスの［データ］
タブで設定したレシピの値が保存されます。
 「［レシピ設定］ダイアログボックスで作成する」
 16-19 ページ「プロジェクト データのダウンロード時に作成する」
 16-20 ページ「テキスト エディタで作成する」●［レシピ設定］ダイアログボックスで作成する
1 パソコンに外部メモリを挿入します。
外部メモリ *1 をパソコンの USB ポートまたはメモリカードスロットに挿入するか、ドッキング ステーション等を経由します。

パソコン

SD メモリカード

SD メモリカード

SD メモリカード スロットへ
USB メモリ

USB メモリ
USB ポートへ
ドッキング ステーション等
経由

2 ［システム］タブの［システム］で［レシピ］をクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［レシピ ファイルを外部メモリに保存］ボタンをクリックします。
［ドライブの選択］ダイアログボックスが表示されます。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-17

16
レ
シ
ピ
機
能

4 レシピのデータの作成と消去

4 外部メモリのドライブを指定し、［OK］ボタンをクリックします。

■ ドライブ

外部メモリに割り付けられているドライブを指定します。

■［ネットワーク］ボタン［ネットワークドライブの割り当て］ダイアログボックスが表示されます。ネットワーク上のドライブを指定できます。

■ 外部メモリ フォルダー

作成したレシピ ファイルを保存するフォルダーを指定します。
をクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。保存先の外部メモリ フォルダーを指定できます。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
［レシピ設定］ダイアログボックスを閉じます。
保存先の外部メモリ フォルダーに「RECIPE」フォルダーを作成し、［レシピ設定］ダイアログボックスの［レシピアクセス先］
が “ 外部メモリ ” で［レシピ機能］が “ 使用する ” に設定しているチャンネルのレシピ ファイルを作成します。

16-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 レシピのデータの作成と消去● プロジェクト データのダウンロード時に作成する
プロジェクトのダウンロードを実行すると、本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 の外部メモリ フォルダーに「RECIPE」フォル
ダーを作成し、レシピ ファイルを作成します。作成されるレシピ ファイルは、［レシピ設定］ダイアログボックスの［レシピアクセス先］が “ 外部メモリ ” で［レシピ機能］が “ 使用する ” に設定しているチャンネルのみです。
外部メモリ フォルダーは［プロジェクト設定］ダイアログボックスで設定します。詳細は、33-13 ページ「第 33 章
外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。

1.6

レ
シ
ピ
機
能

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

2 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］のアイコンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。

プロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。

3 ［次のファイルを外部メモリへダウンロードする］の［レシピ ファイル］チェックボックスをオンにします。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16

16-19

4 レシピのデータの作成と消去

4 ［通信設定］を確認し、［ダウンロード］ボタンをクリックします。
ここでは、本体ユニットに挿入した外部メモリへダウンロードするため、本体ユニットと通信するときと同じ設定を使用します。
［通信設定］を変更する場合は、［通信設定］ボタンをクリックし、［通信設定］ダイアログボックスを表示します。
［通信先］
、
［ポー
ト］、
［通信速度］を変更してください。詳細は、29-1 ページ「第 29 章 1 概要」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

5 ［はい］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示され、プロジェクトのダウンロードを開始します。
ダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスに戻ります。

7 ［閉じる］ボタンをクリックします。
● テキスト エディタで作成する
レシピ ファイルは、メモ帳や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用して作成できます。

1 “ デバイス アドレスの値 ” カンマ（,）改行の順に、データ数分記述します。
レシピ ファイルのデータの数が［個別設定］ダイアログボックスの［チャンネル］タブで設定した格納先デバイス アドレスのデー
タ数より少ない場合は、不足分のデバイス アドレスには 0 を書き込みます。

2 拡張子を「.csv」として保存します。
ファイル名は［個別設定］ダイアログボックスの［ブロック］タブで設定したファイル名を付けてください。ファイル名が異なると、すべてのデバイス アドレスに 0 を書き込みます。

3 編集レシピ ファイルは、外部メモリの外部メモリ フォルダーにある「RECIPE」フォルダーにコピーします。

16-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 レシピのデータの作成と消去

4.3

レシピ ファイルを編集する

外部メモリ

Book1

100
150
200

16

本体ユニットから外部メモリ *1 にレシピ ファイルとして保存したデータをパソコンに読み出して表示します。

レシピ ファイル

読み出したレシピ ファイルは、メモ帳や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用して編集します。
WindO/I-NV4 を使用して、外部メモリからレシピ ファイルをアップロードできます。
［オンライン］タブで［アップロード］の下の▼をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックすると、［外部メモリからアップロード］ダイアログボックスが表示されます。［レシピ ファイル］チェックボックスをオンにし、［場所］でレシピ ファイルを保存する場所を指定して、［OK］ボタンをクリックすると、指定したフォルダーに保存できます。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

16-21

レ
シ
ピ
機
能

4 レシピのデータの作成と消去

4.4

レシピ ファイルを消去する
外部メモリ *1 に保存したレシピ ファイルを消去する方法は、次のとおりです。
• WindO/I-NV4 でファイルを消去する場合は、［オンライン］タブの［MICRO/I］で［クリア］をクリックし、［外部メモリのデー
タ］をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。［レシピ ファイル］チェックボッ
クスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形でファイルを消去する場合は、システム モードでファイルマネージャーを使用します。ファイルマネージャーで消去するファイルを選択し、［DEL］を押します。

*1

16-22

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

データ コピー機能

この章では、データ コピー機能の設定方法について説明します。

1

17

概要

デ

FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

データ コピー機能でできること設定した条件が成立すると、コピー元のデバイス アドレスからコピー先のデバイス アドレスに値をコピーします。

機
能• 内部デバイス間で値をコピーする

条件成立

本体ユニット

コピー内容

1

0

LDR100 192
コピー元：LDR100
コピー先：LKR100
コピー数：4

LKR100 192

LDR101 168

LKR101 168

LDR102

LKR1020

LDR103 44

0

LKR103 44

FT2J FT1J
HG2J HG1J• 内部デバイスと接続機器のデバイスアドレス間で値をコピーする

条件成立

本体ユニット

コピー内容

1

0

コピー元：M100
コピー先：LM100
コピー数：128

接続機器

M100

1

LM100

1

M101

0

LM101

0

M257

1

LM227

1

FT2J FT1J
HG2J HG1J• 接続機器のデバイスアドレス間で値をコピーする

条件成立
0

本体ユニット

コピー内容

1
コピー元：M100
コピー先：M500
コピー数：128

接続機器

M100

1

M500

1

M101

0

M501

0

M257

1

M657

1

FT2J FT1J
HG2J HG1J• ビットデバイスとワードデバイス間のコピーには、対応していません。
• ワードデバイスのビット位置は、対応していません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

タ
コ
ピ

ー

1.1

ー

第 17 章

17-1

1 概要

1.2

データ コピー機能の動作
本体ユニットは設定した動作条件が成立すると、デバイス アドレスの値をコピーします。詳細は、17-7 ページ「動作条件」を参照
してください。
ただし、同じ動作条件の設定が複数あった場合や、複数の動作条件が同時に成立した場合には、エラーになります。

■ 複数のコピー機能の動作条件が同じ場合、または異なる動作条件が同時に成立した場合

複数のコピー機能の動作条件が同時に成立した場合は、コピー機能の番号の小さい方を実行します。他の番号のコピー機能は実行されず、エラーになります。
例えば、番号：1 と番号：2 のコピー機能の動作条件が同じ場合、動作条件が成立すると番号：1 の実行を開始し、番号：2 はエラーになります。
動作条件（番号：1, 2）

成立
不成立

コピー機能
（番号：1）

コピー機能（番号：2）

実行中

実行エラー■ 他の番号のコピー機能を実行中に動作条件が成立した場合

他のコピー機能を実行中に動作条件が成立しても、コピー機能は実行されず、エラーになります。
例えば、番号：1 のコピー機能を実行中に番号：2 の動作条件が成立した場合、番号：2 はエラーになります。
動作条件（番号：1）

動作条件（番号：2）

成立
不成立
成立
不成立

コピー機能
（番号：1）

実行中

コピー機能（番号：2）

実行エラー■ コピー中に再び動作条件が成立した場合

コピー機能を実行中に、動作条件が再度成立しても、コピー機能は実行されず、エラーになります。
例えば、コピー機能の番号：1 の動作条件が成立して実行中に、番号：1 の動作条件が再度成立しても、同じコピー機能が 2 回実行されることはありません。
動作条件（番号：1）

成立
不成立

コピー機能
（番号：1）

コピー機能（番号：1）

実行中

実行エラー

コピー機能の状態は、ステータス デバイス アドレスの値で確認できます。詳細は、17-6 ページ「ステータス デバイス
アドレス」を参照してください。

17-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 データ コピー機能の設定手順

2

データ コピー機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

17
デ

ー

デバイス アドレス間で値をコピーする設定手順について説明します。

タコ
ピ

1 ［システム］タブの［システム］で［データ コピー］をクリックします。

ー［データ コピー設定］ダイアログボックスが表示されます。

機
能2 （設定一覧）でデータ コピー機能を使用する番号を選択します。
選択した番号の設定内容が右側に表示されます。

（設定一覧）

3 データ コピー設定の名前を入力します。
最大文字数は 20 文字です。

4 ［動作条件］の［条件種別］でコピーする条件を次の中から選択します。
■ ビット立上り

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ ビット立下りデバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

17-3

2 データ コピー機能の設定手順■ 条件成立時

条件が不成立から成立したとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

1.1

5.2

条件式

扱えるデータ」を参照してください。

5 ［コピー内容］の［コピー元］でコピー元のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

6 ［コピー内容］の［コピー先］でコピー先のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

7 ［コピー内容］の［コピー数］でコピーするデバイス アドレスの点数（1 ～ 128）を指定します。
8 手順 5 ～ 7 を繰り返し、必要なコピー内容をすべて設定します。
最大 32 行まで設定できますが、データ コピー設定の番号 -1 ～データ コピー設定の番号 -32 の［コピー数］に設定できる点数は、
合計 256 点です。

9 手順 2 ～ 8 を繰り返し、必要なコピー機能をすべて設定します。
10 ［OK］ボタンをクリックし、［データ コピー設定］ダイアログボックスを閉じます。
これでデータ コピーの設定は完了です。

17-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ コピー設定］ダイアログボックス［データ コピー設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

17
デ

ー

［データ コピー設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［データ コピー設定］ダイアログボックス
デバイス アドレス間で値をコピーするためのコピー元およびコピー先のデバイス アドレスとその動作条件は、［データ コピー設定］ダイアログボックスで一括管理します。

タ
コ
ピ

ー

3

機
能

（設定一覧）■■■（コピー）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容をクリップボードにコピーします。

（貼り付け）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、クリップボードの内容をその行に貼り付けます。

（削除）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容を削除します。

■（設定一覧）データ コピー機能の設定内容が一覧表示されます。
番号：

データ コピー設定の番号（1 ～ 32）が表示されます。［総コピー数］の最大 256 点 × 最大 32 行 =8192 点まで追加できます。

コピー機能：

データ コピー機能を使用するかどうかが表示されます。

名前：

データ コピー設定の名前が表示されます。

条件種別：

デバイス アドレス間で値をコピーする条件種別が表示されます。

動作条件：

デバイス アドレス間で値をコピーする条件種別の動作条件が表示されます。
［条件種別］によって、表示される内容が異なります。

総コピー数：“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”：

条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置が表示されます。

“ 条件成立時 ”：

条件式が表示されます。

コピー内容のコピー数の合計が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

17-5

3 ［データ コピー設定］ダイアログボックス■ コピー機能（設定一覧）で選択している番号の各項目を設定します。
使用する：

データ コピー機能を使用します。条件が成立すると、デバイス アドレス間で値をコピーします。

使用しない：

データ コピー機能を使用しません。

名前：

データ コピー設定に付ける名前を入力します。最大文字数は 20 文字です。

データのコピー完了時に通知する：デバイス アドレス間で値のコピーが終了したときに通知するビット デバイスまたはワード デ
バイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） データ コピー設定の［番号］が 1、［動作条件］の［条件種別］が “ ビット立上り ” で［デバイス アドレス］が LM100、［デー
タのコピー完了時に通知する］のデバイス アドレスが LM101 の場合動作条件に設定したデバイス アドレス LM100 の値が 1 になると、値のコピーを開始します。コピー開始時に、［データのコ
ピー完了時に通知する］のデバイス アドレス LM101 の値が 0 になり、コピーが完了すると、［データのコピー完了時に通知する］のデバイス アドレス LM101 の値が 1 になります。
動作条件が成立
1

動作条件 “ ビット立上り ” のデバイス アドレス LM100 の値

0［データのコピー完了時に通知 1
する］のデバイス アドレス
LM101 の値 0
データ コピー設定
コピー開始（番号：1）

コピー中

コピー完了

コピー中にエラーが発生した場合でも、本体ユニットはコピー完了したものとして、［データのコピー完了時に通知する］のデバイス アドレスの値が 1 になります。
ステータス デバイス アドレス： コピー機能の実行結果を確認する場合は、このチェックボックスをオンにし、実行結果の書き込
み先のワードデバイスを指定します。エラーが発生した場合は、本体ユニットをリセットするか
0 を書き込むまで、値は 0 になりません。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

ステータス

原因

0：正常終了17-6－

1：重複実行エラー

コピーを実行中に、動作条件が再度成立した

2：他番号実行中による実行エラー

他の番号のコピーを実行中に、動作条件が成立した

3：読み出しエラー

コピー元のデバイス アドレスから値の読み出しに失敗した

4：書き込みエラー

コピー先のデバイス アドレスへの値の書き込みに失敗した

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［データ コピー設定］ダイアログボックス■ 動作条件デバイス アドレス間で値をコピーする動作条件を設定します。
デバイス アドレス間で値をコピーする条件を次の中から選択します。
ビット立上り：デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。

0

動作

実行

実行

実行

ビット立下り：デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。

0

動作

実行

実行

条件成立時： 条件が不成立から成立したとき、デバイス アドレス間で値をコピーします。
成立

条件
不成立

動作

データ タイプ：

実行

実行

実行

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
データ」を参照してください。

1.1 扱えるデバイス アドレス： 条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。
条件：

5.1 デバイス ア

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、［条件設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章てください。

5.2

条件式を設定する」を参照し■ コピー内容

コピー元およびコピー先のデバイス アドレス、およびコピー数を設定します。
番号：

コピーを実行するデバイス アドレスごとに番号（データ コピー設定の番号 -1 ～データ コピー設定の番号 -32）が表示されます。最大 32 行まで設定できますが、データ コピー設定の番号 -1 ～データ コピー設定の番号 -32 の［コピー数］に設定できる点数は、合計 256 点です。

コピー元：

コピー元のデバイス アドレスを指定します。ワードデバイスのビット位置は対応していません。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
コピー先：

コピー先のデバイス アドレスを指定します。
［コピー元］で指定したデバイス アドレスと同じ種類のデバイス アドレ
スのみ指定できます。ワードデバイスのビット位置は対応していません。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
コピー数：

タ
コ
ピ
機
能

1

デバイス
アドレスの値

デ

ー

1

デバイス
アドレスの値

17

ー

条件種別：

コピーするデバイス アドレスの点数（1 ～ 128）を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

17-7

3 ［データ コピー設定］ダイアログボックス

17-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 18 章

予防保全機能

この章では、予防保全の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

予防保全機能でできること
デバイス アドレスの状態を監視し、監視しているデバイス アドレスの値が 1 になった時間や回数をカウントする機能です。
予防保全機能では、次のようなことができます。
• 照明や警告灯を点灯させているデバイス アドレスを監視し、動作時間をカウントする

本体ユニット
照明

接続機器
照明1230 時間

警告灯

360 時間警告灯• カウントした動作時間で照明や警告灯の交換時期を知らせる

本体ユニット
照明

接続機器
照明

交換して
ください

警告灯

まもなく
交換時期です警告灯• スイッチやリレーと接続しているデバイス アドレスを監視し、動作回数をカウントする
本体ユニット
接続機器
スイッチ

スイッチ

123 回

リレー

1000 回

リレー• カウントした動作回数で、スイッチやリレーの点検時期を知らせる
本体ユニット
接続機器
スイッチ

スイッチ

まもなく
点検時期です

リレー

点検して
ください

リレー

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-1

18
予
防
保
全
機
能

1 概要

1.2

動作時間と動作回数のカウント
動作時間や動作回数は、設定した最大値までカウントします。カウントした動作時間や動作回数は、HMI キープレジスタ（LKR）に保存し、リセットするまで値を保持します。カウントした値をリセットする場合は、設定した HMI キープレジスタ（LKR）の値を0 にしてください。
設定できる最大値は動作時間や動作回数の書き込み先のデバイス アドレスのデータ タイプによって異なります。

● 動作時間のカウント
監視デバイス アドレスの値が 1 になっている間、1 秒経過するごとに［動作時間をカウントする］で設定したデバイス アドレス
（動作時間格納デバイス アドレス）の値に 1 を加算します。動作時間が 1 秒未満のときは、カウントしません。
カウントした動作時間は、［動作時間をカウントする］で設定したデバイス アドレスに書き込みます。
例） 監視デバイス アドレス M 0 の値が 1 のとき、動作時間格納デバイス アドレス LKR 0 の値に 1 を加算します。

カウントしません
0.5 秒

3秒

カウントしません
0.5 秒

3.4 秒

動作時間
1秒

1秒

1秒

1秒

1秒

1秒

0.4 秒

監視デバイス アドレス 1
M0 の値
0

動作時間格納デバイス
アドレス LKR の値

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

6

6

● 動作回数のカウント
監視デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、［動作回数をカウントする］で設定したデバイス アドレス（動作回数格納デバイ
ス アドレス）の値に 1 を加算します。
カウントした動作回数は、［動作回数をカウントする］で設定したデバイス アドレスに書き込みます。
例） 監視デバイス アドレス M 0 の値が 0 から 1 になると、動作回数格納デバイス アドレス LKR 0 の値に 1 を加算します。

動作回数

1回

2回

3回

4回

監視デバイス アドレス 1
M0 の値
0

動作回数格納デバイス
アドレス LKR の値

0

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

4

本体ユニットのスキャン時間や接続機器との通信周期よりも短い間隔で監視デバイス アドレスの値が 0 から 1 になると、動作時間や動作回数が正常にカウントされません。本体ユニットのスキャン時間の最大値（×1 ミリ秒）は HMI 特殊データレ
ジスタ LSD 4、接続機器との通信周期（×1 ミリ秒）は HMI 特殊データレジスタ LSD 6 の値で確認できます。詳細は、3513 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

18-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.3

しきい値についてしきい値とは、動作した時間や回数をカウントした値（動作時間格納デバイス アドレスや動作回数格納デバイス アドレスの値）がその値に達したときに設定したデバイス アドレス（通知デバイス アドレス）に通知する基準となる値です。動作時間や動作回数がしきい値に達すると、設定したデバイス アドレスに 1 を書き込みます。
例） 動作時間格納デバイス アドレス LKR0 の値がレベル 1 から 3 に設定したしきい値に達すると、各レベルに設定した通知デバイ
ス アドレス LM1 から LM3 に 1 を書き込みます。
レベル

しきい値

通知デバイス アドレス

10

LM1

レベル 1
レベル 2

15

LM2

レベル 3

20

LM3

レベル1のしきい値
動作時間格納デバイス
アドレス LKR0 の値

9

10

11

12

レベル2のしきい値
13

14

15

16

17

レベル3のしきい値
18

19

20

21

22

1

レベル 1 の通知デバイス
アドレス LM1 の値 01

レベル 2 の通知デバイス
アドレス LM2 の値 01

レベル 3 の通知デバイス
アドレス LM3 の値 0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-3

18
予
防
保
全
機
能

2 予防保全機能の設定手順

2

予防保全機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
予防保全機能の設定手順について説明します。

2.1

動作時間と動作回数をカウントする

1 ［システム］タブの［システム］で［予防保全］をクリックします。
［予防保全設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［項目数］で監視するデバイス アドレスの点数を指定します。

3 ［表示オプション］で［設定一覧］に表示する項目を選択します。
" 動作時間＋動作回数 " を選択します。
設定一覧に “ 動作時間 ” および " 動作回数 " の設定項目が表示されます。

4 ［設定一覧］で予防保全の設定を登録する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

5 ［監視デバイス アドレス］で監視するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

18-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.1 デバイス ア

2 予防保全機能の設定手順

6 ［動作時間］タブで［動作時間をカウントする］チェックボックスをオンにします。
動作時間をカウントしない場合は、［動作時間をカウントする］チェックボックスをオフのまま、手順 9 へ進みます。

7 カウントした動作時間の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。
HMI キープレジスタ（LKR）のみ指定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

予
防
保
全
機
能

8 ［データ タイプ］で［動作時間をカウントする］のデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。
これで、動作時間をカウントする設定は完了です。

9 ［動作回数］タブをクリックします。

10 ［動作回数をカウントする］チェックボックスをオンにします。
動作回数をカウントしない場合は、［動作回数をカウントする］チェックボックスをオフのまま、手順 13 へ進みます。

11 カウントした動作時回数の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。
HMI キープレジスタ（LKR）のみ指定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

12 ［データ タイプ］で［動作回数をカウントする］のデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。
これで、動作回数をカウントする設定は完了です。

13 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［予防保全設定］ダイアログボックスに戻ります。

14 手順 2 ～ 13 を繰り返し、使用するすべての番号に動作時間と動作回数をカウントする設定を登録します。
これで、動作時間と動作回数をカウントする設定は完了です。
続いて、カウントしたデータを利用して実行する機能を設定します。
 18-11 ページ「4.1 カウントした動作回数を数値表示器で表示する」
 18-14 ページ「4.2 カウントした動作時間がしきい値に達したときにビープ音で知らせる」

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18

18-5

3 ［予防保全設定］ダイアログボックス

3［予防保全設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［予防保全設定］ダイアログボックスおよび［個別設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［予防保全設定］ダイアログボックス［予防保全設定］ダイアログボックスでは、監視するデバイス アドレスの予防保全の設定を管理します。

■ 項目数

監視するデバイス アドレスの点数（1 ～ 256）を指定します。設定した点数分の番号が［設定一覧］に表示されます。

■ 表示オプション［設定一覧］に表示する項目を次の中から選択します。
動作時間：［設定一覧］に動作時間の設定内容が表示されます。

動作回数：［設定一覧］に動作回数の設定内容が表示されます。

動作時間 + 動作回数：［設定一覧］に動作時間と動作回数の設定内容が表示されます。

■ 設定一覧

各番号の設定を編集します。

18-6

番号：

予防保全の設定を管理する番号が表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイア
ログボックス」を参照してください。

監視デバイス アドレス：

動作時間または動作回数をカウントするビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

動作時間格納デバイス アドレス：

カウントした動作時間の書き込み先のデバイス アドレスが表示されます。HMI キープレジ
スタ（LKR）のみ指定できます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作時間 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

データ タイプ：

動作時間格納デバイス アドレスの値のデータの型が表示されます。セルをダブルクリック
すると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作時間 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［予防保全設定］ダイアログボックス

レベル 1 ～ 3- しきい値：

第 1 段階（レベル 1）から第 3 段階（レベル 3）で通知する基準となる時間を定数またはデバイス アドレスで表示します。セルをダブルクリックすると、定数の場合は、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイア
ログボックス」を参照してください。デバイス アドレスの場合は、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作時間 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

レベル 1 ～ 3- 通知デバイス アドレス： 動作時間のレベル 1 から 3 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバ
イスやワードデバイスのビット位置が表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作時間 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。
動作回数格納デバイス アドレス：

カウントした動作回数の書き込み先のデバイス アドレスが表示されます。HMI キープレジ
スタ（LKR）のみ指定できます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作回数 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

データ タイプ：

動作回数格納デバイス アドレスの値のデータの型が表示されます。セルをダブルクリック
すると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作回数 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

レベル 1 ～ 3- しきい値：

第 1 段階（レベル 1）から第 3 段階（レベル 3）で通知する基準となる回数を定数またはデバイス アドレスで表示します。セルをダブルクリックすると、定数の場合は、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイア
ログボックス」を参照してください。デバイス アドレスの場合は、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作回数 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

レベル 1 ～ 3- 通知デバイス アドレス： 動作回数のレベル 1 から 3 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバ
イスやワードデバイスのビット位置が表示されます。
セルをダブルクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
［表示オプション］で “ 動作回数 ” または “ 動作時間＋動作回数 ” を選択した場合のみ表示されます。

■［編集］ボタン

選択した番号の設定を登録または変更します。
番号を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。［個別設定］ダイアログボック
スで設定した内容を選択した番号に反映します。詳細は 18-8 ページ「3.2 ［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
複数の番号を一度に登録または編集する場合は、
キー＋クリック、または
キー＋クリックで複数行を選択し、［編集］ボタンをクリックします。［個別設定］ダイアログボックスで設定した内容が一括で設定されます。

■［削除］ボタン

選択した番号の設定を削除します。
番号を選択して、このボタンをクリックします。

■［上へ］ボタン

選択している設定がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定がリストの下方向へシフトします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-7

18
予
防
保
全
機
能

3 ［予防保全設定］ダイアログボックス

3.2 ［個別設定］ダイアログボックス
動作時間や動作回数を監視するデバイス アドレスとカウントした値を保存するデバイス アドレスを設定します。

番号：［予防保全設定］ダイアログボックスの［設定一覧］で選択した番号が表示されます。設定する番号を変更する場合は、番号（1 ～ 256）を指定します。
［予防保全設定］ダイアログボックスの［項目数］で設定した点数分の番号のみ指定できます。

監視デバイス アドレス：

動作時間または動作回数をカウントするビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

●［動作時間］タブ
カウントした動作時間の書き込み先のデバイス アドレスと、しきい値に達した、または超えたときに通知する条件を設定します。

■ 動作時間をカウントする

動作時間をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。

（動作時間格納デバイス アドレス）： カウントした動作時間の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。HMI キープレジスタ（LKR）のみ指定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、272 ページ「第 2 章

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

複数の番号の動作時間格納デバイス アドレスに同じデバイス アドレスを指定すると、各番号の監視デバイス アドレス
でカウントした動作時間がすべて加算され、正常にカウントできません。

■ データ タイプ

動作時間格納デバイス アドレスの値のデータの型を “UBIN16(W)” または “UBIN32(D)” から選択します。詳細は 2-1 ページ「第 2 章
1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ 動作時間がしきい値に達したときに通知する

カウントした動作時間がしきい値に達したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■（データ種類）

しきい値のデータの種類を選択します。
固定値：

しきい値に定数を使用します。

デバイス アドレス：

しきい値にデバイス アドレスの値を使用します。

■ レベル 1

第 1 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定します。
しきい値：

第 1 段階（レベル 1）で通知する基準となる時間を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

18-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［予防保全設定］ダイアログボックス

動作時間がレベル 1 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。

通知デバイス アドレス：をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

18■ レベル 2

第 2 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
第 2 段階（レベル 2）で通知する基準となる時間を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数

しきい値：の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
動作時間がレベル 2 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。

通知デバイス アドレス：をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ レベル 3

第 3 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
第 3 段階（レベル 3）で通知する基準となる時間を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数

しきい値：の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
動作時間がレベル 3 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。

通知デバイス アドレス：をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

●［動作回数］タブ
カウントした動作回数の書き込み先のデバイス アドレスと、しきい値に達した、または超えたときに通知する条件を設定します。

■ 動作回数をカウントする

動作回数をカウントする場合は、このチェックボックスをオンにします。

（動作回数格納デバイス アドレス）： カウントした動作回数の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。HMI キープレジスタ（LKR）のみ指定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、272 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

複数の番号の動作回数格納デバイス アドレスに同じデバイス アドレスを指定すると、各番号の監視デバイス アドレス
でカウントした動作回数がすべて加算され、正常にカウントできません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-9

予
防
保
全
機
能

3 ［予防保全設定］ダイアログボックス■ データ タイプ

動作回数格納デバイス アドレスの値のデータの型を “UBIN16(W)” または “UBIN32(D)” から選択します。詳細は 2-1 ページ「第 2 章
1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ 動作回数がしきい値に達したときに通知する

カウントした動作回数がしきい値に達したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにします。

■（データ種類）

しきい値のデータの種類を選択します。
固定値：

しきい値に定数を使用します。

デバイス アドレス：

しきい値にデバイス アドレスの値を使用します。

■ レベル 1

第 1 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定します。
しきい値：

第 1 段階（レベル 1）で通知する基準となる回数を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

通知デバイス アドレス：

動作回数がレベル 1 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ レベル 2

第 2 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
しきい値：

第 2 段階（レベル 2）で通知する基準となる回数を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

通知デバイス アドレス：

動作回数がレベル 2 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ レベル 3

第 3 段階のしきい値と通知デバイス アドレスを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
しきい値：

第 3 段階（レベル 3）で通知する基準となる回数を定数またはデバイス アドレスで指定します。定数の場合、設定できる範囲はデータ タイプによって異なります。デバイス アドレスの場合、 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

通知デバイス アドレス：

動作回数がレベル 3 のしきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバ
イスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章18-10

5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

4

データの利用FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

カウントした動作回数を数値表示器で表示する

18

1 ［システム］タブの［システム］で［予防保全］をクリックします。

予
防
保
全
機
能

［予防保全設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［項目数］で監視するデバイス アドレスの点数を指定します。

3 ［表示オプション］で［設定一覧］に表示する項目を選択します。
" 動作回数 " を選択します。
設定一覧に " 動作回数 " の設定項目が表示されます。

4 ［設定一覧］で予防保全の設定を登録する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

5 ［監視デバイス アドレス］で監視するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-11

4 データの利用

6 ［動作回数］タブをクリックします。

7 ［動作回数をカウントする］チェックボックスをオンにし、カウントした動作回数の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。

8 ［データ タイプ］で［動作回数をカウントする］のデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。
9 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［数値表示器］をクリックします。

10 編集画面上で、数値表示器を配置する位置をクリックします。
11 配置した数値表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

18-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

12 ［基本］タブの［表示形式］で “10 進 ” を選択します。

18
予
防
保
全
機
能

13 ［データ形式］の［データ タイプ］で表示する値のデータの型を選択します。
予防保全設定の［個別設定］ダイアログボックスの［動作回数］タブで選択したデータ タイプと同じ型を選択します。

14 表示する値の［桁数］を指定します。
設定できる桁数は、表示形式またはデータ タイプによって異なります。

15 ［表示設定］の［読出デバイス アドレス］にカウントした動作回数の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。
予防保全設定の［個別設定］ダイアログボックスの［動作回数］タブで設定した［動作回数をカウントする］と同じデバイス アド
レスを設定します。

16 ［OK］をクリックします。
プロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、カウントした動作回数を数値表示器で表示する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-13

4 データの利用

4.2

カウントした動作時間がしきい値に達したときにビープ音で知らせる

1 ［システム］タブの［システム］で［予防保全］をクリックします。
［予防保全設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［項目数］で監視するデバイス アドレスの点数を指定します。

3 ［設定一覧］で予防保全の設定を登録する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

4 ［監視デバイス アドレス］で監視するビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。

5 ［動作時間］タブで［動作時間をカウントする］チェックボックスをオンにし、カウントした動作時間の書き込み先のデバイス アドレスを指定します。

6 ［データ タイプ］で［動作時間をカウントする］のデバイス アドレスの値のデータの型を選択します。

18-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

7 ［動作時間がしきい値に達したときに通知する］チェックボックスをオンにします。

18
予
防
保
全
機
能

8 しきい値のデータの種類を選択します。
“ 固定値 ” を選択すると、しきい値を定数で指定します。
“ デバイス アドレス ” を選択すると、しきい値をデバイス アドレスの値で指定します。

9 レベル 1 に［しきい値］を設定します。
しきい値のデータの種類で “ 固定値 ” を選択したときは、しきい値を定数で指定します。設定できる定数の範囲は、データ タイプ
によって異なります。
しきい値のデータの種類で “ デバイス アドレス ” を選択したときは、しきい値をデバイス アドレスの値で指定します。 をクリッ
クすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章する」を参照してください。

5.1 デバイス アドレスを設定

10 レベル 1 に［通知デバイス アドレス］を設定します。
しきい値に達した、または超えたときに通知するビットデバイスやワードデバイスのビット位置を指定します。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章を参照してください。
内部デバイスのみ設定できます。

5.1 デバイス アドレスを設定する」

11 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［予防保全設定］ダイアログボックスに戻ります。

12 ［OK］ボタンをクリックします。
［予防保全設定］ダイアログボックスを閉じます。

13 ［システム］タブの［システム］で［アラーム履歴］をクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-15

4 データの利用

14 ［チャンネル］タブの［読出デバイス アドレス種類］で “ ビット ” を選択し、［ブロック数］を指定します。

15 レベル 1 の通知デバイス アドレスを登録するチャンネル番号を選択して［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

16 ［読出デバイス アドレス］でレベル 1 の通知デバイス アドレスを指定し、［データ］で “ 格納する ” を選択します。
予防保全設定の［個別設定］ダイアログボックスの［動作時間］タブで設定したレベル 1 の通知デバイス アドレスを［読出デバイ
ス アドレス］に設定します。

17 ［アラーム機能］で “ 使用する ”、［異常ステート］で “ON” を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

18-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 データの利用

18 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックスで使用しないすべてのチャンネル番号のアラーム機能を “ 使用しない ” に切り替えます。

キー＋クリック、または
キー＋クリックで使用しないすべてのチャンネル番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

18
予
防
保
全
機
能

［チャンネル設定］の［アラーム機能］で “ 使用しない ” を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

18-17

4 データの利用

19 ［アラーム履歴設定］ダイアログボックスで［オプション］タブをクリックします。

20 ［アラーム発生時にビープ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。
21 ［OK］ボタンをクリックします。
［アラーム履歴設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、カウントした動作時間がしきい値に達したときにビープ音で知らせる設定は完了です。

18-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 19 章E メール機能

この章では、E メール機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

19

E メール機能でできること

1.2

システム構成E メール機能を使用するためのシステム構成例を次に示します。
本体ユニットのイーサネット設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ）を行い、ローカル ネットワークへ接続します。
本体ユニットに送信メール サーバー（SMTP）を設定します。

受信メール サーバー

送信メール サーバー
（SMTP）

受信

③

E メール
スマートフォン
携帯端末等

受信

②

送信

外部ネットワーク

E メール

E メール

ローカル ネットワーク

遠隔地ネットワーク①

イーサネット通信（TCP/IP）

本体ユニット
接続機器
パソコン等① E メール機能の動作条件が成立すると、ローカル ネットワークに接続している本体ユニットから送信メール サーバー（SMTP）に E メールを送信します。
② 送信メール サーバー（SMTP）は、本体ユニットから受信したメールを宛先の受信メール サーバーに送信します。
③ スマートフォンや携帯端末、パソコン等で E メールを受信します。

送信メール サーバー（SMTP）やローカル ネットワークの設定については、本体ユニットを接続したネットワークの管理者へお問い合わせください。

1.3

E
メ

ー

E メール機能は、設定した条件が成立すると、本体ユニットからスマートフォンや携帯端末、パソコンなどに E メールを送信する機能です。送信メール サーバー（SMTP）をホスト名で指定することもできます。

対応プロトコルおよび認証方式• RFC2821、RFC2822 で定義されたプロトコル• SMTP-AUTH LOGIN 認証• SMTPs（SSL/TLS 通信）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-1

ル
機
能

1 概要

1.4

動作確認 SMTP サーバー
E メール機能では、次の SMTP サーバーを用いて E メールを送信できることを確認しました。（2017 年 10 月現在）
メールサーバー

1.5

ホスト名

Gmail

smtp.gmail.com

Yahoo メール（米国）plus.smtp.mail.yahoo.com

Yahoo メール（日本）

smtp.mail.yahoo.co.jp

E メール送信の動作
E メールは、設定した動作条件が成立すると送信されます。詳細は、19-17 ページ「動作条件」を参照してください。
本体ユニットでは、複数の E メールを同時に送信できません。したがって、同じ動作条件の E メールが複数あった場合や、複数の動作条件が同時に成立した場合など、E メールの送信が重なったときは、次の順序で送信されます。

■ 複数の E メールの動作条件が同じ場合や異なる動作条件が同時に成立した場合複数の E メールの動作条件が同じ場合、または異なる動作条件が同時に成立した（複数の起動デバイス アドレスの値が同時に 1 になった）場合は、E メールの番号の小さい方から順に E メールを送信します。送信中以外の E メールは送信待ちになります。
例えば、番号：1 と番号：2 の E メールの動作条件が同じ場合、動作条件が成立すると番号：1 の送信を開始し、番号：2 は送信待
ちになります。番号：1 の送信が完了すると、番号：2 の送信を開始します。
動作条件（番号：1, 2）

成立
不成立

E メール
（番号：1）

送信中

E メール（番号：2）

送信待ち

送信中■ 他の E メールを送信中に動作条件が成立した場合

他の E メールを送信中に動作条件が成立した E メールは送信待ちになります。すでに送信中または送信待ちの E メールをすべて送信したあとで、E メールを送信します。
例えば、番号：1 の E メールを送信中に番号：2 の動作条件が成立した場合、番号：2 は送信待ちになります。番号：1 の送信が完了すると、番号：2 の送信を開始します。
動作条件（番号：1）

成立
不成立

E メール
（番号：1）

送信中

E メール（番号：2）

動作条件（番号：2）

送信待ち

送信中

成立
不成立

■ E メールを送信中に再び動作条件が成立した場合

E メールを送信中または送信待ち中に、動作条件が再度成立しても、無視されます。
例えば、E メールの番号：1 の動作条件が成立して送信中に、番号：1 の動作条件が再度成立しても、送信待ちにはならず、同じ E
メールが 2 回送信されることはありません。
動作条件（番号：1）

E メール（番号：1）

19-2

成立
不成立

送信中

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

E メール機能の操作や送信状態の確認● E メール機能を操作する
HMI 特殊内部リレーで E メールの送信の取り消しや一時停止ができます。

■ LSM55 ：E メールの送信を取り消す

値が 0 から 1 になると、送信待ち E メールの送信をすべて取り消します。E メールを送信中の場合は、その E メールを送信完了したあとに取り消します。

■ LSM56 ：E メールの送信を一時停止する

値が1の間は、送信待ちEメールの送信を一時停止します。Eメールを送信中の場合は、そのEメールを送信完了したあとに停止します。

● E メールの送信状態を確認する
HMI 特殊データ レジスタの値によって、E メールの送信状態を確認できます。

19

E
メ

ー

1.6

ル
機
能

■ LSD221 ：送信待ち E メール数

送信待ち E メールの数が格納されます。

■ LSD222：E メール送信結果

最後に送信した E メールの送信結果が格納されます。
ステータス

原因

0：正常終了－

1：パラメーター エラー• 次の設定項目に割り当てられたデバイス アドレスの値が 0 になっている- 送信メール サーバー（SMTP）の IP アドレス
- 差出人の E メールアドレス- 差出人- アカウント名およびパスワード（［E メールを送信するために認証（LOGIN）が必要］チェックボックスがオンの場合）• 優先 DNS サーバーおよび代替 DNS サーバーの設定がデフォルト設定のままである

2：タイムアウト エラー

次の原因によりタイムアウト時間（30 秒）を経過しても、送信メール サーバーからの応答がない• LANケーブルが抜けている• 送信メール サーバー
（SMTP）のホスト名が正しくない• 送信メール サーバー
（SMTP）のIPアドレスが正しくない• 送信メール サーバー
（SMTP）のポート番号が正しくない• 優先DNSサーバーおよび代替DNSサーバーに接続できない

3：認証 エラー• 認証用のアカウント名が正しくない• 認証用のパスワードが正しくない

4：その他のエラー

送信メール サーバー（SMTP）側から切断された［E メール設定］ダイアログボックスの［E メール送信完了時に通知する］で設定したデバイス アドレスの値が 1 になったあと、LSD222 に E メールの送信結果が格納されます。

■ LSD223：送信完了 E メール番号

送信を完了した E メールの番号が格納されます。格納されるのは、最後に送信した 1 件のみです。
送信中にエラーが発生した場合でも、送信完了したものとして、LSD223 に E メール番号が格納されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-3

1 概要

1.7

E メール 1 件あたりの制限事項■ 送信先の数

宛先（To）、CC、BCC の合計で最大 100 件です。
• E メール グループが設定されている場合は、E メール グループ内の E メール アドレスをカウントします。
• 重複した E メール アドレスはそれぞれ 1 件としてカウントします。

■ データのサイズ *1
件名：

256 バイト

本文：4096 バイト■ 添付ファイル

添付ファイルは、スクリーンショット、アラーム履歴、データ履歴、操作履歴の合計で最大 23 個です。
ただし、E メールに添付できるファイル数は、ファイルの種類によって異なります。
スクリーンショット： 最大 1 個
アラーム履歴：最大 1 個データ履歴：

最大 20 個操作履歴：

最大 1 個•［ファイルを添付する］ダイアログボックスで期間や最大件数の指定がない場合、内蔵メモリに保持されているすべての履歴データが添付ファイルの対象になります。
• 添付ファイルのサイズの制限は、メール サーバーによって異なります。詳細は、使用するメール サーバーの管理者にお問い合わせください。

*1

19-4

Base64 でエンコードする前のデータ サイズ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 E メール機能の設定手順

2

E メール機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
送信メール サーバー（SMTP）と E メールの設定手順について説明します。

2.1

送信メール サーバー（SMTP）を設定する

19

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

ー

E
メ
ル
機
能

2 ［E メール］タブで各項目を設定します。

■ 基本設定送信メール サーバー（SMTP）の指定方法を選択します。

送信メール サーバー (SMTP) ：ホスト名：

送信メール サーバー（SMTP）のホスト名を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

IP アドレス： 送信メール サーバー（SMTP）の IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から
255 までの値を入力します。
送信メール サーバー (SMTP) のポート番号：

送信メール サーバー（SMTP）のポート番号（0 ～ 65535）を指定します。

差出人の E メール アドレス：

差出人の E メール アドレスを入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

差出人：

差出人の名前を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

セキュリティで保護された接続を使用する (SSL/TLS)： 使用する送信メール サーバーで SSL/TLS 通信を使用する場合、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-5

2 E メール機能の設定手順■ 認証設定送信メール サーバー（SMTP）への接続がアカウント認証によって保護されている場合、アカウント情報を設定します。詳細は、479 ページ「第 4 章 認証設定」を参照してください。

■ 詳細設定［基本設定］と［認証設定］をデバイス アドレスの値で指定します。
［基本設定］と［認証設定］の設定内容を初期値として使用することもできます。詳細は、4-79 ページ「第 4 章 詳細設定」を参照してください。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
これで送信メール サーバー（SMTP）の設定は完了です。

19-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 E メール機能の設定手順

2.2

E メールを設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［E メール］をクリックします。
［E メール設定］ダイアログボックスが表示されます。

19

2 （設定一覧）で E メール機能を使用する番号を選択します。

E
メー

選択した番号の設定内容が右側に表示されます。

ル機
能（設定一覧）（本文）

3 ［文字コード］の［件名および本文］で［E メール内容］の［件名］と（本文）で使用する文字コードを次の中から選択します。

“ASCII”、“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)”“Unicode(UTF-8)” を選択した場合、［表示形式］が “ 文字 ” のデバイス アドレスの値を読み出し元の文字コードから UTF-8 にエンコードし、メールの本文に表示します。読み出し元の文字コードを次の中から選択します。
“ASCII”、“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)”“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)” は、Base64 でエンコードされます。

4 ［動作条件］の［条件種別］で E メールを送信する条件を次の中から選択します。
■ ビット立上り

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、E メールを送信します。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ ビット立下りデバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、E メールを送信します。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-7

2 E メール機能の設定手順■ 条件成立時

条件が不成立から成立したとき、E メールを送信します。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

1.1

5.2

条件式

扱えるデータ」を参照してください。

5 ［E メール内容］で［宛先］ボタンをクリックします。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。

6 E メール アドレスを設定します。

（新規 E メール アドレス）をクリックします。

［E メール アドレス］ダイアログボックスが表示されます。
E メール アドレスを設定しない場合は、手順 11 へ進みます。

（E メール アドレス一覧）

7 ［E メール アドレス］で E メール アドレスを入力します。
最大文字数は 60 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
E メール アドレスをデバイス アドレスの値で指定する場合は、［デバイス アドレスの値で指定する］チェックボックスをオンにし、使用するワード デバイスを指定します。設定したデバイス アドレスを先頭に、E メール アドレスを割り当てます。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

8 ［コメント］で E メール アドレスのコメントを入力します。
最大文字数は 80 文字です。

9 ［OK］ボタンをクリックし、［E メール アドレス］ダイアログボックスを閉じます。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスの（E メール アドレス一覧）に作成した E メール アドレスが追加されます。

10 手順 6 ～ 9 を繰り返し、必要な E メール アドレスをすべて登録します。
複数の E メール アドレスを E メール グループとして登録し、連絡先として扱うことができます。詳細は、19-10 ページ「E メール グループを作成する」を参照してください。

19-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 E メール機能の設定手順

11 宛先となる E メール アドレスまたは E メール グループを選択し、［宛先］の［>>］ボタンをクリックします。
必要に応じて、［CC］と［BCC］を宛先と同じ手順で設定してください。
複数の E メール アドレスまたは E メール グループを選択するには、クします。

キー＋クリック、または

キー＋クリッ

12 ［OK］ボタンをクリックし、［E メール アドレス帳］ダイアログボックスを閉じます。
［E メール設定］ダイアログボックスに戻ります。

19

13 ［件名］を入力します。

ー

E
メ
ル
機
能

14 （本文）を入力します。
• E メールにスクリーン ショット、アラーム履歴のファイル、データ履歴のファイル、操作履歴のファイルを添付する場合は、［ファ
イルを添付する］ボタンをクリックして表示される［ファイルを添付する］ダイアログボックスで設定します。詳細は、19-23
ページ「［ファイルを添付する］ダイアログボックス」を参照してください。
• E メールの本文にデバイス アドレスの値を挿入する場合は、［デバイス アドレスの値を挿入する］ボタンをクリックして表示される［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスで設定します。詳細は、19-25 ページ「［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス」を参照してください。

15 手順 2 ～ 14 を繰り返し、必要な E メールをすべて設定します。
16 ［OK］ボタンをクリックし、［E メール設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで E メールの設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-9

2 E メール機能の設定手順

2.3

E メール グループを作成する
複数の E メール アドレスを E メール グループとして 1 つの連絡先にまとめることができます。

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［E メール アドレス帳］をクリックします。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。

（新規 E メール アドレス）の右の▼をクリックし、［新規 E メール グループ］をクリックします。

2［E メール グループ］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［グループ名］に E メール グループの名前を入力します。
最大文字数は 60 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

4 ［コメント］に E メール グループのコメントを入力します。
最大文字数は 80 文字です。

5 ［E メール アドレス一覧］でメンバーとなる E メール アドレスを選択し、［>>］ボタンをクリックします。
複数の E メール アドレスを選択するには、

19-10

キー＋クリック、またはWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キー＋クリックします。

2 E メール機能の設定手順

6 ［OK］ボタンをクリックし、［E メール グループ］ダイアログボックスを閉じます。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスの（E メール アドレス一覧）に作成した E メール グループが追加されます。

7 手順 2 ～ 6 を繰り返し、必要な E メール グループをすべて作成します。
8 ［OK］ボタンをクリックし、［E メール アドレス帳］ダイアログボックスを閉じます。
これで E メール グループの作成は完了です。

19

ー

E
メ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-11

2 E メール機能の設定手順

2.4

E メール アドレス帳を他のプロジェクトで利用する
E メール アドレス帳に登録されている E メール アドレスおよびコメントを他のプロジェクトで利用する場合は、E メール アドレス
帳の設定内容をファイルとして保存し、このファイルを他のプロジェクトで読み込みます。ただし、E メール グループおよび E メー
ル アドレスを指定するデバイス アドレスには対応していません。

● E メール アドレス帳の設定内容をファイルとして保存する
1 ［システム］タブの［マネージャー］で［E メール アドレス帳］をクリックします。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。

（エクスポート）をクリックします。

2［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

3 保存する場所を選択して［ファイル名］を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

19-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 E メール機能の設定手順● E メール アドレス帳の設定内容を取り込む
1 ［システム］タブの［マネージャー］で［E メール アドレス帳］をクリックします。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。

2

19（インポート）をクリックします。

Eメー［開く］ダイアログボックスが表示されます。

ル機
能3 E メール アドレス帳のファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
［E メール アドレス帳］ダイアログボックスの［連絡先］に E メール アドレスが追加されます。
E メール アドレスが既に存在する場合は、上書きされます。

• E メール アドレスが 60 文字を超えている場合、インポートされません。
• コメントが 80 文字を超えている場合、コメントはインポートされず、E メール アドレスのみインポートされます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-13

2 E メール機能の設定手順

2.5

E メール アドレス帳のファイルをテキスト エディタで作成する
E メール アドレス帳のファイルは、メモ帳、Microsoft Excel や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用して作成できます。

1 次のフォーマットで記述します。
メモ帳の場合Microsoft Excel の場合

E メール アドレス

コメント

タブ

E メール アドレス

コメント

改行

• E メール アドレスの最大文字数は 60 文字です。
• コメントの最大文字数は 80 文字です。

2 名前を付けてファイルを保存します。
保存オプションの設定は、次のとおりです。
［ファイルの種類］： テキスト文書（*.txt）

メモ帳：［文字コード］：Microsoft Excel：

Unicode［ファイルの種類］： Unicode テキスト（*.txt）

E メール アドレス帳でインポートできるテキスト ファイル（.txt）のファイル形式は UTF-16（BOM ありのリトル エン
ディアン）です。
メモ帳や Microsoft Excel を使って上記の設定でファイルを保存すると、UTF-16（BOM ありのリトル エンディアン）の形式で保存されます。

19-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

3［E メール設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［E メール設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［E メール設定］ダイアログボックス

19

本体ユニットから送信する E メールとその動作条件は、［E メール設定］ダイアログボックスで一括管理します。

ー

E
メ
ル
機
能

（設定一覧）

（本文）

■

■

■

（コピー）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容をクリップボードにコピーします。

（貼り付け）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、クリップボードの内容をその行に貼り付けます。

（削除）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容を削除します。

■（設定一覧）E メールの設定内容が一覧表示されます。
番号：

E メールの番号が表示されます。

E メール機能： E メール機能を使用するかどうかが表示されます。
件名：E メールの件名が表示されます。

条件種別：

E メールを送信する条件種別が表示されます。

動作条件：

E メールを送信する条件種別の動作条件が表示されます。［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”：

条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置が表示されます。

“ 条件成立時 ”：

条件式が表示されます。

■ 番号（設定一覧）で選択した E メールの番号が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-15

3 ［E メール設定］ダイアログボックス■ E メール機能

E メール機能を使用するかどうかを選択します。
使用する： 条件が成立すると、E メールを送信します。
使用しない：E メールを送信しません。
E メール送信完了時に通知する： E メールの送信が終了したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（通知デバイス アドレス）： E メールの送信が終了したときに通知するビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス ア
ドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
スを設定する」を参照してください。

5.1

デバイス アドレ

例） E メールの［番号］が 1、［動作条件］の［条件種別］が “ ビット立上り ” で［デバイス アドレス］が LM100、（通知デバイスアドレス）が LM101 の場合動作条件に設定したデバイス アドレス LM100 の値が 1 になると、E メールの番号：1 が送信待ちになります。送信開始時に通知デバイス アドレスLM101の値が0になり、Eメールの送信が完了すると、通知デバイス アドレスLM101の値が1になります。
E メールを送信できない状態

E メールを送信できる状態

動作条件が成立

動作条件 “ ビット立上り ” のデバイス アドレス LM100 の値

通知デバイス アドレス
LM101 の値

E メール
（番号：1）

1
0

送信待ち状態

1
送信待ちエラー チェック
送信、送信完了待ち

0
送信開始

送信中

送信完了

送信中にエラーが発生した場合でも、送信完了したものとして、通知デバイス アドレスの値が 1 になります。

■ 文字コード
件名および本文： ［E メール内容］の［件名］と（本文）で使用する文字コードを次の中から選択します。
“ASCII”、“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)”“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)” は、Base64 でエンコードされます。

［表示形式］が “ 文字 ” のデバイス アドレスの値：

19-16［件名および本文］で “Unicode(UTF-8)” を選択した場合、［表示形式］が“ 文字 ” のデバイス アドレスの値を読み出し元の文字コードから UTF-8にエンコードし、メールの本文に表示します。読み出し元の文字コードを次の中から選択します。
“ASCII”、“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［E メール設定］ダイアログボックス■ 動作条件E メールを送信する動作条件を設定します。
条件種別：

E メールを送信する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、E メールを送信します。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

実行

実行

実行

E
メ

ビット立下り：デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、E メールを送信します。

ー

1

デバイス
アドレスの値

ル
機
能

0

動作

実行

実行

条件成立時： 条件が不成立から成立したとき、E メールを送信します。
成立

条件
不成立

動作

データ タイプ：

実行

実行

実行

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
データ」を参照してください。

1.1 扱えるデバイス アドレス： 条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ指定できます。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。
条件：

19

5.1 デバイス ア

条件式を指定します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、［条件設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章てください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.2

条件式を設定する」を参照し

19-17

3 ［E メール設定］ダイアログボックス■ E メール内容

E メールの送信先を指定し、件名、本文を入力します。

［宛先］ボタン：E メールの本来の送信先を指定します。このボタンをクリックすると、［E メール ア
ドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-19 ページ「［E メール
アドレス帳］ダイアログボックス」を参照してください。
（宛先の E メール アドレス）： ［E メール アドレス帳］ダイアログボックスで［宛先］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール
グループが表示されます。複数の E メール アドレス
および E メール グループが割り付けられている場合
は、セミコロン（;）で区切られます。

［CC］ボタン：［宛先］で指定した本来の送信先以外で複製を送信しておきたい送信先を指定します。このボタンをクリックすると、［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-19 ページ「［E メール アドレス帳］ダイアログボックス」
を参照してください。
（CC の E メール アドレス）： ［E メール アドレス帳］ダイアログボックスで［CC］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グ
ループが表示されます。複数の E メール アドレスお
よび E メール グループが割り付けられている場合
は、セミコロン（;）で区切られます。

［BCC］ボタン：［宛先］および［CC］に指定した相手に知られたくない送信先を指定します。このボタンをクリックすると、［E メール アドレス帳］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-19 ページ「［E メール アドレス帳］ダイアログボックス」を参照してください。
（BCC の E メール アドレス）： ［E メール アドレス帳］ダイアログボックスで［BCC］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グ
ループが表示されます。複数の E メール アドレスお
よび E メール グループが割り付けられている場合
は、セミコロン（;）で区切られます。

件名：送信する E メールの件名を入力します。最大サイズは 256 バイトです。

（本文）：

送信する E メールの本文を入力します。最大サイズは 4096 バイトです。

［ファイルを添付する］ボタン：

送信する E メールにファイルを添付します。このボタンをクリックすると、［ファイルを添付する］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-23 ページ「［ファイルを添付する］ダイアログボックス」を参照してください。

［デバイス アドレスの値を挿入する］ボタン： 送信する E メールの本文にデバイス アドレスを挿入します。このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、19-25 ページ「［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス」
を参照してください。

19-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

3.2 ［E メール アドレス帳］ダイアログボックス
E メール機能で使用する E メールアドレスは、［E メール アドレス帳］ダイアログボックスで一括管理します。

19（連絡先一覧）

E
メ

ー

（宛先）

ル
機
能

■

（新規 E メール アドレス）ボタン

連絡先を登録します。
このボタンをクリックすると、［E メール アドレス］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-21 ページ「［E メール アド
レス］ダイアログボックス」を参照してください。
E メール グループを作成するには、このボタンの右の▼をクリックし、［新規 E メール グループ］をクリックします。

■（編集）ボタン■（削除）ボタン

選択した E メール アドレスおよび E メール グループを変更します。
［連絡先］から E メール アドレスを選択して、このボタンをクリックすると、［E メール アドレス］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-21 ページ「［E メール アドレス］ダイアログボックス」を参照してください。
［連絡先］から E メール グループを選択して、このボタンをクリックすると、［E メール グループ］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-22 ページ「［E メール グループ］ダイアログボックス」を参照してください。

［連絡先］で選択した E メール アドレスおよび E メール グループを削除します。

■■（インポート）ボタン

Unicode テキスト形式（*.txt）で保存した E メール アドレス帳のファイルを取り込みます。このボタンをクリックすると、［開く］
ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-13 ページ「E メール アドレス帳の設定内容を取り込む」を参照してください。

（エクスポート）ボタン

E メール アドレス帳の内容を Unicode テキスト形式（*.txt）のファイルとして保存します。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-12 ページ「E メール アドレス帳の設定内容をファイルとして保存する」を参照してください。
保存した E メール アドレス帳のファイルは（インポート）ボタンで取り込むことができます。

■ 検索

入力した文字を（連絡先一覧）の［連絡先］から検索します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-19

3 ［E メール設定］ダイアログボックス■（連絡先一覧）

登録した E メール アドレスおよび E メール グループが一覧表示されます。
登録した E メール アドレスおよび E メール グループが表示されます。
E メール アドレスのセルをダブルクリックすると、［E メール アドレス］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-21 ページ「［E メール アドレス］ダイアログボックス」を参照してください。
E メール グループのセルをダブルクリックすると、［E メール グループ］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-22 ページ「［E メール グループ］ダイアログボックス」を参照してください。

連絡先：

複数の E メール アドレスおよび E メール グループを選択するには、
クします。
コメント：

キー＋クリック、または

キー＋クリッE メール アドレスおよび E メール グループのコメントが表示されます。
E メール アドレスのセルをダブルクリックすると、［E メール アドレス］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-21 ページ「［E メール アドレス］ダイアログボックス」を参照してください。
E メール グループのセルをダブルクリックすると、［E メール グループ］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、19-22 ページ「［E メール グループ］ダイアログボックス」を参照してください。

■（宛先）*1

E メールの送信先を設定します。

［>>］ボタン：（連絡先一覧）に表示されている E メール アドレスおよび E メール グループを［宛先］、［CC］、［BCC］に割り付けます。

［<<］ボタン：［宛先］、［CC］、［BCC］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グループを解除します。

宛先：［宛先］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グループを一覧表示します。E メールの本来の送信先になります。

CC：［CC］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グループを一覧表示します。［宛先］で指定した本来の送信先以外の送信先に使用します。

BCC：［BCC］に割り付けた E メール アドレスおよび E メール グループを一覧表示します。
［宛先］および［CC］に指定した相手に送信先を知られたくない場合などに使用します。［BCC］に指定した送信先は、［宛先］および［CC］に設定した相手には表示されません。

*1 ［E メール設定］ダイアログボックスから表示した場合のみ

19-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［E メール設定］ダイアログボックス●［E メール アドレス］ダイアログボックス
E メール アドレスを登録、または既存の E メール アドレスを変更します。

19

送信先となる E メール アドレスを入力します。最大文字数は 60 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
デバイス アドレスの値で指定する： E メール アドレスをデバイス アドレスの値で指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
先頭デバイス アドレス：

E メール アドレスとして使用するデータの読み出し元のワード デバイスを指定します。指定
したデバイス アドレスを先頭として順に値を読み出し、終端文字 NULL（0x00）の前までを
文字データとして扱い、E メール アドレスとします。最大デバイス アドレス点数は 30 点（半角 60 文字）です。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、272 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ コメントE メール アドレスのコメントを入力します。最大文字数は 80 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-21

E
メ

ー

■ E メール アドレスル機
能

3 ［E メール設定］ダイアログボックス●［E メール グループ］ダイアログボックス
E メール グループを作成、または既存の E メール グループを変更します。

■ グループ名E メール グループの名前を入力します。最大文字数は 60 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

■ コメントE メール グループのコメントを入力します。最大文字数は 80 文字です。

■ E メール アドレス一覧
検索：

入力した文字を［E メール アドレス一覧］の［連絡先］から検索します。

連絡先：［E メール アドレス帳］ダイアログボックスに登録した E メール アドレスが一覧表示されます。
複数の E メール アドレスを選択するには、

コメント：

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

E メール アドレスのコメントが表示されます。

■［>>］ボタン［E メール アドレス一覧］に表示されている E メール アドレスを E メール グループの［メンバー］に割り付けます。

■［<<］ボタン［メンバー］に割り付けた E メール アドレスを解除します。

■ メンバー
検索：

入力した文字を［メンバー］の［連絡先］から検索します。

連絡先：

E メール グループのメンバーに割り付けた E メール アドレスが一覧表示されます。
複数の E メール アドレスを選択するには、

コメント：

19-22

キー＋クリック、またはE メール アドレスのコメントが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キー＋クリックします。

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

3.3 ［ファイルを添付する］ダイアログボックス
E メールに添付するファイルは、［ファイルを添付する］ダイアログボックスで設定します。

19

ー

E
メ
ル
機
能

■ スクリーンショット

表示中の画面のスクリーンショットを E メールに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ファイル形式は JPEG で、ファイル名は「Image.JPG」になります。
本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

■ アラーム履歴のファイル指定したアラーム履歴のデータを E メールに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ファイル形式は CSV で、ファイル名は「ALMLOG.CSV」になります。
アラーム履歴のデータの出力フォーマットと出力範囲を指定します。
出力フォーマット：

E メールに添付するアラーム履歴のデータの項目を指定します。
チャンネル番号、メッセージ、発生時刻、復旧時刻、確認時刻を出力する：
アラーム履歴機能で外部メモリへ一括出力する場合と同じフォーマットで出力します。詳細は、
12-38 ページ「第 12 章 一括出力」を参照してください。
チャンネル番号、メッセージ、状態、時間を出力する：
アラーム履歴機能で外部メモリへ逐次出力する場合と同じフォーマットで出力します。詳細は、
12-39 ページ「第 12 章 逐次出力」を参照してください。

ブロック範囲：収集したアラーム履歴のデータから出力するブロックの範囲を指定します。
すべて：

すべてのブロックのデータを出力します。

番号指定：

指定したブロックのデータのみ出力します。
ブロック番号は、“,” で区切って指定し、連続する範囲の場合は “-” で指定します。
例） ブロック数が 6 つのとき、次のように入力します。
ブロック 1 ～ 3 を指定する場合：

1-3

ブロック 1、3、6 を指定する場合： 1, 3, 6
ブロック 1、4 ～ 6 を指定する場合：1, 4-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-23

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

期間を指定する：

出力するアラーム履歴のデータの期間を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。動
作条件が成立した時点から指定した期間のアラーム履歴のデータが出力範囲となります。

最大件数を指定する：

出力するアラーム履歴のデータの最大件数を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。動作条件が成立した時点から指定した件数のアラーム履歴のデータが出力範囲となります。

［期間を指定する］チェックボックスと［最大件数を指定する］チェックボックスをオンにした場合は、いずれかの条件を満たした時点までが出力範囲となります。

■ データ履歴のファイル

指定したデータ履歴のデータを E メールに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ファイル形式は CSV で、ファイル名は「DATALOG**.CSV（**：チャンネル番号）」になります。
データ履歴のデータの出力範囲を指定します。
チャンネル番号：

収集したデータ履歴のデータから出力するチャンネル番号の範囲を指定します。
チャンネル番号は、“,” で区切って指定し、連続する範囲の場合は “-” で指定します。
例） チャンネル番号が 1 ～ 6 のとき、次のように入力します。
チャンネル番号 1 ～ 3 を指定する場合：

1-3

チャンネル番号 1、3、6 を指定する場合：

1, 3, 6

チャンネル番号 1、4 ～ 6 を指定する場合： 1, 4-6
期間を指定する：

出力するデータ履歴のデータの期間を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。動作
条件が成立した時点から指定した期間のデータ履歴のデータが出力範囲となります。

最大件数を指定する：

出力するデータ履歴のデータの最大件数を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。
動作条件が成立した時点から指定した件数のデータ履歴のデータが出力範囲となります。

［期間を指定する］チェックボックスと［最大件数を指定する］チェックボックスをオンにした場合は、いずれかの条件を満たした時点までが出力範囲となります。

■ 操作履歴のファイル指定した操作履歴のデータを E メールに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。
ファイル形式は CSV で、ファイル名は「OPLOG.CSV」になります。
操作履歴の出力範囲を指定します。
期間を指定する：

出力する操作履歴のデータの期間を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。動作条件が成立した時点から指定した期間の操作履歴のデータが出力範囲となります。

最大件数を指定する：

出力する操作履歴のデータの最大件数を指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。動
作条件が成立した時点から指定した件数の操作履歴のデータが出力範囲となります。

［期間を指定する］チェックボックスと［最大件数を指定する］チェックボックスをオンにした場合は、いずれかの条件を満たした時点までが出力範囲となります。

19-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

3.4 ［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス
E メールの本文にデバイス アドレスの値を挿入する場合は、［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスで設定します。

19

ー

E
メ
ル
機
能

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 表示形式

値の表示形式を次の中から選択します。
“10 進 ”、“16 進 ”、“ 文字 ”

■ データ形式
データ タイプ：

値のデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［表示形式］で “10 進 ” または “16 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

桁数：

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。
設定できる桁数は、次のとおりです。
［表示形式］で“10進”または“16進”を選択した場合のみ設定できます。
表示形式

10 進表示16 進表示小数点を表示する：

データ タイプ

桁数

UBIN16(W)、BIN16(I)

1～5

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～ 10

BCD4(B)

1～4

BCD8(EB)

1～8

Float32(F)1 ～ 10

UBIN16(W)

1～4

UBIN32(D)1 ～桁数または 8

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” で、［小数点を表示する］
チェックボックスをオンにした場合、読み出し元のデータは整数値ですが、設定した小数桁に小数点を付けて表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

19-25

3 ［E メール設定］ダイアログボックス

小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。設定できる小数部桁数の範囲
は、表示形式とデータ タイプによって異なります。設定できる小数部桁数の範囲は、次のとおりです。
表示形式

10 進表示16 進表示データ タイプUBIN16(W)、BIN16(I)

1 ～桁数

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～桁数

BCD4(B)

1 ～桁数

BCD8(EB)

1 ～桁数

Float32(F)

1 ～桁数または 8

UBIN16(W)－UBIN32(D)－■ ワード数

読み出し元のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［表示形式］で “ 文字 ” を選択した場合のみ設定できます。

19-26

小数部桁数

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 20 章SNS 機能

この章では、SNS 機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

SNS 機能は、設定した条件が成立すると、本体ユニットから指定されたアカウント（Twitter アカウント）にテキストや本体ユニットのスクリーンショットなどの SNS メッセージを送信（ツイート送信）する機能です。

20

SNS メッセージ送信には TwitterAPI を使用しており、Twitter 社の仕様変更により動作しなくなる場合があります。Twitter
API 制限事項や Twitter の使い方は、Twitter 社の Web サイトをご確認ください。（2023 年 8 月）

SNS

1.2

SNS 機能でできること

機
能システム構成SNS 機能のシステム構成例を次に示します。
本体ユニットのイーサネット設定（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト ゲートウェイ）を行い、ローカルネットワークへ接続します。

インターネット上のTwitterサーバー③
スマートフォン
携帯端末等②

外部ネットワークローカル ネットワーク②

遠隔地ネットワーク

イーサネット通信（TCP/IP）
本体ユニット
接続機器
パソコン等
①

① 本体ユニットに SNS 情報（Twitter アカウント、SNS メッセージ、送信条件など）を設定します。
② SNS 機能の動作条件が成立すると、ローカルネットワークに接続している本体ユニットから Twitter サーバーに SNS メッセー
ジを送信します。
③ スマートフォンやパソコン等で、Twitter のつぶやきを受信します。
（あらかじめ Twitter クライアントをインストールしておくと、プッシュ通知配信を受信できます。）
ローカル ネットワークの設定については、本体ユニットを接続したネットワークの管理者へお問い合わせください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

20-1

1 概要

1.3

SNS メッセージ送信の動作
SNS メッセージは、設定した動作条件が成立すると送信されます。詳細は、20-10 ページ「動作条件」を参照してください。
本体ユニットでは、複数の SNS メッセージを同時に送信できません。したがって、同じ動作条件の SNS メッセージが複数あった場
合や、複数の動作条件が同時に成立した場合など、SNS メッセージの送信が重なったときは、次の順序で送信されます。

■ 複数の SNS メッセージの動作条件が同じ場合や異なる動作条件が同時に成立した場合複数の SNS メッセージの動作条件が同じ場合、または異なる動作条件が同時に成立した（複数の起動デバイス アドレスの値が同時に 1 になった）場合は、SNS メッセージの番号の小さい方から順に SNS メッセージを送信します。送信中以外の SNS メッセージは送信待ちになります。
例えば、番号：1 と番号：2 の SNS メッセージの動作条件が同じ場合、動作条件が成立すると番号：1 の送信を開始し、番号：2 は送信待ちになります。番号：1 の送信が完了すると、番号：2 の送信を開始します。
動作条件（番号：1, 2）

成立
不成立

SNS メッセージ（番号：1）

送信中

SNS メッセージ（番号：2）

送信待ち

送信中■ 他の SNS メッセージを送信中に動作条件が成立した場合

他の SNS メッセージを送信中に動作条件が成立した SNS メッセージは送信待ちになります。すでに送信中または送信待ちの SNSメッセージをすべて送信したあとで、SNS メッセージを送信します。
例えば、番号：1 の SNS メッセージを送信中に番号：2 の動作条件が成立した場合、番号：2 は送信待ちになります。番号：1 の送信が完了すると、番号：2 の送信を開始します。
動作条件（番号：1）

成立
不成立

SNS メッセージ（番号：1）SNS メッセージ（番号：2）

動作条件（番号：2）

送信中

送信待ち

送信中

成立
不成立

■ SNS メッセージを送信中に再び動作条件が成立した場合

SNS メッセージを送信中または送信待ち中に、動作条件が再度成立しても、無視されます。
例えば、SNS メッセージの番号：1 の動作条件が成立して送信中に、番号：1 の動作条件が再度成立しても、送信待ちにはならず、同じ SNS メッセージが 2 回送信されることはありません。
動作条件（番号：1）

成立
不成立

SNS メッセージ（番号：1）

20-2

送信中

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.4

SNS 機能の操作や送信状態の確認● SNS 機能を操作する
HMI 特殊内部リレーで SNS メッセージの送信の取り消しや一時停止ができます。

■ LSM75 ：SNS メッセージの送信を取り消す

値が 0 から 1 になると、送信待ち SNS メッセージの送信をすべて取り消します。SNS メッセージを送信中の場合は、その SNS メッ
セージを送信完了したあとに取り消します。LSM76 の値が 1 のときも動作します。

■ LSM76 ：SNS メッセージの送信を一時停止する

値が 1 の間は、送信待ち SNS メッセージの送信を一時停止します。SNS メッセージを送信中の場合は、その SNS メッセージを送信完了したあとに停止します。

HMI 特殊データ レジスタの値によって、SNS メッセージの送信状態を確認できます。

■ LSD 368 ：送信待ち SNS メッセージ数機
能送信待ち SNS メッセージの数が格納されます。

■ LSD 369：SNS メッセージ送信結果

最後に送信した SNS メッセージの送信結果が格納されます。
ステータス

原因

0：正常終了－

1：パラメータ エラー

メッセージに設定された文字コードが使用できない

2：タイムアウト エラー• LANケーブルが抜けている• ネットワークが正しく設定されていない（IPアドレス、
DNSの設定）3：認証 エラー• 本体ユニットの時刻が正しく設定されていない• Twitter アカウントが存在しない

4：ユーザー エラー• 同じメッセージが送信されている• 送信回数の上限に達した• Twitter アカウントが凍結などで使用できない

5：その他のエラー障害などで Twitter サーバーに接続できない［SNS 設定］ダイアログボックスの［送信完了時に通知する］で設定したデバイス アドレスの値が 1 になったあと、LSD369に SNS メッセージの送信結果が格納されます。

■ LSD 370：送信完了 SNS メッセージ番号

送信を完了した SNS メッセージの番号が格納されます。格納されるのは、最後に送信した 1 件のみです。
送信中にエラーが発生した場合でも、送信完了したものとして、LSD370 に SNS メッセージの番号が格納されます。

1.5

1 ツイートあたりの制限事項■ メッセージ

最大 140 文字です。
Twitter の制限により、実質的に同じ内容は連続してツイートできませんので、注意してください。

■ スクリーンショット添付できるスクリーンショットは最大 1 個、ファイル形式は JPEG になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

20
SNS● SNS メッセージの送信状態を確認する

20-3

2 SNS 機能の設定手順

2

SNS 機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
Twitter アカウントと SNS メッセージの設定手順について説明します。

1 ［システム］タブの［システム］で［SNS］をクリックします。
［SNS 設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 （設定一覧）で SNS 機能を使用する番号を選択します。
選択した番号の設定内容が右側に表示されます。

（設定一覧）（メッセージ）

3 ［動作条件］の［条件種別］で SNS メッセージを送信する条件を次の中から選択します。
■ ビット立上り

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、SNS メッセージを送信します。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ ビット立下りデバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、SNS メッセージを送信します。
条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件成立時

条件が不成立から成立したとき、SNS メッセージを送信します。
［条件］で条件式を指定し、［データ タイプ］で条件式で扱うデータの型を選択します。
をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章

20-4

1.1

扱えるデータ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5.2

条件式

2 SNS 機能の設定手順

4 ［SNS 内容］で［アカウント］ボタンをクリックします。
SNS アカウント マネージャーが表示されます。

5 Twitter アカウントを設定します。

（新規 Twitter アカウント）をクリックします。

［Twitter アカウント］ダイアログボックスが表示されます。

（アカウント一覧）

20SNS

6 ［アカウントにログインする］ボタンをクリックします。
Web ブラウザーが起動し、Twitter アカウントのログイン画面が表示されます。

機能Twitter アカウントのログイン画面を表示するには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

7 SNS メッセージの送信先の Twitter アカウントにログインし、［連携アプリを認証］ボタンをクリックします。
認証に使用する PIN コード（7 桁の数字）が表示されます。

8 画面に表示された PIN コードをコピーして、［Twitter アカウント］ダイアログボックスに戻ります。
9 取得した PIN コードを入力して、［認証する］ボタンをクリックします。
PIN コードが認証されると、Twitter アカウントと SNS 機能が連携されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

20-5

2 SNS 機能の設定手順

10 アカウント名を確認し、［コメント］に Twitter アカウントのコメントを入力します。
最大文字数は 80 文字です。

11 ［OK］ボタンをクリックします。
SNS アカウント マネージャーに戻ります。

12 送信先の Twitter アカウントを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［SNS 設定］ダイアログボックスに戻ります。

20-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 SNS 機能の設定手順

13 （メッセージ）を入力します。
• 表示中の画面のスクリーンショットを SNS メッセージに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。
• SNS メッセージにデバイス アドレスの値を挿入する場合は、［デバイス アドレスの値を挿入する］ボタンをクリックして表示される［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスで設定します。詳細は、20-13 ページ「［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス」を参照してください。

20
SNS
機
能

（メッセージ）

14 手順 2 ～ 13 を繰り返し、必要な SNS メッセージをすべて設定します。
15 ［OK］ボタンをクリックし、［SNS 設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで SNS の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル20-7

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス

3［SNS 設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［SNS 設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［SNS 設定］ダイアログボックス
本体ユニットから送信する SNS メッセージとその動作条件は、［SNS 設定］ダイアログボックスで一括管理します。

（設定一覧）（メッセージ）■■■（コピー）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容をクリップボードにコピーします。

（貼り付け）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、クリップボードの内容をその行に貼り付けます。

（削除）ボタン

番号を選択し、このボタンをクリックすると、その行の設定内容を削除します。

■（設定一覧）SNS 機能の設定内容が一覧表示されます。
番号：

SNS メッセージの番号が表示されます。

SNS 機能：SNS 機能を使用するかどうかが表示されます。

メッセージ：SNS メッセージが表示されます。

条件種別：

SNS メッセージを送信する条件種別が表示されます。

動作条件：

SNS メッセージを送信する条件種別の動作条件が表示されます。［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”：

条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置が表示されます。

“ 条件成立時 ”：

条件式が表示されます。

■ 番号（設定一覧）で選択した SNS メッセージの番号が表示されます。

20-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス■ SNS 機能SNS 機能を使用するかどうかを選択します。
使用する： 条件が成立すると、SNS メッセージを送信します。
使用しない：SNS メッセージを送信しません。
送信完了時に通知する： SNS メッセージの送信が終了したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにします。
（通知デバイス アドレス）： SNS メッセージの送信が終了したときに通知するビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
参照してください。

5.1 デバイス アドレスを設定する」を

SNS メッセージを送信できない状態

SNS メッセージを送信できる状態

動作条件が成立

動作条件 “ ビット立上り ” のデバイス アドレス LM100 の値

通知デバイス アドレス
LM101 の値

10

送信待ち状態

1
送信待ちエラー チェック
送信、送信完了待ち

0

SNS メッセージ
送信開始（番号：1）

送信中

送信完了

送信中にエラーが発生した場合でも、送信完了したものとして、通知デバイス アドレスの値が 1 になります。

■ 文字コード
メッセージ： ［SNS 内容］の（メッセージ）で使用する文字コードは、“Unicode(UTF-8)” 固定です。
［表示形式］が “ 文字 ” のデバイス アドレスの値：［表示形式］が “ 文字 ” のデバイス アドレスの値を読み出し元の文字コー
ドから UTF-8 にエンコードし、SNS メッセージに表示します。読み出し
元の文字コードを次の中から選択します。
“ASCII”、“ 日本語（Shift-JIS）”、“ 簡体字中国語（GB2312）”、“ 欧文（ISO 8859-1）”、“Unicode(UTF-8)”

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

20-9

20
SNS

例） SNS メッセージの［番号］が 1、［動作条件］の［条件種別］が “ ビット立上り ” で［デバイス アドレス］が LM100、（通知デ
バイス アドレス）が LM101 の場合動作条件に設定したデバイス アドレス LM100 の値が 1 になると、SNS メッセージの番号：1 が送信待ちになります。送信開始時に通知デバイス アドレス LM101 の値が 0 になり、SNS メッセージの送信が完了すると、通知デバイス アドレス LM101の値が 1 になります。

機能3 ［SNS 設定］ダイアログボックス■ 動作条件SNS メッセージを送信する動作条件を設定します。
条件種別：

SNS メッセージを送信する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、SNS メッセージを送信します。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

実行

実行

実行

ビット立下り：デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、SNS メッセージを送信します。
1

デバイス
アドレスの値

0

動作

実行

実行

条件成立時： 条件が不成立から成立したとき、SNS メッセージを送信します。
成立

条件
不成立

動作

データ タイプ：

実行

実行

実行

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
データ」を参照してください。

1.1

扱える

デバイス アドレス： 条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ指定できます。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
ドレスを設定する」を参照してください。

5.1 デバイス ア

条件式を指定します。

条件：［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、［条件設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章てください。

5.2 条件式を設定する」を参照し■ SNS 内容

送信先の Twitter アカウントを指定し、SNS メッセージを入力します。

［アカウント］ボタン：

SNS メッセージの送信先となる Twitter アカウントを指定します。このボタンをクリックすると、SNS アカウント マネージャーが表示されます。詳細は、20-11 ページ「SNS アカウント マネージャー」を参照してください。
（Twitter アカウント）：

SNS アカウント マネージャーで［アカウント］に割り付けた Twitter アカウントが表示されます。

（メッセージ）：SNS メッセージを入力します。最大文字数は 140 文字です。

スクリーンショットを添付する：

表示中の画面のスクリーンショットを SNS メッセージに添付する場合は、このチェックボックスをオンにします。ファイル形式は JPEG になります。

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

［デバイス アドレスの値を挿入する］ボタン： 送信する SNS メッセージにデバイス アドレスを挿入します。このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、20-13 ページ「［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス」
を参照してください。

20-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス

3.2

SNS アカウント マネージャー
SNS 機能で使用する Twitter アカウントは、SNS アカウント マネージャーで一括管理します。

20
SNS（アカウント一覧）

機能■（新規 Twitter アカウント）ボタン

Twitter アカウントを登録します。登録できる Twitter アカウントは最大 16 個です。
このボタンをクリックすると、［Twitter アカウント］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、20-12 ページ「［Twitter アカウ
ント］ダイアログボックス（新規作成）」を参照してください。

■（編集）ボタン■（削除）ボタン

選択した Twitter アカウントのコメントを変更します。
［アカウント］から Twitter アカウントを選択して、このボタンをクリックすると、［Twitter アカウント］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、20-12 ページ「［Twitter アカウント］ダイアログボックス（編集）」を参照してください。

［アカウント］で選択した Twitter アカウントを削除します。

■（アカウント一覧）

登録した Twitter アカウントが一覧表示されます。
アカウント：

登録した Twitter アカウントが表示されます。
セルをダブルクリックすると、［アカウント］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、20-12 ページ「［Twitter アカウント］ダイアログボックス（新規作成）」を参照してください。

コメント：

Twitter アカウントのコメントが表示されます。
セルをダブルクリックすると、［アカウント］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、20-12 ページ「［Twitter アカウント］ダイアログボックス（編集）」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル20-11

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス●［Twitter アカウント］ダイアログボックス（新規作成）
Twitter アカウントを登録する場合は、SNS アカウント マネージャーで（新規 Twitter アカウント）ボタンをクリックします。

表示された［Twitter アカウント］ダイアログボックスで、Twitter アカウントを認証し、SNS 機能と連携します。

■［アカウントにログインする］ボタン

このボタンをクリックすると、Web ブラウザーが起動し、Twitter アカウントのログイン画面が表示されます。
SNS メッセージの送信先の Twitter アカウントにログインすると、認証に使用する PIN コード（7 桁の数字）が表示されます。

■（PIN コードを入力してください）

Twitter アカウントにログインして取得した PIN コードを入力します。

■［認証する］ボタン

Twitter アカウントと PIN コードを認証します。認証されると、Twitter アカウントと SNS 機能が連携され、SNS メッセージを送信できます。

●［Twitter アカウント］ダイアログボックス（編集）登録した Twitter アカウントのコメントを変更する場合は、SNS アカウント マネージャーでまたはアカウントのセルをダブルクリックします。

■ アカウント名連携された Twitter アカウント名が表示されます。

■ コメントTwitter アカウントのコメントを入力します。最大文字数は 80 文字です。

20-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル（編集）ボタンをクリックするか、

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス

3.3 ［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックス
SNS メッセージの本文にデバイス アドレスの値を挿入する場合は、［デバイス アドレスの値を挿入する］ダイアログボックスで設
定します。

20
SNS
機
能

■ 読出デバイス アドレス

読み出し元のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 表示形式

値の表示形式を次の中から選択します。
“10 進 ”、“16 進 ”、“ 文字 ”

■ データ形式
データ タイプ：

値のデータの型を選択します。
詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
［表示形式］で “10 進 ” または “16 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

桁数：

表示する桁数を指定します。設定できる桁数の範囲は、表示形式とデータ タイプによって異なります。
設定できる桁数は、次のとおりです。
［表示形式］で“10進”または“16進”を選択した場合のみ設定できます。
表示形式

データ タイプUBIN16(W)、BIN16(I)10 進表示16 進表示小数点を表示する：桁数
1～5

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～ 10

BCD4(B)

1～4

BCD8(EB)

1～8

Float32(F)1 ～ 10

UBIN16(W)

1～4

UBIN32(D)1 ～桁数または 8

小数点を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
［表示形式］で “10 進 ” を選択した場合のみ設定できます。

［データ タイプ］が “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)” で、［小数点を表示する］
チェックボックスをオンにした場合、読み出し元のデータは整数値ですが、設定した小数桁に小数点を付けて表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル20-13

3 ［SNS 設定］ダイアログボックス

小数部桁数：［桁数］で指定した桁数のうち、小数部の桁数を指定します。
［小数点を表示する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。設定できる小数部桁数の範囲
は、表示形式とデータ タイプによって異なります。設定できる小数部桁数の範囲は、次のとおりです。
表示形式

10 進表示16 進表示データ タイプUBIN16(W)、BIN16(I)

1 ～桁数

UBIN32(D)、BIN32(L)

1 ～桁数

BCD4(B)

1 ～桁数

BCD8(EB)

1 ～桁数

Float32(F)

1 ～桁数または 8

UBIN16(W)－UBIN32(D)－■ ワード数

読み出し元のワードデバイスの点数（1 ～ 64）を指定します。
［表示形式］で “ 文字 ” を選択した場合のみ設定できます。

20-14

小数部桁数

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 21 章FTP 機能

この章では、FTP 機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

FTP サーバー機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

FTP サーバー機能でできること
FTP サーバー機能は、本体ユニットを FTP サーバーとして、パソコンなどの FTP クライアントと通信する機能です。
FTP クライアントから次のことができます。

21• 本体ユニットに挿入した外部メモリからファイルを読み出す• 本体ユニットに挿入した外部メモリへファイルを書き込む

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-1

FTP

• 本体ユニットにログインできるユーザーは、「Administrator」または「Operator」に設定したユーザーです。
• Anonymous ユーザーからの接続は許可しません。
• 同時に接続できる FTP クライアントは 1 台です。
• 扱えるファイル パスおよびファイル名については、外部メモリの仕様に従います。詳細は、33-2 ページ「第 33 章
1.3 外部メモリの仕様」を参照してください。

機能1 FTP サーバー機能

1.2

システム構成FTP サーバー機能を使用するためのシステム構成例を次に示します。
本体ユニットのイーサネット設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ）を行い、ローカル ネットワークへ接続します。

FTPクライアント（パソコン）
FTPクライアント（パソコン）
遠隔地ネットワーク②

外部ネットワーク
ファイル

ファイル

①
ローカル ネットワーク

イーサネット通信（TCP/IP）
本体ユニット

接続機器

外部メモリ *1
SD メモリカード

USB メモリ
FTPサーバー

① ローカル ネットワークに接続している FTP クライアントから本体ユニットへアクセスし、本体ユニットに挿入した外部メモリのファイルを読み出しまたは書き込みします。
② ローカル ネットワークを外部ネットワークに接続している場合は、遠隔地ネットワークに接続している FTP クライアントにローカル ネットワークのゲートウェイ、ルーターなどを設定します。遠隔地の FTP クライアントから本体ユニットへアクセス
し、本体ユニットに挿入した外部メモリのファイルを読み出しまたは書き込みます。
ゲートウェイ、ルーターなどの設定については、本体ユニットを接続したネットワークの管理者へお問い合わせくださ
い。

*1

21-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 FTP サーバー機能

1.3

FTP サーバーの階層構造
FTP サーバーの階層構造は、次のとおりです。
例）/ （FTP サーバーのルートフォルダー）A*1（外部メモリ *2 のルートフォルダー）HGDATA01
RECIPEB （USB メモリ *3 のルートフォルダー）外部メモリが本体ユニットに挿入されていない場合やアクセス先に指定したフォルダーが存在しない場合は、FTP サー
バーのルート フォルダーが表示されます。

FTP

1.4

対応コマンドおよび接続方式

機能• RFC959 で定義されたコマンド• アクティブ モードおよびパッシブ モード
SFTP および FTPS には対応していません。

フォルダーが空の場合、DELE コマンドでフォルダーを削除できます。*4

1.5

動作確認 FTP クライアント
FTP サーバー機能では、次の FTP クライアントを用いて動作確認を行いました。*5• FFFTP• FileZilla• Core FTP Lite
• FT2J/1J 形（FTP クライアント機能）• MICRO/I（FTP クライアント機能）• IDEC 製 PLC（FTP クライアント機能）
FileZilla を使用する場合は、あらかじめ［サイト マネージャー］の［転送設定］タブで［同時接続の数を制限する］チェックボックスをオンにし、［最大接続数］を “1” にしてください。
• 各 FTP クライアント ソフトウェアの設定および使用方法については、各ソフトウェアのヘルプやマニュアルを確認してください。
• FTP クライアント ソフトウェアによっては、サブフォルダーを含むと一括での書き込みができない場合があります。この場合、1 階層ごとにデータを書き込んでください。

*1
*2
*3
*4
*5

21

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB2 に挿入した USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は 2024 年 5 月時点、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形は 2019 年 1 月時点

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-3

1 FTP サーバー機能

1.6

FTP サーバー機能の設定手順

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［FTP サーバー］タブで各項目を設定します。

（データの種類）■ FTP サーバー機能を有効にする

FTP サーバー機能がオフの場合、FTP クライアントから本体ユニットが持つ IP アドレスに対して接続しても本体ユニットに挿入した外部メモリのフォルダーにアクセスできません。

■ ポート番号

FTP サーバー機能に使用するポート番号を指定します。（デフォルト：21）■ 接続タイムアウト

本体ユニットにログインしたあと、本体ユニットと FTP クライアントの間で何も通信がない場合に自動で接続を切断するまでの時間を指定します。
• 本体ユニットにログインするまでのタイムアウト時間は 1 分です。
•（データの種類）に “ デバイス アドレス ” を選択した場合は、次の点に注意してください。
- デバイス アドレスの値が 0 の場合は 1 分、61 以上の場合は 60 分として扱われます。
- FTP クライアントから本体ユニットにログインした時点でのデバイス アドレスの値を時間として動作します。FTP ク
ライアントからのログイン中にデバイス アドレスの値を変更しても時間に反映されません。

■ アクセス先を指定する

FTP クライアントからアクセスする本体ユニットに挿入した外部メモリおよびフォルダーを指定します。
アクセス先を指定した場合、指定したフォルダーより上の階層にはアクセスできません。階層構造については、21-3 ページ「1.3
FTP サーバーの階層構造」を参照してください。
チェックボックスがオフの場合は、アクセス先は FTP サーバーのルート フォルダーになります。
外部メモリが本体ユニットに挿入されていない場合やアクセス先に指定したフォルダーが存在しない場合、アクセス先
は FTP サーバーのルート フォルダーになります。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
読み出し中または書き込み中のファイルにアクセスした場合は、その処理が完了したあとでアクセスしたファイルの読
み出しまたは書き込みが実行されます。

21-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能

2

FTP クライアント機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

FTP クライアント機能でできること
FTP クライアント機能は、本体ユニットを FTP クライアントとして、本体ユニットに挿入した外部メモリと FTP サーバーの間でファ
イルをコピーまたは移動する機能です。FTP サーバーをホスト名で指定することもできます。
FTP クライアントとして動作することで、次のことができます。
• 本体ユニットに挿入した外部メモリから FTP サーバーへファイルをコピーまたは移動する• FTP サーバーから本体ユニットに挿入した外部メモリへファイルをコピーする

2.2

21

システム構成FTPFTP クライアント機能を使用するためのシステム構成例を次に示します。

本体ユニットFTPサーバー

接続機器

外部メモリ *1
SD メモリカード

USB メモリ

FTPサーバー

遠隔地ネットワーク

FTPサーバー

外部ネットワーク
ファイル

ファイル

ファイル
イーサネット通信（TCP/IP）

ローカル ネットワーク
本体ユニット
接続機器

外部メモリ *1
SD メモリカード

USB メモリ
FTPクライアント

本体ユニットのイーサネット設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ）を行い、ローカル ネットワークへ接続します。
本体ユニットに接続先の FTP サーバーを登録します。
ゲートウェイ、ルーターなどの設定については、本体ユニットを接続したネットワークの管理者へお問い合わせください。
FTP クライアント機能（ファイル転送設定）の動作条件が成立すると、次の内容を実行します。
• 本体ユニットに挿入した外部メモリから FTP サーバーへファイルをコピーまたは移動する• FTP サーバーから本体ユニットに挿入した外部メモリへファイルをコピーする
本体ユニットに挿入した外部メモリから本体ユニットに挿入した外部メモリへ、ファイルをコピーまたは移動できます。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-5

機
能

2 FTP クライアント機能

2.3

対応コマンドおよび接続方式• RFC959 で定義されたコマンド• アクティブ モードおよびパッシブ モード
SFTP および FTPS には対応していません。

2.4

動作確認 FTP サーバー
FTP クライアント機能では、次の FTP サーバーを用いて動作確認を行いました。*1• Microsoft Internet Information Services• FileZilla Server• Debian Linux の Very Secure FTP Daemon• FT2J/1J 形（FTP サーバー機能）• MICRO/I（FTP サーバー機能）• IDEC 製 PLC（FTP サーバー機能）

2.5

FTP クライアント機能の設定手順
FTP サーバーと FTP クライアント機能の設定手順について説明します。

● FTP サーバーを設定する
接続先の FTP サーバーを登録します。

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［FTP サーバー マネージャー］をクリックします。
FTP サーバー マネージャーが表示されます。

2 （FTP サーバー一覧）で FTP サーバーを登録する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
選択した番号の［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

（FTP サーバー一覧）

*1

21-6

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は 2024 年 5 月時点、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形は 2018 年 5 月時点

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能

3 FTP サーバーの各項目を設定します。

21
FTP■ FTP サーバーの設定
サーバー名：FTP サーバーの名前を入力します。最大文字数は 40 文字です。
デフォルトは「FTPServern」です。（n：FTP サーバー マネージャーの番号）

ホスト名：

FTP サーバーをホスト名で指定する場合に選択し、ホスト名を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

IP アドレス：

FTP サーバーを IP アドレスで指定する場合に選択し、IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。

ユーザー名：FTP サーバーのユーザー アカウントの名前を入力します。
ユーザー名の最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

パスワード：FTP サーバーのパスワードを入力します。
パスワードの最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

ポート番号：FTP サーバーのポート番号（0 ～ 65535）を指定します。

転送モード：FTP サーバーの転送モードを選択します。

接続タイムアウト *1：

機
能

Pasv：

パッシブモードを使用してデータ コネクションを確立します。

Active：

アクティブモードを使用してデータ コネクションを確立します。

［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、接続を試みた FTP サーバーからの応答がない場合、自動で接続処理を中止するまでの時間（10 ～ 300 秒）を指定します。

FT2J/1J 形および HG2J/1J 形の［接続タイムアウト］は 10 秒です。

転送タイムアウト：［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、データ コネクションを確立したあと、FTP
サーバーからの応答がない場合、自動でファイルの転送処理を中止するまでの時間を指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：

1 ～ 60 分

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：

10 ～ 300 秒■ 詳細設定FTP サーバーの設定をデバイス アドレスの値で指定します。
［FTP サーバーの設定］の設定内容を初期値として使用することもできます。詳細は、21-13 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

4 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
FTP サーバー マネージャーに戻ります。

5 手順 2 ～ 4 を繰り返し、必要な FTP サーバーを登録します。
6 ［OK］ボタンをクリックします。
これで FTP サーバー の設定は完了です。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-7

2 FTP クライアント機能● コピーまたは移動するファイルと動作条件を設定する
1 ［システム］タブの［システム］で［ファイル転送］をクリックします。
［ファイル転送設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 （設定一覧）でファイル転送設定を登録する番号を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。

