СВОД ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИВ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Апрель 2017ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий свод составлен на основании постановления министра
внутренних дел № 17 от 30.03.2017 г. "Требования пожарной
безопасности, предъявляемые к строениям, и требования кпротивопожарному водоснабжению" и серии стандартов EVS 812.
Свод не отражает все требования пожарной безопасности встроительстве, свод представляет собой памятку основных
требований, т.н. умного помощника.
Постановление министра внутренних дел № 17 от 30.03.2017 г.
"Требования пожарной безопасности, предъявляемые к строениям, итребования к противопожарному водоснабжению" вступает в силу07.04.2017 г. Статья 20 вступает в силу 01.07.2017 г.; части 4 и 5статьи 14 вступают в силу 01.01.2018 г.; часть 3 статьи 55 вступает всилу 31.03.2018 г.
Полный текст постановления можно найти в "Riigi Teataja":
www.riigiteataja.ee.
Серия стандартов EVS 812 состоит из восьми стандартов: EVS 812-1 Пожарная безопасность сооружений. Часть 1: Словарь
 EVS 812-2 Пожарная безопасность сооружений. Часть 2:Вентиляционные системы
 EVS 812-3 Пожарная безопасность сооружений. Часть 3: Системы
отопления
 EVS 812-4 Пожарная безопасность сооружений. Часть 4: Пожарная
безопасность промышленных и складских помещений и гаражей
 EVS 812-5 Пожарная безопасность сооружений. Часть 5: Пожарная
безопасность топливных терминалов и заправочных станций
 EVS 812-6 Пожарная безопасность сооружений. Часть 6:Противопожарное водоснабжение
 EVS 812-7 Пожарная безопасность сооружений. Часть 7:Обеспечение выполнения предъявляемых к сооружениям основных
требований, требований пожарной безопасности в ходепроектирования м строительства
 EVS 812-8 Пожарная безопасность сооружений. Часть 8: Пожарная
безопасность высотных зданий.
Стандарты можно найти на домашней странице Эстонского центра
стандартизации: www.evs.eeСПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Адрес: Рауа 2, 10124 Таллинн
Телефон: 628 2000
Факс: 628 2099
Э-почта: rescue@rescue.eeДомашняя страница: www.paasteamet.eeИнструкции и вспомогательные материалы:www.paasteamet.ee/et/paasteamet/tuleohutusj2revalve/juhendid.html
2СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ................................................................ 4Существенные
требования
пожарной
безопасности;аналитическое
подтверждение и способы подтверждения; способы использования зданий;классы пожарной безопасности и ограничения для зданий ТР2 и ТР3 класса.

2. ОГНЕСТОЙКОСТЬ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОГНЮ,ПЛОТНОСТЬ ОГНЕВОЙ НАГРУЗКИ ............................................. 10Огнестойкость несущих конструкций и противопожарных секций; чувствительность когню изоляции труб, кабеля, текстиля, внутренних поверхностей, кровельного
покрытия, балконов, лоджий, террасы и наружной стены; плотность огневой нагрузки.

3. ПОЖАР И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ ЕГОВОЗНИКНОВЕНИЯ ........................................................................ 18Противопожарные секции, их создание в соответствии с целью и площадью
использования; противопожарные двери; расстояние между зданиями; брандмауэр.

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИВЕНТИЛЯЦИИ ................................................................................ 22Безопасные
расстояния
дляотопительного
оборудования;соединение
соединительным отводом; свойства дымохода, проходы, высота, установка в шахту,доступ.
Материалы для вентиляционных систем, ограничение распространения огня и дыма.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТАНОВКИ ....................................... 33Автономный пожарный датчик; АСПС; эвакуационное освещение; мокротруб;пожарная шланговая система; АСП; удаление дыма и тепла; громозащита.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ ................................................... 38Эвакуационный и аварийный выход; эвакуационный путь и выход; расположенные наэвакуационном пути и выходе двери и замки дверей; размеры; обозначение.
Рекомендуемые размеры лестничных ступенек.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ ....................................................... 46Подъездная дорога; вход в здание; информационный пункт спасательной команды;оперативная карта.

8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ВНЕ ЗДАНИЯ ........... 49Расход воды и продолжительность пожара; расстояние; особенности; сухой гидрант;резервуар; информационный указатель.

СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................... 52Разъяснение использованных сокращений.

