仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｈシリーズ／寿命モニター付き

ＨＦ－２２４
ＨＦ－２２４Ｚ

伝送回線用避雷器
■ 形式

■ 特長

ＨＦ－２２４Ｚ

・通報出力端子付き（ＨＦ－２２４Ｚ）
・静電容量が少なくデジタル信号用に最適・シンプルなモニター回路（漏れ電流による発光）・寿命がモニターランプで判断できる。
・ＤＩＮレールに取り付け可能です。
・並列接続で追加取り付け工事も簡単です。
・専用電源不要です。

通報機能付き

２線式
ＤＣ２４Ｖ系■ 用途
通信回線 伝送ＤＣ２４Ｖ回線■ 対応規格ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１準拠■ ブロックダイヤグラム

カテゴリＣ２，Ｄ１

ソケット内にて接続

ＲｏＨＳ

Ｌ１

■ 性能形 式ＨＦ－２２４

ＨＦ－２２４Ｚ

通報出力機能通報出力なし通報出力付き最大回路電圧Ｕｃ

動作開始電圧
防護レベル

各線接地間

３００～４３０Ｖ

線間

５０Ｖ （８／２０μｓ）（制限電圧）Ｕｐ 各線接地間

１００Ω
以下

±６５０Ｖ （８／２０μｓ）

線間５μＡ以下 （最大回路電圧にて）線接地間２μＡ以下 （２５０ＶＤＣにて）線間

１４０ｐＦ以下

線接地間

２ｐＦ以下

１３Ｚ

Ｅ

１４形

式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ

構

造：プラグイン構造

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 端子配列６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

±０．３
５９７１３５．５

モニター

２０１３．０７．１０ 更新

１ Ａ－
ＨＦ－２２４Ｚのみ

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）

４ １８５

本体
固定ねじ

１５±０．２６７ＬＥＤ
モニター

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

使用温度範囲：－１０～＋６０℃
使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）
寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７
重量：約６０ｇ

３０※通報出力■ ソケット仕様 （標準付属品）■ 設置仕様

ソケット部

４ Ａ＋
ＰＣ

※ 寿命モニター（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
但し、劣化時のモニターランプの点灯状態は別紙「寿命モニター動作説明」を参照してください。

通報出力 オープンコレクター ＤＣ５０Ｖ１００ｍＡ（抵抗負荷）
耐電圧 ライン－通報出力間 ＡＣ２０００Ｖ １分間

６

Ｄ１

検出回路

Ｚ（ＺｎＯ）：酸化亜鉛吸収素子
Ｇ：ギャップ式吸収素子
Ｄ：高耐圧ダイオード
ＰＣ：ｐｈｏｔｏ ｃｏｕｐｌｅｒ
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）
Ｌ１，Ｌ２，：ライン符号
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子

６００回／５００Ａ ２分間隔にて印加後、放電開始
衝撃波
放電寿命 （１０／１０００μｓ） 電圧の変化率は±５０％以内
静電容量

Ｇ１Ｇ２

接地端子０００Ａ （８／２０μｓ）
サージ電流耐量（１回線にて） ６，
漏れ電流

ライン
５ Ｌ２（無極性）

Ｄ２Ｅ４４～５４Ｖ

９Ｌ２３８Ｖ

線間

８ライン＜アナログ信号にも使用できます。＞

Ｌ１

１２２２取付け穴
２－Ｍ４又は
φ４．５穴

端子
名称ライン
接地

１２９１４ １３＊
通報番号

符号８－１２ Ｌ１５－ ９Ｌ２１３Ｅ

１４Ｅ４Ａ＋

１Ａ－＊ＨＦ－２２４はＮＣ短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－４４２

サージハンター

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｈシリーズ／寿命モニター付き

ｉｇｈｔｎｉｎｇ
ｒｒｅｓｔｅｒ

ＨＦ－２□□
ＨＦ－２□□Ｚ

伝送回線用避雷器

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。
通報機能を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメーターに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくために、下記の事項を確認の上ご使用ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的な渡り配線

ソケット部

６

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。
モニター 正常時消灯／劣化時赤色点灯

５９７１

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直接取り付ける場合に、ご使用ください。
接地配線用端子短絡板（付属）ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

■ 結線図と応用例
現場側

監視側

テレメータ

テレメータ

警報
※２

被保 ＋
護機 －器 Ｅ

Ｌ＋Ｌ－

ＨＦ－２□□Ｚ

Ｌ＋

ＳＡ

Ｌ＋

Ｌ－

Ｅ

Ｅ

Ｚ（ＺｎＯ）：酸化亜鉛吸収素子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）

Ｌ－

シールド線

ＥＦＧ

Ｅ パネル接地

固定用ねじ
取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

２２

被保護機器

渡り配線

エレメント部

１５避雷器ＺＳＡ※１Ｌ＋ＳＡＥＬ－

被保護－ 機
ＦＧ 器＋接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子ＦＧを避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると、被保護機器には雷サージが及ばないようになります。