（設定一覧）

3 ［基本］タブで各項目を設定します。

21-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能■ 転送元

コピーや移動するファイルを保存している外部メモリまたは FTP サーバーを次の中から選択します。

“SD メモリカード *1”、“USB メモリ *2”、“USB1*3”、“USB2*3”、“（FTP サーバー）”（FTP サーバー）には、FTP サーバー マネージャーで設定した FTP サーバーの［番号］＋［.（ピリオド）］＋［サーバー名］が表示されます。
例）［番号］が 1、［サーバー名］が TestServer1 の場合“1.TestServer1”
場所：

コピーや移動するファイルの保存場所の指定方法を選択します。
固定：

コピーや移動するファイルの保存場所のフォルダー パスまたはファイル パスを文字列で指定します。最大
文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーのファイルをコピーや移動する
場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/ALARMLOG
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： HGDATA01\ALARMLOG

デバイス アドレスの値で指定する：

コピーや移動するファイルの保存場所のフォルダー パスまたはファイル パスとして使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスを先頭として順に値を読み出し、終端文字 NULL（0x00）の前までを文字データとして扱い、フォルダー パスまたはファイル パスとしま
す。最大デバイス アドレス点数は 124 点（半角 247 文字）です。 をクリック
すると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72
ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

• FTP サーバーから FTP サーバーへのファイルのコピーや移動はできません。
• 外部メモリから外部メモリへのファイル転送時、HMI 特殊内部リレー LSM67 が 0 のときは、サブ フォルダーは 5 階層までコピーまたは移動できます。HMI 特殊内部リレー LSM67 を 0 から 1 にすると、サブ フォルダーはコピーや移動できません。
•［固定］または［デバイス アドレスの値で指定する］で設定するフォルダー パスまたはファイル パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|•［デバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のフォルダー パスまたはファイル パスは、次のとおりです。
- フォルダー パスまたはファイル パスの文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
• 転送元が FTP サーバーを設定した本体ユニットの場合、外部メモリの種類ごとにパスの先頭で「“A” ＋ “ 区切り文字 ”」
または「“B” ＋ “ 区切り文字 ”」を指定する必要があります。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例 1）HG2J/1J 形で、USB2 に挿入した USB メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送元とする場合
B/HGDATA01/ALARMLOG
例 2）HG5G-V 形で、SD メモリカードの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送元とする場合
A\HGDATA01\ALARMLOG

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-9

21
FTP

［外部メモリ フォルダー］ボタンや［外部メモリ フォルダー］ボタンの右の▼をクリックして表示されるリストから選択して入力することもできます。

機能2 FTP クライアント機能■ 転送先

コピーや移動したファイルを保存する外部メモリまたは FTP サーバーを次の中から選択します。

“SD メモリカード *1”、“USB メモリ *2”、“USB1*3”、“USB2*3”、“（FTP サーバー）”（FTP サーバー）には、FTP サーバー マネージャーで設定した FTP サーバーの［番号］＋［.（ピリオド）］＋［サーバー名］が表示されます。
例）［番号］が 1、［サーバー名］が TestServer1 の場合“1.TestServer1”
場所：

コピーや移動したファイルの保存先の指定方法を選択します。
固定：

コピーや移動したファイルの保存先のフォルダー パスを文字列で指定します。最大文字数は 247 文字です。
半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例） コピーや移動したファイルを外部メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーに保存する場合FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/ALARMLOG
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： HGDATA01\ALARMLOG［外部メモリ フォルダー］ボタンや［外部メモリ フォルダー］ボタンの右の▼をクリックして表示されるリストから選択して入力することもできます。

デバイス アドレスの値で指定する：

コピーや移動したファイルの保存先のフォルダー パスとして使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスを先頭として順に値を読み出し、終端文字 NULL（0x00）の前までを文字データとして扱い、フォルダー パスとします。最大デバイス アドレス点数は 124 点（半角 247 文字）です。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバ
イス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
設定する」を参照してください。

5.1 デバイス アドレスを• FTP サーバーから FTP サーバーへのファイルのコピーや移動はできません。
• 外部メモリから外部メモリへのファイル転送時、HMI 特殊内部リレー LSM67 が 0 のときは、サブ フォルダーは 5 階層までコピーまたは移動できます。HMI 特殊内部リレー LSM67 を 0 から 1 にすると、サブ フォルダーはコピーや移動できません。
•［固定］または［デバイス アドレスの値で指定する］で設定するフォルダー パスの区切り文字および使用できない文字
は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|•［デバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のフォルダー パスは、次のとおりです。
- フォルダー パスの文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス ア
ドレス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
• 転送先が FTP サーバーを設定した本体ユニットの場合、外部メモリの種類ごとにパスの先頭で「“A” ＋ “ 区切り文字 ”」
または「“B” ＋ “ 区切り文字 ”」を指定する必要があります。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例 1）HG2J/1J 形で、USB2 に挿入した USB メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送先とする場合
B/HGDATA01/ALARMLOG
例 2）HG5G-V 形で、SD メモリカードの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送先とする場合
A\HGDATA01\ALARMLOG■ 操作

ファイルの転送方法を “ コピー ” または “ 移動 ” から選択します。
［転送元］で “（FTP サーバー）” を選択した場合、“ コピー ” のみ
設定できます。
転送先に同じ名前のファイルが存在する場合：

*1
*2
*3

21-10

転送先に同じ名前のファイルが存在するときの処理方法を “ 転送しない ” または“ 上書きする ” から選択します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能■ 転送時のエラー情報をデバイス アドレスに格納するファイルのコピーや移動時にエラーが発生したときにエラー情報をデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 転送が終了したときに通知する

ファイルのコピーや移動が終了したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

4 ［動作条件］タブで動作条件を設定します。

21
FTP
機
能

■ 条件種別ファイルをコピーまたは移動する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、ファイルをコピーまたは移動します。

ビット立下り：

デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、ファイルをコピーまたは移動します。

条件成立時：

条件が不成立から成立したとき、ファイルをコピーまたは移動します。

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で“条件成立時”を選択した場合のみ設定できます。詳細は、2-1 ページ「第2章

1.1

扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。

［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。

［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

5.2

条件式を設定する」を参照してください。

5 ［OK］ボタンをクリックし、［個別設定］ダイアログボックスを閉じます。
［ファイル転送設定］ダイアログボックスに戻ります。

6 手順 2 ～ 5 を繰り返し、必要なファイル転送設定を登録します。
7 ［OK］ボタンをクリックします。
これでコピーまたは移動するファイルと動作条件の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-11

2 FTP クライアント機能

2.6

FTP サーバー マネージャー
FTP サーバー マネージャーの各項目とボタンについて説明します。

● FTP サーバー マネージャー
FTP サーバーの設定は、FTP サーバー マネージャーで一括管理します。

（設定一覧）■（設定一覧）各番号の FTP サーバーの設定を一覧表示します。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、21-13 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
番号：

FTP サーバーの設定を管理する番号（1 ～ 16）が表示されます。

サーバー名：FTP サーバーの名前が表示されます。

ホスト名 /IP アドレス：

FTP サーバーのホスト名または IP アドレスが表示されます。

ユーザー名：FTP サーバーのユーザー名が表示されます。

パスワード：FTP サーバーのパスワードが *（アスタリスク）で表示されます。

ポート番号：FTP サーバーのポート番号が表示されます。

転送モード：FTP サーバーの転送モードが表示されます。

接続タイムアウト *1：［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、接続を試みた FTP サーバーからの応答がない場合、自動で接続処理を中止するまでの時間が表示されます。

FT2J/1J 形および HG2J/1J 形の［接続タイムアウト］は 10 秒です。

転送タイムアウト：［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、データ コネクションを確立したあと、FTP サーバーからの応答がない場合、自動でファイルの転送処理を中止するまでの時間が表示されます。

先頭デバイス アドレス： FTP サーバーの設定をデバイス アドレスの値で指定するときの先頭デバイス アドレスが表示されます。
設定内容を初期値としてデバイス アドレスにコピーする：
FTP サーバーの設定の設定内容を初期値としてコピーする条件となるビットデバイスまたはワードデバ
イスのビット位置が表示されます。

■［編集］ボタン

選択した番号の設定を登録または変更します。
（設定一覧）から番号を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。
［個別設定］ダ
イアログボックスの設定を選択した番号に反映します。
詳細は、21-13 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

■［削除］ボタン（設定一覧）で選択した番号の設定を削除します。

■［選択］ボタン *2［ファイル転送設定］ダイアログボックスに戻り、（設定一覧）で選択した FTP サーバーを設定します。

*1 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ*2 ［ファイル転送設定］ダイアログボックスから表示した場合のみ

21-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能●［個別設定］ダイアログボックス
選択した番号の FTP サーバーの設定を登録または編集します。

21
FTP■ FTP サーバーの設定

機
能サーバー名：FTP サーバーの名前を入力します。最大文字数は 40 文字です。
デフォルトは「FTPServern」です。（n：FTP サーバー マネージャーの番号）

ホスト名：

FTP サーバーをホスト名で指定する場合に選択し、ホスト名を入力します。
最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

IP アドレス：

FTP サーバーを IP アドレスで指定する場合に選択し、IP アドレスを指定します。
入力形式は “xxx.xxx.xxx.xxx” となります。“xxx” には 0 から 255 までの値を入力します。

“ ホスト名 ” を選択した場合は、DNS サーバーを使用して、ホスト名から FTP サーバーの IP アドレスを検索および取得します。本体ユニットから DNS サーバーにアクセスするために、DNS サーバーの IP アドレスを指定する必要があります。詳細は、4-43 ページ「 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合」を参照してください。
ユーザー名：FTP サーバーのユーザー アカウントの名前を入力します。
ユーザー名の最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

パスワード：FTP サーバーのパスワードを入力します。
パスワードの最大文字数は 40 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

ポート番号：FTP サーバーのポート番号（0 ～ 65535）を指定します。

転送モード：FTP サーバーの転送モードを選択します。
Pasv：

パッシブモードを使用してデータ コネクションを確立します。

Active： アクティブモードを使用してデータ コネクションを確立します。
接続タイムアウト *1： ［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、接続を試みた FTP サーバーからの応答がない場合、自動で接続処理を中止するまでの時間（10 ～ 300 秒）を指定します。

FT2J/1J 形および HG2J/1J 形の［接続タイムアウト］は 10 秒です。

転送タイムアウト：［ファイル転送設定］で設定した［動作条件］が成立してから、データ コネクションを確立したあと、FTP
サーバーからの応答がない場合、自動でファイルの転送処理を中止するまでの時間を指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：

1 ～ 60 分

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：*1

10 ～ 300 秒

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-13

2 FTP クライアント機能■ 詳細設定FTP サーバーの設定をデバイス アドレスの値で指定する：
先頭デバイス アドレス：［FTPサーバーの設定］をデバイス アドレスの値で指定する場合は、
このチェックボックスをオンにします。

使用するワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスのアドレス番号を先頭に、［FTP
サーバーの設定］の設定項目を割り当てます。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

設定内容を初期値としてデバイス アドレスにコピーする：［FTP サーバーの設定］の設定内容を初期値としてデバイス アドレ
スにコピーする場合は、このチェックボックスをオンにします。
（デバイス アドレス）： 設定内容をコピーする条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
このデバイス アドレスに 1 を書き込むと、［先頭デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレ
スを先頭に、割り当てられたデバイス アドレスに［FTP サーバーの設定］で設定した値が書き込まれます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

FTP サーバーをデバイス アドレスの値で指定する場合のアドレスの割り付け［FTP サーバーの設定をデバイス アドレスの値で指定する］チェックボックスをオンにした場合、［先頭デバイス アドレス］で設定したデバイス アドレスのアドレス番号を先頭に、［FTP サーバーの設定］の設定項目を割り当てます。割り当ての詳細は、次のとお
りです。
設定項目

アドレス番号

ワード数

データ形式

FTP サーバー+0 ～ +20

21*1, *2

ホスト名の場合：文字列IP アドレスの場合：10 進数

ユーザー名+21 ～ +41

21*2, *3

文字列

パスワード

+42 ～ +62

21*2, *3

文字列

ポート番号

+63

1

10 進数

転送モード（0：Pasv、1：Active）

+64

1

10 進数

接続タイムアウト（秒単位）

+65

1

10 進数

転送タイムアウト（秒単位）

+66

1

10 進数

文字列データは、［文字列データの格納方法］の設定にしたがって、デバイス アドレスの値を上位バイトと下位バイトに格納します。詳細は、4-31 ページ「文字列データの格納方法」を参照してください。

*1
*2
*3

21-14

IP アドレスを選択時、先頭から 4 ワードのみ使用し、残り 17 ワードは予約領域となります。
21 ワード目はデバイス アドレスの値に関わらず、終端文字 NULL(0x00) として扱われます。
設定する文字列が 20 ワードより短い場合は、文字列の終わりとして終端文字 NULL(0x00) を追加してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能例）［FTP サーバーの設定］の設定項目が次の設定値の場合
設定項目

設定値

FTP サーバー、“IP アドレス ” を選択

192.168.0.44

ユーザー名

test_user001

パスワード

test_password

ポート番号

587

転送モード（0：Pasv、1：Active）

Pasv

接続タイムアウト

30

転送タイムアウト60

先頭デバイス アドレス

LKR 100

文字列データの格納方法

上位バイトから〜

FTP サーバー

21

ユーザー名

FTP

（先頭デバイス アドレスのアドレス番号）+0 LKR 100〜+20 LKR 120+21 LKR 121〜+41 LKR 141+42 LKR 142
+62
+63
+64
+65
+66

機
能

パスワード

LKR 162
LKR 163
LKR 164
LKR 165
LKR 166

ポート番号
転送モード
接続タイムアウト
転送タイムアウト

各デバイス アドレスに格納される値は、次のとおりです。
設定項目
FTP サーバー

設定値
デバイス
アドレス
値（10 進数）
デバイス
アドレス

ユーザー名

文字列
（ASCII）
値（16 進数）
デバイス
アドレス

パスワード

ポート番号

転送モード
接続タイムアウト
転送タイムアウト

LKR 100 LKR 101 LKR 102 LKR 103
192

168

0

LKR 104 ～ LKR 120

44（予約領域）

LKR 122 LKR 123 LKR 124 LKR 125 LKR 126 LKR 127 LKR 128‘t’‘e’‘s’‘t’‘_’‘u’‘s’‘e’‘r’‘0’‘0’‘1’‘\0’‘\0’

7465h

7374h

5F75h

7365h

7230h

3031h

0000h

LKR 142 LKR 143 LKR 144 LKR 145 LKR 146 LKR 147 LKR 148

LKR 129 ～ LKR 141‘\0’‘\0’0000h
LKR 149 ～ LKR162

文字列（ASCII）‘t’‘e’‘s’‘t’‘_’‘p’‘a’‘s’‘s’‘w’‘o’‘r’‘d’‘\0’‘\0’‘\0’値（16 進数）

7465h

7374h

5F70h

6173h

7377h

6F72h

6400h

0000h

デバイス
アドレス

LKR 163値（10 進数）

587

デバイス
アドレス

LKR 164

値（10 進数）

0

デバイス
アドレス

LKR 165値（10 進数）

30

デバイス
アドレス

LKR 166

値（10 進数）

60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-15

2 FTP クライアント機能

2.7 ［ファイル転送設定］ダイアログボックス［ファイル転送設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［ファイル転送設定］ダイアログボックス
FTP サーバーと本体ユニットに挿入した外部メモリとの間でファイルをコピーまたは移動する動作条件などを［ファイル転送設定］
ダイアログボックスで一括管理します。

（設定一覧）■（設定一覧）ファイル転送機能の設定内容が一覧表示されます。セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示され、編集できます。詳細は、21-17 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
番号：

ファイル転送の設定を管理する番号が表示されます。

転送元：

コピーや移動するファイルを保存している外部メモリまたは FTP サーバーが表示されます。

転送先：

コピーや移動したファイルを保存する外部メモリまたは FTP サーバーが表示されます。

条件種別：

ファイルをコピーや移動する条件種別が表示されます。

動作条件：

ファイルをコピーや移動する条件種別の条件を表示します。
［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”：

条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。

“ 条件成立時 ”：

条件式が表示されます。

■［編集］ボタン

選択した番号の設定を登録または変更します。
（設定一覧）から番号を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。
［個別設定］ダ
イアログボックスの設定を選択した番号に反映します。
詳細は、21-17 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

■［削除］ボタン（設定一覧）で選択した番号の設定を削除します。

■［上へ］ボタン

選択している設定がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定がリストの下方向へシフトします。

21-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能●［個別設定］ダイアログボックス
選択した番号の設定内容を登録または編集します。

［基本］タブ

21
FTP

■ 転送元

コピーや移動するファイルを保存している外部メモリまたは FTP サーバーを次の中から選択します。

“SD メモリカード *1”、“USB メモリ *2”、“USB1*3”、“USB2*3”、“（FTP サーバー）”（FTP サーバー）には、FTP サーバー マネージャーで設定した FTP サーバーの［番号］＋［.（ピリオド）］＋［サーバー名］が表示されます。
例）［番号］が 1、［サーバー名］が TestServer1 の場合“1.TestServer1”［FTP サーバー マネージャー］ボタン： FTP サーバーの追加や変更ができます。このボタンをクリックすると、FTP サーバー マネー
ジャーが表示されます。詳細は、21-12 ページ「FTP サーバー マネージャー」を参照してく
ださい。
場所：

コピーや移動するファイルの保存場所の指定方法を選択します。
固定：

コピーや移動するファイルの保存場所のフォルダー パスまたはファイル パスを文字列で指定します。最大
文字数は 247 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例） 外部メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーのファイルをコピーや移動する
場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： HGDATA01/ALARMLOG
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： HGDATA01\ALARMLOG［外部メモリ フォルダー］ボタン： ［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブの［外部メモリ フォルダー］で設定した内容を入力する場合は、このボタンをクリックします。
［外部メモリ フォルダー］ボタンの右の▼をクリッ
クして表示されるリストから選択してサブフォルダーを入力することもできます。

*1*2*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-17

機
能

2 FTP クライアント機能例）

HG5G-V 形で、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブの［外部メモリ フォルダー］が“HGDATA01” の場合
選択項目

デバイス アドレスの値で指定する：

入力される文字アラーム履歴のファイル

HGDATA01\ALARMLOG

データ履歴のファイル

HGDATA01\DATALOG

操作履歴のファイル

HGDATA01\OPERATIONLOG

スクリーンショット

HGDATA01\CAPTURE

レシピ ファイル

HGDATA01\RECIPE

本体ユニットで使用する画像
ファイル

HGDATA01\PICTURE

本体ユニットで使用する音声
ファイル

HGDATA01\SOUNDZNV プロジェクトファイル

HGDATA01\NVDATAZLD プロジェクト ファイル

HGDATA01\LDRDATA

動画ファイルHGDATA01\MOVIE

録画した動画ファイル

HGDATA01\RECORD

コピーや移動するファイルの保存場所のフォルダー パスまたはファイル パスとして使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスを先頭として順に値を読み出し、終端文字 NULL（0x00）の前までを文字データとして扱い、フォ
ルダー パスまたはファイル パスとします。最大デバイス アドレス点
数は 124 点（半角 247 文字）です。 をクリックすると、タグ エディ
タが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

• FTP サーバーから FTP サーバーへのファイルのコピーや移動はできません。
• 外部メモリから外部メモリへのファイル転送時、HMI 特殊内部リレー LSM67 が 0 のときは、サブ フォルダーは 5 階層までコピーまたは移動できます。HMI 特殊内部リレー LSM67 を 0 から 1 にすると、サブ フォルダーはコピーや移動できません。
•［固定］または［デバイス アドレスの値で指定する］で設定するフォルダー パスまたはファイル パスの区切り文字および使用できない文字は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|•［デバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のフォルダー パスまたはファイル パスは、次のとおりです。
- フォルダー パスまたはファイル パスの文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス アドレス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
• 転送元が FTP サーバーを設定した本体ユニットの場合、外部メモリの種類ごとにパスの先頭で「“A” ＋ “ 区切り文字 ”」
または「“B” ＋ “ 区切り文字 ”」を指定する必要があります。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例 1）HG2J/1J 形で、USB2 に挿入した USB メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送元とする場合
B/HGDATA01/ALARMLOG
例 2）HG5G-V 形で、SD メモリカードの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送元とする場合
A\HGDATA01\ALARMLOG

21-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能■ 転送先

コピーや移動したファイルを保存する外部メモリまたは FTP サーバーを次の中から選択します。

“SD メモリカード *1”、“USB メモリ *2”、“USB1*3”、“USB2*3”、“（FTP サーバー）”（FTP サーバー）には、FTP サーバー マネージャーで設定した FTP サーバーの［番号］＋［.（ピリオド）］＋［サーバー名］が表示されます。
例）［番号］が 1、［サーバー名］が TestServer1 の場合“1.TestServer1”［FTP サーバー マネージャー］ボタン： FTP サーバーの追加や変更ができます。このボタンをクリックすると、FTP サーバー マネー
ジャーが表示されます。詳細は、21-12 ページ「FTP サーバー マネージャー」を参照してく
ださい。
場所：

コピーや移動したファイルの保存先の指定方法を選択します。
固定：［外部メモリ フォルダー］ボタン： ［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブの［外部メモリ フォルダー］で設定した内容を入力する場合は、このボタンをクリックします。
［外部メモリ フォルダー］ボタンの右の▼をクリッ
クして表示されるリストから選択してサブフォルダーを入力することもできます。
例） HG5G-V 形で、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブの［外部メモリ フォルダー］が“HGDATA01”
の場合
選択項目

デバイス アドレスの値で指定する：

入力される文字アラーム履歴のファイル

HGDATA01\ALARMLOG

データ履歴のファイル

HGDATA01\DATALOG

操作履歴のファイル

HGDATA01\OPERATIONLOG

スクリーンショット

HGDATA01\CAPTURE

レシピ ファイル

HGDATA01\RECIPE

本体ユニットで使用する画像
ファイル

HGDATA01\PICTURE

本体ユニットで使用する音声
ファイル

HGDATA01\SOUNDZNV プロジェクトファイル

HGDATA01\NVDATAZLD プロジェクト ファイル

HGDATA01\LDRDATA

動画ファイルHGDATA01\MOVIE

録画した動画ファイル

HGDATA01\RECORD

コピーや移動したファイルの保存先のフォルダー パスとして使用するデータの読み出し元のワードデバイスを指定します。指定したデバ
イス アドレスを先頭として順に値を読み出し、終端文字 NULL（0x00）の前までを文字データとして扱い、フォルダー パスとします。最大デバイス アドレス点数は 124 点（半角 247 文字）です。 をクリック
すると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手
順は、2-72 ページ「第 2 章 5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-19

21
FTP

コピーや移動したファイルの保存先のフォルダー パスを文字列で指定します。最大文字数は 247 文字です。
半角英数字および記号のみ使用できます。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例） コピーや移動したファイルを FTP サーバーの「20170123」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーに保存する場合
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 20170123/ALARMLOG
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形： 20170123\ALARMLOG機能2 FTP クライアント機能• FTP サーバーから FTP サーバーへのファイルのコピーや移動はできません。
• 外部メモリから外部メモリへのファイル転送時、HMI 特殊内部リレー LSM67 が 0 のときは、サブ フォルダーは 5 階層までコピーまたは移動できます。HMI 特殊内部リレー LSM67 を 0 から 1 にすると、サブ フォルダーはコピーや移動できません。
•［固定］または［デバイス アドレスの値で指定する］で設定するフォルダー パスの区切り文字および使用できない文字
は、機種によって異なります。
区切り文字

使用できない文字

FT2J/1J形、HG2J/1J形

機種/"#&'()*:;<>??̀|~HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形?

"*:;<>?|•［デバイス アドレスの値で指定する］で制限を超えた場合や使用できない文字を設定した場合のフォルダー パスは、次のとおりです。
- フォルダー パスの文字列が最大デバイス アドレス点数を超える（NULL がない）場合は、先頭から最大デバイス ア
ドレス点数までのデバイス アドレスに格納された文字になります。
- 使用できない文字が設定されている場合は、その前の文字までになります。
• 転送先が FTP サーバーを設定した本体ユニットの場合、外部メモリの種類ごとにパスの先頭で「“A” ＋ “ 区切り文字 ”」
または「“B” ＋ “ 区切り文字 ”」を指定する必要があります。パスの区切り文字は機種によって異なります。
例 1）HG2J/1J 形で、USB2 に挿入した USB メモリの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送先とする場合
B/HGDATA01/ALARMLOG
例 2）HG5G-V 形で、SD メモリカードの「HGDATA01」フォルダーの「ALARMLOG」フォルダーを転送先とする場合
A\HGDATA01\ALARMLOG

21-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 FTP クライアント機能■ 操作

ファイルの転送方法を “ コピー ” または “ 移動 ” から選択します。
［転送元］で “（FTP サーバー）” を選択した場合、“ コピー ” のみ
設定できます。
転送先に同じ名前のファイルが存在する場合：

転送先に同じ名前のファイルが存在するときの処理方法を “ 転送しない ” または“ 上書きする ” から選択します。

■ 転送時のエラー情報をデバイス アドレスに格納するファイルのコピーや移動時にエラーが発生したときにエラー情報をデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
コピーや移動開始時にデバイス アドレスに 0 を書き込み、エラーが発生すると対応するビットに 1 を書き込みます。
ビット
位置

対策

外部メモリ アクセス エラー• 転送元や転送先として設定した外部メモ
リが挿入されていない。
• 転送元や転送先として設定した外部メモ
リへアクセスできない。

• アクセス可能な外部メモリを挿入する。
• 外部メモリをマウントする。

外部メモリ読み書きエラー• 転送元や転送先として設定した外部メモ
リからフォルダーやファイルの内容を読み出せない。
• 転送元や転送先として設定した外部メモ
リへ、フォルダーの作成、ファイルの書き込み、ファイルの消去ができない。

• 読み書き可能な外部メモリを挿入する。
• 空き容量が十分な外部メモリを挿入する。

2

FTP サーバー接続エラー• 接続タイムアウトで指定した時間を経過しても、転送元や転送先として設定した
FTP サーバーへアクセスできない。
•［FTP サーバーの設定］のラジオボタンで “
ホスト名 ” を選択時、［優先 DNS サーバー］、［代替 DNS サーバー］の設定が正しくない。
• FTP サーバーのホスト名を DNS 解決できなかった。

• LAN ケーブルを接続する。
• 本体ユニットのネットワーク設定を変更する。
• FTP サーバーの IP アドレスやポート番号を変更する。
•［優先 DNS サーバー］、［代替 DNS サーバー］の設定を変更する。
• FTP サーバーのホスト名を変更する。

3

FTP サーバー認証エラー

ユーザー名やパスワードが正しくない。

ユーザー名やパスワードを変更する。

4

FTP サーバー コマンド エラー

FTP サーバーに送信したコマンドに対し、エラーが返ってきた。

FTP サーバーの管理者へ問い合わせる。

5

FTP サーバー転送 エラー

転送タイムアウトで設定した時間を経過しても、FTP サーバーからの応答がない。

FTP サーバーの管理者へ問い合わせる。

6

FTP サーバー強制停止

HMI 特殊内部リレー LSM65 を用いて転送を
中断した。

－

－

－

1

7 ～ 15

予約■ 転送が終了したときに通知する

ファイルのコピーや移動が終了したときに通知する場合は、このチェックボックスをオンにし、書き込み先のビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

21-21

21
FTP

原因

0

機能

機
能

2 FTP クライアント機能［動作条件］タブ■ 条件種別ファイルをコピーまたは移動する条件を次の中から選択します。
ビット立上り：

デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったとき、ファイルをコピーまたは移動します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

ビット立下り：

実行

実行

実行

デバイス アドレスの値が 1 から 0 になったとき、ファイルをコピーまたは移動します。
1

デバイス
アドレスの値0

動作

条件成立時：

実行

実行

条件が不成立から成立したとき、ファイルをコピーまたは移動します。
成立

条件
不成立

動作

実行

実行

実行

■ データ タイプ

条件式で扱うデータの型を選択します。
［条件種別］で“条件成立時”を選択した場合のみ設定できます。詳細は、2-1ページ「第2章

1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ デバイス アドレス条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。内部デバイスのみ指定できます。

［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ 条件

条件式を指定します。

［条件種別］で “ 条件成立時 ” を選択した場合のみ設定できます。 をクリックすると、［条件設定］ダイアログボックスが表示されます。条件式の設定手順は、2-75 ページ「第 2 章

21-22

5.2 条件式を設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 22 章サウンド機能

この章では、サウンド機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

サウンド機能でできること
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形には USB スピーカーを、オーディオインターフェイス（AUDIO OUT）を搭載している本体ユニットには
AUDIO OUT に対応したスピーカーを接続し、次の機能を使用できます。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形を使用する場合、次の点に注意してください。
• スピーカーを使用するには、USB ポートの設定が必要です。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス構成］の［インターフェイス］で “USB1(USB-A)” または “USB2(USB-A)” を選択し、［機能］で “ スピーカー ” を選択してください。
• 外部メモリに保存したサウンド ファイルを再生する場合は、“ スピーカー ” を［プロジェクト設定］ダイアログボック
スの［通信インターフェイス］タブの［インターフェイス構成］の［インターフェイス］の “USB2(USBA)” に設定してください。
対応する USB スピーカーについては、弊社 Web サイトで確認してください。

• 任意のデバイス アドレスが 1 になるとサウンド ファイルを再生

本体ユニットFT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G• タッチ音としてビープ音の代わりにサウンド ファイルを再生

本体ユニットFT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

1.2

対応サウンド ファイル
本体ユニットで再生できるサウンド ファイルのフォーマットは、次のとおりです。
項目

*1

内容

ファイル フォーマット

WAVE ファイル（.wav）

データ形式

PCM

サンプリング レート

8000、11025、12000、16000、24000、22050、32000、44100 、48000*1 Hz

量子化ビット数

16 ビットオーディオ タイプ

モノラルまたはステレオ

ファイル サイズ

最大 512 キロバイト

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-1

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

2 サウンド機能の設定手順

2

サウンド機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
サウンド機能の設定手順について説明します。

2.1

サウンド ファイルと動作条件を設定する● デバイス アドレスの値が 0 から 1 になるとサウンド ファイルを再生する

1 ［システム］タブの［システム］で［サウンド］をクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 サウンド ファイルを登録する ID の［ファイル名］のセルをダブルクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

3 登録するサウンド ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
ファイル名が半角英数字のサウンド ファイルのみ対応しています。ただし、［保存先］が “ 内蔵メモリ ” の場合、全角文
字や記号を使用したファイル名にも対応しています。

22-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 サウンド機能の設定手順

4 ［保存先］でセルをダブルクリックし、サウンド ファイルの保存先を選択します。
■ 内蔵メモリサウンド ファイルを内蔵メモリに保存します。

■ 外部メモリサウンド ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 に保存します。
サウンド ファイルを外部メモリに保存する方法は、次のとおりです。
•［ホーム］タブで［ダウンロード］の下の▼をクリックし、［プロジェクト データ］をクリックすると、［ダウンロード］
ダイアログボックスが表示されます。
［次のファイルを外部メモリへダウンロードする］の［サウンド ファイル］チェッ
クボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
•［ホーム］タブで［ダウンロード］の下の▼をクリックし、［ファイルを外部メモリへ］をクリックすると、［開く］ダ
イアログボックスが表示されます。サウンド ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。

5 ［動作条件］でセルをダブルクリックし、“ 起動デバイス アドレスを使用する ” を選択します。
6 ［起動デバイス アドレス］でサウンド ファイルを再生する条件となるデバイス アドレスを指定します。
［起動デバイス アドレス］のセルをダブルクリックするか、またはセルをクリックして表示されるディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章ください。

をクリックすると、タグ エ

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照して

7 ［繰り返し］、［音量を調整する *2］などを設定し、［OK］ボタンをクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、デバイス アドレスが 1 になるとサウンド ファイルを再生する設定は完了です。

● タッチ音としてサウンド ファイルを再生する
1 ［システム］タブの［システム］で［サウンド］をクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 サウンド ファイルを登録する ID の［ファイル名］のセルをダブルクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形は SD メモリカード
HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-3

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

2 サウンド機能の設定手順

3 登録するサウンド ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
ファイル名が半角英数字のサウンド ファイルのみ対応しています。ただし、［保存先］が “ 内蔵メモリ ” の場合、全角文
字や記号を使用したファイル名にも対応しています。

4 ［保存先］でセルをダブルクリックし、サウンド ファイルの保存先を選択します。
■ 内蔵メモリサウンド ファイルを内蔵メモリに保存します。

■ 外部メモリサウンド ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 に保存します。
サウンド ファイルを外部メモリに保存する方法は、次のとおりです。
•［ホーム］タブで［ダウンロード］の下の▼をクリックし、［プロジェクト データ］をクリックすると、［ダウンロード］
ダイアログボックスが表示されます。
［次のファイルを外部メモリへダウンロードする］の［サウンド ファイル］チェッ
クボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
•［ホーム］タブで［ダウンロード］の下の▼をクリックし、［ファイルを外部メモリへ］をクリックすると、［開く］ダ
イアログボックスが表示されます。サウンド ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。

5 ［動作条件］でセルをダブルクリックし、“ なし ” を選択します。
6 ［OK］ボタンをクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスを閉じます。

7 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］ボタンをクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

*1

22-4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形は SD メモリカード

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 サウンド機能の設定手順

8 ［タッチ音を鳴らす］チェックボックスをオンにします。
9 “ サウンド ファイル ” を選択し、［サウンド ID］で再生するサウンド ファイルの ID を指定します。
サウンド ID 番号を入力するか、ボタンをクリックして表示する［サウンド設定］ダイアログボックスで指定します。

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

10 ［OK］ボタンをクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、タッチ音としてサウンド ファイルを再生する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル22-5

3 ［サウンド設定］ダイアログボックス

3［サウンド設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［サウンド設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［サウンド設定］ダイアログボックス
本体ユニットで使用するすべてのサウンド ファイルとその動作条件は、［サウンド設定］ダイアログボックスで一括管理します。
サウンド機能に関する HMI 特殊データレジスタおよび HMI 特殊内部リレーについては、35-1 ページ「第 35 章
バイス」を参照してください。

（設定一覧）■（コピー）ボタンID を選択して■ボタンをクリックすると、その行の内容をクリップボードにコピーします。

（貼り付け）ボタン
ID を選択してボタンをクリックすると、クリップボードの内容をその行に貼り付けます。

クリップボードに複数の ID の内容が保持されている場合は、最初に選択した ID から昇順に貼り付けます。
ただし、ID が 1024 に達した時点で貼り付けを終了します。

■（削除）ボタンID を選択して■ボタンをクリックすると、その行の設定内容を削除します。

（サウンド ファイルの再生）ボタン
ID を選択してボタンをクリックすると、その行のサウンド ファイルを再生します。

複数の ID を選択しても、最初に選択した ID のサウンド ファイルのみを再生します。連続再生しません。

■（サウンド ファイルの停止）ボタン
ボタンをクリックすると、再生中のサウンド ファイルを停止します。

22-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

内部デ3 ［サウンド設定］ダイアログボックス■（設定一覧）本体ユニットで使用するサウンド ファイルの設定を一覧で表示します。
右クリックメニューで（設定一覧）のセルを編集できます。

再生するサウンド ファイルのサウンド ID（1 ～ 1024）が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、22-8 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。

ID：

複数の ID を選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

ただし、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［サウンド ID］でをクリックして［サウンド設定］ダイアログ

ボックスを表示した場合は、複数選択できません。
ファイル名：

設定したサウンド ファイル名が表示されます。
セルをダブルクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。［開く］ダイアログボック
スでサウンド ファイルを指定します。

• 設定したサウンド ファイルが存在しない場合は、ファイル名が赤文字で表示されます。
• ファイル名が半角英数字のサウンド ファイルのみ対応しています。ただし、［保存先］が “ 内蔵メモリ ” の場合、全角文字や記号を使用したファイル名にも対応しています。
保存先：サウンド ファイルの保存先を “ 内蔵メモリ ” または “ 外部メモリ *1” から選択します。
セルをダブルクリックして切り替えます。

動作条件：

サウンド ファイルを再生する条件を “ 起動デバイス アドレスを使用する ” または “ なし ” から選択します。
セルをダブルクリックして切り替えます。
起動デバイス アドレスを使用する： デバイス アドレスの値に従ってサウンド ファイルを再生します。
タッチ音としてサウンド ファイルを再生する場合に選択します。

なし：

起動デバイス アドレス：［動作条件］が “ 起動デバイス アドレスを使用する ” のとき、サウンド ファイルを再生する条件となるデバイス アドレスを指定します。
セルをダブルクリックするか、またはセルをクリックして表示されるをクリックして表示するタグ エ

ディタで指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。
［動作条件］が “ なし ” のときは、指定できません。

5.1 デバイス アドレス

起動デバイス アドレスに使用できる接続機器のデバイス アドレスの点数は、最大 128 点となります。ただし、ワード
デバイスのビット位置を指定した場合、同じワードデバイス内のビットであれば、複数のビットを使用していても 1 点として数えます。
繰り返し：

サウンド ファイルを繰り返し再生する場合は、このチェックボックスをオンにします。動作条件が不成立になるまで、再生を繰り返します。
このチェックボックスがオフの場合は、1 回のみ再生します。

■［編集］ボタン選択した ID の設定を登録または変更します。
ID を選択して、このボタンをクリックすると、［個別設定］ダイアログボックスが表示されます。
［個別設定］ダイアログボックス
で設定した内容を選択した ID に反映します。詳細は 22-8 ページ「［個別設定］ダイアログボックス」を参照してください。
複数 ID の設定を一度に編集する場合は、
キー＋クリック、または
キー＋クリックで複数行を選択し、［編集］ボタンをクリックします。［個別設定］ダイアログボックスで設定した内容が一括で設定されます。

■［上へ］ボタン

選択している設定内容がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している設定内容がリストの下方向へシフトします。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形は SD メモリカード

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-7

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

3 ［サウンド設定］ダイアログボックス■ 音量を調整する *2

本体ユニットで再生するサウンド ファイルおよび動画ファイルの音量（0 ～ 31）を調整します。
指定したデバイス アドレスの値に従って、音量を変更します。
デバイス アドレスの値が 0 のときミュート（消音）の状態になり、31 および範囲外のとき最大音量になります。
テキストボックスにデバイス アドレスを入力するか、 をクリックして表示するタグ エディタで指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

［音量を調整する］チェックボックスがオフの場合、本体ユニットは最大音量でサウンド ファイルおよび動画ファイルを再生します。

■ ミュート *2

本体ユニットで再生するサウンド ファイルおよび動画ファイルの音量をミュート（消音）します。
指定したデバイス アドレスの値が 1 のとき、ミュート（消音）の状態になります。
サウンド ファイルの再生中にミュート（消音）の状態になると、音を鳴らさずに再生を続けます。
テキストボックスにデバイス アドレスを入力するか、 をクリックして表示するタグ エディタで指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

●［個別設定］ダイアログボックス
選択した ID の設定を登録または変更します。

■ ID

再生するサウンド ファイルのサウンド ID（1 ～ 1024）が表示されます。
（設定一覧）で複数の ID を選択して［個別設定］ダイアログボックスを開いた場合は、［ID］は表示されません。

■ ファイル名サウンド ファイルを指定します。
をクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。
［開く］ダイアログボックスでサウンド ファイルを指定します。

（設定一覧）で複数の ID を選択して［個別設定］ダイアログボックスを開いた場合は、［ファイル名］は表示されません。

■ 保存先サウンド ファイルの保存先を “ 内蔵メモリ ” または “ 外部メモリ *1” から選択します。

*1
*2

22-8

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形は SD メモリカード
HG5G/4G/3G-V 形、HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［サウンド設定］ダイアログボックス■ 動作条件サウンド ファイルを再生する条件を “ なし ” または “ 起動デバイス アドレスを使用する ” から選択します。
なし：

タッチ音としてサウンド ファイルを再生する場合に選択します。

起動デバイス アドレスを使用する：

デバイス アドレスの値に従ってサウンド ファイルを再生します。
（起動デバイス アドレス）： サウンド ファイルを再生する条件となるデバイス アドレスを指定します。 をクリックして表示するタグ エディタで指定します。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。
繰り返し：

サウンド ファイルを繰り返し再生する場合は、このチェックボックスをオンにします。動作条件が不成立になるまで、再生を繰り返します。
このチェックボックスがオフの場合は、1 回のみ再生します。

起動デバイス アドレスに使用できる接続機器のデバイス アドレスの点数は、最大 128 点となります。ただし、ワード
デバイスのビット位置を指定した場合、同じワードデバイス内のビットであれば、複数のビットを使用していても 1 点として数えます。

● サウンド ファイルをエクスポートする
プロジェクトに取り込んだサウンド ファイルを別のプロジェクトで使用する場合に、サウンド ファイルをエクスポートします。

1 ［システム］タブの［システム］で［サウンド］をクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 エクスポートするサウンド ファイルの ID を選択して右クリックし、［サウンド ファイルをエクスポートする］をク
リックします。

［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。

3 保存する場所を指定し、［OK］ボタンをクリックします。

サウンド ファイルは、現在のファイル名のままエクスポートします。

これで、サウンド ファイルのエクスポートは完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-9

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

3 ［サウンド設定］ダイアログボックス● サウンド ファイルをインポートする
サウンド ファイルを編集中のプロジェクトにインポートします。

1 ［システム］タブの［システム］で［サウンド］をクリックします。
［サウンド設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 サウンド ファイルを登録する ID を選択して右クリックし、［サウンド ファイルをインポートする］をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

3 登録するサウンド ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
インポートしたサウンド ファイルが、［サウンド設定］ダイアログボックスに表示されます。
これで、サウンド ファイルのインポートは完了です。

22-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 動作

4

動作
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットでは、1 つのサウンド ファイルのみ再生します。複数のサウンド ファイルを同時に再生できません。したがって、複数の起動デバイス アドレスを同時に 1 にした場合や、タッチ音にサウンド ファイルを設定している場合など、サウンド ファイルの再生が重なったときは、動作条件によって再生するサウンド ファイルが変わります。

■ タッチ音（ビープ音）と起動デバイス アドレスによるサウンド ファイル
タッチ音のビープ音とサウンド ファイルは、同時に再生できます。

ON

タッチパネル
OFF

タッチ音

ビープ音

サウンド

サウンド

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

1

起動デバイス アドレス0

■ タッチ音（サウンド ファイル）とタッチ音（サウンド ファイル）

タッチ音のサウンド ファイルどうしでは、あとから再生した方を優先します。
タッチ音にサウンド ファイルを設定した場合、タッチパネルを押してタッチ音のサウンド ファイルを再生中に、もう一度タッチパ
ネルを押すと、サウンド ファイルの再生を停止し、同じサウンド ファイルをはじめから再生します。

ON

タッチパネル
OFF

タッチ音

サウンド

サウンド

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-11

4 動作

■ タッチ音（サウンド ファイル）と起動デバイス アドレスによるサウンド ファイル

タッチ音のサウンド ファイルと起動デバイス アドレスによるサウンド ファイルでは、起動デバイス アドレスによるサウンド ファ
イルを優先します。
• タッチ音にサウンド ファイルを設定した場合、タッチパネルを押してサウンド ファイルを再生中に、起動デバイス アドレスが 1になりサウンド ファイルの再生を開始すると、タッチ音のサウンド ファイルの再生が停止します。

ON

タッチパネル
OFF

タッチ音

サウンド

サウンド

サウンド
1

起動デバイス アドレス0

• タッチ音にサウンド ファイルを設定した場合、起動デバイス アドレスが 1 になりサウンド ファイルを再生中に、タッチパネルを押しても、タッチ音のサウンド ファイルは再生しません。

ON

タッチパネル
OFF

タッチ音

サウンド

サウンド

サウンド
1

起動デバイス アドレス0

■ 起動デバイス アドレスによるサウンド ファイルと起動デバイス アドレスによるサウンド ファイル

起動デバイス アドレスによるサウンド ファイルどうしでは、先に再生した方を優先します。起動デバイス アドレスが同時に 1 になった場合は、サウンド ID の小さい方を優先します。
• 起動デバイス アドレスが複数同時に 1 になった場合、サウンド ID の小さい方から優先し、順にサウンド ファイルを再生します。
例えば、起動デバイス アドレス 1 が 1 になるとサウンド ID1、起動デバイス アドレス 2 が 1 になるとサウンド ID2 のサウンド
ファイルを再生する設定の場合、起動デバイス アドレス 1 と起動デバイス アドレス 2 が同時に 1 になると、サウンド ID1 の再生を開始し、サウンド ID1 の再生が終了したあと起動デバイス アドレス 2 が 1 であれば、サウンド ID2 の再生を開始します。

1

起動デバイス アドレス 1
0

サウンド

サウンド ID1

サウンド

サウンド ID2
1

起動デバイス アドレス 2
0

22-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 動作• サウンド ファイルの再生中に、起動デバイス アドレスが 1 になったサウンド ID は再生待ちになります。
例えば、起動デバイス アドレス 1 が 1 になるとサウンド ID1、起動デバイス アドレス 2 が 1 になるとサウンド ID2 のサウンド
ファイルを再生する設定の場合、サウンド ID1 の再生中に起動デバイス アドレス 2 が 1 になると、サウンド ID1 の再生が終了したときに、起動デバイス アドレス 2 が 1 であれば、サウンド ID2 の再生を開始します。

1

起動デバイス アドレス 1
0

サウンド

サウンド ID1

サウンド

サウンド ID2

サウンド ID2

1

起動デバイス アドレス 20

ただし、サウンド ID1 の再生が終了したときに、サウンド ID2 の起動デバイス アドレスが 0 になっていると、サウンド ID2 は再生しません。

1

起動デバイス アドレス 1
0

サウンド

サウンド ID1

サウンド

サウンド ID2

サウンド ID2

1

起動デバイス アドレス 20• 再生中のサウンド ID の［繰り返し］を “ あり ” に設定している場合、このサウンド ID の動作条件が不成立になるまで、他のサウンド ID を再生しません。
例えば、起動デバイス アドレス 1 が 1 になるとサウンド ID1、起動デバイス アドレス 2 が 1 になるとサウンド ID2 のサウンド
ファイルを再生する設定の場合、サウンド ID1 の［繰り返し］を “ あり ” に設定して繰り返し再生中に、サウンド ID2 の起動デバ
イス アドレスが 1 になってもサウンド ID1 の再生を続けます。サウンド ID1 の起動デバイス アドレスが 0 になったときに、起動デバイス アドレス 2 が 1 であればサウンド ID2 の再生を開始します。

1

起動デバイス アドレス 1
0「繰り返し：あり」
サウンドサウンド ID1

サウンド

サウンド ID1

サウンド ID2

サウンド ID1

サウンド ID2

1

起動デバイス アドレス 20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

22-13

22
サ
ウ
ン
ド
機
能

4 動作

22-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

マルチメディア機能

第 23 章

この章ではビデオ表示器で再生する動画ファイルの登録および再生方法、イベント発生前後の映像や音声を外部メモリに保存する
方法、保存した映像や音声の再生方法およびビデオ入力の設定方法について説明します。
これらの機能は、ビデオインターフェイスを搭載している機種のみ対応しています。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

マルチメディア機能でできること
ビデオインターフェイス（VIDEO IN/OUT）
および オーディオインターフェイス（AUDIO IN*1/OUT）を搭載している本体ユニットにビ
デオカメラやマイクロフォン *1 を接続して、次のような使い方ができます。マルチメディア機能で使用する外部メモリは SD メモリ
カードです。
• 本体ユニットで再生する動画ファイルを登録し、動画ファイルをビデオ表示器で再生する

本体ユニット

SD メモリカード

23

再生

再生

停止

前へ

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

次へ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

動画ファイル（AVI 形式）*2（MP4 形式）*3

動画ファイルリスト（MOVIE.LST）• イベント発生前後のビデオカメラの映像とマイクロフォンの音声 *1 を外部メモリに保存する

イベント発生1

0

イベント発生前

イベント発生後保持している映像と音声

これから記録する

イベント前録画時間を経過した映像と音声は破棄

SD メモリカードに保存する映像と音声
本体ユニット
ビデオ
カメラ

映像

保存

SD メモリカード

音声 *1
マイクロフォン
HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G

*1
*2
*3

動画ファイル（AVI 形式）*2（MP4 形式）*3

録音機能は HG4G/3G 形のみ
HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-1

1 概要

• 本体ユニットと接続する機器のビデオ入力を設定する

本体ユニット
ビデオカメラ
映像

再生

停止

前へ

次へ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V
HG4G HG3G• 2 系統のビデオカメラの映像を入力する *2

本体ユニット
ビデオカメラ映像
チャンネル 1
再生

停止

前へ

次へ

再生

CH1

停止

前へ

次へ

CH2

映像
チャンネル 2
HG5G-V HG4G-V HG3G-V• ビデオ表示器を使って、動画ファイルを再生したり、映像を表示および音声を出力したりできます。
 9-81 ページ「第 9 章 4 ビデオ表示器」• 特殊スイッチを使って、映像や音声を記録および再生できます。
 7-104 ページ「第 7 章 映像や音声 *1 を記録する」
 7-107 ページ「第 7 章 記録した映像や音声を再生する」

1.2

対応動画ファイル
本体ユニットで再生できる動画ファイルのフォーマットは、次のとおりです。
項目
ファイル フォーマット

動画

音声

内容
HG5G/4G/3G-V 形：

AVI ファイル（.avi）

HG4G/3G 形：

MP4 ファイル（.mp4）

HG5G/4G/3G-V 形：

Motion JPEG

HG4G/3G 形：

MPEG-4 Simple Profile

HG5G/4G/3G-V 形：

PCM（サンプリング レート 8000、11025、12000、16000、24000、22050、32000、44100Hz）

HG4G/3G 形：

AAC-LC（ビット レート 32kbps 以下を推奨）

フレーム レート

30fps 以下（15fps 以下を推奨）

解像度

720x480 ドット以下（640x480 ドット以下を推奨）

ファイル サイズ

64 メガバイト以下（32 メガバイト以下を推奨）

動作環境によっては、上記のフォーマットでも正常に再生できない場合があります。
この場合、ファイルのフレームレート、解像度、または音声のビット レートを下げるか、ファイル サイズを小さくしてください。
また、音声が不要な場合は、音声なしのファイルにしてください。

*2

23-2

HG5G/4G/3G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチメディア機能の設定手順

2

マルチメディア機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
マルチメディア機能の設定手順について説明します。

2.1

動画ファイルを登録する

1 ［システム］タブの［システム］で［マルチメディア機能］をクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［動画］タブの［動画ファイル リスト］で動画ファイルを登録する ID を選択し、［ファイル パス］のセルをクリック
して登録する動画ファイルのファイル パスを入力します。

最大文字数は半角英数 250 文字です。
例） 外部メモリ フォルダー「HGDATA01」の「MOVIE」フォルダーに保存した動画ファイル「sample01.mp4」を指定する場合「sample01」と入力します。

［開く］ダイアログボックスで指定する場合は、セルをダブルクリックするか、またはセルをクリックして表示されるをクリックして、［開く］ダイアログボックスを開きます。

3 手順 2 を繰り返し、再生するすべての動画ファイル（1 ～ 64 個）を追加します。
4 ［OK］ボタンをクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスを閉じます。
動画ファイルを登録する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-3

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

2 マルチメディア機能の設定手順● 動画ファイル リストをビデオ表示器で再生する
1 23-3 ページ「2.1 動画ファイルを登録する」の手順に従って、ビデオ表示器で再生する動画ファイルを登録します。
2 ［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［ビデオ表示器］をクリックします。

3 編集画面上で、ビデオ表示器を配置する位置をクリックします。
4 配置したビデオ表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

5 ［基本］タブの［動作］で “ 動画ファイル リストを再生する ” を選択します。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスの［動画ファイル リスト］に登録したすべての動画を再生します。

23-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチメディア機能の設定手順

6 ［デフォルト ID］で再生ボタンを押すと再生する動画ファイルの ID 番号（1 ～ 64）を指定します。
を クリックすると、［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスが表示されます。動画ファイル リストから ID 番号を選択します。指定した ID 番号から順に動画ファイル リストに登録した動画ファイルを再生します。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
ビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、動画ファイル リストをビデオ表示器で再生する設定は完了です。

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-5

2 マルチメディア機能の設定手順

2.2

イベント録画機能を設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［マルチメディア機能］をクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［記録］タブをクリックします。

3 ［イベント録画機能を使用する］チェックボックスをオンにします。
4 録画チャンネル *1 または記録対象 *2 を選択します。
■ 録画チャンネル *1

機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを“チャンネル1”または“チャンネル2”から選択します。

■ 記録対象 *2

機器から入力される信号のうち、記録する対象を “ 映像と音声 ” または “ 映像のみ（音声なし）” から選択します。

5 ［起動デバイス アドレス］で記録を開始する条件となるビットデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

6 イベント発生前後の録画時間を指定します。
■ イベント前録画時間

起動デバイス アドレスの値が 0 から 1 になった時点を起点として、起点より前何秒間を記録するか、その時間（1 ～ 15 秒）を指定します。

■ イベント後録画時間

起動デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときから、記録を停止するまでの時間（1 ～ 15 秒）を指定します。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、録画機能の設定は完了です。

*1
*2

23-6

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチメディア機能の設定手順● イベント録画機能で録画した映像を再生する
記録した動画ファイルをビデオ表示器で再生します。

設定手順

1 記録した映像を再生するビデオ表示器を作成します。

［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［ビデオ表示器］をクリックします。

2 編集画面上で、ビデオ表示器を配置する位置をクリックします。
3 配置したビデオ表示器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

4 ［基本］タブの［動作］で “ 動画ファイルまたは録画したファイルをファイル選択画面から選択して再生する ” を選択します。

ファイル選択画面で動画ファイルを選択して再生します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-7

2 マルチメディア機能の設定手順

5 ［OK］ボタンをクリックします。
ビデオ表示器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

6 記録した映像を選択する画面を開くスイッチを作成します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

7 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。
8 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

9 ［基本］タブの［動作モード］で “ 動画ファイル選択画面を開く ” を選択します。

10 ［表示位置 X、Y］でベース画面上に開く動画ファイル選択画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。

23-8

X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチメディア機能の設定手順

11 ［OK］ボタンをクリックします。
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、録画した映像を再生する設定は完了です。

操作手順
音声を再生する場合はスピーカーなどを接続した本体ユニットが必要です。
外部メモリ フォルダーが「HGDATA01」で、「RECORD」フォルダーの「20110313」フォルダーにある動画ファイル「123000.avi」を再生する場合を例として説明します。
本体ユニット で再生できる動画ファイルのフォーマットは、次のとおりです。
HG5G/4G/3G-V 形： AVI ファイル（.avi）
HG4G/3G 形：

MP4 ファイル（.mp4）

詳細は、2-37 ページ「第 2 章

1.6 扱える動画ファイル」を参照してください。

1 “ 動画ファイル選択画面を開く ” を設定した画面切替スイッチを押します。
ファイル選択画面が表示されます。

本体ユニット
画面切替スイッチを押す

23

ビデオ表示器

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

全画面 元に戻す 繰返 ON 繰返 OFF
前へ

早戻し

一時停止

停止

次へ

早送り
再生

2 映像を記録した日付のフォルダーを選択します。
［▼］を押して「20110313」を選択し、［選択］を押します。
「20110313」フォルダーの内容が表示されます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD

ページ数：1

ファイル名

サイズ

20110312

フォルダ

20110313

フォルダ

20110314

フォルダ

20110315

フォルダ

上の
フォルダ

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

選択

2

ファイル選択画面を開くと、外部メモリ フォルダーの「RECORD」フォルダーが表示されます。
「RECORD」フォルダーが存在しない場合は、外部メモリ フォルダーが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-9

2 マルチメディア機能の設定手順

3 動画ファイルを選択します。
［▼］を押して「123000.avi」を選択し、［選択］を押します。
動画ファイルが選択され、ファイル選択画面を閉じます。

×

ファイル選択画面
DRIVE : SD Card
\HGDATA01\RECORD\20110313

ページ数：1

ファイル名
120000.avi

上の
フォルダ

サイズ
512,000,000

121500.avi

512,000,000

123000.avi

512,000,000

124500.avi

512,000,000
512,000,000

130000.avi

123000.avi

更新日時：2011/3/13 13:00:30

更新

▲

上の
ページ

▼

下の
ページ

1

選択

2

4 ビデオ表示器の［再生］を押します。
動画ファイルが再生されます。

本体ユニット
ビデオ表示器

全画面 元に戻す 繰返 ON 繰返 OFF
前へ

早戻し

一時停止

停止

早送り

［再生］を押す

次へ

再生

イベント録画機能でイベント発生後の記録中や特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドで録画中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、動画ファイルの再生を実行できません。イベント発生後の記録中および記録した
データを外部メモリへ保存中は、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値が 1 になります。詳細は、35-13 ページ「第35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

23-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 マルチメディア機能の設定手順

2.3

ビデオ入力を設定する

1 ［システム］タブの［システム］で［マルチメディア機能］をクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［ビデオ入力］タブをクリックします。

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

3 本体ユニットと接続する機器の信号規格を “NTSC” または “PAL” から選択します。
信号規格は、国や地域によって採用されている方式が異なります。
NTSC： 日本、韓国、台湾、北米、中米、南米など
PAL：

ヨーロッパ、中国、中近東、東南アジアなど

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ビデオ入力の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル23-11

3 ［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス

3［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［マルチメディア機能設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス●［動画］タブプロジェクト データで使用する動画ファイルのリストを作成および編集します。
ここで設定した内容を元に、外部メモリにある外部メモリ フォルダーのルートに動画ファイル リスト「MOVIE.LST」が自動的に作成されます。

■ 動画ファイル リスト

プロジェクト データで使用する動画ファイルを一覧表示します。

ID：

動画ファイル リストの ID（1 ～ 64）が表示されます。

ファイル パス：

動画ファイルのファイル パスが表示されます。
セルをクリックし、動画ファイルのファイル パスを入力します。最大文字数は 250 文字です。半角英数字
および記号のみ使用できます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［外部メモリ］タブで設定した外部メモリ フォルダーの「MOVIE」フォルダーに保存した動画ファイルを指定する場合は、ファイル名のみを入力します。
例） 外部メモリ フォルダーが「HGDATA01」の場合「sample01」と入力すると、
A:\HGDATA01\MOVIE\sample01. 拡張子 *1になります。
セルをクリックして表示されるをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。［開く］ダイアログボックスで動画ファイルを指定します。
ファイル パスに、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?|
ただし、「A:」などルートを示す : は入力できます。

*1

23-12

HG5G/4G/3G-V 形は avi、HG4G/3G 形は mp4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス■［削除］ボタン

動画ファイル リストから動画ファイルを削除します。
動画ファイル リストの動画ファイルを選択し、このボタンをクリックします。
動画ファイル リストから動画ファイルのファイル パスを削除しても、動画ファイルは削除されません。

■［上へ］ボタン

選択している動画ファイルがリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択している動画ファイルがリストの下方向へシフトします。

■［インポート］ボタン

エクスポートした動画ファイル リストを取り込みます。
作成済みの動画ファイル リストは上書きされます。

■［エクスポート］ボタン

動画ファイル リストのファイル名を「MOVIE.LST」として保存します。

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル23-13

3 ［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス●［記録］タブ■ イベント録画機能を使用する

イベント録画機能を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
イベント録画機能とは、本体ユニットが起動デバイス アドレスの状態を監視し、デバイス アドレスの値が 0 から 1 になった（イベントが発生した）とき、その前後の映像や音声を記録する機能です。

■ 録画チャンネル *1

機器から入力される映像のみ（音声なし）の信号のうち、記録するチャンネルを“チャンネル1”または“チャンネル2”から選択します。

■ 記録対象 *2

機器から入力される信号のうち、記録する対象を選択します。
映像と音声：

映像と音声を記録します。

映像のみ（音声なし）： 映像のみを記録します。

■ 起動デバイス アドレス

記録を開始する条件となるビットデバイスを指定します。
［イベント録画機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ イベント前録画時間

起動デバイス アドレスの値が 0 から 1 になった時点を起点として、起点より前何秒間を記録するか、その時間（1 ～ 15 秒）を指定します。［イベント録画機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

■ イベント後録画時間

起動デバイス アドレスの値が 0 から 1 になったときから、記録を停止するまでの時間（1 ～ 15 秒）を指定します。
［イベント録画機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。
イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチス
イッチ、マルチコマンドでの録画や動画ファイルの再生を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ
LSD155-0 の値は 1 になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

*1
*2

23-14

HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 ［マルチメディア機能設定］ダイアログボックス●［ビデオ入力］タブ
本体ユニットと接続する機器の信号規格を設定します。

23■ 入力信号

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

本体ユニットと接続する機器の信号規格を “NTSC” または “PAL” から選択します。
信号規格は、国や地域によって採用されている方式が異なります。
NTSC： 日本、韓国、台湾、北米、中米、南米など
PAL：

ヨーロッパ、中国、中近東、東南アジアなど

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-15

4 機能の状態を確認する

4

機能の状態を確認する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
HMI 特殊データレジスタの値によって、マルチメディア機能の各種情報を確認できます。HMI 特殊データレジスタの詳細は、次のとおりです。

■ LSD 155 ：イベント録画機能のステータス情報
ビット位置
0
1 ～ 15

内容
イベント発生後、データを記録中または記録したデータを外部メモリに保存中は値が 1 になります。
予約■ LSD 165：エラー情報
機能名

マルチメディア機能エラー情報

23-16

内容
マルチメディア機能のエラー情報が格納されます。

ステータス
0：正常
1：存在しないファイルを指定しました
2：ファイルのフォーマットが正しくありません
3：指定したパラメータ値が範囲外です

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 制限事項

5

制限事項
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
• 映像の表示または記録中、および動画ファイルの再生中は、サウンド ファイルを再生できません。
• 記録中は、動画ファイルおよびサウンド ファイルを再生できません。
イベント録画機能を有効にしていると、サウンドファイルを再生できません。
• メンテナンス画面を表示中は動画ファイルの再生およびビデオの表示ができません。
• 動画ファイルの表示倍率が 2 倍以上になると、表示倍率を 2 倍に調整し、センタリングして表示します。
• 通信ドライバに「SIEMENS S7-MPI」を選択した場合、動画ファイルの再生およびビデオ入力からの表示や記録によって本体ユニッ
トのスキャン処理の速度が低下します。
• 動画ファイルを再生中に外部メモリへの書き込みが発生すると、動画の映像や音声が乱れる場合があります。
• 定周期スクリプトを使用していると、動画ファイルの再生およびビデオ入力からの表示や記録が途切れる場合があります。
• 本体ユニットの設置方向を縦置きに設定した場合、動画ファイルの再生やビデオの表示は横置きと同じ方向になります。
縦置きの本体ユニットで動画ファイルを再生する場合には、設置方向に合わせて表示の向きを回転した動画ファイルを使用してください。
• イベント録画機能を使用した場合、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マルチコマンドでの録画または動画ファイルの再生を実行
すると、イベント録画機能が一時停止しますので、次の点に注意してください。
- 部品での録画中や動画ファイルの再生中にイベントが発生しても記録されません。
- 部品で録画した場合、外部メモリへデータの保存が完了してからイベント録画機能の動作を再開するまでに約 1 秒かかります。
- 動画ファイルを再生した場合、再生を停止してからイベント録画機能の動作が再開するまでに約 1 秒かかります。
• イベント録画機能でイベント発生後の記録中および記録したデータを外部メモリへ保存中は、特殊スイッチ、マルチスイッチ、マ
ルチコマンドでの録画や動画ファイルの再生を実行できません。またこのとき、HMI 特殊データレジスタ LSD155-0 の値は 1 になります。詳細は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。
• ビデオ表示器で早送りキーおよび早戻しキーが使用できる動画ファイルは次のとおりです。
- 再生時間が 10 分以下の場合、I フレームの数が 2 秒に 1 度以上のファイル- 再生時間が 10 分以上の場合、I フレームの数が 5 秒に 1 度以上のファイル• ビデオを表示中や動画ファイルを再生中のビデオ表示器があるサブ画面を移動すると、表示が移動前の位置にしばらく残ることがあります。
• SD メモリカードの認識に時間がかかると、運転開始直後は動画ファイルを再生できない場合があります。この場合、HMI 特殊内部リレーLSM21 が 1 になってから動画ファイルを再生してください。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」
を参照してください。
外部メモリへの保存時間は使用する外部メモリの書き込み速度によって異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

23-17

23
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
機
能

5 制限事項

23-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 24 章ユーザー アカウントとセキュリティ機能

この章では、ユーザー アカウントとセキュリティ機能の概要、設定方法および本体ユニットや WindO/I-NV4 での動作について説
明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

ユーザー アカウント
セキュリティ機能とは、データへのアクセスおよび本体ユニットでの表示や操作をアカウントによって保護する機能です。アカウ
ントとは、本体ユニットやデータを利用するための権利です。ユーザーにアカウントを割り付けることでデータへのアクセスおよび本体ユニットでの表示や操作を保護し、本体ユニットの不正操作、プロジェクト データの改ざんや不正利用などを防止できます。
ユーザーに割り付けたアカウントをユーザー アカウントと呼びます。

ユーザー アカウント
アカウント

ユーザー

本体ユニットを操作する権利
割り付け

データへアクセスする権利

WindO/I-NV4 では、アカウントとしてセキュリティ グループを使用します。
セキュリティ グループには、あらかじめ用意されているセキュリティ グループ（Administrator、Operator、Reader）と任意に作成したセキュリティ グループの 2 種類があります。いずれかまたは複数のセキュリティ グループをユーザーに割り付けます。
Administrator は、必ず 1 人以上のユーザーに割り付けてください。
Administrator

あらかじめ用意されている
セキュリティ グループ

任意に作成した
セキュリティ グループ
（最大12個）Operator
Readerグループ A

Administrator

グループ B

グループ A

割り付け

割り付け

ユーザー アカウント：

ユーザー アカウント：

割り付け

ユーザー アカウント：

ユーザー アカウントには、ユーザー名とパスワードが関連付けられており、ユーザー アカウントは、最大 15 個まで作成できます。

パスワード： 11111111

22222222

33333333

44444444

EEEEEEEE

User2

User3

User4

User15ユーザー アカウント：
ユーザー名：

User1

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-1

24
ユ

ー ー

1.1

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

1 概要

セキュリティ グループを割り付けたユーザー アカウントにパスワードを設定すると、データへのアクセス、および本体ユニットでの表示や操作は、パスワードで保護されます。
パスワードで保護された操作は、本体ユニット上ではパスワード入力画面、WindO/I-NV4 上では［パスワードの確認］ダイアログ
ボックスで必要に応じてユーザー名とパスワードの入力が求められます。
パスワード入力画面［パスワードの確認］ダイアログボックス

パスワード
User

▲ ▼

********
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

ENT

• プロジェクトを開くとき専用のパスワードを設定できます。［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブで［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］チェックボックスをオンにし、パスワードを設定します。
• ユーザー アカウントにパスワードを設定していない場合は、データへのアクセスおよび本体ユニットでの表示や操作を保護できません。
• パスワード入力画面は、［セキュリティ］ダイアログボックスの［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスと［パスワード入力画面をカスタマイズする］チェックボックスがオンの場合のみ作成できます。本体ユニットが提供するパスワード入力画面を使用する場合は、この画面を作成する必要はありません。

24-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.2

データの保護● データへのアクセスから保護する
セキュリティ グループでは、データへのアクセスを保護することができます。
• プロジェクト データの編集による変更から保護する

パスワードの確認ダイアログボックスが表示される

プロジェクトデータを開く

24
プロジェクト データ
外部メモリ *1
SD メモリカード

パソコン

本体ユニットUSB メモリ

ダウンロードパスワードの確認ダイアログボックスが表示される

ダウンロードレシピ ファイル
ピクチャ ファイル
サウンド ファイル *2
カスタム Web ページ ファイル
動画ファイル *3
動画ファイルリスト *3
本体ユニット
外部メモリ *1

接続機器
パスワード
データ転送機能を実行するために必要なパスワードを入力してください

SD メモリカード

User

▲ ▼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

T

Y

U

I

O

P CLR

K

E

R

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

L CAN
ENT

ダウンロードUSB メモリ
パスワード入力画面が表示される

*1
*2
*3

PLC プログラム

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオ インターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-3

ユ

ー ー

• データのダウンロードによる改ざんや不正利用から保護する

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

1 概要

• アップロードによるデータの流出から保護する

プロジェクト データ
外部メモリ *1
SD メモリカード

パソコン

本体ユニットUSB メモリ

アップロードアップロードパスワードの確認ダイアログボックスが表示されるスクリーンショットのデータ
アラーム履歴のデータ
データ履歴のデータ
操作履歴のデータ
レシピ ファイル
ピクチャ ファイル
サウンド ファイル *2
動画ファイル *3
動画ファイルリスト *3
本体ユニット
外部メモリ *1

接続機器
パスワード
データ転送機能を実行するために必要なパスワードを入力してください

SD メモリカード

User

▲ ▼

1

2

Q

3

4

5

6

7

8

9

0

BS

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

アップロードENT

USB メモリ
パスワード入力画面が表示される

PLC プログラム• 不正アクセスによるデータの消去や外部メモリ *4 のフォーマット *5 から保護する

外部メモリ *4
SD メモリカード

パソコン

データの消去本体ユニットUSB メモリ

外部メモリ *4 のフォーマット *5
パスワードの確認ダイアログボックスが
表示される

*1
*2
*3
*4
*5

24-4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要• システム モードでの操作による改ざんや不正利用から保護する

本体ユニット

本体ユニットメンテナンス

パスワード
User

▲ ▼

システムモード
デバイスモニタ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

輝度調整

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

BS

l CAN
ENT

パスワード入力画面が表示される• デバイスモニタの表示による不正閲覧から保護する

本体ユニット

本体ユニットメンテナンス

パスワード
User

▲ ▼

システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

BS

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

ENT

パスワード入力画面が表示される

24• 外部メモリ間 *6 のファイル コピー *7 によるデータの流出から保護する

SD メモリカード USB メモリ

ユー ー

本体ユニット

ザ

パスワード
User

コピー

▲ ▼

1

2

3

4

5

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

x

c

v

b

n

m

!?#

z

6

7

BS

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

ENT

ファイル
USB メモリ
パスワード入力画面が表示される• USB オートラン機能の実行によるデータの流出や改ざんから保護する

本体ユニット

本体ユニット
パスワード
User

▲ ▼

1

2

3

q

4

5

6

7

8

9

0

BS

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

ENT

パスワード入力画面が表示される
USB メモリ*6*7

FT2J/1J 形、
HG2J/1J 形は USB1 と USB2 に挿入した USB メモリ間、
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカードと USB メモリ間
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-5

1 概要

• パソコンやスマートフォンなどの Web ブラウザー端末を利用したリモートでの不正閲覧および不正操作から保護する

Webブラウザー端末（パソコン、
スマートフォン等）

イーサネット通信（TCP/IP）
ローカルネットワーク
パスワード入力画面が表示される● あらかじめ用意されたセキュリティ グループ
あらかじめ用意されているセキュリティ グループには、セキュリティレベルの異なる Administrator、Operator、Reader の 3 種類があります。

■ Administrator

プロジェクト データへの完全なアクセス権限を持ち、プロジェクト データの編集や本体ユニットのプロジェクト データの入れ替
えなど、必要な操作をすべて実行できるセキュリティ グループです。1 人以上のユーザーに割り付ける必要があります。

■ Operator

デバイス アドレスの値を変更してプロジェクト データを部分的に変更したり、外部メモリへのデータのダウンロード、外部メモリ
間または外部メモリ内でファイル コピーができるセキュリティ グループです。

■ Reader

外部メモリに蓄積したデータの読み出し、外部メモリ *1 から USB2 に挿入した USB メモリへのファイル コピー、Web サーバー機
能によるデバイス アドレスの値を読み出しが実行できるセキュリティ グループです。
あらかじめ用意されているユーザー アカウントには、Administrator、Operator、Reader のセキュリティ グループが割り付けられています。パスワードは設定されていませんので、データへのアクセスを保護するには、ユーザー アカウン
トにパスワードを設定する必要があります。

User1
Administrator

あらかじめ用意されている
セキュリティ グループ

Operator
Reader*1

24-6

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要● パスワード保護の対象となる操作
セキュリティ グループを割り付けたユーザー アカウントにパスワードを設定すると、データへのアクセスはパスワードで保護されます。パスワード保護の対象となる操作と、操作を実行するためにパスワードが有効なセキュリティ グループは、次のとおりです。
パスワードが有効なセキュリティ グループ

パスワード保護の対象となる操作

Operator

Reader

任意に作成

プロジェクトを開く

○

×

×

○ *1

プロジェクト データをダウンロードする

○

×

×

○ *1

プロジェクト データをアップロードする

○

×

×

○ *1

内蔵メモリのデータを消去する

○

×

×

×

へダウンロードする

○

×

×

×

外部メモリ *2 のファイルをアップロードする

○

○

○

×

運転中にファイルを外部メモリ *2 へダウンロードする

○

○

×

×

PLC プログラムを外部メモリから接続機器へダウン
ロードする

○

×

×

×

PLC プログラムを接続機器から外部メモリへアップ
ロードする

○

×

×

×

外部メモリ *2 のファイルを消去する

○

×

×

×

外部メモリ *3 をフォーマットする *4

○

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

○

○

×

×

USB メモリへファイルをコピーする *6

○

○

○

×

システム モードに切り替える

○

×

×

×

○

○

×

×

Web ブラウザー端末から MICRO/I の状態を遠隔監視す
る

○

○

○

×

Web ブラウザー端末から MICRO/I の状態を遠隔操作す
る

○

○

×

×

Webブラウザー端末から MICRO/Iのカスタム Webペー
ジを表示および操作する

*8

*8

*8

*8

ファイルを外部メモリ

データの変更*2

USB1 へファイルをコピーする*5

USB2 へファイルをコピーする*5

SD メモリカードへファイルをコピーする

WindO/I-NV4 および WindLDR
イスモニタを使用する*7*6のモニタ機能やデバ

24
ユ

ー ー

データの編集Administrator

ザ• プロジェクトを開くときのパスワードに専用のパスワードを設定できます。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブで［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］
チェックボックスをオンにし、パスワードを設定します。対象となる操作は、次のとおりです。
- プロジェクトを開く- 画面の再利用- プロジェクト データをアップロード後にプロジェクトを開く• 操作をパスワードで保護するには、パスワードが有効なセキュリティ グループのうち、最もレベルの低いセキュリティ
グループをいずれかのユーザー アカウントに割り付ける必要があります。
セキュリティレベルは、高い方から順に Administrator > Operator > Reader となります。
例）デバイスモニタを表示する操作をパスワードで保護する場合は、Operator をいずれかのユーザー アカウントに割り付けます。Operator を割り付けたユーザー アカウントが存在しないと、パスワードで保護されません。
• USB オートラン機能は、有効なセキュリティ グループによって実行できるコマンドが異なります。詳細は、33-74 ページ「第 33 章 5.4 USB オートラン機能実行時のセキュリティについて」を参照してください。

*1 ［セキュリティ設定］ダイアログボックスで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替え可能*2 FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ*3 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ*4 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ*5 FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ*6 HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ*7 FT2J/1J 形のみ*8 ［セキュリティ設定］ダイアログボックスの設定に依存します。詳細は 24-42 ページ「［Web ページ］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-7

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

1 概要

1.3

表示や操作の保護● セキュリティ機能で保護できる表示や操作
本体ユニットでの表示や操作を保護するセキュリティ グループをユーザーに割り付け、次のようなことができます。
• 画面の表示を保護する

本体ユニット

本体ユニット
ベース画面 1

本体ユニット

パスワード
User2

▲ ▼

Tank 1********

パスワード入力画面が表示される
画面切替スイッチ（ベース画面 2 に切り替える）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

BS

ENT

Full

ベース画面 2 が表示される

ユーザー アカウントを切り替える

ベース画面 2
表示できる

User2

ベース画面 2

User2

表示できないユーザーなし• 部品の表示を保護する

User2 のみで表示できる折れ線グラフ
本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット

パスワード
User2

▲ ▼

********

パスワード入力画面が表示される
画面切替スイッチ（パスワード入力画面を開く）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

t

y

u

i

o

p CLR

k

e

r

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

!?#

x

c

v

b

n

m

z

BS

l CAN
ENT

折れ線グラフが表示される

ユーザー アカウントを切り替える

折れ線グラフ
表示できる

User2

折れ線グラフ

User2

表示できないユーザーなし• 部品の操作を保護する

User2 のみで操作できる数値入力器
本体ユニット

本体ユニット

本体ユニット

パスワード
User2

▲ ▼

999

********

999

パスワード入力画面が表示される
画面切替スイッチ（パスワード入力画面を開く）
数値入力器
操作できない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

BS

999

数値入力器を操作できる

ユーザー アカウントを切り替える

数値入力器
操作できる

User2
User2

ユーザーなし

24-8

999

l CAN
ENT

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要● 本体ユニットでの表示や操作を保護する
画面および部品の表示や操作に “ 許可 ” の権限を設定したセキュリティ グループと同じセキュリティ グループを割り付けたユー
ザー アカウントのみ、画面および部品の表示や操作を実行できます。
画面および部品の表示や操作の権限は、画面および部品のプロパティ ダイアログボックスの［セキュリティ］タブで設定します。
操作の権限は、入力機能のある部品でのみ設定できます。
例） ユーザーと部品のセキュリティ グループを次のように設定している場合

ユーザー名

セキュリティ グループ

User2

User3

User4

グループ A

Administrator、グループ A

Administrator

画面切替スイッチ（パスワード入力画面を開く）
番号

グループ名

1

Administrator

許可

許可

2

Operator

許可

許可

3

Reader

許可

許可

4

グループA

許可

許可

本体ユニット

表示

入力

数値入力器

999

番号

グループ名

1

Administrator

許可

許可

2

Operator

許可

許可

3

Reader

許可

許可

4

グループA

許可

禁止

デフォルトユーザー：なし

表示

入力

24
ユ

番号

グループ名

番号

グループ名

1

Administrator

禁止

1

Administrator

禁止

許可

2

Operator

許可

2

Operator

許可

許可

3

Reader許可

3

Reader

許可

許可

4

グループA

許可

4

グループA

許可

禁止

表示

表示

ー ー

スイッチ

折れ線グラフおよび棒グラフ

入力

ザ

ユーザーアカウントが選択されていない状態では、すべてのセキュリティ グループが “ 許可 ” の部品のみ表示または操作できます。
パスワード入力画面を開いて、グループ A の User2 に切り替えると、グループ A の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示されます。グ
ループ A の［入力］が “ 禁止 ” の部品を操作できません。

本体ユニット

本体ユニット

表示
されない

表示
される

パスワード
User2

999

操作
できない

ユーザーなしでは、すべてのセキュリティ グループの［表示］が “ 許可 ” の部
品のみ表示される、すべてのセキュリティ グループの［入力］が “ 許可 ” の部
品のみ操作できる

▲ ▼

1

2

3

4

5

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

x

c

v

b

n

m

!?#

z

6

7

本体ユニット

BS

999

ENT

画面切替ボタンでパスワード入力画面
を開き、パスワードを入力して、User2 へ切り替える

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

999

操作
できない

User2 ではグループ A の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示される、グループ A
User2の［入力］が “ 禁止 ” の部
品を操作できない

24-9

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

1 概要

パスワード入力画面を開いて、Administrator とグループ A の User3 に切り替えると、グループ A の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示され、Administrator の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できます。

本体ユニット

本体ユニット

表示
されない

表示
される

パスワード
User3

999

操作
できない

ユーザーなしでは、すべてのセキュリティ グループの［表示］が “ 許可 ” の部
品のみ表示される、すべてのセキュリティ グループの［入力］が “ 許可 ” の部
品のみ操作できる

▲ ▼

999

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

!?#

x

c

v

b

n

m

z

本体ユニット

BS

999

999

l CAN
ENT

操作
できる

画面切替ボタンでパスワード入力画面
を開き、パスワードを入力して、User3 へ切り替える

User3 ではグループ A の［表示］が “ 許可 ” の部品が表示される、
User3
Administrator の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

画面に表示されていない部品は、［入力］が “ 許可 ” のセキュリティ グループに関係なく操作できません。

パスワード入力画面を開いて、Administrator の User4 に切り替えると、表示されている Administrator の［入力］が “ 許可 ” の部
品を操作できます。Administrator の［表示］が “ 禁止 ” の部品は表示されません。

本体ユニット

本体ユニット

表示
されない

表示
されない

パスワード
User4

999

操作
できない

ユーザーなしでは、すべてのセキュリティ グループの［表示］が “ 許可 ” の部
品のみ表示される、すべてのセキュリティ グループの［入力］が “ 許可 ” の部
品のみ操作できる

▲ ▼

999

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

x

c

v

b

n

m

!?#

z

本体ユニット

BS

999

999

ENT

操作
できる

画面切替ボタンでパスワード入力画面
を開き、パスワードを入力して、User4 へ切り替える

User4 では Administratorの［表示］が “ 禁止 ” の部品が表示されない、表示さUser4
れている Administrator の［入力］が “ 許可 ” の部品を操作できる

User4 ではグループ A を設定していないため、画面右下のスイッチは表示されません。表示されていない部品は、［入力］
が “ 許可 ” のセキュリティ グループを設定しているユーザーでも操作できません。このような設定にならないよう注意
してください。

24-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

2

セキュリティ機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
セキュリティ機能の設定手順について説明します。

2.1

ユーザー アカウントの作成と編集● ユーザー アカウントを作成する

1 ［システム］タブの［保護］で［ユーザー アカウント］をクリックします。
［セキュリティ］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにします。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

ユーザー アカウントに関する設定項目が表示されます。
WindO/I-NV4 であらかじめ用意されているユーザー アカウントは、次のとおりです。
番号：1

ユーザー名：

User

パスワード：（なし）

セキュリティ グループ：Administrator、Operator、Reader

3 ［追加］ボタンをクリックします。
［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-11

2 セキュリティ機能の設定手順

4 ［番号］にユーザーの番号（1 ～ 15）を指定します。
この番号は、ユーザー アカウントをデバイス アドレスの値で切り替える場合に使用します。

5 ［ユーザー名］に新しいユーザーの名前を入力します。
ユーザー名の最大文字数は 16 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
• ユーザー名には、次の半角文字は使用できません。
"*./:<>?\|• FT2J/1J 形および HG2J/1J 形では、ユーザー名の先頭に # を設定しないでください。# で始まるユーザー名の場合、本体ユニットの FTP サーバーにアクセスできなくなります。

6 ［新しいパスワード］にパスワードを入力します。
パスワードの文字数は 4 ～ 15 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
パスワードは忘れないようにメモ書きして大切に保管してください。パスワードを忘れた場合は、最寄りの弊社支店、営業所、お問い合わせ電話窓口へお問い合わせください。
［新しいパスワード］および［パスワードの確認］のパスワードの内容を表示する場合は、［セキュリティ］ダイアログ
ボックスの［パスワードを表示する］チェックボックスをオンにします。

7 ［パスワードの確認］に手順 6 で入力したパスワードを再度入力します。
8 ［詳細］タブをクリックします。
作成中のユーザーにセキュリティ グループを割り付けます。
［セキュリティ グループ］には、「Administrator」、「Operator」、「Reader」があらかじめ用意されています。

User1

User2

User3

Administrator

Operator

Administrator

Operator
Reader

新しいセキュリティ グループを追加しない場合は、手順 17 へ進みます。
セキュリティ グループを割り付けない場合は、手順 18 へ進みます。

24-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

9 ［追加］ボタンをクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。

10 ［追加］ボタンをクリックします。
［新規セキュリティ グループ］ダイアログボックスが表示されます。

11 ［番号］にセキュリティ グループの番号（4 ～ 15）を指定します。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

12 ［グループ名］に新しいグループの名前を入力します。
グループ名の最大文字数は半角で 15 文字です。
「なし」（日本語）、「None」（英語）、「无」（中国語）はグループ名に使用できません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-13

2 セキュリティ機能の設定手順

13 ［許可］で番号 1 ～ 3 のパスワード保護の対象となる操作を許可するかどうかを設定します。
［許可］のセルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
番号 4 ～ 15 のパスワード保護の対象となる操作は、許可または禁止を変更できません。

14 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ グループ］に追加したグループが表示されます。

15 手順 10 ～ 14 を繰り返し、必要なセキュリティ グループをすべて作成します。
16 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ グループ］に追加したグループが表示されます。

24-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

17 ［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスの［セキュリティ グループ］で作成中のユーザーに割り付けるセ
キュリティ グループを選択し、［<< コピー］ボタンをクリックします。

［コピー先］にセキュリティ グループがコピーされます。
任意に作成したセキュリティ グループは、複数のユーザー アカウントに重複して使用できます。

作成したセキュリティ グループ
（最大12個）

User1

User2

User3

User4

グループ A

グループ B

グループ B

グループ C

グループ B

グループ C

グループ C

複数のユーザー アカウントに重複してセキュリティ グループを使用できる

ユーザーに割り付けたセキュリティ グループを解除する場合は、［コピー先］で割り付けを解除するセキュリティ グループを選択
し、［削除］ボタンをクリックします。
• 複数のセキュリティ グループを選択するには、
キー＋クリック、または
キー＋クリックします。
•［セキュリティ グループ］でセキュリティ グループを選択し、［削除］ボタンをクリックすると、セキュリティ グルー
プが削除されます。ただし、ユーザー アカウント、画面および部品に設定したセキュリティ グループは、削除できま
せん。

24
ー ー

ユ
ザ

18 ［OK］ボタンをクリックします。
続けてユーザー アカウントを作成しない場合は、手順 20 へ進みます。

19 手順 3 ～ 18 を繰り返し、必要なユーザー アカウントをすべて作成します。
［デフォルトユーザー］で、本体ユニットの電源を入れたときや運転モードに切り替えたときに有効になるユーザー アカ
ウントを設定できます。

20 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ユーザー アカウントの作成は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-15

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

2 セキュリティ機能の設定手順● ユーザー アカウントを編集する
1 ［システム］タブの［保護］で［ユーザー アカウント］をクリックします。
［セキュリティ］ダイアログボックスが表示されます。

2 編集するユーザー アカウントを選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［基本］タブで、［ユーザー名］と［新しいパスワード］を変更します。

［新しいパスワード］および［パスワードの確認］のパスワードの内容を表示する場合は、［セキュリティ］ダイアログ
ボックスの［パスワードを表示する］チェックボックスをオンにします。

4 ［パスワードの確認］に手順 3 で入力したパスワードを再度入力します。

24-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

5 ［詳細］タブをクリックします。
ユーザーに割り付けるセキュリティ グループを変更します。
セキュリティ グループを割り付けない、または解除しない場合は、手順 7 へ進みます。

6 ［セキュリティ グループ］で編集中のユーザーに割り付けるセキュリティ グループを選択し、［<< コピー］ボタンをクリックします。

［コピー先］にセキュリティ グループがコピーされます。
セキュリティ グループを解除しない場合は、手順 8 へ進みます。
キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

ユ

7 ［コピー先］で割り付けを解除するセキュリティ グループを選択し、［削除］ボタンをクリックします。
［コピー先］からセキュリティ グループが解除されます。
• 複数のセキュリティ グループを選択するには、
キー＋クリック、または
キー＋クリックします。
•［セキュリティ グループ］でセキュリティ グループを選択し、［削除］ボタンをクリックすると、セキュリティ グルー
プが削除されます。ただし、ユーザー アカウント、画面および部品に設定したセキュリティ グループは、削除できま
せん。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24

24-17

ー ー

複数のセキュリティ グループを選択するには、

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

2 セキュリティ機能の設定手順

8 ［OK］ボタンをクリックします。

9 ［OK］ボタンをクリックし、［セキュリティ］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ユーザー アカウントの編集は完了です。

● ユーザー アカウントを削除する
1 ［システム］タブの［保護］で［ユーザー アカウント］をクリックします。
［セキュリティ］ダイアログボックスが表示されます。

2 削除するユーザー アカウントを選択し、［削除］ボタンをクリックします。
ユーザー アカウントが削除されます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ユーザー アカウントの削除は完了です。

24-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

2.2

セキュリティ グループの追加と編集● セキュリティ グループを追加する

1 ［プロジェクト］ウィンドウで［セキュリティ設定］をダブルクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。

24

2 ［追加］ボタンをクリックします。
［新規セキュリティ グループ］ダイアログボックスが表示されます。

ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［番号］にセキュリティ グループの番号（4 ～ 15）を指定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-19

2 セキュリティ機能の設定手順

4 ［グループ名］に新しいグループの名前を入力します。
グループ名の最大文字数は半角で 15 文字です。
「なし」（日本語）、「None」（英語）、「无」（中国語）はグループ名に使用できません。

5 ［許可］で番号 1 ～ 3 のパスワード保護の対象となる操作を許可するかどうかを設定します。
［許可］のセルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
番号 4 ～ 15 のパスワード保護の対象となる操作は、許可または禁止を変更できません。

24-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ グループ］に追加したグループが表示されます。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、セキュリティ グループの追加は完了です。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-21

2 セキュリティ機能の設定手順● セキュリティ グループの名前を変更する
1 ［プロジェクト］ウィンドウで［セキュリティ設定］をダブルクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［セキュリティ グループ］で名前を変更するセキュリティ グループを選択し、［名前の変更］ボタンをクリックします。
［名前の変更］ダイアログボックスが表示されます。
Administrator、Operator、Reader は、グループ名の変更ができません。

3 ［新規グループ名］で新しいグループの名前を変更します。
グループ名の最大文字数は半角で 15 文字です。
「なし」（日本語）、「None」（英語）、「无」（中国語）はグループ名に使用できません。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［名前の変更］ダイアログボックスを閉じます。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、セキュリティ グループの名前の変更は完了です。

24-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順● セキュリティ グループの操作権限を変更する
1 ［プロジェクト］ウィンドウで［セキュリティ設定］をダブルクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［セキュリティ グループ］で操作権限を変更するセキュリティ グループを選択し、［許可］で番号 1 ～ 3 のパスワード
保護の対象となる操作を許可するかどうかを設定します。

24［許可］のセルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
番号 4 ～ 15 のパスワード保護の対象となる操作は、許可または禁止を変更できません。

ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、セキュリティ グループの操作権限の変更は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-23

2 セキュリティ機能の設定手順● セキュリティ グループを削除する
1 ［プロジェクト］ウィンドウで［セキュリティ設定］をダブルクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［セキュリティ グループ］で削除するセキュリティ グループを選択し、［削除］ボタンをクリックします。
セキュリティ グループが削除されます。
複数のセキュリティ グループを選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

• ユーザー アカウント、画面および部品に設定したセキュリティ グループは、削除できません。
• Administrator、Operator、Reader は、削除できません。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［セキュリティ設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、セキュリティ グループの削除は完了です。

24-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

2.3

画面および部品の表示や操作を保護する● 画面の表示を保護する
画面にセキュリティ グループを設定し、画面の表示を保護します。
ここでは、画面切替スイッチを押してベース画面 2 に切り替えるときに、ベース画面 2 の表示を保護する場合を例として説明します。

本体ユニット

本体ユニット
ベース画面 1

画面切替スイッチ（ベース画面 2 に切り替える）

ベース画面 2
Tank 1
Full

ベース画面 2

ベース画面 2
表示できない

表示できる

User2

ユーザーなしユーザー アカウントを切り替えるには、パスワード入力画面を開くためのスイッチまたはコマンドが必要です。

24

設定手順

ユ

ー ー

1 24-11 ページ「ユーザー アカウントを作成する」の手順に従って、次のユーザー アカウントを作成します。

ザ

ユーザー名

User2
セキュリティ グループ

グループ A

画面切替スイッチで現在のユーザー アカウントではアクセスできないベース画面に切り替えようとしたときに、パスワード入力画
面を自動的に表示させるため、［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブで、［次の操作でパスワード入力画面を自動的に表示する］の［画面を切り替える］チェックボックスおよび［パスワード入力後、自動的に画面を切り替える］チェックボックスをオンにします。パスワード入力画面の表示については、24-47 ページ「4.1 本体ユニットでのパスワードの入力」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-25

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

2 セキュリティ機能の設定手順

2 ベース画面 1 に画面切替スイッチを配置します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

3 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。
4 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

5 ［動作モード］で “ ベース画面を切り替える ” を選択します。

6 ［切替画面設定］の［画面番号］で切り替え先のベース画面の画面番号を指定します。
ここでは「2」を指定します。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

24-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

8 切り替え先のベース画面を作成し、セキュリティ グループを設定します。

［ホーム］タブの［画面］で［新規作成］の下の▼をクリックし、［ベース画面］をクリックします。
画面のプロパティ ダイアログボックスが表示されます。

9 ［基本］タブの［画面番号］で切り替え先のベース画面の画面番号を指定します。
手順 6 で指定した画面番号と同じ画面番号です。ここでは「2」を指定します。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

10 ［セキュリティ］タブをクリックします。

11 ベース画面の表示を許可するセキュリティ グループの［表示］を “ 許可 ” に切り替えます。
ここでは、グループ A の［表示］を “ 許可 ” に設定します。

12 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックします。
画面のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、画面の表示を保護する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-27

2 セキュリティ機能の設定手順

操作手順
現在のユーザー アカウントがデフォルトユーザーなしの場合を例として説明します。

1 “ ベース画面を切り替える ” を設定した画面切替スイッチを押します。
パスワード入力画面が表示されます。

本体ユニット
ベース画面 1
画面切替スイッチを押す

ユーザーなし2 ［▼］を押して「User2」を選択します。

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

ENT

［▲］および［▼］は、［セキュリティ］ダイアログボックスで［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

3 パスワードを入力し、［ENT］を押します。

パスワード
User2

▲ ▼

********
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

BS

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

1

Z

ENT

2

正しいパスワードが入力されると、ユーザー アカウントが「User2」に切り替わり、パスワード入力画面を閉じます。
ベース画面 2 が表示されます。

本体ユニット
ベース画面 2
Tank 1
Full

User2

24-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順● 部品の表示を保護する
部品にセキュリティ グループを設定し、部品の表示を保護します。
ここでは、折れ線グラフの表示を保護する場合を例として説明します。

画面切替スイッチ（パスワード入力画面を開く）

本体ユニット

折れ線グラフ折れ線グラフ
表示できない本体ユニット

表示できる

User2

ユーザーなしユーザー アカウントを切り替えるには、パスワード入力画面を開くためのスイッチまたはコマンドが必要です。

24

設定手順

ユ

ー ー

1 24-11 ページ「ユーザー アカウントを作成する」の手順に従って、次のユーザー アカウントを作成します。

ザ

ユーザー名
User2

セキュリティ グループ

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

グループ A

2 折れ線グラフを作成し、表示用のセキュリティ グループを設定します。

［ホーム］タブの［部品］で［グラフ］をクリックし、［折れ線グラフ］をクリックします。

3 編集画面上で、折れ線グラフを配置する位置をクリックします。
4 配置した折れ線グラフをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-29

2 セキュリティ機能の設定手順

5 ［セキュリティ］タブをクリックします。

6 折れ線グラフの表示を許可するセキュリティ グループの［表示］を “ 許可 ” に切り替えます。
ここでは、グループ A の［表示］を “ 許可 ” に設定します。