3

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Целью требований пожарной безопасности является предупреждение
пожара и угрозы его возникновения. Для этого при проектировании,строительстве и эксплуатации здания учитывается возможность
пожара, причем во внимание принимаются как факторы воздействия всамом здании, так и вне его, в т.ч. угроза пожара и взрыва,обусловленная расположенными в здании инженерными системами иоборудованием.
Пожар представляет собой неконтролируемый процесс горения,происходящий вне специальной топки, который характеризуется
выделением тепла и дыма и которому сопутствует угроза жизни илиздоровью человека, имуществу и окружающей среде.
Угроза пожара ‒ это процесс горения, происходящий внеспециальной топки, которому не сопутствует угроза жизни илиздоровью человека, имуществу и окружающей среде. В случае
беспрепятственного развития огня это событие может превратиться впожар.
Во избежание пожара и его угрозы установлено пять существенных
требований пожарной безопасности, соблюдение которых припроектировании, строительстве и эксплуатации здания снижает угрозу
жизни или здоровью человека, имуществу и окружающей среде.

1.1. Существенные требования пожарной безопасностиПри возгорании пожара в строении необходимо: сохранить
несущую
способность
строения
втечение
предусмотренного времени; ограничить возникновение и распространение огня и дыма встроении; ограничить распространение огня на соседние строения; обеспечить безопасную эвакуацию; учесть безопасность спасательных команд и возможности ихдействия.
Существенные требования пожарной безопасности считаются
выполненными, если: строение соответствует предельным величинам, указанным впостановлении министра внутренних дел № 17; строение отвечает соответствующим техническим нормам; строение отвечает соответствующему стандарту или выполнение существенных требований пожарной безопасности
подтверждено аналитически.

4

1.2. Аналитическое подтверждение
Аналитическое подтверждение необходимо использовать, если: имеются отклонения от предельных величин, указанных впостановлении министра внутренних дел № 17; имеются отклонения от соответствующих технических норм илистандартных решений; при перестройке ценного в культурном отношении строения, еслижелают допустить послабления при выполнении существенных
требований пожарной безопасности.
Аналитическое подтверждение должно проводить лицо, имеющее
квалификационное удостоверение пожарного эксперта 6 уровня. Вслучае необходимости пожарный эксперт привлекает к составлению
анализа специалиста в отдельной области или компетентное в данной
области лицо.

1.2.1. Способы подтверждения качественная оценка ‒ основывается на статистике, опыте,пробах, докладах о научной и проектной деятельности и т.п.
 количественный анализ ‒ метод прогнозирования, в котором, какправило, используются моделирование и экспертные оценки.
Количественно анализируется вероятность рисков и воздействия ивычисляется общий риск проекта.
 комбинация двух предыдущих.
 другое ‒ при его использовании необходимо прежде всего
подтвердить надежность выбранного способа подтверждения.
При аналитическом подтверждении используются инструкции
международной организации, профессионального союза илиСпасательного департамента либо иные соответствующие документы.

5

1.3. Способы использования зданийВ соответствии с осуществляемой в здании деятельностью здания
разделяют по способам использования.
I способ
использования
(жилые здания)Пояснение
Пользователи знают расположенные в здании помещения,предполагается обеспечение безопасности своими силами,нельзя предполагать постоянное пребывание в состоянии
бодрствования.
Напр.: дача, отдельный дом, рядный дом, многоквартирный
дом, подсобное здание жилого дома.
Нельзя предполагать хорошего знания пользователями
помещений, предполагается обеспечение безопасности своими
силами, нельзя предполагать постоянное пребывание всостоянии бодрствования.
Напр.: гостиница, гостевой дом, общежитие, санаторий, спа.

II способ
использования
(здания,предусмотренныедля временного
размещения людей)III способ
Нельзя предполагать знания пользователями помещений,использования
ограниченные или недостаточные предпосылки обеспечения
(здания социального безопасности своими силами.
обеспечения и
Напр.: дом призрения, дом поддержки, детский дом, школасодержания винтернат; центр семейных врачей, больница, арестный дом,заключении)тюрьма.
IV способ
Нельзя предполагать хорошего знания пользователями
использования
помещений, предполагается обеспечение безопасности своими
(здания, являющиеся силами, предполагается пребывание в состоянии
местами скопления
бодрствования.
людей)
Под помещением скопления людей понимается помещение илиряд помещений в пределах противопожарной секции,предназначенные для большого числа пользователей.
Напр.: школа, детский сад, магазин, ветеринарная клиника,спортивное здание, ночной клуб, театр, музей, библиотека,церковь.
V способ
Предполагается хорошее знание помещений пользователями,использования
предполагается обеспечение безопасности своими силами,(офисы)предполагается пребывание в состоянии бодрствования.
Напр.: здание службы спасения, здание бюро, здание центра
управления полетами.
VI способ
Здания и помещения, в которых осуществляется производство
использования
и/или складирование, а также ремонт и техобслуживание
(промышленные,транспортных средств (электроники и т.п.).
складские здания)Напр.: автосервис; котельная; терминал хранилища жидкого
топлива; деревообрабатывающая, химическая
промышленность, сушилка, хлев.
VII способ
Гаражи и здания парковок (за искл. гаражей, которые находятся
использованияв других зданиях).
(гаражи)Здание, количество пользователей которого составляет < 10, по части
существенных требований пожарной безопасности можно приравнятьк жилому зданию (I СИ). Смягчение не распространяется на здания VI
или VII СИ или на здания, в которых постоянно находятся люди сограниченными
(физическими,умственными)двигательными
способностями.
6