■ 効果的なシールド端対策
Ｌ１
Ｌ２
ＧＮＤ

シールド線

Ｅ

非接地端はＺｎＯで電位上昇を抑える。

ＨＦ－２□□Ｚ

ＳＡ：サージ吸収素子
Ｌ＋，Ｌ－：ライン符号
ＦＧ：フレーム グランドＥ※２ライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
漏れ電流通報の場合、通報出力は継続のＯＮ信号となります。
劣化時出力ＯＦＦ

ＯＮ継続

ＯＮ

サージ通過時出力 ＯＦＦ
ＯＮ

Ｅ

Ｌ１
Ｌ２
ＧＮＤ

ＯＦＦに戻る（注） サージ通過時の通報出力はサージ電流波形をフォトカプラーで出力させています。従いまして出力波形は均一ではありません。

■ 接続方法１）Ｌ１、Ｌ２端子は無極性です。また、ソケット内で配線をおこなっていますので直列接続、並列接続どちらもおこなえます。
２）接地線はできる限り最短距離にて接続してください。線サイズは２ｍｍ２ 以上にておこなってください。
３）被保護機器にフレームグランド（ＦＧ）のない場合は、避雷器のみ接地をおこなってください。
４）（※１）予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。誘導雷対策としては両端接地が最適ですが、現場によりできない場合があります。シールド用避雷器ＳＣ－Ｅ２７０をお勧めいたします。

■ 使用上の注意事項
１）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
２）設備の絶縁・耐圧試験は、エレメント部をはずしておこなってください。
ラインと接地間の放電開始電圧が試験電圧よりも低いので漏れ電流により不良と見誤ることがあります。
３）デジタル信号伝送路に使用されるときは、定格表に示す静電容量がありますから、充分ご配慮の上ご使用ください。
４）本器はラインと接地間の漏れ電流は表示していません。

■ 定期点検の方法
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧めします。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１３．０７．１０ 更新

図番 ＴＨ－１６１－１／２

ＨＦ－２□□／ＨＦ－２□□Ｚ■ 寿命モニター動作説明
本器は信号電圧より線間の動作電圧が低下したとき、信号の漏れ電流を利用してＬＥＤを赤色点灯させています。
（正常時は無色透明）
デジタル信号ラインは機器により様々な信号形態がありアナログ信号や直流電源のように連続した印加電圧でないため、劣化時のモニターは連続した点灯でなく有信号電圧時のみ点灯となります。従いまして劣化時は下記のように点灯することになります。

例１ サイクリック方式などで１ワード毎伝送の場合

１ワード

１ワード

ＶｐＶｓＶＬ

ライン信号点灯

劣化時モニター

例２ 流量計などで単発ＯＮ／ＯＦＦ信号の場合
避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

ライン信号

点灯
消灯

ＴＥＳＴ信号 ＴＥＳＴ信号ＴＥＳＴ信号

ライン信号
点灯

点灯
消灯

点灯
消灯

点灯
消灯

サージ

例４ 誘導雷サージ通過した場合
Ｖｐ
Ｖｓ
ＶＬ

ライン信号
消灯

消灯

正常時モニター

点灯
点灯

劣化時モニター点灯
消灯 点灯

例５ アナログ信号の場合
避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

点灯
点灯
点灯
消灯
消灯
消灯

ＶｐＶｓ
ＶＬ

劣化時モニター

避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

点灯

ＶｐＶｓ
ＶＬ

劣化時モニター

例３ 警報伝送路の場合消灯サージ
ＶｐＶｓ
ＶＬ

ライン信号
消灯

正常時モニター

劣化時モニター消灯
点灯

消灯

連続点灯
劣化が始まった時点より点灯■ モニター確認方法
モニターランプテストはお手持ちの絶縁計（約１ｍＡ制限ＪＩＳ規格品）にて確認できます。
（発光は１００μＡ程度より確認できます。）
避雷器の本体はずして絶縁計の１００Ｖ、又は２５０Ｖレンジにて、端子番号５－８間に直接印加してランプの点灯を確認してください。（短時間でおこなってください）■ 劣化判定方法
目視判定指示としまして雷サージ発生時以外で、モニターが連続点灯、又は点滅しているときは、劣化と判定して交換してください。
２０１３．０７．１０ 更新

図番 ＴＩ－２９－２／２