7 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックします。
折れ線グラフのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

8 パスワード入力画面を表示する画面切替スイッチを配置します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

9 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。

24-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

10 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

11 ［動作モード］で “ パスワード入力画面を開く ” を選択します。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

12 ［表示位置 X、Y］でベース画面上に開くパスワード入力画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

13 ［OK］ボタンをクリックします。
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、部品の表示を保護する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-31

2 セキュリティ機能の設定手順

操作手順
現在のユーザー アカウントがデフォルトユーザーなしの場合を例として説明します。

1 “ パスワード入力画面を開く ” を設定した画面切替スイッチを押します。
パスワード入力画面が表示されます。

本体ユニット

画面切替スイッチを押す
ユーザーなし2 ［▼］を押して「User2」を選択します。

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

ENT

［▲］および［▼］は、［セキュリティ］ダイアログボックスで［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

3 パスワードを入力し、［ENT］を押します。

パスワード
User2

▲ ▼

********
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

BS

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

1

Z

ENT

2

正しいパスワードが入力されると、ユーザー アカウントがデフォルトユーザーなしから「User2」に切り替わり、パスワード入力
画面を閉じます。
折れ線グラフが表示されます。

本体ユニット

User2

24-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順● 部品の操作を保護する
部品にセキュリティ グループを設定し、部品の操作を保護します。
ここでは、数値入力器の操作を保護する場合を例として説明します。

画面切替スイッチ（パスワード入力画面を開く）

本体ユニット

本体ユニット

999

999

数値入力器

テンキーが表示されず、操作できない何も操作できない

999

数値入力器
操作できる

User2

ユーザーなしユーザー アカウントを切り替えるには、パスワード入力画面を開くためのスイッチまたはコマンドが必要です。

24

設定手順

ユ

ー ー

1 24-11 ページ「ユーザー アカウントを作成する」の手順に従って、次のユーザー アカウントを作成します。

ザ

ユーザー名

User2
セキュリティ グループ

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

グループ A

2 数値入力器を作成し、操作用のセキュリティ グループを設定します。

［ホーム］タブの［部品］で［データ表示］をクリックし、［数値入力器］をクリックします。

3 編集画面上で、数値入力器を配置する位置をクリックします。
4 配置した数値入力器をダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-33

2 セキュリティ機能の設定手順

5 ［セキュリティ］タブをクリックします。

6 数値入力器の操作を許可するセキュリティ グループの［入力］を “ 許可 ” に切り替えます。
ここでは、グループ A の［入力］を “ 許可 ” に設定します。

7 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックします。
数値入力器のプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

8 パスワード入力画面を表示する画面切替スイッチを配置します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［画面切替スイッチ］をクリックします。

9 編集画面上で、画面切替スイッチを配置する位置をクリックします。

24-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 セキュリティ機能の設定手順

10 配置した画面切替スイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

11 ［動作モード］で “ パスワード入力画面を開く ” を選択します。

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

12 ［表示位置 X、Y］でベース画面上に開くパスワード入力画面の表示位置を座標で指定します。
画面の左上隅を原点として、ウィンドウの左上が、X および Y 座標になります。
X：

0 ～（ベース画面横サイズ -1）

Y：

0 ～（ベース画面縦サイズ -1）

13 ［OK］ボタンをクリックします。
画面切替スイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。
これで、部品の操作を保護する設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-35

2 セキュリティ機能の設定手順

操作手順
現在のユーザー アカウントがデフォルトユーザーなしの場合を例として説明します。

1 “ パスワード入力画面を開く ” を設定した画面切替スイッチを押します。
パスワード入力画面が表示されます。

本体ユニット999

画面切替スイッチを押す
ユーザーなし2 ［▼］を押して「User2」を選択します。

パスワード
User2

▲ ▼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

ENT

［▲］および［▼］は、［セキュリティ］ダイアログボックスで［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

3 パスワードを入力し、［ENT］を押します。

パスワード
User2

▲ ▼

********
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

BS

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

1

Z

ENT

2

正しいパスワードが入力されると、ユーザー アカウントがデフォルトユーザーなしから「User2」に切り替わり、パスワード入力
画面を閉じます。
数値入力器を操作できます。

本体ユニット

999

999

User2

24-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［セキュリティ］ダイアログボックス

3［セキュリティ］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

［セキュリティ］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

3.1 ［セキュリティ］ダイアログボックス
ユーザー アカウントに割り付けるパスワードやセキュリティ グループは、［セキュリティ］ダイアログボックスで一括管理します。

24
ー ー

ユ
ザ

■ パスワードを表示する［このプロジェクトのユーザー］の［パスワード］で入力した文字を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオフの場合は、パスワードを *（アスタリスク）で表示します。

●［基本］タブ■ セキュリティ機能を使用する

データへのアクセスおよび本体ユニットでの表示や操作をアカウントによって保護する場合は、このチェックボックスをオンにします。ユーザー アカウントに関する設定項目が表示されます。また、画面や部品のプロパティ ダイアログボックスに［セキュリティ］タブが表示されます。
このチェックボックスがオフの場合は、システム モードへの切り替えやモニタの表示およびデータへのアクセスを 1 つのパスワードで保護します。［パスワード］が空白（未入力）の場合、本体ユニットはパスワードで保護されません。

ユーザー名：

ユーザー アカウントの名前を入力します。
ユーザー名の最大文字数は 16 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

• ユーザー名には、次の半角文字は使用できません。
"*./:<>?\|• FT2J/1J 形および HG2J/1J 形では、ユーザー名の先頭に # を設定しないでください。# で始まるユーザー名の場合、本体ユニットの FTP サーバーにアクセスできなくなります。
パスワード：

パスワードを入力します。
パスワードの文字数は 4 ～ 15 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。

パスワードは忘れないようにメモ書きして大切に保管してください。パスワードを忘れた場合は、最寄りの弊社支店、営業所、お問い合わせ電話窓口へお問い合わせください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-37

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス

パスワードの確認：［パスワード］で入力したパスワードを再度入力します。
［パスワードを表示する］チェックボックスがオフの場合のみ表示されます。

■ このプロジェクトのユーザー
番号：

ユーザー アカウントをデバイス アドレスの値で切り替える場合に使用する番号（1 ～ 15）が表示されます。セルをダブルクリックすると、［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックス」を参照してください。

ユーザー名：

ユーザー アカウントの名前が表示されます。セルをダブルクリックすると、［ユーザー アカウントの変更］
ダイアログボックスが表示されます。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー アカウントの追加］ダイアログ
ボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックス」を参照してください。

パスワード：

ユーザー アカウントのパスワードが *（アスタリスク）で表示されます。セルをダブルクリックすると、［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー ア
カウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックス」を参照
してください。
パスワードの文字を表示する場合は、［パスワードを表示する］チェックボックスをオンにします。

セキュリティ グループ：ユーザー アカウントのすべてのセキュリティ グループが表示されます。セルをダブルクリックすると、［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー ア
カウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックス」を参照
してください。

■［追加］ボタン

ユーザー アカウントを追加します。最大 15 個まで作成できます。このボタンをクリックすると、［ユーザー アカウントの追加］ダ
イアログボックスが表示されます。［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスでユーザー名やパスワード、セキュリティ
グループを割り付けます。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウン
トの変更］ダイアログボックス」を参照してください。

■［編集］ボタン［このプロジェクトのユーザー］から番号を選択して、このボタンをクリックすると、［ユーザー アカウントの変更］ダイアログ
ボックスが表示されます。［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスでのユーザー名やパスワード、セキュリティ グルー
プを変更します。詳細は、24-39 ページ「［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］
ダイアログボックス」を参照してください。

■［削除］ボタン

選択した番号のユーザー アカウントを削除します。番号を選択して、このボタンをクリックします。

■ デフォルトユーザー

本体ユニットの電源を入れたときや運転モードに切り替えたときに有効にするユーザー アカウントを選択します。
“ なし ” を選択すると、本体ユニットの電源を入れたときや運転モードに切り替えたときにユーザー アカウントが選択されていな
い状態になります。セキュリティ グループで保護された画面および部品の表示や操作を実行できません。

24-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［セキュリティ］ダイアログボックス［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスおよび［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックス［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスでは、アカウントにユーザー名やパスワード、セキュリティ グループを割り付
け、ユーザー アカウントを追加します。
［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスでは、選択したユーザー アカウントのユーザー名やパスワード、セキュリティ
グループを変更します。

［基本］タブ24［ユーザー アカウントの追加］ダイアログボックスでは、ユーザー アカウントをデバイス アドレスの値で切り替えるときに使用する番号（1 ～ 15）を指定します。
［編集］ボタンをクリックして［ユーザー アカウントの変更］ダイアログボックスを表示した場合、選択したユーザー アカウントの番号が表示されます。

■ ユーザー名

ユーザー アカウントの名前を入力します。
最大文字数は 16 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
• ユーザー名には、次の半角文字は使用できません。
"*./:<>?\|• FT2J/1J 形および HG2J/1J 形では、ユーザー名の先頭に # を設定しないでください。# で始まるユーザー名の場合、本体ユニットの FTP サーバーにアクセスできなくなります。

■ 新しいパスワード

パスワードを入力します。
パスワードの文字数は 4 ～ 15 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
パスワードは忘れないようにメモ書きして大切に保管してください。パスワードを忘れた場合は、最寄りの弊社支店、営業所、お問い合わせ電話窓口へお問い合わせください。
［新しいパスワード］および［パスワードの確認］のパスワードの内容を表示する場合は、［セキュリティ］ダイアログ
ボックスの［パスワードを表示する］チェックボックスをオンにします。

■ パスワードの確認［新しいパスワード］で入力したパスワードを再度入力します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-39

ユ

ー ー

■ 番号

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス［詳細］タブ■ コピー先：（設定中のユーザー名）

ユーザー名およびユーザーに割り付けたセキュリティ グループを一覧表示します。

■［<< コピー］ボタン

コピー先に表示されているユーザーにセキュリティ グループを割り付けます。
［セキュリティ グループ］でセキュリティ グループを選択し、このボタンをクリックすると、［コピー先］に追加されます。

■［削除］ボタン

ユーザーに割り付けたセキュリティ グループを解除します。
［コピー先］のセキュリティ グループを選択し、このボタンをクリックします。

■ セキュリティ グループ

すべてのセキュリティ グループを一覧表示します。あらかじめ用意されているセキュリティ グループ（Administrator、Operator お
よび Reader）は、他のユーザー アカウントに割り付けている場合、無効になります。

■［追加］ボタン

セキュリティ グループを追加します。最大 12 個まで作成できます。
このボタンをクリックすると、［セキュリティ設定］ダイアログボックスが表示されます。［セキュリティ設定］ダイアログボック
スで、セキュリティ グループを追加します。詳細は、24-19 ページ「セキュリティ グループを追加する」を参照してください。

■［名前の変更］ボタン［セキュリティ グループ］からセキュリティ グループを選択して、このボタンをクリックすると、［名前の変更］ダイアログボック
スが表示されます。
［名前の変更］ダイアログボックスの［新規グループ名］でセキュリティ グループの名前を変更します。グルー
プ名の最大文字数は半角で 15 文字です。
「なし」（日本語）、「None」（英語）、「无」（中国語）はグループ名に使用できません。

24-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［セキュリティ］ダイアログボックス［セキュリティ設定］ダイアログボックス［セキュリティ設定］ダイアログボックスの［グループ］タブでは、部品への設定やセキュリティ グループの追加や削除など、セキュリティ グループを一括して管理できます。［Web ページ］タブでは、セキュリティ グループごとにカスタム Web ページのア
クセス権を設定できます。

［グループ］タブ

24
ユ

ー ー

■ セキュリティ グループザ

本体ユニットで使用するセキュリティ グループが一覧表示されます。
番号：セキュリティ グループの番号（1 ～ 15）が表示されます。

グループ名：

セキュリティ グループ名が表示されます。

■ 操作権限設定［セキュリティ グループ］で選択したセキュリティ グループのパスワード保護の対象となる操作の権限設定が一覧表示されます。
番号：

パスワード保護の対象となる操作の番号（1 ～ 17）が表示されます。

操作：

パスワード保護の対象となる操作の内容が表示されます。

許可：

操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” の操作のみ、選択したセキュリティグループで操作できます。
任意に作成したセキュリティ グループ（4 ～ 15）の操作権限設定（1 ～ 3）のみ切り替えることができます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［許可］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

■［追加］ボタン

セキュリティ グループを追加します。最大 12 個まで作成できます。
このボタンをクリックすると、［新規セキュリティ グループ］ダイアログボックスが表示されます。［新規セキュリティ グループ］
ダイアログボックスで、セキュリティ グループの詳細を設定します。詳細は、24-19 ページ「セキュリティ グループを追加する」
を参照してください。

■［削除］ボタン［セキュリティ グループ］で選択したセキュリティ グループを削除します。詳細は、24-24 ページ「セキュリティ グループを削除する」を参照してください。

■［名前の変更］ボタン［セキュリティ グループ］からセキュリティ グループを選択して、このボタンをクリックすると、［名前の変更］ダイアログボック
スが表示されます。［名前の変更］ダイアログボックスでセキュリティ グループの名前を変更します。詳細は、24-22 ページ「セキュリティ グループの名前を変更する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-41

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス［Web ページ］タブ（セキュリティ グループ名）（アクセス権限）■ カスタム Web ページ アクセス管理

カスタム Web ページを表示および操作する権限をセキュリティ グループごとに設定します。
ファイル名：Web ページ エディタで作成したカスタム Web ページのファイル名が表示されます。Web ページ
エディタについては、27-16 ページ「第 27 章 6.1 Web ページ エディタ」を参照してください。

（セキュリティ グループ名）：

セキュリティ グループ名が表示されます。

（アクセス権限）：

Web ブラウザー端末から本体ユニットのカスタム Web ページの表示や操作を許可するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。

24-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 ［セキュリティ］ダイアログボックス［新規セキュリティ グループ］ダイアログボックス■ 番号

セキュリティ グループの番号（4 ～ 15）を指定します。

■ グループ名24

新しいセキュリティ グループの名前を入力します。グループ名の最大文字数は半角で 15 文字です。

ユー ー「なし」（日本語）、「None」（英語）、「无」（中国語）はグループ名に使用できません。

ザ■（操作権限設定）

セキュリティ グループのパスワード保護の対象となる操作の権限設定が一覧表示されます。
番号：

パスワード保護の対象となる操作の番号（1 ～ 17）が表示されます。

操作：

パスワード保護の対象となる操作の内容が表示されます。

許可：

操作を許可するかどうかが表示されます。“ 許可 ” の操作のみ操作できます。
操作権限設定（1 ～ 3）のみ切り替えることができます。セルをダブルクリックすると、“ 許可 ” と “ 禁止 ” が切り替わります。
［許可］セルの右クリックメニューで “ 許可 ” と “ 禁止 ” を切り替えることもできます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-43

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス●［オプション］タブ■ プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する

プロジェクトを開くとき専用のパスワードでプロジェクトを保護する場合は、このチェックボックスをオンにし、パスワードを入力します。
パスワードの文字数は 4 ～ 15 文字です。半角英数字および記号のみ使用できます。
パスワード保護の対象となる操作は、次のとおりです。
• プロジェクトを開く• 画面の再利用• プロジェクト データをアップロード後にプロジェクトを開く
パスワードの確認：［プロジェクトを開くときに専用のパスワードを使用する］で入力したパスワードを再度入力します。

パスワードは忘れないようにメモ書きして大切に保管してください。パスワードを忘れた場合は、最寄りの弊社支店、営業所、お問い合わせ電話窓口へお問い合わせください。

■ ユーザーをデバイス アドレスの値で切り替える

デバイス アドレスの値に応じてユーザー アカウントを切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。
ユーザー アカウントの指定には、［基本］タブの番号を使用します。

（起動デバイス アドレス）： 番号の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章5.1

デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

例） 起動デバイス アドレスが D0 で、デフォルトユーザーに User1 を選択している場合

1

2

3

User1

User2

User3

番号

ユーザー名

（デフォルトユーザー）

デバイス アドレスの値に応じて、ユーザー アカウントを切り替えます。
起動デバイス アドレス
D0 の値

1

2

3

4

0

User1

User2

User3

User3

User1

なし

デフォルトユーザーのユーザーアカウントに切り替える

ユーザーアカウント

番号 1 の
番号 2 の
番号 3 の動作 ユーザーアカウント ユーザーアカウント ユーザーアカウントに切り替えるに切り替えるに切り替えるデバイス アドレスの値がユーザーアカウントを設定していない番号や不正な番号だった場合は、ユーザーアカウントを切り替えません。

24-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デバイス アドレスの値が 0の場合は、デフォルトユー
ザーに切り替えます。

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス■ 現在ログイン中のユーザー名をデバイス アドレスに格納する

現在本体ユニット にログイン中のユーザー名をデバイス アドレスに格納する場合は、このチェックボックスをオンにします。
先頭デバイス アドレス：

使用するワードデバイスを指定します。指定したデバイス アドレスのアドレス番号を先頭に、9 ワー
ドのアドレス番号を使用します。内部デバイスのみ設定できます。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

■ デフォルトユーザーに戻る

本体ユニットを操作していない状態が続いたときに自動的にデフォルトユーザーに切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。
本体ユニット を最後に操作してからデフォルトユーザーに切り替えるまでの時間（0 ～ 60 分後）を指定します。
0 分に設定すると、ユーザー アカウントを切替えてもすぐにデフォルトユーザーに元に切り替わります。

（時間）：■ パスワードの入力状況を確認する

パスワード入力画面でパスワードの入力状況を確認する場合は、このチェックボックスをオンにします。

（書込デバイス アドレス）： パスワードの入力状況の書き込み先のワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ
5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

パスワードの入力状況によって、次のビットが 1 になります。パスワード入力画面を開くか、パスワード入力画面の［ENT］または［CAN］以外のキーを押すと、これらのビットは 0 になります。
ビット位置

機能

0

パスワード入力画面で正しいパスワードを入力し、［ENT］を押したときの情報を格納します。

0： パスワード入力中

1

パスワード入力画面で正しくないパスワードを入力し、［ENT］を押したときの情報を格納します。

0： パスワード入力中

2

パスワード入力画面で［CAN］を押したときの情報を格納します。

3～7

ステータス

予約

ユ

1： 正しいパスワードを入力した

ザ

1： 正しくないパスワードを入力した
0： パスワード入力中
1： パスワード入力を中止した－■ パスワード入力画面をカスタマイズする

パスワード入力画面をカスタマイズする場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると、［プロジェクト］ウィンドウに［パスワード入力画面］フォルダーが表示され、画面番号3026 ～ 3028 に標準パスワード入力画面が自動的に作成されます。
［基本］ダブの［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスがオンの場合のみ設定できます。
初期画面番号：

パスワード入力画面を開くときに最初に表示する画面番号（3026 ～ 3033）を指定します。

■ 次の操作でパスワード入力画面を自動的に表示する部品を操作する：

現在のユーザー アカウントでは操作できないセキュリティ グループが［入力用］に設定されている部品を操作しようとしたとき、パスワード入力画面を自動的に表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。

画面を切り替える： 現在のユーザー アカウントでは表示できないセキュリティ グループが設定されている画面に切り替えようとしたとき、パスワード入力画面を自動的に表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
パスワード入力後、自動的に画面を切り替える：

入力したパスワードが正しいとき、パスワード入力画面を閉じ、自動的に画面を切り替える場合は、このチェックボックスをオンにします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24ー ー「第 2 章

24-45

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス■ 権限のないユーザーが操作した場合、通知する

次の操作を実行すると、通知先のデバイス アドレスへ 1 を書き込む場合は、このチェックボックスをオンにします。
• 現在のユーザー アカウントでは表示できないベース画面に切り替えようとした• 現在のユーザー アカウントでは表示できないサブ画面を開こうとした• 現在のユーザー アカウントでは操作できないセキュリティ グループが設定されている部品を操作しようとした（通知デバイス アドレス）： 通知先のデバイス アドレスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章24-46

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 パスワードの入力

4

パスワードの入力
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ユーザー アカウントにパスワードを設定すると、次の操作ではパスワードの入力が求められます。
• パスワードで保護されたデータにアクセスする• パスワードで保護された表示や操作を実行する

本体ユニットでのパスワードの入力
パスワードで保護された操作を実行するには、パスワード入力画面を開き、ユーザー アカウントを切り替える必要があります。
パスワード入力画面は、“ パスワード入力画面 ” を設定した画面切替スイッチまたは画面切替で開きます。また、次の操作を実行すると本体ユニット上に自動的にパスワード入力画面が表示されます。
•［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブで、［次の操作でパスワード入力画面を自動的に表示する］の［画面を切り替える］チェックボックスをオンにしているとき、画面切替スイッチ、マルチスイッチ、画面切替、またはマルチコマン
ドで、現在のユーザー アカウントで表示できないセキュリティ グループのベース画面に切り替える• メンテナンス画面、画面切替スイッチ、マルチスイッチ、画面切替、またはマルチコマンドで、システム モードに切り替えたり、
デバイスモニタを表示したりする• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドでプロジェクト データや PLC プログラムをダウンロードまたはアップロードする• USB オートラン機能を実行する• パスワード入力画面が表示されない操作は、次のとおりです。
- システム エリアを使用して、ベース画面を切り替える- アラーム履歴設定のアラーム画面を表示する- 数値入力器、文字入力器でキーパッドを開く- アラーム履歴表示器で詳細画面を開く- 画面切替スイッチまたは画面切替でパスワード入力画面を開いてユーザー アカウントを切り替えた場合、既に開いている画面に対して• ユーザー アカウントを切り替えると、表示しているベース画面をリセットします。画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、内部デバイスはベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。内部デバイスの動作は、内部デバイスによって異なります。詳細は、35-1 ページ「第 35 章 内部デバイス」を参照してください。
• WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-47

24
ユ

ー ー

4.1

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

4 パスワードの入力● 本体ユニットが提供するパスワード入力画面の構成
大文字、数字入力用キーパッド

パスワード
ユーザー名

User

パスワード

********

▲ ▼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

小文字、数字入力用キーパッド

BS

ENT

記号入力用キーパッド

パスワード

パスワード

User

▲ ▼

********

User

▲ ▼

********

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

BS

@

#

$

̲

&

-

+

(

)

/

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

*

“

ʻ

:

;

!

?

,

.

~ CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

123
̀
ABC

|

^

=

{

}

㼈

<

> CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

123
%
abc

[

]

z

ENT

BS

ENT

■ ユーザー名

選択したユーザー名が表示されます。

■［▲］、
［▼］

ユーザー名を切り替えます。［セキュリティ機能を使用する］チェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

■ パスワード

入力中のパスワードが *（アスタリスク）で表示されます。

■［A］～［Z］、［a］～［z］、［0］～［9］、［@］～［]］［パスワード］に半角英数字および記号を入力します。

■［

］*1、［

］*1、［!?#］*1、［A1］*2、［a1］*2、［?#］*2

大文字、数字入力用キーパッド、小文字、数字入力用キーパッドまたは記号入力用キーパッドに切り替えます。

■［CAN］

入力したパスワードをクリアし、入力を中止します。パスワード入力画面閉じます。

■［CLR］

入力したパスワードをクリアし、入力を続行します。

■［ENT］

入力したパスワードを確定し、ユーザー名とパスワードの認証を開始します。
入力したパスワードが正しい場合は、パスワード入力画面を閉じます。
入力したパスワードが正しくなかった場合は、パスワード入力画面で入力したパスワードが消去され、入力モードに戻ります。

*1
*2

24-48

FT2J 形、HG2J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT1J 形、HG1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 パスワードの入力

4.2

WindO/I-NV4 でのパスワードの入力
Administrator を割り付けたユーザー アカウントにパスワードを設定している場合、またはプロジェクトを開く専用のパスワードを設定している場合は、必要に応じて WindO/I-NV4 上に［パスワードの確認］ダイアログボックスが表示され、パスワードの入力が求められます。
WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力
してください。
［パスワードの確認］ダイアログボックスが表示される操作は次のとおりです。
• プロジェクトを開く• 画面を再利用する• プロジェクト データをダウンロードする• データを外部メモリ *1 へダウンロードする• 運転中にデータを外部メモリ *1 へダウンロードする• プロジェクト データをアップロードする• 外部メモリ *1 のデータをアップロードする• 内蔵メモリのデータを消去する• 外部メモリ *1 のデータを消去する• 外部メモリ *2 をフォーマットする *3●［パスワードの確認］ダイアログボックス
パスワードまたは Administrator にパスワードを設定した場合

プロジェクトを開く専用のパスワードを設定した場合

24
ー ー

ユ
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

■ ユーザー名

ユーザー名を選択します。複数のユーザー アカウントが登録されている場合のみ選択できます。

■ パスワード

パスワードを入力します。入力中のパスワードが *（アスタリスク）で表示されます。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-49

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

5

本体ユニットでユーザー アカウントを編集する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットでユーザー アカウント設定画面を呼び出し、ユーザー アカウントの編集、追加または削除ができます。

5.1

ユーザー アカウント設定画面の呼び出し
ユーザー アカウント設定画面を呼び出すには、“ ユーザー アカウント設定画面を開く ” を設定した画面切替スイッチ、マルチスイッ
チ、画面切替コマンドまたはマルチコマンドを使用します。

本体ユニットユーザー アカウント設定画面
X

ユーザー番号 1

X

ユーザー番号 1
ユーザー名

User1

パスワード

******

User1

パスワード

Pass01Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

ユーザー名

追加

追加

詳細

削除

詳細

削除

• あらかじめ “ ユーザー アカウント設定画面を開く ” を設定した画面切替スイッチ、マルチスイッチ、画面切替コマンド
またはマルチコマンドを画面に設定してください。
 7-39 ページ「第 7 章 3 画面切替スイッチ」を参照してください。
 7-111 ページ「第 7 章 6 マルチスイッチ」を参照してください。
 11-19 ページ「第 11 章 3 画面切替」を参照してください。
 11-39 ページ「第 11 章 6 マルチコマンド」を参照してください。
• ユーザー アカウント設定画面を開くには「Administrator」のユーザー アカウントが必要です。
• ユーザー アカウント設定画面を開くと、他のサブ画面はすべて閉じます。

24-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

5.2

ユーザー アカウントを編集する● ユーザー アカウント情報を確認する
プロジェクト データに設定されているユーザー アカウントを読み出して情報を編集できます。

1 “ユーザー アカウント設定画面を開く”を設定した画面切替スイッチまたはマルチスイッチを押すか、画面切替コマン
ドまたはマルチコマンドを実行します。

ユーザーアカウント設定画面が表示されます。

2 ［▲］または［▼］を押し、編集するユーザー アカウントのユーザー番号に切り替えます。
X

ユーザー番号 1
ユーザー名

User1

パスワード

******

Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

追加

詳細

削除

24
ユ

User2

パスワード

******

ザX

ユーザー番号 2
ユーザー名

ー ー

3 ［編集］を押します。

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

GroupA
セキュリティ
グループ

詳細

編集

追加

削除

4 ユーザー名を変更します。
ユーザー名を変更しない場合は、手順 5 へ進みます。

①［ユーザー名］の入力フレームを押します。

X

ユーザー番号 2
ユーザー名

User2

パスワード

******
GroupA

セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
編集します。

編集
OK 追加CANCEL
削除

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

24-51

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する② ユーザー名を入力し、［ENT］を押します。

Test02̲
0

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

BS

$

%

&

ʻ

(

)

*

CLR

!

“

#

+

,

-

.

/

:

;

<

=

> CAN

?

@

[

\

]

^

̲

̀

{

|

}

~

アルファ
ベット

ENT
SP

←

→

2
5 パスワードを変更します。
パスワードを変更しない場合は、手順 6 へ進みます。

①［パスワード］の入力フレームを押します。

X

ユーザー番号 2
ユーザー名

Test02

パスワード******
GroupA

セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
編集します。

編集
削除
OK 追加CANCEL② パスワードを入力し、［ENT］を押します。

1

2

Password02̲

非表示

3

4

5

6

7

8

9

0

BS

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

1
q

z

ENT

2

［非表示］を押すと、パスワードを *（アスタリスク）で表示します。
［表示］を押すと、パスワードの文字を表示します。

24-52

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

6 セキュリティ グループの割り付けを変更します。
セキュリティ グループの割り付けを変更しない場合は、手順 7 へ進みます。

①［変更］を押します。

X

ユーザー番号 2
ユーザー名

Test02

パスワード

Password02
GroupA

セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
編集します。

編集
OK 追加CANCEL
削除② 割り付けるセキュリティ グループをオンにし、解除するセキュリティ グループをオフにします。
• グループ名を押すたびにオンとオフが切り替わります。
•［Gr.1 ～ 5］、［Gr.6 ～ 10］、［Gr.11 ～ 15］を押すと、セキュリティ グループが 5 つ単位で切り替わります。

Gr.
Gr.
閉じる
6 〜 10 11 〜 15

Gr. 1

Administrator

Gr. 2

Operator

Gr. 3

ReaderGr. 4

GroupA

Gr. 5

GroupB

24
ユ

ー ー

Gr.
1〜5

ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

③［閉じる］を押します。

Gr.
1〜5

Gr.
Gr.
閉じる
6 〜 10 11 〜 15

Gr. 1

Administrator

Gr. 2

Operator

Gr. 3

ReaderGr. 4

GroupA

Gr. 5

GroupB

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-53

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

7 ［OK］を押します。
X

ユーザー番号 2
ユーザー名

Test02

パスワード

Password02

Admin
セキュリティ GroupA
グループ
ユーザーを
編集します。

変更

編集
削除
OK 追加CANCEL

8 ［確認］を押します。
X

ユーザー番号 2
ユーザー名

Test02

パスワード

Password02

Admin
セキュリティ GroupA
成功
グループ
確認
編集

変更

追加

削除

ユーザー名、パスワード、セキュリティ グループの割り付けが変更されます。

X

ユーザー番号 2
ユーザー名

Test02

パスワード**********

Admin
セキュリティ GroupA
グループ

編集

詳細

追加

削除

これでユーザー アカウントの編集は完了です。

24-54

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する● ユーザー アカウントを追加する
ユーザー アカウントを追加します。

1 “ユーザー アカウント設定画面を開く”を設定した画面切替スイッチまたはマルチスイッチを押すか、画面切替コマン
ドまたはマルチコマンドを実行します。

ユーザーアカウント設定画面が表示されます。

2 ［追加］を押します。
X

ユーザー番号 1
ユーザー名

User1

パスワード

******

Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

詳細

追加

削除

24

3 ユーザー名を入力します。

ユー ー①［ユーザー名］の入力フレームを押します。

ザX

ユーザー番号 5
ユーザー名

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

パスワード
セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
追加します。

編集
OK 追加CANCEL
削除［ユーザー番号］は、空いているユーザー番号うち、最も小さい番号（1 ～ 15）が表示されます。

② ユーザー名を入力し、［ENT］を押します。

User5̲
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BS

!

“

#

$

%

&

ʻ

(

)

*

CLR

+

,

-

.

/

:

;

<

=

> CAN

?

@

[

\

]

^

̲

̀

{

|

}

~

アルファ
ベット

1

ENT
SP

←

→

2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-55

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

4 パスワードを入力します。
①［パスワード］の入力フレームを押します。

X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード
セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
追加します。

編集
削除
OK 追加CANCEL② パスワードを入力し、［ENT］を押します。

1

2

3

4

5

Pass05̲

非表示

6

7

8

9

0

BS

1
q

w

e

r

t

y

u

i

o

p CLR

123
a
ABC

s

d

f

g

h

j

k

l CAN

!?#

x

c

v

b

n

m

z

ENT

2

［非表示］を押すと、パスワードを *（アスタリスク）で表示します。
［表示］を押すと、パスワードの文字を表示します。

5 セキュリティ グループを割り付けをます。
①［変更］を押します。

X

ユーザー番号 5

24-56

ユーザー名

User5

パスワード

Pass05セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
追加します。

編集
削除
OK 追加CANCELWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する② 割り付けるセキュリティ グループをオンにし、解除するセキュリティ グループをオフにします。
• グループ名を押すたびにオンとオフが切り替わります。
•［Gr.1 ～ 5］、［Gr.6 ～ 10］、［Gr.11 ～ 15］を押すと、セキュリティ グループが 5 つ単位で切り替わります。

Gr.
1〜5

Gr.
Gr.
閉じる
6 〜 10 11 〜 15

Gr. 1

Administrator

Gr. 2

Operator

Gr. 3

ReaderGr. 4

GroupA

Gr. 5

GroupB③［閉じる］を押します。

Gr.
1〜5

Gr.
Gr.
閉じる
6 〜 10 11 〜 15

Gr. 1

Administrator

Gr. 2

Operator

Gr. 3

ReaderGr. 4

GroupAユ

Gr. 5

GroupB

ザ

ー ー

24

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

6 ［OK］を押します。
X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード

Pass05
GroupB

セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
追加します。

編集
削除
OK 追加CANCEL

7 ［確認］を押します。
X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード

Pass05Admin
セキュリティ GroupA
成功
グループ
確認
編集

変更

追加

削除

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-57

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

ユーザー アカウントが追加されます。

X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード

******
GroupB

セキュリティ
グループ

詳細

編集

追加

削除

これでユーザー アカウントの追加は完了です。

● ユーザー アカウントを削除する
読み出したユーザー アカウントを削除します。

1 “ユーザー アカウント設定画面を開く”を設定した画面切替スイッチまたはマルチスイッチを押すか、画面切替コマン
ドまたはマルチコマンドを実行します。

ユーザーアカウント設定画面が表示されます。

2 ［▲］または［▼］を押し、削除するユーザー アカウントのユーザー番号に切り替えます。
X

ユーザー番号 1
ユーザー名

User1

パスワード

******

Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

追加

詳細

削除

3 ［削除］を押します。
X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード

******
GroupB

セキュリティ
グループ

詳細

編集

24-58

追加

削除

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

4 ［OK］を押します。
X

ユーザー番号 5
ユーザー名

User5

パスワード

******
GroupB

セキュリティ
グループ

変更

ユーザーを
削除します。

編集
削除
OK 追加CANCEL

5 ［確認］を押します。
X

ユーザー番号 5
ユーザー名
パスワード
Admin
セキュリティ GroupA
成功
グループ

追加

ユ

ー ー

確認
編集

24

変更

ザ

削除

ア
カ
ウ
ン
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能

ユーザー アカウントが削除されます。

X

ユーザー番号 5
ユーザー名
パスワード
セキュリティ
グループ

詳細

編集

追加

削除

これでユーザー アカウントの削除は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル24-59

5 本体ユニットでユーザー アカウントを編集する

5.3

ユーザー アカウント設定画面の構成
X

ユーザー番号 1
ユーザー名

User1

パスワード

******

Admin
セキュリティ Operator
Reader
グループ

編集

追加

詳細

削除

■ ユーザー番号

運転中のプロジェクトに設定しているユーザー アカウントのユーザー番号が表示されます。

■ ユーザー名

運転中のプロジェクトに設定しているユーザー アカウントのユーザー名が表示されます。
ユーザー アカウントを編集または追加時は、ユーザー名の入力フィールドを押し、表示されるキーボードでユーザー名を入力します。

■ パスワード

表示されているユーザー アカウントに設定したパスワードが *（アスタリスク）で表示されます。
ユーザー アカウントを編集または追加時は、パスワードの入力フィールドを押し、表示されるキーボードでパスワードを入力します。
パスワードの入力画面でパスワードの表示と非表示を切り替えます。パスワードの入力画面で［非表示］を押すと、パスワードを *（アスタリスク）で表示します。

■ セキュリティ グループ

表示されているユーザー アカウントに割り付けたセキュリティ グループが表示されます。

■［詳細］/［変更］ユーザー アカウントの読み出し時は、［詳細］が表示されます。
［詳細］を押すと、セキュリティ グループ詳細画面が表示され、割り付けられているセキュリティ グループの詳細を確認できます。
ユーザー アカウントを編集または追加時は、［変更］が表示されます。
［変更］を押すと、セキュリティ グループ変更画面が表示されます。セキュリティ グループの割り付けを変更できます。

■［▲］、
［▼］

ユーザー番号を切り替え、該当するユーザー アカウントを読み出します。

■［編集］表示されているユーザー アカウントのユーザー名、パスワード、セキュリティ グループの割り付けを変更します。

■［追加］

ユーザー アカウントを追加します。

■［削除］

表示されているユーザー アカウントを削除します。

■［X］

ユーザー アカウント設定画面を閉じます。

24-60

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 25 章スクリプト

この章では、HMI 機能におけるスクリプト機能、スクリプトの編集と管理、記述方法および記述例などについて説明します。コン
トロール機能 *1 におけるスクリプト機能については、ラダー プログラミング マニュアルの「第 26 章 スクリプト命令」を参照して
ください。

1

スクリプト機能について
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

スクリプト機能の概要● スクリプト機能とはHMI 機能におけるスクリプト機能とは、条件分岐、論理演算、算術演算、関数などの複雑な処理をテキスト形式でプログラミングする機能です。
記述したスクリプトは、スクリプト コマンド、グローバル スクリプトおよび定周期スクリプト *2 で実行できます。

■ スクリプトの記述と管理

スクリプトは、WindO/I-NV4 のスクリプト エディタを使ってプログラミングし、スクリプト マネージャーで管理します。
• スクリプト エディタを使用すると、条件式や演算子、関数を一覧から選択して記述でき、スクリプトのエラーもチェッ
クできます。また、スクリプトをテキストファイルとしてエクスポートできるので、メモ帳などのテキスト エディタ
でスクリプトが編集でき、編集したスクリプトをテキストファイルとして保存すれば、スクリプト エディタにインポー
トできます。詳細は、25-12 ページ「2.3 スクリプト エディタ」を参照してください。
• スクリプト マネージャーは、スクリプト エディタで作成したスクリプトの追加、削除、整理、インポートおよびエク
スポートなど、スクリプトの一括管理ができます。詳細は、25-7 ページ「2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

■ スクリプトを使った例

例えば、接続機器のデータを読み出して本体ユニットで表示および変更する場合、条件分岐や関数演算など接続機器側では負担のかかる処理が必要なときでも、本体ユニット側のスクリプトで処理することで接続機器の負担を軽減できます。

// D10の値によって加算値を変更
if ([D 10] <= 9){[D 10] = [D 10] + 10;}
else{[D 10] = [D 10] + 20;}// D11の値によって加算値を変更
if ([D 11] <= 19){[D 11] = [D 11] + 20;}
else{[D 11] = [D 11] + 40;}// D12の値によって加算値を変更
if ([D 12] <= 29){[D 12] = [D 12] + 30;}
else{[D 12] = [D 12] + 60;}// D13の値によって加算値を変更
if ([D 13] <= 39){[D 13] = [D 13] + 40;}
else{[D 13] = [D 13] + 80;
}

*1
*2

D10
処理前のデータを読み出す

0

D11 10
D12 30
D13 50

本体ユニット

接続機器

スクリプトで処理して、接続機器の負担を軽減。

0 → 10

D10

10

D11 10 → 30

D11

30

D12

90

D10

D12 30 → 90
D13 50 → 130

結果を書き込む

D13 130

スクリプトで処理して結果を求める

FT2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-1

25

ス
ク
リ
プ
ト

1 スクリプト機能について

1.2

HMI 機能のスクリプトの種類と動作条件● スクリプトの種類
スクリプトには次の 3 種類があり、目的によって使い分けます。

■ スクリプトコマンド

スイッチやランプなど他の部品と同様、画面ごとに、動作条件に従って実行するスクリプトです。
• 配置した画面でのみ実行します。
• プロジェクトの画面ごとに複数点設定できます。
設定については、11-33 ページ「第 11 章 5 スクリプトコマンド」を参照してください。

■ グローバル スクリプト

プロジェクト全体に対して動作するスクリプトです。このスクリプトは、HMI 機能のスキャン処理の最後に、動作条件に従って実行します。プロジェクトに設定できる点数は、最大 16 点です。設定については、25-16 ページ「3 グローバル スクリプト」を参照してください。

■ 定周期スクリプト *1

本体ユニットのスキャン処理に依存せず、一定周期で確実に実行するスクリプトです。このスクリプトによって、増設モジュールの入力遅延および出力遅延を最小限に抑えることができます。
このスクリプトは、プロジェクトに 1 点だけ設定できます。設定については、4-68 ページ「第 4 章 3.11 ［増設モジュール］タブ」を参照してください。

● スクリプトの動作条件
スクリプトで設定できる動作条件は、次のとおりです。
スクリプト

動作条件
ビット立上りビット立下り

条件成立時

条件成立中

定周期

周期

スクリプトコマンド

○

○

○

○

×

○

グローバル スクリプト

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

定周期スクリプト*1■ ビット立上り

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、スクリプトを実行します。

■ ビット立下り

起動デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、スクリプトを実行します。

■ 条件成立時設定した条件が非成立から成立になったとき、スクリプトを実行します。
スクリプトコマンドでのみ設定できます。

■ 条件成立中設定した条件が成立している間、スクリプトを実行します。
スクリプトコマンドでのみ設定できます。

■ 定周期設定した周期ごとに割り込み処理として、スクリプトを実行します。
定周期スクリプトでのみ設定できます。

■ 周期

設定した時間を最小の周期時間として、スクリプトを実行します。
スクリプトコマンドおよびグローバル スクリプトでのみ設定できます。

*1

25-2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 スクリプト機能について

1.3

スクリプトのデータ タイプ
スクリプトで扱うデータの最大値や最小値、負数や実数が必要かなど、スクリプトの処理内容を考慮して、扱うデータの範囲に合ったデータ タイプの設定が必要です。データ タイプは、スクリプト エディタで設定します。設定方法は、25-12 ページ「2.3 スクリ
プト エディタ」を参照してください。

● データ タイプの種類
スクリプトで処理できるデータのタイプは次の７種類です。
データ タイプの詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
データ タイプの種類

占有ワード数処理できる範囲

UBIN16(W)1

0 ～ 65535

BIN16(I)1-32768 ～ 32767

UBIN32(D)2

0 ～ 4294967295

BIN32(L)2-2147483648 ～ 2147483647

BCD4(B)

1-999 ～ 9999

BCD8(EB)

2-9999999 ～ 99999999-3.4×1038 ～ -1.18×10-38

Float32(F)02

1.18×10-38 ～ 3.4×1038

使用できる関数は、選択したデータ タイプによって異なります。詳細は、25-21 ページ「4参照してください。

スクリプトの記述方法」をWindLDR でのデータ タイプは、BIN16(W) を W( ワード )、BIN16(I) を I( インテジャ )、BIN32(D) を D( ダブルワード )、BIN32(L) を L( ロング )、Float32(F) を F( フロート ) と表示します。

25

ス
ク
リ
プ
ト

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-3

1 スクリプト機能について

1.4

HMI 機能のスクリプト エラー
スクリプト エラーの種類と発生要因、エラー情報について説明します。

● エラー情報
スクリプト エラーの情報は、次の場所に格納します。スクリプト エラーが発生したときは、画面上にエラー メッセージが表示さ
れます。
分類

格納場所

格納値

スクリプト エラーの有無

システム エリアのアドレス番号 +2 の
ビット 10

エラーが発生したスクリプトのスクリプト ID

HMI 特殊データレジスタ LSD52

0

エラーなし

1

エラーあり

1

～

スクリプト ID

32000

HMI 特殊データレジスタ LSD53

スクリプト エラーの種類

1

演算エラー

2

実行時間オーバーエラー

3

書き込み数エラー4

間接デバイスエラー

5

パラメータエラー

6

定周期スクリプト 実行時間オーバー

7

定周期実行エラー

HMI 機能のスクリプト エラーの有無の格納場所は、システム エリアの先頭デバイス アドレス +2（先頭から 3 ワード目）のビット 10（11 ビット目）です。
システムエリア 1

システムエリア 2

システムエリア 3

システムエリア 4

先頭デバイス アドレス

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

1ワード目

2 ワード目

3 ワード目

4 ワード目

5 ワード目

6 ワード目

7 ワード目

8 ワード目

9 ワード目

10 ワード目

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

11ビット目システム エリアの先頭デバイス アドレスは、［システム設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで設定します。
システム エリアの詳細は、4-32 ページ「第 4 章 システム エリア」を参照してください。

● スクリプト エラーの種類と発生要因
スクリプト エラーが発生すると、スクリプトは実行を停止します。
スクリプト エラーの種類
演算エラー
実行時間オーバーエラー
定周期スクリプト実行時間オーバー
書き込み数エラー

間接デバイスエラー

パラメータエラー
定周期実行エラー

*1

25-4

発生要因
除算や剰余算の際、被除数を除数 0 で割った。
データ タイプ BCD4(B)、BCD8(EB)、Float32(F) で範囲外の値を指定した。
1 点のスクリプトの実行時間が上限の 3000 ミリ秒を超えた。
1 点のスクリプト内でコントロール デバイス *1 および接続機器のデバイス アドレスへの書き込
みデータの合計が 64 点を超えた。
間接読み出し中のコントロール デバイス *1 または接続機器のデバイス アドレスの値を読み出した。
グローバル スクリプトで、コントロール デバイス *1 または接続機器のデバイス アドレスの間
接読み出しや間接書き込みをした。
LINE 関数、RECTANGLE 関数、CIRCLE 関数で、引数に範囲外の値を指定した。
定周期スクリプトで LINE 関数、RECTANGLE 関数、CIRCLE 関数を実行した。
定周期スクリプトの実行に、定周期スクリプトに指定した実行間隔の 1/2 以上の時間がかかったため、実行間隔を自動調整した。

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 スクリプトの編集と管理

2

スクリプトの編集と管理
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

スクリプトの登録手順
スクリプトを作成し、プロジェクトに登録する手順について説明します。
登録したスクリプトは、マルチスイッチ、スクリプトコマンド、マルチコマンド、グローバル スクリプト、定周期スクリプトで利用できます。

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［スクリプト マネージャー］をクリックします。
スクリプト マネージャーが表示されます。

2 ［追加］ボタンをクリックします。
スクリプト エディタが表示されます。

25

ス
ク
リ
プ
ト

3 ［スクリプト ID］を指定します。
スクリプトを新規作成するときは、スクリプト ID（1 ～ 32000）を入力します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-5

2 スクリプトの編集と管理

4 ［スクリプト名］を入力します。
スクリプト名の最大文字数は半角で 40 文字です。

5 ［データ タイプ］を選択します。
スクリプトのデータ タイプとスクリプトで使用するデータの型が一致していることを確認してください。
例えば、スクリプトに小数値が含まれていた場合、スクリプトのデータ タイプは “Float32(F)” を選択します。0 から 65535
までの整数だけであれば、“UBIN16(W)” を選択します。

6 ［スクリプト］にプログラムを記述します。
WindO/I-NV4 が提供しているサンプルを使ってスクリプトを作成する場合は、［関数一覧］で［分類］と［関数］を選択し、［書式挿入］ボタンをクリックします。
［書式］に表示されたサンプルが［スクリプト］のカーソル位置に挿入されます。

7 スクリプトの作成が完了したら、［OK］ボタンをクリックします。
作成したスクリプトが［スクリプト一覧］に表示されます。

8 ［閉じる］ボタンをクリックします。
スクリプトをプロジェクト データに保存して、スクリプト マネージャーを閉じます。

次のダイアログボックスでをクリックし、スクリプト マネージャーを呼び出した場合は、呼び出し元に戻ります。

• グローバル スクリプトの［基本］タブ• スクリプトコマンドのプロパティの［基本］タブ• マルチスイッチやマルチコマンドのマルチファンクション用スクリプトのプロパティ• プロジェクト設定の［増設モジュール］タブ

25-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 スクリプトの編集と管理

2.2

スクリプト マネージャー
スクリプト マネージャーでは、スクリプト エディタで作成したスクリプトの追加、削除、整理ができます。

■ スクリプト一覧

登録したスクリプトを一覧表示します。
スクリプト ID： 登録したスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32000）が表示されます。

25

エラー：

登録したスクリプトにエラーがないときは「OK」、エラーがあるときは「NG」と表示されます。

スクリプト名：登録したスクリプトのスクリプト名が表示されます。

使用：

登録したスクリプトの使用回数が表示されます。スクリプト一覧に表示された使用回数をダブルクリックすると、使用箇所を確認できます。

■ スクリプトスクリプト一覧で選択したスクリプトの内容が表示されます。

■［追加］ボタンスクリプトを新規作成して追加するためにスクリプト エディタが表示されます。
詳細は、25-12 ページ「2.3 スクリプト エディタ」を参照してください。

■［編集］ボタンスクリプト一覧で選択したスクリプトを編集するためにスクリプト エディタが表示されます。詳細は、25-12 ページ「2.3 スクリ
プト エディタ」を参照してください。

■［削除］ボタンスクリプト一覧で選択したスクリプトを削除します。
プロジェクトや部品に使用しているスクリプトは、削除できません。

■［整理］ボタンスクリプト一覧に登録したスクリプトのうち、プロジェクトで使用していないスクリプトをすべて削除します。

■［インポート］ボタン［エクスポート］ボタンで保存したスクリプトのファイルを取り込みます。このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボッ
クスが表示されます。詳細は、25-10 ページ「スクリプトを取り込む」を参照してください。

■［エクスポート］ボタン［スクリプト一覧］で選択したスクリプトをファイルとして保存します。
このボタンをクリックすると、［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。
詳細は、25-8 ページ「登録したスクリプトをファイルとして保存する」を参照してください。
保存したスクリプトのファイルは［インポート］ボタンで取り込むことができます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-7

ス
ク
リ
プ
ト

2 スクリプトの編集と管理■［選択］ボタンスクリプト マネージャーを閉じ、スクリプト マネージャーを開いた元のダイアログボックスに、スクリプト マネージャーのスク
リプト一覧で選択したスクリプトのスクリプト ID を設定します。
プロジェクトで使用しているスクリプトの実行内容をシミュレーターのデバッグ機能で確認できます。詳細は、31-17
ページ「第 31 章 3.5 スクリプト デバッガー」を参照してください。

● 登録したスクリプトを他のプロジェクトで利用する
スクリプト マネージャーに登録しているスクリプトを他のプロジェクトで利用する場合は、スクリプトをファイルとして保存し、このファイルを他のプロジェクトで取り込みます。

登録したスクリプトをファイルとして保存する

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［スクリプト マネージャー］をクリックします。
スクリプト マネージャーが表示されます。

2 ［スクリプト一覧］でスクリプトを選択し、［エクスポート］ボタンをクリックします。
［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。

複数のスクリプトを一度にエクスポートする場合は、エクスポートするスクリプトをすべて選択します。複数のスクリプトを選択するには、

25-8

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 スクリプトの編集と管理

3 保存する場所を指定し、［OK］ボタンをクリックします。
スクリプトのファイルが出力されます。

エクスポートしたスクリプトのファイルのファイル名は、“Script”（固定文字）＋ “{ スクリプト ID}” ＋ “_”（アンダーバー）＋ “{ スクリプト名 }” ＋ “.txt”（拡張子）となります。
スクリプト ID が 5 桁に満たない場合は、0 で埋めます。スクリプト名を設定していない場合は省略されます。
例 1）［スクリプト マネージャー］ダイアログボックスの［スクリプト一覧］で { スクリプト ID} が “12345”、{ スクリプト名 } が“sample” の場合
Script12345_sample.txt
例 2）［スクリプト マネージャー］ダイアログボックスの［スクリプト一覧］で { スクリプト ID} が “6”、{ スクリプト名 } が空白の場合
Script00006_.txt

4 ［OK］ボタンをクリックします。
これでスクリプトのエクスポートは完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-9

25

ス
ク
リ
プ
ト

2 スクリプトの編集と管理

スクリプトを取り込む

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［スクリプト マネージャー］をクリックします。
スクリプト マネージャーが表示されます。

2 ［インポート］ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

3 スクリプトのファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
スクリプト マネージャーにスクリプトが登録されます。

スクリプト マネージャーで既に登録されているスクリプト ID のスクリプトがある場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているスクリプトを上書き保存します。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、すべてのスクリプトを上書き保存します。
•［いいえ］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているスクリプトを上書きせずに、次の確認メッセー
ジが表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、スクリプトの取り込みを中止します。
複数のスクリプトを一度にインポートする場合は、インポートするスクリプトのファイルをすべて選択します。複数のスクリプトのファイルを選択するには、

25-10

キー＋クリック、またはWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キー＋クリックします。

2 スクリプトの編集と管理

4 ［OK］ボタンをクリックします。
取り込んだスクリプトがスクリプト マネージャーに表示されます。

これで、スクリプトの取り込みは完了です。

25

ス
ク
リ
プ
ト

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-11

2 スクリプトの編集と管理

2.3

スクリプト エディタ
スクリプトを新規作成、またはスクリプト マネージャーで選択したスクリプトを編集します。

（説明）■ スクリプト ID

スクリプトを新規作成するときは、スクリプト ID（1 ～ 32000）を入力します。
スクリプトを編集するときは、設定したスクリプト ID が表示されます。

■ スクリプト名

スクリプト名を入力します。スクリプト名の最大文字数は半角で 40 文字です。

■ データ タイプ

スクリプトで使用するデータ タイプのデフォルトを選択します。
データ タイプの種類については、25-3 ページ「1.3 スクリプトのデータ タイプ」を参照してください。
スクリプト内でデータ タイプを変更できます。詳細は、25-30 ページ「データ タイプ指定」を参照してください。

■ スクリプトスクリプトを入力します。
1 点のスクリプトの制限は、1 行あたりの最大文字数は半角で 240 文字、最大行数は 1024 行です。
記述したスクリプトに説明文を付ける場合や無効化する場合には、行頭に「//」を追加してコメント化します。
複数行のスクリプトを選択するには、
キー＋クリック、
キーボード ショートカットは次のとおりです。
•

キー＋ . （ピリオド）： 選択した行をコメント化する•

キー＋ , （カンマ）：

カーソル位置のコメント化を解除する■［エラー チェック］ボタン

編集中のスクリプトのエラーをチェックします。

25-12

キー＋クリック、またはドラッグします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 スクリプトの編集と管理■［インポート］ボタン［開く］ダイアログボックスが表示されます。
テキスト形式 (*.txt) で保存（エクスポート）したスクリプトを選択し、［開く］ボタンをクリックすると、選択したスクリプトを編
集中のスクリプトの現在のカーソル位置へ挿入します。

■［エクスポート］ボタン［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
保存する場所を選択し、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックすると、編集中のスクリプトをテキスト形式 (*.txt) で保存します。保存したスクリプトは［インポート］ボタンで挿入できます。

25

ス
ク
リ
プ
ト

■［オプション］ボタン［オプション］ダイアログボックスが表示されます。
［オプション］ダイアログボックスでは、［スクリプト］テキストボックスで使用する文字のフォントや色、タブインデントなどを設定します。詳細は、25-15 ページ「［オプション］ダイアログボックス」を参照してください。

■［検索］ボタン［検索］ダイアログボックスが表示されます。
検索する文字列に入力した文字をスクリプト内で検索します。

［スクリプト］テキストボックス上で範囲選択してから［検索］ボタンをクリックすると、選択範囲のみを検索します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-13

2 スクリプトの編集と管理■［置換］ボタン［置換］ダイアログボックスが表示されます。
［検索する文字列］に入力した文字をスクリプト内で検索し、［置換後の文字列］に入力した文字に置換します。

• デバイス アドレスを置換する場合に有効です。
•［スクリプト］テキストボックス上で範囲選択してから［置換］ボタンをクリックすると、選択範囲のみを検索し、置換します。

■［関数一覧を表示 / 非表示］ボタン［関数一覧］および［アウトプット］の表示と非表示を切り替えます。
スクリプト エディタの右下をドラッグ して、スクリプトのエデットボックスの大きさを変更でき ます。［関数一覧］および［アウトプット］を非表示にすることで、スクリプトの編集領域（テキストボックス）がさらに広がり、スクリプ
トをより編集しやすくなります。

■ カーソル［スクリプト］テキストボックス内にあるカーソルの現在位置を行番号と列番号で表示します。

■ 関数一覧
分類：

関数の分類が一覧表示されます。

関数：

選択した分類の関数が一覧表示されます。

書式：

選択中の関数の記述例が表示されます。

（説明）：

選択中の関数の説明が表示されます。

［書式挿入］ボタン：［書式］に表示している内容をカーソル位置へ挿入します。

［デバイス アドレス挿入］ボタン： タグ エディタが表示されます。
デバイス アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、指定したデバイス アドレスをカーソル位置へ挿入します。

■ アウトプット

エラー チェックでスクリプトにエラーがあった場合に、エラー内容が表示されます。
［アウトプット］に表示しているコメントをダブルクリックすると、［スクリプト］テキストボックス内でエラーに該当する部分が反転表示します。
エラー内容によっては、アウトプットに表示している行と異なる行にエラーが存在したり、複数のエラーを表示することがあります。

25-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 スクリプトの編集と管理●［オプション］ダイアログボックス
スクリプト エディタの［スクリプト］テキストボックスで使用する［フォント］、［サイズ］、［色］を指定します。

■ フォント［スクリプト］に表示する文字のフォント名を入力または選択します。

25

■ サイズ

［スクリプト］に表示する文字のサイズ（ドット数）を入力または選択します。

■ サンプル［フォント］、［サイズ］で指定した文字フォント、文字サイズで［スクリプト］テキストボックスに表示する文字をサンプル表示します。

■色設定している［コメント］、［キーワード］、［デバイス アドレス］の文字色がそれぞれ表示されます。
文字色を変更する場合は、色の右側にある▼をクリックしてカラーパレットを表示し、色を選択します。

コメント、キーワード、デバイス アドレス以外の文字は、黒で表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-15

ス
ク
リ
プ
ト

3 グローバル スクリプト

3

グローバル スクリプト
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
グローバル スクリプトは、プロジェクト全体に対して動作します。本体ユニットの画面上の部品処理のあとに、動作条件に従ってリストの順にスクリプトを実行します。グローバル スクリプトは、プロジェクトに最大 16 点まで設定できます。

3.1

グローバル スクリプトの設定手順
グローバル スクリプトは、次の手順で設定します。

1 ［システム］タブの［システム］で［グローバル スクリプト］をクリックします。
［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［設定一覧］で設定するスクリプト ID を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
［グローバル スクリプト］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［基本］タブで［グローバル スクリプト n を使用する］チェックボックスをオンにします。

グローバル スクリプトでは、接続機器のデバイス アドレスの間接読み出しと間接書き込みができません。
間接読み出しと間接書き込みの詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

25-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 グローバル スクリプト

4 動作させるスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト マネージャーのスクリプト一覧からスクリプトが選択できます。詳細は、25-7 ページ「2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

5 ［動作条件］タブをクリックします。

25
6 ［条件種別］でスクリプトを実行するための条件を選択します。
■ ビット立上り

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、スクリプトを実行します。［デバイス アドレス］でビットデバイスまたはワード
デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ ビット立下り

起動デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、スクリプトを実行します。［デバイス アドレス］でビットデバイスまたはワード
デバイスのビット位置を指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

■ 周期

設定した時間を最小の周期時間としてスクリプトを実行します。周期時間（1 ～ 3600000 ミリ秒）を指定します。
“ 周期 ” を選択した場合、周期時間が本体ユニットの画面のスキャン時間より短いと、スクリプトを画面のスキャン時間
で実行します。画面のスキャン時間の最大値は、HMI 特殊データレジスタ LSD4 の値で確認できます。35-13 ページ「第35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。

7 ［OK］ボタンをクリックし、［グローバル スクリプト］ダイアログボックスを閉じます。
8 ［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックします。
これでグローバル スクリプトの設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-17

ス
ク
リ
プ
ト

3 グローバル スクリプト

3.2 ［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックス［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。
グローバル スクリプトは、［グローバル スクリプト設定］ダイアログボックスで一括管理します。

■ 設定一覧

グローバル スクリプトの設定を編集します。
実行順：

グローバル スクリプトを実行する順序の番号（1 ～ 16）が表示されます。

スクリプト：

グローバル スクリプトを 使用するかどうかが表示されます。セルをダブルクリックすると、“ 使用する ” と “ 使用しない ” が切り替わります。

スクリプト ID：

実行するスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32000）が表示されます。

スクリプト名：スクリプト ID で指定したスクリプト名が表示されます。

条件種別：

スクリプトを実行する条件が表示されます。

動作条件：

スクリプトを実行する条件の詳細が表示されます。［条件種別］によって、表示される内容が異なります。
“ ビット立上り ”、“ ビット立下り ”：“ 周期 ”：

条件となるビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置が表示されます。

設定した最小の周期時間が表示されます。

■［編集］ボタン

選択した行のグローバル スクリプト設定を登録または変更します。
このボタンをクリックすると、［グローバル スクリプト］ダイアログボックスが表示されます。
［グローバル スクリプト］ダイアロ
グボックスの設定を選択した行に反映します。
詳細は、25-19 ページ「3.3 ［グローバル スクリプト］ダイアログボックス」を参照してください。

■［上へ］ボタン

選択しているグローバル スクリプト設定がリストの上方向へシフトします。

■［下へ］ボタン

選択しているグローバル スクリプト設定がリストの下方向へシフトします。

■［削除］ボタン

登録した設定をリストから削除します。

25-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 グローバル スクリプト

3.3 ［グローバル スクリプト］ダイアログボックス［グローバル スクリプト］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

●［基本］タブ25■ グローバル スクリプト n を使用する

グローバル スクリプト n（n：実行順の番号）を使用する場合、チェックボックスをオンにします。
グローバル スクリプトでは、コントロール デバイス *1 および接続機器のデバイス アドレスの間接読み出しと間接書き込みができません。
間接読み出しと間接書き込みの詳細は、2-5 ページ「第 2 章 間接読み出しと間接書き込みの設定」を参照してください。

■ スクリプト ID

実行するスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32000）を指定します。
をクリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。スクリプト マネージャーのスクリプト一覧からスクリプトが選択できます。詳細は、25-7 ページ「2.2 スクリプト マネージャー」を参照してください。

■ スクリプト名

スクリプト ID で指定したスクリプトの名前が表示されます。

■ スクリプトスクリプト ID で指定したスクリプトの記述内容が表示されます。

*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-19

ス
ク
リ
プ
ト

3 グローバル スクリプト●［動作条件］タブ■ 条件種別スクリプトを実行するための条件を指定します。
ビット立上り：

起動デバイス アドレスが 0 から 1 になったとき、スクリプトを実行します。

ビット立下り：

起動デバイス アドレスが 1 から 0 になったとき、スクリプトを実行します。

周期：

設定した時間を最小の周期時間として、スクリプトを実行します。

■ デバイス アドレス

ビットデバイスまたはワードデバイスのビット位置を指定します。
［条件種別］で “ ビット立上り ” または “ ビット立下り ” を選択したときのみ有効になります。

■ 最小時間［ミリ秒］

周期時間（0 ～ 3600000 ミリ秒）を指定します。
［条件種別］で “ 周期 ” を選択したときのみ有効になります。

25-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 スクリプトの記述方法

4

スクリプトの記述方法
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

表記一覧
制御文、演算子、関数、データタイプ指定などの表記およびその動作について説明します。
コメント以外はすべて半角で入力してください。具体的な記述例については、25-32 ページ「5ください。

スクリプトの記述例」を参照して● 制御文
条件式をここでは 条件式 、 条件式1 、条件式2 と記載しています。また、実行文を 実行文 、 実行文1 、 実行文2 … と記載しています。

■ 条件分岐表記

ifelse
else if説明

if ( 条件式 )
{
実行文 ;
}

条件式が成立していたら、実行文を実行します。

if ( 条件式 ){実行文1 ;}
else{
実行文2 ;}

条件式が成立していたら、実行文 1 を実行します。
成立していなければ実行文 2 を実行します。

if ( 条件式1 ){実行文1 ;}
else if ( 条件式2 ){実行文2 ;}
else{
実行文3 ;}

条件式 1 が成立していたら、実行文 1 を実行します。
条件式 1 が成立していなければ条件式 2 を判定し、条件式 2 が成立していたら、実行文 2を実行します。
条件式 2 も成立していなければ実行文 3 を実行します。

25

switch ( 条件式 ){case 定数1:
実行文1 ;

break;
case 定数2:switchcasedefault

実行文2 ;
break;
default:
実行文3 :
break;

条件式の値が定数 1 と一致したら、実行文 1 を実行します。
条件式の値が定数 2 と一致したら、実行文 2 を実行します。
条件式の値が定数 1、定数 2 以外ならば、実行文 3 を実行します。

}

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-21

ス
ク
リ
プ
ト

4 スクリプトの記述方法■ 繰り返し
表記

while

説明

while ( 条件式 )
{
実行文 ;
}

条件式が成立している間、実行文を繰り返し実行します。
• 条件式が常に成立していると、無限ループになるので、固定値や値の変化しないデバイス
アドレスを条件式に設定しないでください。
• while文の中では、接続機器のデバイス アドレスに値を書き込まないでください。

■ 中断と終了
表記

説明

while ( 条件式1 ){if ( 条件式2 ){実行文1 ;
break;}
実行文2 ;}
実行文3 ;
break

条件式 1 が成立してる間、処理は次のようになります。
• 条件式2が成立していない間は、実行文2を実行し続けます。
• 条件式2が成立すると、breakによってループを抜け（実行文2を実行せずに）、
実行文3を実行します。

switch ( 条件式 ){case 定数1:
実行文1 ;

break;
case 定数2:

条件式が定数 1 と等しい場合、実行文 1 を実行したあと、break によって定数 2 の判定を中断し、実行文 3 に処理が移ります。

実行文2 ;

break;}
実行文3 ;

return25-22

return;スクリプトを終了し、次の部品またはスクリプトを実行します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 スクリプトの記述方法● 演算子
ここでは、デバイス アドレス、定数、一時変数を、、式を式 、 式 1 、 式 2 と記載しています。

■ 関係演算子
演算子

表記

説明

==

==

が

と等しいかを比較します。

!=

!=

が

と等しくないかを比較します。

<

<

が

より小さいかを比較します。

<=

<=

が

と同じあるいは小さいかを比較します。

>

>

が

より大きいかを比較します。

>=

>=

が

と同じあるいは大きいかを比較します。

■ 論理演算子
演算子

表記

説明

&&

( 式 1 ) && ( 式 2 )

式 1 と 式 2 の論理積（AND）を演算します。

||( 式 1 ) || ( 式 2 )

式 1 と 式 2 の論理和（OR）を演算します。

!

!( 式 )

式の 論理を反転します。

■ 算術演算子
演算子

表記

25

説明

+

+

と

を加算します。

-

-

から

*

*

と

を乗算します。

//

をで除算します。

%%

をで除算した余りを求めます。

=

=

を

に代入します。

ス
ク
リ
プ
ト

を減算します。

■ ビット演算子
演算子

表記

説明

&

&

と

の各ビットの論理積（AND）を演算します。

|

|

と

の各ビットの論理和（OR）を演算します。

^

^

と

の各ビットの排他的論理和（XOR）を演算します。

の各ビットを反転します。

~~

ワードデバイスと固定値の場合、0 は 65535、65535 は 0 になります。
ビットデバイスの場合、0 は 1、1 は 0 になります。

<<<<の各ビットを左に

ビット、シフトします。

>>>>の各ビットを右に

ビット、シフトします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-23

4 スクリプトの記述方法● 関数
ここでは、デバイス アドレス、定数、一時変数を

、

、

、

… と記載しています。

使用できる関数は、選択したデータ タイプによって異なります。

■ ビット関数関数

表記

ビットセットSET();

ビットリセット

RST(

);

ビット反転

REV(

);

説明
ビットデバイスを 1 にします。

= 1; と同じ結果になります。
ビットデバイスを 0 にします。

= 0; と同じ結果になります。
ビットデバイスの 1 と 0 を反転します。

; と同じ結果になります。

=~■ ワード関数
算術演算
関数

表記

説明
引数

、

、

の中の最大値を返します。

最大値

MAX(

,

,

)

最小値

MIN(

,

,

)

指数関数

EXP(

)

自然対数
（底：e）

LOGE(

)

常用対数
（底：10）

LOG10(

)

べき乗

POW(

,

平方根

ROOT(

)

正弦

SIN(

)

（単位はラジアン）を指定します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。

余弦

COS(

)

（単位はラジアン）を指定します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。

正接

TAN(

)

15 点まで引数が記述できます。
引数

、

、

の中の最小値を返します。

15 点まで引数が記述できます。
引数の指数関数を返します。

［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
引数の自然関数（底は e）を返します。

• 引数には0より大きい値を設定してください。
•［データ タイプ］で“Float32(F)”を指定した場合のみ設定できます。
引数の常用対数（底は 10）を返します。

• 引数には0より大きい値を設定してください。
•［データ タイプ］で“Float32(F)”を指定した場合のみ設定できます。

)の乗を返します。

［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
の平方根を返します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
の正弦（-1 ～ +1）を返します。引数の余弦（-1 ～ +1）を返します。引数には、角度を表す任意の数式の正接（-1 ～ +1）を返します。引数には、角度を表す任意の数式（単位はラジアン）を指定します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。

（次ページに続く）

25-24には、角度を表す任意の数式

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 スクリプトの記述方法

算術演算（つづき）
関数

表記

説明
の逆正弦（-1 ～ +1）をラジアン値（-π/2 ～ +π/2）で返します。

逆正弦

ASIN(

)

引数

には、任意の数式を指定します。

［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
の逆余弦（-1 ～ +1）をラジアン値（0 ～ π）で返します。
逆余弦

ACOS(

)

引数

には、任意の数式を指定します。

［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
の逆正接（-1 ～ +1）をラジアン値（-π/2 ～ +π/2）で返します。
逆正接

ATAN(

);

引数

には、任意の数式を指定します。

［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。
角度↓
ラジアン変換RAD();の値を度（°）からラジアンに変換して返します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。

ラジアン
↓
角度変換

DEG(

);

の値をラジアンから度（°）に変換して返します。
［データ タイプ］で “Float32(F)” を指定した場合のみ設定できます。

データ タイプ変換
関数
BCD↓
バイナリ変換バイナリ↓
BCD 変換表記

説明の BCD 値をバイナリ値で返します。

BCD2BIN()［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)” または “BIN32(L)” を指定した場合のみ設定できます。
のバイナリ値を BCD 値で返します。

BIN2BCD()［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)” または “BIN32(L)” を指定した場合のみ設定できます。
の浮動小数点型値をバイナリ値で返します。

浮動小数点型↓
バイナリ変換FLOAT2BIN(

)

バイナリ
↓
浮動小数点型変換

BIN2FLOAT()

小数点以下の値は切り捨てます。
［データ タイプ］で “UBIN32(D)” または “BIN32(L)” を指定した場合のみ設定できます。
のバイナリ値を浮動小数点型値で返します。
［データ タイプ］で “UBIN32(D)” または “BIN32(L)” を指定した場合のみ設定できます。
10 進数の値

10 進数
↓
文字列変換

DEC2ASCII(

文字列↓
10 進数変換ASCII2DEC(

,

)

文字列

)

を文字列に変換し、を先頭デバイス アドレスとして順に格納します。
［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、または “BCD8(EB)” を指定した場合のみ設定できます。
を 10 進数の値で返します。

［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、または “BCD8(EB)” を指定した場合のみ設定できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-25

25

ス
ク
リ
プ
ト

4 スクリプトの記述方法

データの比較とコピー
関数

表記

説明
：比較対象 1 の先頭デバイス アドレス
：比較対象 2 の先頭デバイス アドレス：比較する範囲（ワード数：1 ～ 64）

データ比較

MEMCMP(

,

,

から

)

ワードの範囲と、からワードの範囲のデバイ

ス アドレスの値を比較します。
デバイス アドレスの値がすべて一致すれば 1 を、1 点でも一致しなければ 0 を返します。
設定した範囲をワード単位で比較して、結果を返します。
：コピー先の先頭デバイス アドレス
：コピー元の先頭デバイス アドレス
データコピー

MEMCPY(,,：コピーする範囲（ワード数：1 ～ 64）)

から

ワードの範囲に格納している値をから

ワー

ドの範囲のデバイス アドレスにそれぞれコピーします。
設定した範囲をワード単位でコピーします。

文字列操作
文字列操作で関数の引数に指定できるデバイス アドレスは HMI デバイスのみです。
文字列を扱うときは、終端文字 NULL（0x00）を文字列の終わりとします。また、終端文字 NULL は文字列の長さに含みません。
関数

表記

説明
：コピー先の先頭デバイス アドレス
：コピー元の文字列を格納している先頭デバイス アドレス

文字列コピーSTRCUT(,,,：コピーの開始位置（0 ～ 127）)

：コピーする文字数（1 ～ 128）から始まる文字列の
列を

25-26

から

バイト先から

文字分の文字

文字分に格納します。

から始まる文字列の文字数を返します。

文字数カウント

STRLEN()

文字列連結

STRCAT(,)

から始まる文字列にを先頭に返します。

文字列検索

STRSTR(,)

から始まる文字列からから始まる文字列を検索し、見つけた位置（先頭からの文字数 -1）を返します。
検索する文字列の最大文字数は半角で 128 文字です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルから始まる文字列を連結し、

4 スクリプトの記述方法

描画• 画面上に図形を描画する関数です。画面の左上角が座標 X=0、Y=0 となります。
• 引数にデバイス アドレスを使用した場合、値が変化すると、変化した値で図形を描画します。ただし、既に描画した図形は消えません。描画した図形を消すには、画面の背景色で上書きしてください。
• 引数に範囲外の値を指定した場合は、HMI 特殊データ レジスタ LSD53 に 5 を格納しスクリプトを停止します。
• 前面レイヤーに配置した部品のスクリプトで描画する図形は、前面レイヤーには描画されません。
例）ベース画面の前面レイヤーにマルチスイッチを配置し、マルチスイッチを押して円または楕円を描画するスクリプト CIRCLEを実行した場合
中心座標Xが80、中心座標Yが120、X軸半径が60、Y軸半径が60、
線幅が1、線種が1、前景色が20、背景色が0、パターンが2のときオブジェクト一覧

ベース画面：1 の表示

マルチスイッチ

番号

前面レイヤー

1

種類

レイヤー
前面レイヤー

マルチスイッチ

スクリプトを実行// Script A
CIRCLE(80, 120, 60, 60, 1, 1, 20, 0, 2);

ベース画面：1

番号

円を描画

前面レイヤー

種類

レイヤー

1

円

2

マルチスイッチ

前面レイヤー

ベース画面に円を描画する

円

25

ベース画面：1

関数

表記

ス
ク
リ
プ
ト

説明
開始座標と終了座標を結ぶ直線を描画します。

LINE(
,

,
,

,
,

•
•

,
)

：開始座標 X、：開始座標 Y、

：終了座標 Y、

：線幅、

：線種、

：線色

：線幅、
：線種、
：線色は省略できます。
：線幅の指定は次のとおりです。

設定値
線幅
直線の描画

：終了座標 X、

1

2

3

5

1ドット 2ドット 3ドット 5ドット

省略すると1（1ドット）になります。
•

LINE(

,

,

,

)
•

：線種の指定は次のとおりです。
設定値

1

2

3

線種

実線

点線

破線

4

5

6

長破線 1点鎖線 2点鎖線

省略した場合や、線幅が1（1ドット）以外の場合は、1（実線）になります。
：線色は、色データで指定します。省略した場合は、247（白：色番号255）になります。色番号と色データについては、付-1ページ「付録 色データ対応表」を参照してください。

（次ページに続く）

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-27

4 スクリプトの記述方法

描画（つづき）関数

表記

説明
左上角が開始座標、右下角が終了座標の長方形を描画します。
：開始座標 X、：開始座標 Y、

：終了座標 Y、

：線幅、

：背景色、

：終了座標 X、

：線種、

：パターン、：前景色、：面取り種類、：面取り半径•RECTANGLE(
,
,
,
,

,

：線幅、
：線種、
：前景色、
：背景色、
ターン、
：面取り種類、：面取り半径は省略できます。
：線幅の指定は次のとおりです。
•

,

,
,

,
)

,

設定値
線幅
•

長方形の描画

1

2

3

：パ

5

1ドット 2ドット 3ドット 5ドット

省略すると、1（1ドット）になります。
：線種の指定は次のとおりです。

設定値

1

2

3

線種

実線

点線

破線

4

5

6

長破線 1点鎖線 2点鎖線

省略した場合や、線幅が1（1ドット）以外の場合は、1（実線）になります。
•：前景色、：背景色は、色データで指定します。省略した場合は、
247（白：色番号255）になります。色番号と色データについては、付-1ページ「付録 色データ対応表」を参照してください。
•：パターンの指定は次のとおりです。

RECTANGLE(
)

,

,

,
•

•

設定値

0

線種

なし

設定値

9

線種

縦線

3

4

7

10

11

12

右上斜線 右下斜線 クロス

13
網掛け

省略すると、0（なし）になります。
：面取り種類の指定は次のとおりです。

設定値

0

1

2

線幅

なし

直線

曲線

省略すると、0（なし）になります。
：面取り半径は、ドット数（０～200）で指定します。
省略すると、
0（0ドット）になります。

（次ページに続く）

25-28

2

前景100% 前景25% 前景50% 背景100%

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

8横線

4 スクリプトの記述方法

描画（つづき）関数

表記

説明
中心座標から、指定した半径の円を描画します。
：中心座標 X、

CIRCLE(
,
,

,
,
)

,
,

：中心座標 Y、：Y 軸半径、

：線幅、

：背景色、

：パターン

：X 軸半径、

：線種、

：前景色、

•

：線幅、
：線種、
：前景色、
ターンは省略できます。
•：線幅の指定は次のとおりです。

,
,

設定値
線幅
•

円または
楕円の描画

1

2

3

：背景色、

：パ

5

1ドット 2ドット 3ドット 5ドット

省略すると、1（1ドット）になります。
：線種の指定は次のとおりです。

設定値

1

2

3

線種

実線

点線

破線

4

5

6

長破線 1点鎖線 2点鎖線

省略した場合や、線幅が1（1ドット）以外の場合は、1（実線）になります。
：前景色、：背景色は、色データで指定します。省略した場合
は、247（白：色番号255）になります。色番号と色データについては、付-1ペー
ジ「付録 色データ対応表」を参照してください。
•：パターンの指定は次のとおりです。
•

CIRCLE(

,

,

,

)

設定値

0

線種

なし

2

設定値

9

線種

縦線

3

4

7

前景100% 前景25% 前景50% 背景100%
10

11

12

右上斜線 右下斜線 クロス

8
横線

25

13
網掛け

省略すると、0（なし）になります。

オフセット
関数

表記

説明
：基準のデバイス アドレス
：間接値（0 ～ 32767）を格納するデバイス アドレスから

ワード先のデバイス アドレスを指定します。

間接読み出し代入文の右辺に OFFSET 関数を記述します。

間接指定

OFFSET(,

表記例：= OFFSET(

動作：

から
を

)

,

)

ワード先のデバイス アドレスの値に格納します。

間接書き込み代入文の左辺に OFFSET 関数を記述します。
表記例：

OFFSET(

動作：

の値を

,
から

) =
ワード先のデバイス

アドレスに格納します。
間接値には、データ タイプに応じた値を格納してください。例えばスクリプトのデータ タイプが BCD4(B) のとき、BCD4(B) の値を間接値のデバ
イス アドレスに格納してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-29

ス
ク
リ
プ
ト

4 スクリプトの記述方法● データ タイプ指定
中括弧 “{ }” 内の処理に対して個別にデータ タイプを指定できます。ここでは、表記の省略形を丸括弧内に、実行文を 実行文1 、実行文2 と記載しています。
関数

表記

説明

asword{UBIN16(W) の指定

asword（asw）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ UBIN16(W) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;

asinteger{
BIN16(I) の指定

asinteger（asi）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ BIN16(I) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;UBIN32(D) の指定

asdoubleword（asd）

asdoubleword{
実行文1 ;}
実行文2 ;
aslong{

BIN32(L) の指定

aslong（asl）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ UBIN32(D) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文 1 をデータ タイプ BIN32(L) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;

asbcd4{
BCD4(B) の指定

asbcd4（asb4）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ BCD4(B) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;

asbcd8{
BCD8(EB) の指定

asbcd8（asb8）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ BCD8(EB) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;

asfloat{
Float32(F) の指定

asfloat（asf）

実行文1 ;}

実行文 1 をデータ タイプ Float32(F) で実行します。
実行文 2 をスクリプト エディタの［データ タイプ］で設定したデータ タイプで実行します。

実行文2 ;

25-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 スクリプトの記述方法● その他
定数、デバイス アドレス、一時変数、コメントの記述について説明します。

■ 定数

定数には 10 進数と 16 進数が記述できます。
10 進数の記述例

1234

数値を直接記述します。

-1234

負の数は先頭に “-”（マイナス）を記述します。
実数（Float32(F)）の場合は小数も記述できます。

12.34

整数と小数の間に “.”（ピリオド）を記述します。
16 進数には 2 種類の記述方法があります。
16 進数の記述例

0x12AB

値の先頭に “0”（ゼロ）と “x”（小文字のエックス）を付けます。

12ABh

値の末尾に “h” を付けます。

■ デバイス アドレスデバイス アドレスはデバイス タイプとアドレス番号を “[” と “]” で囲んで記述します。
デバイス アドレスの記述[ デバイス タイプ アドレス番号 ]（“ ” はスペースを表しています。）

記述例

25

[LDR 100]■ 一時変数ス
ク
リプ
ト

一時変数は、スクリプトでのみ使用できる変数です。一時変数のデータ サイズは 2 ワードです。
“@”（アットマーク）と番号（1 ～ 16）を記述します。
一時変数の記述@ 番号（“@”（アットマーク）と番号の間にスペースは不要です。）

記述例
一時変数 2 番@2

スクリプトの実行を開始するときにすべての一時変数の値は “0” になります。

■ コメントスクリプトに記述した注釈をコメントと呼びます。行頭に “//” を記述すると、その行はコメントとなります。
“//” は半角で記述します。“//” 以降は、全角文字でも記述できます。
コメントの記述// 任意の注釈
記述例// 処理 A の演算データ [LDR 100] に初期値を格納[LDR 100] = 1234;←この行は実行しません。

：：• 動作の内容がわかるようにコメントを記述しておくと、スクリプトの編集者が変わったときや、時間をおいてから編集するとき、スクリプトの動作を理解するのに役立ちます。
• スクリプトを実行するときには、コメントは無視する（実行しない）ので、実行時間を気にせず自由に記述できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-31

5 スクリプトの記述例

5

スクリプトの記述例
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
制御文、演算子、関数など、それぞれのスクリプトの記述例とその動作内容について説明します。

5.1

制御文
■ 例 5.1.1

条件分岐

スクリプト

if ([LDR 100] == 10){[LDR 200] = 100;}
動作内容
LDR100 の値が 10 であれば、LDR200 に 100 を格納します。

■ 例 5.1.2

条件分岐

スクリプト

if ([LDR 100] == 10){[LDR 200] = [LDR 300] + [LDR 400] + [LDR 500];}
動作内容
LDR100 の値が 10 であれば、LDR300、LDR400、LDR500 を足した値を LDR200 に格納します。

■ 例 5.1.3

条件分岐

スクリプト

if ([LDR 100] == 10){
if ([LDR 200] != 0){[LDR 300] = 0x1234;
}
}
動作内容

LDR100 の値が 10 で、LDR200 の値が 0 でなければ、LDR300 に 0x1234 を格納します。
LDR100 の値が 10 で、LDR200 の値が 0 なら、何も実行しません。
LDR100 の値が 10 でなければ、LDR200 の値に関わらず何も実行しません。

25-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例■ 例 5.1.4

条件分岐

スクリプト

if (([LDR 100] != 0) || ([LDR 200] != 0)){[LDR 300] = 100;}else{
[LDR 400] = [LDR 500] + 100;}
動作内容

LDR100 の値と LDR200 の値のどちらかが 0 でなければ、LDR300 に 100 を格納します。
LDR100 の値と LDR200 の値の両方ともが 0 ならば、LDR500 に 100 を足した値を LDR400 へ格納します。

■ 例 5.1.5

条件分岐

スクリプト

if ([LDR 100] == 0){[LDR 200] = 0x1234;}
else if ([LDR 100] == 1){[LDR 200] = 0x5678;}
else{[LDR 200] = 0x9999;
}

25

ス
ク
リ
プ
ト

動作内容
LDR100 の値が 0 なら、LDR200 に 0x1234 を格納します。
LDR100 の値が 1 なら、LDR200 に 0x5678 を格納します。
LDR100 の値が 0 でも 1 でもないなら、LDR200 に 0x9999 を格納します。

■ 例 5.1.6

条件分岐

スクリプト

if ([LDR 100]){
if ([LDR 200]){
if ([LDR300]){[LDR 400] = 100;}else{
[LDR 400] = 200;
}
}
}
動作内容
LDR100、LDR200、LDR300 の値がすべてが 0 でないなら、LDR400 に 100 を格納します。
LDR100 の値と LDR200 の値が 0 でなく、LDR300 の値が 0 であれば、LDR400 に 200 を格納します。
LDR100 の値と LDR200 の値のどちらかが 0 なら、LDR300 の値に関わらず何も実行しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-33

5 スクリプトの記述例■ 例 5.1.7

繰り返し

スクリプト

[LDR 100] = 10;[LDR 200] = 10;
while (0 < [LDR 100]){[LDR 200] = [LDR 200] + 1;
[LDR 100] = [LDR 100] - 1;}
動作内容

LDR100 の値が 0 よりも大きいなら、繰り返し LDR200 の値に 1 を足して、LDR100 の値から 1 を引きます。
上記のスクリプト例では、while 文を 10 回繰り返すと、LDR100 の値が 0 になり、while 文を終了します。
また、このスクリプトを実行後は、LDR100 の値は 0、LDR200 の値は 20 になります。

■ 例 5.1.8

繰り返し

スクリプト

[LDR 100] = 0;
[LDR 200] = 3;
[LDR 300] = 5;
while ([LDR 100] == 0){[LDR 200] = [LDR 200] + 1;
if ([LDR 300] == [LDR 200]){
SET([LM 0]);break;}}
動作内容
LDR100 の値が 0 の間、while 文を繰り返します。
while 文の中で、LDR200 の値と LDR300 の値が一致したら while 文を中断し、[LM 0] を 1 にしたあとに while 文から抜けます。
上記のスクリプト例では、while 文を 2 回繰り返すと、LDR200 の値と LDR300 の値が一致して、LM0 を 1 にしたあとに、while 文のループから抜けます。また、実行後は、LDR100 の値は 0、LDR200 の値は 5、LDR300 の値は 5、LM0 は 1 になります。

25-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例■ 例 5.1.9

繰り返し（while 文）を使用した間接書き込みと間接読み出し

スクリプト//LDR10 ～ LDR19 を、LDR100 ～ LDR109 へ転送// 間接値を初期化[LDR 0] = 0;//10 回ループ
while ([LDR 0] < 10){// 間接指定で、1 ワード転送
OFFSET([LDR 100] , [LDR 0]) = OFFSET([LDR 10] , [LDR 0]);// 間接値をインクリメント[LDR 0] = [LDR 0] + 1;}
LDR10 から LDR19 の値をそれぞれ LDR100 から LDR109 に格納するスクリプトです。
次のように動作します。
まず、間接値 LDR0 の値を初期化して 0 にします。
繰り返し（ループ）1 回目：LDR0 の値は 0 なので条件 “[LDR 0] < 10” が成立し、while 内の実行文を実行します。
・LDR10 の 0 ワード先の LDR10 の値を LDR100 の 0 ワード先の LDR100 に格納します。
・間接値 LDR0 の値に 1 を加算して LDR0 の値は 1 になります。
繰り返し（ループ）2 回目：LDR0 の値は 1 なので、条件 “[LDR 0] < 10” が成立し while 内の実行文を実行します。
・LDR10 の 1 ワード先の LDR11 の値を LDR100 の 1 ワード先の LDR101 に格納します。
・間接値 LDR0 の値に 1 を加算して LDR0 の値は 2 になります。
：（同じように 3 ～ 9 回目も繰り返します）：
繰り返し（ループ）10 回目：LDR0 の値は 9 なので条件 “[LDR 0] < 10” が成立し、while 内の実行文を実行します。
・LDR10 の 9 ワード先の LDR19 の値を LDR100 の 9 ワード先の LDR109 に格納します。
・間接値 LDR0 の値に 1 を加算して LDR0 の値は 10 になります。
LDR0 の値が 10 になったので条件 “[LDR 0] < 10” が不成立となり、while のループから抜けます。
実行後は LDR100 から LDR109 の値は、それぞれ LDR10 から LDR19 の値となります。

■ 例 5.1.10

25

ス
ク
リ
プ
ト

switch 文による条件分岐

スクリプト

switch ([LDR 100]){case 10:[LDR 200] = 0x1234;
break;
case 999:[LDR 200] = 0x5678;
SET([LM 10]);break;}
動作内容

LDR100 の値が 10 なら、LDR200 に 0x1234 を格納します。
LDR100 の値が 999 なら、LDR200 に 0x5678 を格納して、LM10 を 1 にします。
LDR100 の値が 10 でも 999 でもないなら、なにも実行しません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-35

5 スクリプトの記述例■ 例 5.1.11

default を使用した switch 文による条件分岐

スクリプト

switch ([LDR 100]){case 0:[LDR 200] = 0x1234;
break;
case 1:[LDR 200] = 0x5678;
break;
default:[LDR 200] = 0x9999;
break;}
動作内容
LDR100 の値が 0 なら、LDR200 に 0x1234 を格納します。
LDR100 の値が 1 なら、LDR200 に 0x5678 を格納します。
LDR100 の値が 0 でも 1 でもないなら、LDR200 に 0x9999 を格納します。

■ 例 5.1.12

return 文によるスクリプトの終了

スクリプト

if (0x1234 == [LDR 100]){[LDR 200] = 0x5678;
return;}[LDR 300] = 0;
動作内容
LDR100 の値が 0x1234 でなければ、LDR300 に 0 を格納します。
LDR100 の値が 0x1234 なら、LDR200 に 0x5678 を格納して、スクリプトを終了します。
return 文は、break 文のように関数から抜けるのではなく、スクリプトを終了し、次の部品またはスクリプトを実行します。

■ 例 5.1.13

break 文によるループからの抜け出し

スクリプト[LDR 100] = 0;
[LDR 200] = 3;
[LDR 300] = 5;
while ([LDR 100] == 0){[LDR 200] = [LDR 200] + 1;
if ([LDR 200] == [LDR 300]){
SET([LM 0]);break;}}
動作内容
LDR100 の値が 0 の間、一致するまで、while 文を繰り返します。
while 文の中で、LDR200 の値と LDR300 の値が一致したら while 文を中断して、while 文から抜けます。
上記のスクリプト例では、while 文を 2 回繰り返すと、LDR200 の値と LDR300 の値が一致して、LM0 を 1 にしたあとに、while 文
が終了します。また、実行後は、LDR100 の値は 0、LDR200 の値は 5、LDR300 の値は 5、LM0 の値は 1 になっています。

25-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例

5.2

関係演算子
■ 例 5.2.1

等しい

スクリプト

if ([LDR 100] == [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値と等しければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

■ 例 5.2.2

等しくない

スクリプト

if ([LDR 100] != [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値と等しくなければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

■ 例 5.2.3

25

より小さい

スクリプト

ス
ク
リ
プ
ト

if ([LDR 100] < [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値より小さければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

■ 例 5.2.4

同じあるいは小さい

スクリプト

if ([LDR 100] <= [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値と同じあるいは小さければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-37

5 スクリプトの記述例■ 例 5.2.5

より大きい

スクリプト

if ([LDR 100] > [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値より大きければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

■ 例 5.2.6

同じあるいは大きい

スクリプト

if ([LDR 100] ＞ = [LDR 200]){[LDR 300] = 0x100;}
動作内容
LDR100 の値が LDR200 の値と同じあるいは大きければ、LDR300 に 0x100 を格納します。

25-38

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例

5.3

論理演算子
■ 例 5.3.1

論理積

スクリプト

if (([LDR 100] == [LDR 200]) && ([LDR 300] == [LDR 400] + [LDR 500])){[LDR 600] = 100;}
動作内容
LDR100 の値と LDR200 の値が等しく、かつ LDR400 の値と LDR500 の値を足した値が LDR300 の値と等しければ、LDR600 に 100を格納します。
([LDR 100] == [LDR 200]) と ([LDR 300] == [LDR 400] + [LDR 500]) のどちらも成立していなければ、中括弧 “{ }” 内の処理は実行しません。

■ 例 5.3.2

論理和

スクリプト

if ((0 != [LDR 100]) || (0 != [LDR 200])){[LDR 300] = 100;
}

25

動作内容
LDR100 の値が 0 でないか、または LDR200 の値が 0 でなければ、LDR300 に 100 を格納します。
どちらか一方でも成立していれば、中括弧 “{ }” 内の処理を実行します。

■ 例 5.3.3

ス
ク
リ
プ
ト

論理反転

スクリプト

if (!([LDR 100] == 0x1234)){[LDR 300] = 100;}
動作内容
LDR100 の値が 0x1234 と等しくなければ、LDR300 に 100 を格納します。

■ 例 5.3.4

論理反転

スクリプト

if (!(0 !=[LDR 100])){[LDR 300] = 100 ;}動作内容
LDR100 の値が 0 なら、LDR300 に 100 を格納します。
if (0 == [LDR 100])) と記述した場合と同じ処理になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-39

5 スクリプトの記述例

5.4

算術演算子
■ 例 5.4.1

加算

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] + [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値と LDR200 の値を加算し、結果を LDR300 に格納します。

■ 例 5.4.2

減算

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] - [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値から LDR200 の値を減算し、結果を LDR300 に格納します。

■ 例 5.4.3

乗算

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] * [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値と LDR200 の値を乗算し、結果を LDR300 に格納します。

■ 例 5.4.4

除算

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] / [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値から LDR200 の値を除算し、結果を LDR300 に格納します。

■ 例 5.4.5

剰余算

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] % [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値から LDR200 の値を除算し、余りを LDR300 に格納します。

25-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例

5.5

ビット演算子■ 例 5.5.1

ビット積

スクリプト

if ([LM 100] & [LM 101]){
SET([LM 200]);}else{
RST([LM 200]);}
動作内容

LM100 の値と LM101 の値のビット論理積が 1 ならば、LM200 を 1 にします。
LM100 の値と LM101 の値のビット論理積が 0 ならば、LM200 を 0 にします。
次のラダーと同じ動作をします。

LM100 LM101■ 例 5.5.2

LM200

ビット和

スクリプト

25

if ([LM 100] | [LM 101]){
SET([LM 200]);}else{
RST([LM 200]);
}

ス
ク
リ
プ
ト

動作内容

LM100 の値と LM101 の値のビット論理和が 1 ならば、LM200 を 1 にします。
LM100 の値と LM101 の値のビット論理和が 0 ならば、LM200 を 0 にします。
次のラダーと同じ動作をします。

LM100

LM200

LM101

■ 例 5.5.3

ビット排他的論理和

スクリプト[LDR 200] = [LDR 100] ^ 0xFF;
動作内容
LDR100 の値と 0xFF の各ビットの排他的論理和を LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 の値が 15（0x0F）なら、LDR200 は 240（0xF0）になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-41