1.4. Классы пожарной безопасности
Кроме того, здания VI СИ делятся на классы пожарной безопасности.
Пояснение
1 класс пожарной Опасность пожара практически отсутствует илибезопасности
маловероятна. Плотность огневой нагрузки <300 МДж/м 2.
(непожароопасные) Напр.:Холодная обработка металлов и машиностроение, в т.ч.
сварка; части мокрого процесса в кожевенной, бумажной,пищевой промышленности; бетонные, цементные,кирпичные заводы; склады металлов (без горючей
упаковки); мойки/прачечные.
2 класс пожарной Большая вероятность опасности пожара и егобезопасности
распространения. Плотность огневой нагрузки
(пожароопасные)обрабатываемых промышленным образом илискладируемых горючих материалов составляет 300-1200
МДж/м2. Плотность огневой нагрузки обрабатываемых илискладируемых горючих материалов > 1200 МДж/м2.
Подвергаются промышленной обработке илискладируются горючие жидкости с температурой
воспламенения > 55 °С либо газы или тонкозернистые
твердые вещества, которые в меньшей степени
пожароопасны.
Напр.:
Кожевенная, текстильная, пищевая,деревообрабатывающая, мебельная промышленность;теплоэлектростанции и котельные; станции
автосервиса и техобслуживания; типографии.
3 класс пожарной Наряду с высокой опасностью пожара существует также
безопасности
угроза взрыва, который может иметь место и без фазы(пожаро- ипожара.
взрывоопасные)Подвергаются промышленной обработке илискладируются горючие жидкости с температурой
воспламенения < 55 °С. Подвергаются промышленной
обработке или складируются горючие жидкости стемпературой воспламенения > 55 °С при близкой ктемпературе воспламенения или превышающей еетемпературе.
Напр.:
Заводы по производству взрывчатых веществ,пенопласта, битума, рубероида; участки
деревообрабатывающих и мебельных заводов, гдепроисходит выделение пыли; мельницы, а также заводыи склады комбикормов; торфяное производство иторфяные электростанции; мастерские, в которых
производится окраска распылением; склады взрывчатых
веществ.

7

1.5. Классы пожарной безопасностиВ зависимости от того, как ведут себя здания при огне, ониразделяются на классы пожарной безопасности: ТР1 (огнестойкое) ‒ несущая конструкция строения не должна втечение предусмотренного времени разрушиться при пожаре, причем, какправило, несущая конструкция такого строения при пожаре неразрушается.
 ТР2 (препятствующее огню) ‒ несущая конструкция строения недолжна в течение предусмотренного времени разрушиться припожаре, причем предусмотренное время короче времени,предусмотренного в отношении огнестойкого строения.
 ТР3 (чувствительное к огню) ‒ к несущей конструкции строения
требования в отношении огнестойкости несущей конструкции неустанавливаются, если это не влияет на огнестойкость
противопожарных секций.
Здания ТР1 не имеют ограничений по этажности, высоте, площади иколичеству пользователей

1.5.1. Ограничения для зданий ТР3≤9м
VI, VII СИ ≤ 14 мПлощадь: ≤ 2400 м2
 III СИ ≤ 1200 м2Количество пользователей: II СИ ≤ 50 мест III СИ ≤ 10 мест IV СИ ≤ 500 человек Дошкольное детское
учреждение ≤ 50 мест

I СИ
II СИ
IV СИ
V СИ

≤9м

Площадь: ≤ 1600 м2Количество
пользователей: II СИ ≤ 10 мест IV СИ ≤ 50 человек
 V СИ ≤ 150 работников