5 スクリプトの記述例■ 例 5.5.4

ビット否定

スクリプト

[LDR 200] = ~[LDR 100];
動作内容
LDR100 の値をビット反転して、LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 の値が 0 なら、LDR200 は 65535 になります。

■ 例 5.5.5

ビット否定

スクリプト

if (([LM 100] & ~[LM 101]) | [LM 102]){
SET([LM 200]);}else{
RST([LM 200]);}
動作内容

LM100 の値と、LM101 の値の反転結果のビット論理積と、LM102 の値とのビット論理和が 1 ならば、LM200 を 1 にします。
LM100 の値と、LM101 の値の反転結果のビット論理積と、LM102 の値とのビット論理和が 0 ならば、LM200 を 0 にします。
次のラダーと同じ動作をします。

LM100 LM101

LM200

LM102

■ 例 5.5.6

左シフト

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] << [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値を LDR200 の値分だけ左シフトし、結果を LDR300 に格納します。
例えば、LDR100 の値が 1、LDR200 の値が 3 なら、1 を 3 ビット左シフトし、結果の 8 を LDR300 に格納します。

■ 例 5.5.7

右シフト

スクリプト

[LDR 300] = [LDR 100] >> [LDR 200];
動作内容
LDR100 の値を LDR200 の値分だけ右シフトし、結果を LDR300 に格納します。
例えば、LDR100 の値が 8、LDR200 の値が 3 なら、8 を 3 ビット右シフトして、結果の 1 を LDR300 に格納します。

25-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例

5.6

ビット関数
■ 例 5.6.1

ビットセットスクリプト

SET([LM 100]);
動作内容
LM100 を 1 にします。[LM■ 例 5.6.2

100] = 1 と同じ結果になります。

ビットリセット

スクリプト

RST([LM 100]);
動作内容
LM100 を 0 にします。[LM■ 例 5.6.3

100] = 0 と同じ結果になります。

ビット反転

スクリプト

REV([LM 100]);

25

動作内容
LM100 の 1 と 0 を反転します。[LM100] = ~[LM 100] と同じ結果になります。

ス
ク
リ
プ
ト

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-43

5 スクリプトの記述例

5.7

ワード関数
● 算術演算■ 例 5.7.1

最大値

スクリプト

[LDR 200] = MAX([LDR 100], [LDR 110], [LDR 120], [LDR 130], [LDR 140]);
動作内容
LDR100、LDR110、LDR120、LDR130、LDR140 に格納している値のうち、最大値を LDR200 に格納します。
引数は 15 点まで設定できます。

■ 例 5.7.2

最小値

スクリプト

[LDR 200] = MIN([LDR 100], [LDR 110], [LDR 120], [LDR 130], [LDR 140]);
動作内容
LDR100、LDR110、LDR120、LDR130、LDR140 に格納している値のうち、最小値を LDR200 に格納します。
引数は 15 点まで記述できます。

■ 例 5.7.3

指数関数

スクリプト

[LDR 10] = EXP([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の指数関数を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.4

自然対数

スクリプト

[LDR 10] = LOGE([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の自然対数を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.5

常用対数

スクリプト

[LDR 10] = LOG10([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の 10 を底とする対数を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.6

べき乗

スクリプト

[LDR 10] = POW([LDR 20],[LDR 30]);
動作内容
べき乗を演算します。
例えば、LDR20 の値が 10、LDR30 の値が 5 の場合、10 の 5 乗を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

25-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.7

平方根

スクリプト

[LDR 10] = ROOT([LDR 20]);
動作内容
LDR 20 の値の平方根を演算し、結果を LDR 10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.8

正弦

スクリプト

[LDR 10] = SIN([LDR 20]);
動作内容
LDR20 のラジアン値の正弦を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.9

余弦

スクリプト

[LDR 10] = COS([LDR 20]);
動作内容

25

LDR20 のラジアン値の余弦を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.10

ス
ク
リ
プ
ト

正接

スクリプト

[LDR 10] = TAN([LDR 20]);
動作内容
LDR20 のラジアン値の正接を演算し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.11

逆正弦

スクリプト

[LDR 10] = ASIN([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の逆正弦を演算し、結果をラジアンで LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.12

逆余弦

スクリプト

[LDR 10] = ACOS([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の逆余弦を演算し、結果をラジアンで LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-45

5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.13

逆正接

スクリプト

[LDR 10] = ATAN([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値の逆正接を演算し、結果をラジアンで LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.14

角度→ラジアン変換

スクリプト[LDR 10] = RAD([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値を度（°）からラジアンに変換し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

■ 例 5.7.15

ラジアン→角度変換

スクリプト[LDR 10] = DEG([LDR 20]);
動作内容
LDR20 の値をラジアンから度（°）に変換し、結果を LDR10 に格納します。
データ タイプ Float32(F) のみで使用できます。

25-46

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例● データ タイプ変換■ 例 5.7.16

BCD →バイナリ変換

スクリプト[LDR 200] = BCD2BIN([LDR 100]);
動作内容
LDR100 の BCD 値をバイナリ値に変換して LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 に BCD 値 10（バイナリ値では 16）を格納すると、LDR200 へは 10（バイナリ値）を格納します。

■ 例 5.7.17

バイナリ→ BCD 変換

スクリプト[LDR 200] = BIN2BCD([LDR 100]);
動作内容
LDR100 のバイナリ値を BCD 値に変換して LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 にバイナリ値 16（BCD 値では 10）を格納すると、LDR200 へは 16（BCD 値）を格納します。

■ 例 5.7.18

浮動小数点型→バイナリ変換

スクリプト[LDR 200] = FLOAT2BIN([LDR 100]);
動作内容
LDR100 の浮動小数点型値をバイナリ値に変換して LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 に浮動小数点型値 1234（バイナリ値では 0x449A4000）を格納すると、LDR200 へは 1234（バイナリ値）を格納します。また、LDR100 に浮動小数点型値 1234.56（バイナリ値では 0x449A51EC）を格納すると、LDR200 へは小数点以下を切り捨てて 1234（バイナリ値）を格納します。

■ 例 5.7.19

バイナリ→浮動小数点型変換

スクリプト[LDR 200] = BIN2FLOAT([LDR 100]);
動作内容
LDR100 のバイナリ値を浮動小数点型値に変換して LDR200 に格納します。
例えば、LDR100 にバイナリ値 1234 を格納すると、LDR200 へは浮動小数点型値 1234（バイナリ値では 0x449A4000）を格納します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-47

25

ス
ク
リ
プ
ト

5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.20

10 進数→文字列変換

スクリプト

DEC2ASCII([LDR 100], [LDR 200]);
動作内容
LDR200 の 10 進数の数値を文字列に変換して LDR100 を先頭アドレス番号として順に格納します。
•［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)” または “BCD8(EB)” を指定した場合のみ設定できます。
• HMI デバイスのみ設定できます。
• 文字列を扱う関数を使用する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで「文字列デー
タの格納方法」の設定を確認してください。設定によっては、以降の説明とは逆に上位バイトと下位バイトを格納します。詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
• 文字列の終わりには、終端文字 NULL（0x00）がつきます。
1234 を変換（データ タイプが UBIN16(W) の場合）

デバイス アドレス

格納値

LDR2001234

デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR100ʻ1ʼ = 0x31

ʻ2ʼ = 0x32

LDR101ʻ3ʼ = 0x33

ʻ4ʼ = 0x34

LDR102

0x00

0x00

終端文字

-12345 を変換（データ タイプが BIN16(I) の場合）

デバイス アドレス

格納値

LDR200-12345デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR100ʻ-ʼ = 0x2D

ʻ1ʼ = 0x31

LDR101ʻ2ʼ = 0x32

ʻ3ʼ = 0x33

LDR102

ʻ4ʼ = 0x34

ʻ5ʼ = 0x35

LDR103

0x00

0x00

終端文字

1234567890 を変換（データ タイプが UBIN32(D) の場合）

デバイス アドレス
LDR200LDR201

格納値

デバイス アドレス

1234567890

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR100ʻ1ʼ = 0x31

ʻ2ʼ = 0x32

LDR101ʻ3ʼ = 0x33

ʻ4ʼ = 0x34

LDR102ʻ5ʼ = 0x35ʻ6ʼ = 0x36

LDR103ʻ7ʼ = 0x37ʻ8ʼ = 0x38

LDR104ʻ9ʼ = 0x39

ʻ0ʼ = 0x30

LDR105

0x00

0x00

終端文字

-1234567890 を変換（データ タイプが BIN32(L) の場合）

デバイス アドレス
LDR200LDR201

格納値-1234567890

デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

LDR100ʻ-ʼ = 0x2D

ʻ1ʼ = 0x31

LDR101ʻ2ʼ = 0x32

ʻ3ʼ = 0x33

LDR102

ʻ4ʼ = 0x34

ʻ5ʼ = 0x35

LDR103ʻ6ʼ = 0x36ʻ7ʼ = 0x37

LDR104ʻ8ʼ = 0x38ʻ9ʼ = 0x39

LDR105ʻ0ʼ = 0x30

0x00

終端文字

25-48

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.21

文字列→ 10 進数変換

スクリプト

[LDR 100] = ASCII2DEC([LDR 200]);
動作内容

LDR200 を先頭として格納した文字列を 10 進数に変換し、結果を LDR100 に格納します。
変換できる桁数は各データ タイプの最大桁数に符号を加えたものとなります。
変換する文字列に NULL や数値に変換できない文字がある場合は、その文字までを変換します。
•［データ タイプ］で “UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)” または “BCD8(EB)” を指定した場合のみ設定できます。
• HMI デバイスのみ設定できます。
• 文字列を扱う関数を使用する場合は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで「文字列デー
タの格納方法」の設定を確認してください。設定によっては、以降の説明とは逆に上位バイトと下位バイトを格納します。詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
文字列 “1234” を設定（データ タイプが UBIN16(W) の場合）
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

デバイス アドレス

格納値

LDR200ʻ1ʼ = 0x31

ʻ2ʼ = 0x32

LDR1001234

LDR201ʻ3ʼ = 0x33

ʻ4ʼ = 0x34

0x00

0x00

LDR202

終端文字

25

文字列 “1234567” を設定（データ タイプが UBIN16(W) の場合）
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

デバイス アドレス

格納値

LDR200ʻ1ʼ = 0x31

ʻ2ʼ = 0x32

LDR10012345

LDR201ʻ3ʼ = 0x33

ʻ4ʼ = 0x34

LDR202ʻ5ʼ = 0x35ʻ6ʼ = 0x36

LDR203ʻ7ʼ = 0x37

ス
ク
リ
プ
ト

0x00
終端文字

文字列 “-12345” を設定（データ タイプが BIN16(I) の場合）
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

デバイス アドレス

格納値

LDR200ʻ-ʼ = 0x2D

ʻ1ʼ = 0x31

LDR100-12345LDR201ʻ2ʼ = 0x32

ʻ3ʼ = 0x33

LDR202

ʻ4ʼ = 0x34

ʻ5ʼ = 0x35

LDR203

0x00

0x00

終端文字

文字列 “1234567890”（データ タイプが UBIN32(D) の場合）
デバイス アドレス

格納値
上位バイト

下位バイト

デバイス アドレス

格納値

LDR200ʻ1ʼ = 0x31

ʻ2ʼ = 0x32

LDR1001234567890

LDR201ʻ3ʼ = 0x33

ʻ4ʼ = 0x34

LDR202ʻ5ʼ = 0x35ʻ6ʼ = 0x36

LDR203ʻ7ʼ = 0x37ʻ8ʼ = 0x38

LDR204ʻ9ʼ = 0x39

ʻ0ʼ = 0x30

LDR205

0x00

0x00

終端文字

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-49

5 スクリプトの記述例● データの比較とコピー■ 例 5.7.22

ワード単位のデータ比較

スクリプト[LDR 0] = MEMCMP([LDR 100], [LDR 200], 10);
動作内容
LDR100 から 10 ワード（LDR109 まで）と、LDR200 から 10 ワード（LDR209 まで）の値を比較します。
それぞれの値がすべて一致すれば、LDR0 に 1 を格納します。1 点でも一致しなければ、0 を格納します。

それぞれ比較します
LDR100LDR101LDR102

LDR200LDR201LDR202
･･･

･･･

･･･
LDR107
LDR108LDR109LDR207
LDR208LDR209［データ タイプ］を “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” に設定しても、比較は先頭デバイス アドレスか
らワード単位で行います。

■ 例 5.7.23

ビット単位のデータ比較

スクリプト[LDR 0] = MEMCMP([LDR 100-2], [LM 0], 10);
動作内容
LDR100 の 3 ビット目～ LDR109 の 3 ビット目と、LM0 ～ LM9 までのビットの状態を比較します。
それぞれの値がすべて一致すれば、LDR0 に 1 を格納します。1 点でも一致しなければ、0 を格納します。

それぞれ比較します
LDR100 の 3 ビット目
LDR101 の 3 ビット目
LDR102 の 3 ビット目

･･･

･･･

･･･
LDR107 の 3 ビット目
LDR108 の 3 ビット目
LDR109 の 3 ビット目

LM0
LM1
LM2
LM7
LM8
LM9

［データ タイプ］を “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” に設定しても、比較は先頭デバイス アドレスか
らビット単位で行います。

25-50

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.24

ワード単位のデータコピー

スクリプト

MEMCPY([LDR 100], [LDR 200], 10);
動作内容
LDR200 から 10 ワード（LDR209 まで）のデバイス アドレスの値を LDR100 から 10 ワード（LDR109 まで）のデバイス アドレスにコピーします。

それぞれコピーします
LDR100LDR101LDR102

LDR200LDR201LDR202
･･･

･･･

･･･
LDR107
LDR108LDR109LDR207
LDR208LDR209［データ タイプ］を “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” に設定しても、先頭デバイス アドレスからワー
ド単位でコピーします。

■ 例 5.7.25

ビット単位のデータコピー

スクリプト

MEMCPY([LM 0], [LDR 100-2], 10);
動作内容
LDR100 から 10 ワード（LDR109 まで）のそれぞれの 3 ビット目を、LM0 ～ 10（LM9 まで）のデバイス アドレスのビット状態にコピーします。

それぞれコピーします
LM0
LM1
LM2

･･･

･･･

･･･
LM7
LM8
LM9

LDR100 の 3 ビット目
LDR101 の 3 ビット目
LDR102 の 3 ビット目
LDR107 の 3 ビット目
LDR108 の 3 ビット目
LDR109 の 3 ビット目

［データ タイプ］を “UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)” に設定しても、比較は先頭デバイス アドレスか
らビット単位でコピーします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-51

25

ス
ク
リ
プ
ト

5 スクリプトの記述例● 文字列操作
文字列データを扱う関数を使用する場合は、プロジェクト設定の「文字列データの格納方法」の設定をご確認ください。
詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

■ 例 5.7.26

文字列のコピー

スクリプト

STRCUT([LDR 100], [LDR 200], 2, 3);
動作内容
LDR200 から始まる文字列 “ABCDEFG” の、開始位置 2（０から始まるので 3 文字目）から文字数 3（3 文字分）を LDR100 から順に格納します。
開始位置は 0 ～ 127、文字数は 1 ～ 128 の範囲で指定できます。

文字列 “ABCDEFG” から開始位置 2、文字数 3 でコピーするデバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202
LDR203

格納値

開始位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

←2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

4

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

･
･
･

下位バイト

0x00

文字数

デバイス アドレス
LDR1003文字

LDR101

格納値

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

0x00

終端文字

終端文字

スクリプト

STRCUT([LDR 100], [LDR 200], 1, 4);
文字列 “ABCDEFG” から開始位置 1、文字数 4 でコピーするデバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202
LDR203

25-52

格納値

開始位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

←1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

←2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

4

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

･
･
･

下位バイト

0x00

文字数

デバイス アドレス
LDR100

4文字

LDR101LDR102終端文字

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

上位バイト

格納値
ʻBʼ = 0x42

下位バイト

ʻCʼ = 0x43

上位バイト

ʻDʼ = 0x44

下位バイト

ʻEʼ = 0x45

上位バイト

0x00

下位バイト

0x00

終端文字

5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.27

文字数のカウント

スクリプト[LDR 100] = STRLEN([LDR 200]);
動作内容
LDR200 から始まる文字列の長さ（文字数）を調べ、LDR100 に格納します。
• 文字列操作で関数の引数に指定できるデバイス アドレスは HMI デバイスのみです。
• 終端文字 NULL（0x00）を文字列の終わりとします。（終端文字は文字列の長さに含みません。
）

デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202
LDR203

ʻAʼ = 0x41

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202
LDR203

格納値

上位バイト

文字数

ʻAʼ = 0x41

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

下位バイト

0x00

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

下位バイト

0x00

格納値

LDR1007

デバイス アドレス

格納値

LDR100

3

終端文字

格納値

上位バイト

デバイス アドレス

文字数

25

終端文字

ス
ク
リ
プ
ト

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-53

5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.28

文字列の連結スクリプト

STRCAT([LDR 100], [LDR 200]);
動作内容
LDR100 から始まる文字列に LDR200 から始まる文字列を連結します。
• 文字列操作で関数の引数に指定できるデバイス アドレスは HMI デバイスのみです。
• 終端文字 NULL（0x00）を文字列の終わりとします。（終端文字は文字列の長さに含みません。）

デバイス アドレス
LDR100LDR101Aʼ = 0x41

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

25-54

格納値

上位バイト

デバイス アドレス
LDR100終端文字

LDR102

格納値

上位バイト

ʻDʼ = 0x44

下位バイト

ʻEʼ = 0x45

上位バイト

ʻFʼ = 0x46

下位バイト

ʻGʼ = 0x47

上位バイト

0x00

下位バイト

0x00

LDR101
連結

LDR103

上位バイト

格納値
ʻAʼ = 0x41

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

下位バイト

0x00

終端文字

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル終端文字

5 スクリプトの記述例■ 例 5.7.29

文字列の検索スクリプト[LDR 0] = STRSTR([LDR 100], [LDR 200]);
動作内容
LDR100 から始まる「検索対象となる文字列」“ABCDEFGHIJKLMNO” から、LDR200 から始まる「検索する文字列」“DEFG” を検索し、文字列の出現位置を LDR0 に格納します。見つからなかった場合は、LDR0 に -1 を格納します。
また、検索する文字に “?” を指定すると、任意の 1 バイトの文字として扱います。
文字としての “?”（0x3F）を指定するときは、“~?”（0x7E3F）と 2 バイトで指定します。
文字としての “~”（0x7E）を指定するときは、“~~”（0x7E7E）と 2 バイトで指定します。
• 検索する文字列の最大文字数は半角で 128 文字です。
• すべての引数で指定できるデバイス アドレスは HMI デバイスのみです。
“DEFG” で検索し、文字列が見つかった場合

検索する文字列
デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

検索対象となる文字列

格納値

上位バイト

ʻDʼ = 0x44

下位バイト

ʻEʼ = 0x45

上位バイト

ʻFʼ = 0x46

下位バイト

ʻGʼ = 0x47

上位バイト

0x00

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR100LDR101
終端文字

LDR102LDR103LDR104LDR105LDR106
LDR107

格納値

検索結果
位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

←3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

4

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

6

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

7

上位バイト

ʻIʼ = 0x49

8

下位バイト

ʻJʼ = 0x4A

9

上位バイト

ʻKʼ = 0x47

10

下位バイト

ʻLʼ = 0x4C

11

上位バイト

ʻMʼ = 0x4D

12

下位バイト

ʻNʼ = 0x4E

13

上位バイト

ʻOʼ = 0x4F

下位バイト

0x00

デバイス アドレス

格納値

LDR0

3

25

ス
ク
リ
プ
ト

14
終端文字

“WXYZ” で検索し、文字列が見つからなかった場合

検索する文字列
デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

検索対象となる文字列

格納値

上位バイト

ʻWʼ = 0x57

下位バイト

ʻXʼ = 0x58

上位バイト

ʻYʼ = 0x59

下位バイト

ʻZʼ = 0x5A

上位バイト

0x00

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR100LDR101
終端文字

LDR102LDR103LDR104LDR105LDR106
LDR107

格納値

検索結果
位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

4

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

6

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

7

上位バイト

ʻIʼ = 0x49

8

下位バイト

ʻJʼ = 0x4A

9

上位バイト

ʻKʼ = 0x47

10

下位バイト

ʻLʼ = 0x4C

11

上位バイト

ʻMʼ = 0x4D

12

下位バイト

ʻNʼ = 0x4E

13

上位バイト

ʻOʼ = 0x4F

下位バイト

0x00

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

デバイス アドレス

格納値

LDR0

-1

14
終端文字

25-55

5 スクリプトの記述例

任意の 1 バイトの文字として “?” を検索した場合検索する文字列
デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

検索対象となる文字列

格納値

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻ?ʼ = 0x3F

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

上位バイト

0x00

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR100LDR101
終端文字

LDR102LDR103LDR104LDR105LDR106
LDR107

格納値

検索結果
位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

←4

下位バイト

ʻFʼ = 0x46

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

6

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

7

上位バイト

ʻIʼ = 0x49

8

下位バイト

ʻJʼ = 0x4A

9

上位バイト

ʻKʼ = 0x47

10

下位バイト

ʻLʼ = 0x4C

11

上位バイト

ʻMʼ = 0x4D

12

下位バイト

ʻNʼ = 0x4E

13

上位バイト

ʻOʼ = 0x4F

下位バイト

0x00

デバイス アドレス

格納値

LDR0

4

14
終端文字

文字としての “?” を検索した場合検索する文字列
デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

検索対象となる文字列

格納値

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻ~ʼ = 0x7E

上位バイト

ʻ?ʼ = 0x3F

下位バイト

ʻGʼ = 0x47

上位バイト

ʻHʼ = 0x48

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR100LDR101
終端文字

LDR102LDR103LDR104LDR105LDR106
LDR107

格納値

検索結果
位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

←4

下位バイト

ʻ?ʼ = 0x3F

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

6

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

7

上位バイト

ʻIʼ = 0x49

8

下位バイト

ʻJʼ = 0x4A

9

上位バイト

ʻKʼ = 0x47

10

下位バイト

ʻLʼ = 0x4C

11

上位バイト

ʻMʼ = 0x4D

12

下位バイト

ʻNʼ = 0x4E

13

上位バイト

ʻOʼ = 0x4F

下位バイト

0x00

デバイス アドレス

格納値

LDR0

4

14
終端文字

文字としての “~” を検索した場合検索する文字列
デバイス アドレス
LDR200LDR201LDR202

検索対象となる文字列

格納値

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

下位バイト

ʻ~ʼ = 0x7E

上位バイト

ʻ~ʼ = 0x7E

下位バイト

ʻGʼ = 0x47

上位バイト

ʻHʼ = 0x48

下位バイト

0x00

デバイス アドレス
LDR100LDR101
終端文字

LDR102LDR103LDR104LDR105LDR106
LDR107

25-56

格納値

検索結果
位置

上位バイト

ʻAʼ = 0x41

0

下位バイト

ʻBʼ = 0x42

1

上位バイト

ʻCʼ = 0x43

2

下位バイト

ʻDʼ = 0x44

3

上位バイト

ʻEʼ = 0x45

←4

下位バイト

ʻ~ʼ = 0x7E

5

上位バイト

ʻGʼ = 0x47

6

下位バイト

ʻHʼ = 0x48

7

上位バイト

ʻIʼ = 0x49

8

下位バイト

ʻJʼ = 0x4A

9

上位バイト

ʻKʼ = 0x47

10

下位バイト

ʻLʼ = 0x4C

11

上位バイト

ʻMʼ = 0x4D

12

下位バイト

ʻNʼ = 0x4E

13

上位バイト

ʻOʼ = 0x4F

下位バイト

0x00

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

14
終端文字

デバイス アドレス

格納値

LDR0

4

5 スクリプトの記述例● 描画■ 例 5.7.30

直線を描画する

スクリプト

LINE(20, 20, 60, 60, 3, 1, 20);
動作内容
スクリプトが動作している画面に、開始座標（始点の座標）X=20、Y=20、終了座標（終点の座標）X=60、Y=60 を結ぶ直線を描画します。直線の線幅は 3（3 ドット）、線種は 1（実線）、線色は 20（赤色）です。

■ 例 5.7.31

直線を描画する ( 引数を省略した場合 )スクリプト

LINE(0, 0, 150, 100);
動作内容
スクリプトが動作している画面に、開始座標（始点の座標）X=0、Y=0、終了座標（終点の座標）X=150、Y=100 を結ぶ直線を描画します。線幅、線種、線色を省略しているので、直線の線幅は 1（1 ドット）、
線種は 1（実線）、線色は 247（白：色番号 255）になります。

■ 例 5.7.32

長方形を描画する

スクリプト

RECTANGLE(20, 20, 100, 60, 1, 2, 24, 22, 13, 2, 5);
動作内容
スクリプトが動作している画面に、開始座標（長方形の左上角の座標）X=20、Y=20、終了座標（長方形の右下角の座標）X=100、
Y=60 の長方形を描画します。長方形の線幅は 1（1 ドット）、線種は 2（点線）、前景色は 24（緑色）、背景色は 22（黄色）、パター
ンは 13（網掛）、面取種類は 2（曲線）、面取半径は 5（5 ドット）です。

■ 例 5.7.33

長方形を描画する ( 引数を省略した場合 )スクリプト

RECTANGLE(0, 0, 150, 100);
動作内容
スクリプトが動作している画面に、開始座標（長方形の左上角の座標）X=0、Y=0、終了座標（長方形の右下角の座標）X=150、
Y=100 の長方形を描画します。線幅、線種、前景色、背景色、パターン、面取種類、面取半径を省略しているので、長方形の線幅は 1（1 ドット）、線種は 1（実線）、前景色と背景色は 247（白：色番号 255）、パターンは 0（なし）、面取種類は 0（なし）、面取
半径は 0（0 ドット）になります。

■ 例 5.7.34

円または楕円を描画する

スクリプト

CIRCLE(100, 100, 60, 60, 1, 2, 26, 0, 4);
動作内容
中心座標 X=100、Y=100、X 軸半径 60 ドット、Y 軸半径 60 ドットの円を描画します。円の線幅は 1（1 ドット）、線種は 2（点線）、前景色は 26（水色）、背景色は 0（黒色）、パターンは 4（前景 50%）です。

■ 例 5.7.35

円または楕円を描画する ( 引数を省略した場合 )スクリプト

CIRCLE(100, 100, 80, 40);
動作内容
中心座標 X=100、Y=100、X 軸半径 80 ドット、Y 軸半径 40 ドットの楕円を描画します。線幅、線種、前景色、背景色、パターンを省略しているので、楕円の線幅は 1（1 ドット）、線種は 1（実線）、前景色と背景色は 247（白：色番号 255）
、パターンは 0（なし）です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

25-57

25

ス
ク
リ
プ
ト

5 スクリプトの記述例● 間接指定■ 例 5.7.36

間接読み出しスクリプト[LDR 200] = OFFSET([LDR 10],[LKR 20]);
動作内容
LKR20 の値が 8 の場合、LDR10 から 8 ワード先のデバイス アドレス LDR18 の値を読み出して LDR200 に格納します。

LDR10

0000

LKR20

0008

＋8
LDR200

1234

LDR18

1234

読み出し

■ 例 5.7.37

間接書き込みスクリプト

OFFSET([LDR 10],[LKR 20]) = 1234;
動作内容
LKR20 の値が 3 の場合、LDR10 から 3 ワード先のデバイス アドレス LDR13 に定数 1234 を格納します。

LDR10

0000

LKR20

0003

＋3
1234

LDR13

1234

書き込み

25-58

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 スクリプトの記述例

5.8

データ タイプ指定■ 例 5.8.1

スクリプト エディタの［データ タイプ］で “UBIN16(W)” を、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブの［HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法］で “ 下位ワードから ” を指定している場合

スクリプト[LDR 100] = 65535;[LDR 101] = 0;
[LDR 200] = 0;
[LDR 300] = 0;
asdoubleword{[LDR 100] = [LDR 100]+1;}[LDR 200] = [LDR 100];
asdoubleword{[LDR 300] = [LDR 100];}
動作内容
LDR100 に65535、LDR101、LDR200、LDR300に0 を格納
データ タイプUBIN16(W)デバイス アドレス

格納値

LDR10065535

LDR1010

LDR2000

LDR300025

データ タイプを“UBIN32(D)”に変更
データ タイプUBIN32(D)＋1

LDR100 下位ワード 65535
LDR101 上位ワード

格納値

格納値

デバイス アドレス

ス
ク
リ
プ
ト

LDR100の値に1を足した値を“UBIN32(D)”のLDR100に格納

65535

0

0

65536

1

データ タイプがデフォルト“UBIN16(W)”に戻る
LDR100の値をLDR200に格納
データ タイプUBIN16(W)デバイス アドレス

格納値

格納値

LDR1000

0

LDR101

1

1

LDR20000

データ タイプを“UBIN32(D)”に変更
LDR100の値をLDR300に格納
データ タイプUBIN32(D)デバイス アドレス

格納値

LDR100 下位ワード

0

LDR101 上位ワード

1

LDR300 下位ワード

0

LDR301 上位ワード

0

格納値

65536
0

0
1
0
1

65536
65536

32 ビット数値データの扱い方については、［プロジェクト設定］ダイアログボックスで指定したデータの格納方法にしたがいます。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 HMI デバイスへの 32 ビット数値データの格納方法」および 4-51 ページ「第4 章 32 ビット数値データの格納方法」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-59

6 注意事項

6

注意事項
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
スクリプト記述時の注意事項について説明します。

6.1

while 文について■ 無限ループにならないように記述してください。

while 文は条件式が成立している間、実行式を繰り返し実行します。
しかし、次の例のように条件式が常に成立していると、無限ループになります。

[LDR 100] = 10;
while (0 != [LDR 100]){[LDR 200] = [LDR 200] + 1;}
while 文の条件式には、LDR100 の値が 0 になると while 文から抜けるよう記述していますが、スクリプトの 1 行目で LDR100 に 10を格納したあと変更しないため、無限ループになります。
while 文を使用する場合には、無限ループにならないように記述してください。
次の例では、10 回 while 文を繰り返すと、LDR100 の値が 0 になり、while 文から抜けます。

[LDR 100] = 10;
while (0 != [LDR 100]){[LDR 200] = [LDR 200] + 1;
[LDR 100] = [LDR 100] - 1;}
■ 制限時間以上の処理を続けないように記述してください。

HMI 機能のスクリプトでは、while 文などによって 1 点のスクリプトの処理が制限時間以上続くと、実行時間オーバーエラーとなり、そのスクリプトを停止します。1 点のスクリプトの実行時間が上限の 3000 ミリ秒を超えないように記述してください。
エラーについては、25-4 ページ「1.4 HMI 機能のスクリプト エラー」を参照してください。

■ コントロール デバイス *1 や接続機器のデバイス アドレスに書き込みをしないでください。

HMI 機能のスクリプトでは、while 文の中でコントロール デバイス *1 や接続機器のデバイス アドレスに書き込みをすると、スクリ
プト エラーが発生します。

6.2

データ タイプ指定について■ データ タイプ指定をした中括弧 “{ }” 内でデータ タイプ指定を設定しないでください。
データ タイプ指定の呼び出しの階層は、最大 1 です。
データ タイプ指定をした中括弧 “{ }” 内でデータ タイプ指定を設定するとエラーになります。

6.3

通信エラーについて
グローバル スクリプトや表示中の画面に設定されたスクリプト コマンドに接続機器のデバイス アドレスを使用すると、接続機器を接続していないと動作条件が成立していない場合でも通信エラーが発生します。

*1

25-60

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 注意事項

6.4

コントロール デバイスと接続機器のデバイス アドレスの最大点数■ グローバル スクリプト

グローバル スクリプトで実行するスクリプトおよびグローバル スクリプトの動作条件で使用できる読み出し元のコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの最大点数は、合計 256 点です。

■ スクリプトスクリプト内で使用できるコントロール デバイス *1 と接続機器のデバイス アドレスの点数は、次のとおりです。
項目

合計

書き込み先のコントロール デバイス

*1 と接続機器のデバイス アドレス

最大 64 点読み出し元のコントロール デバイス

*1 と接続機器のデバイス アドレス

最大 64 点複数のデバイス アドレス設定で同じデバイス アドレスを使用している場合は、使用点数を 1 点としてカウントします。デバ
イス アドレス設定ごとに 1 点としてカウントしません。

6.5演算子の優先順位について
基本的に式は行の左側から順に演算しますが、複数の演算を組み合わせて使う場合、次の優先順位に従って演算します。
優先順位
高

演算子

()
! ~ -( 負数 )
* / %

25

+ -( 減算 )
<< >>
&
^
|
< <= > >=
== !=
&&
||
低

*1

ス
ク
リ
プ
ト

=

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル25-61

6 注意事項

25-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

テキスト グループ

第 26 章

この章では、テキスト グループ機能、テキスト グループとテキストの設定手順について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

テキスト グループでできること
テキスト グループとは、部品の記名文字やメッセージ、グラフのラベル、サブ画面のタイトルなどで使用するテキストをあらかじめ登録し、部品や画面の表示時に登録しておいたテキストを読み出して表示する機能です。登録したテキストの編集、テキストの追加や削除など、テキストを一括して管理できます。
テキスト グループでは、次のようなことができます。
• デバイス アドレスの値で表示する言語を切り替える

グループ 1：日本語 グループ 2：英語 グループ 3：中国語
テキスト ID：1 目標達成

接続機器

D100：

1

Goal reached 䗴ᡆⴤḽ

本体ユニット

目標達成

26
D100：

2

Goal reached

D100：

3

䗴ᡆⴤḽ

テ
キ
ス
ト
グ
ル

ー

1.1

プ

• 部品に共通のテキストを使用する

本体ユニットグループ 1：日本語

運転

停止

運転

停止

ベース画面 1

運転
テキスト ID：2 停止
テキスト ID：1

ベース画面 2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

26-1

1 概要

1.2

テキスト グループに対応している機能
テキスト グループに対応している機能は、次のとおりです。
項目
サブ画面

画面
描画図形

スイッチ

ランプ

データ表示

グラフ

設定項目
タイトル

パスワード入力画面

タイトル

文字

文字

ビットスイッチ

記名文字

ワードスイッチ

記名文字

画面切替スイッチ

記名文字

印刷スイッチ

記名文字

特殊スイッチ

記名文字

マルチスイッチ

記名文字

セレクタスイッチ

記名文字

ランプ

記名文字

マルチステートランプ

記名文字

数値入力器

単位

メッセージ表示器

メッセージ

メッセージ切替表示器

メッセージ

アラームリスト表示器

メッセージ

アラーム履歴表示器

メッセージ、タイトル

データ履歴表示器

ラベル

数値表示器

単位

棒グラフ

X 軸および Y 軸の目盛のラベル

折れ線グラフX 軸および Y 軸の目盛のラベル

アラーム履歴CSV 形式で出力したデータに表示されるメッセージ

データ履歴

CSV 形式で出力したデータに表示されるラベル

操作履歴

CSV 形式で出力したデータに表示される記録項目のラベルとイベント名• テキスト グループを切り替えると、表示しているベース画面をリセットします。画面をリセットすると、表示中のサブ画面を閉じ、内部デバイスはベース画面を切り替えたときと同じ動作になります。内部デバイスの動作は、内部デバ
イスによって異なります。詳細は、35-1 ページ「第 35 章 内部デバイス」を参照してください。
• WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。

26-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 テキスト グループとテキストの設定手順

2

テキスト グループとテキストの設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
テキスト グループとテキストの設定手順について説明します。

2.1

テキスト グループを作成し、テキストを登録する

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［テキスト マネージャー］をクリックします。
テキスト マネージャーが表示されます。

2 ［テキスト グループ数］で、作成するテキスト グループの数（1 ～ 32）を指定します。
設定した数分のテキスト グループが有効になります。

26
テ
キ
ス
ト
グ
ル

3 （テキスト グループ名）をダブルクリックします。

ー［テキスト グループ設定］ダイアログボックスが表示されます。

プ（テキスト グループ名）（テキスト グループ名）には、（テキスト グループ番号）-（テキスト グループ名）が表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-3

2 テキスト グループとテキストの設定手順

4 ［テキスト グループ名］にテキスト グループ番号が表示されます。テキスト ボックスにテキスト グループの名前を入力します。

テキスト グループ名の最大文字数は半角で 20 文字です。

（テキスト グループ番号）

本体ユニットの電源を入れたときや運転モードに切り替えたときに使用する場合は、［このテキスト グループをデフォルトとして使用する］チェックボックスをオンにします。
テキスト マネージャーで、が表示されているテキスト グループがデフォルトになります。

5 ［OK］ボタンをクリックし、［テキスト グループ設定］ダイアログボックスを閉じます。
テキスト グループが 1 つの場合は、手順 8 に進みます。

6 手順 3 ～ 5 を繰り返し、必要なテキスト グループをすべて作成します。
7 ［テキスト グループをデバイス アドレスの値で切り替える］でテキスト グループを切り替える条件となるワードデ
バイスを指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［テキスト グループ数］で 2 以上を指定した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値が 0 のとき、デフォルトに設定したテキスト グループに切り替わります。
デバイス アドレスの値が不正な場合は、テキスト グループは切り替わりません。

8 （フォント）で、登録するテキストに使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、
“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“中央ヨーロッパ言語 ”、“バルト諸国言語 ”、“キリル言語 ”、“Windows”“Windows” を選択した場合は、パソコンにインストールしているすべてのフォントを使用できます。本体ユニット に搭載していないフォントおよび言語が表示できます。
［変更］ボタンをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが表示されます。フォントやスタイル、サイズなどの詳細を設定します。詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

（フォント）（文字色）

9 （文字色）で、登録するテキストの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
［カラー］ボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

26-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 テキスト グループとテキストの設定手順

10 （テキスト）をダブルクリックし、登録する文字をそれぞれ入力します。
最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章

1.2 扱える文字」を参照してください。

改行して複数行のテキストを入力できます。改行は半角 2 文字としてカウントします。

（テキスト）

26
12 ［OK］ボタンをクリックします。
これで、テキスト グループの作成とテキストの登録は完了です。
• テキスト ID 検索機能を使用すると、オブジェクトのプロパティ、画面のタイトル、プロジェクトの機能と設定に使用されているテキストIDを検索できます。詳細は、2-78ページ「第2章 5.3 テキストIDを検索する」を参照してください。
• フォント置換機能を使用すると、オブジェクトのプロパティに設定されているフォントを Windows フォントに置換できます。詳細は、2-83 ページ「第 2 章 5.5 フォントを置換する」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-5

テ
キ
ス
ト
グ
ル

ー

11 手順 8 ～ 10 を繰り返し、それぞれのテキスト グループで必要なテキストをすべて作成します。

プ

2 テキスト グループとテキストの設定手順● 登録したテキストを Unicode テキスト形式のファイルとして保存する登録したテキストを他のプロジェクトで利用する場合は、テキストを Unicode テキスト形式または CSV 形式のファイルとして保存します。このファイルをテキストリストと呼びます。

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［テキスト マネージャー］をクリックします。
テキスト マネージャーが表示されます。

2 エクスポートするテキスト グループの（テキスト）を選択します。

（テキスト）

複数のテキスト グループを一度にエクスポートする場合は、エクスポートするテキスト グループの（テキスト）をすべて選択します。複数の（テキスト）を選択するには、

3

キー＋クリック、または（エクスポート）ボタンをクリックします。
［エクスポート］ダイアログボックスが表示されます。

4 ［場所］を入力し、［ファイルの種類］で保存形式（*.txt または *.csv）を選択します。
ファイル名は「TextGroup**」となります。（** はテキスト グループ番号と同じ番号 01 ～ 32）例） テキスト グループ 1 とテキスト グループ 2 のテキストを Unicode テキスト形式で保存する場合
TextGroup01.txt、TextGroup02.txt

5 ［OK］ボタンをクリックします。
これで、テキストリストの保存は完了です。

26-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

キー＋クリックします。

2 テキスト グループとテキストの設定手順● テキストリストを編集する
1 エクスポートしたテキスト リストのファイルを開きます。
メモ帳や市販のテキスト エディタ、表計算ソフトなどを使用します。

2 テキストを編集して、ファイルを保存します。
Unicode テキスト形式（タブ区切り）で保存した場合、テキスト リストのデータの構造は次のとおりです。
：タブ
テキスト グループ行

テキスト グループ番号
テキスト ID

テキストグループ名

フォント

テキスト

文字色

テキスト

文字色

･
･
･
テキスト ID 行

Windows フォントの場合

Windows

テキストID
スタイル

文字間

フォント

文字セット

サイズ

行間

･
･
･
例） Unicode テキスト形式（タブ区切り）で保存したテキスト グループ 1（TextGroup01.txt）のテキストを編集する場合

26

ー

テ
キ
ス
ト
グ
ル
プ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-7

2 テキスト グループとテキストの設定手順● テキストリストからテキストを取り込む
Unicode テキスト形式または CSV 形式のファイルとして保存したテキストリストを編集中のプロジェクトのテキスト マネージャーに取り込みます。

1 ［システム］タブの［マネージャー］で［テキスト マネージャー］をクリックします。
テキスト マネージャーが表示されます。

2 インポートするテキスト グループの（テキスト）を選択します。

3（インポート）ボタンをクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

4 保存したテキストリストを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

複数のテキストリストをインポートする場合は、インポートするテキストリストをすべて選択します。複数のテキスト
リストを選択するには、

26-8

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 テキスト グループとテキストの設定手順

テキスト マネージャーで既にテキストが登録されているテキスト ID が、テキストリストに含まれている場合は、［インポート］ダ
イアログボックスが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、表示されているテキスト ID のテキストにテキストリストのテキストを上書きし、次のテキス
ト ID の上書き確認が表示されます。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、以降［インポート］ダイアログボックスを表示せずにすべてのテキストリストのテキス
トを上書きします。
•［いいえ］ボタンをクリックすると、表示されているテキスト ID のテキストを上書きせずに、次のテキスト ID の上書き確認が表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックするとテキストの取り込みを中止します。

取り込んだテキストがテキスト マネージャーに表示されます。

26

ー

テ
キ
ス
ト
グ
ル
プ

これで、テキストリストからのテキストの取り込みは完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-9

2 テキスト グループとテキストの設定手順

2.2

デバイス アドレスの値で表示する言語を切り替える
複数のテキスト グループを作成し、デバイス アドレスの値でテキスト グループを切り替えて異なる言語を表示します。
ここでは、スイッチの記名文字を日本語、英語、中国語に切り替える場合を例として説明します。
グループ 1：日本語 グループ 2：英語 グループ 3：中国語

接続機器

D100：

1

テキスト ID：1

運転

RUN

䘆㺂

テキスト ID：2

停止

STOP

‫↘ڒ‬

本体ユニット

運転

停止
ビットスイッチ 2（テキスト ID：2）
ビットスイッチ 1（テキスト ID：1）

D100：

2

RUN STOP

D100：

3

䘆㺂

‫↘ڒ‬

1 26-3 ページ「2.1 テキスト グループを作成し、テキストを登録する」の手順に従って、［テキスト グループ数］で 3を指定し、［テキスト グループ名］をそれぞれグループ 1：日本語、グループ 2：英語、グループ 3：中国語と入力します。［テキスト グループをデバイス アドレスの値で切り替える］に D100 を設定します。
次のテキストを登録します。
グループ 1：日本語 グループ 2：英語 グループ 3：中国語
テキスト ID：1

運転

RUN

䘆㺂

テキスト ID：2

停止

STOP

‫↘ڒ‬

2 ビットスイッチを作成します。

［ホーム］タブの［部品］で［スイッチ］をクリックし、［ビットスイッチ］をクリックします。

3 編集画面上で、ビットスイッチを配置する位置をクリックします。

26-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 テキスト グループとテキストの設定手順

4 配置したビットスイッチをダブルクリックすると、プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

5 ［記名文字］タブをクリックし、［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにします。

26

7 各タブの設定項目を必要に応じて設定し、［OK］ボタンをクリックします。

プー

6 ［OFF］の［テキスト ID］で 1 を指定します。

テ
キ
ス
ト
グ
ル

ビットスイッチのプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

8 手順 2 ～ 7 を繰り返し、記名文字にテキスト ID の 2 を使用するビットスイッチを作成します。
これで、デバイス アドレスの値で表示する言語を切り替える設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-11

3 テキスト マネージャー

3

テキスト マネージャー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
テキスト マネージャーの各項目とボタンについて説明します。

3.1

テキスト マネージャー
オブジェクトおよびサブ画面の表示時に読み出して表示するテキストは、テキスト マネージャーで一括管理します。

（フォント）（文字色）（Windowsフォント）（テキスト グループ名）（テキスト一覧）（テキストID）（テキスト）■（コピー）ボタン（テキスト）を選択してボタンをクリックすると、テキストとその属性をクリップボードにコピーします。

• 複数の（テキスト）を選択するには、
キー＋クリック、または•（テキスト ID）をクリックすると行全体を選択できます。

■（貼り付け）ボタン（テキスト）を選択してボタンをクリックすると、クリップボードの内容をそのセルに貼り付けます。

• 複数の（テキスト）を選択するには、
キー＋クリック、または•（テキスト ID）をクリックすると行全体を選択できます。

■

26-12

キー＋クリックします。

（未使用のテキストを削除）ボタン

キー＋クリックします。

登録したテキストのうち、プロジェクトで使用していないテキスト ID のテキストをすべて削除します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 テキスト マネージャー■（検索）ボタン■（置換）ボタン［検索］ダイアログボックスが表示されます。
［検索する文字列］に入力したテキストを（テキスト一覧）の（テキスト）から検索します。

［置換］ダイアログボックスが表示されます。
［検索する文字列］に入力したテキストを（テキスト一覧）の（テキスト）から検索し、［置換後の文字列］に入力したテキストに置き換えます。

（移動先のテキスト ID）

フォーカスの移動先のテキスト ID（1 ～ 32000）を指定します。

26■［ジャンプ］ボタン（移動先のテキスト ID）で指定したテキスト ID にフォーカスを移動します。

■■（インポート）ボタン

Unicode テキスト形式または CSV 形式のファイルとして保存したテキストリストのテキストを取り込みます。
このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、26-8 ページ「テキストリストからテキストを取り込む」を参照してください。

（エクスポート）ボタン

編集中のテキスト グループのテキストを Unicode テキスト形式または CSV 形式のファイルとして保存します。このファイルをテ
キストリストと呼びます。保存できるファイルの種類は次のとおりです。
• Unicode テキストファイル（タブ区切り）（*.txt）• CSV ファイル（カンマ区切り）（*.csv）• CSV ファイル（セミコロン区切り）（*.csv）
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、26-6 ページ「登録したテキス
トを Unicode テキスト形式のファイルとして保存する」を参照してください。
保存したテキストリストは（インポート）ボタンで取り込むことができます。

“Unicode テキストファイル（タブ区切り）（*.txt）” を選択すると、Unicode 対応の市販のテキスト エディタや表計算ソフトなどを使用して多言語を扱えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-13

テ
キ
ス
ト
グ
ル

ー

■

プ

3 テキスト マネージャー■ テキスト グループ数

使用するテキスト グループの数（1 ～ 32）を指定します。

■ テキスト グループをデバイス アドレスの値で切り替える

デバイス アドレスの値に応じてテキスト グループを切り替えます。テキスト グループを切り替える条件となるワードデバイスを指定します。
をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。
［テキスト グループ数］で 2 以上を指定した場合のみ設定できます。
デバイス アドレスの値が 0 のとき、デフォルトに設定したテキスト グループに切り替わります。
デバイス アドレスの値が不正な場合は、テキスト グループは切り替わりません。

■（フォント）

登録するテキストに使用するフォントを次の中から選択します。
“ 欧文 ”、“ 日本語 ”、
“ 簡体字中国語 ”、“ 繁体字中国語 ”、“ ハングル ”、“中央ヨーロッパ言語 ”、“バルト諸国言語 ”、“キリル言語 ”、“Windows”■（文字色）

登録するテキストの色（カラー 256 色、モノクロ 16 色）を選択します。
このボタンをクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレットから色を選択します。

■（Windows フォント）

Windows フォントとして使用するフォントを設定します。
（フォント）で “Windows” を選択すると、現在の設定内容が表示されます。文字間（0 ～ 100）と行間（0 ～ 100）を指定できます。
文字間と行間以外の設定内容を変更するには、［変更］ボタンをクリックして［フォント］ダイアログボックスを表示します。
詳細は、2-13 ページ「第 2 章 Windows フォント」を参照してください。

■（テキスト一覧）

登録されているテキストが一覧表示されます。

（テキスト グループ名）：（テキスト グループ番号）-（テキスト グループ名）が表示されます。項目をダブルクリックすると、［テ
キスト グループ設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は 26-15 ページ「［テキスト グループ設定］ダイアログボックス」を参照してください。
（テキスト ID）：

テキスト ID（1 ～ 32000）が表示されます。

（テキスト）：

登録したテキストが表示されます。
テキストを登録するときは、登録するテキスト グループとテキスト ID（1 ～ 32000）に対するセルをダブ
ルクリックし、文字を入力します。
最大文字数は半角で 3750 文字です。
入力できる文字は、選択したフォントによって異なります。詳細は、2-6 ページ「第 2 章 1.2 扱える文字」を参照してください。
キー＋

26-14

キーで改行できます。改行は半角 2 文字としてカウントします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 テキスト マネージャー●［テキスト グループ設定］ダイアログボックス
テキスト グループ名の編集やデフォルトを設定します。

■ テキスト グループ名

テキスト グループ番号が表示されます。テキスト ボックスにテキスト グループの名前を入力します。テキスト グループ名の最大
文字数は半角で 20 文字です。

■ このテキスト グループをデフォルトとして使用する

本体ユニット の電源を入れたときや運転モードに切り替えたときに使用するグループとして設定する場合は、このチェックボック
スをオンにします。
デフォルトに設定したテキスト グループは、（テキスト グループ名）にが表示されます。

26

ー

テ
キ
ス
ト
グ
ル
プ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

26-15

3 テキスト マネージャー

26-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 27 章Web サーバー機能

この章では、Web サーバー機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
Web サーバー機能は、パソコンやスマートフォンなどの Web ブラウザー端末を使用して、リモートで本体ユニットのメンテナンスをする機能です。イーサネットの設定のみで、次の機能が使用できます。
• 状態監視• 遠隔操作• 遠隔監視• カスタム Web ページの表示
カスタム Web ページは外部メモリ *1 にダウンロードされます。必ず外部メモリ *1 を挿入した状態でダウンロードを行ってください。

27
Web

ー

サ

ー

バ
機
能

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

27-1

2 システム構成

2

システム構成FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
Web サーバー機能を使用するためのシステム構成例を次に示します。
本体ユニットのイーサネット設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ）を行い、ローカル ネットワークへ接続します。

Webブラウザー端末（パソコン、
スマートフォン等）
Webブラウザー端末（パソコン、
スマートフォン等）
遠隔地ネットワーク②

外部ネットワーク①
ローカル ネットワーク

イーサネット通信（TCP/IP）

外部メモリ *1

本体ユニット

SD メモリカード

本体ユニット

接続機器

接続機器

USB メモリ
カスタムWebページを
ダウンロードする場合① ローカル ネットワークに接続している Web ブラウザー端末から本体ユニットへアクセスし、Web サーバー機能を使用します。
② ローカル ネットワークを外部ネットワークに接続している場合は、遠隔地ネットワークに接続している Web ブラウザー端末にローカル ネットワークのゲートウェイ、ルーターなどを設定します。遠隔地の Web ブラウザー端末から本体ユニットへアクセ
スし、Web サーバー機能を使用します。
ゲートウェイ、ルーターなどの設定については、本体ユニットを接続したネットワークの管理者へお問い合わせくださ
い。

*1

27-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 動作環境

3

動作環境
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
Web サーバー機能では、次の Web ブラウザーの使用を推奨します。
パソコンまたはスマートフォンの OS

Windows 11/10/8/7

推奨 Web ブラウザー
Google Chrome 94 以降
Mozilla Firefox 89 以降
Microsoft Edge 109 以降
Microsoft Internet Explorer 11*1

Android

Google Chrome 94 以降

iOS

Safari 14 以降

推奨 Web ブラウザー以外でも Web サーバー機能を使用できますが、自動更新や画像の表示などに問題が発生する場合があります。

27
Web

ー

サ

ー

バ
機
能

*1

Windows 8/7 のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-3

4 設定および接続方法

4

設定および接続方法
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

Web サーバー機能の設定手順

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
プロジェクト設定ダイアログボックスを表示します。

2 ［Web サーバー］タブで各項目を設定します。

■ システム Web ページを使用する

Web ブラウザー端末から本体ユニットの遠隔操作ページ、遠隔監視ページおよびシステム詳細情報ページにアクセスします。
Web ブラウザー端末から本体ユニットにアクセス時、許可する機能を選択します。
詳細は、4-74 ページ「第 4 章 システム Web ページを使用する」を参照してください。

■ カスタム Web ページを使用する

Web ブラウザー端末から本体ユニットの外部メモリに保存されたカスタム Web ページにアクセスします。
カスタム Web ページについては、27-16 ページ「6 カスタム Web ページ」を参照してください。

3 ［OK］ボタンをクリックします。

27-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 設定および接続方法

4.2

Web ブラウザーからアクセスする
Web ブラウザー端末で本体ユニットの Web ページを表示するには、次の手順に従ってください。

1 本体ユニットをローカル ネットワークへ接続します。
本体ユニットのイーサネット インターフェイスとローカル ネットワークのルーターやハブのイーサネットポートを LAN ケーブルで接続します。

2 本体ユニットを設定します。
• イーサネットの設定
 4-43 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合」を参照してください。
• ユーザー アカウントの設定
 24-37 ページ「第 24 章

3 ［セキュリティ］ダイアログボックス」を参照してください。

• 遠隔操作監視機能の設定
 27-4 ページ「Web サーバー機能の設定手順」を参照してください。

3 本体ユニットに接続します。
Web ブラウザー端末で Web ブラウザーを起動し、次の URL に接続します。
http://（本体ユニットの IP アドレス）/
例： 本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 のとき
http://192.168.0.1/
ポート番号を指定する場合は、:（コロン）のあとにポート番号を入力します。
例： 本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1、Web サーバーのポート番号が 8080 のとき
http://192.168.0.1:8080/
上記の例では、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［Web サーバー］タブの［初期表示ページ］で設定した Web ページが表示されます。

27

他のページを開くには、次の URL に接続します。

Web

URL
http:// 本体ユニットの IP アドレス /top.html
例）本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 の場合
http://192.168.0.1/top.html

遠隔監視ページ

http:// 本体ユニットの IP アドレス /remote_monitor.html
例）本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 の場合
http://192.168.0.1/remote_monitor.html

遠隔操作ページ

http:// 本体ユニットの IP アドレス /remote_control.html
例）本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 の場合
http://192.168.0.1/remote_control.html

カスタム Web ページ

サーシステム情報ページ

バ

ー

ページ名

機
能

http:// 本体ユニットの IP アドレス /custom_web_page.html
例）本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 の場合
http://192.168.0.1/custom_web_page.html
http:// 本体ユニットの IP アドレス /viewer/view.htm?pagepath= ファイル名例）本体ユニットの IP アドレスが 192.168.0.1 で、Page1.page を表示する場合
http://192.168.0.1/viewer/view.htm?pagepath=Page1.page

接続に成功すると、本体ユニットはパスワード入力画面を表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-5

4 設定および接続方法

4 運転中のプロジェクトに設定しているユーザー名とパスワードを入力します。
セキュリティ グループが「Administrator」、「Operator」、「Reader」のいずれかのユーザー名とパスワードを入力してください。
ユーザー名：

運転中のプロジェクトに設定しているユーザー名です。（デフォルト：User）

パスワード：

運転中のプロジェクトに設定している英数字 4 ～ 15 桁のパスワードです。パスワードを設定していない場合は、空白（未入力）にしておきます。

• 遠隔操作ページを開くには「Administrator」、「Operator」のユーザー アカウントが必要です。
• 本体ユニットにアクセス後、5 分間以上アクセスしなかった場合は、ユーザー名とパスワードの再入力が必要です。
Web ブラウザーを終了するまでの間に入力したユーザー名とパスワードを記憶し、再入力が必要になると自動で処理する Web ブラウザーもあります。このような Web ブラウザーでは、本体ユニットにアクセス後、5 分以上経過してもユーザー名とパスワードの再入力が必要ありません。
• 同時に複数の Web ブラウザー端末からアクセスできます。ただし、同時にアクセスできる Web ブラウザーは最大 5 つまでです。
ユーザー名とパスワードの照合に成功すると、本体ユニットの Web ページが表示されます。

27-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 システム Web ページ

5システム Web ページ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1Pシステム Web ページとは、システム情報の表示や遠隔機能に対応した、あらかじめ用意された Web ページです。Web ブラウザー
端末から本体ユニットにアクセスして閲覧できます。

ページ構成
本体ユニットのシステム Web ページは、次のページ構成になります。

システム詳細情報ページ

http:// 本体ユニットの IP アドレス : ポート番号 /top.html

遠隔機能ページ
遠隔監視ページ
遠隔操作ページシステム詳細情報ページ（ホームページ）に各ページへのリンクがあります。

27
Web

ー

サ
バ

ー

5.1

機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-7

5 システム Web ページ

5.2

画面構成
システム Web ページは、英語または日本語で表示できます。Web ブラウザーの最優先言語を日本語に設定している場合は、日本語で表示します。日本語以外の言語を最優先に設定している場合は、英語で表示します。
フレーム対応の Web ブラウザーでは、すべてのページを左右の 2 フレーム構成で表示します。
画面は表示例です。

左フレーム

右フレーム

［最大化］リンク［メニュー］リンク［ホーム］リンク■ 左フレーム

メニューフレームで、各ページへのリンクを表示します。

■ 右フレーム

各機能のページを表示します。
全画面表示の遠隔監視画面および遠隔操作画面を除き、右フレームに表示するすべてのページに、［最大化］リンク、［メニュー］
リンク、［ホーム］リンクがあります。

［最大化］リンク：フレーム表示を無効にして、Web ブラウザーの画面全体でページを表示します。

［メニュー］リンク：

メニューページを表示します。
メニューページの内容は、フレーム表示時の左フレーム（メニューフレーム）と同じです。

［ホーム］リンク：

システム詳細情報ページへ移動します。

フレーム未対応の Web ブラウザーを使用した場合、項目の表示位置は変わりますが、内容は同じです。

27-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 システム Web ページ

5.3

システム詳細情報ページ
左フレームの［システム詳細情報］リンク、または右フレームの［ホーム］リンクをクリックして表示します。
画面は表示例です。

27
Web
サ

表示項目

モード

エラー

ー

システム詳細情報ページで表示する本体ユニットの情報は、次のとおりです。
内容バ

次のエラーを表示します。エラーの詳細は、37-1 ページ「第 37 章
策」を参照してください。
• 通信エラー• 画面データなし• 初期画面番号待ち• 演算エラー• バックアップデータ消滅• ネットワークオフライン• デバイス範囲エラー• スクリプトエラーーシステムの現在のモードを表示します。
• 運転モード• システム モード• モニタ モード
• オフライン モード• データ転送モード

機
能
トラブル対

• コントロール機能エラー *1*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-9

5 システム Web ページ

表示項目

内容
本体ユニットの形番を表示します。

形番
システム

プロジェクト情報

本体ユニットのシステム ソフトウェアのバージョンを表示します。

システムバージョン
OS バージョン*2

本体ユニットの OS のバージョンを表示します。

システム日時ページを取得した時点の本体ユニットの内部時計の日時を表示します。

プロジェクト名

プロジェクト名を表示します。
（英語ページで半角英数字以外の文字が含まれている場合は、“-Wrong Strings-” と表示します。）

作成者

プロジェクトの作成者を表示します。

更新日

プロジェクトの最終更新日時を表示します。表示する日時はグリニッジ標準時（GMT）となります。

インストール済みフォント *3

本体ユニットへインストールしている拡張フォントを表示します。

インターフェイス

通信インターフェイスを表示します。

接続機器のメーカー

接続機器のメーカー名を表示します。

通信ドライバ名

通信ドライバ名を表示します。

通信ドライバのバージョン

通信ドライバのバージョンを表示します。

（項目 1）（項目 2）

ドライババージョン以下の 4 項目は、各ドライバ固有の設定を表示します。各ド
ライバによって、項目名が異なります。

（項目 3）
接続機器との通信
1 ～ 4*4

O/I リンク

イーサネット無線 LAN*2

*2
*3
*4

27-10

（項目 4）
シリアル インターフェイス

接続機器との通信 1 ～ 4 で使用するシリアル インターフェイスを表示します。

通信速度

接続機器との通信 1 ～ 4 の通信速度を表示します。

データ長

接続機器との通信 1 ～ 4 のデータ長を表示します。

ストップビット

接続機器との通信 1 ～ 4 のストップビットを表示します。

パリティ

接続機器との通信 1 ～ 4 のパリティを表示します。

フロー制御

接続機器との通信 1 ～ 4 のフロー制御方式を表示します。

リトライ回数接続機器との通信1～4の通信エラーを表示するまでの再送信回数を表示します。

タイムアウト

接続機器との通信 1 ～ 4 からの応答待ち時間を表示します。

送信ウェイト

接続機器との通信 1 ～ 4 の通信コマンドの送信間隔を表示します。

通信速度

O/I リンクの通信速度を表示します。

O/I リンク局

O/I リンクのマスタ局、またはスレーブ局番を表示します。

スレーブ登録設定

O/I リンク通信マスタ用スレーブ登録設定レジスタを表示します。

スレーブオンライン情報

O/I リンク通信マスタ用スレーブオンライン情報レジスタを表示します。

IP アドレス

IP アドレスを表示します。

サブネットマスク

サブネット マスクを表示します。

ゲートウェイ

デフォルト ゲートウェイ アドレスを表示します。

MAC アドレス

イーサネット MAC アドレスを表示します。

IP アドレス

無線 LAN の IP アドレスを表示します。

サブネットマスク

無線 LAN のサブネット マスクを表示します。

ゲートウェイ

無線 LAN のゲートウェイ アドレスを表示します。

MAC アドレス

無線 LAN の MAC アドレスを表示します。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 システム Web ページ

表示項目

内容

初期画面番号

本体ユニットの運転を開始したときに表示する画面番号を表示します。

画面番号形式

表示している画面番号の表現方式を表示します。

スタート タイム

たあと *2、接続機器との通信を開始および初期画面を表示するまでの時間を表示します。

バックライトオートオフ

バックライトのオートオフ時間を表示します。

点滅周期

点滅属性のある部品や描画図形の点滅速度を表示します。

タッチ音

タッチパネルの確認音の “ あり ” または “ なし ” を表示します。

システム画面言語

システム画面の表示言語を表示します。

本体ユニットの電源を入れてから、POWER LED（緑色）が点滅から点灯に変わっシステム設定• システム詳細情報ページの表示項目に対する内容は、WindO/I-NV4 で［システム］タブの［システム］で［プロジェク
ト ] をクリックして表示される［プロジェクト設定］ダイアログボックスで設定した値です。
• 接続機器との通信 1 ～ 4 の項目の詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

27
Web

ー

サ

ー

バ
機
能

*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-11

5 システム Web ページ

5.4

遠隔監視ページ
Web ブラウザー端末から本体ユニットの画面を遠隔監視できます。左フレームを表示中は、左フレームの［遠隔監視］リンクをクリックして表示します。本体ユニットに表示している画面の画面イメージを表示します。
例）（画面切替ツール）• 遠隔監視ページでは、Web ブラウザー上に表示した画面イメージをクリックしても、本体ユニットを操作できません。本体ユニットを操作する場合は、遠隔操作ページを表示してください。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形ではバックライトオートオフ機能や、システム エリア 1 の画面表示（アドレス番号 +1 のビット 7）を使用して、本体ユニットの表示が消えている場合、Web ブラウザー上の画面イメージは表示されません。
• Web ブラウザーの設定で Javascript を禁止している場合、Web ページが正常に動作しません。Javascript を有効にしてください。
• Bitmap フォーマットまたは JPEG フォーマットをサポートしていない Web ブラウザーでは、画面イメージを表示できません。
• Web ブラウザーのキャッシュ設定によっては、表示を更新しないことがあります。
• 遠隔監視ページを表示中は、本体ユニットのスキャン時間が長くなります。*1
本体ユニットに表示中の画面と画面イメージの色合いは異なる場合があります。

*1

27-12

FT2J/1J 形は HMI 機能のスキャン時間のみ。コントロール機能には影響ありません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 システム Web ページ

遠隔監視ページでは、次の項目を指定できます。

■ 画像フォーマット

遠隔監視で使用する画像フォーマットを指定します。

JPEG フォーマット（低速）：

本体ユニットで表示している画面イメージを Web ブラウザー上で表示できます。ただし、Web
ブラウザーの表示の更新速度は “Bitmap フォーマット（高速）” より遅くなり、本体ユニットの画面の更新速度も遅くなります。

Bitmap フォーマット（高速）： 本体ユニットで表示している画面イメージを 256 色に減色して表示します。本体ユニットで表示
している画面イメージが多少損なわれますが、Web ブラウザーでの表示の更新速度は速くなり、
本体ユニットの画面の更新速度に与える影響も少なくなります。（Bitmap フォーマット（高速）の方が JPEG フォーマット（低速）よりも画面の更新速度が速くなる傾向にありますが、画面の表示内容によっては遅くなる場合があります。）■［最大化］リンク

左フレームやページのタイトル、画像フォーマットの設定を非表示にして、本体ユニットの画面イメージのみを表示します。画像
フォーマットの設定内容は、［最大化］リンクをクリックする前と同じです。
例）27［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［Web サーバー］タブで［遠隔機能ページに画面切替ツールを表示する］チェックボッ
クスをオンにすると、次のコントロールが表示されます。

［進む］ボタン：［戻る］ボタンで画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

［最初へ］ボタン：

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

［前へ］ボタン：

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

ー

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

（指定した画面へ）： 指定した番号のベース画面に切り替えます。
［次へ］ボタン：

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

［最後へ］ボタン：

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

マニュアル

サ
バ

［戻る］ボタン：

WindO/I-NV4 ユーザーズ

Web■（画面切替ツール）ー［最大化］すると、画面切替ツールは非表示になります。

27-13

機
能

5 システム Web ページ

5.5

遠隔操作ページ
Web ブラウザー端末から本体ユニットの画面を遠隔操作できます。左フレームを表示中は、左フレームの［遠隔操作］リンクをクリックして表示します。本体ユニットに表示している画面の画面イメージを表示します。また、表示した画面イメージをクリックすると、監視中の本体ユニットを操作できます。
例）（画面切替ツール）• Web ブラウザーの設定で Javascript を禁止している場合は、Web ページが正常に動作しません。Javascript を有効にしてください。
• Bitmap フォーマットまたは JPEG フォーマットをサポートしていない Web ブラウザーでは、画面イメージを表示できません。
• Web ブラウザーのキャッシュ設定によっては、表示を更新しないことがあります。
• 遠隔操作ページを表示中は、本体ユニットのスキャン時間が長くなります。*1
本体ユニットに表示中の画面と画面イメージの色合いは異なる場合があります。

*1

27-14

FT2J/1J 形は HMI 機能のスキャン時間のみ。コントロール機能には影響ありません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル5 システム Web ページ

遠隔操作ページでは、次の項目を指定できます。

■ 画像フォーマット

遠隔操作で使用する画像フォーマットを指定します。

JPEG フォーマット（低速）：

本体ユニットで表示している画面イメージを Web ブラウザー上で表示できます。ただし、Web
ブラウザーの表示の更新速度は “Bitmap フォーマット（高速）” より遅くなり、本体ユニットの画面の更新速度も遅くなります。

Bitmap フォーマット（高速）： 本体ユニットで表示している画面イメージを 256 色に減色して表示します。本体ユニットで表示
している画面イメージが多少損なわれますが、Web ブラウザーでの表示の更新速度は速くなり、
本体ユニットの画面の更新速度に与える影響も少なくなります。
（Bitmap フォーマット（高速）の方が JPEG フォーマット（低速）よりも画面の更新速度が速くなる傾向にありますが、画面の表示
内容によっては遅くなる場合があります。）■ 操作制限本体ユニットを遠隔操作中に、他のパソコンや本体ユニットのタッチパネルから操作することを禁止します。

他の PC からの操作を禁止する： チェックボックスをオンにすると、他のパソコンからの遠隔操作を禁止します。この機能が有効の場合、すでに本体ユニットにアクセスしている Web ブラウザーがあれば、他の Web ブラウザーには「他の Web ブラウザーによって操作が禁止されています」というメッセージが表示され、ア
クセスできません。無効の場合は、複数の Web ブラウザーからアクセスできます。
［他の PC からの操作を禁止する］チェックボックスがオンのとき 15 秒操作していない状態が続くと、他のパソコンからの遠隔操作ができるようになります。
MICRO/I からの操作を禁止する：チェックボックスをオンにすると、本体ユニットのタッチパネルでの操作を禁止します。この機能が有効の場合、すでに本体ユニットにアクセスしている Web ブラウザーがあれば、本体ユニッ
トには「タッチパネルの操作は遠隔操作機能で禁止されています」というメッセージが表示され、本体ユニットのタッチパネルで操作ができません。無効の場合は、本体ユニットのタッチパネル
で操作ができます。

■［最大化］リンク

左フレームやページのタイトル、画像フォーマットの設定を非表示にして、本体ユニットの画面イメージのみを表示します。画像
フォーマットの設定内容は、［最大化］リンクをクリックする前と同じです。

［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［Web サーバー］タブで［遠隔機能ページに画面切替ツールを表示する］チェックボッ
クスをオンにすると、次のコントロールが表示されます。
画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

［進む］ボタン：［戻る］ボタンで画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

［最初へ］ボタン：

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

［前へ］ボタン：

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（指定した画面へ）： 指定した番号のベース画面に切り替えます。
［次へ］ボタン：

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

［最後へ］ボタン：

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

マニュアル

バ

ー

［戻る］ボタン：サー■（画面切替ツール）

WindO/I-NV4 ユーザーズ

27
Web［最大化］すると、画面切替ツールは非表示になります。

27-15

機
能

6 カスタム Web ページ

6

カスタム Web ページ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
カスタム Web ページとは、ユーザーが Web ページ エディタで作成した Web ページです。本体ユニットに挿入している外部メモ
リ *1 に作成した Web ページ ファイルをダウンロードし、Web ブラウザー端末から本体ユニットにアクセスして閲覧できます。
カスタム Web ページは外部メモリ *1 にダウンロードされます。必ず外部メモリ *1 を挿入した状態でダウンロードしてください。
Web ブラウザー端末でカスタム Web ページを閲覧するには、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［Web サー
バー］タブで［カスタム Web ページを使用する］チェックボックスをオンにします。カスタム Web ページの表示速度が遅い場合、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［Web サーバー］タブで［実行間隔］の値を変更してください。

6.1

Web ページ エディタ
Web ページ エディタでは、カスタム Web ページを作成できます。

● Web ページ エディタの動作環境
Web ページ エディタは、Web ブラウザーを使用します。推奨 Web ブラウザーは、次のとおりです。
• Google Chrome 94 以降• Mozilla Firefox 89 以降• Microsoft Edge 109 以降• Microsoft Internet Explorer11*2• Web ページ エディタを使用する前に、これらの推奨 Web ブラウザーを既定の Web ブラウザーとして設定しておく必要があります。
• Web ページ エディタでカスタム Web ページが 100 ページまで作成できることを確認しています。

6.2

カスタム Web ページを作成する
スイッチ 1 を押すと、ランプ 1 が点灯する場合を例として説明します。この例では、編集中のプロジェクトで、HMI 内部リレー
LM0 が使用されているものとします。

スイッチ 1

ランプ 1

初期状態

初期状態（OFF の図形を表示する）

押す

LM0 が 1 のとき、ON の図形を表示する

スイッチを押すと、LM0 に 1 を書き込む

押す

スイッチを押すと、LM0 に 0 を書き込む

*1
*2

27-16

LM0 が 0 のとき、OFF の図形を表示する

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
Windows 8/7 のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 カスタム Web ページ

1 ［システム］タブの［エディタ］で［Web ページ エディタ］をクリックします。
Web ページ エディタが起動します。

［Windows セキュリティの重要な警告］ダイアログボックスが表示された場合は、［アクセスを許可する］ボタンをク
リックします。

2 スイッチ 1 を設定します。
［表示部品］リストから［入力］、［スイッチ］を選択し、編集エリアにドラック & ドロップします。
スイッチが規定のサイズで配置されます。

27
Web

ー

サ

3 配置したスイッチをクリックし、［プロパティ］タブの［リンク設定］でボタンをクリックします。

［デバイス ツリー］ダイアログボックスが表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-17

バ

ー

任意のサイズでスイッチを配置する場合は、［表示部品］リストから［スイッチ］をクリックし、編集エリアで十字カー
ソルをドラックします。

機能6 カスタム Web ページ

4 スイッチ 1 に設定するデバイス アドレスをクリックし、［OK］ボタンをクリックします。

［デバイス ツリー］ダイアログボックスには、HMI デバイスが表示されます。
アドレス番号が表示されるのは、Web ページ エディタを開く前に編集中のプロジェクトで設定したデバイス アドレスのみです。
［デバイス ツリー］ダイアログボックスに表示されないデバイス アドレスは、［プロパティ］タブの［リンク設定］の下のテキストボックスにデバイス アドレスを直接入力します。テキスト ボックスに直接入力する場合のデバイス アドレスのフォーマットは次のとおりです。

IDEC: デバイス タイプ : デバイス アドレス . データ タイプ例） デバイス タイプが LDR（HMI データ レジスタ）、アドレス番号が 100、データ タイプが UBIN16(W) の場合
IDEC:LDR:LDR0100.UBIN16(W)以上で、スイッチ 1 に LM0 が設定されます。

5 手順 2 ～ 4 を繰り返し、スイッチ 1 と同じ手順でランプ 1 を設定します。
6 メニューバーの［ファイル］メニューで［名前を付けて保存］をクリックします。
［ページを保存］ダイアログボックスが表示されます。

27-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 カスタム Web ページ

7 ［保存名］にファイル名を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。

保存したファイルのファイル名が［プロジェクト］ウィンドウの Web ページ エディタに表示されます。

8 ［OK］ボタンをクリックします。

これで、カスタム Web ページの作成は完了です。
• Web ページ エディタの詳細は、メニュー バーの［ヘルプ］で［ヘルプ］をクリックして表示される Web ページ エディ
タのヘルプを参照してください。
• Web ページ エディタで追加した画像ファイルや動画ファイルは、［プロジェクト］ウィンドウの Web ページ エディタに表示されます。
• 作成したカスタム Web ページを編集するには、［プロジェクト］ウィンドウの Web ページ エディタに表示されているファイル名をダブル クリックします。

サー

ことで、間接的にカスタム Web ページでコントロール デバイス *1 や接続機器のデバイス アドレスの値を使用できます。
• Web ページ エディタの［表］、［トレンドバー］、［稼働状況グラフ］は、小数点記号に .（ピリオド）が使われている
CSV ファイルに対応しています。

27
Web• データ コピー機能などでコントロール デバイス *1 や接続機器のデバイス アドレスの値を HMI デバイスにコピーする

ー

バ
機
能

*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

27-19

6 カスタム Web ページ

27-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 28 章コントロール機能

この章では、外部入出力、キープ デバイス、RUN/STOP 等のコントロール機能の設定方法およびラダー プログラムについて説明します。

1

ラダー プログラム
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットでのラダー プログラムの処理については、ラダー プログラミング マニュアルの「第 1 章を参照してください。

ラダー プログラムの動作」

本体ユニットにダウンロードできるラダープログラムのサイズは、96000 バイト（12000 ステップ）です。プログラムのサイズは、WindLDR のステータス バーで確認できます。なお、ラダー プログラムはプロジェクト データのサイズには含まれません。

RUN と STOP
ラダー プログラムの RUN/STOP 操作は、十分に安全を確認して行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因となる恐れがあります。
ラダー プログラムの RUN/STOP 状態は、次の操作や設定で切り替えます。
 WindLDR による操作（28-2 ページ「WindLDR による RUN/STOP 操作」）
 本体ユニットの電源操作（28-2 ページ「電源の入り切りによる RUN/STOP 操作」）
 ストップ入力（28-6 ページ「ストップ入力」）
 リセット入力（28-7 ページ「リセット入力」）
 メンテナンス画面の操作（36-1 ページ「第 36 章 1.1 メンテナンス画面の概要」）
RUN から STOP への切り替えはラダー プログラムの END 処理で行われ、ラダー プログラムの STOP とともに次の機能が停止します。END 処理については、ラダー プログラミング マニュアルの「付録 END 処理」を参照してください。
高速カウンタ、周波数測定、割込入力、キャッチ入力、タイマ割込
STOP から RUN に切り替えると、デバイス アドレスの値は［ファンクション設定］の［メモリバックアップ］の設定にしたがってクリアまたは保持されます。詳細は、28-11 ページ「2.4 メモリバックアップ」を参照してください。
本体ユニットの電源を入れたときのラダー プログラムの RUN/STOP 状態を指定できます。詳細は、28-9 ページ「起動時の RUN/STOP 指定」を参照してください。

28
コ
ン
ト
ロ

ー

1.1

ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル28-1

1 ラダー プログラム● WindLDR による RUN/STOP 操作
ラダー プログラムを STOP 状態から RUN 状態に変更する

1 ［オンライン］タブの［PLC 本体］で［スタート］をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

2 ［はい］ボタンをクリックします。
ラダー プログラムを RUN します。

ラダー プログラムを RUN 状態から STOP 状態に変更する

1 ［オンライン］タブの［PLC 本体］で［ストップ］をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

2 ［はい］ボタンをクリックします。
ラダー プログラムを STOP します。

● 電源の入り切りによる RUN/STOP 操作
本体ユニットの電源を入れるまたは切ると、ラダー プログラムを RUN または STOP します。

1 本体ユニットの電源端子部に電源を接続します。
2 電源を入れると、［ファンクション設定］の［起動時の RUN/STOP 指定］の設定にしたがって、ラダー プログラムを
RUN または STOP します。電源を切ると STOP します。

28-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 ラダー プログラム

1.2

プログラムの作成
ラダー プログラムの命令語にはシーケンス処理を行う基本命令と、転送、比較、論理演算、四則演算、ビットシフトなどを行う演
算命令があります。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルを参照してください。
ラダー プログラムの入力には、専門の知識が必要です。
本書およびラダー プログラミング マニュアルの内容やラダー プログラムを十分理解したうえで、ご使用ください。

● WindLDR を使う
1 ［表示］タブの［ワークスペース］で［コントロール機能］をクリックします。
WindLDR が起動します。

2 ラダー プログラムを作成します。

28

ー

コ
ン
ト
ロ

WindLDR の基本的な操作方法は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 1 章 基本操作」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-3

ル
機
能

2 ファンクション設定

2

ファンクション設定
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

機能一覧
ファンクション設定

運転 / 停止 制御

メモリ バックアップ

入出力

自己診断

28-4

機能名

概要

参照先

ストップ入力外部入力でラダー プログラムを STOP します。

28-6 ページ

リセット入力外部入力でコントロール デバイスの値をクリアします。

28-7 ページ

キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー
発生時の RUN/STOP 指定

キープ データ エラーまたはウォッチドッグ タイマ エラーが発生したときのラダー プログラムの RUN/STOP 状態を指定します。

28-8 ページ

起動時の RUN/STOP 指定

本体ユニットの電源を入れたときのラダー プログラムの RUN/
STOP 状態を指定します。

28-9 ページ

メモリバックアップ

ラダー プログラムの RUN 開始時に、次のコントロール デバイスの値を保持またはクリアします。
内部リレー、シフト レジスタ、カウンタ、データ レジスタ28-11 ページ

高速カウンタ

高速なパルスを本体ユニットのハードウェアで計数します。

28-12 ページ

キャッチ入力1 スキャン未満の時間で変化する短パルスを取り込みます。

28-30 ページ

割込入力

外部入力の ON/OFF を動作条件に、ラダー プログラムを割り込みで実行します。

28-32 ページ

周波数測定

外部入力に入力されるパルスの周波数を測定します。

28-35 ページ

入力フィルタ

設定した期間に何度か外部入力の状態を読み出し、ON/OFF を判定することで、ノイズやバウンスによる誤入力を除去します。

28-36 ページ

アナログ / デジタル入力

アナログ信号をアナログ入力でデジタル値に、またはデジタル入
力で ON/OFF に変換して取り込みます。

28-38 ページ

アナログ出力アナログ出力値を電圧 DC0 ～ 10V、または電流 4 ～ 20mA のア
ナログ信号に変換して出力します。

28-40 ページ

タイマ割込

一定の時間間隔で、ラダー プログラムを割り込みで実行します。 28-42 ページ

ウォッチドッグ タイマ

ラダー プログラムのウォッチドッグ タイマの時間を設定します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

28-44 ページ

2 ファンクション設定

2.2

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で設定する項目をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 各タブの設定項目を必要に応じて設定します。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-5

2 ファンクション設定

2.3

運転 / 停止 制御● ストップ入力
制御盤のスイッチなどの外部入力で、本体ユニットのラダー プログラムを STOP する機能です。
外部入力（FT2J 形：I0 ～ I7、I10 ～ I15、FT1J 形：I0 ～ I5、I12、I13）を、ストップ入力として使用できます。
ストップ入力を ON すると、RUN 中のラダー プログラムを STOP します。ストップ入力を OFF にすると、ラダー プログラムを先頭から RUN します。
スタート コントロール M8000 の値でも、ラダー プログラムの RUN/STOP を制御できます。
ストップ入力が OFF の場合は、スタート コントロール M8000 の値が 1 から 0 になってもラダー プログラムは RUN 中のままです。
ストップ入力を OFF しても、スタート コントロール M8000 の値が 0 の場合、ラダー プログラムは RUN しません。
ストップ入力スタート コントロール
M8000
ラダー プログラム

ON
OFF
1
0
RUN
STOP

リセット入力が ON の間は、ラダー プログラムを STOP します。詳細は、28-7 ページ「リセット入力」を参照してくだ
さい。

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［運転 / 停止 制御］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［ストップ入力とリセット入力］で［ストップ入力を使用する］チェックボックスをオンにして、ストップ入力として使用する外部入力を指定します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ストップ入力の設定は完了です。この設定例では、I0 の値が 1 になると、ラダー プログラムを STOP します。

28-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● リセット入力
制御盤のスイッチなどの外部入力で、本体ユニットのデバイス アドレスの値をクリアする機能です。
外部入力（FT2J 形：I0 ～ I7、I10 ～ I15、FT1J 形：I0 ～ I5、I12、I13）を、リセット入力として使用できます。
リセット入力を ON すると、RUN 中のラダー プログラムを STOP し、特殊内部リレー、特殊データレジスタを除くすべてのデバイ
ス アドレスの値、および一般エラーをクリアします。リセット入力を OFF すると、ラダー プログラムを先頭から RUN します。
リセット入力を OFF し、ラダー プログラムを RUN するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
• スタート コントロール M8000 の値が 1• ストップ入力が OFF（ストップ入力を設定している場合）

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［運転 / 停止 制御］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［ストップ入力とリセット入力］で［リセット入力を使用する］チェックボックスをオンにして、リセット入力として使用する外部入力を指定します。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、リセット入力の設定は完了です。この設定例では、I1 の値が 1 になると、ラダー プログラムを STOP し、デバイス アドレ
スの値をクリアします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-7

2 ファンクション設定● キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時の RUN/STOP 指定
キープデータエラーやウォッチドッグ タイマ エラーが発生して、運転を開始するときのラダー プログラムの RUN/STOP 状態を指定できます。キープデータエラーについては、37-9 ページ「第 37 章 キープ データ エラー」を、ウォッチドッグ タイマ エラー
については、28-44 ページ「2.13 ウォッチドッグ タイマ」を参照してください。
•［電源投入後、直ちに運転を開始する］チェックボックスがオフで、電源を入れたときにキープデータエラーが発生した場合は、HMI 機能が起動するまでコントロール機能は STOP します。起動後に本設定の RUN/STOP 操作を行います。
［電源投入後、直ちに運転を開始する］チェックボックスがオンで、電源を入れたときにキープデータエラーが発生した場合は、HMI 機能の起動を待たずに、本設定の RUN/STOP 操作を行います。
•［キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時の RUN/STOP 指定］で “STOP” を指定した場合にキー
プデータエラーまたはウォッチドックタイマエラーが発生すると、ラダー プログラムは STOP します。ラダー プログ
ラムを RUN する場合は、WindLDR、スタート コントロール M8000、またはメンテナンス画面の RUN/STOP 操作で RUNします。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 1 章 RUN と STOP の動作」を参照してください。

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［運転 / 停止 制御］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時のRUN/STOP指定］で“RUN”または“STOP”を選択します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、キープデータエラーまたはウォッチドッグ タイマ エラー発生時の RUN/STOP 指定の設定は完了です。

28-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● 起動時の RUN/STOP 指定
運転開始時のラダー プログラムの状態を指定する機能です。
電源断時の状態を維持する：

電源断時に保持した RUN/STOP 状態にしたがって運転を開始します。

RUN（M8000 を ON する）：

M8000 の値を 1 にし、RUN 状態で運転を開始します。

STOP（M8000 を OFF する）：

M8000 の値を 0 にし、STOP 状態で運転を開始します。

電源投入後、直ちに運転を開始する :本体ユニットの電源入れると、直ちにコントロール機能の運転を開始する場合は、このチェックボックスをオンにします。オフの場合は、HMI 機能の運転を開始してから、コントロール機能の運転を開始します。

［電源投入後、直ちに運転を開始する］がオフの場合［電源投入後、直ちに運転を開始する］がオンの場合
HMI 機能の運転を開始してから、コントロール機能の運転を開 HMI 機能の運転の開始を待たずに、コントロール機能の運転を始します。
開始します。

HMI 機能コントロール機能

電源投入

コントロール機能

電源投入

コントロール機能のスキャン

起動中
約 13 秒

起動中
約 13 秒

運転開始
HMI 機能のスキャンコントロール機能のスキャン

HMI 機能およびコントロール機能のスキャン開始

運転開始

コントロール機能のスキャン開始

HMI 機能のスキャン開始

HMI 機能のスキャン• HMI 機能の起動時に、HMI 機能の時計情報をコントロール機能の内部時計データ（現在値）D8008~D8014 に同期します。HMI 機能が起動するまでは、内部時計データ（現在値）D8008~D8014 に 0xFFFF が格納されます。
•［電源投入後、直ちに運転を開始する］チェックボックスがオンの場合、HMI 機能 起動完了フラグ M8022 の値が 1 になってから時計比較命令（WEEK および YEAR）、流量命令（FLWP および FLWA）を使用してください。
• 本体ユニットは、END 処理で RUN/STOP 状態を保持します。
• キープデータエラーが発生した場合は、［起動時の RUN/STOP 指定］の設定に関わらず、［キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時の RUN/STOP 指定］の設定が優先されます。
• ストップ入力やリセット入力が ON の場合、［起動時の RUN/STOP 指定］の設定に関わらず、ラダー プログラムを STOP
します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-9

28
コ
ン
ト
ロ

ー

HMI 機能ル機
能2 ファンクション設定

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［運転 / 停止 制御］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［起動時の RUN/STOP 指定］で運転開始時のラダー プログラムの状態を選択します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、起動時の RUN/STOP 指定の設定は完了です。

28-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

2.4

メモリバックアップ
本体ユニットのデバイス アドレスの値を保持またはクリアする機能です。
クリアに指定したデバイス アドレスは、本体ユニットに電源を入れたとき、およびラダー プログラムの RUN 開始時にクリアされます。保持またはクリアできるデバイス アドレスは、次のとおりです。
シフトレジスタ、内部リレー、カウンタ現在値、データレジスタ

設定手順

1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［メモリバックアップ］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 各デバイス アドレスのオプションを選択します。
すべてクリア：ラダー プログラムの RUN 開始時にデバイス アドレスの値をクリアします。

すべてキープ：

電源が OFF の間、デバイス アドレスの値を保持します。

指定範囲をキープ： 電源が OFF の間、指定した範囲のデバイス アドレスの値を保持します。指定した範囲以外のデバイス アドレ
スの値は、ラダー プログラムの RUN 開始時にクリアします。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、メモリ バックアップの設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-11

2 ファンクション設定

2.5

高速カウンタ高速カウンタは、通常のプログラムの実行では読み取れない高速なパルスを本体ユニットのハードウェアで計数する機能です。設定値（目標値）と現在値を比較する（コンパレータ）機能があり、設定値と現在値が一致すると、外部出力を ON にする、または
割込プログラムを実行します。

■ アプリケーション例

一定間隔でロールペーパーに穴を空けます。
ロータリエンコーダから出力された位相差をもつ 2 つのパルス（A 相、B 相）を本体ユニットの 2 相高速カウンタで計数します。
現在値が設定値に到達したとき、指定した外部出力を ON し、穿孔機でロールペーパーに穴を空けます。

ロールペーパー給紙ローラー

穿孔機
パルスモータ
ロータリ
エンコーダ

本体ユニット28-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● 動作モード
高速カウンタには、次の 2 つの動作モードがあります。
• 単相高速カウンタ• 2 相高速カウンタ■ 単相高速カウンタ使用できる外部入力は、I0、I2 ～ I5 です。
［計数モード］が “ ゲート切換形可逆カウンタ ” または “ クロック切換式アップダウンカウンタ ” の場合、グループ 2 は、グループ
1 のクリア入力として使用できます。クリア入力として使用しない場合は、通常入力、キャッチ入力、割込入力、または周波数測定として使用できます。
• 加算式カウンタに対応しています。
• 最大 20kHz のパルス入力に対応し、0 ～ 4294967295（32bit）の範囲で計数できます。
• 現在値が設定値と一致するまたはオーバーフローすると、外部出力を ON するまたは割込プログラムを実行します。
• ソフトリセット（特殊内部リレー）またはクリア入力 I2 を実行時、現在値にプリセット値を書き込みます。ソフトリセットについては、28-21 ページ「ソフト リセット」を参照してください。
計数モード

グループ 1

グループ 2

グループ 3グループ 4グループ 5

I0

I1

I2

I3

I4

I5

加算式カウンタ

パルス入力

－

パルス入力

パルス入力

パルス入力

パルス入力

ゲート切換形可逆カウンタ

パルス入力

アップダウン
切替入力

クリア入力

－

－

－

クロック切換式アップダウンカウ
ンタ

パルス入力
（アップ）

パルス入力
（ダウン）

クリア入力

－

－

－

■ 2 相高速カウンタ使用できる外部入力は、I0、I1（グループ 1）です。
グループ 2 は、グループ 1 のクリア入力として使用できます。クリア入力として使用しない場合は、通常入力、キャッチ入力、割込入力、周波数測定として使用できます。
• A 相と B 相のパルス入力の位相差で計数します。
• 2 逓倍は最大 10kHz、4 逓倍は最大 5kHz のパルス入力に対応し、0 ～ 4294967295（32bit）の範囲で計数できます。
• 2 逓倍または 4 逓倍の設定によって、より高速な計数が可能になります。
• 現在値が設定値と一致する、オーバーフローするまたはアンダーフローすると、外部出力を ON するまたは割込プログラムを実行します。
• ソフトリセット（特殊内部リレー）またはクリア入力 I2 を実行時、現在値にプリセット値を書き込みます。ソフトリセットについては、28-21 ページ「ソフト リセット」を参照してください。

2 逓倍
4 逓倍

グループ 2

グループ 3グループ 4グループ 5

I0

I1

I2

I3

I4

I5

パルス入力
（A 相）

パルス入力
（B 相）

クリア入力
（Z 相）

ー

ー

ー

28
コ
ン
ト
ロ

ー

計数モード

グループ 1ル機
能WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-13

2 ファンクション設定● 計数モード
高速カウンタの［計数モード］は、［動作モード］によって異なります。

単相高速カウンタ■ 加算式カウンタ

パルス入力の立上りでアップカウントします。
パルス入力

10

現在値

11

12

13

14

■ ゲート切換形可逆カウンタ

パルス入力による加算と減算をアップダウン切換入力で切換えるカウンタです。アップダウン切換入力がOFFの場合は、パルス入力の立上りでアップカウントします。アップダウン切換入力がONの場合は、パルス入力の立上りでダウンカウントします。
アップダウン切換
入力

パルス入力

現在値

10

11

12

11

10

■ クロック切換形アップダウンカウンタ

パルス入力（アップ）、パルス入力（ダウン）のパルス入力により加算と減算を切換えるカウンタです。パルス入力（アップ）にパルスを入力した場合は、パルス入力の立上りでアップカウントします。パルス入力（ダウン）にパルスを入力した場合は、パルス入力の立上りでダウンカウントします。
パルス入力（ダウン）

パルス入力（アップ）

現在値

10

11

12

11

10

2 相高速カウンタ■ 2 逓倍A 相と B 相のパルス入力の位相差で計数するカウンタです。A 相が B 相に先行する場合、B 相の立上り、立下りでアップカウント、B 相が A 相に先行する場合、B 相の立上り、立下りでダウンカウントします。
A相

B相

0

現在値

1

2

3

4

3

2

1

0

■ 4 逓倍A 相と B 相のパルス入力の位相差で計数するカウンタです。A 相が B 相に先行する場合、A 相、B 相の立上り、立下りでアップカ
ウント、B 相が A 相に先行する場合、A 相、B 相の立上り、立下りでダウンカウントします。

A相

B相

現在値

28-14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5

4

3

2

1

0

2 ファンクション設定● 比較一致時動作
高速カウンタには、次の 3 つの比較一致時動作があります。設定値と現在値を比較して値が一致すると、次の動作を行います。
なし：

動作しません。

外部一致出力：

指定した外部出力を ON します。

割込みプログラム： 指定したラベル番号のサブルーチン プログラムを割込プログラムとして実行します。
比較動作を行うためには最大 16 個のデータレジスタが必要です。必要なデータレジスタの個数は、設定した［設定値の数］によって異なります。WindLDR で［タグ名］に先頭のデータレジスタを設定すると、［比較設定］の表の各設定項目にそれぞれデータレ
ジスタが割り付きます。
高速カウンタの設定値は最大 6 個まで設定できます。
設定値が 1 個の場合、毎回同じ設定値と現在値を比較します。設定値が複数個の場合、設定値と現在値が一致するたびに比較対象の設定値が切り替わります。また、設定値が 4 個の場合には、設定値 1 が現在値と一致すると、比較対象が設定値 2 へ切り替わり、
設定値 2 が現在値と一致すると設定値 3 へと、比較対象が順に設定値 4 まで切り替わります。設定値 4 が一致すると、設定値 1 に戻って比較します。
ラダー プログラムで各設定値を書き込み、高速カウンタを実行すると、［現在の設定値番号］に格納された番号の設定値が有効となり、現在値と比較動作を行います。
設定値と現在値が一致するたびに次の処理を行います。
•［次回の設定値番号］の値を［現在の設定値番号］に書き込む• 次に有効となる設定値番号を［次回の設定値番号］に書き込む
ラダー プログラムで［次回の設定値番号］の値を変更すると、次に有効となる設定値番号を設定できます。

■ 設定値の格納先

動作中の高速カウンタの設定値（［現在の設定値番号］に格納された番号の設定値）は、特殊データレジスタに 2 ワードで格納されます。
設定値

グループ 1
I0

I1

グループ 2

グループ 3グループ 4グループ 5

I2

I3

I4

I5

上位ワード

D8052

D8058

D8070

D8136

D8142

下位ワード

D8053

D8059

D8071

D8137

D8143

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-15

2 ファンクション設定例）［グループ 1］で “2 相 / 単相高速カウンタ ” を選択し、［高速カウンタ設定］ダイアログボックスの［タグ名］に D0、［設定値の数］に 3 を設定した場合

高速カウンタを実行し、現在値が設定値 1 と一致すると、D1 に 2（計数開始時の次回の設定値番号）、D2 に 3（設定値 2 の次に有効となる設定値の設定値番号）が自動的に書き込まれます。
グループ 1 の設定値は設定値 1 に割り当てたデータレジスタ D4、D5 の値を設定値の格納先 D8052、D8053 に書き込み、現在値と比較します。
現在値が設定値 1 D4、D5 と一致した

現在値が設定値 3 D8、
D9 と
一致した

計数開始前

現在の設定値番号
D1

0

→

1

→

2

→

3

→

1

次回の設定値番号
D2

1

→

2

→

3

→

1

→

2

計数開始前にラダー プログラムで［現在の設定値番号］に 0 を、［次回の設
定値番号］と［設定値 1］〜［設定値 3］にカウント値をイニシャライズパルス
M8120 でセットします。

計数開始

現在値が設定値 2 D6、
D7 と
一致した

計数の状態

設定値 1 が設定値 2 が［現在の設定値番号］ セットされます。
にセットされます。

設定値 3 がセットされます。

繰り返し

再び、設定値 1 がセットされます。

現在値が現在の設定値と一致した場合、［次回の設定値番号］に格納している番号の設定値が有効になります。［次回の設定値番号］の設定値が有効になると、その設定値番号の設定値を変更しても実行中の高速カウンタの設定値は変わりません。設定値を変更するには、［次回の設定値番号］の設定値が有効になる前に、［次回の設定値番号］の値を変更してください。

28-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

比較一致時動作の流れ

1 ラダー プログラムを RUN する
1 スキャン目はイニシャライズパルス M8120 によって、［現在の設定値番号］に 0 を、
［次回の設定値番号］に設定値 1 の番号を書き込みます。
2 スキャン目は、END 処理で［次回の設定値番号］の値を［現在の設定値番号］に書き込みます。
［次回の設定値番号］の内容は設定値 n+1（例では「2」）になります。
設定値の数が 1 の場合、［次回の設定値番号］は常に「1」になります。

設定値（目標値）を格納するデータレジスタです。
先頭アドレス番号を指定します。

一致したときの出力先（外部出力）です。
転送

有効となった番号の設定値が現在値の比較対象として、特殊データレジスタに書き込まれます。
例）グループ 1 の場合有効となった設定値の格納先です。
グループ別に格納されます。

設定値

グループ 1

上位ワード

D8052

下位ワード

D8053

28

R/W
R/W

ー

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

コ
ン
ト
ロ

2 高速カウンタの計数を開始します。
ゲート入力を ON にすると、計数を開始します。

3 ［現在の設定値番号］の設定値と現在値を比較します。現在値が設定値と一致すると、次の番号の設定値を有効にし、高速カウンタの計数を継続します。

•「外部一致出力」または「割込プログラム」を実行します。（例では［外部一致出力］）• 比較一致（特殊内部リレー）の値が 1 スキャンのみ 1 になります。
•［次回の設定値番号］を［現在の設定値番号］に上書きして、［現在の設定値番号］の設定値でカウントを開始します。
•［次回の設定値番号］に 1 を加算します。

4 設定値 6 まで実行すると、再び、最初の設定値 1 から繰り返し実行します。
計数中、データ レジスタの扱いは、次のとおりです。
［現在の設定値番号］：読み出しのみ［次回の設定値番号］、［設定値 1］～［設定値 6］：読み出しおよび書き込み

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-17

ル
機
能

2 ファンクション設定● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］の高速カウンタを使用するグループで “2 相 / 単相高速カウンタ ” を選択します。
［高速カウンタ設定］ダイアログボックスが表示されます。

28-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

3 各項目を設定します。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、高速カウンタの設定は完了です。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-19

2 ファンクション設定●［高速カウンタ設定］ダイアログボックス■ 動作モード“ 単相高速カウンタ ” または “2 相高速カウンタ ” から選択します。詳細は、28-13 ページ「動作モード」を参照してください。
“2 相高速カウンタ ” はグループ 1 でのみ選択できます。

■ 計数モード

計数モードを選択します。計数モードは、選択した［動作モード］によって異なります。詳細は、28-14 ページ「計数モード」を参照してください。
単相高速カウンタ： “ 加算式カウンタ ”、“ ゲート切換形可逆カウンタ ”、“ クロック切換形アップダウンカウンタ ”
2 相高速カウンタ： “2 逓倍 ”、“4 逓倍 ”
グループ 1、グループ 3、グループ 5 で “ ゲート切換可逆カウンタ ”、“ クロック切換形アップダウンカウンタ ”、“2 相高速カウンタ ” のいずれかを選択した場合は、グループ 2、グループ 4、グループ 6 もそれぞれ同じ設定になります。

■ 比較一致時動作

高速カウンタの設定値（目標値）と現在値を比較し、一致したときの動作を設定します。
外部一致出力：

指定した外部出力を ON します。

割込プログラム：指定したラベル番号のサブルーチン プログラムを割込プログラムとして実行します。

比較一致時動作の詳細は、28-15 ページ「比較一致時動作」を参照してください。

■ 比較設定比較一致時動作の詳細を設定します。［比較一致時動作］で “ 外部一致出力 ” または “ 割込プログラム ” を選択した場合のみ設定できます。
設定値を格納するデータレジスタの先頭アドレス番号を設定します。

タグ名：

デバイス アドレス： タグ名で指定したデバイス アドレスが表示されます。
設定値の数：

比較一致時動作の設定値（目標値）を設定します。最大 6 個まで設定できます。

設定値と現在値が一致したあと、次の設定値と現在値が一致するまでの間隔は 1 ミリ秒以上となるようにしてください。
この間隔が 1 ミリ秒より小さい場合、実行中の比較以外の処理は実行しません。
出力：

設定値 1 ～ 6 の一致時の外部出力（FT2J 形：Q0 ～ Q7、FT1J 形：Q0 ～ Q3）を設定します。［比較一致時動
作］で “ 外部一致出力 ” を選択した場合のみ設定できます。

ラベル：

設定値1～6の一致時の割込プログラムのラベル番号を設定します。［比較一致時動作］で“割込プログラム”を選択した場合のみ設定できます。

保持：

設定値と現在値が一致したあとも現在値を保持する場合は、このチェックボックスをオンにします。チェックボックスがオフの場合は、現在値にプリセット値を書き込みます。

オーバーフロー：

オーバーフロー（現在値が 4294967295 を上回ったとき）を使用する場合は、このチェックボックスをオンにし、［出力］または［ラベル］を設定します。オーバー フロー時に［比較一致時動作］で指定した動作を実行します。

アンダーフロー：アンダーフロー（現在値が 0 を下回ったとき）を使用する場合は、このチェックボックスをオンにし、［出力］または［ラベル］を設定します。アンダー フロー時に［比較一致時動作］で指定した動作を実行します。

■ クリア入力を使用する

クリア入力（外部入力）が ON すると現在値にプリセット値を書き込む場合は、このチェックボックスをオンにします。
クリア入力を使用しない場合は、I2（グループ 2）は通常入力になります。

■ 電源 OFF 時の現在値を保持する

現在値を保持する場合は、このチェックボックスをオンにします。
チェックボックスがオフの場合は、現在値が 0 で初期化されます。

28-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● デバイス アドレスの割り付け
高速カウンタの動作中は、現在値や制御出力、動作ステータスの値が特殊内部リレーと特殊データレジスタに 1 スキャンごとに反映されます。
特殊内部リレーと特殊データレジスタには、高速カウンタの起動、停止の制御信号や現在値、設定値、プリセット値などが割り付けられています。
グループ 1

機能I0

I1

グループ 2

グループ 3グループ 4グループ 5

I2

I3

I4

I5

R/W

外部出力クリア
値が 1 になると、［高速カウンタ設定］で選択した外部一致出力が OFF します。

M8030

M8040

M8055

M8166

M8173

R/W

ゲート入力
高速カウンタのグループごとに、値が 1 になると起動、0 になると停止します。

M8031

M8041

M8056

M8167

M8174

R/W

M8032

M8042

M8057

M8170

M8175

R/W

M8033

－

－

－

－

R

比較一致ステータス
設定値と現在値が一致すると、1 スキャンのみ値が 1 になりま
す。

M8034

M8043

M8060

M8171

M8176

R

オーバー フロー
現在値が 4294967295 を超えると、1 スキャンのみ値が 1 になります。オーバー フローすると、現在値は 0 になります。

M8035

M8044

M8061

M8172

M8177

R

アンダー フロー
現在値が 0 を下回ると、1 スキャンのみ値が 1 になります。アンダー フローすると、現在値は 4294967295 になります。

M8036

－

－

－

－

R

カウント方向フラグ
グループ 1 の現在値のカウントが加算中、または減算中であるかを示します。
0：減算中、1：加算中

M8037

－

－

－

－

R

D8050

D8056

D8068

D8134

D8140

D8051

D8057

D8069

D8135

D8141

D8052

D8058

D8070

D8136

D8142

D8053

D8059

D8071

D8137

D8143

D8054

D8060

D8072

D8138

D8144

D8055

D8061

D8073

D8139

D8145

ソフト リセット値が 1 になると、現在値にプリセット値を書き込みます。
ソフトリセット
現在値 N-1N

N+1

プリセット値

リセット ステータス
グループ 1 でクリア入力が有効のとき、外部クリア入力 I2 が1 になると現在値にプリセット値を書き込みます。この場合、
1 スキャンのみリセット ステータスが 1 になります。
クリア入力
リセット
ステータス

1スキャン
N-1

N

N+1

プリセット値

現在値
高速カウンタの現在値が、グループごとに上位、下位の順で特殊データ レジスタに 2 ワードで格納されます。
設定値
高速カウンタの設定値が、グループごとに上位、下位の順で特殊データ レジスタに 2 ワードで格納されます。
プリセット値
高速カウンタのプリセット値が、グループごとに上位、下位で特殊データ レジスタに 2 ワードで格納されます。

R

R/W

R/W

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28
コ
ン
ト
ロ

ー

現在値

28-21

ル
機
能

2 ファンクション設定● タイミングチャート
例 1）単相高速カウンタ（グループ 1）
WindLDR の設定は次のとおりです。
ダイアログボックス
ファンクション設定

設定項目
入出力

内容

特殊入力

グループ 1：2 相 / 単相高速カウンタ

動作モード

単相高速カウンタ

計数モード

ゲート切換形可逆カウンタ

比較一致時動作

外部一致出力
タグ名

高速カウンタ設定
比較設定

設定値の数

1

設定値 1

出力：1、保持：オン

オーバーフロー

オフ

アンダーフローオフ

クリア入力を使用する

オン

現在値

プリセット値=2
D8054、D8055

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

設定値1=6

パルス入力I0
アップダウン切換入力I1

ダウンカウント

アップカウント

クリア入力I2
リセットステータスM8033
1スキャン
ゲート入力M8031
比較一致ステータスM8034
1スキャン
設定値1の一致出力Q1
リセット
外部出力クリアM8030

1 クリア入力 I2 の値が 1 になると、プリセット値 D8054、D8055 を現在値 D8050、D8051 に書き込みます。
この場合、1 スキャンの間だけリセット ステータス M8033 の値が 1 になります。

2 ゲート入力 M8031 の値が 1 になると計数を開始します。
3 アップダウン切換入力 I1 の値によって計数の方向（アップカウント / ダウンカウント）が決まり、パルス入力 I0 を計数します。

現在値は、1 スキャンごとに更新されます。

28-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

4 設定値 1 D8052、D8053 と現在値が一致すると、設定値 1 の一致出力 Q1 および比較一致ステータス M8034 の値が１になります。

現在値を保持するには、WindLDR の［高速カウンタ設定］ダイアログボックスの［比較設定］の［保持］チェックボックスをオンにします。
設定値１の一致出力 Q1 の値は、外部出力クリア M8030 の値が１になるまで、１のままです。比較一致ステータス M8034 の値は、
1 スキャンの間だけ 1 になります。

5 ゲート入力の値が 0 になると計数を停止します。
次の場合に、高速カウンタは計数を開始します。
• ラダー プログラムが RUN のとき、ゲート入力の値が 0 から 1 になった• ゲート入力の値が１のとき、ラダー プログラムが STOP から RUN になった

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-23

2 ファンクション設定

例 2）2 相高速カウンタ（グループ 1）
WindLDR の設定は次のとおりです。
ダイアログボックス
ファンクション設定

設定項目
入出力

内容

特殊入力

グループ 1：2 相 / 単相高速カウンタ

動作モード

2 相高速カウンタ

計数モード

加算式カウンタ

比較一致時動作

外部一致出力タグ名
設定値の数

高速カウンタ設定
比較設定

2

設定値 1

出力：1、保持：オン

設定値 2

出力：2、保持：オフ

オーバーフロー

オフ

アンダーフローオフ

クリア入力を使用する

オン

現在値

設定値2=14

設定値1=8

プリセット値=4
D8054、D8055

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A相I0
B相I1

1

1
1

0

UP

DOWN

クリア入力I2
リセットステータスM8033
1スキャン
ゲート入力M8031
比較一致ステータスM8034

1スキャン

1スキャン

設定値1の一致出力Q1
設定値2の一致出力Q2

リセット
リセット

外部出力クリアM8030

1 クリア入力 I2 の値が 1 になると、現在値 D8050、D8051 にプリセット値 D8054、D8055 を書き込みます。
この場合、1 スキャンの間だけリセット ステータス M8033 の値が 1 になります。

2 ゲート入力 M8031 の値が 1 になると計数を開始します。
3 A 相パルス I0が B 相パルス I1より先行すると、アップカウントし、B相パルス I1が A 相パルス I0より先行すると、ダウンカウントします。

28-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

4 設定値 1 D8052、D8053 と現在値が一致すると、設定値 1 の一致出力 Q1 および比較一致ステータス M8034 の値が１になります。

5 設定値 1 が一致すると、設定値 2 を新たな設定値として設定値 1 に書き込み、計数を継続します。
設定値１の一致出力 Q1 の値は、外部出力クリア M8030 の値が１になるまで、１のままです。比較一致ステータス M8034 の値は、
1 スキャンの間だけ 1 になります。

● アプリケーション
例 1）外部入力 I0 にパルスを入力して、1000 カウントになると外部出力 Q2 の値を 1 にする■ 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］の［グループ 1］で “2 相 / 単相高速カウンタ ” を選択します。
［高速カウンタ設定］ダイアログボックスが表示されます。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-25

2 ファンクション設定

3 ［高速カウンタ設定］ダイアログボックスで各項目を設定します。
外部入力：

グループ 1

動作モード：

単相高速カウンタ

計数モード：

加算式カウンタ

比較一致時動作：

外部一致出力［比較設定］
タグ名 / デバイスアドレス：

D0（データレジスタ）

設定値の数：

1

外部一致出力：Q2（一致時の外部出力）

設定値 1 D4：

0（上位ワード）

設定値 1 D5：

1000（下位ワード）

保持：

オフ

オーバーフロー：

オフ

アンダーフロー：オフ

クリア入力を使用する：

オフ

電源 OFF 時の現在値を保持する：オフ■ ラダー プログラム

1 スキャン目
イニシャライズパルス M8120 の値が 1 になる
1000 を設定値 1 D4、D5 に書き込む
M8120

0

D8054

1

D0002

0 をプリセット値 D8054、D8055 に書き込む

W

1 を次回の設定値番号 D2 に書き込む

ゲート入力 M8031 の値を０にする
M8031

M0 の値を０にする
M0000

3スキャン目
M0000

M8031

M8120

M0000

M8032

28-26

M0 の立上りエッジを検出してゲート入力 M8031 の値が 1 になり、3 スキャン目実行後の END 処理で、高速カウンタの計数を開始する

2 スキャン目
イニシャライズパルス M8120 の立下りエッジを検出して M0 とソフトリセット M8032 の値が 1 になり、
2 スキャン目実行後の END 処理で、現在値にプリセット値を書き込む

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

例２）2 相高速カウンタを使用して、ロータリエンコーダのパルスを本体ユニットに入力し、連続したワークに一定間隔でマーキングする
・外部入力 I0 にロータリエンコーダのパルスを入力します。一定間隔で（2700 パルスごと）連続紙にマーク（穿孔）を付けます。

ロールペーパー給紙ローラー・ロータリエンコーダを直接、給紙ローラに接続して、出力パルスを高速カウンタで計数して制御します。
パルスモータ・タクトタイムは 2700 パルスをカウントする時間です。
穿孔時間を 0.5 秒とした場合、2700 パルスカウント時間＞ 0.5
秒が動作条件になります。

穿孔機

ロータリ
エンコーダ

本体ユニット■ 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］の［グループ 1］で “2 相 / 単相高速カウンタ ” を選択します。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-27

2 ファンクション設定

3 ［高速カウンタ設定］ダイアログボックスで各項目を設定します。
外部入力：

グループ 1

動作モード：

2 相高速カウンタ

計数モード：

4 逓倍

比較一致時動作：

外部一致出力［比較設定］
タグ名 / デバイスアドレス：

D0（データレジスタ）

設定値の数：

1

外部一致出力：Q2（一致時の外部出力）

設定値 1 D4：

0（上位ワード）

設定値 1 D5：2700（下位ワード）

保持：

オフ

オーバーフロー：

オフ

アンダーフローオフ

クリア入力を使用する：

オフ

電源 OFF 時の現在値を保持する：オフ

28-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定■ ラダー プログラム

1 スキャン目
イニシャライズパルス M8120 の値が 1 になる
2700 を設定値 1 D4、D5 に書き込む

2700

0 をプリセット値 D8054、D8055 に書き込む
0

D8054

1

D0002

1 を次回の設定値番号 D2 に書き込む

W

M8031

ゲート入力 M8031 の値を０にする

M0 の値を０にする
M0000

3 スキャン目
M0000

M8031

M8120

M0000

M8032

M0 の立上りエッジを検出してゲート入力 M8031 の値が 1 になり、3 スキャン目実行後の END 処理で、
高速カウンタの計数を開始する

2 スキャン目
イニシャライズパルス M8120 の立下りエッジを検出して M0 とソフトリセット M8032 の値が 1 になる
2 スキャン目実行後の END 処理で、現在値にプリセット値を書き込む
現在値が 2700 パルスになると、一致出力 Q2 の値が 1 になり、タイマがスタートして、５秒後に外部出力クリア M8030 の値が 1 になる

5

Q2

M8030

現在値
設定値1=2700
2700パルス
プリセット値=028

一致出力Q2
穿孔時間：0.5秒

コ
ン
ト
ロ

ー

この例では、Z 相のクリア入力を使用していません。

ル機
能WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-29

2 ファンクション設定

2.6

キャッチ入力キャッチ入力は、外部入力の状態の変化を検出する機能です。1 スキャン未満の時間で変化する短パルスでも取り込むことができます。キャッチ入力で取り込める最小パルス幅のオン時間およびオフ時間は 25μs です。
キャッチ入力を使用すると、1 スキャン中の外部入力の状態に応じた ON/OFF 状態が、外部入力の各グループに対応するキャッチ
入力ステータス M8090 ～ M8094 に格納され、その信号を入力条件として使用できます。パルスを取り込むと、1 スキャンの間、
キャッチ入力ステータス M8090 ～ M8094 の値が 1 または 0 になり、取り込んだ次のスキャンでもパルスを取り込むと、キャッチ
入力ステータス M8090 ～ M8094 の値はさらに 1 スキャンの間 1 または 0 になります。
キャッチ入力は、入力フィルタの設定時間より短いパルスでも取り込むことができます。

立上りエッジのキャッチ
同一スキャン内で連続する2つのパルスは、
1パルスの入力として処理されます。
入力
キャッチ入力ステータス
M8090 〜 M8094

END処理 １スキャン

立下りエッジのキャッチ
同一スキャン内で連続する2つのパルスは、
1パルスの入力として処理されます。
入力
キャッチ入力ステータス
M8090 〜 M8094

END処理

１スキャン

● デバイス アドレスの割り付け
キャッチ入力に割り当てた外部入力の状態は、グループごとに次の特殊内部リレーに格納されます。
名称
キャッチ入力ステータス

28-30

グループ 2

グループ 3グループ 4

I0

グループ 1
I1

I2

I3

I4

I5

M8090

－

M8091

M8092

M8093

M8094

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

グループ 5

2 ファンクション設定● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］のキャッチ入力に使用するグループで “ キャッチ入力 ” を選択します。
［キャッチ入力］ダイアログボックスが表示されます。

3 キャッチ入力のタイミングを “ 立上りエッジ（↑）で入力をキャッチ ” または “ 立下りエッジ（↓）で入力をキャッチ ”

コ
ン
ト
ロ

ー

から選択します。

28

ル
機
能

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、キャッチ入力の設定は完了です。

● ラダー プログラム例） 外部入力 I0 をキャッチ入力に指定し、出力 M0 を 1 スキャン以上自己保持する

M8090

M0001

M0000

外部入力 I0 を ON にすると、キャッチ入力ステータス M8090 の値が 1 になり、M0 の値を自己保持します。
M1 の値が 1 になると、自己保持を解除して、M0 の値が 0 にな
ります。

M0000

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-31

2 ファンクション設定

2.7

割込入力
通常のラダー プログラムの処理は、ラダー プログラムの先頭から末尾までを繰返し実行しますが、割込入力を使用すると、実行中のラダー プログラムの処理を中断して、スキャンに関係なく、任意のタイミングでサブルーチン プログラムを実行できます。外部
入力が ON すると、デバイス アドレスの値で指定したラベル番号のサブルーチン プログラムを割込プログラムとして実行します。
サブルーチン プログラムの処理が終了すると、中断していたラダー プログラムの処理を再開します。

● デバイス アドレスの割り付け
実行する割込プログラムのラベル番号、割込入力の許可と禁止の状態、割込入力が発生したエッジを次のデバイス アドレスの値で確認できます。
グループ 2

グループ 3グループ 4

I0

I1

I2

I3

I4

I5

割込入力ジャンプ先ラベル番号

D8032

－

D8033

D8034

D8035

D8037

割込入力ステータス

M8070

－

M8071

M8072

M8073

M8074

割込入力エッジ

M8080

－

M8081

M8082

M8083

M8084

名称

グループ 1

グループ 5● 割込の許可と禁止
ラダー プログラムの RUN 開始時、割込入力に指定した外部入力 I0、I2 ～ I5 は割込許可の状態になります。
割込入力の状態は、EI 命令で割込許可に、DI 命令で割込禁止に変更できます。EI 命令、DI 命令については、ラダー プログラミング
マニュアルの「第 15 章 割込制御命令」を参照してください。

● 制限事項• 割込入力 I0、I2 ～ I5 が同時に ON した場合は、割込処理される優先順位は、I0、I2、I3、I4、I5 となります。
ただし、割込プログラム実行中に他の割込処理（割込入力やタイマ割込）が発生した場合、実行中の割込プログラムが終了してから、あとから発生した割込プログラムを実行します。多重割り込みには対応していません。
• 割込プログラム内で使用できない命令があります。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 3 章 命令リファレンス」
を参照してください。
割込プログラムの実行時間は、割込プログラムの発生間隔よりも、十分短くなるようプログラムしてください。

28-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］の割込入力に使用するグループで “ 割込入力 ” を選択します。
［割込入力］ダイアログボックスが表示されます。

28

3 割込発生のタイミングを次の中から選択します。

コ
ン
ト
ロ

ー

“ 立上りエッジ（↑）で割込発生 ”、“ 立下りエッジ（↓）で割込発生 ”、“ 両エッジ（↑↓）で割込発生 ”

ル
機
能4 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、割込入力の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-33

2 ファンクション設定● ラダー プログラム例） 外部入力 I0 を割込入力に指定し、割込入力が ON になると、IOREF 命令で入力 I0 の状態を出力 Q0 に出力する

イニシャライズパルス M8120 の値が 1 になります。
MOV 命令で割込入力ジャンプ先ラベル番号 D8032 に 0 を書き込み、割込入力 I0 の値が 1 になると、ラベル 0 のサブルーチン プログラムを実行します。

通常のラダー プログラム

サブルーチン プログラムは END 命令の後に入力し、通常のラダー プロ
グラムと分離します。
割込入力 I0 の値が 1 になると、ラダー プログラムはラベル 0 のサブ
ルーチン プログラムを実行します。
ラダー プログラム実行ステータス M8125 の値は、
RUN 中は常に 1 のままです。
IOREF 命令により、
外部入力 I0 の最新の値を M300 に読み出します。

I

M300 に読み出した外部入力 I0 の状態を外部出力 Q0 に出力します。
Q
Q

IOREF 命令により、外部出力 Q0 の内部メモリの状態を直ちに外部出力
Q0 に出力します。
サブルーチン プログラム終了後は、
通常のラダー プログラムの実行を再開します。

割込プログラムの実行中に入力や出力の情報を更新する場合は、IOREF 命令を使用してください。詳細は、ラダー プロ
グラミング マニュアルの「第 14 章 リフレッシュ命令」を参照してください。

28-34

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定

2.8

周波数測定
周波数測定は、外部入力 I2 ～ I4 に入力されるパルスの周波数を測定する機能です。
入力パルスをハードウェアで処理しますので、スキャン タイムに関係なく周波数を測定できます。測定値は特殊データレジスタに格納され、毎スキャンごとに更新されます。
グループ 2

グループ 3グループ 4

I0

I1

I2

I3

I4

I5

測定範囲

－

－

1Hz ～ 20kHz

1Hz ～ 20kHz

1Hz ～ 20kHz

－

測定誤差

－

－

±0.2% 未満

±0.2% 未満

±0.2% 未満－グループ 4グループ 5機能仕様

グループ 1

グループ 5● デバイス アドレスの割り付け
周波数測定の測定値は、外部入力のグループごとに次の特殊データレジスタに格納されます。
周波数測定値

グループ 1

グループ 2

グループ 3

I0

I1

I2

I3

I4

I5

上位ワード

－

－

D8056

D8068

D8134

－

下位ワード

－

－

D8057

D8069

D8135

－

特殊データレジスタへの周波数測定値の反映は、最大で演算周期＋スキャン タイムの時間が必要です。ただし、ラダー処理中に FRQRF 命令を使用すると、特殊データレジスタの周波数測定値を最新の状態に更新できます。

● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［特殊入力］の周波数測定に使用するグループで “ 周波数測定 ” を選択します。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、周波数測定の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-35

2 ファンクション設定

2.9

入力フィルタ
入力フィルタは、設定時間の間、複数回、外部入力の状態を読み出し ON/OFF を判定することで、ノイズやバウンスによる誤入力を除去する機能です。外部入力にパルス幅（入力フィルタの設定時間の間）でフィルタをかけているため、短パルスが混入しても除去でき、意図した入力信号のみを取り込みます。外部入力に入力フィルタを適用する場合は、該当する外部入力を “ 通常入力 ” に設定する必要があります。外部入力ごとに、入力フィルタの時間を0（フィルタなし）、または3～15ms（1ミリ秒単位）に設定できます。
外部入力（FT2J 形：I0 ～ I7、I10 ～ I15、FT1J 形：I0 ～ I5、I12、I13）を、入力フィルタとして使用できます。

入力フィルタの領域
入力フィルタには、カット領域と通過領域の中間に不定領域が存在します。
カット領域：

入力信号をカットし、取り込みません。

不定領域：

入力信号をカットしたり、取り込んだりします。

通過領域：

入力信号をカットせずに、取り込みます。

入力フィルタは、設定値以下の短いパルスをカットしますが、実際のカット領域は、入力フィルタの設定値から 2ms を引いた値になります。入力フィルタの設定値は、通過領域の最小値となります。
例） 入力フィルタの設定値として 8ms を設定した場合
入力信号をカットする領域は、8ms ｰ 2ms = 6ms となります。

8ms（設定値）
0ms

6ms
カット領域

8ms
不定領域

通過領域

入力フィルタは入力の変化を起点として時間の計測を行います。計測した時間が設定値を超えたとき、入力の変化を内部に取り込みます。

I0への入力
6ms

8ms

8ms

入力フィルタI0• 入力フィルタを通過した信号は、必ずしも入力として取り込まれるとは限りません。通常入力で信号を取り込むためには、最大で入力フィルタ値＋ 1 スキャン タイムのパルス幅が必要です。
• 外部入力 I0、I2 ～ I5 を、高速カウンタ、キャッチ入力、割込入力、周波数測定に設定している場合、入力フィルタは無効となります。

28-36

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［入力フィルタ］で入力フィルタの値を指定します。
入力フィルタは、［特殊入力］で “ 通常入力 ” を設定したグループのみ設定できます。

28［I0000］で表示される行は I0 〜 I7 を示します。

コ
ン
ト
ロ

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。

ー

これで、入力フィルタの設定は完了です。

ル機
能WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-37

2 ファンクション設定

2.10 アナログ / デジタル入力
外部入力（FT2J 形：I12 ～ I15、FT1J 形：I12、I13）を、アナログ入力またはデジタル入力として使用できます。
アナログ入力に設定すると、電圧 DC0 ～ 10V、または、電流 4 ～ 20mA のアナログ入力をデジタル値に変換して取り込みます。変
換したアナログ信号は、特殊データレジスタに格納します。
デジタル入力に設定すると、外部入力はアナログ電圧を規定のしきい値で通常入力の ON/OFF に変換します。ON/OFF 判定のしきい値電圧については、SmartAXIS ハードウェア マニュアルの「第 1 章 アナログ入力（デジタル シンク入力共用）」を参照してください。

● デバイス アドレスの割り付け
デジタル値に変換したアナログ入力値およびアナログ入力ステータスは、次の特殊データレジスタに格納されます。この値は、毎スキャン更新されます。
外部入力

I12

I13

I14*1

I15*1

入力端子

AI0

AI1

AI2*1

AI3*1

アナログ入力値

D8040

D8041

D8172*1

D8173*1

アナログ入力ステータス

D8042

D8043

D8174*1

D8175*1● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［アナログ / デジタル入力］で各項目を設定します。

■ アドレス

外部入力（入力端子）のアドレスが表示されます。

■ タイプ

使用する入力のタイプを “ アナログ ” または “ デジタル ” から選択します。

*1

28-38

FT2J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定■ フィルタ（回）アナログ入力のデータを平均化するフィルタの回数（1 ～ 255）を指定します。［タイプ］で “ アナログ ” を選択した場合のみ設定できます。
アナログ入力のデータを指定したフィルタ回数で平均化します。アナログ入力の急激な変動を低減できます。
フィルタ値を大きくするとアナログ入力の変化に対する追従が遅くなります。
フィルタ処理をする場合は、次の計算式により入力値が算出されます。
フィルタ設定回数 (n) スキャン分のアナログ入力値の合計

フィルタ処理後のアナログ入力値 =フィルタ設定回数 (n)■ 動作モード“0 ～ 10V DC” または “4 ～ 20mA DC” から選択します。［タイプ］で “ アナログ ” を選択した場合のみ設定できます。

■ データ形式

アナログ値を扱うデータの形式を次の中から選択します。［タイプ］で “ アナログ ” を選択した場合のみ設定できます。
バイナリデータ：

アナログ値を 0 ～ 4095 の範囲の値に変換します。

任意指定：

アナログ値を設定した最小値および最大値の範囲に変換します。

■ 最小値、最大値設定できる最小値および最大値は、［データ形式］で選択した項目によって異なります。［タイプ］で “ アナログ ”、［データ形式］
で “ 任意指定 ” を選択した場合のみ設定できます。
バイナリデータ：

最小値は 0、最大値は 4095 です。

任意指定：-32768 ～ 32767■ データ

アナログ入力のアナログ値を格納する特殊データ レジスタが表示されます。デバイス アドレスの値は毎スキャン更新されます。
［タイプ］で “ アナログ ” を選択した場合のみ表示されます。

■ ステータス

アナログ入力のステータス コードを格納する特殊データ レジスタが表示されます。デバイス アドレスの値は毎スキャン更新されます。［タイプ］で “ アナログ ” を選択した場合のみ表示されます。
ステータス コード0

内容

アナログ入力値

正常動作中

現在値

28

データ変換中（電源立ち上げ時の初回変換時、1 回のみ発生）

不定値

初期化中

0

3

パラメータ設定エラー

エラー発生直後の入力値

4

過電流エラー

不定値

5

配線異常（上限レンジアウト）
アナログ入力信号が 11V、または 21mA を超えた場合

上限値

6

配線異常（下限レンジアウト、電流ループ開放）
アナログ入力信号が 2mA を下回った場合

下限値

ル
機
能

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、アナログ入力 / デジタル入力の設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

コ
ン
ト
ロ

ー

1
2

28-39

2 ファンクション設定

2.11 アナログ出力
アナログ出力は 2 点 *1 あります。
特殊データレジスタに格納されたアナログ出力値を電圧 DC0 ～ 10V、または電流 4 ～ 20mA のアナログ信号に変換して出力する機能です。

● デバイス アドレスの割り付け
アナログ出力値およびアナログ出力ステータスは、次の特殊データレジスタに格納されます。この値は、毎スキャン更新されます。
アナログ出力端子

AQ0

AQ1

アナログ出力値

D8044

D8045

アナログ出力ステータス

D8046

D8047

電源投入直後など、本体ユニットがリセットしたとき、アナログ出力用特殊データレジスタにアナログ出力が最小となる値が書き込まれます。

● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［アナログ出力］で各項目を設定します。

■ アドレス

アナログ出力端子のアドレスが表示されます。

■ 動作モード

アナログ出力の種類を次の中から選択します。
“ 未使用 ”、“0 ～ 10V DC”、“4 ～ 20mA DC”

*1

28-40

FT2J-7U22KAF-B、FT2J-7U22SAF-B、FT1J-4F14*AG-* のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定■ データ形式

アナログ値を扱うデータの形式を次の中から選択します。

バイナリデータ：

アナログ値を 0 ～ 4095 の範囲の値に変換します。

任意指定：

アナログ値を設定した最小値および最大値の範囲に変換します。

■ 最小値、最大値設定できる最小値および最大値は、［データ形式］で選択した項目によって異なります。
バイナリデータ：

最小値は 0、最大値は 4095 です。

任意指定：-32768 ～ 32767■ データ

アナログ出力のアナログ値を格納する特殊データ レジスタが表示されます。デバイス アドレスの値は毎スキャン更新されます。

■ ステータス

アナログ出力のステータス コードを格納する特殊データ レジスタが表示されます。デバイス アドレスの値は毎スキャン更新されます。
ステータス コード内容

アナログ出力値

0

正常動作中

現在値

2

初期化中

0V/4mA

3

パラメータ設定エラー

エラー発生直前の出力値

10［動作モード］で “ 未使用 ” を選択した

0V/4mA11

アナログ出力未対応の機種を選択した－

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、アナログ出力の設定は完了です。

28

ー

コ
ン
ト
ロ
ル
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-41

2 ファンクション設定

2.12 タイマ割込
通常のラダー プログラムの処理は、ラダー プログラムの先頭から末尾までを繰り返し実行しますが、タイマ割込を使用すると実行中のラダー プログラムの処理を中断して、スキャンに関係なく、一定の時間間隔でサブルーチン プログラムを実行できます。デバ
イス アドレスの値で指定したラベル番号のサブルーチン プログラムを設定した間隔で割込プログラムとして実行します。サブルー
チン プログラムの処理が終了すると、中断していたラダー プログラムの実行を再開します。

● デバイス アドレスの割り付け
実行する割込プログラムのラベル番号およびタイマ割込の許可と禁止の状態を、次のデバイス アドレスの値で確認できます。
タイマ割込ジャンプ先ラベル番号

D8036

タイマ割込ステータス

M8144● 割込の許可と禁止
ラダー プログラムの RUN 開始時、タイマ割込は割込許可の状態になります。
タイマ割込の状態は、EI 命令で割込許可に、DI 命令で割込禁止に変更できます。EI 命令、DI 命令については、ラダー プログラミ
ング マニュアルの「第 15 章 割込制御命令」を参照してください。

● 制限事項• 割込プログラム実行中に他の割込処理（割込入力やタイマ割込）が発生した場合、実行中の割込プログラムが終了してから、あとから発生した割込プログラムを実行します。多重割り込みには対応していません。
• 割込プログラム内で使用できない命令があります。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 3 章 命令リファレンス」
を参照してください。
割込プログラムの実行時間は、割込プログラムの発生間隔よりも、十分短くなるようプログラムしてください。

28-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ファンクション設定● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［入出力］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［タイマ割込］で［タイマ割込を使用する］チェックボックスをオンにします。

28

3 タイマ割込の実行間隔（1 ～ 1000 ミリ秒）を設定します。

コ
ン
ト
ロ

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。

ー

これで、タイマ割込の設定は完了です。

● ラダー プログラム例） ラベル番号 0 の割込プログラムをタイマ割込で実行する

通常のラダー プログラム

イニシャライズパルス M8120 の値が 1 になります。
MOV 命令でタイマ割込ジャンプ先ラベル番号 D8036 に 0 を書き込み、一定の時間間隔でラベル 0 の割込プログラムを実行します。
割込プログラムは END 命令の後に入力し、通常のラダー プロ
グラムと分離します。

割込プログラム

RUN 中はタイマ割込設定時間の間隔で、繰り返しラベル 0 の割込プログラムを実行します。
割込プログラム終了後は、
通常のラダー プログラムの実行を再開します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-43

ル
機
能

2 ファンクション設定

2.13 ウォッチドッグ タイマ
ウォッチドッグ タイマは、本体ユニットの運転状態を監視する機能です。
ラダー プログラムの RUN 中に 1 スキャンの処理時間がウォッチドッグ タイマの設定時間を超えた場合、ウォッチドッグ タイマ エ
ラーとなります。ウォッチドッグ タイマ エラーが発生すると、RUN 中のラダー プログラムを STOP し、本体ユニットをリセットします。
ウォッチドッグ タイマ エラーが発生する場合は、ウォッチドッグ タイマの設定値を大きくする、またはラダー プログラムの処理を変更します。
ウォッチドッグ タイマの設定値には、スキャンタイムの最大値にマージンを加算した値を設定してください。
1 スキャンのラダー プログラムの処理時間がウォッチドッグ タイマの設定時間を超える場合は、ラダー プログラムに NOP 命令を配置してください。NOP 命令を実行すると、ウォッチドッグ タイマが設定時間に戻ります。
ウォッチドッグ タイマの設定値を変更する場合は、システムの安全性に十分配慮して適切な値を選択してください。

システム上、ウォッチドッグ タイマの設定値を変更できない場合は、NOP 命令を使って、ラダー プログラム処理がウォッ
チドック タイマの設定値を超えないように調整してください。
ラダー プログラムの RUN 中の 1 スキャンの最大値（実績値）は、スキャン タイム（最大値）D8024 で確認できます。

● 設定手順1 WindLDR の［設定］タブの［ファンクション設定］で［自己診断］をクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［ウォッチドッグ タイマ設定］でウォッチドッグ タイマの設定値（100 ～ 4000ms）を選択します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファンクション設定］ダイアログボックスを閉じます。
これで、ウォッチドッグ タイマの設定は完了です。

28-44

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 コンスタント スキャン3

コンスタント スキャン
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ラダー プログラムは、命令の実行条件によりスキャン タイムが変動します。正確な繰り返し制御を行うアプリケーションでは、ス
キャンタイムを一定にする必要があります。コンスタント スキャンは、ラダー プログラムの 1 スキャンの処理時間を一定にして、スキャンタイムの変動をなくします。ただし、設定値より実際の 1 スキャンの処理時間が長くなる場合は、スキャン処理時間は一定になりません。ラダー プログラムのスキャンタイムを一定にするには、ラダー プログラム RUN 時のスキャン時間の最大値をコンスタント スキャン設定値 D8022 に設定します。
設定値には、スキャンタイムの最大値より大きい値を設定してください。コンスタント スキャンの設定値に対する実際のスキャン
タイムの誤差は、通常 ±1 ミリ秒です。

● スキャンタイムが格納されている特殊データレジスタ
デバイス アドレス

内容

R/W

D8022

コンスタント スキャン設定値
スキャン タイムを一定にするコンスタント スキャンの設定値（1 ～ 1000ms）が格納されます。

R/W

D8023

スキャンタイム（現在値）
直近のスキャンタイムが格納されます。

D8024

スキャンタイム（最大値）
ラダー プログラムの RUN 開始からのスキャンタイムの最大値が格納されます。

D8025

スキャンタイム（最小値）
ラダー プログラムの RUN 開始からのスキャンタイムの最小値が格納されます。

R

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

● ラダー プログラム例） スキャンタイムの設定値を 500ms にする

M8120

S1
500

D1
REP
D8022

イニシャライズパルス M8120 の値が 1 のとき、MOV 命令で
コンスタント スキャン設定値 D8022 に 500 を書き込みます。

28
コ
ン
ト
ロ

ー

MOV(W)ル機
能WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル

28-45

3 コンスタント スキャン

28-46

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 29 章本体ユニットとの通信

この章では、オンライン機能の設定方法および本体ユニットでの動作について説明します。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

本体ユニットと通信してできること
オンライン機能とは、WindO/I-NV4 で本体ユニットと通信して利用できる機能です。WindO/I-NV4 と本体ユニットとの間で行われる専用プロトコルを用いた通信のことを、メンテナンス通信と呼びます。
オンライン機能では、次のことができます。
• プロジェクト データを本体ユニットに書き込む

パソコン

本体ユニットダウンロードプロジェクト
データ• プロジェクト データのダウンロードに合わせて実行できる機能は、次のとおりです。
- 本体ユニットのシステム ソフトウェアおよび OS*1 を強制的にダウンロードする- フォントおよび漢字辞書データ *2 をダウンロードする- 増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードする *2- レシピ ファイル、ピクチャ ファイル、サウンド ファイル *3、カスタム Web ページ ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーにダウンロードする- ダウンロード後に自動的にラダー プログラムを実行する *4- ダウンロード後に HMI キープレジスタ（LKR）および HMI キープリレー（LK）、アラーム履歴のデータ、データ履歴のデータ、操作履歴のデータをクリアする• プロジェクト データをパソコンに挿入した外部メモリに書き込む場合は、33-9 ページ「第 33 章 ダウンロード」を参照してください。
OS*1 をダウンロードするときは、外部メモリへのダウンロードができません。

*1
*2
*3
*4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-1

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

1 概要

• ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリ *5 に書き込む

外部メモリ *5
本体ユニットパソコン

SD メモリカード

ダウンロードUSB メモリ

レシピ ファイル
ピクチャ ファイル
サウンド ファイル *3
カスタム Web ページ ファイル
動画ファイル *6
動画ファイルリスト *6• 本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データを読み出して、パソコンに保存する

パソコン

本体ユニット

アップロードプロジェクト
データ• プロジェクト データのアップロードに合わせて、本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーからレ
シピ ファイル、ピクチャ ファイル、サウンド ファイル *3、カスタム Web ページ ファイルをアップロードできます。
• 外部メモリに保存したプロジェクト データを WindO/I-NV4 で読み出す場合は、33-10 ページ「第 33 章 アップロー
ド」を参照してください。
• 本体ユニットの内蔵メモリや本体ユニットに挿入した外部メモリ *5 のデータを消去する、本体ユニットに挿入した外部メモリ *5をフォーマットする *7

外部メモリ *5

パソコン

データの消去本体ユニット

SD メモリカード

データの消去USB メモリ

フォーマット *7

*3
*5
*6
*7

29-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要• 本体ユニットのシステム ソフトウェアとプロジェクト データの情報を表示する

パソコン

本体ユニットシステム情報• モニタ機能でデバイス アドレスの値を表示や変更したり、画面を切り替えたりして本体ユニットの動作を確認しながら、WindO/I-NV4 でプロジェクト データを編集する

本体ユニット

パソコン

接続機器

画面モニタ

LDR1=

130

0

130

本体ユニット

パソコン

接続機器

29

130

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

ベース画面 1

ベース画面 2 へ切り替える
接続機器
Tank 1
Full

ベース画面 2

モニタ機能の詳細は、30-1 ページ「第 30 章 1 WindO/I-NV4 でのモニタ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-3

1 概要

1.2

本体ユニットとパソコンの接続方法
本体ユニットとパソコンのインターフェイスによって、接続方法が異なります。
パソコンのイーサネットポートをインターネットの接続等、他の用途に使用している場合は、パソコン側の接続に USBイーサネットポート変換器を使用すると、本体ユニットとパソコンをイーサネットケーブルで接続できます。

● USB ケーブルで接続する場合
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
パソコンの OS が Windows 11/10/8/7（64 および 32 ビット版）で USB2.0/1.1 対応の USB ポートを備えている必要があります。

パソコン

本体ユニット
USB
ポートへ

USB
インターフェイスへ
USB ケーブル

A プラグ

ミニ B プラグ本体ユニットとパソコンを USB ケーブルで接続するときは、USB ドライバのインストールが必要です。
はじめて接続するときは、USB ドライバをインストールしてください。詳細は、「USB ドライバーのインストール方法」
を参照してください。右上隅の アイコンの右の▼をクリックし、[USB ドライバーのインストール方法 ] をクリックす
ると、「USB ドライバーのインストール方法」が表示されます。
2 回目以降の接続では、USB ドライバをインストールする必要はありません。ただし、USB ドライバをインストールした
ときと同じ USB ポートに接続してください。異なる USB ポートに接続した場合は、本体ユニットの認識に時間がかかります。
• 1 台のパソコンの異なる USB ポートを使用して、複数台の本体ユニットを同時に接続できません。
• USB ハブ経由で本体ユニットとパソコンを接続できません。

● イーサネットケーブルで接続する場合
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
パソコンがイーサネットポートを備えている必要があります。

パソコン

本体ユニットイーサネットポートへ

イーサネットインターフェイスへ
イーサネットケーブル

ご使用のローカル ネットワークの環境に応じて、本体ユニットを設定する必要があります。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブで、IP アドレス、サブネット マスク、デフォ
ルト ゲートウェイを設定し、［メンテナンス通信を禁止する］チェックボックスをオフにしてください。詳細は、4-37
ページ「第 4 章 3.2 ［通信インターフェイス］タブ」を参照してください。

29-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.3

通信設定を変更する
WindO/I-NV4 で本体ユニットと通信する場合は、通信速度や使用するポートなどの設定をパソコンと本体ユニットの接続方法に合わせて設定します。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［通信設定］をクリックします。
［通信設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 各設定項目を必要に応じて変更し、［OK］ボタンをクリックします。

■ 通信先

通信先を次の中から選択します。
プログラマブル表示器： パソコンと接続している本体ユニットと通信します。
イーサネット通信の場合は、詳細は、29-7 ページ「イーサネット通信でオンライン機能を使用する」を参照してください。

パソコン

本体ユニット29

USB ケーブル
イーサネットケーブル

外部メモリ：

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

パソコンに挿入した外部メモリにアクセスします。
詳細は、33-5 ページ「第 33 章 1.5 データの読み出しと書き込み」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-5

1 概要

■ ポート

パソコン側の通信ポートを次の中から選択します。

USB*1：

パソコンの USB ポートと本体ユニットの USB インターフェイスを接続します。

イーサネット：パソコンのイーサネットポートと本体ユニットのイーサネット インターフェイスを接続します。

• WindO/I-NV4 から本体ユニットにイーサネットで接続する場合のポート番号は 2537 です。
• 本体ユニットに設定されているネットワーク設定の初期値は次のとおりです。
IP アドレス：

192.168.1.150*2 または 192.168.0.1*1

サブネット マスク：255.255.255.0■ モニタの通信の間隔

WindO/I-NV4 でモニタ機能を使用時に、本体ユニットからデバイス アドレスの値を読み出す間隔（1000 ～ 32767 ミリ秒）を指定します。

■ タイムアウト

本体ユニットからの応答待ち時間（0 ～ 20 分）を指定します。

■ ネットワーク アダプター

パソコンで使用するネットワーク アダプターを選択します。パソコンで有効になっているネットワーク アダプターのみ表示されます。
［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で、［ポート］が “ イーサネット ” の場合のみ設定できます。

*1
*2

29-6

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要● イーサネット通信でオンライン機能を使用する［通信設定］ダイアログボックスの［ポート］で “ イーサネット ” を選択します。
ご使用のローカル ネットワークの環境に応じて、本体ユニットを設定する必要があります。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブで、IP アドレス、サブネット マスク、デフォ
ルト ゲートウェイ、ポート番号を設定し、［メンテナンス通信を禁止する］チェックボックスをオフにしてください。詳細は、4-37 ページ「第 4 章 3.2 ［通信インターフェイス］タブ」を参照してください。

プロジェクト データをダウンロードする場合［ダウンロード］ダイアログボックスで［通信先一覧］ボタンをクリックする *1、または［ダウンロード］ボタンをクリックする *2と、［通信先一覧］ダイアログボックスが表示されます。
通信先の本体ユニットのイーサネットの設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、ポート番号）を指定します。リストから本体ユニットの IP アドレスを選択し、複数台の本体ユニットに一括してプロジェクト データをダウンロードできます。
また、プロジェクト データのダウンロード後、ダウンロード先の本体ユニットのイーサネットの設定（IP アドレス、サブネット マ
スク、デフォルト ゲートウェイ、ポート番号）を書き換えることができます。

■ 通信先一覧
通信先 IP アドレス：

プロジェクト データをダウンロードする本体ユニットの現在の IP アドレスが表示されます。

通信先ポート番号：

プロジェクト データをダウンロードする本体ユニットの現在のポート番号が表示されます。

IP アドレス：

プロジェクト データをダウンロード後、本体ユニットに設定される IP アドレスが表示されます。

サブネット マスク：

プロジェクト データをダウンロード後、本体ユニットに設定されるサブネット マスクが表示されます。

デフォルト ゲートウェイ： プロジェクト データをダウンロード後、本体ユニットに設定されるデフォルト ゲートウェイが表示されます。
ポート番号：

プロジェクト データをダウンロード後、本体ユニットに設定されるポート番号が表示されます。

■［追加］ボタン［通信先一覧］にプロジェクト データのダウンロード先を追加します。このボタンをクリックすると、［通信先 IP アドレス設定］ダ
イアログボックスが表示されます。［通信先 IP アドレス設定］ダイアログボックスでダウンロード先の本体ユニットのイーサネッ
トの設定を指定します。

■［編集］ボタン［通信先一覧］の設定を変更します。
［通信先一覧］でダウンロード先を選択し、このボタンをクリックすると、［通信先 IP アドレス設定］ダイアログボックスが表示されます。［通信先 IP アドレス設定］ダイアログボックスでダウンロード先の本体ユニットのイーサネットの設定を変更します。
プロジェクトダウンロード時に［通信先 IP アドレス設定］ダイアログボックスで本体ユニットのイーサネットの設定を書き換えても、編集中のプロジェクト データは変更されません。

■［削除］ボタン［通信先一覧］からダウンロード先を削除します。

■［IP アドレス マネージャー］ボタン

IP アドレス マネージャーが表示されます。IP アドレス マネージャーで通信先の本体ユニットの IP アドレスを指定します。詳細は、
29-11 ページ「IP アドレス マネージャー」を参照してください。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-7

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

1 概要

■［検索］ボタンパソコンとメンテナンス通信で接続できるネットワーク上の本体ユニットを検索します。
このボタンをクリックすると、［MICRO/I の検索］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-9 ページ「［MICRO/I の検索］
ダイアログボックス」を参照してください。

［通信先 IP アドレス設定］ダイアログボックス
通信先の本体ユニットの IP アドレスを指定します。

■ 通信先 IP アドレス

操作の対象となる本体ユニットの IP アドレスを指定します。

■ 通信先ポート番号

操作の対象となる本体ユニットのポート番号を指定します。

■ ダウンロード後、通信先の設定を変更する

プロジェクト データのダウンロード後、通信先の本体ユニットの IP 設定を変更します。設定方法を次から選択します。

［プロジェクト設定］ダイアログ ボックスの［通信インターフェイス］タブの IP 設定を使用する：［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブで設定しているネットワークの設定を使用します。詳細は、4-43 ページ「第 4 章 ［インターフェイス構成］で “ イーサネット ” を選択した場合」を参照してください。
次の設定を使用する： 次の IP 設定を使用します。変更する項目のチェックボックスをオンにします。チェックボックスがオフの設定は変更されません。
IP アドレス：

プロジェクト データに登録する IP アドレスを入力します。

サブネット マスク：

プロジェクト データに登録するサブネット マスクを入力します。

デフォルト ゲートウェイ： プロジェクト データに登録するデフォルト ゲートウェイを入力します。
プロジェクト データに登録するポート番号を入力します。

ポート番号：

本体ユニットの TCP ポート番号については、次の点に注意してください。
使用できない番号：• 2101：FC4A 形 MICROSmart 直接パススルー機能用• 2538：パススルー機能用• 2539、2541：メンテナンス通信用（データ転送）• 2540：メンテナンス通信用（コントロール機能）• 44818：EtherNet/IP 通信用

番号を重複して設定できない機能：• メンテナンス通信（ 4-43 ページ「第 4 章

ポート番号」）• Web サーバー機能（ 4-75 ページ「第 4 章

ポート番号」）• FTP サーバー機能（ 4-76 ページ「第 4 章

ポート番号」）• ユーザー通信で“TCPサーバー”を選択時（ 4-45ページ「第4章

ポート番号」）•［通信ドライバ］タブで “Modbus” の “Modbus TCP Server” を選択時
（ WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル）
OS をダウンロードすると、通信先の設定は［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信インターフェイス］タブの IP 設定になります。

29-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要［MICRO/I の検索］ダイアログボックス［通信先一覧］ダイアログボックスの［検索］ボタンをクリックして実行した検索の結果が表示されます。

（結果一覧）■（結果一覧）検索して見つかった本体ユニットの情報が表示されます。
［通信先一覧］ダイアログボックスの［通信先一覧］に登録する本体ユニッ
トを選択します。
IP アドレス：

本体ユニットの IP アドレスが表示されます。

MAC アドレス：

本体ユニットの MAC アドレスが表示されます。

形番：

本体ユニットの形番が表示されます。

ポート番号：

本体ユニットのポート番号が表示されます。

■［再検索］ボタン

パソコンとメンテナンス通信で接続できるネットワーク上の本体ユニットを再検索します。

■［選択］ボタン［MICRO/I の検索］ダイアログボックスを閉じ、（結果一覧）で選択した本体ユニットを登録します。
［通信先一覧］ダイアログボックスの［通信先一覧］で既に登録されている IP アドレスの本体ユニットがある場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されている IP アドレスの本体ユニットを上書き保存します。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、すべての IP アドレスの本体ユニットを上書き保存します。
•［いいえ］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されている IP アドレスの本体ユニットを上書きせずに、次の確認メッセージが表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、IP アドレスの本体ユニットの取り込みを中止します。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

■［閉じる］ボタン［MICRO/I の検索］ダイアログボックスを閉じます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29

29-9

1 概要

プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合
次の機能を実行すると、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。
• プロジェクト データをアップロードする• 本体ユニット に挿入した外部メモリのデータをアップロードする• 本体ユニット の内蔵メモリのデータを消去する• 本体ユニット に挿入した外部メモリのデータを消去またはフォーマットする• システム ソフトウェアとプロジェクト データの情報の表示する• 本体ユニットをモニタする
通信先の本体ユニットの IP アドレスを指定します。

■ 通信先 IP アドレス

操作の対象となる本体ユニットの IP アドレスを指定します。
をクリックすると、［通信先一覧］ダイアログボックスが表示されます。通信先の本体ユニットの IP アドレスを指定します。

■ 通信先ポート番号

操作の対象となる本体ユニットのポート番号を指定します。

29-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要● IP アドレス マネージャー
オンライン機能で使用する通信先のイーサネットの設定をプロジェクト データに登録できます。

■ IP アドレス一覧

プロジェクト データに登録したイーサネットの設定が一覧表示されます。

IP アドレス：

IP アドレスが表示されます。

サブネット マスク：

サブネット マスクが表示されます。

デフォルト ゲートウェイ：

デフォルト ゲートウェイが表示されます。

ポート番号：

ポート番号が表示されます。

コメント：

コメントが表示されます。

■ IP アドレス

プロジェクト データに登録する IP アドレスを入力します。

■ サブネット マスク

プロジェクト データに登録するサブネット マスクを入力します。

■ デフォルト ゲートウェイ

29

プロジェクト データに登録するデフォルト ゲートウェイを入力します。

■ ポート番号プロジェクト データに登録するポート番号を入力します。

■ コメントプロジェクト データに登録するコメントを入力します。

■［追加］ボタン［IP アドレス一覧］に［IP アドレス］、［サブネット マスク］、［デフォルト ゲートウェイ］、［ポート番号］、［コメント］の内容を追加します。

■［削除］ボタン選択した IP アドレスを［IP アドレス一覧］から削除します。

■［選択］ボタン

呼び出し元のダイアログボックスに戻り、［IP アドレス一覧］で選択したイーサネットの設定を反映します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-11

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

2 ダウンロード

2

ダウンロード
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

プロジェクト データを本体ユニットへダウンロードする
プロジェクト データを本体ユニットにダウンロードすると、本体ユニットの画面データが上書きされます。

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。
FT2J/1J 形および HG2J/1J 形の場合は、（通信先一覧）で通信先のチェックボックスをオンにします。

（通信先一覧）2 ダウンロードするプロジェクト データを開きます。
プロジェクト データを開かずにダウンロードする場合は、［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］のアイ
コンをクリックします。［開く］ダイアログボックスが表示されますので、ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されますので、手順 4 へ進みます。

3 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］のアイコンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。
FT2J/1J 形および HG2J/1J 形の場合は、手順 5 へ進みます。

プロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
•［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、ダウンロードを中止し、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。
•［ダウンロード］ダイアログボックスを表示後に、WindLDR でコントロール機能の設定を変更しても、変更した内容はダウンロードされません。

29-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ダウンロード

4 ［転送データ］でダウンロードするデータを選択します。

■ すべて

プロジェクト データをすべてダウンロードします。

■ 更新データのみ

前回ダウンロードしてから、更新したデータのみをダウンロードします。
ダウンロードに失敗した場合は “ すべて ” を選択して、ダウンロードしてください。

5 ［ダウンロード］ボタンをクリックします。
プロジェクト データのダウンロードを開始します。
ただし、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形の場合、［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先一覧］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニットの IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-7 ページ「イーサネット通信でオンライン機能を使用する」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワー
ドを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

6 ［はい］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示され、プロジェクトをダウンロードします。
ダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
8 ［ダウンロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
これでプロジェクト データのダウンロードは完了です。
• プロジェクト データのダウンロード中に本体ユニットの電源を切らないでください。
• 次の場合は、本体ユニットの電源を入れ直し、再度プロジェクト データをダウンロードしてください。
- プロジェクト データのダウンロードに失敗して、本体ユニットと通信できなくなった- WindO/I-NV4 と本体ユニットが通信中にケーブルが切断されたり、電源が切れたりして、本体ユニットが応答しなくなった“ 更新データのみ ” でプロジェクト データのダウンロードを繰り返すと本体ユニットの内蔵メモリを消費します。“ 更新データのみ ” のダウンロードに必要なメモリが不足すると確認メッセージが表示されます。
プロジェクト データをパソコンに挿入した外部メモリに書き込む場合は、33-9 ページ「第 33 章
照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

ダウンロード」を参

29-13

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

2 ダウンロード

2.2 ［ダウンロード］ダイアログボックス［ダウンロード］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

（通信先一覧）■ 通信設定通信先：

パソコンの通信先が表示されます。

ポート：

パソコン側で使用する通信ポートが表示されます。

［通信設定］ボタン：通信設定を変更します。このボタンをクリックすると、［通信設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。
（通信先一覧）*1： ［ダウンロード］ダイアログボックスを開いたとき、ネットワーク上を検索して見つかった本体ユニットの情報が表示されます。
プロジェクト データをダウンロードする通信先のチェックボックスをオンにします。
［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” の場合のみ設定できます。
通信先 IP アドレス：

ネットワーク上を検索して見つかった本体ユニットの IP アドレスが表示されます。

通信先ポート番号：

ネットワーク上を検索して見つかった本体ユニットのポート番号が表示されます。

形番：

ネットワーク上を検索して見つかった本体ユニットの形番が表示されます。

MAC アドレス：ネットワーク上を検索して見つかった本体ユニットの MAC アドレスが表示されます。

［検索］ボタン：（通信先一覧）を更新します。このボタンをクリックすると、応答のあった本体ユニッ
トの［通信先 IP アドレス］と［通信先ポート番号］が追加されます。

［通信先一覧］ボタン：（通信先一覧）の設定を変更します。このボタンをクリックすると、［通信先一覧］ダ
イアログボックスが表示されます。
通信先の本体ユニットのイーサネットの設定（IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、ポート番号）を指定します。詳細は、29-7 ページ「プロジェクト データをダウンロードする場合」を参照してください。
ご使用のパソコンと通信先が同じサブネット内にない場合、VPN が有効になっていると、同じサブネットに参加できる
IP アドレスをパソコンに追加する機能を実行できません。

*1

29-14

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ダウンロード■ 転送データ *2

ダウンロードするデータを選択します。
すべて：プロジェクト データをすべてダウンロードします。

更新データのみ：

前回ダウンロードしてから、更新したデータのみをダウンロードします。

“ 更新データのみ ” でプロジェクト データのダウンロードを繰り返すと本体ユニットの内蔵メモリを消費します。“ 更新データのみ ” のダウンロードに必要なメモリが不足すると確認メッセージが表示されます。

■ システム ソフトウェアと OS を強制的にダウンロードする *1

プロジェクト データのダウンロード時に、本体ユニットのシステム ソフトウェアや OS のバージョンのバージョンに関わらず、これらを強制的にダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。通常は使用しないでください。
OS をダウンロードするときは、外部メモリへのダウンロードができません。
また、［通信先一覧］ボタンをクリックして表示される［通信先一覧］ダイアログボックスで設定した内容は無視されます。

■ システム ソフトウェアを強制的にダウンロードする *2

プロジェクト データのダウンロード時に、本体ユニットのシステム ソフトウェアのバージョンに関わらず、システム ソフトウェ
アを強制的にダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。通常は使用しないでください。

■ フォントおよび漢字辞書データをダウンロードする *2

プロジェクト データをダウンロード時に、次のフォントおよび辞書データを本体ユニットにダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。
• 標準フォント
•［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［フォント/漢字辞書データ］タブでチェックボックスがオンになっている拡張フォント• 漢字辞書データ［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［フォント / 漢字辞書データ］タブで［漢字入力モードを使用する］チェックボックスがオフの場合、［フォントおよび漢字辞書データをダウンロードする］チェックボックスをオンにしてダウンロードを実行すると、ダウンロード先の漢字辞書データを削除します。

ダウンロードする拡張フォントと漢字辞書データについては、4-84 ページ「第 4 章
参照してください。

3.16 ［フォント / 漢字辞書データ］タブ」を■ 増設モジュールのシステムソフトをダウンロードする *3

本体ユニットに取り付けた増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。

［設定］ボタン：システム ソフトウェアをダウンロードする増設モジュールの種類を指定します。このボタンをクリックすると、［増設モジュールのシステムソフト］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-17 ページ「［増設モジュー
ルのシステムソフト］ダイアログボックス」を参照してください。

■ ダウンロード後、自動的にラダー プログラムを実行する *4

プロジェクト データをダウンロードしたあとに、自動的にラダー プログラムを実行します。スタート コントロール M8000 の値が1 になります。［システム ソフトウェアと OS を強制的にダウンロードする］チェックボックスがオフの場合のみ設定できます。

*1
*2
*3
*4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-15

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

2 ダウンロード■ 次のデータをクリアする

プロジェクト データをダウンロードしたあとにクリアする値およびデータを次の中から選択します。
“ キープ デバイス *5 の値 ”、“ アラーム履歴のデータ ”、“ データ履歴のデータ ”、“ 操作履歴のデータ ”• データ保持領域の設定を変更したプロジェクト データまたはシステム ソフトウェアをダウンロードすると、HMI 機能
およびコントロール機能のキープ デバイスの値および履歴データをすべてクリアします。
• アラーム履歴設定、データ履歴設定、操作履歴設定のいずれかを変更したプロジェクトデータをダウンロードすると、HMI 機能の履歴データはすべて消去されます。

■ 次のファイルを外部メモリへダウンロードする
レシピ ファイル：プロジェクトダウンロード時に、本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーに「RECIPE」フォルダーおよびレシピ ファイルを作成する場合は、このチェックボックスをオンにします。作成されるレシピ ファイルは、［レシピ設定］ダイアログボックスの［保存先］が“ 外部メモリ ” で［レシピ機能］を “ 使用する ” に設定しているチャンネルのみです。
•［転送データ］が “ すべて ” のとき、レシピのデータを設定しているすべてのチャンネルのレシ
ピ ファイルを作成します。
•［転送データ］が “ 更新データのみ ” のとき、レピシのデータを変更したチャンネルのレシピ
ファイルのみを作成します。

ピクチャ ファイル：

プロジェクトダウンロード時に、本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーに「PICTURE」フォルダーを作成し、ピクチャ ファイルを保存する場合は、このチェックボック
スをオンにします。保存されるピクチャ ファイルは、ピクチャ マネージャーに登録した図形のうち、図形一覧でチェックボックスをオンにした図形の画像ファイルになります。

サウンド ファイル *6：

プロジェクトダウンロード時に、本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーに「SOUND」フォルダーを作成し、サウンド ファイルを保存する場合は、このチェックボック
スをオンにします。保存されるサウンド ファイルは、［サウンド設定］ダイアログボックスの設定一覧で［保存先］を “ 外部メモリ ” に設定したサウンド ファイルになります。

カスタム Web ページ ファイル： プロジェクトダウンロード時に、本体ユニットに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーに「WEBPAGE」フォルダーを作成し、カスタム Web ページ ファイルを保存する場合は、このチェックボックスをオンにします。保存されるカスタム Web ページのファイルは、［プロジェクト］ウィンドウの［Web ページ エディタ］に表示されます。

■［ダウンロード］ボタン

プロジェクト データのダウンロードを開始します。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形の場合は、表示されたダイアログボックスに応じて、次の操作をしてください。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先一覧］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニットの IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-7 ページ「プロジェクト データをダウンロードする場合」を参照してください。
•［通信先］が “ 外部メモリ ” のとき、［ドライブの選択］ダイアログボックスが表示されます。外部メモリのドライブを選択して［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-18 ページ「2.3 ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリへダウンロードする」を参照してください。
•［フォントおよび漢字辞書データをダウンロードする］チェックボックスおよび［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［フォント / 漢字辞書データ］タブで［漢字入力モードを使用する］チェックボックスがオンのとき、［漢字辞書データ ライセンス認証］
ダイアログボックスが表示されます。認証コードを入力し、［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-17 ページ「［漢字辞書データ ライセンス認証］ダイアログボックス」を参照してください。
プロジェクト データのダウンロード中に本体ユニットの電源を切らないでください。

プロジェクト データのダウンロードに失敗して通信できなくなった場合は、本体ユニットの電源を入れ直し、再度プロ
ジェクト データをダウンロードしてください。

*5
*6

29-16

コントロール デバイスを含む。ただし、コントロール デバイスは FT2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ダウンロード［増設モジュールのシステムソフト］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

■ デジタル I/O モジュール ( バージョン番号 )本体ユニットに取り付けた増設モジュールのうち、すべてのデジタル I/O モジュールに最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ アナログ I/O モジュール ( バージョン番号 )本体ユニットに取り付けた増設モジュールのうち、すべてのアナログ I/O モジュールに最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。

［漢字辞書データ ライセンス認証］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

■ IDEC ウェブサイトを開く

認証コード（4 桁の数字）をお持ちでない方は、このボタンをクリックし、表示された IDEC ウェブ サイトで認証コードを取得してください。

■ 認証コードを入力してください

認証コード（4 桁の数字）を入力します。
［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-17

2 ダウンロード

2.3

ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリへダウンロードする
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入している外部メモリ *1 に、指定したファイルをダウンロードします。ダウンロード先は、運転中のプロジェク
トの［プロジェクト設定］ダイアログボックスで指定した外部メモリ フォルダーになります。

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

2 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

3 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］の下の▼をクリックします。
プロジェクト データを編集中の場合は、［オンライン］タブの［転送］で［ダウンロード］の下の▼をクリックしても、
ダウンロードのメニューが表示されます。

4 外部メモリへのファイルのダウンロード方法を選択します。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

■ ファイルを外部メモリへ

本体ユニットの運転を停止し、本体ユニットに挿入している外部メモリにファイルをダウンロードします。ファイルのダウンロードが完了すると、運転を再開します。

■ 運転中にファイルを外部メモリへ

本体ユニットを停止せずに運転をしたまま、本体ユニットに挿入している外部メモリにファイルをダウンロードします。

*1

29-18

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ダウンロード

5 ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。

•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB*2” のとき、ファイルのダウンロードを開始します。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニットの IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-7 ページ「イーサネット通信でオンライン機能を使用する」を参照してください。
• 本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリ
ティ機能」を参照してください。
• ファイル名が半角英数字および記号のみのファイルに対応しています。ただし、次の文字を含む名前のファイルは、外部メモリにダウンロードできません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： " # $ & ' ( ) * / : ; < > ? \ ` | ~連続した 2 個のピリオド
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*/:<>?\|

6 ［はい］ボタンをクリックします。
［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスが表示され、ファイルをダウンロードします。
ファイルのダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

7 ［OK］ボタンをクリックします。

29

8 ［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
パソコンに挿入した外部メモリにレシピ ファイルを作成する場合は、［レシピ設定］ダイアログボックスの［レシピ ファ
イルを外部メモリに保存］ボタンを使用します。詳細は、16-17 ページ「第 16 章 ［レシピ設定］ダイアログボックスで作成する」を参照してください。

*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-19

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

2 ダウンロード

2.4

増設モジュールのシステム ソフトウェアをダウンロードする
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに取り付けた増設モジュールへ最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードします。

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］の下の▼をクリックします。
プロジェクト データを編集中の場合は、［オンライン］タブの［転送］で［ダウンロード］の下の▼をクリックしても、
ダウンロードのメニューが表示されます。

3 ［増設モジュールのシステムソフト］をクリックします。
［増設モジュールのシステムソフト］ダイアログボックスが表示されます。

4 最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードする増設モジュールのチェックボックスをオンにし、［ダウンロード］ボタンをクリックします。

■ デジタル I/O モジュール ( バージョン番号 )本体ユニットに取り付けた増設モジュールのうち、すべてのデジタル I/O モジュールに最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。

■ アナログ I/O モジュール ( バージョン番号 )本体ユニットに取り付けた増設モジュールのうち、すべてのアナログ I/O モジュールに最新バージョンのシステム ソフトウェアをダウンロードする場合は、このチェックボックスをオンにします。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB” のとき、増設モジュールのシステム ソフトウェアのダウンロードを開始します。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、ダウンロードを開始します。詳細は、29-10
ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

5 ［はい］ボタンをクリックします。
［増設モジュールのシステムソフト］ダイアログボックスが表示され、システム ソフトウェアをダウンロードします。
システム ソフトウェアのダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
7 ［増設モジュールのシステムソフト］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。

29-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 アップロード

3

アップロード
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットにダウンロードされている、またはパソコンに挿入した外部メモリにあるプロジェクト データを WindO/I-NV4 で読み出して、パソコンに保存します。

3.1

プロジェクト データを本体ユニットからアップロードする

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［アップロード］のアイコンをクリックします。
プロジェクト データを編集中の場合は、［オンライン］タブの［転送］で［アップロード］のアイコンをクリックしても、プロジェクト データを本体ユニットからアップロードできます。

プロジェクト データを編集中の場合は、プロジェクト データを閉じます。プロジェクト データを変更してる場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、通信設定に応じたダイアログボックスが表示されます。
•［いいえ］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存せずに、通信設定に応じたダイアログボックスが表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、アップロードを中止し、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB*1” のとき、［アップロード］ダイアログボックスが表示されます。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、［アップロード］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-10 ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワー
ドを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-21

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

3 アップロード

3 プロジェクト データの内容を確認し、［アップロード］ボタンをクリックします。
アップロードするフォルダーに同じファイル名のプロジェクト データが存在する場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、プロジェクト データのアップロードを開始します。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、プロジェクト データのアップロードを中止します。
ファイルのアップロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

■ プロジェクト名表示されている名前が保存されるファイル名になります。プロジェクト名を変更する場合は、新しい名前を入力します。最大文字数は半角で 50 文字です。
プロジェクト名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:<>?\|■ 場所
表示されているパスがアップロードしたプロジェクト データの保存先になります。保存先を変更する場合は、ボタンをクリック

します。
［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されますので、保存する場所を選択して［OK］ボタンをクリックします。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
5 ［アップロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
プロジェクトを開くための確認メッセージが表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
アップロードしたプロジェクトを開きます。
これでプロジェクト データのアップロードは完了です。
プロジェクト データにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4
以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブにある［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］チェックボックスの設定によって、入力するパスワードが異なります。
オンの場合は、［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］で設定したパスワードを入力してください。
オフの場合は、Administrator のセキュリティ グループが割り付けられているユーザー アカウントのパスワードを入力してください。
詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
外部メモリに保存したプロジェクト データを WindO/I-NV4 で読み出す場合は、33-10 ページ「第 33 章を参照してください。

29-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

アップロード」3 アップロード

3.2 ［アップロード］ダイアログボックス［アップロード］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ プロジェクト名表示されている名前が保存されるファイル名になります。プロジェクト名を変更する場合は、新しい名前を入力します。最大文字数は半角で 50 文字です。
プロジェクト名に、次の半角文字は使用できません。
"*/:<>?\|■ 形番

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データで選択されている形番が表示されます。

■ 更新日

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データを WindO/I-NV4 で最後に保存した日時が表示されます。

■ 場所

アップロードしたプロジェクト データの保存先を指定します。
ボタンをクリックすると、［フォルダーの参照］ダイアログボックスが表示されます。保存する場所を選択して、［OK］ボタンをクリックします。

■ このプロジェクトで使用している次のファイルを外部メモリからアップロードする

プロジェクトで使用している本体ユニットに挿入した外部メモリのファイルをプロジェクト データと合わせてアップロードする
場合は、アップロードするファイルを次の中から選択します。
“ レシピ ファイル ”、“ ピクチャ ファイル ”、“ サウンド ファイル *1”、“ カスタム Web ページ ファイル ”

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

■［アップロード］ボタン

プロジェクト データのアップロードを開始します。

■［キャンセル］ボタン

プロジェクト データのアップロードを中止します。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29

29-23

3 アップロード

3.3

ファイルを本体ユニットに挿入した外部メモリからアップロードする
運転中のプロジェクトの外部メモリ フォルダーから指定したデータをアップロードします。

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

2 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

3 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［アップロード］の右の▼をクリックします。
［オンライン］タブの［転送］で［アップロード］の下の▼をクリックしても、アップロードのメニューが表示されます。

4 ［外部メモリのデータ］をクリックします。
［外部メモリからアップロード］ダイアログボックスが表示されます。

5 アップロードするデータのチェックボックスをオンにし、［場所］で保存先のフォルダーを指定します。

29-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 アップロード

アップロードできるデータは、次のとおりです。
• スクリーンショット• アラーム履歴のファイル• データ履歴のファイル• 操作履歴のファイル• レシピ ファイル• ピクチャ ファイル
• サウンド ファイル *1• 動画ファイル リスト *2• 動画ファイル *2
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
•

ボタンをクリックして表示するフォルダーの選択ダイアログボックスで、アップロードするファイルの保存先を変更できます。
• スクリーンショット、アラーム履歴のデータ、データ履歴のデータ、レシピ ファイルは、WindO/I-NV4 を起動後、プ
ロジェクト データを開かなくても外部メモリ フォルダーからアップロードできます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスが表示され、データのアップロードを開始します。
データのアップロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
8 ［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

*1
*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-25

4 クリア4

クリア
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットのデータおよび本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 のデータを消去します。

4.1

本体ユニットのデータをクリアする

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 プロジェクト データを開きます。
3 ［オンライン］タブの［MICRO/I］で［クリア］をクリックし、消去するデータをクリックします。

■ すべて

プロジェクト データおよびアラーム履歴のデータ、データ履歴のデータ、操作履歴のデータを消去します。また、すべてのデバイ
ス アドレス *2 の値をクリアします。

■ アラーム履歴のデータ

アラーム履歴機能で収集したデータを消去します。

■ データ履歴のデータ

データ履歴機能で収集したデータを消去します。

■ 操作履歴のデータ

操作履歴機能で収集したデータを消去します。

■ すべてのデバイス アドレスの値

すべてのデバイス アドレス *2 の値をクリアします。

■ 外部メモリのデータ

運転を停止したあと、外部メモリ フォルダーに保存されているデータを消去します。
この項目をクリックすると、［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-27 ページ「4.2
ニットに挿入した外部メモリのデータを消去する」を参照してください。

本体ユ•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB*3” のとき、データの消去を開始します。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、データの消去を開始します。詳細は、29-10
ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワー
ドを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

4 ［はい］ボタンをクリックします。
5 ［閉じる］ボタンをクリックします。
これでデータのクリアは完了です。
*1
*2
*3

29-26

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
コントロール デバイスを含む。ただし、コントロール デバイスは FT2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル4 クリア

4.2

本体ユニットに挿入した外部メモリのデータを消去する
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 プロジェクト データを開きます。
3 ［オンライン］タブの［MICRO/I］で［クリア］をクリックし、［外部メモリのデータ］をクリックします。
［外部メモリのデータをクリア］ダイアログボックスが表示されます。

4 外部メモリ フォルダーから消去するデータのチェックボックスをオンにします。
“ スクリーンショット ”、“ アラーム履歴ファイル ”、“ データ履歴ファイル ”、“ 操作履歴ファイル ”、“ レシピ ファイル ”

5 ［OK］ボタンをクリックします。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB*1” のとき、データの消去を開始します。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、データの消去を開始します。詳細は、29-10
ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワー
ドを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

6 ［はい］ボタンをクリックします。
7 ［閉じる］ボタンをクリックします。
これで外部メモリのデータのクリアは完了です。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-27

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

5 フォーマット

5

フォーマットFT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットの運転を停止して、本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 をフォーマットします。

5.1

本体ユニットに挿入した外部メモリをフォーマットする

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で、パソコンと接続している本体ユニットと通信する場合は、“ プログラマブル表示
器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 プロジェクト データを開きます。
3 ［オンライン］タブの［MICRO/I］で［フォーマット］をクリックします。

•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB” のとき、フォーマットの確認メッセージが表示されます。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、フォーマットの確認メッセージが表示されます。詳細は、29-10 ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。
• 本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パス
ワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
• 本体ユニットでのフォーマットが 60 秒以上かかると、フォーマットを中止します。本体ユニットでのフォーマットが正常終了しない場合は、パソコンの OS に付属のファイル管理機能で外部メモリをフォーマットしてください。

4 ［はい］ボタンをクリックします。
5 ［閉じる］ボタンをクリックします。
これで外部メモリのフォーマットは完了です。

*1

29-28

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 システム情報

6

システム情報FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットのシステム ソフトウェアとダウンロードされているプロジェクト データの情報を表示します。
編集中のプロジェクト データの情報も表示でき、本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データの内容を同時に確認
できます。

6.1

システム情報を表示する

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
［通信設定］ダイアログボックスの［通信先］で、パソコンと接続している本体ユニットと通信する場合は、“ プログラマブル表示
器 ” を選択します。詳細は、29-5 ページ「1.3 通信設定を変更する」を参照してください。

2 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［システム情報］をクリックします。

プロジェクト データを編集中の場合は、［オンライン］タブの［MICRO/I］で［システム情報］をクリックしても、システム ソフトウェアとプロジェクト データの情報を表示できます。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “USB*1” のとき、［システム情報］ダイアログボックスが表示されます。
•［通信先］が “ プログラマブル表示器 ” で［ポート］が “ イーサネット ” のとき、［通信先 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。本体ユニット の IP アドレスを指定し、［OK］ボタンをクリックすると、［システム情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-10 ページ「プロジェクト データのダウンロード以外の機能を実行する場合」を参照してください。

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル29-29

6 システム情報

3 システム ソフトウェアおよびプロジェクト データの情報を確認します。

• 本体ユニットにインストールされている拡張フォントおよび漢字辞書データを確認するには、［フォント／漢字辞書
データ情報］ボタンをクリックし、［フォント／漢字辞書データ情報］ダイアログボックスを表示します。詳細は、2932 ページ「［フォント／漢字辞書データ情報］ダイアログボックス」を参照してください。
• 本体ユニットに挿入している外部メモリの情報を確認するには、［外部メモリ情報］ボタンをクリックし、［外部メモリ情報］ダイアログボックスを表示します。詳細は、29-33 ページ「［外部メモリ情報］ダイアログボックス」を参照
してください。
• 本体ユニットに取り付けた増設モジュールの情報を確認するには、［増設モジュール情報］ボタンをクリックし、［増設モジュール情報］ダイアログボックスを表示します。詳細は、29-33 ページ「［増設モジュール情報］ダイアログ
ボックス」を参照してください。
• 本体ユニットにダウンロードされているプロジェクトに設定された通信ドライバを確認するには、［通信ドライバ情報］
ボタンをクリックし、［通信ドライバ情報］ダイアログボックスを表示します。詳細は、29-34 ページ「［通信ドライバ
情報］ダイアログボックス」を参照してください。

4 情報の確認が完了したら、［OK］ボタンをクリックします。
5 ［閉じる］ボタンをクリックします。
これでシステム情報の確認は完了です。

29-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 システム情報

6.2 ［システム情報］ダイアログボックス［システム情報］ダイアログボックスの各項目とボタンについて説明します。

■ システム プログラム情報
形番：

本体ユニットの形番が表示されます。

システム ソフトウェア バージョン：

本体ユニットのシステム ソフトウェアのバージョンが表示されます。

OS バージョン *1：

本体ユニットの OS のバージョンが表示されます。

ダウンロード サイズ：

本体ユニットにダウンロードできるプロジェクト データの最大容量（バイト）が表示されます。

［フォント／漢字辞書データ情報］ボタン *2： 本体ユニットの拡張フォントおよび漢字辞書データのインストール状況を確認します。このボタンをクリックすると、［フォント／漢字辞書データ情報］ダイアロ
グボックスが表示されます。詳細は、29-32 ページ「［フォント／漢字辞書データ情報］ダイアログボックス」を参照してください。

*1
*2
*3

［外部メモリ情報］ボタン：

本体ユニットに挿入した外部メモリの状態、全容量、空き容量および使用容量を確認します。このボタンをクリックすると、［外部メモリ情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-33 ページ「［外部メモリ情報］ダイアログボックス」
を参照してください。

［増設モジュール情報］ボタン *3：

本体ユニットに取り付けた増設モジュールの形番、種類およびシステム ソフトウェ
アのバージョンを確認します。このボタンをクリックすると、［増設モジュール情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-33 ページ「［増設モジュール
情報］ダイアログボックス」を参照してください。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-31

29
本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

6 システム情報■ プログラム表示器内のプロジェクト情報
プロジェクト名：

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データのプロジェクト名が表示されます。

更新日：

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データをWindO/I-NV4で最後に保存した日時が表示されます。

WindO/I-NV4 バージョン：

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データを作成したWindO/I-NV4のバージョンが表示されます。

［通信ドライバ情報］ボタン：

本体ユニットにダウンロードされているプロジェクトに設定された通信ドライバを確認します。
このボタンをクリックすると、［通信ドライバ情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、29-34 ページ「［通信ドライバ情報］ダイアログボックス」を参照してください。

■ 編集中のプロジェクト情報
プロジェクト名：

編集中のプロジェクト データのプロジェクト名が表示されます。

更新日：

編集中のプロジェクト データを WindO/I-NV4 で最後に保存した日時が表示されます。

WindO/I-NV4 バージョン：

編集中のプロジェクト データを作成した WindO/I-NV4 のバージョンが表示されます。

編集中のプロジェクト データと、本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト データの情報を同時に確認することができます。

［フォント／漢字辞書データ情報］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
拡張フォントおよび漢字辞書データのインストール状況を確認します。

各拡張フォントおよび漢字辞書データの右側にインストール状況が表示されます。
インストールできる拡張フォントは次のとおりです。
• 日本語高品位フォント（第 1 水準）• 日本語高品位フォント（第 2 水準）• 簡体字中国語• 繁体字中国語• ハングル• 欧文高品位フォント• 中央ヨーロッパ言語• バルト諸国言語• キリル言語

29-32

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル6 システム情報［外部メモリ情報］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した外部メモリ *1 の状態、全容量、使用容量および空き容量を確認します。

ステータス：本体ユニットに挿入した外部メモリの状態が表示されます。
全容量：

本体ユニットに挿入した外部メモリの総容量が表示されます。

使用容量：

本体ユニットに挿入した外部メモリの使用している容量が表示されます。

空き容量：

本体ユニットに挿入した外部メモリの使用できる空き容量が表示されます。

［増設モジュール情報］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに取り付けた増設モジュールの形番、種類およびシステム ソフトウェアのバージョンを確認します。

29■ スロット 1、スロット 2、スロット 3、スロット 4

本体ユニットの増設モジュール用インターフェイスに増設モジュールを取り付けている場合は “ 使用中 ”、取り付けていない場合は“ 未使用 ” と表示されます。
“ 使用中 ” の場合、［形番］、［種類］および［バージョン］が表示されます。

*1

形番：

本体ユニットに取り付けた増設モジュールの形番が表示されます。

種類：

本体ユニットに取り付けた増設モジュールの種類が表示されます。

バージョン：

本体ユニットに取り付けた増設モジュールのシステムソフトウェアのバージョンが表示されます。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

29-33

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
通
信

6 システム情報［通信ドライバ情報］ダイアログボックス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットにダウンロードされているプロジェクトに設定された通信ドライバを確認します。

■ 接続機器との通信 1、接続機器との通信 2、接続機器との通信 3、接続機器との通信 4*1
メーカー：

接続機器のメーカーが表示されます。

通信ドライバ：通信ドライバが表示されます。

通信ドライバのバージョン： 通信ドライバのバージョンが表示されます。

*1

29-34

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 30 章

モニタ機能

この章では、作成したプロジェクト データの動作を確認するモニタ機能について説明します。
モニタ機能では、内部デバイスおよび接続機器のデバイス アドレスの値を確認したり、変更したりできます。本体ユニットをパソ
コンと接続して WindO/I-NV4 を使用する方法と、本体ユニットの画面を使用する方法があります。
WindLDR のモニタ機能については、ラダー プログラミング マニュアルを参照してください。

1

WindO/I-NV4 でのモニタ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

WindO/I-NV4 のモニタ機能でできること
WindO/I-NV4 のモニタ機能では、次のことができます。
• 本体ユニットに表示されている画面で使用されているデバイス アドレスの値を確認する

本体ユニット

パソコン

LDR1

画面モニタ

接続機器

130

LM0
LDR1

LM0
画面で使用されているデバイス アドレスを表示• 指定したデバイス アドレスの値を確認する

本体ユニット

パソコン

登録モニタ

接続機器

130
デバイス アドレスを指定

30
モ
ニ
タ
機
能

• 連続したアドレス番号のデバイス アドレスの値を確認する

本体ユニット

パソコン

一括モニタ

接続機器

130

連続したアドレス番号（先頭アドレス番号）LM0
個数：3 LM1

LM2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-1

1 WindO/I-NV4 でのモニタ• 本体ユニットに接続されている接続機器の状態を確認する

本体ユニット

パソコン

接続機器
接続

接続機器モニタ

130
接続機器 ID：0
接続機器 ID：0

接続機器 ID：1

接続機器
切断

接続機器 ID：1• デバイス アドレスの値をポップアップ表示する［オブジェクト一覧］ウィンドウスクリプト エディタ

ポップアップポップアップ• 条件成立中のオブジェクトを強調表示する

動作条件
条件成立中：LM0==1

不成立
条 件

LM0 =

成立
条 件

30-2

強調表示

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル01

1 WindO/I-NV4 でのモニタ• 本体ユニットの画面を切り替える

本体ユニット

パソコン

接続機器

130
ベース画面 1

ベース画面 2 へ切り替える
接続機器
Tank 1
Full

ベース画面 2• モニタ中の画面を開く

本体ユニットパソコン

接続機器
Tank 1
Full

クリック

ベース画面 2
ベース画面 2 に
切り替わる
接続機器
Tank 1
Full

ベース画面 2

• デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する

30

本体ユニットパソコン

D100

オフライン モードの登録モニタ

未接続

接続機器

100
150
200 D101
D100=

0

100

D101=

0

150

D102=

0

200

D102

コントロール機能設定でラダー プログラムをモニタできます。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 1 章
動作確認」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

30-3

モ
ニ
タ
機
能

1 WindO/I-NV4 でのモニタ

1.2

WindO/I-NV4 でデバッグする
WindO/I-NV4 でデバイス アドレスの値をモニタし、デバッグする操作手順について説明します。

1 パソコンと本体ユニットの接続方法にあわせて、通信設定を変更します。
詳細は、29-5 ページ「第 29 章

1.3

通信設定を変更する」を参照してください。

2 ［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタを開始］をクリックします。
本体ユニットはモニタ モードに切り替わり、画面左下に “Monitor Mode” の文字が点滅表示されます。

プロジェクトにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する場合は、モニタ モードに切り替えたあと、［オンライン］タブの［モニタ］で［オフラインに切り替える］をクリックします。
本体ユニットはオフライン モードに切り替わり、画面左下に “Offline Mode” という文字が点滅表示されます。

3 ［オンライン］タブの［モニタ］で次のボタンまたはテキストボックスを操作し、本体ユニットに表示されている画面をモニタする画面に切り替えます。

■
■

（戻る）

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

（次へ）（戻る）で画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

■
■

■
■

■

30-4

（最初の画面へ）

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

（前画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（指定した画面へ）指定した番号のベース画面に切り替えます。

（次画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（最後の画面へ）

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ

4 ［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタ中の画面を開く］をクリックします。
本体ユニットに表示されている画面を編集ウィンドウに開きます。

5 ［オンライン］タブの［モニタ］で利用するモニタのボタンをクリックします。
モニタ開始時は、画面モニタが表示されます。

■［画面］ボタン

本体ユニットに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスを自動的に表示します。詳細は、30-6 ページ「画面モニタ」を参照してください。

■［オブジェクト一覧］ボタン［オブジェクト一覧］ウィンドウでデバイス アドレスの値をポップアップ表示します。また、条件成立中のオブジェクトを強調表示します。詳細は、30-18 ページ「1.3 デバイス アドレスの値をポップアップ表示する」、30-18 ページ「1.4 条件成立中のオブジェクトを強調表示する」を参照してください。

■［登録］ボタン

モニタするデバイス アドレスを個別に登録して表示します。詳細は、30-7 ページ「登録モニタ」を参照してください。

■［一括］ボタン

モニタするデバイス アドレスの連続したアドレス番号を一括で登録して表示します。詳細は、30-15 ページ「一括モニタ」を参照
してください。

■［接続機器］ボタン

本体ユニットに接続されている接続機器の状態を表示します。詳細は、30-17 ページ「接続機器モニタ」を参照してください。

6 デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりしてプロジェクト データの動作を確認し、エラーがあればプロ
ジェクト データを編集します。

モニタする画面を切り替える場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

7 編集したプロジェクト データを本体ユニットにダウンロードします。

30

デバッグ中に編集した内容を反映させる場合は、ダウンロードを実行する必要があります。

モ
ニ
タ
機
能

8 ［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタを終了］をクリックします。

オフライン モードからモニタ モードに切り替える場合は、［オンライン］タブの［モニタ］で［オンラインに切り替える］をクリックします。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-5

1 WindO/I-NV4 でのモニタ● 画面モニタ
本体ユニットに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスを自動的に表示します。デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。

■ デバイス アドレス

本体ユニットに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスが表示されます。
で［コメント］の表示と非表示を切り替えます。［コメント］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメ
ニューで［コメント］をクリックし、チェックボックスをオンにします。

■ コメントタグ エディタで登録したデバイス アドレスのコメントが表示されます。
［デバイス アドレス］のプアップメニューで［コメント］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

■ データ タイプ

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章をクリックして表示されるポッ

1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ ワード数

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。
詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

■値

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。
［16 進］および［2 進］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。

■ 16 進、2 進

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

30-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ● 登録モニタ
登録したデバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。

■［リストに登録］ボタン［モニタ］に登録したデバイス アドレスをデバイス アドレスリストとしてプロジェクト データに保存します。保存したリストを登録一覧から選択してモニタできます。
このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスリスト名設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-11 ページ「登録したデバイス アドレスをデバイス アドレスリストとしてプロジェクト データに保存する」を参照してください。

■［デバイス アドレス］ボタン

モニタするデバイス アドレスを個別に登録します。
このボタンをクリックすると、タグ エディタが表示されます。詳細は、30-9 ページ「モニタするデバイス アドレスを個別に登録する」を参照してください。

■［スクリプト］ボタン

スクリプトで使用しているデバイス アドレスを一括登録します。
このボタンをクリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。詳細は、30-9 ページ「スクリプトで使用しているデバイ
ス アドレスを一括登録する」を参照してください。

■［インポート］ボタン

CSV 形式のファイルとして保存したデバイス アドレスリストのデバイス アドレスを取り込みます。
このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスリスト］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-13 ページ「デバイスアドレスリストからデバイス アドレスを取り込む」を参照してください。

■［エクスポート］ボタン［モニタ］に表示されているデバイス アドレスを CSV 形式のファイルとして保存します。このファイルをデバイス アドレスリストと呼びます。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-12 ページ「デバイス アドレ
スリストを CSV 形式のファイルとして保存する」を参照してください。
保存したデバイス アドレスリストは［インポート］ボタンで取り込むことができます。

■［クリア］ボタン［モニタ］に表示されているデバイス アドレスをすべて消去します。

■ 登録一覧

プロジェクト データに登録されているデバイス アドレスリストが一覧表示されます。
リストを選択すると、［モニタ］に表示されているデバイス アドレスをクリアし、リストのデバイス アドレスを一覧表示します。
リストをダブルクリックすると、［デバイス アドレスリスト名設定］ダイアログボックスが表示されます。デバイス アドレスリストの名前を編集できます。
リストを選択し、キーを押すと、登録一覧からリストが削除されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

30-7

30
モ
ニ
タ
機
能

1 WindO/I-NV4 でのモニタ■ モニタ

登録したデバイス アドレスが一覧表示されます。
登録一覧で選択したデバイス アドレス リストに登録されているデバイス アドレスが一覧表示されます。
デバイス アドレス：

登録したデバイス アドレスが表示されます。
セルをダブルクリックし、デバイス アドレスを登録または変更できます。 をクリックすると、タグ エ
ディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。

5.1 デバイス アドレス

で［コメント］の表示と非表示を切り替えます。
［コメント］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］をクリックし、チェックボックスをオンにします。
コメント：

タグ エディタで登録したデバイス アドレスのコメントが表示されます。［デバイス アドレス］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

データ タイプ：

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
ださい。

ワード数：

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

値：

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

1.1 扱えるデータ」を参照してく“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。［16 進］および［2 進］を表示する場
合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、
チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。
16 進、2 進：

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリッ
クし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデー
タ」を参照してください。
［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボック
スをオンにした場合のみ表示されます。

30-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタモニタするデバイス アドレスを登録する

モニタするデバイス アドレスを個別に登録する［デバイス アドレス］ボタンをクリックします。または、［モニタ］の［デバイス アドレス］でセルをダブルクリックし、
リックします。
タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章
照してください。

をク

5.1 デバイス アドレスを設定する」を参スクリプトで使用しているデバイス アドレスを一括登録する

1 ［スクリプト］ボタンをクリックします。
スクリプト マネージャーが表示されます。

30
モ
ニ
タ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-9

1 WindO/I-NV4 でのモニタ

2 デバイス アドレスを一括登録するスクリプトのスクリプト ID を選択し、［選択］ボタンをクリックします。

登録モニタにスクリプトで使用してるすべてのデバイス アドレスが登録されます。

30-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ登録したデバイス アドレスをデバイス アドレスリストとしてプロジェクト データに保存する登録したデバイス アドレスをリストとしてプロジェクト データに登録しておくと、プロジェクト データを開き直した場合でも登録一覧から呼び出して再利用できます。

1 ［リストに登録］ボタンをクリックします。
［デバイス アドレスリスト名設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 デバイス アドレスリストの名前を入力します。
デバイス アドレスリストの名前の最大文字数は半角で 40 文字です。
デバイス アドレスリストの名前に、次の半角文字は使用できません。
"*,/:;<>?\|

3 ［OK］ボタンをクリックします。
［登録一覧］にデバイス アドレスリストが追加されます。

30
モ
ニ
タ
機
能

4 プロジェクト データを保存します。
プロジェクト データを保存せずに終了すると、デバイス アドレスリストはプロジェクト データに保存されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-11

1 WindO/I-NV4 でのモニタデバイス アドレスリストを CSV 形式のファイルとして保存する
デバイス アドレスリスト（登録したデバイス アドレスのリスト）を他のプロジェクトで利用する場合は、デバイス アドレスリス
トを CSV 形式のファイルとして保存します。このファイルをデバイス アドレスリストと呼びます。

1 ［エクスポート］ボタンをクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

2 保存する場所を選択して［ファイル名］を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

これで、デバイス アドレスリストの保存は完了です。

30-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタデバイス アドレスリストからデバイス アドレスを取り込む
CSV 形式のファイルとして保存したデバイス アドレスリストからデバイス アドレスを登録モニタに取り込みます。

1 ［インポート］ボタンをクリックします。
［デバイス アドレスリスト］ダイアログボックスが表示されます。

2をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

30

3 保存したデバイス アドレスリストを選択し、［開く］ボタンをクリックします。
内容一覧にデバイス アドレスが表示されます。

モ
ニ
タ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-13

1 WindO/I-NV4 でのモニタ

4 取り込むデバイス アドレスをクリックします。
複数のテキストを選択するには、

キー＋クリック、または

キー＋クリックします。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
登録モニタで既に登録されているデバイス アドレスがある場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。
•［はい］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているデバイス アドレスを上書き保存します。
•［すべてはい］ボタンをクリックすると、すべてのデバイス アドレスを上書き保存します。
•［いいえ］ボタンをクリックすると、確認メッセージに表示されているデバイス アドレスを上書きせずに、次の確認メッセージが表示されます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、デバイス アドレスの取り込みを中止します。
［モニタ］にデバイス アドレスが追加されます。

30-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ● 一括モニタ
連続したアドレス番号を一括表示します。

（モニタ）

■ 対象

設定するデバイス アドレスを含む機器を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2” または “ 接続機器（接続機
器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

■ デバイス タイプ

デバイス タイプを選択します。
使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

■ アドレス番号

アドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

■ ビット位置［デバイス アドレス］でワードデバイスを選択したときに、ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。

■ 個数

リストに表示するデバイス アドレスの点数（ワードデバイスのビット位置指定：1 ～ 16、ビットデバイスまたはワードデバイス：
1 ～ 1000）を指定します。

■ データ タイプ

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章

1.1

扱えるデータ」を参照してください。

30
モ
ニ
タ
機
能

*1
*2

FT2J/1J 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-15

1 WindO/I-NV4 でのモニタ■（モニタ）

設定したデバイス アドレスを先頭として、［個数］で指定した数のデバイス アドレスが連続で自動的に表示されます。
デバイス アドレス：

設定したデバイス アドレスが表示されます。

ワード数：

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

値：

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。［16 進］および［2 進］を表示する場
合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、
チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。

16 進、2 進：

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリッ
クし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデー
タ」を参照してください。
［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボック
スをオンにした場合のみ表示されます。

30-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ● 接続機器モニタ
本体ユニットに接続されている接続機器の状態を表示します。

（接続状態）（接続機器 ID）
（接続機器名）■（接続状態）

本体ユニットに接続されている接続機器の状態が表示されます。接続機器のアイコンに × が表示されている場合は、通信を中止しています。接続機器のアイコンをクリックして、接続と切断の切り替えができます。

■（接続機器 ID）

プロジェクトで使用している接続機器のデバイス アドレスの接続機器 ID がすべて表示されます。

■（接続機器名）

プロジェクトで使用している接続機器の名前が表示されます。

30
モ
ニ
タ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-17

1 WindO/I-NV4 でのモニタ

1.3

デバイス アドレスの値をポップアップ表示する
モニタ中に［オブジェクト一覧］ウィンドウに表示されているデバイス アドレスやスクリプト エディタのスクリプトで入力されているデバイス アドレスにマウスを近づけると、デバイス アドレスの値をポップアップ表示します。
•［オブジェクト一覧］ウィンドウ• スクリプト エディタ•［オブジェクト一覧］ウィンドウでデバイス アドレスの値をポップアップ表示するには、［オブジェクト一覧］ウィン
ドウで表示されている画面と本体ユニットに表示されている画面が一致している必要があります。
• スクリプト エディタでデバイス アドレスの値をポップアップ表示するには、編集中のスクリプトがグローバル スクリ
プトまたは本体ユニットに表示されている画面のスクリプトコマンドで使用されている必要があります。
• ポップアップ表示の最大文字数は半角で 80 文字です。81 文字目以降は表示されません。
•［オブジェクト一覧］ウィンドウでデバイス アドレスが 65 個以上表示されている場合、モニタの更新やポップアップ
表示が遅くなります。

1.4

条件成立中のオブジェクトを強調表示する
モニタ中に動作条件が成立すると、［オブジェクト一覧］ウィンドウで条件成立中のオブジェクトが強調表示されます。

30-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル1 WindO/I-NV4 でのモニタ

1.5

本体ユニットの画面を切り替える
モニタ中に本体ユニットに表示されている画面を WindO/I-NV4 からの操作で切り替えることができます。

■
■

（戻る）

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

（次へ）（戻る）で画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

■
■

■
■

■

1.6

（最初の画面へ）

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

（前画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（指定した画面へ）指定した番号のベース画面に切り替えます。

（次画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（最後の画面へ）

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

モニタ中の画面を開く
本体ユニットに表示されている画面を編集ウィンドウに開きます。

30
1.7

デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する
デバイス アドレスの値を変更し、本体ユニット単体でプロジェクト データの動作を確認する場合は、モニタ モードに切り替えた
あと、［オフラインに切り替える］をクリックします。

本体ユニットはオフライン モードに切り替わり、画面左下に “Offline Mode” という文字が点滅表示されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

30-19

モ
ニ
タ
機
能

2 本体ユニットでのモニタ

2

本体ユニットでのモニタ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットの画面でデバイス アドレスの値を変更して、動作を確認できます。

2.1

本体ユニットのモニタ機能でできること
本体ユニットのモニタ機能では、次のことができます。
• 指定したデバイス アドレスの値を確認、変更する

本体ユニット
LDR1
デバイスモニタ

デバイスモニタ
デバイス

デバイスモニタ
デバイス
LM
LDR

10/16 進

130

LM
LDR

0
1

0
00000

▲

▼ 書込 削除

登録

10/16 進

0
1

0
00000

LM0

▲

▼ 書込 削除

登録

デバイスモニタは、オフライン モードでも使用できます。本体ユニット単体で接続機器のデバイス アドレスの値を確認、変更できます。

30-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 本体ユニットでのモニタ

2.2

デバイスモニタ
運転モードで運転中にデバイス アドレスを登録し、デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。登録したデバイ
ス アドレスは、デバイスモニタのリストに昇順（ アルファベットを A から Z 、数字の 0 から 9 の順）で表示されます。登録したデバイス アドレスは、本体ユニットの電源を切ったりモードを切り替えたりするまで保持されます。
• 接続機器の種類または設定などにより、使用できる接続機器のデバイス アドレスが異なります。接続機器で使用できないデバイス アドレスをモニタした場合は、「通信エラー」が発生し復帰できなくなります。詳細は、37-1 ページ「第37 章 1.1 画面に表示されるエラー」を参照してください。
• デバイスモニタはサブ画面と同じ扱いをするため、画面上にサブ画面を 3 画面（アラーム履歴設定でサブ画面を設定している場合は 2 画面）表示してる場合は、デバイスモニタを使用できません。

● デバイスモニタを表示する
1 本体ユニットの画面の左上隅を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

2 ［デバイスモニタ］を押します。
デバイスモニタが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

プロジェクトにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照して
ください。

30
モ
ニ
タ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-21

2 本体ユニットでのモニタ● デバイス アドレスを登録する
1 デバイスモニタで［登録］を押します。
デバイス アドレス登録画面が表示されます。

デバイスモニタ
デバイス

10/16 進0

▲ ▼ 書込 削除 登録
2 ［▲］または［▼］を押し、デバイス タイプを選択します。
内部デバイスの場合は、手順 4 へ進みます。

デバイス登録画面
LM

（bit）

0

▲ ▼

A

B

C

D

ID

7

8

9

E

4

5

6

F

1

2

3

0

CLR CAN

ENT

デバイス アドレスの登録が 2 回目以降の場合は、前回登録したデバイス アドレスの次のデバイス アドレスが自動的に表示されます。

3 接続機器 ID を 16 進で入力し、ID を押します。

30-22

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 本体ユニットでのモニタ

4 アドレス番号を入力し、［ENT］を押します。
•［CLR］を押すと、アドレス番号に入力した値をすべて消去します。
•［CAN］を押すと、デバイス アドレスの登録を中止します。

デバイス登録画面
LM

（bit）

1

▲ ▼

A

B

C

D

ID

7

8

9

E

4

5

6

F

2

3

1
1

0

ENT
CLR CAN2

デバイス アドレスが正しくない場合は、［ENT］を押してもデバイスモニタには戻りません。

デバイスモニタにデバイス アドレスが登録されます。

デバイスモニタ
デバイス

LM

10/16 進

1

0

30
モ
ニ
タ
機
能

▲ ▼ 書込 削除 登録
5 手順 1 ～ 4 を繰り返し、モニタするデバイス アドレスをすべて登録します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-23

2 本体ユニットでのモニタ● デバイス アドレスの値を変更する
1 ［▲］または［▼］を押し、値を変更するデバイス アドレスを選択します。

デバイスモニタ
デバイス

LM
LDR

10/16 進

1
2

0
00000

▲ ▼ 書込 削除 登録
2 デバイスモニタで［書込］を押します。
データ書込画面が表示されます。

デバイスモニタ
デバイス
LM
LDR

10/16 進

1
2

0
00000

▲ ▼ 書込 削除 登録

30-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 本体ユニットでのモニタ

3 デバイス アドレスの値を入力し、［ENT］を押します。
•［10 進］または［16 進］を押すと、入力する値の表示形式を変更します。
•［CLR］を押すと、入力したデバイス アドレスの値を消去します。
•［CAN］を押すと、デバイス アドレスの値の書き込みを中止します。

データ書込画面LDR

2

10 進 16 進

1

A

B

C

D

7

8

9

E

現在値
（word）

4

5

6

F

0
0H

1

2

3

/

ENT

1

0

CLR CAN2• 値が正しくない場合は、［ENT］を押してもデバイスモニタには戻りません。
• 表示形式が 10 進の場合は、［A］～［F］は使用できません。
デバイス アドレスの値が変更されます。

デバイスモニタ
デバイス
LM
LDR

10/16 進

1
2

0
00001

30

▲ ▼ 書込 削除 登録

モ
ニ
タ
機
能

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-25

2 本体ユニットでのモニタ● デバイスモニタの構成
タイトルバー

移動ボタン

デバイスモニタ

閉じるボタンデバイス
LM
LM（デバイスアドレス）（フォーカス）

10/16 進

1
2

0
1

（値）

▲ ▼ 書込 削除 登録■ タイトルバー
タイトル、（移動）ボタン、および（閉じる）ボタンが表示されます。

（移動）ボタン：

デバイスモニタを移動します。

（閉じる）ボタン：

デバイスモニタを閉じます。

■ 10/16 進デバイス アドレスの現在値の表示形式切り替えます。このボタンを押すと、“10 進 ” と “16 進 ” が切り替わります。

■（デバイス アドレス）

登録したデバイス アドレスが表示されます。

■（値）

デバイス アドレスの現在値が表示されます。

■（フォーカス）

選択中のデバイス アドレスを反転表示します。

■［▲］

フォーカスを 1 つ上に移動します。

■［▼］

フォーカスを 1 つ下に移動します。

■［書込］

選択しているデバイス アドレスの値を変更します。このボタンを押すと、データ書込画面が表示されます。詳細は、30-24 ページ「デバイス アドレスの値を変更する」を参照してください。

■［削除］

選択しているデバイス アドレスを削除します。

■［登録］

デバイス アドレスを登録します。このボタンを押すと、デバイス アドレス登録画面が表示されます。詳細は、30-22 ページ「デバイス アドレスを登録する」を参照してください。

30-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 本体ユニットでのモニタ

2.3

デバイス アドレスの値を変更し、プロジェクト データの動作をオフラインで確認する
オフライン モードは、デバイス アドレスの値を変更し、本体ユニット単体でプロジェクト データの動作を確認するためのモードです。接続機器のデバイス アドレスを本体内部に仮想的に持たせることにより、デバイスモニタ機能を使用して効率的にデバッグすることができます。

● オフライン モードに切り替える
1 本体ユニットの画面の左上隅を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

2 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

プロジェクトにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

3 ［オフライン］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Offline］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。

オフライン モードに切り替わり、画面左下に “Offline Mode” という文字が表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

30

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

モニタ
機
能MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>

4 デバイスモニタでデバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりしてプロジェクト データの動作を確認します。
エラーがあれば WindO/I-NV4 でプロジェクト データを編集し、編集したプロジェクト データを本体ユニットにダウンロードします。
オフライン モードを終了する場合は、手順 1 と 2 の操作でシステム モードに切り替え、トップページで［運転］を押します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル30-27

2 本体ユニットでのモニタ

30-28

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

シミュレーター機能

この章では、作成したプロジェクト データを本体ユニットにダウンロードする前に、WindO/I-NV4 だけでプロジェクト データの動作を確認するシミュレーター機能について説明します。
シミュレーター機能では、内部および接続機器のデバイス アドレスの値を確認したり、変更したりできます。

1

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

WindO/I-NV4 のシミュレーター機能では、次のことができます。
• 部品の動作を確認する

パソコン

シミュレーター• シミュレーターに表示中の画面を画像として保存する

パソコン

シミュレーター画像として保存

画像ファイル（png 形式）• 表示中の画面で使用されているデバイス アドレスの値を確認する

パソコン

シミュレーター

LSD8
LSD12
LSD11
LSD10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

シ
ミ
ュ
レ
タ
機
能

シミュレーター機能でできること

画面モニタ

31

ー ー

第 31 章

31-1

1 概要

• 指定したデバイス アドレスの値を確認する

登録モニタ

パソコン

シミュレーター

デバイス アドレスを指定• 連続したアドレス番号のデバイス アドレスの値を確認する

パソコン

シミュレーター

一括モニタ

連続したアドレス番号（先頭アドレス番号）
LSD10
個数：3 LSD11LSD12• シミュレーターに表示中の画面を切り替える

シミュレーター

パソコン
ベース画面 1

ベース画面 2 へ切り替える

シミュレーター

パソコン
ベース画面 2• スクリプトの動作を確認する

スクリプト デバッガー
LSD8
LSD9
LSD10
LSD11

31-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

パソコン

1 概要

31

• WindLDR シミュレーションでラダー プログラムの動作を確認する

シミュレーター

シ
ミ
ュ
レ

パソコン
クリック

ー ー

操作

タ

シミュレーターの
操作に連動

機
能

WindLDR シミュレーション

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル31-3

2 シミュレーターの操作方法

2

シミュレーターの操作方法
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

シミュレーターを起動する● シミュレーターを起動する
本体ユニットにダウンロードできないプロジェクト データをシミュレーターで読み込むことはできません。

1 動作を確認するプロジェクト データを開きます。
2 ［オンライン］タブの［シミュレーター］で［シミュレーター］のアイコンをクリックします。
編集中のプロジェクト データを読み込み、シミュレーターが起動します。

シミュレーターを起動する前にプロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
•［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、シミュレーターが起動します。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、シミュレーターの起動を中止し、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。

● デバイス アドレスを読み出しまたはクリアしてシミュレーターを起動する［デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値を保存する］チェックボックスをオンにしてシミュレーターを終了した場合は、プロジェクトデータの読み込み方法を選択してシミュレーターを起動できます。
本体ユニットにダウンロードできないプロジェクト データをシミュレーターで読み込むことはできません。

1 動作を確認するプロジェクト データを開きます。
2 ［オンライン］タブの［シミュレーター］で［シミュレーター］の下の▼をクリックします。
3 プロジェクトデータの読み込み方法を選択します。
編集中のプロジェクト データを読み込み、シミュレーターが起動します。

■ デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値を読み出して実行保存した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値を読み出して、プロジェ
クトデータを読み込み、シミュレーターを実行します。

■ デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値をクリアして実行保存した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値をクリアして、プロジェ
クトデータを読み込み、シミュレーターを実行します。
プロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
•［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、シミュレーターが起動します。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、シミュレーターの起動を中止し、プロジェクト データを保存せずに、編集画面に戻ります。

31-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 シミュレーターの操作方法

2.2

31

シミュレーターでデバッグする

シ
ミ
ュ
レ

シミュレーターでデバイス アドレスの値をモニタし、デバッグする操作手順について説明します。

ー ー

1 シミュレーターで次のボタンまたはテキストボックスを操作し、モニタする画面に切り替えます。

タ
機
能

■
■

（戻る）

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

（次へ）（戻る）で画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

■
■

■
■

■

（最初の画面へ）

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

（前画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（指定した画面へ）指定した番号のベース画面に切り替えます。

（次画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（最後の画面へ）

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル31-5

2 シミュレーターの操作方法

2 利用するモニタのボタンをクリックします。

■［画面］ボタンシミュレーターに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスを自動的に表示します。詳細は、31-12 ページ「3.2 画
面モニタ」を参照してください。

■［登録］ボタン

モニタするデバイス アドレスを個別に登録して表示します。詳細は、31-13 ページ「3.3 登録モニタ」を参照してください。

■［一括］ボタン

モニタするデバイス アドレスの連続したアドレス番号を一括で登録して表示します。詳細は、31-15 ページ「3.4 一括モニタ」を参照してください。

■［スクリプト デバッガー］ボタン

プロジェクトで使用しているスクリプトの動作を確認します。詳細は、31-17 ページ「3.5 スクリプト デバッガー」を参照してください。

■［WindLDR シミュレーション］ボタン

WindLDR でシミュレーションを起動して、ラダー プログラムの動作を確認します。

3 デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりしてプロジェクト データの動作を確認し、エラーがあればプロ
ジェクト データを編集します。

モニタする画面を切り替える場合は、手順 1 を繰り返します。
シミュレーターで入力した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値を保存する場合は、［設定］ボタンをクリックします。

［シミュレーター設定］ダイアログボックスが表示されるので、［デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値を保存す
る］チェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。
デバイス アドレスの値は、シミュレーターを終了時または［プロジェクト データを再度読み込む］をクリック時の値が保存されます。

4 プロジェクト データを編集した場合は、［プロジェクトデータを再度読み込む］をクリックし、シミュレーターで表示しているプロジェクトを更新します。

［プロジェクトの再読み込み］ダイアログボックスが表示されます。
［デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値を保存する］チェックボックスをオフにした場合は、手順 6 に進みます。

プロジェクト データを変更した場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
•［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクト データを保存し、プロジェクト データを読み込みます。
•［キャンセル］ボタンをクリックすると、プロジェクト データの読み込みを中止し、シミュレーターに戻ります。

31-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 シミュレーターの操作方法

31

5 プロジェクトデータの読み込み方法を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

ー ー

シ
ミ
ュ
レ
タ

■ 保存されているデバイス アドレス（接続機器、LK、LKR）の値を読み出す

保存した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値を読み出して、プロジェ
クト データを読み込みます。

■ 保存されているデバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値をクリアする

保存した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値をクリアして、プロジェ
クト データを読み込みます。

6 手順 1 ～ 5 を繰り返し、デバッグが完了したら （閉じる）をクリックします。
シミュレーターを終了します。

2.3

表示中の画面を画像として保存する
シミュレーターに表示している画面を画像として保存します。

1 ［キャプチャー］をクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

2 保存する場所を選択して［ファイル名］を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

本体ユニットに表示中の画面とスクリーンショットの色合いは異なる場合があります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

31-7

機
能

2 シミュレーターの操作方法

2.4

ラダー プログラムのシミュレーションを開始する

1 ［WindLDR シミュレーション］をクリックします。
編集中のプロジェクトの接続機器に IDEC MICROSmart(FC6A) を設定している場合は、［接続機器の選択］ダイアログボックスが表示されます。編集中のプロジェクトの機種が FT2J 形または FT1J 形の場合、手順 4 へ進みます。

2 ［接続機器 ID］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
初回連携時は、［開く］ダイアログボックスが表示されます。

接続機器 ID：

編集中のプロジェクトで接続機器に IDEC MICROSmart(FC6A) を設定した接続機器 ID が表示されます。

接続機器名：

表示された接続機器 ID に設定されている接続機器名が表示されます。

通信ドライバ： 表示された接続機器 ID に設定されている通信ドライバが表示されます。

3 接続機器で使用する WindLDR プロジェクトを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

4 WindLDR を起動し、シミュレーションを開始します。

31-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 シミュレーター

3

31

シミュレーター
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

ー ー

シミュレーターの各項目とボタンについて説明します。

シミュレータータ

シミュレーターの画面でデバイス アドレスの値を変更して、動作を確認できます。

機能■［キャプチャー］ボタン

シミュレーターで表示している画面を画像として保存します。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、31-7 ページ「2.3 表示中の画面を画像として保存する」を参照してください。

■［画面］ボタンシミュレーターで表示している画面に使用されているデバイス アドレスを自動的に表示します。詳細は、31-12 ページ「3.2 画面
モニタ」を参照してください。

■［登録］ボタン

モニタするデバイス アドレスを個別に登録して表示します。詳細は、31-13 ページ「3.3 登録モニタ」を参照してください。

■［一括］ボタン

モニタするデバイス アドレスの連続したアドレス番号を一括で登録して表示します。詳細は、31-15 ページ「3.4 一括モニタ」を参照してください。

■
■

（戻る）

画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に戻ります。

（次へ）（戻る）で画面を切り替える直前に表示されていたベース画面に進みます。

■■■（最初の画面へ）

プロジェクト データで最も小さい画面番号のベース画面に切り替えます。

（前画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ小さい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（指定した画面へ）指定した番号のベース画面に切り替えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

シ
ミ
ュ
レ

31-9

3 シミュレーター

■■（次画面へ）

現在表示されているベース画面より 1 つ大きい画面番号の画面に切り替えます。画面番号が連続していない場合は、最も近い番号に切り替えます。

（最後の画面へ）

プロジェクト データで最も大きい番号のベース画面に切り替えます。

■［スクリプト デバッガー］ボタン

プロジェクトで使用しているスクリプトの動作を確認します。詳細は、31-17 ページ「3.5 スクリプト デバッガー」を参照してください。

■ プロジェクトデータを再度読み込む

編集したプロジェクト データを再度読み込みます。

■［WindLDR シミュレーション］ボタン

このボタンをクリックすると、WindLDR でシミュレーションを開始または停止します。

■［設定］ボタン

このボタンをクリックすると、［シミュレーター設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、31-11 ページ「［シミュレー
ター設定］ダイアログボックス」を参照してください。

■ ファンクション キー *1

HG1P 形本体の画面両サイドにあるスイッチ（F1 ～ F12）の動作を確認します。

ファンクション キー

ファンクション キー

ファンクション キーを右クリックして、スイッチの動作モードを “ モメンタリ ” または “ オルタネイト ” から選択します。
モメンタリ：

ファンクション キーを押すと、HMI 拡張入力（LI）に 1 を書き込みます。
ファンクション キーを離すと、HMI 拡張入力（LI）に 0 を書き込みます。
押す

離す

押す

離す

ON

OFF

ON

OFF

操作と表示
初期状態

動作

オルタネイト：ファンクション キーを押すたびに、HMI 拡張入力（LI）に 1 と 0 を交互に書き込みます。
押す

離す

押す

離す

操作と表示
初期状態

動作

ON

OFF

ファンクション キーの長押しの動作確認に使用します。“ オルタネイト ” を選択した場合は、シミュレーターのファンク
ション キーに *（アスタリスク）が表示されます。

*1

31-10

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 シミュレーター

31●［シミュレーター設定］ダイアログボックス■ デバイスアドレス（接続機器、LK、LKR）の値を保存する

シミュレーターで入力した接続機器のデバイス アドレス、HMI キープリレー（LK）および HMI キープレジスタ（LKR）の値を保存する場合は、このチェックボックスをオンにします。デバイス アドレスの値はプロジェクト データに保存されます。次回シミュ
レーター起動時または再読み込み時に［プロジェクトの再読み込み］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、31-5 ページ「2.2 シミュレーターでデバッグする」を参照してください。

■ 画面サイズ

シミュレーターの画面サイズの倍率を “100%” または “200%” から選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

31-11

ー ー

シ
ミ
ュ
レ
タ
機
能

3 シミュレーター

3.2

画面モニタ
シミュレーターに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスを自動的に表示します。デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。

■ デバイス アドレス

シミュレーターに表示されている画面に使用されているデバイス アドレスが表示されます。
で［コメント］の表示と非表示を切り替えます。［コメント］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメ
ニューで［コメント］をクリックし、チェックボックスをオンにします。

■ コメントタグ エディタで登録したデバイス アドレスのコメントが表示されます。
［デバイス アドレス］のプアップメニューで［コメント］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

■ データ タイプ

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章をクリックして表示されるポッ

1.1 扱えるデータ」を参照してください。

■ ワード数

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。
詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

■値

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。
［16 進］および［2 進］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。

■ 16 進、2 進

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

31-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 シミュレーター

31

登録モニタ

シ
ミ
ュ
レ

登録したデバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。

ー ー

3.3

タ
機
能

■［リストに登録］ボタン［モニタ］に登録したデバイス アドレスをデバイス アドレスリストとしてプロジェクト データに保存します。保存したリストを登録一覧から選択してモニタできます。
このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスリスト名設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-11 ページ「第30 章 登録したデバイス アドレスをデバイス アドレスリストとしてプロジェクト データに保存する」を参照してください。

■［デバイス アドレス］ボタン

モニタするデバイス アドレスを個別に登録します。
このボタンをクリックすると、タグ エディタが表示されます。詳細は、30-9 ページ「第 30 章
別に登録する」を参照してください。

モニタするデバイス アドレスを個■［スクリプト］ボタン

スクリプトで使用しているデバイス アドレスを一括登録します。
このボタンをクリックすると、スクリプト マネージャーが表示されます。詳細は、30-9 ページ「第 30 章
いるデバイス アドレスを一括登録する」を参照してください。

スクリプトで使用して■［インポート］ボタン

CSV 形式のファイルとして保存したデバイス アドレスリストのデバイス アドレスを取り込みます。
このボタンをクリックすると、［デバイス アドレスリスト］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-13 ページ「第 30 章
デバイス アドレスリストからデバイス アドレスを取り込む」を参照してください。

■［エクスポート］ボタン［モニタ］に表示されているデバイス アドレスを CSV 形式のファイルとして保存します。このファイルをデバイス アドレスリストと呼びます。
このボタンをクリックすると、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。詳細は、30-12 ページ「第 30 章 デバ
イス アドレスリストを CSV 形式のファイルとして保存する」を参照してください。
保存したデバイス アドレスリストは［インポート］ボタンで取り込むことができます。

■［クリア］ボタン［モニタ］に表示されているデバイス アドレスをすべて消去します。

■ 登録一覧

プロジェクト データに登録されているデバイス アドレスリストが一覧表示されます。
リストを選択すると、［モニタ］に表示されているデバイス アドレスをクリアし、リストのデバイス アドレスを一覧表示します。
リストをダブルクリックすると、［デバイス アドレスリスト名設定］ダイアログボックスが表示されます。デバイス アドレスリストの名前を編集できます。
リストを選択し、キーを押すと、登録一覧からリストが削除されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

31-13

3 シミュレーター

■ モニタ

登録したデバイス アドレスが一覧表示されます。
登録一覧で選択したデバイス アドレス リストに登録されているデバイス アドレスが一覧表示されます。
デバイス アドレス：

登録したデバイス アドレスが表示されます。
セルをダブルクリックし、デバイス アドレスを登録または変更できます。 をクリックすると、タグ エ
ディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章を設定する」を参照してください。

5.1 デバイス アドレス

で［コメント］の表示と非表示を切り替えます。
［コメント］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］をクリックし、チェックボックスをオンにします。
コメント：

タグ エディタで登録したデバイス アドレスのコメントが表示されます。［デバイス アドレス］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

データ タイプ：

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
ださい。

ワード数：

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

値：

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

1.1 扱えるデータ」を参照してく“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。［16 進］および［2 進］を表示する場
合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、
チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。
16 進、2 進：

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリッ
クし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデー
タ」を参照してください。
［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボック
スをオンにした場合のみ表示されます。

登録モニタにモニタするデバイス アドレスを登録する方法や登録したデバイス アドレスを再利用する方法は、30-7 ページ「第 30 章 登録モニタ」を参照してください。

31-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 シミュレーター

3.4

31

一括モニタ

シ
ミ
ュ
レ

ー ー

連続したアドレス番号を一括表示します。

タ
機
能

（モニタ）

■ 対象

設定するデバイス アドレスを含む機器を “HMI デバイス *1”、“ コントロール デバイス *1”、“MICRO/I*2” または “ 接続機器（接続機
器 ID）：（接続機器名）” から選択します。
（接続機器 ID）および（接続機器名）は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定します。詳細は、4-55 ページ「第 4 章 3.4 ［通信ドライバ ネットワーク］タブ」を参照してください。

■ デバイス タイプ

デバイス タイプを選択します。
使用できるデバイス タイプのみが表示されます。

■ アドレス番号

アドレス番号を指定します。選択しているデバイス タイプによって、設定できる範囲が異なります。

■ ビット位置［デバイス アドレス］でワードデバイスを選択したときに、ワードデバイスのビット位置（0 ～ 15）を指定します。

■ 個数

リストに表示するデバイス アドレスの点数（ワードデバイスのビット位置指定：1 ～ 16、ビットデバイスまたはワードデバイス：
1 ～ 1000）を指定します。

■ データ タイプ

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章

*1
*2

1.1

扱えるデータ」を参照してください。

FT2J/1J 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル31-15

3 シミュレーター

■（モニタ）

設定したデバイス アドレスを先頭として、［個数］で指定した数のデバイス アドレスが連続で自動的に表示されます。
デバイス アドレス：

設定したデバイス アドレスが表示されます。

ワード数：

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

値：

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。
“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。［16 進］および［2 進］を表示する場
合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、
チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。

16 進、2 進：

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリッ
クし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデー
タ」を参照してください。
［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボック
スをオンにした場合のみ表示されます。

31-16

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル3 シミュレーター

31

スクリプト デバッガー

シ
ミ
ュ
レ

プロジェクトに設定しているスクリプトの動作を確認できます。

ー ー

3.5

タ

（ブレーク ポイント）

機
能（スクリプト）■ スクリプト一覧

プロジェクトで使用しているスクリプトが一覧表示されます。
スクリプト ID：

登録したスクリプトのスクリプト ID（1 ～ 32000）が表示されます。

スクリプト名：登録したスクリプトのスクリプト名が表示されます。

デバッグ：

スクリプトをデバッグするかどうかを選択します。セルをダブルクリックすると、“ 有効 ” と “ 無効 ” が切り替わります。“ 有効 ” にできるスクリプトは最大 16 点です。

■ スクリプト名［スクリプト一覧］で選択したスクリプトのスクリプト名が表示されます。

■ データ タイプ

［スクリプト一覧］で選択したスクリプトに設定されているデータ タイプが表示されます。
データ タイプの種類については、25-3 ページ「第 25 章 1.3 スクリプトのデータ タイプ」を参照してください。

■［続行］ボタン

ブレーク ポイントで一時停止したスクリプトを次のブレーク ポイントまで実行します。次のブレーク ポイントがない場合は、ス
クリプトを最後まで実行して終了します。
キーボード ショートカットはキーです。

■［ステップ オーバー］ボタン

スクリプトを 1 ステップ（1 行）ずつ一時停止を繰り返しながら実行します。次のステップがない場合は、スクリプトの実行を終了します。
キーボード ショートカットはキーです。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル31-17

3 シミュレーター

■（ブレーク ポイント）

スクリプトが実行されると、処理がブレーク ポイントを設定した箇所に達した時点で一時停止します。停止した時点のデバイス ア
ドレスの値を［デバイス アドレス一覧］で確認できます。
1 点のスクリプトに設定できるブレーク ポイントは最大 20 点です。
• スクリプトの動作条件が成立してスクリプトが実行され、設定したブレーク ポイントに達すると、スクリプトの処理を停止します。
• プロジェクトを保存するとブレーク ポイントの設定も保存されます。ただし、ダウンロードするプロジェクト データにブレーク ポイントの設定は含まれないため、アップロードしたプロジェクトにはブレーク ポイントの設定がありません。

■（スクリプト）［スクリプト一覧］で選択したスクリプトの内容が表示されます。
（スクリプト）の左側の枠内をクリックすると、ブレーク ポイントを設定できます。 （赤い丸）が表示され、ブレークポイントを設定した行の文字列が反転表示されます。

■ デバイス アドレス一覧

ブレーク ポイントで一時停止したスクリプトで使用しているデバイス アドレスとその値が表示されます。
デバイス アドレス：

スクリプトで使用しているデバイス アドレスが表示されます。
で［コメント］の表示と非表示を切り替えます。［コメント］を表示する場合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］をクリックし、チェックボックスをオンにします。

コメント：

タグ エディタで登録したデバイス アドレスのコメントが表示されます。［デバイス アドレス］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［コメント］のチェックボックスをオンにした場合のみ表示されます。

データ タイプ

表示する値のデータの型を選択します。詳細は、2-1 ページ「第 2 章
ださい。

ワード数：

表示する値を格納したワード デバイスの点数（1 ～ 16）を指定します。1 ワードあたり半角文字は 2 文字が表示できます。
［データ タイプ］で “String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )” を選択した場合のみ設定できます。
ワード デバイスの値の格納順は、［プロジェクト設定］の［システム設定］タブの［文字列データの格納方法］の設定に従います。詳細は、4-31 ページ「第 4 章 文字列データの格納方法」を参照してください。

値：

デバイス アドレスの値を表示、変更します。値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデータ」を参照してください。

1.1 扱えるデータ」を参照してく“UBIN16(W)”、“BIN16(I)”、“UBIN32(D)”、“BIN32(L)”、“BCD4(B)”、“BCD8(EB)”、“Float32(F)”：デバイス アドレスの現在値を 10 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、値を入力します。
で［16 進］および［2 進］の表示と非表示を切り替えます。［16 進］および［2 進］を表示する場
合は、 をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］をクリックし、
チェックボックスをオンにします。
“String( 欧文 )”、“String( 日本語 )”、“String( 簡体字中国語 )”、“String( 繁体字中国語 )”、“String( ハングル )”、“String( 中央ヨーロッパ言語 )”、“String( バルト諸国言語 )”、“String( キリル言語 )”：デバイス アドレスの現在値を文字列で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリックし、選択した言語の文字列を入力します。
16 進、2 進：

デバイス アドレスの現在値を 16 進および 2 進で表示します。値を変更する場合は、セルをダブルクリッ
クし、値を指定します。
値の指定できる範囲はデータ タイプによって異なります。詳細は、2-1 ページ「第 2 章 1.1 扱えるデー
タ」を参照してください。
［値］の をクリックして表示されるポップアップメニューで［16 進］および［2 進］のチェックボック
スをオンにした場合のみ表示されます。

31-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 制限事項

31

制限事項
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シミュレーターは、オフラインモード相当の本体ユニットをパソコン上で動作させて、画面内に配置した部品の動作と表示をシミュ
レーションする機能です。ただし、次の機能はシミュレーターで動作確認できません。
• 接続機器との通信、O/I リンク通信、ユーザー通信、サブホスト通信、BACnet/IP 通信、EtherNet/IP 通信および MQTT 通信機能
• SNTP およびタイムゾーン機能• 特殊スイッチやキーパッドを使用した文字入力器へのひらがなおよび漢字入力• アラーム履歴機能の履歴データを CSV ファイルとして外部メモリに保存する機能• データ履歴機能の履歴データを CSV ファイルとして外部メモリに保存する機能• 操作履歴機能の履歴データを CSV ファイルとして外部メモリに保存する機能• レシピ機能のデバイス アドレスの値をレシピ ファイル（CSV ファイル）として外部メモリに保存する機能• E メール機能• SNS 機能• FTP サーバー機能• FTP クライアント機能• サウンド機能• マルチメディア機能• Web サーバー機能• コントロール機能• パススルー機能• プロジェクト転送機能• PLC プログラム転送機能• ファイル コピー機能• プリンタ• メンテナンス画面の表示• 輝度調整機能• バックライト制御機能• タッチ音およびビープ音• 時計機能は、シミュレーターが動作しているパソコンの日時データを使用します。
• シミュレーターでは、次のフォントを Windows フォントに置き換えて表示します。*1
欧文ストローク：Courier New
7 セグ：
7barSP*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

31-19

シ
ミ
ュ
レ

ー ー

4

タ
機
能

4 制限事項

31-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 32 章パススルー機能

この章では、パススルー機能の概要、設定方法および注意事項について説明します。

1

32

概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

パススルー機能でできることー1.1

パススルー機能とは、本体ユニットを経由してパソコンで動作している PLC プログラミングソフトウェアと接続機器を通信する機
能です。パススルー機能は、本体ユニットの運転を停止せずに利用できます。

デバイス リンク通信
本体ユニット

読み出し
接続機器

パソコン
PLC プログラミング
ソフトウェア

パ
ス
ス
ル

130

書き込み
読み出し

書き込み
パススルー通信

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

32-1

機
能

1 概要

1.2

対応接続機器
パススルー機能は、次の接続機器に対して使用できます。
メーカー

シリーズ名

機種名

通信ドライバ

FC6A 形MICROSmart(FC6A)(RS232C/485)

FC5A 形 *1

MICROSmart

FC4A 形 *1

IDEC

三菱電機 *2

オープンネットコントローラ

FC3A 形 *1

SmartAXIS Pro/Lite

FT1A 形FX シリーズ

QCPU

OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS
Pro/Lite(RS232C/485)

FX0, FX0N, FX1, FX1S, FX2, FX2CMELSEC-FX（CPU）

FX2N, FX2NC, FX1N, FX1NCMELSEC-FX2N（CPU）

FX3U, FX3UC, FX3GMELSEC-FX3UC（CPU）

Q02CPU, Q02HCPU

MELSEC-Q（CPU）

使用する通信ドライバによって対応しているデバイス タイプが異なります。
FC6A 形では、“MICROSmart(FC6A)(RS232C/485)” の通信ドライバを選択してください。
FC6A 形で “OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(RS232C/485)” の通信ドライバを使用する場合、デバイス タイプが一部異なります。詳細は WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。
IDEC 製 PLC では、使用するポートによって対応する機能が異なります。
シリーズ名

機種名

○

ポート 2 ～ 9○

○ *4

ポート 1（内蔵）××

ポート 2 ～ 9○

○ *4

FC6A 形（FC6A-D****CEE のみ） ポート 1 ～ 33

○

○ *4

ポート 1

○

○

ポート 2

○

○

ポート 3 ～ 7

○

×

ポート 1

○

○

ポート 2

○

○

ポート 1

○

○

ポート 2

○

○

ポート 2

○

×

ポート 3

○

×

FC5A 形 *1

FC4A 形 *1

32-2

ダウンロード、
アップロード *3○

FC6A 形（FC6A-C*****J のみ）

*1
*2
*3
*4

デバイスモニタ

ポート 1（内蔵）FC6A 形（FC6A-C*****E のみ）

MICROSmart

シリアル ポート

オープンネットコントローラ

FC3A 形 *1

SmartAXIS Pro/Lite

FT1A 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
GX Developer Version 8 で動作確認済み
ラダー プログラムのみ
WindLDR Ver. 8.6.1 以降

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 概要

1.3

パススルー機能使用時の接続方法
パソコンと本体ユニットをイーサネットケーブルまたは USB ケーブルで、本体ユニットと接続機器をシリアルケーブルで接続しま
す。

パソコン

本体ユニットUSB ケーブル

接続機器
シリアルケーブル

パ
ス
ス
ル

ー

イーサネットケーブル

32

機
能
1.4

パススルー機能を使用する
パススルー機能を使用するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
• 本体ユニットが運転モードまたはモニタ モードになっている• パススルー機能に対応した通信ドライバを使用している• パススルー機能を有効にしている
次の場合は、パススルー機能を使用する際に、Pass-Through Tool が必要です。Pass-Through Tool については、「PassThrough Tool インストラクションマニュアル」を参照してください。
• 弊社以外の接続機器を使用している• WindLDR Ver. 5.0* ～ 6.0* を使用している

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル32-3

2 パススルー機能の設定手順

2

パススルー機能の設定手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
パススルー機能の設定手順について説明します。パススルー機能は、WindO/I-NV4 またはシステム モードで設定できます。

2.1

WindO/I-NV4 でパススルー機能を有効にする

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［通信ドライバ］タブをクリックします。

（機能）

3 （機能）でパススルー機能を有効にする接続機器との通信を選択します。
パススルー機能は、“ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器との通信 4”*1 の
うち、いずれか 1 つのみで使用できます。

4 ［接続機器］で［パススルー機能を有効にする］チェックボックスをオンにします。
［通信ドライバ］でパススルー機能に対応した機器を選択した場合のみ設定できます。詳細は、32-2 ページ「1.2を参照してください。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
これでパススルー機能を有効にする設定は完了です。

*1

32-4

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

対応接続機器」

2 パススルー機能の設定手順

2.2

本体ユニットのシステム モードでパススルー機能を有効にする

32

1 本体ユニットの画面の左上隅を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

パ
ス
ス
ル

本体ユニットー

3 秒以上押す機
能2 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

プロジェクトにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

3 ［メインメニュー］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Main Menu］（HG2G5T 形、HG1G/1P 形）を押します。
メインメニュー画面が表示されます。

SYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル32-5

2 パススルー機能の設定手順

4 ［初期設定］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Initial Setting］（HG2G-5T
形、HG1G/1P 形）を押します。

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

2010/OCT/14/THU 14:56:44

5 ［接続機器との通信］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Ext. Device］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

初期
設定

---

---

ｼｽﾃﾑ動作初期化

接続機器との通信

O/Iﾘﾝｸ

通信 I/F---------------------

6 ［接続機器との通信 1］、［接続機器との通信 2］、［接続機器との通信 3］または［接続機器との通信 4］*1（FT2J/1J 形、
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Ext. Device 1］、［Ext. Device 2］、［Ext. Device 3］
または［Ext. Device 4］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

*1

32-6

初期
設定

接続
機器

---

接続機器との通信 1接続機器との通信 2接続機器との通信 3接続機器との通信 4----------------------------

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 パススルー機能の設定手順

7 ［パススルー設定］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Pass Through］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。

初期
設定

接続
機器

32

接続
機器 1

ﾘﾄﾗｲ回数

ﾀｲﾑｱｳﾄ

送信ｳｴｲﾄﾊﾟｽｽﾙｰ設定

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 1

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 2

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 3

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 4

パ
ス
ス
ル

ー

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

機
能

8 ［Enable PassThrough］チェックボックスをオンにし、［保存］（FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/
3G 形、HG2G-5F 形）、［SAVE］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。
設定が保存されると、“ 値を更新しました。” と表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

初期
設定

接続
機器

接続
機器 1

Enable PassThrough

保存

ｷｬﾝｾﾙ

値を更新しました。

これでパススルー機能を有効にする設定は完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル32-7

3 注意事項

3

注意事項
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
• パススルー機能を使用して PLC プログラミングソフトウェアから接続機器とデータを送受信する場合、本体ユニットのデバイス
リンク通信とパススルー機能の通信を同時に行うため、それぞれのデータ転送速度が低下します。
この場合は、Pass-Through Tool で本体ユニットと接続機器間のデバイス リンク通信を停止すると、PLC プログラミングソフト
ウェアからのデータ転送速度が向上します。ただし、本体ユニットの画面には “ 通信エラー ” と表示されます。
• WindO/I-NV4 で本体ユニットと通信中は、パススルー機能を使用して PLC プログラミングソフトウェアから接続機器に通信しな
いでください。
• パソコンによっては、パススルー機能が正常に動作しない可能性があります。この場合は次の例を参考に、PLC プログラミング
ソフトウエアで通信タイムアウト、通信速度、転送モードなどの設定を変更してください。
例）WindLDR の場合
転送モード：

アスキー

通信速度：

9600bps

タイムアウト：5000 ミリ秒• パススルー機能を使用中に次の問題が発生し、通信エラーが表示された場合は、本体ユニットの電源を入れ直してください。
- パススルーツールで接続機器との通信を停止したあと、パソコンと本体ユニット間の通信ケーブルが抜けた- 停電などでパソコンが強制終了した• パススルー機能は、［通信ドライバ］タブの “ 接続機器との通信 1”、“ 接続機器との通信 2”、“ 接続機器との通信 3”、“ 接続機器と［通信ドライバ ネットワーク］タブで設定している接続機器 ID が 1 つだけの場合、使用できます。
の通信 4”*1 のいずれか 1 つのみで、

*1

32-8

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

外部メモリ

第 33 章

この章では、本体ユニットで使用できる外部メモリの仕様や機能、注意するべき項目などについて説明します。

1

外部メモリ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

対応外部メモリ
本体ユニットのインターフェイスに取り付けて使用する SD メモリカードと USB メモリの２つのメディアを総称して、外部メモリと呼びます。本体ユニットの機種によって、使用できる外部メモリが異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

SD メモリカード

×○

USB メモリ *1

○

○

外部メモリ

1.2

外部メモリを利用してできること
本体ユニット のインターフェイスに外部メモリを挿入することで、次の機能が使用できます。（丸括弧内は本体背面の刻印）
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形
機能

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

参照先

USB メモリ(USB1)USB メモリ(USB2)

SD メモリ
カード (SD)USB メモリ(USB2)USB メモリ(USB2)

スクリーンショット

○

×

○

×

○

7-58 ページ
11-28 ページアラーム履歴の出力

○

×

○

×

○

12-20 ページ

データ履歴の出力

○

×

○

×

○

13-18 ページ

レシピ データの読み出しと書き込み

○

×

○

×

○

16-10 ページ

ピクチャ ファイルを表示

○

×

○

×

○

2-29 ページ*2

××

22-7 ページ

サウンド ファイルを再生

○

×

○

ビデオカメラの映像とマイクロフォンの音声を記録××○ *3*4××

23-1 ページ

動画ファイルを再生

×

×

○ *3

×

×

23-1 ページ

プロジェクト転送

○

○

○

○

○

33-20 ページ

PLC プログラム転送

○

○

○

○

○

33-35 ページ

ファイル コピー

○

○

○

○

×

33-49 ページUSB オートラン機能

○ *5

○ *5

×

○

○

33-58 ページUSB サブ画面自動表示機能

○ *5

○ *5

×

○

○

33-76 ページ

カスタム Web ページの表示

○

×

○

×

○

27-16 ページ

*6

*6

×

×

×

－

MQTT 通信の設定

*1
*2
*3
*4
*5
*6

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形○○

USB2.0 対応
オーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
録音機能は HG4G/3G 形のみ
USB1 または USB2 のいずれかで、USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）を保存した USB メモリを先に挿入したポートのみ
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-1

33
外
部
メ
モ
リ

1 外部メモリ

1.3

外部メモリの仕様● SD メモリカードの仕様
使用できる SD メモリカードの仕様は、次のとおりです。
• SD メモリカードでは 2GB まで、SDHC メモリカードでは 2GB ～ 32GB の容量に対応しています。
• FAT16/32 でフォーマットした SD メモリカードに対応しています。
ただし、2GB以下のSDメモリカードはFAT16でのフォーマットのみ対応しています。
FAT32でフォーマットすると認識できません。
• 読み出しおよび書き込みできる 1 ファイルあたりの最大サイズは、256MB です。
• ファイル名として使用できる文字数は、120 文字までです。( 拡張子を含む )• ファイル パスとして使用できる文字数は、250 文字までです。（拡張子、ドライブ文字を含む）• ファイル名やフォルダー名に使用できるのは、半角英数字および記号のみです。ただし、次の文字は使用できません。
"*/:<>?\|
推奨 SD メモリカードは、IDEC 製 HG9Z-XMS2（容量 2GB）です。
対応 SD メモリカードについては、弊社 Web サイトで確認してください。

● USB メモリの仕様使用できる USB メモリの仕様は、次のとおりです。
• 最大 32GB までの容量の USB メモリに対応しています。
• FAT16/32 でフォーマットした USB メモリに対応しています。
• 読み出しおよび書き込みできる 1 ファイルあたりの最大サイズは、256MB です。
• ファイル名として使用できる文字数は、120 文字までです。( 拡張子を含む )• ファイル パスとして使用できる文字数は、250 文字までです。（拡張子、ドライブ文字を含む）• ファイル名やフォルダー名に使用できるのは、半角英数字および記号のみです。ただし、次の文字は使用できません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形："#$&'()*/:;<>?\`|~
連続した 2 個のピリオド

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形："*/:<>?\|

対応 USB メモリについては、弊社 Web サイトで確認してください。

33-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

1.4

ファイル構成本体ユニットのシステム モードや WindO/I-NV4 で、データをダウンロードやアップロードする際、操作の対象となるフォルダーを外部メモリ フォルダーと呼びます。外部メモリ フォルダーのフォルダーおよびファイル構成は、機種によって異なります。

■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

外部メモリ フォルダーは、USB1 に挿入した USB メモリに作成されます。外部メモリ フォルダー名のデフォルトは「HGDATA01」になり、パスの区切り文字はスラッシュ (/) です。詳細は、33-13 ページ「1.6 外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。
USB オートラン機能で使用する USB オートラン定義ファイルは、外部メモリのルートに保存します。USB オートラン定義ファイルについては、33-65 ページ「5.3 USB オートラン定義ファイルの作成」を参照してください。
例）

外部メモリ
（USB1 に挿入した USB メモリ）

HGDATA01（外部メモリ フォルダー）フォルダー名およびファイル名

内容/CAPTURE/CAP［日時］.JPG
日時形式：YYMMDD_hhmmss

スクリーンショットのデータ（ファイル名は自動的に付きます）/ALARMLOG/［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：ALMHTO.CSV、 逐次出力：ALMHTA.CSV

アラーム履歴のデータ/DATALOG/［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：LOGOn.CSV、 逐次出力：LOGAn.CSV

データ履歴のデータ（n：データ履歴のチャンネル番号）/DATALOG/DATA/［任意］.BIN
デフォルト ファイル名：LOGAn.BIN

BIN ファイル
（n：データ履歴のチャンネル番号）/OPERATIONLOG/［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：OPLOGO.CSV、 逐次出力：OPLOGA.CSV

操作履歴のデータ/RECIPE/［任意］.CSV
デフォルト ファイル名：RCPn.CSV

レシピ データ（n：4 桁の通し番号）/PICTURE/［任意］.BMP、/PICTURE/［任意］.JPG

ピクチャ ファイル/SOUND/［任意］.WAV

サウンド ファイル/WEBPAGE/

フォルダーおよびファイルはWebページ エディタの規定のファイル構成によって作成されます。

/NVDATA*1/［プロジェクト名］.ZNV*1/［機種 + ポート + 局番 + 日時］.ZLD

ZNV プロジェクト ファイル

/LDRDATAZLD プロジェクト ファイル

/TLS*2/

TLS を使う場合に必要なファイルの保存先フォルダー

HGDATA02

hgauto.ini（USB オートラン定義ファイル）
ZNX プロジェクト ファイル (.znx)、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) および ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を改ざんしないでください。改ざんしたファイルは本体ユニットや PLC で使用できなくなります。
1 つの外部メモリ内に、プロジェクトの外部メモリ フォルダーを複数作成できます。ただし、外部メモリ フォルダーはルート上にある必要があります。

*1*2

外部メモリにプロジェクト ファイルをアップロードした場合のみ
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-3

33
外
部
メ
モ
リ

1 外部メモリ■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形
外部メモリ フォルダーの作成先は、機種によって異なります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

SD メモリカード

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

USB メモリ

外部メモリ フォルダー名のデフォルトは「HGDATA01」になり、パスの区切り文字は円マーク (\) です。詳細は、33-13 ページ「1.6
外部メモリ フォルダーの設定」を参照してください。
例）HG5G-V 形

外部メモリ（SD メモリカード）
HGDATA01（外部メモリ フォルダー）フォルダー名およびファイル名

内容\CAPTURE\CAP［日時］.JPG
日時形式：YYMMDD_hhmmss

スクリーンショットのデータ（ファイル名は自動的に付きます）\ALARMLOG\［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：ALMHTO.CSV、 逐次出力：ALMHTA.CSV

アラーム履歴のデータ\DATALOG\［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：LOGOn.CSV、 逐次出力：LOGAn.CSV

データ履歴のデータ（n：データ履歴のチャンネル番号）\DATALOG\DATA\［任意］.BIN
デフォルト ファイル名：LOGAn.BIN

BIN ファイル
（n：データ履歴のチャンネル番号）\OPERATIONLOG\［任意］.CSV
デフォルト ファイル名
一括出力：OPLOGO.CSV、 逐次出力：OPLOGA.CSV

操作履歴のデータ\RECIPE\［任意］.CSV
デフォルト ファイル名：RCPn.CSV

レシピ データ（n：4 桁の通し番号）\PICTURE\［任意］.BMP、\PICTURE\［任意］.JPG

ピクチャ ファイル\SOUND*2

サウンド ファイル\［任意］.WAV

フォルダーおよびファイルはWebページ エディタの規定のファイル構成によって作成されます。

\WEBPAGE\\RECORD*3\［年月日］\［時分秒］.AVI*4、\RECORD*3\［年月日］\［時分秒］.MP4*5
年月日形式：YYYYMMDD
時分秒形式：hhmmss

日付フォルダー内に動画ファイル（フォルダー名およびファイル名は自動的に付きます）\MOVIE*3\［任意］.AVI*4、\MOVIE*3\［任意］.MP4*5

動画ファイル

MOVIE.LST*3

動画ファイル リスト\NVDATA*1\［プロジェクト名］.ZNV

ZNV プロジェクト ファイル

\LDRDATA*1\［機種 + ポート + 局番 + 日時］.ZLD

ZLD プロジェクト ファイル

HGDATA02
ZNV プロジェクト ファイル (.znv) および ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を改ざんしないでください。改ざんしたファ
イルは本体ユニットや PLC で使用できなくなります。
1 つの外部メモリ内に、プロジェクトの外部メモリ フォルダーを複数作成できます。ただし、外部メモリ フォルダーはルート上にある必要があります。

*1
*2
*3
*4
*5

33-4

外部メモリにプロジェクト ファイルをアップロードした場合のみオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
HG5G/4G/3G-V 形のみ
HG4G/3G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

1.5

データの読み出しと書き込み● WindO/I-NV4 で本体ユニットに挿入した外部メモリの読み出しおよび書き込みをする
本体ユニットで運転中のプロジェクトに設定している外部メモリ フォルダー *1 に対して、データの読み出しや書き込みをします。
次のいずれかの方法で接続してください。
• パソコンの USB ポートと本体ユニットの USB インターフェイスを USB ケーブルで接続してください。*2• パソコンのイーサネットポートと本体ユニットのイーサネット インターフェイスをイーサネットケーブルで接続してください。

パソコン

USB
ポートへ

USB
インターフェイスへ

A プラグ

USB ケーブル

外部メモリ
本体ユニット

SD メモリカード

ミニ B プラグイーサネットポートへ

イーサネットインターフェイスへ

USB メモリ

イーサネットケーブル

通信設定
パソコンと本体ユニットに挿入した外部メモリの読み出しおよび書き込みを行う場合は、通信先とポートを次の手順に従って設定してください。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［通信設定］をクリックします。
［通信設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［通信先］で “ プログラマブル表示器 ” を選択します。
3 ［ポート］で接続方法を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-5

33
外
部
メ
モ
リ

1 外部メモリ

ダウンロード
運転中のプロジェクトの外部メモリ フォルダーに指定したファイルをダウンロードします。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］の下の▼をクリックします。
2 ［ファイルを外部メモリへ］または［運転中にファイルを外部メモリへ］をクリックします。
［開く］ダイアログボックスが表示されます。

■ ファイルを外部メモリへ

本体ユニットの運転をいったん停止し、本体ユニットに挿入している外部メモリにファイルをダウンロードします。ファイルのダ
ウンロードが完了すると、運転を再開します。

■ 運転中にファイルを外部メモリへ

本体ユニットを停止せずに運転をしたまま、本体ユニットに挿入している外部メモリにファイルをダウンロードします。

3 ファイルを指定し、［開く］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。

本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

4 ［はい］ボタンをクリックします。
［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスが表示され、ファイルのダウンロードを開始します。
ファイルのダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
6 ［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。

33-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

アップロード
運転中のプロジェクトの外部メモリ フォルダーから指定したデータをアップロードします。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［アップロード］の右の▼をクリックします。

33

2 ［外部メモリのデータ］をクリックします。
［外部メモリからアップロード］ダイアログボックスが表示されます。

外
部
メ
モ
リ

3 アップロードするデータのチェックボックスをオンにし、［場所］で保存先のフォルダーを指定します。

アップロードできるデータは、次のとおりです。
• スクリーンショット• アラーム履歴のファイル• データ履歴のファイル• 操作履歴のファイル• レシピ ファイル• ピクチャ ファイル
• サウンド ファイル *1• 動画ファイル リスト *2• 動画ファイル *2
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
•

ボタンをクリックして表示するフォルダーの選択ダイアログボックスで、アップロードするファイルの保存先を変更できます。
• スクリーンショット、アラーム履歴のデータ、データ履歴のデータ、レシピ ファイルは、WindO/I-NV4 を起動後、プ
ロジェクト データを開かなくても外部メモリ フォルダーからアップロードできます。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスが表示され、データのアップロードを開始します。
データのアップロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
6 ［外部メモリ メンテナンス］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形およびオーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-7

1 外部メモリ● WindO/I-NV4 でパソコンに挿入した外部メモリの読み出しおよび書き込みをする
外部メモリ *1 をパソコンの USB ポートまたはメモリカードスロットに挿入するか、ドッキング ステーション等を経由します。

パソコン

SD メモリカード

SD メモリカード

SD メモリカード スロットへ
USB メモリ

USB メモリ
USB ポートへ
ドッキング ステーション等
経由

通信設定
WindO/I-NV4 でパソコンに挿入した外部メモリの読み出しや書き込みを行う場合は、通信先を外部メモリに設定する必要があります。ダウンロードやアップロードをする前に、次の手順で通信設定を行ってください。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［通信設定］をクリックします。
［通信設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［通信先］で “ 外部メモリ ” を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

*1

33-8

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

ダウンロードWindO/I-NV4 でプロジェクト データを外部メモリの外部メモリ フォルダーにダウンロードします。

1 WindO/I-NV4 でダウンロードするプロジェクト データを開きます。

33

2 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］の上のダウンロードアイコンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。

外
部
メ
モ
リ

3 ［ダウンロード］ボタンをクリックします。
［ドライブの選択］ダイアログボックスが表示されます。

4 外部メモリのドライブを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。

■ ドライブ

外部メモリに割り付けられているパソコンのドライブを指定します。

■［ネットワーク］ボタン［ネットワークドライブの割り当て］ダイアログボックスが表示されます。ネットワーク上のドライブを指定できます。

■ 外部メモリ フォルダー

プロジェクト データをダウンロードするフォルダーを指定します。
ボタンをクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。ダウンロード先の外部メモリ フォルダーを変更できます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-9

1 外部メモリ■ ファイルの種類 *2

作成する転送用のプロジェクト データのファイル形式を指定します。

ZNX(OS、システムソフトウェア、プロジェクト )：OS、システム ソフトウェアおよびプロジェクト データを含むファイルです。

ZNV( システムソフトウェア、プロジェクト )：システム ソフトウェアとプロジェクト データを含むファイルです。

5 ［はい］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示され、ファイルのダウンロードを開始します。
ファイルのダウンロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
7 ［ダウンロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
アップロードWindO/I-NV4 でパソコンに挿入した外部メモリの外部メモリ フォルダーから、プロジェクト データをパソコンにアップロードします。

1 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［アップロード］をクリックします。
［外部メモリ フォルダーの選択］ダイアログボックスが表示されます。

2 外部メモリのドライブを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［アップロード］ダイアログボックスが表示されます。

■ 外部メモリ フォルダー

次の［フォルダー］で指定したフォルダー名を表示します。

■ フォルダープロジェクト データのアップロード元のフォルダーを指定します。

■ ドライブ

外部メモリに割り付けられているパソコンのドライブを指定します。

■［ネットワーク］ボタン［ネットワークドライブの割り当て］ダイアログボックスが表示されます。ネットワーク上のドライブを指定できます。

*2

33-10

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

3 ［場所］を入力し、［アップロード］ボタンをクリックします。
［アップロード］ダイアログボックスが表示され、ファイルのアップロードを開始します。
ファイルのアップロードが完了すると、完了メッセージが表示されます。

33
外
部
メ
モ
リ

4 ［OK］ボタンをクリックします。
5 ［アップロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
プロジェクトを開くための確認メッセージが表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
アップロードしたプロジェクトを開きます。
プロジェクト データにパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4
以前で作成されたプロジェクトのパスワードは、4 ～ 15 文字の大文字の英字と数字のみで入力してください。
［セキュリティ］ダイアログボックスの［オプション］タブにある［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］チェックボックスの設定によって、入力するパスワードが異なります。
オンの場合は、［プロジェクトを開く時に専用のパスワードを使用する］で設定したパスワードを入力してください。
オフの場合は、Administrator のセキュリティ グループが割り付けられているユーザー アカウントのパスワードを入力してください。
詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

● パソコンの OS に付属のファイル管理機能でデータを操作する
Windows の OS に付属のエクスプローラなどを使用して、本体ユニットで使用しているレシピ データ、ピクチャ ファイルおよびサウンド ファイルを入れ替えできます。
パソコンに外部メモリを挿入し、外部メモリ フォルダーの各フォルダー内に、同じファイル名で保存してください。
本体ユニットで使用できるピクチャ ファイルについては 2-20 ページ「第 2 章 1.4 扱える画像ファイル」、サウンド ファイルについては 2-37 ページ「第 2 章 1.5 扱えるサウンド ファイル」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-11

1 外部メモリ● 外部メモリへの書き込みのタイミング
アラーム履歴のデータ、データ履歴のデータおよび操作履歴のデータを外部メモリ *1 へ「逐次出力」する設定を行った場合、それらのデータを一時的にファイル出力用バッファへ保存します。
保存したファイル出力用バッファのデータを外部メモリ *1 へ書き込むタイミングは、次のとおりです。
• 外部メモリ *1 へ出力するイベントの発生後 3 分以内• HMI 特殊内部リレー LSM18*2 または HMI 特殊内部リレー LSM20*3*4 の値が 1 になったとき• システム モードへ移行するとき• プロジェクト データのダウンロードまたはアップロードをするとき
次のような場合は、ファイル出力用バッファ内のデータをいったん外部メモリへ書き込んでから、次の処理に移ります。
そのため処理の遅延が発生し、WindO/I-NV4 でのプロジェクトのダウンロード、またはアップロード時に、通信エラーが発生する場合があります。通信エラーが発生した場合は、プロジェクトを再度ダウンロードまたはアップロードしてください。
• ファイル出力用バッファ内にデータがあるとき• 外部メモリの読み出しまたは書き込み中にシステム モードへ移行したとき• プロジェクト データのダウンロードまたはアップロードをしたとき● SD メモリカードのアクセス状況
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形には、SD メモリカードアクセスランプ（LED）があります。
SD メモリカードアクセスランプ（LED）は、SD メモリカードへのアクセス状況を表示します。また、この状況を HMI 特殊内部リ
レー LSM 21 でも監視できます。
SD メモリカードアクセスランプの表示および HMI 特殊内部リレー LSM 21 の状態は、次のとおりです。
SD メモリカードのアクセス状況

SD メモリカードアクセ
スランプの表示

読み出しおよび書き
込み停止

OFF

LSM21
の状態

発生条件

操作

0

SD メモリカードを挿入していない場合
未対応の SD メモリカードを挿入している場合
未フォーマットの SD メモリカードを挿入した場合

0

SD メモリカードを挿入した場合
SD メモリカードを挿入した状態で、電源を入れた場合（遅い点滅→点灯）

1

HMI 特殊内部リレー LSM20 を 1 にした場合（遅い点滅→消灯）

読み出しおよび書き 早い点滅
込み中
（約 0.2 秒ごとに ON/OFF）

1

挿入したSDメモリカードへデータを読み出しまたは書き込みをしている場合（ただし、プロジェクト転送機能実行中や、動作モード
切替待ち中に、SD メモリカードに読み出しまたは書き込みをした場合は点灯します。）

ON

1

挿入したSDメモリカードへ読み出しおよび書き込みできる場合

SD メモリカード認
識中
読み出しおよび書き
込み待ち

スタンバイ

遅い点滅
（約 0.5 秒ごとに ON/OFF）

SD メモリカードを抜くことができます。

SD メモリカードを抜かないでください。

SD メモリカードアクセスランプの状態
操作

状態

電源を入れた場合

消灯→遅い点滅→点灯

SD メモリカードを挿入した場合

*1
*2
*3
*4

33-12

HMI 特殊内部リレー LSM20 を 1 にした場合点灯→遅い点滅→消灯

SD メモリカードのデータを読み出しまたは書き込みをした場合（スクリーンショットのデータなど）

点灯→早い点滅→点灯（読み出しまたは書き込み終了）

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

1.6

外部メモリ フォルダーの設定
WindO/I-NV4 で外部メモリ フォルダー *1 を任意の名前に変更できます。

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。

33［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

外
部
メ
モ
リ

2 ［外部メモリ］タブで［外部メモリ フォルダー］に名前を入力します。
英数字 8 文字以内で英大文字（A ～ Z）、数字（0 ～ 9）で入力してください。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
外部メモリ フォルダー以外のフォルダー名、ファイル名は変更できません。

本体ユニットにプロジェクト データをダウンロードしていない場合、外部メモリ フォルダーは「HGDATA01」となります。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-13

1 外部メモリ

1.7

外部メモリ内のファイルを削除する
運転中に WindO/I-NV4 で本体ユニットに挿入している外部メモリ *1 の外部メモリ フォルダー内のファイルを削除できます。

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［外部メモリ］タブで［ファイルを消去する］チェックボックスをオンにします。
3 消去するファイルのチェックボックスをオンにします。

■ すべてのスクリーンショット

CAPTURE フォルダー内のすべてのファイルを削除します。

■ すべてのアラーム履歴ファイル

ALARMLOG フォルダー内のすべてのファイルを削除します。

■ すべてのデータ履歴ファイル

DATALOG フォルダー内のすべてのファイルを削除します。

■ すべての操作履歴ファイル

OPERATIONLOG フォルダー内のすべてのファイルを削除します。

4 ［起動デバイス アドレス］でファイルを消去する条件となるビット デバイスまたはワード デバイスのビット位置を指定します。

をクリックすると、タグ エディタが表示されます。デバイス アドレスの設定手順は、2-72 ページ「第 2 章

5.1 デバイス ア

ドレスを設定する」を参照してください。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
WindO/I-NV4 のオンライン メニューでも外部メモリ内のファイルを削除できます。詳細は、29-26 ページ「第 29 章
クリア」を参照してください。
*1

33-14

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4

1 外部メモリ

1.8

外部メモリのフォーマット
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
外部メモリは、必ずフォーマットしてから使用してください。

33
外
部
メ
モ
リ

● WindO/I-NV4 のオンライン機能で外部メモリをフォーマットする
WindO/I-NV4 のオンライン機能で本体ユニットに挿入している外部メモリをフォーマットできます。
WindO/I-NV4 で操作の対象となる外部メモリは、次のとおりです。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

SD メモリカード

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

USB メモリ

1 ［オンライン］タブの［MICRO/I］で［フォーマット］をクリックします。
データの削除確認メッセージが表示されます。

• あらかじめ［通信設定］で［通信先］を “ プログラマブル表示器 ”、［ポート］を “USB” に設定しておく必要があります。
設定方法の詳細は、33-5 ページ「通信設定」を参照してください。
• 外部メモリにセキュリティを設定したプロジェクトを保存している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、
ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。
• 本体ユニットでのフォーマットが 60 秒以上かかると、フォーマットを中止します。本体ユニットでのフォーマットが正常終了しない場合は、パソコンの OS に付属のファイル管理機能で外部メモリをフォーマットしてください。

2 ［はい］ボタンをクリックします。
［外部メモリメンテナンス］ダイアログボックスが表示され、外部メモリのフォーマットを開始します。

3 ［閉じる］ボタンをクリックします。
外部メモリのフォーマットが完了したあと、運転状態に移行するときに自動的に外部メモリ フォルダーが作成されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-15

1 外部メモリ● 本体ユニット のシステム モードで外部メモリをフォーマットする
本体ユニットのシステム モードで本体ユニットに挿入している外部メモリをフォーマットできます。

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

2 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

3 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

4 ［メインメニュー］（HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Main Menu］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。

メインメニュー画面が表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

33-16

BRIGHTNESS 31>>

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

5 ［ファイル マネージャー］（HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形）、［Ext.Mem.Device］（HG2G-5T 形、HG1G/1P 形）を押します。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形の場合は、ファイルマネージャーが表示されます。
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形の場合は、手順 7 へ進みます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

33

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

外
部
メ
モ
リ

2010/OCT/14/THU 14:57:17

6 転送元の［DRIVE:］を押し、外部メモリを選択します。
SD メモリカードの場合は［SD card］、USB メモリの場合は［USB memory］を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
USB memory

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01

＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

7 ［FORMAT］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
USB memory

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01

＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

• HG2G-5T 形、HG1G/1P 形の場合は、画面中央に［FORMAT］のみが表示されます。
• 本体ユニットでのフォーマットが 60 秒以上かかると、フォーマットを中止します。本体ユニットでのフォーマットが正常終了しない場合は、パソコンの OS に付属のファイル管理機能で外部メモリをフォーマットしてください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-17

1 外部メモリ

8 ［YES］を押します。
外部メモリのフォーマットを開始します。
フォーマットが完了すると、ファイルマネージャーに戻ります。

Format USB Memory ?

YES

1.9

NO

外部メモリの取り外し
本体ユニットに挿入されている外部メモリは、次の操作を行ってから取り外してください。
機種

外部メモリ

操作

USB1 に挿入した USB メモリ

HMI 特殊内部リレー LSM20 の値を 1 にしたあと、HMI 特殊内部リレー
LSM21 の値が 0 になっていることを確認する

USB2 に挿入した USB メモリ

HMI 特殊内部リレー LSM18 の値を 1 にしたあと、HMI 特殊内部リレー
LSM19 の値が 0 になっていることを確認する

SD メモリカード

HMI 特殊内部リレー LSM20 の値を 1 にしたあと、HMI 特殊内部リレー
LSM21 の値が 0 になっていることを確認する

USB メモリ

HMI 特殊内部リレー LSM18 の値を 1 にしたあと、HMI 特殊内部リレー
LSM19 の値が 0 になっていることを確認する

USB メモリ

HMI 特殊内部リレー LSM18 の値を 1 にしたあと、HMI 特殊内部リレー
LSM19 の値が 0 になっていることを確認する

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

外部メモリにデータを書き込み中は、HMI 特殊内部リレー LSM24 や LSM25 の値が 1 になります。外部メモリの書き込
み中は、本体ユニットの電源を切ったり、外部メモリを抜き差ししたりしないでください。外部メモリ内のデータが破損する可能性があります。詳細は、35-2 ページ「第 35 章 HMI 特殊内部リレー（LSM）」を参照してください。

33-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 外部メモリ

1.10 注意事項• 外部メモリを使用するプロジェクトの場合は、あらかじめ外部メモリを挿してから本体ユニットの電源を入れてください。
• スクリーンショットのデータの最大数は、HMI 特殊データレジスタ LSD65 の値によって設定できます。
• 外部メモリの書き替え回数には制限があります。
外部メモリのデータは、定期的にバックアップしてください。
• 外部メモリの読み出しおよび書き込み中は、本体ユニットの電源を切ったり、外部メモリを抜き差ししたりしないでください。外部メモリ内のデータが破損する可能性があります。データが破損した場合は、外部メモリをフォーマットしてください。
• 外部メモリへの読み出しおよび書き込みに失敗すると、USB1 に挿入した USB メモリ *1 および SD メモリカード *2 の場合は HMI
特殊データレジスタ LSD 42、USB メモリ *3の場合は HMI 特殊データレジスタ LSD33 にエラーステータスを格納します。エラー
内容は、35-13 ページ「第 35 章 HMI 特殊データレジスタ（LSD）」を参照してください。書き込みに失敗したファイルは、外部メモリから消去されません。パソコンやファイル マネージャーを使用して、手動で削除してください。
• 使用できない外部メモリを挿入した場合は、次のエラー メッセージが表示されます。
SD メモリカード：

この SD カードは使えません *2

USB メモリ：

この USB メモリは使えません (USB1)*1
この USB メモリは使えません (USB2)*1
この USB メモリは使えません• SD メモリカードスロットがないパソコンで、SD メモリカードを読み出しおよび書き込みをする場合は、ドッキングステーションなどが必要です。
• 複数の USB メモリを同時に使用できません。
• USB メモリは、USB ハブを経由して本体ユニットに接続しないでください。
• 読み出しおよび書き込みを停止するまでの間、「外部メモリ停止中」とメッセージが表示されます。
外部メモリへの読み出しや書き込みを再開したい場合は、外部メモリを挿し直してください。
• 外部メモリ フォルダー内のフォルダーやファイル構成を変更すると、本体ユニットや WindO/I-NV4 で使用できなくなります。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-19

33
外
部
メ
モ
リ

2 プロジェクト転送機能

2

プロジェクト転送機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

プロジェクト転送機能でできること
プロジェクト転送機能とは、本体ユニットと本体ユニットに挿入した外部メモリとの間で、プロジェクト（ZNX プロジェクト ファ
イル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）をダウンロードまたはアップロードする機能です。
プロジェクト転送機能は、ファイル名が半角英数字のみのプロジェクトに対応しています。

● プロジェクトのダウンロード
転送用プロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）を作成し、外部メモリ *2 に保存します。
外部メモリに保存した ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイルを本体ユニットへダウンロードします。

外部メモリ
SD メモリカード

パソコン

本体ユニット

転送用プロジェクトの作成

ダウンロードUSB メモリ

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1
ZNV プロジェクト ファイル (.znv)

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1
ZNV プロジェクト ファイル (.znv)● プロジェクトのアップロード
本体ユニットで運転に使用しているプロジェクト データをアップロードし、ZNV プロジェクト ファイル（.znv）として外部メモ
リ *2 に保存します。

本体ユニット

外部メモリ
SD メモリカード
アップロードUSB メモリ

ZNV
プロジェクトファイル (.znv)
プロジェクト転送機能を使用してプロジェクトをアップロードした場合、プロジェクトのファイル名は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：

project.znv

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：

*1
*2

33-20

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

プロジェクト名＋拡張子（.znv）

2 プロジェクト転送機能

2.2

プロジェクトの転送手順
本体ユニットと本体ユニットに挿入した外部メモリとの間で、プロジェクトをダウンロードまたはアップロードする手順には、次の方法があります。

33• USB オートラン機能を使用する
 33-58 ページ「5 USB オートラン機能」を参照してください。
• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用する
 33-25 ページ「2.4 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順」を参照してください。
• 本体ユニットのシステム モードでファイルマネージャーを使用する *1
 33-26 ページ「2.5 本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順」を参照してください。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-21

外
部
メ
モ
リ

2 プロジェクト転送機能

2.3

転送用プロジェクトの作成手順
プロジェクト転送機能でプロジェクトを本体ユニットにダウンロードするには、転送用の専用データに変換したプロジェクトが必要です。
次の手順に従って、外部メモリ *1 に転送用のプロジェクト データを作成します。
プロジェクト転送機能は、ファイル名が半角英数字のみのプロジェクトに対応しています。

1 パソコンに外部メモリ *1 を挿入します。
外部メモリ *1 をパソコンの USB ポートまたはメモリカードスロットに挿入するか、ドッキング ステーション等を経由します。

パソコン

SD メモリカード

SD メモリカード

SD メモリカード スロットへ
USB メモリ

USB メモリ
USB ポートへ
ドッキング ステーション等
経由

2 WindO/I-NV4 で転送するプロジェクトを開きます。
プロジェクト転送機能で使用するプロジェクトのプロジェクト名は半角英数字のみである必要があります。

3 ［ホーム］タブの［プロジェクト］で［ダウンロード］のアイコンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。

プロジェクトを開いたあと 1 度も保存していない場合は、保存の確認メッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると、プロジェクトを保存し、［ダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックすると、プロジェクトを保存せずに、編集画面に戻ります。

*1

33-22

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 プロジェクト転送機能

4 ［通信設定］が “ 外部メモリ ” になっていることを確認し、［ダウンロード］ボタンをクリックします。
［ドライブの選択］ダイアログボックスが表示されます。

33
外
部
メ
モ
リ

①「通信設定」が “ 外部メモリ ” になっていない場合は、［通信設定］ボタンをクリックします。
［通信設定］ダイアログボックスが表示されます。
②「通信先」で “ 外部メモリ ” を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

5 外部メモリのドライブを指定し、［OK］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。

■ ドライブ

外部メモリに割り付けられているパソコンのドライブを指定します。

■［ネットワーク］ボタン［ネットワークドライブの割り当て］ダイアログボックスが表示されます。ネットワーク上のドライブを指定できます。

■ 外部メモリ フォルダー

プロジェクト データをダウンロードするフォルダーを指定します。
ボタンをクリックすると、［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。ダウンロード先の外部メモリ フォルダーを変更できます。

■ ファイルの種類 *2

作成する転送用のプロジェクト データのファイル形式を指定します。

*2

ZNX(OS、システムソフトウェア、プロジェクト )：OS とシステム ソフトウェア、プロジェクト データを含むファイルです。

ZNV( システムソフトウェア、プロジェクト )：システム ソフトウェアとプロジェクト データを含むファイルです。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-23

2 プロジェクト転送機能

6 ［はい］ボタンをクリックします。
［ダウンロード］ダイアログボックスが表示され、プロジェクト データの保存を開始します。
プロジェクト データの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。

7 ［OK］ボタンをクリックします。
8 ［ダウンロード］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックします。
転送用のプロジェクト データは、外部メモリの外部メモリ フォルダー内に作成されています。
作成したデータのフォルダーおよびファイルの構成についての詳細は、33-3 ページ「1.4 ファイル構成」を参照してください。

外部メモリ フォルダー内のフォルダーやファイル構成を変更すると、本体ユニットや WindO/I-NV4 で使用できなくな
ります。

33-24

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 プロジェクト転送機能

2.4

特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順
あらかじめ本体ユニットにプロジェクト転送機能を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを配置してください。
 7-72 ページ「第 7 章 5 特殊スイッチ」を参照してください。
 7-111 ページ「第 7 章 6 マルチスイッチ」を参照してください。
 11-39 ページ「第 11 章 6 マルチコマンド」を参照してください。

● ダウンロード
1 転送用のプロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）を作成し、外部メモリ *2 に保存します。

詳細は、33-22 ページ「2.3 転送用プロジェクトの作成手順」を参照してください。

2 外部メモリ *2 を本体ユニットに挿入します。
外部メモリ *2
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

3 スイッチ ブラウザの「データ転送」で “ プロジェクトをダウンロードする ” を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチを押すか、マルチコマンドを実行します。

● アップロード
1 外部メモリ *2 を本体ユニットに挿入します。
外部メモリ *2
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

2 スイッチ ブラウザの「データ転送」で “ プロジェクトをアップロードする ” を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチを押すか、マルチコマンドを実行します。

*1*2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-25

33
外
部
メ
モ
リ

2 プロジェクト転送機能

2.5

本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● ダウンロード1 プロジェクト転送用のプロジェクト（ZNV プロジェクト ファイル）を作成し、外部メモリに保存します。
詳細は、33-22 ページ「2.3 転送用プロジェクトの作成手順」を参照してください。

2 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

3 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

4 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットにセキュリティを設定したプロジェクトをダウンロードしている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウン
トとセキュリティ機能」を参照してください。

33-26

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 プロジェクト転送機能

5 ［メインメニュー］を押します。
メインメニューが表示されます。

33

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

外
部
メ
モ
リ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN
BRIGHTNESS 31<<>>

6 ［ファイル マネージャー］を押します。
ファイルマネージャーが表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

2010/OCT/14/THU 14:57:17

7 転送元の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、SD メモリカードを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA00
HGDATA01
HGDATA02

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

33-27

2 プロジェクト転送機能

8 ダウンロードする ZNV プロジェクト ファイル (.znv) を選択します。
画面例は、外部メモリ フォルダー「HGDATA01」に保存した ZNV プロジェクト ファイル「HG3G_DEMO_1.ZNV」を選択する場合です。

①［▼］を押して「HGDATA01」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA00
HGDATA01
HGDATA02

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

1

COPY

DEL

2

②［▼］を押して「NVDATA」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT.
..
NVDATAPICTURE
SOUND

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

FILTER▼---DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

ALL
FILTERS▲▲---RELOAD

ENT

1

COPY

DEL

2

「NVDATA」フォルダーは、外部メモリ フォルダー作成時に自動的に作成されます。詳細は、33-3 ページ「第 33 章
ファイル構成」を参照してください。

③［▼］を押して「HG3G_DEMO_1.ZNV」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
HG3G̲DEMO̲1.ZNV

＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

33-28

▼

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

1.4

2 プロジェクト転送機能

9 転送先の［DRIVE:］を押し、「MICRO/I」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
HG3G̲DEMO̲1.ZNV

＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

33

MICROI.ZNV

外
部
メ
モ
リ

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

ファイルマネージャーの［DRIVE:］で「MICRO/I」を選択した場合は、常に「MICROI.ZNV」と表示されます。本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト名ではありません。

10 ［COPY］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
HG3G̲DEMO̲1.ZNV

＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

11 ［YES］を押します。
ZNV プロジェクト ファイル (.znv) のダウンロードを開始します。
ダウンロードが完了すると、実行結果が表示されます。

Copy This File ?
HG3G̲DEMO̲1.ZNV
Clear Keep Devices

YES

NO

プロジェクト データをダウンロードしたあとにキープ デバイスをクリアする場合は、［Clear Keep Devices］チェックボックスをオンにします。ただし、システムソフト、またはデータ保持領域の設定を変更したプロジェクト データをダ
ウンロードすると、常にキープ デバイスをクリアします。
プロジェクト データをダウンロードすると、［Clear Keep Devices］チェックボックスの状態にかかわらず、アラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履歴のデータは消去されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-29

2 プロジェクト転送機能

ダウンロードする ZNV プロジェクト ファイルにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」を参照してください。

12 ［確認］を押し、実行結果画面を閉じます。
システム モードのトップページに戻ります。

実行結果
以下の機能が正常に終了しました
MICRO/I プロジェクト
ダウンロード機能

確認● アップロード
1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

2 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

3 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットにセキュリティを設定したプロジェクトをダウンロードしている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウン
トとセキュリティ機能」を参照してください。

33-30

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 プロジェクト転送機能

4 ［メインメニュー］を押します。
メインメニューが表示されます。

33

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

外
部
メ
モ
リ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN
BRIGHTNESS 31<<>>

5 ［ファイル マネージャー］を押します。
ファイルマネージャーが表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

2010/OCT/14/THU 14:57:17

6 転送元の［DRIVE:］を押し、「MICRO/I」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:MICRO/I

FORMAT--FILTERALL
FILTERSMICROI.ZNV---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

ファイルマネージャーの［DRIVE:］で「MICRO/I」を選択した場合は、常に「MICROI.ZNV」と表示されます。本体ユニットにダウンロードされているプロジェクト名ではありません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-31

2 プロジェクト転送機能

7 転送先の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、SD メモリカードを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:MICRO/I

FORMAT--FILTERALL
FILTERSMICROI.ZNV---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

8 アップロードするプロジェクトの保存先を選択します。
フォルダー（001）を選択する例です。

］を押して転送先の SD メモリカードにカーソルを移動します。

▼

①［

ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:MICRO/I

FORMAT--FILTERALL
FILTERSMICROI.ZNV---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

②［▼］を押して「001」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:MICRO/I

FORMAT--FILTERALL
FILTERSMICROI.ZNV---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼
1

33-32

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルDEL

2 プロジェクト転送機能

9 ［COPY］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:MICRO/I

FORMAT--FILTERALL
FILTERSMICROI.ZNV---DRIVE:
SD card33

FORMAT

.
..

外
部
メ
モ
リ

＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

10 ［YES］を押します。
プロジェクトのアップロードを開始します。
アップロードが完了すると、実行結果が表示されます。

Copy This File ?
MICROI.ZNV

YES

NO

確認メッセージでは「MICROI.ZNV」と表示されますが、アップロード後のファイル名は “ プロジェクト名＋拡張子（.znv）”となります。

11 ［確認］を押し、実行結果画面を閉じます。
システム モードのトップページに戻ります。

実行結果
以下の機能が正常に終了しました

機能

MICRO/I プロジェクト
アップロード確認

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-33

2 プロジェクト転送機能

2.6

注意事項
• プロジェクトのダウンロードまたはアップロードに失敗すると、エラー メッセージを表示します。
詳細は、37-1 ページ「第 37 章 1.1 画面に表示されるエラー」を参照してください。
• プロジェクト転送機能の実行中は、本体ユニットの運転を停止します。
• プロジェクトをアップロードしたときに、保存先に同じ名前のファイルが存在した場合、上書きの確認メッセージを表示せず、
アップロードしたファイルで上書きします。
• プロジェクト転送機能を使用する場合、プロジェクトのファイル名は半角英数字にしてください。ただし、ファイル名に、次の文字は使用できません。
"*/:<>?\|• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用して、プロジェクト転送機能を実行中に、新しくデータ転送（プロジェクト転送、PLC プログラム転送およびファイル コピー）機能を実行した場合、実行中の機能以外は実行しません。また、
マルチスイッチまたはマルチコマンドに、データ転送機能を 2 つ以上設定した場合、部品のプロパティ ダイアログボックスでファンクション一覧の最上位に表示しているデータ転送機能のみを実行します。
• プロジェクト転送機能を実行する際、ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) と同じ程度の空き容量が外部メモリに必要です。プロジェクト転送機能で使用する外部メモリに十分な空き容量があることを確認してください。空き容量が不足していると、プロジェクトのダウンロードまたはアップロードに失敗することがあります。

*1

33-34

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 PLC プログラム転送機能

3

PLC プログラム転送機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

対応 PLC

33

PLC プログラム転送機能に対応している PLC は、次のとおりです。
メーカー

シリーズ名

対象システム（CPU ユニット）

オープンネットコントローラ

FC3A 形• シリアル インターフェイス使用時：
OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(RS232C/485)• イーサネット インターフェイス使用時：
OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(Ethernet)

FC4A 形
FC5A 形MICROSmart

IDEC

SmartAXIS Pro/Lite

通信ドライバ

FC6A 形（FC6A-C*****E/-C*****EJ のみ）• シリアル インターフェイス使用時：
MICROSmart(FC6A)(RS232C/485)• イーサネット インターフェイス使用時：
MICROSmart(FC6A)(Ethernet)

FC6A 形（FC6A-D****CEE のみ）

MICROSmart(FC6A)(Ethernet)

FT1A 形OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(Ethernet)

使用する通信ドライバによって対応しているデバイス タイプが異なります。
FC6A 形では、“MICROSmart(FC6A)(RS232C/485)”、“MICROSmart(FC6A)(Ethernet)” の通信ドライバを選択してください。
FC6A 形で “OpenNet,MICROSmart,SmartAXIS Pro/Lite(RS232C/485)”、“OpenNet,MICROSmart, SmartAXIS Pro/
Lite(Ethernet)” の通信ドライバを使用する場合、デバイス タイプが一部異なります。
詳細は WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。
対応しているポートおよび機能は、次のとおりです。
シリーズ名オープンネットコントローラ

機種名

シリアル ポート 1

FC3A 形

FC4A 形

FC5A 形MICROSmart

FC6A 形（FC6A-C*****E/-C*****EJ のみ）

FC6A 形（FC6A-D****CEE のみ）

SmartAXIS Pro/Lite*1

FT1A 形

ポート

ダウンロード、
アップロード *1○

シリアル ポート 2○

シリアル ポート 1○

シリアル ポート 2○

Ethernet ポート○

シリアル ポート 1○

シリアル ポート 2○

シリアル ポート 3 ～ 7×Ethernet ポート 1○

FC6A-PH1（HMI-Ethernet ポート）○

シリアル ポート 1○

シリアル ポート 2 ～ 9×Ethernet ポート 1○

Ethernet ポート 2○

FC6A-PH1（HMI-Ethernet ポート）○

シリアル ポート 1 ～ 33×

Ethernet ポート○

シリアル ポート 2

×

シリアル ポート 3

×

ラダー プログラムのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-35

外
部
メ
モ
リ

3 PLC プログラム転送機能

3.2

PLC プログラム転送機能でできること
PLC プログラム転送機能とは、本体ユニットに接続した PLC と本体ユニットに挿入した外部メモリとの間で、PLC プログラムをダ
ウンロードまたはアップロードする機能です。

● PLC プログラムのダウンロード
外部メモリ *1 に保存した PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を本体ユニット に接続した PLC へダウンロードします。
PLC プログラムをダウンロードするには、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を作成する必要があります。

外部メモリ
SD メモリカード
パソコン

本体ユニット
転送用 PLC プログラムの作成

USB メモリ

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

PLC
ダウンロード

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)● PLC プログラムのアップロード
本体ユニット に接続した PLC から PLC プログラムをアップロードし、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) として外部メモリ *1 に保
存します。

外部メモリ

PLC

本体ユニット
保存

SD メモリカード

アップロードUSB メモリ
ZLD
プロジェクトファイル (.zld)
PLC プログラム転送機能を使用して PLC プログラムをアップロードした場合、ファイル名は “ 機種名 _ ポート番号 _ 局
番 _ 年月日時分秒＋拡張子（.zld）” となります。
ポート番号の表記については、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形ではアップロードに使用するインターフェイスが
SERIAL1(RS232C) の場合は " C1" 、SERIAL1(RS422/485) の場合は " C2" 、イーサネットの場合は " ET" となります。

3.3

PLC プログラムの転送手順
本体ユニット に接続した PLC と本体ユニット に挿入した外部メモリとの間で、PLC プログラムをダウンロードまたはアップロード
する手順には、次の方法があります。
• USB オートラン機能を使用する
 33-58 ページ「第 33 章 5USB オートラン機能」を参照してください。

• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用する
 33-38 ページ「3.5 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順」を参照してください。
• 本体ユニットのシステム モードでファイルマネージャーを使用する *2
 33-40 ページ「3.6 本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順」を参照してください。
*1
*2

33-36

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 PLC プログラム転送機能

3.4

ZLD プロジェクト ファイルの作成手順
PLC プログラム転送機能で PLC プログラムを本体ユニットに接続した PLC にダウンロードするには、PLC プログラムを転送用のデータに変換した ZLD プロジェクト ファイル (.zld) が必要です。
次の手順に従って、WindLDR を使用し、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を作成します。

33

1 WindLDR で転送する PLC プログラムを開きます。
をクリックし、［PLC プログラム］をクリックします。

▼

2 アプリケーションメニューで［名前を付けて保存］の右の［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

3 ファイル名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

PLC プログラム転送機能で PLC プログラムを使用する場合は、必ず半角英数字のみでファイル名を入力してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-37

外
部
メ
モ
リ

3 PLC プログラム転送機能

3.5

特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順
あらかじめ本体ユニットに PLC プログラム転送機能を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを配置してください。
 7-72 ページ「第 7 章 5 特殊スイッチ」を参照してください。
 7-111 ページ「第 7 章 6 マルチスイッチ」を参照してください。
 11-39 ページ「第 11 章 6 マルチコマンド」を参照してください。

● ダウンロード
1 PLC プログラム転送用の PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を作成します。
詳細は、33-37 ページ「3.4 ZLD プロジェクト ファイルの作成手順」を参照してください。

2 外部メモリ *1 に保存します。
外部メモリ
SD メモリカード

パソコン
保存

USB メモリ

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

3 外部メモリ *1 を本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットPLC

USB メモリ

4 スイッチ ブラウザの「データ転送」で “PLC プログラムをダウンロードする ” を設定した特殊スイッチ、マルチスイッ
チを押すか、マルチコマンドを実行します。

*1

33-38

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 PLC プログラム転送機能● アップロード
1 外部メモリ *1 を本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニット

33

PLC

外
部
メ
モ
リ

USB メモリ

2 スイッチ ブラウザの「データ転送」で “PLC プログラムをアップロードする ” を設定した特殊スイッチ、マルチスイッ
チを押すか、またはマルチコマンドを実行します。

*1

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-39

3 PLC プログラム転送機能

3.6

本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● ダウンロード
1 PLC プログラム転送用の PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）を作成します。
詳細は、33-37 ページ「3.4 ZLD プロジェクト ファイルの作成手順」を参照してください。

2 外部メモリに保存します。
外部メモリ
SD メモリカード

パソコン
保存

USB メモリ

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

3 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

4 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

33-40

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアルPLC

3 PLC プログラム転送機能

5 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード

33

デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットにセキュリティを設定したプロジェクトをダウンロードしている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウン
トとセキュリティ機能」を参照してください。

6 ［メインメニュー］を押します。
メインメニューが表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN
BRIGHTNESS 31<<>>

7 ［ファイル マネージャー］を押します。
ファイルマネージャーが表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

2010/OCT/14/THU 14:57:17

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-41

外
部
メ
モ
リ

3 PLC プログラム転送機能

8 転送元の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、SD メモリカードを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01
PLOGRAM01.zld

＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

9 ダウンロードする ZLD プロジェクト ファイルを選択します。
画面例は、ZLD プロジェクト ファイル「PLOGRAM01.ZLD」を選択する場合です。
［▼］を押して、「PLOGRAM01.ZLD」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01
PLOGRAM01.zld

＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

10 転送先の［DRIVE:］を押し、「PLC」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01
PLOGRAM01.zld---

DRIVE:PLC

FORMAT

PLC.ZLD＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

ファイルマネージャーの［DRIVE:］で「PLC」を選択した場合は、常に「PLC.ZLD」と表示されます。本体ユニットに接続した PLC のプログラムファイル名ではありません。

33-42

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 PLC プログラム転送機能

11 ［COPY］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01
PLOGRAM01.zld---

DRIVE:
PLC

33

FORMAT

外部
メ
モリ

PLC.ZLD＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲
▲

▼

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

12 本体ユニットの通信ポート、および PLC を接続している通信インターフェイスがシリアル インターフェイスの場合はスレーブ番号、イーサネット インターフェイスの場合は接続機器 ID を指定し、［YES］を押します。

ZLD プロジェクト ファイルのダウンロードを開始します。
ダウンロードが完了すると、実行結果が表示されます。
Comm.I/F:
Copy This File ?

SERIAL 1

通信ポート

PLOGRAM01.zld
Slave Number:
0

YES

0

0

NO

スレーブ番号または接続機器 ID

パスワードが設定されている PLC に ZLD プロジェクト ファイルをダウンロードする場合は、PLC のパスワード画面が表示されますので、パスワードを入力してください。

13 ［確認］を押し、実行結果画面を閉じます。
システム モードのトップページに戻ります。

実行結果
以下の機能が正常に終了しました

機能

PLC プログラム
ダウンロード確認

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-43

3 PLC プログラム転送機能● アップロード
1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットPLC

USB メモリ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

2 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

3 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットにセキュリティを設定したプロジェクトをダウンロードしている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウン
トとセキュリティ機能」を参照してください。

4 ［メインメニュー］を押します。
メインメニューが表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

33-44

BRIGHTNESS 31>>

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 PLC プログラム転送機能

5 ［ファイル マネージャー］を押します。
ファイルマネージャーが表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

33
外
部
メ
モ
リ

2010/OCT/14/THU 14:57:17

6 転送元の［DRIVE:］を押し、「PLC」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:PLC

FORMAT--FILTERALL
FILTERS

PLC.ZLD---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

ファイルマネージャーの［DRIVE:］で「PLC」を選択した場合は、常に「PLC.ZLD」と表示されます。本体ユニットに接続した PLC のプログラムファイル名ではありません。

7 転送先の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、SD メモリカードを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:PLC

FORMAT--FILTERALL
FILTERS

PLC.ZLD---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

33-45

3 PLC プログラム転送機能

8 アップロードする PLC プログラムの保存先を選択します。
フォルダー（001）を選択する例です。

①［►］を押して転送先の SD メモリカードにカーソルを移動します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:PLC

FORMAT--FILTERALL
FILTERS

PLC.ZLD---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

②［▼］を押して「001」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:PLC

FORMAT--FILTERALL
FILTERS

PLC.ZLD---DRIVE:
SD card

FORMAT

HGDATA01
001
002

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

1

COPY

DEL

2

9 ［COPY］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:PLC

FORMAT--FILTERALL
FILTERS

PLC.ZLD---DRIVE:
SD card

FORMAT

.
..

＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

33-46

▼

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

3 PLC プログラム転送機能

10 本体ユニットの通信ポート、および PLC を接続している通信インターフェイスがシリアル インターフェイスの場合はスレーブ番号、イーサネット インターフェイスの場合は接続機器 ID を指定し、［YES］を押します。

PLC プログラムのアップロードを開始します。
アップロードが完了すると、実行結果が表示されます。
Comm.I/F:
Copy This File ?

SERIAL 1

33

通信ポート

PLC.ZLD

外部
メ
モリ

Slave Number:
0

YES

0

0

NO

スレーブ番号または接続機器 ID• 確認メッセージでは「PLC.ZLD」と表示されますが、アップロード後のファイル名は “ 機種名 _ ポート番号 _ 局番 _ 年
月日時分秒＋拡張子（.zld）” となります。
• パスワードが設定されている PLC に ZLD プロジェクト ファイルをダウンロードする場合は、PLC のパスワード画面が表示されますので、パスワードを入力してください。

11 ［確認］を押し、実行結果画面を閉じます。
システム モードのトップページに戻ります。

実行結果
以下の機能が正常に終了しました

機能

PLC プログラム
アップロード確認

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-47

3 PLC プログラム転送機能

3.7

注意事項
• PLC プログラムのダウンロードまたはアップロードに失敗すると、エラー メッセージを表示します。
詳細は、37-1 ページ「第 37 章 1.1 画面に表示されるエラー」を参照してください。
• ZLD プロジェクト ファイルを作成するには、次のバージョンの WindLDR が必要です。
メーカー

シリーズ名

対象システム（CPU ユニット）

オープンネットコントローラ

FC3A 形
FC4A 形IDECMICROSmart

SmartAXIS Pro/Lite

WindLDR のバージョン

Ver.6.30 以降

FC5A 形
FC6A 形（FC6A-C*****E/-C*****EJ のみ）

Ver.8.0.0 以降

FC6A 形（FC6A-D****CEE のみ）

Ver.8.6.0 以降

FT1A 形

Ver.8.0.0 以降• PLC プログラム転送機能の実行中は、本体ユニットおよび PLC の運転を停止します。PLC プログラムのダウンロードまたはアップロード完了後、本体ユニットは PLC プログラム転送機能を実行する直前のモードに戻り、PLC は自動的に運転を開始します。
• 本体ユニットがオフライン モードになっていると、PLC プログラム転送機能を実行できません。PLC プログラム転送機能は、運転モード、モニタ モードまたはシステム モードに切り替えて実行してください。
• PLC プログラムをアップロードしたときに、保存先に同じ名前のファイルが存在した場合、上書き確認メッセージを表示せず、
アップロードしたファイルで上書きします。
• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用して、PLC プログラム転送機能を実行中に、新しくデータ転送（プロジェクト転送、PLC プログラム転送およびファイル コピー）機能を実行した場合、実行中の機能以外は実行しません。また、
マルチスイッチまたはマルチコマンドに、データ転送機能を 2 つ以上設定した場合、部品のプロパティ ダイアログボックスでファンクション一覧の最上位に表示しているデータ転送機能のみを実行します。

33-48

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ファイル コピー機能

4

ファイル コピー機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

4.1

ファイル コピー機能でできること
ファイル コピー機能とは、本体ユニットに挿入した外部メモリ間または外部メモリ内で、ファイルをコピーする機能です。

SD メモリカード→ USB メモリ *1、USB メモリ→ SD メモリカード *1、USB メモリ→ USB メモリ *2 のコピー
本体ユニットに挿入している SD メモリカードと USB メモリ *1、または USB メモリ間 *2 で、ファイルをコピーします。

SD メモリカード USB メモリ
本体ユニット

コピー
ファイル

USB メモリ

FT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

SD メモリカード内 *1 でのコピー
本体ユニットに挿入している SD メモリカードのファイルを、SD メモリカード内でコピーします。

本体ユニット
コピーファイル

SD メモリカード

ファイル
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

USB メモリ内でのコピー
本体ユニットに挿入している USB メモリのファイルを、USB メモリ内でコピーします。

本体ユニットUSB メモリ

コピー

ファイル

ファイル
FT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

運転モードの本体ユニットでファイル コピー機能を実行する場合、ファイル コピーを実行中は、HMI 特殊内部リレー
LSM23 が 1 になります。

*1*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-49

33
外
部
メ
モ
リ

4 ファイル コピー機能

4.2

ファイル コピーの操作手順
本体ユニットに挿入した外部メモリ間または外部メモリ内（SD メモリカードと USB メモリ *1、USB メモリ間 *2、SD メモリカード
内 *1 または USB メモリ内）でファイルをコピーする手順には、次の方法があります。
• USB オートラン機能を使用する
 33-58 ページ「5 USB オートラン機能」を参照してください。
• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用する
 33-51 ページ「4.3 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順」を参照してください。
• 本体ユニットのシステム モードでファイルマネージャーを使用する *1
 33-52 ページ「4.4 本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順」を参照してください。

*1
*2

33-50

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ファイル コピー機能

4.3

特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンド使用時の操作手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
あらかじめ本体ユニットにファイル コピー機能を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを配置してください。
 7-72 ページ「第 7 章 5 特殊スイッチ」を参照してください。
 7-111 ページ「第 7 章 6 マルチスイッチ」を参照してください。
 11-39 ページ「第 11 章 6 マルチコマンド」を参照してください。

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
1

SD メモリカード *本体ユニットUSB メモリ

FT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

2 スイッチ ブラウザの「データ転送」で “ ファイル コピー ” を設定した特殊スイッチ、マルチスイッチを押すか、マル
チコマンドを実行します。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-51

33
外
部
メ
モ
リ

4 ファイル コピー機能

4.4

本体ユニットのシステム モードでファイル マネージャー使用時の操作手順
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1 外部メモリを本体ユニットに挿入します。
外部メモリ
SD メモリカード

本体ユニットUSB メモリ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

2 本体ユニットの画面の左側上端を 3 秒以上押します。
メンテナンス画面が表示されます。

本体ユニット
3 秒以上押す

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

3 ［システム モード］を押します。
システム モードのトップページに切り替わります。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

本体ユニットにセキュリティを設定したプロジェクトをダウンロードしている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウン
トとセキュリティ機能」を参照してください。

33-52

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 ファイル コピー機能

4 ［メインメニュー］を押します。
メインメニューが表示されます。

33

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

外
部
メ
モ
リ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN
BRIGHTNESS 31<<>>

5 ［ファイル マネージャー］を押します。
ファイルマネージャーが表示されます。
ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

---

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

2010/OCT/14/THU 14:57:17

6 コピー元の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、SD メモリカードを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA01

＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

33-53

4 ファイル コピー機能

7 コピーするファイルを選択します。
外部メモリ フォルダー（HGDATA01）に保存したサウンド ファイル（AUDIO1.WAV）を選択する例です。

①［▼］を押して「HGDATA01」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERSHGDATA00
HGDATA01
HGDATA02

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

1

COPY

DEL

2

②［▼］を押して「SOUND」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT.
..
NVDATAPICTURE
SOUND

＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞
＜DIR＞

FILTER▼---DRIVE:MICRO/I

FORMAT

MICROI.ZNV

DIRECTION

▲

▲

ALL
FILTERS▲▲---RELOAD

ENT

1

COPY

DEL

2

③［▼］を押して「AUDIO1.WAV」を選択します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

▼

---

DRIVE:MICRO/I

FORMAT▲

MICROI.ZNV

DIRECTION

33-54

▲

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

4 ファイル コピー機能

8 転送先の［DRIVE:］を押し、本体ユニットに挿入した外部メモリを選択します。
画面例は、USB メモリを選択した場合です。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

---

DRIVE:
USB memory

33

FORMAT

001
002

外
部
メ
モ
リ

＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

▲

▲

▼

▲

▲

RELOAD

ENT

COPY

DEL

9 コピーするファイルの保存先を選択します。
フォルダー（002）を選択する例です。

①［▶］を押してコピー先の USB メモリにカーソルを移動します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

▼

---

DRIVE:
USB memory

FORMAT

▲

＜DIR＞
＜DIR＞

001
002
DIRECTION▲▲▲RELOAD

ENT

COPY

DEL

②［▼］を押して「002」を選択し、［ENT］を押します。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

▼

---

DRIVE:
USB memory

FORMAT

▲

＜DIR＞
＜DIR＞

001
002
DIRECTION

▲

▲

▲

1

RELOAD

ENT

COPY

DEL

2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-55

4 ファイル コピー機能

10 ［COPY］を押します。
処理の実行確認メッセージが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

▼

---

DRIVE:
USB memory

FORMAT

▲

＜DIR＞
＜DIR＞

.
..
DIRECTION▲▲▲RELOAD

ENT

COPY

DEL

11 ［YES］を押します。
ファイルのコピーを開始します。

Copy This File ?
AUDIO1.WAV

YES

NO

コピーが完了すると、保存先にファイルが表示されます。
ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ
DRIVE:
SD card

FORMAT--FILTERALL
FILTERS.
..
AUDIO2.WAV
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

▼

---

▲

DRIVE:
USB memory

FORMAT.
..
AUDIO1.WAV

＜DIR＞
＜DIR＞

DIRECTION

33-56

▲

▲

▲

RELOADENTWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

COPY

DEL

4 ファイル コピー機能

4.5

注意事項
• 運転モードの本体ユニットでファイル コピー機能を実行する場合、読み出しおよび書き込みできる 1 ファイルあたりの最大サイズは、256MB です。
• ファイル コピー機能の実行中は、ファイル コピーの対象ファイルがアクセス禁止になります。そのため、履歴データなどの運転中のプロジェクトで使用しているファイルをコピーする場合は、データが欠落する可能性があります。運転中のプロジェクトで使用しているファイルをコピーする場合は、本体ユニットのシステム モードで［ファイルマネージャー］を使用してください。
• 特殊スイッチ、マルチスイッチ、またはマルチコマンドを使用して、ファイル コピー機能を実行中に、新しくデータ転送（プロジェクト転送、PLC プログラム転送およびファイル コピー）機能を実行した場合、実行中の機能以外は実行しません。また、マルチスイッチまたはマルチコマンドに、データ転送機能を 2 つ以上設定した場合、部品のプロパティ ダイアログボックスでファンクション一覧の最上位に表示しているデータ転送機能のみを実行します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-57

33
外
部
メ
モ
リ

5 USB オートラン機能

5

USB オートラン機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

5.1

USB オートラン機能の概要
本体ユニットに USB メモリを挿入するだけで自動的にメニュー画面を表示し、メニュー画面のボタンを押すとあらかじめ設定しておいたコマンドを実行する機能です。

USB オートラン機能のメニュー画面

本体ユニットUSB メモリ

実行確認
生産ライン A- 表示器プログラ
ム入れ替え

表示器プログラムを USB メモリにコピー

サウンドデータ入れ替え

PLC プログラムを USB メモリに
コピー

生産ライン A- PLC プログラム
入れ替え

全て実行

中止

実行する処理のボタンを押してください。

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）• プロジェクトや PLC プログラムの入れ替えが必要なときなど、パソコンなしで対応できます。
• 実行する処理をコマンドと呼び、コマンドの内容やメニュー画面の詳細について記述したファイルを USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）と呼びます。
• USB オートラン機能を利用する場合は、USB メモリのルート上にあらかじめ USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）
を保存しておく必要があります。
• FT2J/1J 形や HG2J/1J 形では、USB1 または USB2 のいずれかで、USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）を保存した USB メモリを先に挿入したポートでのみ動作します。
• HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形では、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) や ZLD プロジェクト ファ
イル (.zld)、およびファイル コピーでのファイルの保存先として SD メモリカードも使用できます。
USB オートラン機能で実行できるコマンドの内容は、次のとおりです。

● プロジェクトのダウンロード
USB メモリまたは SD メモリカード *1 に保存した ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*2 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) を
本体ユニットへダウンロードします。

パソコン

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）
保存USB メモリ

本体ユニットダウンロード保存
SD メモリカード

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*2
ZNV プロジェクト ファイル (.znv)

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*2
ZNV プロジェクト ファイル (.znv)

ダウンロードが完了すると、本体ユニットをリセットし、その後運転を再開します。
注意事項、制限事項については、33-20 ページ「2

*1
*2

33-58

プロジェクト転送機能」を参照してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能● プロジェクトのアップロード
本体ユニットで運転に使用しているプロジェクトをアップロードし、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) として USB メモリまたは
SD メモリカード *1 に保存します。

パソコン
保存

USB メモリ

本体ユニット33

アップロード外部
メモ
リ

SD メモリカード
USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

ZNV
プロジェクトファイル (.znv)

アップロードが完了すると、本体ユニットをリセットし、その後運転を再開します。
注意事項、制限事項については、33-20 ページ「2プロジェクト転送機能」を参照してください。

外部メモリに保存した ZNV プロジェクト ファイル (.znv) を編集するには、WindO/I-NV4 を使用し、USB メモリに保存されたプロジェクト データをパソコンにアップロードして開きます。詳細は、33-10 ページ「アップロード」を参照してください。

● PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）のダウンロード
USB メモリまたは SD メモリカード *1 に保存した ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を本体ユニットに接続している PLC へダウンロードします。

パソコン

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）
保存PLC

本体ユニットUSB メモリ

ダウンロード保存
SD メモリ
カード

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

対応 PLC、注意事項、制限事項については、33-35 ページ「3*1

PLC プログラム転送機能」を参照してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-59

5 USB オートラン機能● PLC プログラムのアップロード
本体ユニット に接続した PLC から PLC プログラムをアップロードし、ZLD プロジェクト ファイル (.zld) として USB メモリまたは
SD メモリカード *1 に保存します。

パソコン
USB メモリ

保存

PLC

本体ユニット保存

アップロードSD メモリカード
USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

対応 PLC、注意事項、制限事項については、33-35 ページ「3PLC プログラム転送機能」を参照してください。

● ファイル コピー
本体ユニットに挿入した外部メモリ間または外部メモリ内で、ファイルのコピーができます。

USB メモリ→ SD メモリカード
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
USB メモリに保存したファイルを本体ユニットに挿入した SD メモリカードにコピーします。

パソコン

本体ユニットUSB メモリ保存

コピー

USB オートラン ファイル
定義ファイル（hgauto.ini）

ファイル

SD メモリカード

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

SD メモリカード→ USB メモリ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した SD メモリカードに保存したファイルを USB メモリにコピーします。

パソコン

コピー

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

*1

33-60

本体ユニットUSB メモリ
保存

ファイル

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

SD メモリカード

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

5 USB オートラン機能

USB メモリ→ USB メモリ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
• USB メモリに保存したファイルを本体ユニットに挿入した USB メモリにコピーします。

パソコン

USB メモリ保存

コピー

USB オートラン ファイル
定義ファイル（hgauto.ini）

本体ユニットUSB2

USB1 USB メモリ

外
部
メ
モ
リ

FT2J FT1J HG2J HG1J

ファイル

• 本体ユニットに挿入した USB メモリに保存したファイルを USB メモリにコピーします。

パソコン

USB メモリ保存

コピー

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

本体ユニットUSB2

ファイル

USB1 USB メモリ

FT2J FT1J HG2J HG1J

SD メモリカード内でのコピー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した SD メモリカードに保存したファイルを SD メモリカード内でコピーします。

パソコン

本体ユニットUSB メモリ
保存

SD メモリカード

コピー
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

HG4G HG3G HG2G-5F
ファイル

ファイル

USB メモリ内でのコピー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットに挿入した USB メモリに保存したファイルを USB メモリ内でコピーします。

パソコン

本体ユニットUSB メモリ

USB メモリ保存

コピー
USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

FT2J FT1J HG2J HG1J
HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

注意事項、制限事項については、33-49 ページ「4

ファイル

ファイル

ファイル コピー機能」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33

33-61

5 USB オートラン機能

5.2

USB オートラン機能の設定手順● USB オートラン機能でコマンドを実行する
設定手順

1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

［OK］ボタンをクリックし2 ［オートラン］タブで［USB オートラン機能を有効にする］チェックボックスをオンにし、ます。

詳細は、4-67 ページ「第 4 章

3.10 ［オートラン］タブ」を参照してください。

• 本体ユニットの USB オートラン機能が有効になっていないと、USB メモリを本体ユニットに挿入してもメニュー画面は表示されません。
• 一度本体ユニットの USB オートラン機能を有効にすると、［USB オートラン機能を有効にする］チェックボックスをオフにしたプロジェクトをダウンロードするか、システム モードで USB オートラン機能を無効にするまで、USB オート
ラン機能は有効のままです。
本体ユニットで USB オートラン機能を有効にする場合は、システム モードのトップページから［メインメニュー］
、
［初
期設定］、
［システム動作］、［オートラン］の順に押します。

3 USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）を作成し、USB メモリのルート上に保存します。
詳細は、33-65 ページ「5.3 USB オートラン定義ファイルの作成」を参照してください。

パソコン
保存

USB オートラン
定義ファイル（hgauto.ini）

33-62

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

USB メモリ5 USB オートラン機能

4 必要なファイルを用意し、USB メモリまたは SD メモリカードに保存します。
必要なファイルを SD メモリカードに保存した場合、およびアップロード先やコピー先に SD メモリカードを使用する場合は、あらかじめ SD メモリカードを本体ユニットに挿入しておきます。
用意するファイルは、次のとおりです。
• プロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）をダウンロードする場合
ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1 または ZNV プロジェクト ファイル (.znv) を作成します。
詳細は、33-22 ページ「2.3 転送用プロジェクトの作成手順」を参照してください。
• IDEC 製 PLC プログラムをダウンロードする場合
ZLD プロジェクト ファイル (.zld) を作成します。
詳細は、33-37 ページ「3.4 ZLD プロジェクト ファイルの作成手順」を参照してください。
• ファイルをコピーする場合コピーするファイルを作成します。

パソコン

33
外
部
メ
モ
リ

USB メモリ
保存

SD メモリカード

ZNX プロジェクト ファイル (.znx)*1
ZNV プロジェクト ファイル (.znv)

ZLD
プロジェクトファイル (.zld)

ダウンロードする場合

ファイルコピーする場合

操作手順

1 本体ユニットの電源を入れます。
2 USB メモリを本体ユニットに挿入します。
USB オートラン機能のメニュー画面が表示されます。

本体ユニットUSB メモリ

メニュー画面が表示されない場合は、37-14 ページ「第 37 章
問題を解決し、USB メモリを挿入し直してください。

*1

3.7 USB オートラン機能で問題が発生した」を参照して

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル33-63

5 USB オートラン機能

3 実行するコマンドのボタンを押します。
コマンドを実行します。

実行確認
生産ライン A- 表示器プログラ
ム入れ替え

表示器プログラムを USB メモリにコピー

サウンドデータ入れ替え

PLC プログラムを USB メモリに
コピー

生産ライン A- PLC プログラム
入れ替え

全て実行

中止

実行する処理のボタンを押してください。

•［全て実行］を押すと、USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）に定義しているすべてのコマンドを順に実行します。
• 本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、33-74 ページ「5.4 USB オートラン機能実行時のセキュリ
ティについて」を参照してください。
• IDEC 製 PLC プログラムのダウンロードまたはアップロードの場合で、PLC にパスワードを設定している場合は、PLCのパスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力してください。
コマンドの実行中は USB メモリおよび SD メモリカードを取り外さないでください。

4 コマンドの実行が完了すると、実行結果を表示します。
［確認］を押すと、実行結果画面を閉じ、メニュー画面を表示します。

実行結果
以下の機能が正常に終了しました

機能

生産ライン A- 表示器プログラ
ム入れ替え

確認

［全て実行］以外のボタンでコマンドを実行した場合は、実行結果画面で［確認］を押したあとメニュー画面に戻ります。

33-64

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能

5.3

USB オートラン定義ファイルの作成
USB メモリを本体ユニットに挿入したときに自動的に表示するメニュー画面は、USB オートラン定義ファイルで定義します。
USB オートラン定義ファイルは、次の方法で作成します。

33• USB オートラン定義ファイル作成ツールで作成する
 USB オートラン定義ファイル作成ツール マニュアルを参照してください。
• テキスト エディタで作成する
 33-65 ページ「テキスト エディタで作成する」を参照してください。

● テキスト エディタで作成するメモ帳や市販のテキスト エディタなどを使用して、各セクションの項目と内容を記述し、ファイル名を「hgauto.ini」として保存します。
USB オートラン定義ファイルは、次の 3 つのセクションで構成します。
各セクションごとに項目とその内容を記述します。

[AUTORUN] セクション（必須）
使用するコマンド数、ボタンの有効 / 無効、使用言語を指定します。

[AUTORUN]
item = 5
button_command = Enablebutton_runall = Enablelanguage =Japanese[COMMAND_1]
command = PRO_DOWNLOAD
src_path = "B: \NV4DATA\HG_PROJECT.ZNV"
reset_keep_device = Enable[COMMAND] セクション（必須）
実行するコマンドとその内容を指定します。
[COMMAND_1] から順に 最大 [COMMAND_5] まで、[AUTORUN] セクションで指定したコマンド数の実行ボタン
を作成します。

[COMMENT] セクション
メニュー画面下部に表示するメッセージを必要に応じて入力します。

plc_run*1=Enable
title = “ 生産ライン A- 表示器プログラム入れ替え "・・・[COMMAND_5]
command = LDR_UPLOAD
dst_path = "B:\Uploaded_Program"
src_port = COM1
src_net_no = 0
title = "PLC プログラムを USB メモリにコピー "[COMMENT]
comment = " 実行するコマンドのボタンを押してください。"

実行確認[COMMAND̲1] の実行ボタン

生産ライン A- 表示器プログラ
ム入れ替え

表示器プログラムを USB メモリにコピー[COMMAND̲4] の
実行ボタン[COMMAND̲2] の実行ボタン

サウンドデータ入れ替え

PLC プログラムを USB メモリにコピー

[COMMAND̲5] の
実行ボタン[COMMAND̲3] の実行ボタン

生産ライン A- PLC プログラム
入れ替え[COMMENT] で入力した文字の表示

実行するコマンドのボタンを押してください。

全て実行

中止

メニュー画面を閉じるボタン

すべてのコマンドの実行ボタン*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-65

外
部
メ
モ
リ

5 USB オートラン機能［AUTORUN] セクション■ item（必須）

使用するコマンド数を 1 ～ 5 の範囲で指定します。1 ～ 5 以外の数字を指定するエラーとなり、USB オートラン機能を実行しません。

■ button_command[COMMAND_1] ～ [COMMAND_5] の実行ボタンの有効 / 無効を指定します。
Enable：ボタンを有効にします。

Disable：

ボタンを無効にします。
この項目が記述されていない場合や、不正な値が記述されている場合は、“Enable” として動作します。

■ button_runall[ 全て実行 ] ボタンの有効 / 無効を指定します。
Enable：ボタンを有効にします。

Disable：

ボタンを無効にします。
この項目が記述されていない場合や、不正な値が記述されている場合は、“Enable” として動作します。

■ language

ボタンのラベルとメッセージで使用する言語を指定します。

Japanese：

日本語（Shift_JIS）

European：

欧文（ISO8859-1）

Chinese：

簡体字中国語（GB2312）

Taiwanese：

繁体字中国語（BIG5）

Korean：ハングル（KSC5601）

Central European：

中央ヨーロッパ言語（ANSI1250）

Baltic：バルト諸国言語（ANSI1257）

Cyrillic：

キリル言語（ANSI1251）
この項目が記述されていない場合や、不正な値が記述されている場合は、“Japanese” として動作します。

［COMMAND] セクション
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形では、USB メモリのみ指定できます。

■ command（必須）

実行するコマンドを指定します。

PRO_DOWNLOAD：

プロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード

PRO_UPLOAD：

プロジェクトのアップロード

LDR_DOWNLOAD：

PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）のダウンロード

LDR_UPLOAD：

PLC プログラムのアップロード

FILE_COPY：

ファイルのコピー

コマンドによって、「title」以外の指定項目が異なります。

*1

33-66

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能

command = PRO_DOWNLOAD■ src_path（必須）

ダウンロードする ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイルのパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

USB メモリは「B:\」となります。

■ reset_keep_device

ZNV プロジェクト ファイルのダウンロード時にキープ デバイスを初期化するかしないかを指定します。ただし、システムソフト、またはデータ保持領域の設定を変更したプロジェクト データをダウンロードすると、常にキープ デバイスを初期化します。
Enable：キープ デバイスを初期化します。

Disable：キープ デバイスを初期化しません。
プロジェクト データをダウンロードすると、reset_keep_device の設定にかかわらずアラーム履歴のデータ、操作履歴のデータ、データ履歴のデータが消去されます。
この項目が記述されていない場合や、不正な値が記述されている場合は、“Enable” として動作します。

■ plc_run*2

ZNV プロジェクト ファイルをダウンロードしたあとに、ラダー プログラムを自動実行するかしないかを指定します。
Enable：

自動実行する。

Disable：

自動実行しません。

command = PRO_UPLOAD■ dst_path（必須）アップロードしたプロジェクトを保存するフォルダーのパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：*1*2

SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

USB メモリは「B:\」となります。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-67

33
外
部
メ
モ
リ

5 USB オートラン機能

command = LDR_DOWNLOAD■ src_path（必須）

ダウンロードする ZLD プロジェクト ファイルのパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

USB メモリは「B:\」となります。

■ dst_port（必須）ダウンロードする PLC を接続している本体ユニットのポート名を指定します。ポート名の詳細は、4-37 ページ「第 4 章
フェイス構成」を参照してください。
COM1：

インター

シリアル インターフェイスの名称は機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG1G/1P 形 *1： COM(RS232C)
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形：

COM2：SERIAL1(RS232C)

シリアル インターフェイスの名称は機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG1G/1P 形：

COM(RS422/485)

HG5G/4G/3G/2G-V 形：

COM2(RS232C) または COM2(RS422/485)

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

COM2

HG2G-5T 形：
ETHER：COM1SERIAL1(RS422/485)

イーサネット インターフェイス（LAN）■ dst_net_no（接続先をスレーブ番号または接続機器 ID で指定する場合は必須）

ダウンロードする PLC を接続している通信インターフェイスがシリアル インターフェイスの場合はスレーブ番号、イーサネット イ
ンターフェイスの場合は接続機器 ID を指定します。PLC に設定しているスレーブ番号または接続機器 ID と同じものを指定してください。

■ dst_plc_ip（ 接続先を IP アドレスで指定する場合は必須）
ダウンロードする PLC の IP アドレスを指定します。
例） dst_plc_ip = 192.168.0.1■ dst_plc_port

ダウンロードする PLC のポート番号を指定します。
例） dst_plc_port = 2101
接続先を IP アドレスで指定する場合は、この項目が記述されていないときや不正な値が記述されているときに “2101” となります。接続先をスレーブ番号または接続機器 ID で指定する場合は、記述する必要はありません。

*1

33-68

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能

command = LDR_UPLOAD■ dst_path（必須）アップロードした PLC プログラムを保存するフォルダーのパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

USB メモリは「B:\」となります。

■ src_port（必須）アップロードする PLC を接続している本体ユニットのポート名を指定します。ポート名の詳細は、4-37 ページ「第 4 章
フェイス構成」を参照してください。
COM1：

インター

シリアル インターフェイスの名称は機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG1G/1P 形 *1： COM(RS232C)
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形：

COM2：SERIAL1(RS232C)

シリアル インターフェイスの名称は機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG1G/1P 形：

COM(RS422/485)

HG5G/4G/3G/2G-V 形：

COM2(RS232C) または COM2(RS422/485)

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

COM2

HG2G-5T 形：
ETHER：COM1SERIAL1(RS422/485)

イーサネット インターフェイス（LAN）■ src_net_no（接続先をスレーブ番号または接続機器 ID で指定する場合は必須）

アップロードする PLC を接続している通信インターフェイスがシリアル インターフェイスの場合はスレーブ番号、イーサネット イ
ンターフェイスの場合は接続機器 ID を指定します。PLC に設定しているスレーブ番号または接続機器 ID と同じものを指定してください。

■ src_plc_ip（接続先を IP アドレスで指定する場合は必須）
アップロードする PLC の IP アドレスを指定します。
例） src_plc_ip = 192.168.0.1■ src_plc_port

アップロードする PLC のポート番号を指定します。
例） src_plc_port = 2101
接続先を IP アドレスで指定する場合は、この項目が記述されていないときや不正な値が記述されているときに “2101” となります。接続先をスレーブ番号または接続機器 ID で指定する場合は、記述する必要はありません。

*1

HG1P 形のシリアル インターフェイス（RS232C）搭載機種は特殊品のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-69

33
外
部
メ
モ
リ

5 USB オートラン機能

command = FILE_COPY■ src_path（必須）

コピー元のファイル名またはフォルダー名を含むパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

• コピー元のパス名にファイル名を指定した場合は、指定したファイルをコピーします。
フォルダー名を指定した場合は、そのフォルダーに含まれるすべてのファイル、サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーします。
• サブフォルダーは 5 階層までコピーできます。
• サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルをコピーしない場合は、コピーを実行する前に HMI 特殊内部リレー LSM30 を 1 にしておく必要があります。
• ファイル コピーを途中で中止する場合は、HMI 特殊内部リレー LSM31 に 1 を書き込みます。現在コピー中のファイルをコピーしたあと、ファイル コピーを中止します。

■ dst_path（必須）

コピー先のパスを半角 250 文字以内で指定します。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： USB1 に挿入する USB メモリは「A:\」、USB2 に挿入する USB メモリは「B:\」となります。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：

SD メモリカードは「A:\」、USB メモリは「B:\」となります。

共通項目■ titleボタンのラベルを入力します。最大文字数は次のとおりです。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

半角 26 文字 ×2 行の合計半角 52 文字

半角 14 文字 ×2 行の合計半角 28 文字• 自動的に改行しますが、任意の位置で改行できます。任意の位置で改行した場合は、自動的に \n が挿入されるため半角 2 文字として計算されます。
• セミコロン (;) や円マーク (\)、ダブルクォーテーション（"）を使用する場合は、その文字の前にエスケープ文字の円マーク (\) を自動的に挿入するため、半角 2 文字として計算されます。

[COMMENT] セクション■ comment

メニュー画面下部に表示するメッセージを入力します。最大文字数は次のとおりです。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形：

半角 54 文字 ×6 行の合計半角 324 文字

半角 29 文字 ×3 行の合計半角 87 文字• 自動的に改行しますが、任意の位置で改行できます。任意の位置で改行した場合は、自動的に \n が挿入されるため半角 2 文字として計算されます。
• セミコロン (;) や円マーク (\)、ダブルクォーテーション（"）を使用する場合は、その文字の前にエスケープ文字の円マーク (\) を自動的に挿入するため、半角 2 文字として計算されます。

コメントについてUSB オートラン定義ファイル中に注釈などのコメントを記述する場合は、セミコロン（;）を使用してください。
セミコロン（;）以降、改行までの文字がコメントとして扱われ、記述内容は無視します。

制限事項• 1 行に記述できる文字数は、改行コードを含む半角 512 文字までです。
制限を超える文字を記述している場合は、記述内容を無視します。
• 1 項目を 1 行で記述する必要があります。途中で改行すると、改行以降の文字を無視します。
• USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）のファイルサイズは 512 キロバイトまでです。制限を超える場合は使用できません。
• 改行コードは、Windows で一般的に使用する形式 (CR+LF) のみに対応しています。他の改行コードの形式で記述した USB オート
ラン定義ファイル（hgauto.ini）は正しく動作しません。

33-70

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能

記述例と解説記述例; hgauto.ini 記述例

33[AUTORUN]①

item = 5; 実行数

button_command = Enable; 個々のコマンドボタン有効

button_runall = Enable; 「全て実行」ボタン有効

language =Japanese; 使用言語：日本語[COMMAND_1]
command = PRO_DOWNLOAD
src_path = "B:\HG3G_DEMO_1.ZNV"
reset_keep_device = Enable
plc_run=Enable
title = " 生産ライン A- 表示器プログラム入れ替え "; ZNV プロジェクト ファイルのダウンロード; 転送元; キープ デバイスの初期化; ZNV プロジェクト ファイルのダウンロード後、ラダー プログラムを実行; ボタンのラベル③[COMMAND_2]
command = FILE_COPY
src_path = "B:\Error.wav"
dst_path = "A:\HGDATA01\SOUND"
title = " サウンドデータ入れ替え "; ファイル コピー
; 転送元
; 転送先
; ボタンのラベル④[COMMAND_3]
command = LDR_DOWNLOAD
src_path = "B:\LDRDATA\LDR_PROGRAM.ZLD"
dst_port = COM1
dst_net_no = 0
title = " 生産ライン A-PLC プログラム入れ替え "; ZLD プロジェクト ファイルのダウンロード; 転送元; 転送先ポート番号; 転送先スレーブ番号; ボタンのラベル⑤[COMMAND_4]
command = PRO_UPLOAD
dst_path = "B:\Uploaded_Project"
title = " 表示器プログラムを USB メモリにコピー "; プロジェクトのアップロード; 保存先; ボタンのラベル⑥[COMMAND_5]
command = LDR_UPLOAD
dst_path = "B:\Uploaded_Program"
src_port = COM1
src_net_no = 0
title = "PLC プログラムを USB メモリにコピー "; PLC プログラムのアップロード; 保存先; 転送元ポート番号; 転送元スレーブ番号; ボタンのラベル

②

⑦

外
部
メ
モ
リ

[COMMENT]

comment = " 実行する処理のボタンを押してください。"; 画面下部に表示するメッセージ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-71

5 USB オートラン機能

解説① USB オートラン機能のメニュー画面に 5 つのコマンド実行ボタンを表示し、［全て実行］を有効にします。また、すべてのボタンのラベルとメッセージを日本語で表示します。
[AUTORUN]

使用するコマンド数とメニュー画面の詳細について記述します。

item = 5

コマンドを 5 つ使用します。

button_command = Enable[COMMAND_1] ～[COMMAND_5] の各コマンドの実行ボタンを有効にします。

button_runall = Enable［全て実行］を有効にします。

language =Japanese

ボタンのラベルとメッセージを日本語で表示します。

② USB メモリから ZNV プロジェクト ファイルを本体ユニットにダウンロードします。
[COMMAND_1][COMMAND_1] の実行ボタンに割り当てるコマンドについて記述します。［全て実行］を押した場合には最初に実行します。

command = PRO_DOWNLOAD「プロジェクト（ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード」を実行します。

src_path = "B:\HG3G_DEMO_1.ZNV"

USB メモリ（B:）のルート上に保存した ZNV プロジェクト ファイル
「HG3G_DEMO_1.ZNV」を本体ユニットにダウンロードします。

reset_keep_device = Enable

キープ デバイスを初期化します。

plc_run=Enable

プロジェクト（ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード後、ラダープログラムを実行します。

title = " 生産ライン A- 表示器プログラム入れ替え "ボタンのラベルを「生産ライン A- 表示器プログラム入れ替え」と表示します。

③ USB メモリから SD メモリカードへサウンド ファイルをコピーします。
[COMMAND_2][COMMAND_2] の実行ボタンに割り当てるコマンドをについて記述します。［全て実行］を押した場合には 2 番目に実行します。

command = FILE_COPY「ファイル コピー」を実行します。

src_path = "B:\Error.wav"

USB メモリ（B:）のルート上に保存したサウンド ファイル「Error.wav」
を本体ユニットに挿入している SD メモリカード（A:）の「HGDATA01」
フォルダー内の「SOUND」フォルダーにコピーします。

dst_path = "A:\HGDATA01\SOUND"
title = " サウンドデータ入れ替え "ボタンのラベルを「サウンドデータ入れ替え」と表示します。

④ USB メモリから ZLD プロジェクト ファイルを本体ユニットに接続している PLC にダウンロードします。
[COMMAND_3][COMMAND_3] の実行ボタンに割り当てるコマンドについて記述します。［全て実行］を押した場合には 3 番目に実行します。

command = LDR_DOWNLOAD「PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）のダウンロード」を実行します。

src_path = "B:\LDRDATA\ LDR_PROGRAM.ZLD"

USB メモリ（B:）の「LDRDATA」フォルダーに保存した ZLD プロジェク
ト ファイル「 LDR_PROGRAM.ZLD」を本体ユニットの COM1 に接続している PLC（スレーブ番号：0）にダウンロードします。

dst_port = COM1
dst_net_no = 0
title = " 生産ライン A-PLC プログラム入れ替え "33-72

ボタンのラベルを「生産ライン A-PLC プログラム入れ替え」と表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能⑤ USB メモリにプロジェクトをアップロードします。
[COMMAND_4][COMMAND_4] の実行ボタンに割り当てるコマンドについて記述します。［全て実行］を押した場合には 4 番目に実行します。

command = PRO_UPLOAD「プロジェクトのアップロード」を実行します。

dst_path = "B:\Uploaded_Project"

本体ユニットの運転に使用しているプロジェクトをアップロードし、ZNV プロジェクト ファイル (.znv) として USB メモリ（B:）の「Uploaded_Project」フォルダーに保存します。

title = " 表示器プログラムを USB メモリにコピー "ボタンのラベルを「表示器プログラムを USB メモリにコピー」と表示します。

⑥ USB メモリに PLC プログラムをアップロードします。
[COMMAND_5][COMMAND_5] の実行ボタンに割り当てるコマンドについて記述します。
［全て実行］を押した場合には 5 番目に実行します。

command = LDR_UPLOAD「PLC プログラムのアップロード」を実行します。

dst_path = "B:\Uploaded_Program"

src_net_no = 0

本体ユニットの COM1 に接続している PLC（スレーブ番号：0）で実行している PLC プログラムをアップロードし、ZLD プロジェクト ファイ
ル (.zld) として USB メモリ（B:）の「Uploaded_Program」フォルダーに保存します。

title = "PLC プログラムを USB メモリにコピー "ボタンのラベルを「PLCプログラムをUSBメモリにコピー」と表示します。

src_port = COM1

⑦ USB オートラン機能のメニュー画面下部にメッセージを表示します。
[COMMENT]

使用するコマンド数とメニュー画面の詳細について記述します。

comment = " 実行する処理のボタンを押してください。"

メニュー画面下部に「実行する処理のボタンを押してください。
」と表示
します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-73

33
外
部
メ
モ
リ

5 USB オートラン機能

5.4

USB オートラン機能実行時のセキュリティについて
本体ユニットのプロジェクトにセキュリティを設定している場合は、USB オートラン機能実行時にパスワード入力画面を表示しま
す。

パスワード
データ転送機能を実行するために必要なパスワードを入力してください
User

▲ ▼

********
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P CLR

123
A
abc

S

D

F

G

H

J

K

L CAN

!?#

X

C

V

B

N

M

Z

BS

ENT

コマンドの実行権限があるセキュリティ グループのユーザー名を選択し、パスワードを入力して、［ENT］を押してください。

● セキュリティ グループによるコマンドの実行権限実行できるコマンドは、セキュリティ グループによって異なります。
セキュリティ グループ

コマンド
プロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル
ル）のダウンロード

Administrator

Operator

Reader○××*1 または ZNV プロジェクト ファイ

プロジェクトのアップロード

○

×

×

PLC プログラム（ZLD プロジェクト ファイル）のダウンロード

○

×

×

PLC プログラムのアップロード

○

×

×

○

○

×

○

○

○

ファイルのコピー（USB メモリ*2 または USB2*1 から SD メモリ カード *2 または USB1*1 へ）ファイルのコピー（SD メモリ カード *2 または USB1*1 から USB メモリ *2 または USB2*1 へ）■ 例 1： USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）に記載しているコマンドが次の 2 つの場合
プロジェクト（ZNX プロジェクト ファイル *1 または ZNV プロジェクト ファイル）のダウンロード
ファイル コピー（SD メモリ カード *2 から USB メモリ *2）
コマンドの実行に必要なユーザー アカウントのセキュリティ グループは、次のとおりです。
Administrator

プロジェクトのダウンロードを実行：
ファイル コピー（SD メモリ カード*2 から USB メモリ *2）を実行：

Administrator、Operator、または Reader
Administrator［全て実行］を押す：［全て実行］を押してすべてのコマンドを実行する場合は、USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）に記述しているコマンドの中で最も権限の高いコマンドを実行するために必要なパスワードを入力する必要があります。上記の例の場
合は、セキュリティ グループが Administrator に設定しているユーザー アカウントのパスワードが必要になります。

*1
*2

33-74

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 USB オートラン機能■ 例 2： USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）に記載しているコマンドがファイル コピー（SD メモリ カー
ド *2 から USB メモリ *2）のみの場合

セキュリティ グループが Administrator、Operator、または Reader に設定しているユーザー アカウントのパスワードが必要になります。
［CAN］を押してパスワードの入力をキャンセルした場合は、コマンドを実行せず、メニュー画面が閉じます。再度 USB
オートラン機能を実行する場合、USB メモリを挿し直してください。

*2

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-75

33
外
部
メ
モ
リ

6 USB サブ画面自動表示機能

6

USB サブ画面自動表示機能
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
USB サブ画面自動表示機能とは、本体ユニットに USB メモリを挿入するだけで指定したサブ画面を表示する機能です。
USB メモリを挿入したタイミングで表示したいメッセージなどを、このサブ画面を用いて簡単に表示できます。

6.1

USB メモリの挿入時に自動的にサブ画面を表示する● 設定手順1 ［システム］タブの［システム］で［プロジェクト］をクリックします。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［オートラン］タブで［USB メモリが挿入された時にサブ画面を表示する］チェックボックスをオンにします。
3 表示するサブ画面の「画面番号」と「表示位置」を設定し、［OK］ボタンをクリックします。
詳細は、4-67 ページ「第 4 章

33-76

3.10 ［オートラン］タブ」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

6 USB サブ画面自動表示機能● 操作手順USB メモリを本体ユニットに挿入します。

本体ユニットUSB メモリ

33
外
部
メ
モ
リ

サブ画面を表示します。

本体ユニット

サブ画面

USB メモリが挿入されました

USB サブ画面自動表示機能によって表示するサブ画面にセキュリティを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名を選択し、パスワードを入力してください。詳細は、33-74 ページ「5.4 USB オートラン
機能実行時のセキュリティについて」を参照してください。
USBサブ画面自動表示機能を有効にしていた場合、USBメモリにUSBオートラン機能で使用する定義ファイル（hgauto.ini）が存在すると、サブ画面と USB オートラン機能のメニュー画面を同時に表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

33-77

6 USB サブ画面自動表示機能

33-78

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 34 章

周辺機器

この章では、周辺機器を使用する本体ユニットの機能や動作、接続方法などについて説明します。

1

プリンタ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

34

対応プリンタ周
辺機
器

次のプリンタが使用できます。
プリンタ制御コマンド／メーカー名／規格
PictBridge

対応プリンタ
PictBridge ロゴ認証を受けたプリンタ

動作実績のあるプリンタ以外は、動作確認をしてから使用してください。

1.2

プリンタを接続してできること
本体ユニットとプリンタを接続することで、次の機能が使用できます。
• スクリーンショットの印刷
 7-56 ページ「第 7 章 4

印刷スイッチ」、11-26 ページ「第 11 章

4印刷」を参照してください。

• アラーム履歴の印刷（一括出力）
 12-1 ページ「第 12 章 アラーム履歴機能」を参照してください。

1.3

本体ユニットとプリンタの接続方法
本体ユニットの USB インターフェイス（USB1）とプリンタの USB ポートを USB ケーブルで接続してください。

プリンタ

本体ユニットUSB
インターフェイスへ（USB1）

ミニ B プラグUSB
ポートへ
USB ケーブル

A プラグ

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F• 印刷中に本体ユニットとプリンタ間のケーブルを取り外さないでください。
• USB ケーブルでプリンタと接続する場合、USB ハブを使用しないでください。
• 印刷結果はプリンタによってイメージが異なりますので、実際にプリンタに出力してイメージをご確認ください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル34-1

1 プリンタ

1.4

プリンタの設定と状態監視● プリンタの設定

プリンタで印刷するときは、プロジェクト設定ダイアログボックスの［プリンタ］タブで、用紙サイズや印刷色を設定します。
詳細は、4-65 ページ「第 4 章 3.8 ［プリンタ］タブ」を参照してください。
•［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［プリンタ］タブで選択した用紙サイズにプリンタが対応していない場合
は、プリンタの設定で選択した用紙サイズで印刷します。
データの端が印刷されないときは、プリンタ側の設定で " トリミングしない " や " フチあり " を有効にしてください。また、色は設定できません。モノクロで印刷するには、使用するプリンタ側で印刷色を設定してください。
• 本体ユニットをプリンタに接続すると、未対応機器としてプリンタ側にエラーが発生する場合がありますが、印刷を実行時には PictBidge の規格に応じたデータを送信しますので、正常に印刷できます。

● プリンタの状態監視

プリンタの状態を監視するには、システム エリアを使用します。
詳細は、4-34 ページ「第 4 章 システム エリア 2」を参照してください。

■ プリンターに出力中プリンタで印刷中のときは、システム エリアのアドレス番号 +3 のビット 3 が 1 になります。

■ プリンター タイムアウト エラー

プリンタで印刷中に印刷エラーが発生したときは、システム エリアのアドレス番号 +2 のビット 9 が 1 になります。

34-2

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

第 35 章内部デバイス

この章では、内部デバイスについて説明します。
本体ユニットの内部デバイスには、HMI 機能を制御する HMI デバイスと、コントロール機能を制御するコントロール デバイス *1があります。

1
1.1

ビットデバイス
HMI デバイス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
アドレス番号範囲
内部デバイス名記号R/W

FT2J/1J 形、
HG2J/1J 形

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

表現進数

LM

R/W

0 ～ 4095

0 ～ 2047

10

HMI 内部リレー
HMI キープリレー

LK

R/W

可変

10

HMI タイマ接点

LTC

R

0 ～ 3110

デジタル入力（ビット）*2

LEXR

0 ～ 778

デジタル出力（ビット）*2

LEY

R/W

0 ～ 77

8

HMI テンポラリリレー

LBM

R/W

*3

0 ～ 255

HMI 拡張入力（ビット）

LI

R

0～D

16

HMI 拡張出力（ビット）*3

LQ

R/W

0～1

16

HMI 特殊内部リレー

LSM

R/W

0 ～ 127

0 ～ 127

0 ～ 9510

10

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

■ HMI 内部リレー（LM）

本体ユニットが内部で使用するビット単位のデバイスです。

■ HMI キープリレー（LK）

本体ユニットが内部で使用するビット単位のデバイスです。運転開始時にリセットされない内部リレーで電源を切った後も電池により値が保持されます。最大点数は WindO/I-NV4 の設定に依存します。詳細は、15-2 ページ「第 15 章 データの格納数とアドレス数の最小および最大数」を参照してください。

■ HMI タイマ接点（LTC）

部品のタイマによって値が 1 になるビット単位のデバイスです。
32 点の HMI タイマが使用できます。

■ デジタル入力（LEX）、デジタル出力（LEY）

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形に接続する増設モジュールのデジタル入力およびデジタル出力リレーです。
詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタル I/O モジュールの使用方法」を参照してください。

■ HMI テンポラリリレー（LBM）

値を一時的に保存するために内部で使用するビット単位のデバイスです。画面やテキスト グループまたは、ユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりすると 0 が書き込まれます。

■ HMI 拡張入力（LI）、HMI 拡張出力（LQ）

HG1P 形で使用する入力および出力ビット デバイスです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 1 章 ファンクション
キー」を参照してください。LIC ～ LID および LQ0 ～ LQ1 は予約領域となります。

*1
*2
*3

FT2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-1

35
内
部
デ
バ
イ
ス

1 ビットデバイス■ HMI 特殊内部リレー（LSM）

HMI 特殊内部リレーは、次に示す特殊な動作を行います。対応している点数は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 128 点
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：

96 点○：対応、×：非対応または範囲外、－：予約
デバイス
アドレス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSM0

常時 1 です。

○

○

○

○

LSM1

電源を入れて初期画面が表示されたときまたはベース画面が切り替わったとき、2 スキャン目のみ 1 です。
テキスト グループやユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりした場合にも動作します。

○

○

○

○

LSM2

電源を入れて初期画面が表示されたときまたはベース画面が切り替わったとき、1 スキャン目のみ 1 です。
テキスト グループやユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりした場合にも動作します。

○

○

○

○

LSM3

電源を入れて初期画面が表示されたときまたはベース画面が切り替わったとき、1 スキャン目のみ 0 です。
テキスト グループやユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりした場合にも動作します。

○

○

○

○

LSM4

スキャンごとに 0 と 1 を繰り返します。

○

○

○

○

LSM5

サブ画面オープン時 1 スキャン目のみ 1 です。

○

○

○

○

LSM6

タッチパネルを押している間は 1 です。

○

○

○

○

LSM7

接続機器との通信1で使用している接続機器のデバイス アドレスのすべてからデータを読み出す（リードスキャン）ごとに 0 と 1 を繰り返します。

○

○

○

○

LSM8

電源を入れると 1 になり、初期画面から他の画面に切り替わるか、テキスト グ
ループやユーザーアカウントが切り替わると 0 になります。

○

○

○

○

LSM9

0 から 1 になると、フラッシュメモリに保存されたバックアップ データを復元します。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 にな
りません。

○

○

○

○

LSM10

0 から 1 になると、現在の輝度設定、データ保持領域で設定した HMI キープリ
レーおよび HMI キープレジスタのデータをフラッシュメモリに転送します。1になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。

○

○

○

○

LSM11

電源を入れて初期画面が表示されたときまたはベース画面が切り替わったとき、使用しているすべての接続機器のデバイス アドレスの値を読み出したあとに 0 から 1 になり、他の画面に切り替わるまで 1 です。
テキスト グループやユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりした場合にも動作します。

○

○

○

○

LSM12

サブ画面クローズ時 1 スキャン目のみ 1 です。

○

○

○

○

LSM13

サブ画面を開くと 0 になり、そのサブ画面で使用しているすべての接続機器のデバイス アドレスの値を読み出したあとに 0 から 1 になります。

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

LSM14 ～ 17

*4 へのアクセスを停止します。アクセス状態はLSM180 から 1 になると、USB メモリ
LSM19 の値で確認できます。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。
このデバイス アドレスを使って、アクセスを停止すると、本体ユニットの電源を切るか、USB メモリ *4 を挿し直すまで、USB メモリ *4 にアクセスしません。

LSM19

*4

35-2

USB メモリ *4 にアクセス中は 1 になります。0 になると、USB メモリ *4 を取り外すことができます。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB2 に挿入した USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットデバイス

デバイス
アドレス

LSM20

機能

0 から 1 になると、外部メモリ *5 へのアクセスを停止します。アクセス状態はLSM21 の値で確認できます。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。
このデバイス アドレスを使って、アクセスを停止すると、本体ユニットの電源

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

○

○

○

×

を切るか、外部メモリを挿し直すまで、外部メモリ *5 にアクセスしません。
LSM21

外部メモリ *5 にアクセス中は 1 になります。0 になると、外部メモリ *5 を取り外すことができます。

○

○

○

×

LSM22

操作履歴機能で、1 回の操作で記録できる点数以上のデータが発生すると 1 になります。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。

○

○

○

○

LSM23

ファイル コピーを実行中は 1 になります。

○

○

○

×

LSM24

外部メモリ *5 にデータを書き込み中は 1 になります。

○

○

○

×

LSM25

USB メモリにデータを書き込み中は 1 になります。

×

×

×

○

LSM26

予約

－

－

－

－
×

0 から 1 になると、サウンド ファイルの再生を停止します。

○

○

○ *6

予約

－

－

－

－

LSM30

0 から 1 になると、サブフォルダーおよびサブフォルダーに含まれるファイルのコピーを禁止します。コピー中に 1 にすると、次回のコピーから禁止になり
ます。

○

○

○

○

LSM31

0 から 1 になると、ファイル コピーを途中で中止します。コピー中に 1 にすると、現在コピー中のファイルをコピーしたあと、ファイル コピーを中止します。1 のときにファイル コピーを開始してもファイル コピーは実行できませ
ん。

○

○

○

○

LSM32

予約

－

－

－

－

LSM33

前面レイヤーに配置した描画図形や部品の数が上限を超えると 1 になります。
1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。

○

○

○

○

LSM34

予約

－

－

－

－

LSM35

データ履歴機能の一括出力または逐次出力で、外部メモリ *7 にデータを書き込
み中は 1 になります。

○

○

○

○

LSM36

アラーム履歴機能の一括出力または逐次出力で、外部メモリ *7 にデータを書き込み中は 1 になります。

○

○

○

○

LSM37

操作履歴機能の一括出力または逐次出力で、外部メモリ *7 にデータを書き込み
中は 1 になります。

○

○

○

○

LSM27
LSM28、29

予約

－

－

－

－

LSM42

接続機器との通信2で使用している接続機器のすべてのデバイス アドレスからデータを読み出す（リードスキャン）ごとに 0 と 1 を繰り返します。

○

○

○

○

LSM43

接続機器との通信3で使用している接続機器のすべてのデバイス アドレスからデータを読み出す（リードスキャン）ごとに 0 と 1 を繰り返します。

○

○

○

○

LSM44

接続機器との通信4で使用している接続機器のすべてのデバイス アドレスからデータを読み出す（リードスキャン）ごとに 0 と 1 を繰り返します。

○ *8

○

○

○

予約

－

－

－

－

LSM38 ～ 41

LSM45 ～ 47

*5
*6
*7
*8

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード
オーディオ インターフェイス搭載機種のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ
HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-3

35
内
部
デ
バ
イ
ス

1 ビットデバイス

デバイス
アドレス

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSM48

200 ミリ秒クロック（100 ミリ秒ごとに 0 と 1 を繰り返す）

○

○

○

○

LSM49

1 秒クロック（500 ミリ秒ごとに 0 と 1 を繰り返す）

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

LSM52

遠隔操作機能で本体ユニットを操作したスキャンのみ 1 になります。

○

○

○

○

LSM53

0 から 1 になると、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェ
イの設定値（LSD192 ～ 203）、メンテナンス通信用のポート番号（LSD213）
を本体ユニットに書き込み、リセットします。リセット後、運転開始時に 0 に
なります。

○

○

○

○

LSM54

0 から 1 になると、接続機器 ID、IP アドレス、ポート番号の設定値（LSD204～ 209）を本体ユニットに書き込み、リセットします。リセット後、運転開始時に 0 になります。

○

○

○

○

LSM55

0 から 1 になると、送信待ち E メールの送信を取り消します。LSM56 が 1 のときも動作します。

○

○

○

○

LSM56

1 の間は、送信待ち E メールの送信を一時停止します。E メールを送信中の場
合は、その E メールを送信完了したあとに停止します。

○

○

○

○

LSM57

0 から 1 にすると、SNTP サーバーから現在時刻を取得します。取得した現在
時刻は本体ユニットの内部時計に書き込まれ、本体ユニット内部の現在時刻
データ（LSD13 ～ 19）に格納されます。

○

×

×

×

LSM58

FTP クライアントと接続中は 1 になります。

○

○

○

○

LSM59

0 から 1 にすると、FTP クライアントとの接続を強制的に切断します。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで 0 になりません。

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

LSM62

0 にすると、POWER LED を OFF（消灯）にします。1 にすると POWER LED をON（緑色点灯）にします。リセット後、運転開始時に 1 になります。

○

○

○

○

LSM63

予約

－

－

－

－

LSM64

ファイル転送中は 1 になります。

○

○

○

○

LSM65

0 から 1 にすると、ファイル転送を禁止します。ファイル転送中に 1 にすると、転送完了後、次回からファイル転送を禁止します。

○

○

○

○

LSM66

予約

－

－

－

－

LSM67

0 から 1 にすると、外部メモリから外部メモリへのファイル転送時、サブ フォ
ルダーおよびサブ フォルダーに含まれるファイルのコピーや移動を禁止します。ファイル転送中に 1 にすると、転送完了後、次回からサブ フォルダーおよびサブ フォルダーに含まれるファイルのコピーや移動を禁止します。

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

LSM70

0 から 1 にすると、BACnet/IP 通信を許可します。1 から 0 にすると、BACnet/
IP 通信を禁止します。
BACnet/IP 通信がエラー停止中のとき、
BACnet/IP 通信を再開する場合、LSM70の値を 0 にしたあと、BACnet/IP 通信が停止中になってから、LSM70 の値を 1にしてください。BACnet/IP 通信の状態は LSD260 の値で確認できます。
BACnet/IP 通信機能については、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

○

○

×

×

LSM71

データ履歴表示用の “ 操作 ” キーを割り当てた特殊スイッチ、マルチスイッチ
またはマルチコマンドの状態を格納します。
0：OFF または動作条件が不成立中
1：ON または動作条件が成立中

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

LSM50、51

LSM60、61

LSM68、69

LSM72 ～ 74

35-4

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットデバイス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSM75

0 から 1 になると、送信待ち SNS メッセージの送信を取り消します。LSM76
が 1 のときも動作します。

○

×

×

×

LSM76

1 の間は、送信待ち SNS メッセージの送信を一時停止します。SNS メッセー
ジを送信中の場合は、その SNS メッセージを送信完了したあとに停止します。

○

×

×

×

LSM77

0 から 1 になると、無線 LAN の SSID、パスワード、IP アドレス、サブネット マス
ク、メンテナンス通信用のポート番号（LSD292 ～ LSD356）
を本体ユニットに書
き込み、リセットします。リセット後、運転開始時に 0 になります。

○

×

×

×

LSM78

0 から 1 にすると、無線 LAN 接続を開始します。1 から 0 にすると、無線 LAN
接続を停止します。
無線 LAN 接続の状態は LSD366 の値で確認できます。

○

×

×

×

デバイス
アドレス

予約

－

－

－

－

LSM81

0 から 1 になると、WindO/I-NV4 のモニタ機能を停止し、メンテナンス通信
およびパススルー機能で使用する TCP ポートを開放します。1 になると、本体ユニットをリセットするか 0 を書き込むまで0 になりません。状態はLSD227の値で確認できます。

○

○

○

○

LSM82

予約

－

－

－

－

LSM83

外部メモリからの MQTT 基本設定書き込み実行フラグ
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」を参照してください。

○

×

×

×

LSM84

外部メモリからの MQTT 基本設定書き込み実行完了出力
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」を参照してください。

○

×

×

×

LSM85

外部メモリからの MQTT 基本設定書き込みエラー出力
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」を参照してください。

○

×

×

×

LSM86

予約

－

－

－

－

LSM87

0 から 1 にすると、EtherNet/IP 通信を許可します。
1 から 0 にすると、EtherNet/
IP 通信を禁止します。
EtherNet/IP 通信がエラー停止中のとき、EtherNet/IP 通信を再開する場合、
LSM87 の値を 0 にしたあと、EtherNet/IP 通信が停止中になってから、LSM87の値を 1 にしてください。EtherNet/IP 通信の状態は LSD410 の値で確認できます。EtherNet/IP 通信については、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 2 章 EtherNet/IP 通信」を参照してください。

○

×

×

×

LSM88 ～ 95

予約

－

－

－

－

LSM96 ～ 127

予約

－

×

×

×

LSM79、80• LSM10 のデータをフラッシュメモリへの転送する処理に 1 秒以上かかることがあります。また、フラッシュメモリの書き込み許容回数は、約 10 万回です。フラッシュメモリへの書き込みは最小限におさえてください。
• 電池残量がない場合は、本体ユニットの電源を入れたときに LSM10 で転送したデータが復元されます。
• LSM1、2、3、11 は、テキスト グループやユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりした場合にも動作します。
表示されている画面に登録された部品を全て処理する期間をスキャンと呼びます。なお、接続機器のデバイス アドレスの読み出し等の期間はこのスキャンと無関係です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-5

35
内
部
デ
バ
イ
ス

1 ビットデバイス

HMI 特殊内部リレー（LSM0~5、8、12）の動作を表したタイミング チャートは、次のとおりです。
電源投入時
↓
LSM0
LSM1
LSM2
LSM3
LSM4
LSM8

ベース画面切替時
↓

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

動作処理 1 スキャン目 2 スキャン目 3 スキャン目 4 スキャン目 1 スキャン目 2 スキャン目 3 スキャン目
サブ画面オープン時
↓
LSM5
LSM12

35-6

サブ画面クローズ時
↓

1
0
1
0

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットデバイス

1.2

コントロール デバイス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● FT2J/1J 形
デバイス名

アドレス番号範囲

記号

R/W

入力（ビット）IR

出力（ビット）

Q

R/W

タイマ接点

T

R

0 ～ 19910

カウンタ接点CR

0 ～ 19910

シフトレジスタ（ビット）R

R/W

0 ～ 127

10

内部リレー（ビット）M

R/W

0 ～ 7997

10*2

特殊内部リレー（ビット）M

R/W

8000 ～ 8177

10*2

FT2J 形FT1J 形

0 ～ 15、

0 ～ 5、12、13、20 ～ 27*1

20 ～ 27*1

0 ～ 7、

0 ～ 3、

10 ～ 17*1

10 ～ 17*1

表現進数
8
8

HMI 機能やコントロール機能等、複数機能を使ってコントロール デバイスの同じアドレス番号に値を書き込まないでください。期待した動作にならない場合があります。
• R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W の場合は値の読み出しおよび書き込みが可能、R の場合は読み出しのみ可能です。
• シフトレジスタおよび内部リレーは、ラダー プログラムを実行時に値を保持またはクリアできます。詳細は、28-11
ページ「第 28 章 2.4 メモリバックアップ」を参照してください。

■ 入力（I）

外部機器からの ON/OFF 情報を本体ユニットに入力するためのデバイスです。

■ 出力（Q）

本体ユニットからの ON/OFF 情報を外部機器へ出力するためのデバイスです。
ラダー プログラムを停止中は、Q の値は 0 になります。ラダー プログラムを停止中に外部出力を ON する場合は、STOP
中出力保持 M8025 の値を 1 にしたあと、Q の値を 1 にしてください。

■ タイマ接点（T）

コントロール デバイスのタイマに設定した時間が経過すると、値が 1 になるビット単位のデバイスです。

■ カウンタ接点（C）

コントロール デバイスのカウンタに設定した値までカウントアップすると、値が 1 になるビット単位のデバイスです。

■ シフトレジスタ（R）

パルス入力にしたがってデータのビット列をシフトするビット単位のデバイスです。

■ 内部リレー（M）

本体ユニット内部で使用するビット単位のデバイスです。

*1*2

I/O カートリッジを使用時のみ
アドレス番号の下 1 桁は、0 ～ 7 の 8 進数です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-7

35
内
部
デ
バ
イ
ス

1 ビットデバイス■ 特殊内部リレー（M）

本体ユニット内部で使用するビット単位のデバイスです。アドレス番号ごとに特殊な機能が割り当てられています。
予約になっているアドレス番号には、書き込まないでください。システムが正常に動作しなくなる恐れがあります。

デバイス
アドレス

内容

ラダー プログラム
が STOP 時

停電時

R/W

M8000

スタート コントロール
ラダー プログラムの状態をコントロールします。値が 1 になると RUN 状態になり、0 になると STOP 状態になります。ただし、ストップ入力およびリセット
入力は、スタート コントロール M8000 よりも優先されます。詳細は、ラダー
プログラミング マニュアルの「第 1 章 ストップ入力、リセット入力または機能スイッチによる RUN/STOP 操作」を参照してください。スタート コントロール
は停電時に値を保持しますが、バックアップ時間を超えて保持データが消えた
場合は、［ファンクション設定］ダイアログボックス の［運転 / 停止 制御］の［キープデータエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時のRUN/STOP指定］で設定した動作になります。詳細は、28-8 ページ「第 28 章 キープデー
タエラーまたはウォッチドッグタイマエラー発生時の RUN/STOP 指定」を参照
してください。

保持

保持

R/W

M8001

1 秒クロック リセット
値が 1 の間、1 秒クロック M8121 の値は常に 0 です。

クリア

クリア

R/W

M8002

全出力 OFF
値が 1 の間、すべての出力 Q および WQ の値が 0 になります。ラダー プログ
ラムで作成した自己保持回路も 0 になります。

クリア

クリア

R/W

M8003

キャリー / ボロー
演算命令を実行中に桁上がりや桁下がりが発生すると、値が 1 になります。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの「第 3 章 キャリー / ボロー」を参照してください。

クリア

クリア

R

M8004

ラダー プログラム実行エラー
ラダー プログラムを実行中にエラーが発生すると、値が 1 になります。ラダープログラム実行エラーについては、ラダー プログラミング マニュアルの「付録ユーザー プログラム実行エラーおよびラダー プログラム実行エラー」を参照
してください。

クリア

クリア

R

予約

―

―

―

サマータイム補正
時刻をサマータイムに補正中は、値が 1 になります。
サマータイムが無効またはサマータイムに補正していないときは、値が 0 にな
ります。

動作

クリア

R

―

―

―

M8005 ～ 8007

M8010

M8011 ～ 8017、
予約
8020、8021

35-8

M8022

HMI 機能起動完了フラグ
HMI 機能の起動が完了すると、値が 1 になります。本体ユニットの電源を入れ直すと、0 になります。

動作

クリア

R

M8023

時計データ初期化フラグ
時計データ初期化が発生すると、値が 1 になります。HMI 機能のシステム エリ
ア 3、SNTP サーバー機能、または LSD20 ～ 26 を使って時計データを設定し直すと、値が 0 になります。

動作

クリア

R

M8024

WSFT/BMOV 命令実行フラグ
WSFT 命令または BMOV 命令を実行中は値が 1 になり、正常に実行完了すると、0 になります。WSFT 命令および BMOV 命令については、ラダー プログラミン
グ マニュアルを参照してください。

保持

保持

R

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットデバイス

デバイス
アドレス

内容

ラダー プログラム
が STOP 時

停電時

R/W

M8025

STOP 中出力保持
値が 1 のとき、ラダー プログラムを STOP 状態にすると、出力 Q および WQ の値を保持します。STOP 状態から RUN 状態にすると、値が 0 になります。

保持

クリア

R/W

―

―

―

M8030

外部出力クリア

クリア

クリア

R/W

M8031

ゲート入力

保持

クリア

R/W

M8026、8027

予約

M8032
M8033

高速カウンタ（グループ 1）
詳細は、28-21 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

ソフトリセット

保持

クリア

R/W

リセット ステータス

保持

クリア

R

比較一致ステータス

保持

クリア

R

M8035

オーバーフロー

保持

クリア

R

M8036

アンダーフロー

保持

クリア

R

M8034

M8037

カウント方向フラグ

保持

クリア

R

M8040

外部出力クリア

クリア

クリア

R/W

ゲート入力

保持

クリア

R/W

M8041
M8042
M8043

高速カウンタ（グループ 2）
詳細は、28-21 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

M8044

ソフトリセット

保持

クリア

R/W

比較一致ステータス

保持

クリア

R

オーバーフロー

保持

クリア

R

―

―

―

M8045 ～ 8047、予約
8050 ～ 8054
M8055

外部出力クリア

クリア

クリア

R/W

M8056

ゲート入力

保持

クリア

R/W

ソフトリセット

保持

クリア

R/W

比較一致ステータス

保持

クリア

R

オーバーフロー

保持

クリア

R

―

―

―

グループ 1

クリア

クリア

R

グループ 2

クリア

クリア

R

グループ 3

クリア

クリア

R

グループ 4

クリア

クリア

R

グループ 5

クリア

クリア

R

―

―

―

グループ 1

クリア

クリア

R

グループ 2

クリア

クリア

R

グループ 3

クリア

クリア

R

グループ 4

クリア

クリア

R

グループ 5

クリア

クリア

R

―

―

―

グループ 1

保持クリア

R

グループ 2

保持クリア

R

グループ 3

保持クリア

R

グループ 4

保持クリア

R

グループ 5

保持

クリア

R

―

―

―

M8057
M8060

高速カウンタ（グループ 3）
詳細は、28-21 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

M8061
M8062 ～ 8067
M8070
M8071
M8072
M8073
M8074
M8075 ～ 8077
M8080
M8081
M8082
M8083
M8084
M8085 ～ 8087
M8090
M8091
M8092
M8093
M8094

予約
割込入力ステータス
許可：1
禁止：0
詳細は、28-32 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。
予約
割込入力エッジ
立上り：1
立下り：0
詳細は、28-32 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。
予約
キャッチ入力ステータス
立上り：1
立下り：0
詳細は、28-30 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

M8095 ～ 8097、8100 ～ 8107、 予約
8110 ～ 8117
M8120

イニシャライズ パルス
ラダー プログラムを実行開始時の 1 スキャンのみ 1 になります。

クリア

クリア

R

M8121

1 秒クロック
1 秒クロック リセット M8001 の値が 0 の間、500 ミリ秒ごとに 0 と 1（デューティ比 50%）を繰り返します。

動作

クリア

R

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-9

35
内
部
デ
バ
イ
ス

1 ビットデバイス

デバイス
アドレス

内容

ラダー プログラム
が STOP 時

停電時

R/W

M8122

100 ミリ秒クロック
50 ミリ秒ごとに 0 と 1（デューティ比 50%）を繰り返します。

動作

クリア

R

M8123

10 ミリ秒クロック
5 ミリ秒ごとに 0 と 1（デューティ比 50%）を繰り返します。

動作

クリア

R

M8124

タイマ・カウンタ設定値変更ステータス
タイマやカウンタの設定値を変更すると、値が 1 になります。次の操作を行うと、値が 0 になります。
• プロジェクトをダウンロードした• 変更した設定値をクリアした• システム モードに切り替えた

保持

クリア

R

M8125

ラダー プログラム実行ステータス
実行中：1
停止中：0

クリア

クリア

R

―

―

―

クリア

クリア

R

予約

―

―

―

比較結果
結果 1
CMP= 命令、ICMP>= 命令の比較結果が格納されます。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルの 結果 2
「第 6 章 特殊内部リレーの動作（M8150、M8151、
結果 3
M8152）」を参照してください。

保持

クリア

R

保持

クリア

R

保持

クリア

R

―

―

―

クリア

クリア

R/W

M8126、8127、
8130 ～ 8137、8140 ～ 8143
M8144
M8145 ～ 8147
M8150
M8151
M8152

予約
タイマ割込ステータス
許可：1
禁止：0

M8153 ～ 8157、
予約
8160 ～ 8165
外部出力クリア

M8166
M8167
M8170

高速カウンタ（グループ 4 ）詳細は、28-21 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

ゲート入力

保持

クリア

R/W

ソフトリセット

保持

クリア

R/W

比較一致ステータス

保持

クリア

R

M8172

オーバーフロー

保持

クリア

R

M8173

外部出力クリア

クリア

クリア

R/W

M8171

M8174
M8175
M8176

高速カウンタ（グループ 5 ）詳細は、28-21 ページ「第 28 章 デバイス アドレスの割り付け」を参照してください。

M8177

ゲート入力

保持

クリア

R/W

ソフトリセット

保持

クリア

R/W

比較一致ステータス

保持

クリア

R

オーバーフロー

保持

クリア

R

STOP またはリセット時のデバイス アドレスの値
本体ユニットの各状態におけるデバイス アドレスの値は、次のとおりです。
デバイス名

特殊内部リレー（ビット）

*1
*2

35-10

STOP → RUN

リセット中

電源 OFF 時

0

保持

0

0

キープ指定した範囲 *1

保持

保持

クリア

保持

クリア指定した範囲 *1

保持

クリア

クリア

保持

*2

保持

保持

*2

出力（ビット）
内部リレー（ビット）､
シフトレジスタ（ビット）STOP 中コントロール デバイスの値の保持またはクリアは、WindLDR の［ファンクション設定］ダイアログボックスの［メモリバックアップ］タブで設定します。詳細は、28-11 ページ「第 28 章 2.4 メモリバックアップ」を参照してください。
アドレス番号によって異なります。特殊内部リレーについては、35-8 ページ「特殊内部リレー（M）」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

1 ビットデバイス● HG5G/4G/3G/2G-V 形
デバイス名

記号

R/W

アドレス番号範囲

表現進数

増設入力（ビット）#IR

30 ～ 10710*1

増設出力（ビット）#Q

R/W

30 ～ 127

10*1

内部リレー（ビット）

#M

R/W

0 ～ 797

10*1

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

■ 増設入力（#I）

外部機器からの ON/OFF 情報を本体ユニットに入力するためのデバイス アドレスです。HG5G/4G/3G/2G-V 形に接続するデジタル
I/O モジュールおよび BACnet/IP 通信で使用する入力リレーです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタ
ル I/O モジュールの使用方法」およびネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

■ 増設出力（#Q）

本体ユニットからの ON/OFF 情報を外部機器へ出力するためのデバイス アドレスです。HG5G/4G/3G/2G-V 形に接続するデジタル
I/O モジュールおよび BACnet/IP 通信で使用する出力リレーです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタ
ル I/O モジュールの使用方法」およびネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

■ 内部リレー（#M）

BACnet/IP 通信で使用するビット単位のデバイス アドレスです。詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章
IP 通信」を参照してください。

BACnet/コントロール デバイスの値は、運転開始時にすべて 0 になります。

コントロール デバイスを入力する場合は、記号（デバイス タイプ）の前に「#」を入力してください。また、デバイスモニ
タでは、記号の前に「#」が表示されます。
例） I100 を設定する場合
#I100

*1

アドレス番号の下 1 桁は、0 ～ 7 の 8 進数です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-11

35
内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

2
2.1

ワードデバイス
HMI デバイス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
アドレス番号範囲
内部デバイス名記号R/W

FT2J/1J 形、
HG2J/1J 形
0 ～ 16383

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

表現進数

0 ～ 8191

10

HMI データレジスタ

LDR

R/W

HMI キープレジスタ

LKR

R/W

可変

10

LTD

R

0 ～ 31

10

*1

WLEX

R

0、20、40、60

10*1

デジタル出力（ワード）

WLEY

R/W

0、20、40、60

10

HMI テンポラリレジスタ

LBR

R/W

HMI タイマ（現在値）
デジタル入力（ワード）*2

0 ～ 255

0 ～ 127

10

LLR

R/W

0 ～ 63

10

*3

WLI

R

0

16

*3

HMI 拡張出力（ワード）

WLQ

R/W

0

16

HMI 特殊データレジスタ

LSD

R/W

HMI リンクレジスタ

HMI 拡張入力（ワード）

0 ～ 5110 ～ 383

10

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

■ HMI データレジスタ（LDR）

本体ユニットが持っている内部レジスタです。

■ HMI キープレジスタ（LKR）

本体ユニットが持っている内部レジスタです。運転開始時にリセットされない内部レジスタで電源を切った後も電池により値が保持されます。最大点数は WindO/I-NV4 の設定に依存します。詳細は 15-2 ページ「第 15 章 データの格納数とアドレス数の最小および最大数」を参照してください。

■ HMI タイマ（現在値）（LTD）

部品のタイマによって設定したタイマの現在値を格納するレジスタです。

■ デジタル入力（ワード）（WLEX）、デジタル出力（ワード）（WLEY）

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形に接続する増設モジュールのデジタル入力（ワード）およびデジタル出力（ワード）リレーをワード単位で扱うレジスタです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタル I/O モジュールの使用方法」を参照してください。

■ HMI テンポラリレジスタ（LBR）

値を一時的に保存するために使用する内部レジスタです。画面やテキスト グループ、またはユーザー アカウントを切り替えたり、表示画面をリセットしたりすると 0 が書き込まれます。

■ HMI リンクレジスタ（LLR）

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形でサブホスト通信時に、登録した接続機器などのデバイス ア
ドレスのデータを格納する領域です。
64 点の HMI リンクレジスタが使用できます。
サブホスト通信を使用しない場合は、LDR と同様に内部レジスタとして使用できます。

■ HMI 拡張入力（ワード）（WLI）、HMI 拡張出力（ワード）（WLQ）

HG1P 形で使用する拡張入力または拡張出力をワード単位で扱うレジスタです。WLQ は予約領域となります。

*1
*2
*3

35-12

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス■ HMI 特殊データレジスタ（LSD）

HMI 特殊データレジスタは、次に示す特殊な動作を行います。対応している点数は、機種によって異なります。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形： 512 点
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：○：対応、×：非対応または範囲外、－：予約

384 点
FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

予約

－

－

－

－

LSD4

スキャン時間の最大値（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD5

画面切替応答時間（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD6

接続機器との通信 1 のリードスキャン通信時間（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD7

スキャンカウンタ（1 スキャンごとにインクリメント）

○

○

○

○

LSD8

1 秒カウンタ（1 秒ごとにインクリメント）

○

○

○

○

LSD9

10 ミリ秒カウンタ（10 ミリ秒ごとにインクリメント）

○

○

○

○

デバイス
アドレス
LSD0 ～ 3

機能

LSD10

100 ミリ秒カウンタ（100 ミリ秒ごとにインクリメント）

○

○

○

○

LSD11

200 ミリ秒カウンタ（200 ミリ秒ごとにインクリメント）

○

○

○

○

LSD12

500 ミリ秒カウンタ（500 ミリ秒ごとにインクリメント）

○

○

○

○

LSD13

本体ユニット内部の現在時刻データ「年」（西暦）が格納されます（BCD4 桁）

○

○

○

○

LSD14

本体ユニット内部の現在時刻データ「月」が格納されます（BCD2 桁）

○

○

○

○

LSD15

本体ユニット内部の現在時刻データ「日」が格納されます（BCD2 桁）

○

○

○

○

LSD16

本体ユニット内部の現在時刻データ「時」が格納されます（BCD2 桁）

○

○

○

○

LSD17

本体ユニット内部の現在時刻データ「分」が格納されます（BCD2 桁）

○

○

○

○

LSD18

本体ユニット内部の現在時刻データ「秒」が格納されます（BCD2 桁）

○

○

○

○

LSD19

本体ユニット内部の現在時刻データ「曜日」が格納されます（BCD1 桁）
0：日曜日、1：月曜日、2：火曜日、3：水曜日、4：木曜日、5：金曜日、6：土曜日

○

○

○

○

LSD20

1 を書き込むと、LSD21 ～ 26 の値が本体ユニット内部の時計に書き込まれます。更新後、自動的に 0 に初期化されます。

○

○

○

○

LSD21

本体ユニット内部の時計「年」（西暦）の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD22

本体ユニット内部の時計「月」の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD23

本体ユニット内部の時計「日」の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD24

本体ユニット内部の時計「時」の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD25

本体ユニット内部の時計「分」の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD26

本体ユニット内部の時計「秒」の設定値を格納します（BCD2 桁 )

○

○

○

○

LSD27

スキャン時間の現在値（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD28

スキャン時間の最小値（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD29

SNTP サーバーの実行結果
0：正常終了
2：タイムアウト エラー
4：その他のエラー

○

×

×

×

LSD30

SNTP サーバーから最後に取得した時刻から現在時刻までの経過時間（0 ～65535 分）が格納されます。
現在時刻の取得に成功すると、値はリセットされ、経過時間のカウントが開始されます。現在時刻の取得に失敗しても成功するまで中断することなく経過時間のカウントを続行します。

○

×

×

×

LSD31

現在表示しているベース画面の画面番号が格納されます。

○

○

○

○

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-13

35
内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD32

書き込まれた値を画面番号とし、ベース画面を切り替えます。
ベース画面を切り替え後、書き込まれた値は自動的に 0 に初期化されます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［画面番号形式］で指定したデー
タ タイプになります。

○

○

○

○

LSD33

USB メモリエラー ステータス
0：正常
1：メモリ未挿入時 / 未対応メモリ挿入時に書き込み発生
2：フォーマットエラー
3：アクセスエラー / メモリ空き容量不足 / 読み書き失敗
4：ピクチャデータ読み出し失敗

×

×

×

○

LSD34

USB メモリ *4 空き容量下位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

○

LSD35

USB メモリ *4 空き容量上位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

○

LSD36

USB メモリ *4 全容量下位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

○

LSD37

USB メモリ *4 全容量上位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

○

LSD38

定周期スクリプト実行時間 現在値（×1 ミリ秒）

×

○

○

×

デバイス
アドレス

LSD39

定周期スクリプト実行時間 最大値（×1 ミリ秒）

×

○

○

×

LSD40

定周期スクリプト実行時間 最小値（×1 ミリ秒）

×

○

○

×

LSD41

予約

－

－

－

－

LSD42

外部メモリ
0：正常
1：メモリ未挿入時 / 未対応メモリ挿入時に書き込み発生
2：フォーマットエラー
3：アクセスエラー / カード空き容量不足 / 読み書き失敗
4：ピクチャデータ読み出し失敗

○

○

○

×

LSD43

外部メモリ *5 空き容量下位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

×

*5 エラー ステータス

外部メモリ

*5

空き容量上位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

×

外部メモリ

*5

全容量下位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

×

LSD46

外部メモリ

*5

全容量上位ワード（キロバイト単位）

○

○

○

×

LSD47

予約（通信ドライバ用予約領域）

－

－

－

－

LSD48

予約

－

－

－

－

LSD49

現在設定されている O/I リンク スレーブ局番が格納されます。( 読み出し専用 )

○

○

○

○

LSD50

アラームリスト表示器でカーソル選択されているメッセージ番号（アラーム機
能を使用している場合はチャネル番号）の連番値が格納されます。
番号は（（ブロック番号－ 1）×16）+ ビット位置＋ 1 で割り付けられた 1 ～1024 の値が格納されます。

○

○

○

○

LSD51

輝度調整：-16 ～ 31*6、0 ～ 31*7

○

○

○

○

LSD52

エラーが発生したスクリプト ID

○

○

○

○

LSD53

スクリプト エラー ステータス
0：正常
1：演算エラー
2：実行時間オーバー エラー
3：書き込み数エラー
4：間接デバイス エラー
5：パラメータ エラー
6：定周期スクリプト 実行時間オーバー
7：定周期実行エラー
スクリプト エラーの詳細は、25-4 ページ「第 25 章と発生要因」を参照してください。

○

○

○

○

LSD44
LSD45

*4
*5
*6
*7

35-14

スクリプト エラーの種類

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB2 に挿入した USB メモリ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD54

スクリプト用予約領域

－

－

－

－

LSD55

予約

－

－

－

－

LSD56

アラームリスト表示器またはアラーム履歴表示器で表示されるデータの先頭行からカーソル選択されている行までの行数が格納されます。

○

○

○

○

LSD57

アラーム履歴機能で、データ保持領域に保存されている履歴データ数が格納さ
れます。

○

○

○

○

LSD58

USB メモリへのダウンロード ステータス
WindO/I-NV4 で USB メモリへファイルをダウンロードしている間に次のビットが 1 になります。
ダウンロードが終了するとビットが 0 になります。
ビット 2：レシピ ファイル
ビット 5：ピクチャ ファイル

LSD59

SD メモリカードへのダウンロードステータス
WindO/I-NV4 で SD メモリカードへファイルをダウンロードしている間に次のビットが 1 になります。
ダウンロードが終了するとビットが 0 になります。
ビット 2：レシピ ファイル
ビット 5：ピクチャ ファイル

35
×

×

×

○

×

○

○

×

ビット 8：サウンド ファイル *8
LSD60

折れ線グラフ用予約領域

－

－

－

－

LSD61

動作条件用予約領域

－

－

－

－

LSD62

TCP/IP 用予約領域

－

－

－

－

予約

－

－

－

－

LSD65

外部メモリ *9 に保存できる画面のスクリーンショットの最大数

○

○

○

○

LSD66

予約

－

－

－

－

LSD67

イーサネット インターフェイスに設定したユーザー通信の TCP クライアントと TCP サーバーのコネクション接続状態が格納されます。
ビット 0：ユーザー通信 1
ビット 1：ユーザー通信 2
ビット 2：ユーザー通信 3

○

○

○

○

LSD68

値が 0 から 1 になると、イーサネット インターフェイスに設定したユーザー通
信の TCP クライアントと TCP サーバーの接続を強制的に切断します。
ビット 0：ユーザー通信 1
ビット 1：ユーザー通信 2
ビット 2：ユーザー通信 3

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

○

○

*8

×

○

*8

×

LSD63、64

LSD69 ～ 71
LSD72
LSD73
LSD74 ～ 78
LSD79
LSD80 ～ 96

再生中のサウンド ファイルのサウンド ID○

再生中にエラーが発生したサウンド ファイルのサウンド ID

○

○

予約

－

－

－

－

増設モジュール接続台数

×

○

○

×

予約

－

－

－

－

LSD97

接続機器との通信 2 のリードスキャン通信時間（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD98

接続機器との通信 3 のリードスキャン通信時間（×1 ミリ秒）

○

○

○

○

LSD99

接続機器との通信 4 のリードスキャン通信時間（×1 ミリ秒）

○ *10

○

○

○

*8
*9

オーディオ インターフェイス搭載機種のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ*10 HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-15

内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス

機能

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD100O/I リンク通信用予約領域

－

－

－

－

LSD101

O/I リンク通信スレーブ用ポーリング間隔レジスタ

○

○

○

○

LSD102

O/I リンク通信マスタ用スレーブ登録設定レジスタ

○

○

○

○

LSD103

O/I リンク通信用予約領域

－

－

－

－

LSD104

O/I リンク通信マスタ用スレーブオンライン情報レジスタ

○

○

○

○

LSD105

O/I リンク通信用予約領域

－

－

－

－

LSD106

O/I リンク通信マスタ用スレーブエラー情報レジスタ

○

○

○

○

LSD107

O/I リンク通信用予約領域

－

－

－

－

LSD108、109

予約

－

－

－

－

LSD110、111

通信ドライバ用予約領域

－

－

－

－

通信ドライバ用のレジスタ
詳細は WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。

○

○

○

○

LSD113 ～ 119

通信ドライバ用予約領域

－

－

－

－

LSD120 ～ 123

優先 DNS サーバーの IP アドレスの設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイ
ス アドレスに読み出します。
例）IP アドレスが 192.168.0.11 の場合
LSD120=192、LSD121=168、LSD122=0、LSD123=11

○

○

○

○

LSD124 ～ 127

代替 DNS サーバーの IP アドレスの設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイ
ス アドレスに読み出します。
例）IP アドレスが 192.168.0.12 の場合
LSD124=192、LSD125=168、LSD126=0、LSD127=12

○

○

○

○

LSD128 ～ 154

予約

－

－

－

－

イベント録画機能のステータス情報
イベント録画機能でイベント発生後の記録中またはデータを外部メモリへ保存中はビット 0 の値が 1 になります。保存が完了すると 0 になります。

×

○

○ *11

×

予約

－

－

－

－

マルチメディア機能エラー情報
0：正常
1：存在しないファイルを指定しました
2：ファイルのフォーマットが正しくありません
3：指定したパラメータ値が範囲外です

×

○

○ *11

×

LSD166 ～ 191

予約

－

－

－

－

LSD192 ～ 195

本体ユニットの IP アドレスの設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイ
ス アドレスに読み出します。
例）IP アドレスが 192.168.0.1 の場合
LSD192=192、LSD193=168、LSD194=0、LSD195=1

○

○

○

○

LSD196 ～ 199

本体ユニットのサブネット マスクの設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイ
ス アドレスに読み出します。
例）サブネット マスクが 255.255.254.0 の場合
LSD196=255、LSD197=255、LSD198=254、LSD199=0

○

○

○

○

LSD112LSD155LSD156 ～ 164

LSD165*11 ビデオインターフェイス搭載機種のみ

35-16

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

本体ユニットのデフォルト ゲートウェイの設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイ
ス アドレスに読み出します。
例）デフォルト ゲートウェイが 192.168.0.24 の場合
LSD200=192、LSD201=168、LSD202=0、LSD203=24

○

○

○

○

IP アドレスとポート番号を変更する接続機器 ID

○

○

○

○

LSD205 ～ 208

接続機器の IP アドレスの設定値
LSM54 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニッ
トに書き込みます。LSD204 の値が変わると、プロジェクトの設定値をこれらのデバイス アドレスに読み出します。
例）IP アドレスが 192.168.0.2 の場合
LSD205=192、LSD206=168、LSD207=0、LSD208=2

○

○

○

○

LSD209接続機器のポート番号の設定値
LSM54 の値が 0 から 1 になると、このデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。LSD204 の値が変わると、プロジェクトの設定値をこのデバ
イス アドレスに読み出します。

○

○

○

○

予約

－

－

－

－

本体ユニットのメンテナンス通信用のポート番号の設定値
LSM53 の値が 0 から 1 になると、このデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこのデバイス アド
レスに読み出します。

○

○

○

○

デバイス
アドレス

LSD200 ～ 203

LSD204

LSD210 ～ 212

LSD213

予約

－

－

－

－

LSD221

送信待ち E メール数

○

○

○

○

LSD222

E メールの送信結果
0：正常終了
1：パラメーター エラー
2：タイムアウト エラー（タイムアウト時間：30 秒）
3：認証エラー4：その他のエラー

○

○

○

○

LSD223

送信完了 E メール番号

○

○

○

○

LSD214 ～ 220

予約

－

－

－

－

WindO/I-NV4 のモニタ機能や、メンテナンス通信およびパススルー機能で使用する TCP ポートの状態が格納されます。未使用時は 0 になります。使用中は、次のビットが 1 になります。
ビット 0：WindO/I-NV4 のモニタ機能
ビット 1：メンテナンス通信用 TCP ポート（2537）
ビット 2：パススルー機能用 TCP ポート（2101、2538）

○

○

○

○

LSD228

予約

－

－

－

－

LSD229カスタム Web ページから文字列を読み書きする場合に使用する文字エンコード方式を指定します。
0：無変換（UTF-8）
1：日本語（Shift_JIS）2：欧文（ISO 8859-1）
3：簡体字中国語（GB2312）
4：繁体字中国語（BIG5）
5：ハングル（KSC5601）
6：中央ヨーロッパ言語（ANSI1250）
7：バルト諸国言語（ANSI1257）
8：キリル言語（ANSI1251）

○

○

○

○

LSD224 ～ 226

LSD227

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-17

35
内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス

機能

FT2J/1J
形、
HG2J/
1J 形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD230FTP クライアント機能を使用した接続先の FTP サーバー番号

○

○

○

○

LSD231

ファイル転送の成功数
ファイル転送開始時に 0 になります。ファイルの転送に任意のエラーが発生せず転送が終了すると 1 増加します。

○

○

○

○

LSD232

ファイル転送の失敗数
ファイル転送開始時に 0 になります。ファイルの転送に任意のエラーが発生すると 1 増加します。

○

○

○

○

LSD233 ～ 239

予約

－

－

－

－

LSD240、241

システム ソフトウェア バージョン番号例）システム ソフトウェア バージョンが Ver. 4.38 場合
LSD240=0438（16 進）、LSD241=0000（16 進）

○

○

○

○

LSD242、243

WindO/I-NV4 バージョン番号例）WindO/I-NV4 バージョンが Ver. 1.2.3 の場合
LSD242=0102（16 進）、LSD243=0300（16 進）

○

○

○

○

LSD244 ～ 247

予約

－

－

－

－

×

○

○

○

×

○

○

×

LSD248FTP サーバー機能を使用した USB メモリへのファイル転送ステータス
FTP クライアントから本体ユニットに挿入した USB メモリにファイルを転送している間に次のビットが 1 になります。
転送が終了するとビットが 0 になります。
ビット 2 ：レシピ ファイル
ビット 4 ：ZNV プロジェクト ファイル
ビット 5 ：ピクチャ ファイル
ビット 8 ：サウンド ファイル *8
ビット 9 ：ZLD プロジェクト ファイル
ビット 10：動画ファイル *11
ビット 15：上記以外のファイル

LSD249FTP サーバー機能を使用した SD メモリカードへのファイル転送ステータス
FTP クライアントから本体ユニットに挿入した SD メモリカードにファイルを転送している間に次のビットが 1 になります。
転送が終了するとビットが 0 になります。
ビット 2 ：レシピ ファイル
ビット 4 ：ZNV プロジェクト ファイル
ビット 5 ：ピクチャ ファイル
ビット 8 ：サウンド ファイル *8
ビット 9 ：ZLD プロジェクト ファイル
ビット 10：動画ファイル *11
ビット 15：上記以外のファイル

LSD250 ～ 255

LSD256

LSD257 ～ 259

予約

－

－

－

－

文字入力器の入力モード
文字入力器でキーパッドからの入力方法を格納します。
0：直接入力モード
1：漢字入力モード

×

○

×

×

予約

－

－

－

－

*8 オーディオ インターフェイス搭載機種のみ*11 ビデオインターフェイス搭載機種のみ

35-18

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス

機能

FT2J/1J形、
HG2J/1J形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD260

BACnet/IP 通信の状態
ビット 0：停止中
ビット 1：準備中
ビット 2：実行中
ビット 3：エラー停止中
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

○

○

×

×

LSD261

BACnet/IP 通信で最後に発生したエラー情報
ビット 0：正常
ビット 1：デバイス ID が不正
ビット 2：IP アドレスが不正
ビット 3：BBMD の IP アドレスが不正
ビット 4：BBMD の登録失敗
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

○

デバイス
アドレス

35
○

×

×

予約

－

－

－

－

LSD270

増設モジュール スロット 1 情報（機種 ID およびステータス）

×

○

×

×

LSD271増設モジュール スロット 1 情報（システム ソフトウェアバージョンおよび位置情報）

×○×

×

LSD272増設モジュール スロット 2 情報（機種 ID およびステータス）

×

○

×

×

LSD273増設モジュール スロット 2 情報（システム ソフトウェアバージョンおよび位置情報）

×○×

×

LSD274増設モジュール スロット 3 情報（機種 ID およびステータス）

×

○

×

×

LSD275増設モジュール スロット 3 情報（システム ソフトウェアバージョンおよび位置情報）

×○×

×

LSD276増設モジュール スロット 4 情報（機種 ID およびステータス）

×

○

×

×

LSD277増設モジュール スロット 4 情報（システム ソフトウェアバージョンおよび位置情報）

×○×

×

LSD278 ～ 285

予約

－

－

－

－

LSD286 ～ 291

MAC アドレス番号例）MAC アドレスが 00:03:7B:F0:12:A8 の場合
LSD286=0000（16 進）、LSD287=0003（16 進）、LSD288=007B（16 進）、
LSD289=00F0（16 進）、LSD290=0012（16 進）、LSD291=00A8（16 進）

○

○

○

○

LSD292 ～ 308

無線 LAN の SSID 設定値
LSM77 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこ
れらのデバイス アドレスに読み出します。
（17 ワード目はデバイス アドレスの値に関わらず、終端文字 NULL(0x00)
として扱われます。設定する文字列が 16 ワードより短い場合は、文字列の終わりとして終端文字 NULL(0x00) を追加してください。
）
例）無線 LAN の SSID が wlanexample の場合
LSD292=‘wl’(0x77, 0x6C)、LSD293=‘an’(0x61, 0x6E)、
LSD294=‘ex’(0x65, 0x78)、LSD295=‘am’(0x61, 0x6D)、
LSD296=‘pl’(0x70, 0x6C)、LSD297=‘e’(0x65, 0x00)、
LSD298 ～ LSD308=‘’(0x00, 0x00)

○

×

×

×

LSD262 ～ 269

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-19

内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

機能

FT2J/1J形、
HG2J/1J形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

LSD309 ～ 341

無線 LAN のパスワード設定値
LSM77 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値を
これらのデバイス アドレスに読み出します。
（33 ワード目はデバイス アドレスの値に関わらず、終端文字 NULL(0x00)
として扱われます。設定する文字列が 32 ワードより短い場合は、文字列の終わりとして終端文字 NULL(0x00) を追加してください。
）
例）無線 LAN のパスワードが password の場合
LSD309=‘pa’(0x70, 0x61)、LSD310=‘ss’(0x73, 0x73)、
LSD311=‘wo’(0x77, 0x6F)、LSD312=‘rd’(0x72, 0x64)、
LSD313 ～ LSD341=‘’(0x00, 0x00)

○

×

×

×

LSD342、343

予約

－

－

－

－

LSD344 ～ 347

無線 LAN の IP アドレスの設定値
LSM77 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこ
れらのデバイス アドレスに読み出します。
例）IP アドレスが 192.168.0.150 の場合
LSD344=192、LSD345=168、LSD346=0、LSD347=150

○

×

×

×

LSD348 ～ 351

無線 LAN のサブネット マスクの設定値
LSM77 の値が 0 から 1 になると、これらのデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこ
れらのデバイス アドレスに読み出します。
例）サブネット マスクが 255.255.255.0 の場合
LSD348=255、LSD349=255、LSD350=255、LSD351=0

○

×

×

×

LSD352 ～ 355

予約

－

－

－

－

無線 LAN のメンテナンス通信用のポート番号の設定値
LSM77 の値が 0 から 1 になると、このデバイス アドレスの値を本体ユニットに書き込みます。電源を入れると、プロジェクトの設定値をこのデバイス アドレスに読み出します。

○

×

×

×

デバイス
アドレス

LSD356

予約

－

－

－

－

LSD366無線 LAN 接続の状態
0：設定なし
1：停止中
4：接続中

○

×

×

×

LSD367無線 LAN の SSID（LSD292 ～ 308）の電波強度
SSID がステルス設定の場合は、電波強度を測定できません。
0：圏外
1：弱
2：中
3：強

○

×

×

×

LSD368

送信待ち SNS メッセージ数

○

×

×

×

LSD369SNS メッセージの送信結果
0：正常終了
1：パラメータ エラー
2：タイムアウト エラー
3：認証エラー
4：ユーザー エラー
5：その他のエラー

○

×

×

×

LSD370

送信完了 SNS メッセージ番号

○

×

×

×

予約

－

－

－

－

本体ユニットの内部が高温になると、1 分経過ごとにインクリメントします。電源を切っても、値を保持します。

○

×

×

×

予約

－

－

－

－

LSD357 ～ 365

LSD371 ～ 377
LSD378LSD379 ～ 383

35-20

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス

FT2J/1J形、
HG2J/1J形

HG5G/
4G/3G/
2G-V 形

HG4G/
3G 形、
HG2G5F 形

HG2G5T 形、
HG1G/
1P 形

予約

－

×

×

×

LSD390

外部メモリからの MQTT 基本設定書き込み実行情報
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」
を参照してください。

○

×

×

×

LSD391

外部メモリからの MQTT 基本設定書き込み実行エラー情報
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 3 章 MQTT 通信」
を参照してください。

○

×

×

×

予約

－

×

×

×

デバイス
アドレス
LSD384 ～ 389

LSD392 ～ 409

機能LSD410EtherNet/IP 通信の状態
ビット 0：停止中
ビット 1：準備中
ビット 2：実行中
ビット 3：再起動中
ビット 15：エラー停止中
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 2 章 EtherNet/IP
通信」を参照してください。

○

×

×

×

LSD411

EtherNet/IP 通信で最後に発生したエラー情報
ビット 0：正常
ビット 1：リンクアップ待ちタイムアウト
ビット 2：通信開始待ちタイムアウト
ビット 3：通信停止待ちタイムアウト
詳細は、ネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 2 章 EtherNet/IP
通信」を参照してください。

○

×

×

×

予約

－

×

×

×

LSD412 ～ 511• LSD4、6 は最大値が格納され、ベース画面が切り替わるとリセットされます。
• LSD4 ～ 6 の誤差は ±10 ミリ秒です。
• LSD38 ～ 40 の誤差は ±1 ミリ秒です。
• LSD7 ～ 12 のレジスタ値が FFFF（16 進）の場合、インクリメントされると 0 になります。
• LSD9 で時間を計測する場合は、前回値からの差分で 10 ミリ秒単位の時間を算出することができます。
• LSD13 の「年」データの範囲は 2000 ～ 2099 となり、2099 の次は 2000 となります。
ただし、FT2J/1J 形、HG2J/1J 形で扱える時間は、UNIX 時間の最大値 (2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分 7 秒 ) までとなります。
• LSD21 ～ 26 に年月日時分秒のデータを全て設定した後に LSD20 に 1 を書き込んでください。
ただし、LSD21 ～ 26 に 1 つでも不正なデータが含まれている場合、本体ユニット内部の時計は更新されません。
• LSD31 の表示形式は、プロジェクト設定の画面番号形式で指定した形式になります。（BCD、バイナリ）• LSD32 の値は、［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［画面番号形式］で指定したデータ タイプになります。
（BCD、バイナリ）
プロジェクトに存在しない画面番号を書き込むと、「画面データなし」のエラー メッセージが表示されます。FFFF（16 進）を書き込むとシステム モードのトップページに切り替わります。
システム エリア 1 からの画面切替と LSD32 からの画面切替が同時に発生した場合、システム エリア 1 の画面番号が優先されます。
• LSD34 ～ 37、43 ～ 46 はキロバイト単位で格納されます。1 キロバイトは 1024 バイトで計算し、1 キロバイト未満は切り上げられます。
• LSD50 の数値をメッセージ切替表示器にて使用すると、アラームリスト表示器のカーソルに対応したメッセージを表示させることができます。
• LSD52、53 については 25-4 ページ「第 25 章 1.4 HMI 機能のスクリプト エラー」を参照してください。
• O/I リンク通信方式のスレーブに設定している場合は LSM7 と LSD6、102 ～ 107 は使用できません。
• LSD65 の値で外部メモリ *9 に保存する画面のスクリーンショットのデータ最大数を変更することができます。設定可能
範囲は、1 ～ 999 です。なお、初期値は 99 となり、不正な値が設定されている場合は 999 となります。

*9

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形は USB1 に挿入した USB メモリ、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は SD メモリカード、
HG2G-5T 形、HG1G/1P 形は USB メモリ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-21

35
内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

2.2

コントロール デバイス
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● FT2J/1J 形
デバイス名

記号

R/W

アドレス番号範囲

表現進数

入力（ワード）

WI

R

0、20

8

出力（ワード）

WQ

R/W

0

8

タイマ設定値

TP

R/W

0 ～ 199

10

タイマ現在値

TC

R/W

0 ～ 19910

カウンタ設定値

CP

R/W

0 ～ 19910

カウンタ現在値

CC

R/W

0 ～ 199

10

R/W

*2

10

*1

WR

シフトレジスタ（ワード）0 ～ 112

内部リレー（ワード）

WM

R/W

0 ～ 7980

10

特殊内部リレー（ワード）

WM

R/W

8000 ～ 8160*1

10

データレジスタD

R/W

0 ～ 3999

10

特殊データレジスタ

D

R/W

8000 ～ 8199

10

*3

P

R/W

0 ～ 151*4*5

間接指定レジスタ

HMI 機能やコントロール機能等、複数機能を使ってコントロール デバイスの同じアドレス番号に値を書き込まないでください。期待した動作にならない場合があります。
• R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W の場合は値の読み出しおよび書き込みが可能、R の場合は読み出しのみ可能です。
• 次のコントロール デバイスは、ラダー プログラムを実行時に値を保持またはクリアできます。詳細は、28-11 ページ「第 28 章 2.4 メモリバックアップ」を参照してください。
カウンタ現在値、シフトレジスタ、内部リレー、データレジスタ■ 入力（WI）

ビットデバイスの入力（I）をワード単位で扱うためのレジスタです。

■ 出力（WQ）

ビットデバイスの出力（Q）をワード単位で扱うためのレジスタです。
ラダー プログラムを停止中は、Q の値は 0 になります。

■ タイマ設定値（TP）、タイマ現在値（TC）

本体ユニット内部で使用するタイマの設定値や現在値を格納するレジスタです。

■ カウンタ設定値（CP）、カウンタ現在値（CC）

本体ユニット内部で使用するカウンタの設定値や現在値を格納するレジスタです。

■ シフトレジスタ（WR）

ビットデバイスのシフトレジスタ（R）をワード単位で扱うためのレジスタです。

■ 内部リレー（WM）

ビットデバイスの内部リレー（M）をワード単位で扱うためのレジスタです。

■ 特殊内部リレー（WM）

ビットデバイスの特殊内部リレー（M）をワード単位で扱うためのレジスタです。

■ データレジスタ（D）

本体ユニット内部で使用する数値データを格納するレジスタです。ビット単位のデバイスとしても使用できます。

*1
*2
*3
*4
*5

35-22

20 の倍数のみ
16 の倍数のみ
このデバイス アドレスは 32 ビット デバイスです。
上 2 桁はアドレス番号を、下 1 桁は 32 ビット データの上位および下位を示します。（0：上位ワード、1：下位ワード）
上 2 桁は 10 進数、下 1 桁は 2 進数

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス■ 特殊データレジスタ（D）

本体ユニット内部で使用する数値データを格納するレジスタで、アドレス番号ごとに特殊な機能が割り当てられています。ビット単位のデバイスとしても使用できます。
予約領域の値は書き換えないでください。システムが正常に動作しなくなる恐れがあります。

デバイス
アドレス
D8000、8001
D8002
D8003、8004

内容
予約
機種情報
本体ユニットの機種情報が格納されます。
3：FT2J/1J 形
予約

R/W

―

―

電源投入時

R

―

―

D8005

一般エラー コード
本体ユニットの一般エラー情報が格納されます。詳細は、37-9 ページ「第 37 章
ラー」を参照してください。

一般エ

エラー発生時R/W

D8006

プログラム実行エラー コード
本体ユニットのラダー プログラム実行エラー情報が格納されます。詳細は、ラダー プロ
グラミング マニュアルの「付録 ユーザー プログラム実行エラーおよびラダー プログラ
ム実行エラー」を参照してください。

エラー発生時

R

D8007

予約

―

―

D8008

年

毎 500 ミリ秒 *6

R

D8009

月

毎 500 ミリ秒 *6

R

D8010

日

毎 500 ミリ秒 *6

R

曜日
0：日曜日、1：月曜日、2：火曜日、3：水曜日、4：木曜日、5：金曜日、6：土曜日

毎 500 ミリ秒 *6

R

D8012

時

毎 500 ミリ秒 *6

R

D8013

分

毎 500 ミリ秒 *6

R

秒

*6

D8011

内部時計データ（現在値）
本体ユニットの内部時計の日時データが格納され
ます。

D8014

毎 500 ミリ秒

R

予約

―

―

D8022

コンスタント スキャン（設定値）
スキャン タイムを一定にするコンスタント スキャンの設定値が格納されます。詳細は、
28-45 ページ「第 28 章 3 コンスタント スキャン」を参照してください。

―

R/W

D8023

スキャン タイム（現在値）
直近のスキャン タイムが格納されます。

毎スキャン

R

D8024

スキャン タイム（最大値）
ラダー プログラムの実行を開始してからのスキャン タイムの最大値が格納されます。

更新時

R

D8025

スキャン タイム（最小値）
ラダー プログラムの実行を開始してからのスキャン タイムの最小値が格納されます。

更新時

R

―

―

D8015 ～ 8021

D8026 ～ 8030

*6

更新

予約

スキャン タイムが 500 ミリ秒以上の場合、1 スキャン タイムごとに値が更新されます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-23

35
内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス

D8031

D8032
D8033
D8034
D8035

割込入力ジャンプ先ラベル番号［ファンクション設定］ダイアログボックスで設定した “ 割込入力 ” のジャンプ先ラベル番号が格納されます。詳細は、2832 ページ「第 28 章 2.7 割込入力」を参照してください。

グループ 1

R/W

電源投入時

R

―

R/W

グループ 2―

R/W

グループ 3―

R/W

グループ 4―

R/W

タイマ割込ジャンプ先ラベル番号
タイマ割込発生時のジャンプ先ラベル番号が格納されます。詳細は、28-42 ページ「第28 章 2.12 タイマ割込」を参照してください。

―

R/W

D8037

割込入力ジャンプ先ラベル番号［ファンクション設定］ダイアログボックスで設定した “ 割込入力 ” のジャンプ先ラベル番号が格納されます。詳細は、28-32
ページ「第 28 章 2.7 割込入力」を参照してください。

―

R/W

―

―

毎スキャン

R

毎スキャン

R

AI0

毎スキャン

R

AI1

毎スキャン

R

AQ0*7

毎スキャン

R/W

AQ1*7

毎スキャン

R/W

AQ0*7

毎スキャン

R

AQ1*7

毎スキャン

R

D8040

D8041
D8042
D8043
D8044
D8045
D8046
D8047
D8048、8049

予約

アナログ入力ステータス
アナログ入力のステータスが格納されます。詳細は、28-38 ペー
ジ「第 28 章 2.10 アナログ / デジタル入力」を参照してくだ
さい。
アナログ出力値
詳細は、28-40 ページ「第 28 章 2.11
してください。

アナログ出力」を参照

アナログ出力ステータス
アナログ出力のステータスが格納されます。詳細は、28-40 ペー
ジ「第 28 章 2.11 アナログ出力」を参照してください。
予約

―

D8050

上位
下位

D8053
D8054

高速カウンタ（グループ 1）
高速カウンタの現在値、設定値、プリセット値が格納されます。詳細は、28-12 ページ「第 28 章 2.5
高速カウンタ」を参照してください。

上位
下位
上位

D8055

下位

D8056

上位

D8057
D8058
D8059
D8060
D8061
D8062 ～ 8067

グループ 5

アナログ入力値
AI0［ファンクション設定］ダイアログボックスの［アナログ / デジタル入力］で設定した［タイプ］によって異なります。詳細は、
28-38 ページ「第 28 章 2.10 アナログ / デジタル入力」を参 AI1
照してください。

D8051
D8052

35-24

オプション接続情報
オプション品の使用状況が格納されます。
0：未使用
1：使用中
オプション品のビット位置の割り付けは、次のとおりです。
ビット 2：カートリッジ スロット 1
ビット 3：カートリッジ スロット 2

更新

D8036

D8038、8039*7

内容

高速カウンタ / 周波数測定（グループ 2）
高速カウンタの現在値、設定値、プリセット値、または周波数測定値が格納されます。詳細は、28-12
ページ「第 28 章 2.5 高速カウンタ」または 2835 ページ「第 28 章 2.8 周波数測定」を参照して
ください。

下位
上位
下位
上位
下位

現在値

設定値

プリセット値

現在値 / 周波数測定値

設定値

プリセット値予約

FT2J-7U22KAF-*、FT2J-7U22SAF-* のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

R/W

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

―

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス
D8068
D8069
D8070
D8071
D8072
D8073
D8074 ～ 8076

D8077

内容
上位

高速カウンタ / 周波数測定（グループ 3）
高速カウンタの現在値、設定値、プリセット値、または周波数測定値が格納されます。詳細は、28-12
ページ「第 28 章 2.5 高速カウンタ」または 2835 ページ「第 28 章 2.8 周波数測定」を参照して
ください。

下位
上位
下位
上位
下位

現在値 / 周波数測定値

設定値

プリセット値

予約
アナログ入力の範囲外エラー ステータス
アナログ入力信号が 11V または 21mA を超える（上限値範囲外エラー）、または 2mA を下回る（下限値範囲外エラー）と、該当ビットの値が 1 になります。2mA 以上で 11V ま
たは 21mA 以下の場合は 0 になります。
ビット 0：アナログ入力 AI0（上限値範囲外エラー）
ビット 1：アナログ入力 AI1（上限値範囲外エラー）
ビット 2：アナログ入力 AI0（下限値範囲外エラー）
ビット 3：アナログ入力 AI1（下限値範囲外エラー）

更新

R/W

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

―

35
毎スキャン

R

―

―

機種 ID、ステータス

電源投入時

R

システム ソフトウェア バージョ
ン

電源投入時

R

機種 ID、ステータス

電源投入時

R

システム ソフトウェア バージョ
ン

電源投入時

R

ビット 4：アナログ入力 AI2（上限値範囲外エラー）*8
ビット 5：アナログ入力 AI3（上限値範囲外エラー）*8
ビット 6：アナログ入力 AI2（下限値範囲外エラー）*8
ビット 7：アナログ入力 AI3（下限値範囲外エラー）*8
D8078 ～ 8121
D8122
D8123
D8124
D8125
D8126 ～ 8133
D8134
D8135
D8136
D8137
D8138
D8139

予約
カートリッジ スロット情報（Slot1）
カートリッジ スロット（Slot1）の情報が格納されます。ビット位置の割り付けについては、35-27 ページ「カートリッジ スロット情報」を参照してください。
カートリッジ スロット情報（Slot2）
カートリッジ スロット（Slot2）の情報が格納されます。ビット位置の割り付けについては、35-27 ページ「カートリッジ スロット情報」を参照してくださ
い。
予約

―

高速カウンタ / 周波数測定（グループ 4 ）高速カウンタの現在値、設定値、プリセット値、または周波数測定値が格納されます。詳細は、28-12
ページ「第 28 章 2.5 高速カウンタ」または 2835 ページ「第 28 章 2.8 周波数測定」を参照して
ください。

D8142
D8143
D8144

高速カウンタ（グループ 5 ）高速カウンタの現在値、設定値、プリセット値が格納されます。詳細は、28-12 ページ「第 28 章 2.5
高速カウンタ」を参照してください。

*8

下位
上位
下位

下位
上位
下位
上位
下位

D8145
D8146 ～ 8171

上位

上位

D8140
D8141

上位
下位

現在値 / 周波数測定値

設定値

プリセット値

現在値

設定値

プリセット値

予約

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

R/W

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

R/W

―

FT2J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35-25

内
部
デ
バ
イ
ス

2 ワードデバイス

デバイス
アドレス
D8172

D8173

D8174
D8175

D8176

D8177

D8178
D8179
D8180 ～ 8185

D8186

D8187

D8188
D8189
D8190 ～ 8199

内容
アナログ入力値［ファンクション設定］ダイアログボックスの［入出力］タブのの［アナログ / デジタル入力］で設定した［タイプ］によって異なります。詳細は、28-38 ページ「第 28 章 2.10 アナログ
/ デジタル入力」を参照してください。
アナログ入力ステータス
アナログ入力のステータスが格納されます。詳細は、28-38 ペー
ジ「第 28 章 2.10 アナログ / デジタル入力」を参照してくだ
さい。

更新

R/W

AI2*8

毎スキャン

R

AI3*8

毎スキャン

R

AI2*8

毎スキャン

R

AI3*8

毎スキャン

R

毎スキャン

R/W

毎スキャン

R/W

毎スキャン

R

毎スキャン

R

アナログ I/O カートリッジ データ（Slot1）
アナログ I/O カートリッジの種類によって、異なります。
アナログ入力：アナログ入力カートリッジの入力値を、［ファン
クション設定］ダイアログボックスの［入出力］ AI4/AQ2
タブの［アナログ / デジタル入力］の設定に従ってデジタル値に変換した値が格納されます。
アナログ出力：格納されている値を、［ファンクション設定］ダ
イアログボックスの［入出力］タブの［アナログ出力］の設定に従ってアナログ値に変換した
値が、アナログ出力カートリッジから出力されます。
AI5/AQ3
アナログ I/O カートリッジについては、SmartAXIS ハードウェ
ア マニュアルの「第 2 章 2 アナログ I/O カートリッジ」を参照してください。
アナログ I/O カートリッジ ステータス（Slot1）
AI4/AQ2
アナログ I/O カートリッジのステータス情報が格納されます。
詳細は、SmartAXIS ハードウェア マニュアルの「第 4 章 ス
AI5/AQ3
テータス」を参照してください。
予約―

アナログ I/O カートリッジデータ（Slot2）
アナログ I/O カートリッジの種類によって、異なります。
アナログ入力：アナログ入力カートリッジの入力値を、［ファン
クション設定］ダイアログボックスの［入出力］ AI6/AQ4
タブの［アナログ / デジタル入力］の設定に従ってデジタル値に変換した値が格納されます。
アナログ出力：格納されている値を、［ファンクション設定］ダ
イアログボックスの［入出力］タブの［アナログ出力］の設定に従ってアナログ値に変換した
値が、アナログ出力カートリッジから出力されます。
AI7/AQ5
アナログ I/O カートリッジについては、SmartAXIS ハードウェ
ア マニュアルの「第 2 章 2 アナログ I/O カートリッジ」を参照してください。
アナログ I/O カートリッジ ステータス（Slot2）
AI6/AQ4
アナログ I/O カートリッジのステータス情報が格納されます。
詳細は、SmartAXIS ハードウェア マニュアルの「第 4 章 ス
AI7/AQ5
テータス」を参照してください。
予約

デバイス アドレスの間接指定に使用する値を格納するレジスタです。

35-26

R/W

毎スキャン

R/W

毎スキャン

R

毎スキャン

R

―

■ 間接指定レジスタ（P)

*8

毎スキャン

FT2J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 ワードデバイス

STOP、リセット、電源 OFF 時のデバイス アドレスの値
本体ユニットの各状態におけるデバイス アドレスの値は、次のとおりです。
デバイス名

STOP 中STOP → RUN

リセット中

電源 OFF 時

0

保持

0

0

保持

初期化

クリア

クリア

保持

保持

クリア

保持

保持

クリア

クリア

保持

特殊データレジスタ

*2

保持

保持

保持

間接指定レジスタ

0

保持

クリア

クリア

出力（ワード）タイマ現在値
キープ指定した範囲 *1

カウンタ現在値､シフトレジスタ（ワード）、
内部リレー（ワード）､データレジスタ
クリア指定した範囲 *1

カートリッジ スロット情報
ビット

15

13

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1

ステータス

機種 ID

D8123、D8125

予約システム ソフトウェア バージョン

0

形番

00h

FC6A-PJ2A

01h

FC6A-PK2AV

02h

FC6A-PK2AW

03h

FC6A-PJ2CP

09h

FC6A-PTS4、FC6A-PTK4

0Ah

FC6A-PN4

FFh

未使用

ステータス

原因
‐

00h: 正常*2

5

D8122、D8124

機種 ID

*1

内
部
デ
バ
イ
ス

ビット

14

81h: 通信エラー

カートリッジと本体ユニット間の通信で、異常が発生している

82h: 不明な機器の検出

本体ユニットが認識できないカートリッジが取り付けられている

83h: 機器設定エラー

カートリッジが取り付けられていないか、モジュール構成エディタで設定したカートリッジと異なるカー
トリッジが取り付けられている

84h: 機器書込みエラー

カートリッジの動作設定に失敗した

コントロール デバイスの値の保持またはクリアは、［ファンクション設定］ダイアログボックスの［メモリバックアップ］タブで設定します。詳細は、28-11 ページ「第 28 章 2.4 メモリバックアップ」を参照してください。
アドレス番号によって異なります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

35

35-27

2 ワードデバイス● HG5G/4G/3G/2G-V 形
デバイス名

記号

R/W

アドレス番号範囲

表現進数

増設入力（ワード）#WI

R

30、50、70、90

10

増設出力（ワード）

#WQ

R/W

30、50、70、90、110

10

内部リレー（ワード）

#WM

R/W

0 ～ 780*1

10

データレジスタ#D

R/W

0 ～ 2999

10

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

■ 増設入力（#WI）

デジタル I/O モジュールおよび BACnet/IP 通信で使用するビットデバイス増設入力 (#I) をワード単位で扱うためのデバイス アドレ
スです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタル I/O モジュールの使用方法」およびネットワーク ユー
ザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

■ 増設出力（#WQ）

デジタル I/O モジュールおよび BACnet/IP 通信で使用するビットデバイス増設出力（#Q）をワード単位で扱うためのデバイス アド
レスです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第 2 章 デジタル I/O モジュールの使用方法」およびネットワーク ユー
ザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。

■ 内部リレー（#WM）

ビットデバイス内部リレー（#M）をワード単位で扱うためのデバイス アドレスです。

■ データレジスタ（#D）

アナログ I/O モジュールおよび BACnet/IP 通信で使用するワード デバイスです。詳細は、MICRO/I ハードウェア マニュアルの「第2 章 デジタル I/O モジュールの使用方法」およびネットワーク ユーザーズ マニュアルの「第 1 章 BACnet/IP 通信」を参照してください。
コントロール デバイスの値は、運転開始時にすべて 0 になります。

コントロール デバイスを入力する場合は、記号（デバイス タイプ）の前に「#」を入力してください。また、デバイスモニ
タでは、記号の前に「#」が表示されます。
例） D100 を設定する場合
#D100

*1

35-28

20 の倍数のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

本体設定

第 36 章

この章では、本体ユニットを設定する画面および設定方法について説明します。

1

メンテナンス画面
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

メンテナンス画面の概要
本体ユニットが運転モード時に表示される画面で、運転モードからシステム モードに切り替えたり、デバイスモニタや輝度調整画面を表示したり、ラダー プログラムを RUN（実行）または STOP（停止）*1 します。
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

FT2J/1J 形

メンテナンス

36
本体設
定

メンテナンス

システムモード

システムモード

デバイスモニタ

デバイスモニタ

輝度調整

輝度調整

ﾗﾀﾞｰ RUN/STOP

メンテナンス画面の機能は、次の通りです。
ボタン

説明システム モード

本体ユニットをシステム モードに切り替えます。システム モードでは、本体ユニットの初期設定やデータの初期化などができます。
詳細は、36-3 ページ「2 システム モードの概要」を参照してください。

デバイスモニタ

デバイスモニタを表示します。この画面でデバイス アドレスを登録し、デバイス アドレスの値をモニタしたり、変更したりできます。30-21 ページ「第 30 章 2.2 デバイスモニタ」を参照してください。

輝度調整

輝度調整画面を表示します。この画面で本体ユニットの輝度を調整します。

ラダー RUN/STOP*1

特殊内部リレー M8000 の値を操作して、ラダー プログラムの RUN と STOP を切り替えます。ラダー プロ
グラムを STOP 中は、“Ladder STOP” の文字が画面右下に点滅表示されます。

• プロジェクト データにパスワードを設定している場合は、［システム モード］または［デバイスモニタ］を押したときに、パスワード入力画面が表示されます。詳細は、24-1 ページ「第 24 章 ユーザー アカウントとセキュリティ機能」
を参照してください。
• ストップ入力やリセット入力の値が 1 のとき、特殊内部リレー M8000 でラダー プログラムを操作できません。*1 ス
トップ入力やリセット入力については、28-6 ページ「第 28 章 2.3 運転 / 停止 制御」を参照してください。

*1

FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル36-1

1 メンテナンス画面

1.2

メンテナンス画面の表示方法
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• 本体ユニットの画面の左上隅を 3 秒以上押す
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

本体ユニット
3 秒以上押す• 本体ユニット *1 の背面にある RESET スイッチを先の細いもので 3 回押す例）HG2J 形

背面
先の細いものRESET スイッチ
背面にある RESET スイッチは、機種によって位置が異なります。FT2J/1J 形は SmartAXIS ハードウェア マニュアルを、HG1J 形はMICRO/I ハードウェア マニュアルを参照してください。
• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］チェックボックスをオンにする必要があります。詳細は、4-26 ページ「第 4 章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
• RESET スイッチの操作時は、本体ユニットの画面に触れないでください。

1.3

画面の明るさの調整方法

1 メンテナンス画面で［輝度調整］を押します。
輝度調整画面が表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2

または

を押して、好みの明るさに調整します。
メンテナンス

×

輝度調整
＜＜

＞＞

上記の方法以外でも画面の明るさを調整できます。
• システム モードのトップページで調整する• HMI 特殊データレジスタ LSD 51 の値を変更する

*1

36-2

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 システム モードの概要

2

システム モードの概要
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1Pシステム モードは本体ユニットの初期設定や自己診断、履歴データの初期化などを行うモード（プロジェクトを実行していないモード）です。

2.1

システム モード時の画面構成
システム モードに入ると、以下のようなトップページが表示されます。
トップページ

メインメニュー画面

ﾒｲﾝ
ﾒﾆｭｰ

---

---

36

---

SYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

初期設定

時計設定

ｵﾌﾗｲﾝ

運転

ｼｽﾃﾑ情報ﾌｧｲﾙ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ

自己診断

本
体
設
定

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>
2010/OCT/14/THU 14:57:17［メインメニュー］または［Main Menu］を押すと、右図のメインメ
ニュー画面が表示されます。

システム モードに入る手順は 36-2 ページ「1.2
機種によってデザインが若干異なります。

メンテナンス画面の表示方法」を参照してください。

● アイコン■ バックアップ用電池の残量 *1

バックアップ用電池の残量を示すアイコンがトップページとメインメニュー画面に表示されます。
多い

バックアップ用電池の残量が充分あります。
バックアップ用電池の残量が残り少なくなっています。
（“Battery Level Low” メッセージが画面上に表示されます。
）

少ない

バックアップ用電池の残量がほとんどありません。
またはバックアップ用電池が入っていません。
（“Replace Battery. Battery Level Low” メッセージが画面上に表示されます。）

表示されるアイコンのデザインは、機種によって若干異なります。

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36-3

2 システム モードの概要■ 無線 LAN の電波強度 *2

無線 LAN の電波強度を示すアイコンがトップページに表示されます。
電波強

電波中

電波弱

圏外

無線 LAN を使用しない場合、アイコンは表示されません。

● ボタン
トップページとメインメニュー画面には次のボタンがあり、各ボタンを押すと、それぞれの設定や操作の画面に切り替わります。

■ トップページボタン
日本語 (JPN)

英語 (ENG)

内容

参照ページ

運転

Run

運転モードに切り替える

36-12 ページ

オフライン

Offlineオフライン モードに切り替える

36-12 ページ

メインメニュー

Main Menu

メインメニュー画面に切り替える

36-4 ページ■ メインメニュー画面ボタン
日本語 (JPN)

英語 (ENG)
内容

参照ページ

Initial Setting• 本体ユニットの動作や通信パラメータなどを設定する• 履歴データを初期化する

36-7 ページ

Clock Setting

Clock Setting

本体ユニットの内部時計の日付や時刻を設定する

36-11 ページ

オフライン

OfflineOfflineオフライン モードに切り替える

36-12 ページ

運転

Run

Run

運転モードに切り替える

36-12 ページシステム情報System Information

System Info.

本体ユニットの形番やプロジェクト、シス
テムソフト等の情報を表示する

36-12 ページ

ファイルマネージャー *3

File Manager*3

SD メモリカード、USB メモリおよび本体ユニットの内蔵メモリに保存されたファイルを操作する

36-13 ページUSB メモリをフォーマットする

36-13 ページTop Page

トップページに切り替える

36-13 ページ

Self Diag.

メモリ、内部時計、タッチパネル、表示、通信、拡張インターフェイス、その他の自己診断を行う

36-13 ページ

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

初期設定

Initial Setting

時計設定－
トップページ
自己診断

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形－－

Ext.Mem.Device

Top Page
Self Diagnosis

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形では、ENG/JPN ボタンを押して、表示する
言語を切り替えることができます。HG2G-5T 形、HG1G/1P 形では、英語表示のみとなります。

*2
*3

36-4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル2 システム モードの概要

2.2

設定メニュー項目の名称と階層■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形
メインメニュー

システム動作初期設定

バックライトスタートタイム
詳細設定
初期画面番号
パスワード
オートラン
アラーム履歴

初期化

データ履歴
操作履歴
タッチパネル調整*1

接続機器との通信 1接続機器との通信

36

リトライ回数
タイムアウト本体
設
定送信ウェイトパススルー設定パラメータ 1 〜 4
接続機器との通信 2

リトライ回数
タイムアウト
送信ウェイトパススルー設定パラメータ 1 〜 4

接続機器との通信 3

リトライ回数
タイムアウト
送信ウェイトパススルー設定パラメータ 1 〜 4

接続機器との通信 4*2

リトライ回数
タイムアウトO/I リンク

O/I リンク設定 1

送信ウェイトO/I リンク設定 2
時計設定

シリアル 1

通信 I/F

オフライン

シリアル 2

運転シリアル 3システム情報

システム

*1

フォント

Ethernet デフォルト ゲートウェイ*1

トップページ
自己診断*3

Ethernet IP アドレスシステム 2
ファイルマネージャー

パススルー設定パラメータ 1 〜 4Ethernet Misc 設定
接続機器 IP アドレス

メモリ
表示

LED
描画
輝度
バックライト
ブザー
音声再生
ビデオ

タッチパネルRESET スイッチ

通信
機種変更
LCD Size
I/O
Sequential Check

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

*4
*5
*6

通信 1

*1
*1
*7

通信 2

*1

シーケンスチェックスタート

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形のみ
オーディオ インターフェイス搭載機種のみ
ビデオインターフェイス搭載機種のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
FT2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36-5

2 システム モードの概要■ HG2G-5T 形、HG1G/1P 形
Main Menu

Initial Setting

Backlight

System Op.

Start Time
Details
Default Scr. No.
Password
AutorunAlarm Log

Initialize

Data Log
Op. Log
TP AdjustExt. Device

Ext. Device 1

Retry Cycles
Time OutTrans. Wait
Pass ThroughParameter 1
Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4

Ext. Device 2

Retry Cycles
Time OutTrans. Wait
Pass ThroughParameter 1
Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4

Ext. Device 3

Retry Cycles
Time OutTrans. Wait
Pass ThroughParameter 1
Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4

Ext. Device 4

Retry Cycles
Time OutO/I Link

O/I Link Set1

Trans. Wait

O/I Link Set2

Pass ThroughClock Setting
OfflineParameter 1
Comm. I/F

RS232CRun
System Info.
Ext.Mem.Device

RS422/485
SystemIP Address

System 2

Default Gateway

Font

Misc Setting

Top Page
Self Diag.

Ext. IP Address
Memory
Display

LED
Draw
Brightness
Backlight
BuzzerTrace

Touch Panel

Fixed Points
Comm.
I/O
Seq. Check

*8

36-6

*8
Sequent

HG1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4

3 設定

3

設定
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
以下は、FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形で表示されるメニューです。
（
5T 形、HG1G/1P 形での表示になります。

3.1）内は HG2G-

初期設定（Initial Setting）
メインメニュー画面の［初期設定 （Initial Setting）］を押すと初期設定画面が表示されます。
この画面から本体ユニットの動作や通信パラメータの初期設定、および履歴の初期化を行うことができます。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［メインメニュー（ Main Menu）］を押します。

● システム動作（System Op.）
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］の順で押すとシステム動作メニュー画面が表示されます。
この画面から以下の項目について設定できます。設定する場合は各項目のボタンを押します。
• 初期設定画面に戻るには、画面上部の［初期設定（Init Set）
］を押します。
• 以下の各設定画面からシステム動作メニュー画面に戻るには、画面上部の「システム動作（System Op.）］を押します。

■ バックライト（Backlight）
Backlight Control
本体ユニットでの操作や画面の切り替えが行われない場合に、自動で輝度を落とすまでの時間を、分単位で設定します。

Auto Backlight OFF
本体ユニットでの操作や画面の切り替えが行われない場合に、自動でバックライトをオフするまでの時間を、分単位で設定します。
操作手順

1 メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［バックライト（Backlight）］の順に押します。

2 ［<--］［-->］を押して項目を選択し、バックライトをオフにするまでの時間をテンキーで入力します。
3 ［<--］［-->］を押して項目を選択し、自動でバックライトをオフにするまでの時間をテンキーで入力します。
4 ［SAVE］を押して、設定を保存します。
•［SAVE］を押す前に他の画面に切り替えたり、値を変更したりすると、設定内容は保存されません。
• 時間に 0 を設定した機能は、無効となります。

■ スタートタイム（Start Time）
機種によって異なります。

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：本体ユニットの電源を入れてから、POWER LED（緑色）が点滅から点灯に変わったあと、接続機器との通信を開始および初期画面を表示するまでの時間（0 ～ 9999 秒）を指定します。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：
本体ユニットの電源を入れてから、接続機器との通信を開始および初期画面を表示するまでの時間（0～ 9999 秒）を指定します。
接続機器と立ち上げ時間を合わせる場合などに設定します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［スタートタイム（Start Time）］の順で押します。
時間をテンキーで入力してください。
［SAVE（ENT）］を押すと、入力した数値が確定します。
また、［CAN］を押すと入力値がキャンセルされ、現在設定されている値が表示されます。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36-7

36
本
体
設
定

3 設定

■ 詳細設定（Details）

次の項目を設定します。
• タッチスイッチを押した場合にタッチ音を鳴らすかどうか• 画面番号を BCD とバイナリのどちらで入力するか• 点滅属性を持つものについての点滅周期• エラー メッセージの文字表示を日本語と英語のどちらにするか
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［詳細設定（Details）］の順で押します。
を押して設定する項目を選択してください。選択した項目が反転表示されます。
（CHG）を押すたびに条件が変化します。目的の条件が表示されるまで繰り返し押してください。

［ENT］を押すと、入力した数値が確定します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

■ 初期画面番号（Default Screen No.）

電源を入れたあとに表示する画面番号を 10 進数で設定します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［初期画面番号（Default Scr. No.）］の順で押します。
電源を入れたあとに表示する画面番号をテンキーで入力してください。
［SAVE（ENT）］を押すと、入力した数値が確定します。
また、［CAN］を押すと入力値がキャンセルされ、現在設定されている値が表示されます。
• 設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。
• 画面番号を 0 に設定した場合、本体ユニットでは初期画面を表示せず、接続機器からの設定により画面を表示することになります。詳しくは 4-32 ページ「第 4 章
システム エリア 1」を参照してください。

■ パスワード（Password）

ユーザー アカウントに設定したパスワードを変更します。
セキュリティ機能を使用している場合は、WindO/I-NV4 で設定したユーザー アカウントからパスワードを変更するユーザー アカ
ウントを選択してください。選択したユーザー アカウントのパスワードを変更することができます。
セキュリティ機能を使用していない場合は、WindO/I-NV4 のセキュリティ グループ「Administrator」のパスワードを変更することができます。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［パスワード（Password）］の順で押します。
（CHG）を押して、ユーザー アカウントを切り替えます。

［パスワード変更（Change Password）］を押すとパスワード入力画面が表示されます。
パスワード入力キーで 4 ～ 15 桁のパスワードを入力してください。
［ENTER（ENT）］を押すと、入力したパスワードが確定し、パスワード入力画面が閉じます。
また、［CLR］を押すとパスワードの入力欄が空欄になります。
• パスワード入力画面で［CAN］を押すとパスワードが更新されずにパスワード入力画面に戻ります。
• パスワードの入力欄が空欄のまま［ENTER（ENT）］を押すと、パスワード機能が無効になります。
• パスワード機能が無効の場合、パスワードの欄は空白となります。
• パスワードを忘れた場合は、最寄りの弊社支店、営業所、お問い合わせ電話窓口へお問い合わせください。

■ オートラン（Autorun）

USB オートラン機能の有効または無効を設定します。
この機能が有効の場合、USB メモリを挿入時に指定したイベントが発生します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［システム動作（System Op.）］、［オートラン（Autorun）］の順で押します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

36-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 設定● 初期化（Initialize）
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［初期化（Initialize）］の順で押すと初期化メニュー画面が表示されます。
この画面から以下の項目について設定できます。設定する場合は各項目のボタンを押します。
• 初期設定画面に戻るには、画面上部の［初期設定（Init Set）
］を押します。
• 以下の各設定画面から初期化メニュー画面に戻るには、画面上部の［初期化（Init）］を押します。

■ アラーム履歴（Alarm Log）

すべてのアラーム履歴のデータを初期化します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［初期化（Initialize）］、［アラーム履歴（Alarm Log）］の順で押します。
［はい（Yes）］を押すと、アラーム履歴のデータが初期化されます。

■ データ履歴（Data Log）

すべてのデータ履歴のデータを初期化します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［初期化（Initialize）］、［データ履歴（Data Log）］の順で押します。
［はい（Yes）］を押すと、データ履歴のデータが初期化されます。

36
本
体
設
定

■ 操作履歴（Op. Log）

すべての操作履歴のデータを初期化します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［初期化（Initialize）］、［操作履歴（Op. Log）］の順で押します。
［はい（Yes）］を押すと、操作履歴のデータが初期化されます。

■ タッチパネル調整（TP Adjust）
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
アナログタッチパネルを調整します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［初期化（Initialize）］、［タッチパネル調整（TP Adjust）］の順で押します。
［はい（Yes）］を押し、画面の指示に従って調整を行ってください。アナログタッチパネルの位置調整が最適に設定されます。
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形

HG2G-5T 形、HG1G/1P 形

Press the center of the symbol.

印の中心を押してください。

表示されるの中心を、画面左上、右上、右下、左下、中央の順に押してください。

表示されるの中心を、画面左下、右下、右上、左上、中央の順に押してください。

● 接続機器との通信（Ext. Device）
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［接続機器との通信（Ext. Device）］、［接続機器との通信 1（Ext. Device 1）］～［接続機器との通信 4（Ext. Device 4）］*1 の順で押すと、接続機器との通信のメニュー画面が表示されます。
設定する場合は各項目のボタンを押します。接続機器との通信の設定項目は、接続する機器により異なります。設定項目についての詳細は WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。
［通信ドライバ］が ” 使用しない ” の場合は、設定できません。
初期設定画面に戻るには、画面上部の［初期設定（Init Set）］を押します。

● O/I リンク（O/I Link）
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［O/I リンク（O/I Link）］の順で押すと、O/I リンクのメニュー画面が表示されます。
この画面から O/I リンクについて表示できます。
［O/I リンク設定 1（O/I Link Set 1］または［O/I リンク設定 2（O/I Link Set 2］を押すと各種設定ができます。
• 初期設定画面に戻るには、画面上部の［初期設定（Init Set）
］を押します。
• 設定についての詳細は、WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアルを参照してください。
*1 ［接続機器との通信 4］は HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ、［Ext.Device4］は HG2G-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36-9

3 設定

● 通信 I/F（Comm. I/F）
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［通信 I/F（Comm. I/F）］の順で押すと、通信インターフェイス設定メニュー
画面が表示されます。
この画面から以下の項目について設定できます。設定する場合は各項目のボタンを押します。
• 初期設定画面に戻るには、画面上部の［初期設定（Init Set）
］を押します。
• 以下の各設定画面から通信インターフェイス設定メニュー画面に戻るには、画面上部の［通信 I/F（Comm. I/F）］を押します。

■ シリアル 1
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイス 1 の通信条件を設定します。
メインメニュー画面から［初期設定］、［通信 I/F］、［シリアル 1］の順で押します。

■ シリアル 2
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイス 2 の通信条件を設定します。HG5G/4G/3G/2G-V 形では、RS232C と RS422/485 をそれぞれ個別に設定できます。
メインメニュー画面から［初期設定］、［通信 I/F］、［シリアル 2］の順で押します。

■ シリアル 3
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイス 3 の通信条件を設定します。
メインメニュー画面から［初期設定］、［通信 I/F］、［シリアル 3］の順で押します。

■（RS232C）
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイス（SERIAL1）（RS232C）の通信条件を設定します。
メインメニュー画面から［（Initial Setting）］、［（Comm. I/F）］、［（RS232C）］の順で押します。

■（RS422/485）
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
シリアル インターフェイス（SERIAL1）（RS422/485）の通信条件を設定します。
メインメニュー画面から［（Initial Setting）］、［（Comm. I/F）］、［（RS422/485）］の順で押します。

■ Ethernet IP アドレス（IP Address）

IP アドレスとサブネット マスクを設定します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［通信 I/F（Comm. I/F）］、［Ethernet IP アドレス（IP Address）］の順で押します。
［<--］［-->］を押して項目を選択し、IP アドレスとサブネット マスクの値をテンキーで入力してください。
［SAVE］を押して、設定を保存します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

■ Ethernet デフォルト ゲートウェイ（Default Gateway）

デフォルト ゲートウェイを設定します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［通信 I/F（Comm. I/F）］、［Ethernet デフォルト ゲートウェイ（Default
Gateway）］の順で押します。
［<--］［-->］を押して項目を選択し、デフォルト ゲートウェイの値をテンキーで入力してください。
［SAVE］を押して、設定を保存します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

36-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 設定■ Ethernet Misc 設定 （Misc Setting）

TCP/IP 経由でのメンテナンス通信（29-7 ページ「第 29 章 イーサネット通信でオンライン機能を使用する」を参照）を禁止する
かしないかを設定します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［通信 I/F（Comm. I/F）］、［Ethernet Misc 設定（Misc Setting）］の順で押します。
を押して設定する項目を選択してください。選択した項目が反転表示されます。
（CHG）を押すたびに条件が変化します。目的の条件が表示されるまで繰り返し押してください。

［ENT］を押すと、入力した数値が確定します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

■ 接続機器 I/P アドレス（Ext. IP Address）

接続機器の各接続機器 ID の IP アドレスを変更します。
メインメニュー画面から［初期設定（Initial Setting）］、［通信 I/F（Comm. I/F）］、
［接続機器 I/P アドレス（Ext. IP Address）
］の順で
押します。

本
体
設
定

操作手順

1 ［<--］［-->］を押して接続機器 ID を選択し、接続機器 ID の値をテンキーで入力します。
2 ［<--］［-->］を押して項目を選択し、IP アドレスをテンキーで入力します。
3 ［SAVE］を押して、設定を保存します。
［SAVE］を押す前に他の画面に切り替えたり、接続機器 ID を変更したりすると、設定内容は保存されません。

3.2

時計設定（Clock Setting）
メインメニュー画面の［時計設定（Clock Setting）］を押すと時計設定画面が表示されます。
この画面から本体ユニットの内部時計を設定することができます。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［メインメニュー（ Main Menu）］を押します。
操作手順

1 ［<--］［-->］を押して項目を選択し、日付または時刻をテンキーで入力します。
2 ［SAVE］を押すと、日時設定が確定します。
設定を確定する前に他の画面に切り替えると、設定は更新されません。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36

36-11

3 設定

3.3

オフライン（Offline）
デバイス アドレスの値を変更し、本体ユニット単体でプロジェクト データの動作を確認します。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［メインメニュー（ Main Menu）］を押します。
メインメニュー画面で［オフライン（Offline）］を押すとオフライン モードで運転を開始します。
オフライン モードでは、ベース画面が切り替わると、接続機器のデバイス アドレスの値が 0 になる場合があります。

デバイスモニタ機能と併用してデバッグすると効果的なモニタ作業が行えます。デバイスモニタ機能の詳細については
30-21 ページ「第 30 章 2.2 デバイスモニタ」を参照してください。

3.4

運転（Run）
運転モードに切り替え、プロジェクトが実行されます。

3.5

システム情報（System Info.）
メインメニュー画面の［システム情報（System Info.）］を押して、［システム（System）］または［システム 2（System 2）］を押すと、システム情報画面が表示されます。この画面には、本体ユニットの形番、格納されているシステムソフトの種類およびバージョン No. 等が表示されます。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［メインメニュー（ Main Menu）］を押します。
プロジェクト名は先頭から半角 15 文字分だけ表示されます。

● システム（System）
メインメニュー画面から［システム情報（System Info.）］、［システム（System）］の順で押します。
表示される本体ユニットの各種設定は、次のとおりです。
• O/I Type
• MAC Address• OS Version*1• Boot Version*2• System Version
システム情報画面に戻るには、画面上部の［システム情報（System Info.）］を押します。

● システム 2（System 2）
メインメニュー画面から［システム情報（System Info.）］、［システム（System 2）］の順で押します。
表示される本体ユニットの各種設定は、次のとおりです。
• プロジェクト名• 接続機器との通信 1、接続機器との通信 2、接続機器との通信 3、接続機器との通信 4*3 の通信インターフェイス- 接続機器のメーカー- 通信ドライバ名- 通信ドライバのバージョン
システム情報画面に戻るには、画面上部の［システム情報（System Info.）］を押します。

● フォント（Font）
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
メインメニュー画面から［システム情報（System Info.）］、［フォント（Font）］の順で押します。
本体ユニットに格納されているフォントの種類が表示されます。
システム情報画面に戻るには、画面上部の［システム情報（System Info.）］を押します。

*1
*2
*3

36-12

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 設定

3.6

ファイル マネージャー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
SD メモリカード、USB メモリ、本体ユニットの内蔵メモリに保存されたファイルを管理します。
外部メモリのフォーマット、ファイルのコピーや削除、関連づけられたアプリケーションを実行します。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［メインメニュー］を押します。
• 外部メモリをフォーマットする
フォーマットするドライブを選択し、［FORMAT］を押します。
• ファイルをコピーする
コピーするファイルを選択し、［COPY］を押します。
ファイルのコピー元やコピー先に本体ユニットや PLC を選択した場合には、「プロジェクト転送」機能を実行します。詳細は、3320 ページ「第 33 章 2 プロジェクト転送機能」を参照してください。

36• ファイルを削除する
削除するファイルを選択し、［DEL］を押します。

本
体
設
定

外部メモリを正しく認識できないときは、［RELOAD］を押してください。再認識処理を行います。

3.7 （Ext.Mem.Device）
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
メインメニュー画面から［（Ext.Mem.Device）］、［（Format）］の順で押すと、USB メモリをフォーマットします。
メインメニュー画面に戻るには、画面上部の［（Main Menu）］を押します。

3.8

トップページ（Top Page）
メインメニュー画面の［トップページ（Top Page）］を押すと、トップページに戻ります。

3.9

自己診断 （Self Diag.）
自己診断は工場出荷時の検査用に設けられた画面です。実行しないでください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

36-13

3 設定

36-14

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

トラブル対策

第 37 章

この章では、本体ユニットで発生したエラーについてその内容と対策について説明します。

1

HMI 機能のエラー
本体ユニットは、本体のトラブル、通信系のトラブル、またユーザーの作画データに不備などがあった場合、迅速にトラブルの要因を解析し、正常状態へ復旧させるための一助となるよう、画面上に各種のメッセージを表示します。

1.1

画面に表示されるエラー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
通信系のトラブルやユーザーの作画データの不備などにより、以下のエラー メッセージが表示されますので対策事項の処置を行ってください。なお、対策を施してもエラーが発生する場合は、弊社の問い合わせ窓口へお問い合わせください。
メッセージ

原因

対策

初期画面番号として 0 を設定したシステム エリア1の表示画面番号領域に
画面番号を書くか、もしくは初期画面番
号を 0 以外に設定してください。

設定されたベース画面が存在しない

ベース画面を設定し、本体ユニットへダウンロードしてください。

特殊内部リレーでアクセスを停止してから抜いて下さい

外部メモリへアクセス中に、外部メモリを取り外した

特殊内部リレーLSM18～21を使用して、外部メモリへのアクセスを停止してから、取り外してください。アクセス中に取り外すと、外部メモリ内のデータが破損する恐れがあります。

SD メモリカードが未挿入です *1

SD メモリカードへのアクセスが発生した時、SD メモ
リカードが挿入されていなかった

SD メモリカードを挿入してください。

初期画面番号待ち

画面データなし

USB メモリが未挿入です *2
USB メモリが未挿入です (USB1)*3

USB メモリを挿入してください。
USB メモリへのアクセスが発生した時、USB メモリが挿入されていなかった

USB メモリが未挿入です (USB2)*3
この SD メモリカードは使えません *1
この USB メモリは使えません *2
この USB メモリは使えません (USB1)*3

USBメモリをUSB1に挿入してください。
USBメモリをUSB2に挿入してください。

• 認識できない形式になっている• SD メモリカードが壊れている

新しい推奨 SD メモリカードをご用意ください。

• 認識できない形式になっている• USB メモリが壊れている

新しい USB メモリをご用意ください。

SD メモリカードへのアクセスが発生した時、• SD メモリカードの空き容量が不足していた• SD メモリカードが壊れていた

SD メモリカードの空き容量を増やすか、
新しい SD メモリカードをご用意ください。

USB メモリへのアクセスが発生した時、• USB メモリの空き容量が不足していた• USB メモリが壊れていた

USBメモリの空き容量を増やすか新しいUSB メモリをご用意ください。

この USB メモリは使えません (USB2)*3
SD メモリカードアクセス失敗 *1
USB メモリアクセス失敗 *2
USB メモリアクセス失敗 (USB1)*3
USB メモリアクセス失敗 (USB2)*3

*1
*2
*3

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形のみ
HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-1

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

1 HMI 機能のエラー

メッセージ

*3

37-2

原因

対策

ZNV ファイルがありません

プロジェクト転送機能でダウンロードを実行時、ZNV
プロジェクト ファイルが外部メモリの指定された場
所に存在しなかった

外部メモリの該当場所にファイルがあるか確認してください。

ZLD ファイルがありません

PLC プログラム転送機能でダウンロードを実行時、外部メモリの該当場所にファイルがあZLD プロジェクト ファイルが外部メモリの指定されるか確認してください。
た場所に存在しなかった

ZNV ファイル形式エラー

プロジェクト転送機能でダウンロードを実行時、• ZNV プロジェクト ファイルのフォーマットが不正だった• ファイルが壊れていた

ZNV プロジェクト ファイルを作成しな
おしてください。

ZNX ファイル形式エラー *3

プロジェクト転送機能でダウンロードを実行時、• ZNX プロジェクト ファイルのフォーマットが不正だった• ファイルが壊れていた• ダウンロードするプロジェクトとダウンロード先の本体ユニットの機種が異なる

ZNX プロジェクト ファイルを作成しな
おしてください。
ダウンロードするプロジェクトで設定した機種とダウンロード先の本体ユニットの機種が同じであるか確認してください。

本体 OS バージョン不一致 *3

プロジェクト転送機能でダウンロードを実行時、ダウンロードする ZNV プロジェクトで対応する OS バー
ジョンとダウンロード先の本体ユニットの OS バー
ジョンが異なるZNX プロジェクト ファイルを作成して、プロジェクト転送機能で使用してください。

ZLD ファイル形式エラー

PLC プログラム転送機能でダウンロードを実行時、• ZLD プロジェクト ファイルのフォーマットが不正だった• ファイルが壊れていた

ZLD プロジェクト ファイルを作成しな
おしてください。

本体機種が一致しません

プロジェクト転送機能でダウンロードを実行時、ダウンロードするプロジェクトとダウンロード先の本体ユニットの機種が異なる

ダウンロードするプロジェクトで設定した機種とダウンロード先の本体ユニットの機種が同じであるか確認してください。

PLC 機種 / バージョンエラー

PLC プログラム転送機能でダウンロード、またはアップロードを実行時、• PLC の機種が異なる• PLC のシステムプログラムのバージョンが異なる

PLC の機種およびシステムプログラムのバージョンを確認してください。

パスワードを解除できません

PLC プログラム転送機能でダウンロード、またはアップロードを実行時、PLC のパスワード解除に失敗した

正しいパスワードを入力してください。

PLC との通信に失敗しました

PLC プログラム転送機能でダウンロード、またはアップロードを実行時、PLC との通信で問題が発生した

PLC との接続に問題がある可能性があります。
PLC との接続を確認してください。

コピー元が見つかりません

ファイル コピー機能を実行時、コピー元となるファイ
ルが外部メモリの指定された場所に存在しなかった

外部メモリの該当場所にファイルがあるか確認してください。

ファイルサイズ制限オーバー

ファイル コピー機能を実行時、コピー元となるファイ
ルのサイズが制限を超えていた

コピー可能なファイルの最大サイズについて 33-57 ページ「第 33 章 4.5 注
意事項」を参照してください。

リソースが不足しています

以下の部品が大量に配置されているために、本体ユニット内部のリソースメモリが不足した• ランプ、マルチステートランプ、図形表示器•［スクロール表示］チェックボックスがオンのメッ
セージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリ ［スクロール表示］チェックボックス、［カーソルを表示する］チェックボック
スト表示器•［カーソルを表示する］チェックボックスがオンの折 スをオフにする、または部品を削除して、リソースメモリの使用量を減らしてれ線グラフ• ベース画面を重ね合わせることによって、1 画面に ください。
配置できる部品数を超えた部品•［動作モード］を “ オルタネイト ” に設定している
ビットスイッチ、ワードスイッチ、マルチスイッチの合計数が 2048 点を超えた部品

デバイス書き込みエラー

スクリプトで、書込データが大量に発生し、書き込みに失敗した

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

同時に発生する書き込み数を減らしてください。

1 HMI 機能のエラー

メッセージ

原因

対策

本体ユニットからのデバイス アドレスの読み出し要求に対して、接続機器がエラーを応答した

次の内容を確認してください。
• 通信エラーが発生している接続機器 IDと接続機器名が表示されます。該当する接続機器に異常が発生していないか
確認してください。
• 接続機器の内部で異常が発生している可能性があります。接続機器のマニュアルを確認してください。
• 接続機器に存在しないアドレスにアクセスしていないか、接続機器のアドレ
ス範囲を確認してください。

通信エラー：読出
接続機器から異常応答 .PLC 故障 ,ﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾄﾞﾚｽの確認が必要 .
通信エラー：書込
接続機器から異常応答 .PLC 故障 ,ﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾄﾞﾚｽの確認が必要 .

本体ユニットからのデバイス アドレスの書き込み要求に対して、接続機器がエラーを応答した

通信エラー：初期化
接続機器から異常応答 .PLC 故障 ,ﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾄﾞﾚｽの確認が必要 .

本体ユニットからの通信開始のための初期化要求に対して、接続機器がエラーを応答した

通信エラー：読出接続機器が無応答 .PLC, ｹｰﾌﾞﾙ ,通信設定の確認が必要 .

本体ユニットからのデバイス アドレスの読み出し要求に対して、接続機器から応答がない

通信エラー：書込
接続機器が無応答 .PLC, ｹｰﾌﾞﾙ ,通信設定の確認が必要 .

本体ユニットからのデバイス アドレスの書き込み要求に対して、接続機器から応答がない

通信エラー：初期化
接続機器が無応答 .PLC, ｹｰﾌﾞﾙ ,通信設定の確認が必要 .

本体ユニットからの通信開始のための初期化要求に対して、接続機器から応答がない

次の内容を確認してください。
• 通信エラーが発生している接続機器 IDと接続機器名が表示されます。該当する接続機器に異常が発生していないか
確認してください。
• 結線や接触不良などでケーブルに異常がないか確認してください。
• 接続機器の電源が入っていない、またはリセットが行われた可能性があります。接続機器のマニュアルを確認してください。
• 表示器と接続機器の通信設定が一致しているか、通信設定を確認してくださ
い。

演算エラー

• 禁止されている演算を行った（除算にて 0 で割った）• BCD4(B)、BCD8(EB)、Float32(F) のデータ タイプで扱えないデータが存在している• 棒グラフや折れ線グラフの原点、最小値および最大値の設定が妥当でない、または最小値と最大値が同演算内容や設定を確認してください。
じ値になっている• メータの最小値、最大値およびレンジの設定が妥当でない、または最小値と最大値が同じ値になっている• 時計の通知時刻のデータに固定値の範囲を超えた値が設定されている

デバイス範囲エラー• 範囲外のデバイス アドレスへの書き込みが発生した• 設定されているデバイス アドレスの数が制限を超えている

デバイス アドレスの設定を確認してください。

スクリプトエラー

HMI 機能のスクリプトもしくはグローバル スクリプ
トにてエラーが発生した

HMI特殊データ レジスタLSD52とLSD53の内容を確認して、スクリプトを修正してください。詳細は 25-1 ページ「第 25章 スクリプト」を参照してください。

ネットワークオフライン

O/I リンク通信使用時のみ表示されるエラー メッセージ

詳細は WindO/I-NV4 接続 機器設 定マ
ニュアルを参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-3

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

1 HMI 機能のエラー

1.2

電源電圧低下FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
電池交換時期になると、次の警告メッセージが表示されます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで、［バックアップ用電池切れを表示する］チェックボックスをオンにしていない場合、警告メッセージは画面に表示されません。

メッセージ

原因

対策

電池を交換してください

バックアップ用電池の電圧が低下した

電池を交換してください。

電池を交換してください
電池のこりわずかです

電池残量が残りわずかになった電池によりバックアップされているデータが消滅する恐れがありますので、すぐに電池を交換してください。

メッセージが表示された場合、原因に応じて、システム エリア 2 のアドレス番号 +2 のビット 12（電池交換エラー）、またはビット 13（電池交換エラー）の値が 1 になります。値が 1 になると、電池を交換するかシステム エリア 1 のアドレス番号 +1 のビット
9（エラー クリア）に 0 を書き込むまで、値は 1 のままです。

1.3

時計データおよびバックアップ データの初期化
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
本体ユニットでは本体ユニットの時計データやバックアップ データが初期化されると、電源投入時に次の警告メッセージが表示されます。
［プロジェクト設定］ダイアログボックスの［システム設定］タブで次のチェックボックスがオフの場合、警告メッセー
ジは画面に表示されません。
FT2J/1J 形、HG2J/1J 形：［時計データ初期化を通知する］

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形：［バックアップ用電池切れを表示する］■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形
メッセージ
時計データ初期化

原因
電源遮断が 20 日以上に渡ったため、時計データ
が初期化された対策
電源を入れて、時刻を設定してください。

■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形
メッセージ
バックアップ データ消滅

原因

対策

バックアップ用電池が切れたため、履歴機能で収集したデータや時計データ、HMI キープレジ
スタ、HMI キープリレーの値が初期化された電池を交換して、輝度および時刻を設定してください。

メッセージが表示された場合、システム エリア 2 のアドレス番号 +2 のビット 14（バックアップ データ エラー）の値が 1 になります。電源を入れ直すと、0 に戻ります。
HMI 特殊内部リレー LSM10 にて HMI キープリレーおよび HMI キープレジスタの値を内蔵フラッシュメモリへ保存してあった場合には、バックアップ データ消滅時には、その保存してあったデータが自動的にメモリへ転送されます。

37-4

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 コントロール機能のエラー

2

コントロール機能のエラー
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
コントロール機能のエラーは、一般エラーと呼びます。一般エラーの状態は、WindLDR または特殊データ レジスタ D8005 の値で確認できます。エラーをクリアするには、WindLDRのモニタでクリアを実行するか、特殊データ レジスタD8005.15の値を1にします。

2.1

エラー状態を確認する● WindLDR でエラー状態を確認する

1 ［表示］タブの［ワークスペース］で［コントロール機能］をクリックします。
WindLDR が起動します。

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

2 ［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタ］をクリックします。
モニタを開始します。

3 ［オンライン］タブの［PLC 本体］で［ステータス］をクリックします。
［PLC ステータス］ダイアログボックスを表示します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-5

2 コントロール機能のエラー

4 ［一般情報］タブで［エラー状態］の［詳細］ボタンをクリックします。
［エラーステータス］ダイアログボックスが表示されます。現在、本体ユニットで発生しているエラーが表示されます。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
［エラーステータス］ダイアログボックスを閉じます。

これで、エラー状態の確認は完了です。

37-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 コントロール機能のエラー

2.2

エラーをクリアする● WindLDR でエラー情報をクリアする

1 エラーの原因を取り除きます。
2 ［表示］タブの［ワークスペース］で［コントロール機能］をクリックします。
WindLDR が起動します。

3 ［オンライン］タブの［モニタ］で［モニタ］をクリックします。
モニタを開始します。

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

4 ［オンライン］タブの［PLC 本体］で［ステータス］をクリックします。
［PLC ステータス］ダイアログボックスを表示します。

5 ［一般情報］タブで［エラー状態］の［クリア］をクリックします。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［エラーステータス］ダイアログボックスを閉じます。
これで、エラー情報のクリアは完了です。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-7

2 コントロール機能のエラー● ラダー プログラムでエラー情報をクリアする
ラダー プログラムで特殊データ レジスタのエラー クリア ビット D8005.15 の値を 1 にすると、一般エラーD8005 をクリアします。
エラー クリア ビット D8005.15 の値は自動的に 0 になります。
例）

1

S
M0000

2

M0000 の値を 1 にすると、D8005.15 の値は 1 になります。ラダー プログラムのスキャ
ン処理の最後でエラー情報がクリアされます。

D8005.15
R
M0000

37-8

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 コントロール機能のエラー

2.3

エラー情報
● 一般エラー
一般エラーの情報は特殊データレジスタ D8005 に格納されます。エラーが発生すると、対応するビットの値が 1 になります。
ビット

15

ビット

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D8005
エラー クリア ビット
ビット
位置

0

1

エラー情報ビット

名称

原因

対策

停電検出

電源電圧が使用入力電圧範囲を下回った、または内部回路への供給電圧の異常が発生した。

電源電圧が使用入力電圧範囲であるにも関わらず、このエラーが頻繁に発生する場合は、電源または本体ユニットを交換してください。

ウォッチドッグ タイマ エラー• 処理時間が自己判断機能のウォッチドッグ
タイマで設定した値を超えた。
• 本体ユニットのコントロール機能でウォッチドッグ タイマ エラーが発生した。

• ラダー プログラムを確認してください。
• 電源を入れ直してください。このエラーが頻繁に発生する場合は、本体ユニットを交換してください。
• 電圧を印加する場合は、アナログ入力（AI0、AI2*1、AI3*1）の［動作モード］に “4 ～ 20mA
DC”（電流入力）を設定時、• 電圧を印加した。
• 40mA 以上の電流を印加した。

AI1、AI2*1、AI3*1）の［動作モード］に “0 ～ 10V
DC”（電圧入力）を設定したプロジェクトを
本体ユニットにダウンロードしてください。
• 電流を印加している場合は、印加する電流を 0 ～ 20mA にして、電源を入れ直してくだ
さい。

―

―

メモリ バック アップに失敗し、キープ デバ
イス *2 の値がクリアされた。

このエラーが頻繁に発生する場合は、本体ユニットを交換してください。

ラダー プログラムがダウンロードされていない、または壊れている。

ラダー プログラムをダウンロードしてください。

本 体 ユ ニ ッ ト の ア ナ ロ グ 入 力（AI0、AI1、
2

3～5

アナログ入力過電流検出

予約

6

キープ データ エラー

7

ラダー プログラム文法エラー

8

予約

―

―
電源を入れ直してください。このエラーが頻繁に発生する場合は、本体ユニットを交換してください。

9システム エラー

本体ユニットの機種情報を認識できない。

10

時計エラー

時計データが初期化された。

時計データを確認してください。

本体ユニットに取り付けたカートリッジに異常が発生した。

電源を入れ直すか、システム ソフトウェアを更新してください。このエラーが頻繁に発生する場合は、カートリッジを交換してください。

取り付けたカートリッジの構成とプロジェク
トの設定が異なる。

WindLDR の［モジュール構成］で、設定内容を確認して修正してください。

―

―

11

12

13

増設バ ス イニシ ャラ イズ エラー予約

ラダー プログラム実行エラー

演算命令が正しく動作しなかった。

ラダー プログラム実行エラー一覧を確認して、エラーの原因を修正してください。詳細は、ラダー プログラミング マニュアルを参照
してください。

14

予約

―

―

15

エラー クリア ビット――

キープデータエラーが発生すると、コントロール デバイスの値はすべてクリアされます。

*1*2

FT2J 形のみ
コントロール デバイスのみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-9

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

2 コントロール機能のエラー

エラー チェックのタイミングと一般エラー発生時の本体ユニットの状態は次のとおりです。
名称

停電検出

エラー
チェック

本体ユニットの状態
ラダー
プログラム

RUN または
STOP

常時

外部出力

画面表示

継続

備考

なし

本体ユニットが再起動します。
ラダー プログラムの状態は、［ファンクション設定］ダイアログボックスの［起動時の RUJN/STOP 指定］の設定が反映されます。
本体ユニットが再起動します。
ラダー プログラムの状態は、［ファンクション設定］ダイアログボックスの［キープデータエラーまたはウォッチドッグタ
イマエラー発生時の RUN/STOP 指定］の設定が反映されます。

ウォッチドッグ タイマ エラー

常時

RUN または
STOP

OFF

あり

アナログ入力過電流検出

常時

継続

継続

あり

－

キープ データ エラー

コントロール
機能の起動時RUN または
STOP

OFF

あり

ラダー プログラムの状態は、［ファンクション設定］ダイアログボックスの［キープデータエラーまたはウォッチドッグタ
イマエラー発生時の RUN/STOP 指定］の設定が反映されます。

ラダー プログラム文法エラー

コントロール
機能の起動時

STOP

OFF

あり

－

システム エラー

コントロール
機能の起動時

STOP

OFF

あり

－

HMI 機能
起動時

継続

継続

なし

増設バス イニシャライズ エラー

コントロール
機能の起動時

継続

OFF

あり

－

ラダー プログラム実行エラー

常時

継続

継続

あり

詳細は、ラダー プログラミング マニュア
ルを参照してください。

時計エラー

詳細は、37-4 ページ「1.2を参照してください。

電源電圧低下」Web サーバー機能のコントロール機能エラーで検出対象となるのは、［画面表示］が “ あり ” の一般エラーのみです。

37-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 トラブルシューティング

3
3.1

トラブルシューティング
プロジェクトがダウンロードできない
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

先の細いもので背面の RESET スイッチを押したまま電源を入れ、3 秒以上押し続けてください。ただし、先端が折れやすいものや尖ったものは使用しないでください。

背面
先の細いものRESET スイッチ

POWER LED が橙色で点滅から点灯に変わると、メッセージが表示され、ダウンロードできる状態になります。FT2J/1J 形、HG2J/
1J 形の IP アドレスは、192.168.1.150 です。通信設定を確認して、ダウンロードしてください。

■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

左上隅を押しながら電源を再投入し、3 秒間押し続けた後、指を離してください。

本体ユニットシステム モードの画面が表示され、ダウンロードできる状態になります。イーサネットを使用してダウンロードする場合、通信設
定を確認して、ダウンロードしてください。
システム モードの画面が表示されず、画面が真っ暗のままで 1 秒ごとにビープ音が鳴る場合は、USB ポートを使用してプロジェク
トをダウンロードしてください。

3.2

画面が真っ暗のままでブザーが鳴っている
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1Pシステム ソフトウェアのダウンロードに失敗すると、電源を再投入しても画面が真っ暗のままで 1 秒ごとにビープ音が鳴る場合があります。USB ケーブルを使用して、WindO/I-NV4 からプロジェクトをダウンロードし、復帰させてください。
画面が真っ暗のままでブザーが鳴っている状態では、Ethernet 経由や外部メモリを使用してデータをダウンロードすることはできません。

3.3

タッチパネルが正しく反応しない
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

■ FT2J/1J 形、HG2J/1J 形

先の細いもので背面の RESET スイッチを押す、または電源を入れ直してください。

■ HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形

タッチパネルを調整する、または電源を入れ直してください。
アナログ抵抗膜式タッチパネルによる操作精度は、経年変化などによってズレが生じることがあります。タッチパネルの操作にズレがある場合には、本体ユニットのシステム モードでタッチパネルを再調整してください。調整方法については 36-9 ページ「第36 章 タッチパネル調整（TP Adjust）」を参照してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-11

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

3 トラブルシューティング

3.4

POWER LED が点灯しない
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
電源を投入しても本体ユニットの前面にある LED が点灯しない場合は、本体トラブルの可能性がありますので弊社の問い合わせ窓
口へお問い合わせください。

3.5

POWER LED が点灯または点滅している
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
FT2J/1J 形や HG2J/1J 形は、POWER LED の色および点灯または点滅で状態を示します。
POWER LED

症状

対策

赤点灯
橙点滅

電源を投入しても本体ユニットの POWER
LED が赤点灯や橙点滅を続ける

本体トラブルの可能性がありますので 弊社の問い合わせ窓口へお問い
合わせください。

緑点滅

電源を投入しても本体ユニットの POWER
LED が緑点滅を続ける• OSが破損している可能性があるため、プロジェクトをダウンロードして、OSを更新してください。詳細は、29-14ページ「第29章 2.2 ［ダウンロード］ダイアログボックス」を参照してください。
• OSを更新しても症状が改善されない場合は、本体トラブルの可能性がありますので弊社の問い合わせ窓口へお問い合わせください。

橙点灯

電源を投入しても本体ユニットの POWER
LED が橙点灯を続ける• RESETスイッチが押されたままの状態になっていないかを確認し、電源を入れ直してください。
• 電源を入れ直しても症状が改善されない場合は、OSが破損している可能性があるため、プロジェクトをダウンロードして、OSを更新してください。詳細は、29-14ページ「第29章 2.2 ［ダウンロード］ダイアログボッ
クス」を参照してください。
• OSを更新しても症状が改善されない場合は、本体トラブルの可能性がありますので弊社の問い合わせ窓口へお問い合わせください。

37-12

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

3 トラブルシューティング

3.6

コントロール機能で問題が発生した
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ここでは、本体ユニットの運用の際、コントロール機能で問題が発生した場合の、想定される原因および対処方法について説明し
ます。
症状

原因
スタート コントロール M8000 の値が 1 ではない

ラダー プログラムを実行しな［ファンクション設定］ダイアログボックスの［運転 / 停
い止 制御］の［ストップ入力とリセット入力］を設定している
スタート コントロール M8000 の値が 0 ではない
ラダー プログラムを停止でき［ファンクション設定］ダイアログボックスの［運転 / 停ない止 制御］の［ストップ入力とリセット入力］を設定している
入力デバイス アドレスの値が 1 ではない
入力の割付番号が正しくない

対策
スタート コントロール M8000 に 1 を書き込んでください。
ストップ入力およびリセット入力として設定した外部入力を OFF にしてください。
スタート コントロール M8000 に 0 を書き込んでください。
ストップ入力およびリセット入力として設定した外部入力を ON にしてください。
ラダー プログラムを修正してください。

入力の結線が正しくない

入力の結線を確認してください。

入力端子に規定の電圧が供給されていない

規定の電圧を供給してください。

外部接続機器の配線や動作が正しくない

外部接続機器を正しく接続してください。

出力の割付番号が正しくない

ラダー プログラムを修正してください。

出力が ON/OFF していない

本体ユニットを交換してください。

本体ユニットの出力の結線が正しくない

出力の結線を確認してください。

ウォッチドッグ タイマ エラーが発生する

ラダー プログラムのスキャン タイムがウォッチドッグ
タイマの設定時間を超えているウォッチドッグ タイマの設定時間を超えないようにラダー プログラムを修正してください。

キャッチ入力や割込入力で短いパルスが取り込めない

入力の ON/OFF レベルが規定値を満たしていない

入力仕様の範囲内で使用してください。

入力が正常動作しない

出力が正常動作しない

周波数測定が行えない

入力端子に信号が入力されていない

入力端子と配線を確認してください。

WindLDR のファンクション設定が正しく設定されていない使用するグループを周波数測定に設定してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

37-13

37
ト
ラ
ブ
ル
対
策

3 トラブルシューティング

3.7

USB オートラン機能で問題が発生した
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
ここでは、USB オートランの設定を行った USB メモリを本体ユニットに挿入後に問題が発生した場合の、想定される原因および対処方法について説明します。
症状

原因

対策

［USB オートラン機能を有効にする］チェックボッ
本体ユニットのプロジェクトの［プロジェクト設
クスをオンにしたプロジェクトを本体ユニットに定］ダイアログボックスの［オートラン］タブのダウンロードしてください。詳細は、4-67 ページ［USB オートラン機能を有効にする］チェックボッ
「第 4 章 3.10 ［オートラン］タブ」を参照してくクスがオフになっているださい。

USB オートラン機能が動作しない

パスワード入力画面が表示さ
れる

37-14

• 挿入した USB メモリに USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）が存在しない• USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）の内容が正しくないUSB オートラン定義ファイル作成ツールやテキス
ト エディタを使って、USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）を作成してください。詳細は、3365 ページ「第 33 章 5.3 USB オートラン定義ファイルの作成」を参照してください。

USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）の保存
先が正しくない

USB メモリのルート上に USB オートラン定義ファイル（hgauto.ini）を保存してください。

本体ユニットが USB メモリを認識しない

動作確認済みの外部メモリを使用してください。動
作確認済みの機器は、弊社 Web サイト（https://jp.idec.com/product/usb-sd）で確認できます。

本体ユニットに USB メモリを挿入したまま、電源を入れた

電源を入れてから、USB メモリを本体ユニットに挿入してください。

本体ユニットのプロジェクトにセキュリティが設定されている

表示されたパスワード入力画面でコマンドの実行権限があるセキュリティ グループのユーザー名を選択し、パスワードを入力して、［ENT］を押してください。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

付録
この章では、色番号、WindO/I-NV4 で使用するパレットおよび設定項目の詳細について説明します。

1

色番号
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

● 色データ対応表
デバイス アドレスの値によって表示する色を指定する場合は、次の色番号に従ってデータを指定してください。
色番号

データ

色番号

データ

色番号

データ

色番号

データ

色番号

データ

色番号

000

0x00

045

0x2D

086

0x56

127

0x7F

167

0xA7

207

0xCF

001

0x01

046

0x2E

087

0x57

128

0x80

168

0xA8

208

0xD0

002

0x02

047

0x2F

088

0x58

129

0x81

169

0xA9

209

0xD1

003

0x03

048

0x30

089

0x59

130

0x82

170

0xAA

210

0xD2

004

0x04

049

0x31

090

0x5A

131

0x83

171

0xAB

211

0xD3

005

0x05

050

0x32

091

0x5B

132

0x84

172

0xAC

212

0xD4

006

0x06

051

0x33

092

0x5C

133

0x85

173

0xAD

213

0xD5

007

0x07

052

0x34

093

0x5D

134

0x86

174

0xAE

214

0xD6

008

0x08

053

0x35

094

0x5E

135

0x87

175

0xAF

215

0xD7

009

0x09

054

0x36

095

0x5F

136

0x88

176

0xB0

216

0xD8

010

0x0A

055

0x37

096

0x60

137

0x89

177

0xB1

218

0xDA

011

0x0B

056

0x38

097

0x61

138

0x8A

178

0xB2

219

0xDB

012

0x0C

057

0x39

098

0x62

139

0x8B

179

0xB3

220

0xDC

013

0x0D

058

0x3A

099

0x63

140

0x8C

180

0xB4

221

0xDD

014

0x0E

059

0x3B

100

0x64

141

0x8D

181

0xB5

223

0xDF

019

0x13

060

0x3C

102

0x66

142

0x8E

182

0xB6

224

0xE0

020

0x14

062

0x3E

103

0x67

143

0x8F

183

0xB7

225

0xE1

021

0x15

063

0x3F

104

0x68

144

0x90

184

0xB8

226

0xE2

022

0x16

064

0x40

105

0x69

145

0x91

185

0xB9

227

0xE3

023

0x17

065

0x41

106

0x6A

146

0x92

186

0xBA

228

0xE4

024

0x18

067

0x43

107

0x6B

147

0x93

187

0xBB

229

0xE5

025

0x19

068

0x44

108

0x6C

148

0x94

188

0xBC

230

0xE6

026

0x1A

069

0x45

109

0x6D

149

0x95

189

0xBD

231

0xE7

027

0x1B

070

0x46

110

0x6E

150

0x96

190

0xBE

232

0xE8

028

0x1C

071

0x47

111

0x6F

151

0x97

191

0xBF

233

0xE9

029

0x1D

072

0x48

112

0x70

152

0x98

192

0xC0

234

0xEA

030

0x1E

073

0x49

113

0x71

153

0x99

193

0xC1

236

0xEC

032

0x20

074

0x4A

114

0x72

154

0x9A

194

0xC2

237

0xED

033

0x21

075

0x4B

115

0x73

155

0x9B

195

0xC3

238

0xEE

034

0x22

076

0x4C

116

0x74

156

0x9C

196

0xC4

239

0xEF

035

0x23

077

0x4D

118

0x76

157

0x9D

197

0xC5

241

0xF1

037

0x25

078

0x4E

119

0x77

158

0x9E

198

0xC6

242

0xF2

038

0x26

079

0x4F

120

0x78

160

0xA0

199

0xC7

243

0xF3

039

0x27

080

0x50

121

0x79

161

0xA1

200

0xC8

244

0xF4

040

0x28

081

0x51

122

0x7A

162

0xA2

201

0xC9

245

0xF5

041

0x29

082

0x52

123

0x7B

163

0xA3

202

0xCA

246

0xF6

042

0x2A

083

0x53

124

0x7C

164

0xA4

204

0xCC

255

0xF7

043

0x2B

084

0x54

125

0x7D

165

0xA5

205

0xCD

044

0x2C

085

0x55

126

0x7E

166

0xA6

206

0xCE

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

データ

付-1

付
録

1 色番号● Windows RGB 値対応表
色番号は、次の Windows RGB 値に対応しています。

付-2

色番号

Windows
RGB 値

色番号

Windows
RGB 値

色番号

Windows
RGB 値

色番号

Windows
RGB 値

色番号

Windows
RGB 値

色番号

Windows
RGB 値

000

000000045

006666086

3399CC

127

66CC00167

9900CC207

CCFF99001

111111

046

006699087

339999128

66CC33

168

9900FF

208

CCFF66002

222222

047

0066CC

088

339966

129

66CC66

169

9933FF

209

CCFF33003

333333

048

0066FF089

339933130

66CC99170

9933CC210

CCFF00004

444444049

0099FF

090

339900131

66CCCC

171

993399211

FFCC00005

555555050

0099CC

091

330000132

66CCFF

172

993366212

FFCC33006

666666051

009999092

330033

133

66FFFF

173

993333213

FFCC66007

777777052

009966093

330066134

66FFCC

174

993300214

FFCC99008

888888053

009933094

330099135

66FF99175

CC0000215

FFCCCC009

999999054

009900095

3300CC

136

66FF66176

CC0033216

FFCCFF

010

AAAAAA055

00CC00096

3300FF

137

66FF33177

CC0066218

FFFFCC011

BBBBBB

056

00CC33097

3333FF

138

66FF00178CC0099219

FFFF99012

CCCCCC

057

00CC66

098

3333CC

139

99CC00179

CC00CC220

FFFF66013

DDDDDD

058

00CC99099

333399140

99CC33180

CC00FF221

FFFF33014

EEEEEE

059

00CCCC

100

333366141

99CC66181

CC33FF223

FF6600019

880000060

00CCFF102

333300142

99CC99182

CC33CC224

FF6633020

FF0000062

00FFCC103

660000143

99CCCC

183

CC3399225

FF6666021

888800063

00FF99104660033144

99CCFF

184

CC3366226

FF6699022

FFFF00064

00FF66105660066145

99FFFF

185

CC3333

227

FF66CC

023

008800065

00FF33106

660099146

99FFCC186

CC3300228

FF66FF024

00FF00067

33CC00107

6600CC

147

99FF99187

CC6600229

FF99FF025

008888068

33CC331086600FF

148

99FF66188

CC6633

230

FF99CC

026

00FFFF

069

33CC66

1096633FF

149

99FF33189

CC6666231

FF9999027

000088070

33CC991106633CC150

99FF00190

CC6699232

FF99660280000FF

071

33CCCC

111

663399151

996600191

CC66CC233

FF9933029

880088072

33CCFF

112

663366

152

996633

192

CC66FF

234

FF9900030

FF00FF

073

33FFFF

113

663333

153

996666193

CC99FF

236

FF0033032

000033074

33FFCC

114

663300154

996699194

CC99CC

237

FF0066033

000066075

33FF99115

666600155

9966CC

195

CC9999238

FF0099034

000099076

33FF66

116

666633

156

9966FF

196

CC9966239

FF00CC

035

0000CC

077

33FF33118

666699157

9999FF

197

CC9933

241

FF33FF

037

0033FF078

33FF00119

6666CC

158

9999CC198

CC9900242

FF33CC

038

0033CC079

336600120

6666FF

160

999966199

CCCC00243

FF3399039

003399080

336633

121

6699FF

161

999933200

CCCC33244

FF3366040

003366

081

336666

122

6699CC

162

999900201

CCCC66245

FF3333041

003333082

336699123

669999163

990000202

CCCC99246

FF3300042

003300083

3366CC

124

669966

164

990033204

CCCCFF

255

FFFFFF

043

006600084

3366FF

125

669933165

990066

205

CCFFFF

044

006633085

3399FF

126

669900166

990099206

CCFFCCWindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

2 標準図形ブラウザ

2

標準図形ブラウザ
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
標準図形ブラウザは、WindO/I-NV4 にあらかじめ用意されている図形が一覧表示されます。部品によって、表示される内容が異なります。
これらの図形は、部品の外形として使用できます。
例） ビットスイッチ

付
録

■ 種類

図形の種類を選択します。

■［OFF］ボタン、［ON］ボタン

OFF または ON 時の図形を表示します。［ON］ボタンまたは［OFF］ボタンをクリックすると、図形一覧に表示されるイメージが切り替わります。

■ 図形一覧

登録されている図形が一覧表示されます。部品の外形として使用する図形を選択します。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル付-3

3 カラー パレット

3

カラー パレット
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
描画図形や部品の文字、外形、フランジ、プレートなどの色を選択します。
プロパティ ダイアログボックスの（色）をクリックしてカラー パレットを表示し、設定する（色）を選択します。
表示されるカラー パレットは機種によって異なります。

■ 256 色カラー パレット *1（色）■ モノクロ 16 階調パレット *2（色）■［その他の色］、［閉じる］

パレットを切り替えます。［その他の色］をクリックすると、選択できる色がすべて表示されます。［閉じる］をクリックすると、選択できる色が基本色のみに戻ります。

■［テキスト マネージャーの色］

テキスト マネージャーで設定した文字の色を使用します。テキスト マネージャーで設定した文字の色を使用する場合は、ここをク
リックします。［テキスト マネージャーを使用する］チェックボックスをオンにした場合に、選択できます。

■［透明色］

インポートする画像の色を透明色に変換します。ピクチャ マネージャーを使用した場合のみ選択できます。

■［なし］

塗りつぶしなしになります。描画図形の文字で［背景色］にのみ設定できます。

*1
*2

付-4

FT2J/1J 形、HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T* 形（* カラー液晶機種）、HG1G/1P 形のみ
HG2G-5T* 形（* モノクロ液晶機種）のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

4 パターン パレット

4

パターン パレット
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

描画図形や部品の外形などに模様またはグラデーションを選択します。
プロパティ ダイアログボックスの［パターン］をクリックすると、パターン パレットが表示されます。
［パターン］をクリックして模様またはグラデーションを選択します。
描画図形の場合

パターン イメージ
グラデーション イメージ

部品の場合

パターン イメージ
グラデーション イメージ付
録

● 前景色と背景色について
描画図形や部品の外形の色は、前景色と背景色で構成します。

■ パターン

前景色を選択した模様で塗ります。

前景色
背景色

前景色の塗りのない部分は、背景色が見えます。

■ グラデーション

前景色を選択したグラデーションで塗ります。

前景色
背景色

前景色の塗りのない部分は、背景色が見えます。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル付-5

4 パターン パレット

● パターンとグラデーションについて
WindO/I-NV4 で提供しているパターンとグラデーションは次のとおりです。
表示例は、［前景色］で “024”、［背景色］で “000” を選択した長方形の場合です。

■ パターン
パターン名

なし *1

前景 100%

前景 25%

前景 50%

背景 100%

横線

縦線

右上斜線

右下斜線

クロス

網掛け

右上対角線 1

横1

右下対角線 1

縦1

右上対角線 2

横2

右下対角線 2

縦2

中央 1

中央 2

縦3

縦4

横3

横4

［パターン］ボタン

表示例

パターン名
［パターン］ボタン

表示例■ グラデーション
グラデーション名［グラデーション］
ボタン

表示例

グラデーション名［グラデーション］
ボタン

表示例

グラデーション名［グラデーション］
ボタン

表示例*1 ［なし］は描画図形の場合のみ設定できます。［なし］を選択した場合は、塗りつぶしなしになります。

付-6

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

5 文字揃え5

文字揃え
FT2J FT1J HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
描画図形の文字や部品に表示する文字の表示位置を調整します。

● 横書き［文字揃え左右］と［文字揃え上下］の組み合わせによる表示イメージは、次のとおりです。
文字揃え左右
左揃え

中央揃え

右揃え

---

上揃え

文字揃え上下

中央左揃え

中央揃え（中央上揃え）

付
録
---

下揃え

■ 文字揃え左右
文字を左端に揃えます。

左揃え：

左端に揃える

中央揃え：

文字を左右中央に揃えます。

中央に揃える

文字を右端に揃えます。

右揃え：

右端に揃える

中央左揃え：

最大文字数の行の文字を左右中央に揃え、その行の左端にすべての行を揃えます。

最大文字数の行の左端に揃える

最大文字数の行を中央に揃える［文字揃え左右］で “ 中央左揃え ” を選択すると、［文字揃え上下］は “ 中央上揃え ” になります。“ 中央上揃え ” は “ 中央揃え ” と同じ表示になります。

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル付-7

5 文字揃え■ 文字揃え上下
文字を上端に揃えます。

上揃え：

上端に揃える

中央揃え（中央上揃え）： 文字を上下中央に揃えます。

中央に揃える

文字を下端に揃えます。

下揃え：

下端に揃える● 縦書き［文字揃え左右］の表示イメージは、次のとおりです。
［文字揃え上下］は “ 上揃え ” になります。
文字揃え左右
左揃え

文字揃え
上下

付-8

中央揃え

上揃え

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

右揃え

5 文字揃え■ 文字揃え左右
文字を左端に揃えます。

左揃え：

左端に揃える

中央揃え：

文字を左右中央に揃えます。

中央に揃える

右揃え：

文字を右端に揃えます。

右端に揃える

付録•［フォント］で “ 欧文ストローク *1” を選択した場合、縦書きを設定できません。
•［縦書き］チェックボックスをオンにした場合、次の点に注意してください。
- 全角文字と半角文字が混在している場合、半角文字は左揃えになります。

左端に揃える- 長音は横書きになります。また、半角の濁音や半濁音は、次の文字になります。

横書き表示

次の文字

*1

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形のみ

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル付-9

5 文字揃え付-10

WindO/I-NV4 ユーザーズ マニュアル

製品の保証に関してのご承諾事項
1
2

保証期間

弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後 3 年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。

保証範囲

上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
1） カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合
2） 弊社製品以外の原因の場合
3） 弊社以外による改造または修理による場合
4） 弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
5） 弊社製品本来の使い方以外の使用による場合
6) 取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合
7) 弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
8) その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）※ お客様がプログラム可能な製品については、お客様ご自身の責任の下で動作確認いただくことといたします。お客様にてプロ
グラミングされたプログラムの動作およびそれにより発生した損害については、当社はいかなる場合も責任を負いかねます。
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれる
ものとします。

3

サービス範囲弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
1） 取付調整指導および試験運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）
2） 保守点検、調整および修理
3） 技術指導および技術教育
4） お客様のご指定による製品試験または検査
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64
お問合せはこちらから• 本マニュアルに記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
B-1700(18) 本マニュアル記載の情報は、2024年7月現在のものです。