8

1.5.2. Ограничения для зданий ТР2≤9м

III СИ ≤ 2400 м2

I СИ
V СИ

I СИ
V СИ

≤ 26 м

≤ 14 м

≤ 12 000 м2≤ 12 000 м2Количество пользователей
II СИ
один
III СИ
этажДошкольное детское учреждение
II СИ
III СИ
два
IV СИ
этажа
Дошкольное детское учреждение
VI СИ≤ 150 мест≤ 100 мест≤ 100 мест≤ 50 мест
≤ 25 мест
≤ 250 человек
≤ 50 мест
≤ 50 работников

9

2. ОГНЕСТОЙКОСТЬ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОГНЮ,ПЛОТНОСТЬ ОГНЕВОЙ НАГРУЗКИ
2.1. Огнестойкость
Огнестойкость ‒ это способность конструкции здания или ее части
сохранять при пожаре в течение предусмотренного времени несущую
способность, целостность и теплоизоляционную способность,выражается в минутах.
I (изоляционная
способность)Несет, находясь в течение Препятствует
Препятствует
определенного времени под проникновению пламени поступлению
воздействием огня, нагрузку и горячих газов сочрезмерного тепла сотребуемой величины, нестороны, где горит огонь, стороны, где горит
утрачивая своейна внешнюю к огнюогонь, на внешнюю кстабильности.
сторону.
огню сторону.
R (несущая способность)E (целостность)2.1.1. Огнестойкость несущих конструкций
TP1
TP2
TP3
Плотность огневой
Плотность огневой
нагрузки
нагрузки
> 1200 600–1200 < 600 > 1200 600–1200 < 600
R 1201
R 901
R 601 R 30
R 30
R 30
-4

≤ 2 этажей
II или III СИ и
R 1202подвалы
3-8 этажей
R 1802
3-8 этажей, I или V СИНадземные этажи R 1802Подвальные этажи
R 1802> 8 этажей
R 2402Этажи,
находящиеся подпервым
R 2402подвальным
этажом

R 902

R 602

R 30

R 30

R 30

-4

R 1202

R 602

X3

X3

X3

X3

R 1202R 1202
R 1802R 602 R 1801
R 602 R 1802
R 1202
X3

R 1201R 1202
X3

R 601
R 602
X3

X3
X3
X3

R 1802R 1202 R 2402

R 1802R 1202 R602

несущие конструкции как минимум А2-s1,d0 или теплоизоляционный
материал как минимум А22несущая конструкция как минимум А23такое здание строить не разрешается
4требований нет110

2.1.2. Огнестойкость противопожарных конструкций
TP1 или TP2 3-8 этажей
Плотность огневой нагрузки
> 1200 600–1200 < 600

TP2

TP3

ППС на надземных
EI 120
EI 90
EI 60 EI 30 EI 30
этажахППС на чердаке
EI 30
EI 30
EI 30 EI 30 EI 30
ППС в подвале1
EI 1201
EI 901
EI 601 EI 601 EI 301
Стены и двери
помещений для
EI 15
EI 15
EI 15 EI 15 EI 15временного
размещения II СИ
1противопожарная конструкция из материалов как минимум А2-s1,d0,
за искл. заполнителей отверстий и подвал жилого помещения ТР3Огнестойкость противопожарных конструкций VI СИ
TP1
TP2
TP3 1Такое здание строить неразрешается
1 класс пожарной безопасности
1, 2 или 3 УОЗ EI 90
EI 90 EI 90
4 УОЗ
EI 60
EI 60 EI 60 ПРИМЕЧАНИЕ:Противопожарная конструкция
2 класс пожарной безопасности
I, II или III УОЗ EI 120 EI 120 EI 90 предельной площади изматериалов А1.
3 класс пожарной безопасности
I, II или III УОЗ EI 120 EI 120 X1
4 УОЗ
EI 60
EI 60
X1
Если через противопожарную конструкцию проходит оборудование, непозволяющее закрыть отверстие противопожарным заполнителем,необходимо создать систему, препятствующую распространению огня.
Для противопожарной конструкции предельной площади необходимо
создать: отсек длиной ≥ 4 м, защищенный автоматически запускающейся
спринклерной системой, или водную завесу из двух спринклерных линий (расстояние между
линиями 0,5 м) интенсивность распыления ≥ 1 л/сек х м2
 время тушения ‒ время огнестойкости противопожарного
ограждения, но ≥ 1 часОгнестойкость противопожарной конструкции VII СИ в общем случае El 60 надземная ТР2 и ≤2000 м2, El 30
 отдельно стоящая ТР3 и 2400 м2 и ППС ≤400 м2, El 30
Противопожарная конструкция из материалов как минимум А2-s 1,d0.

11

2.1.3. Инкапсулирование несущей конструкцииПо инкапсулировании несущей конструкции из горючего материала
негорючим покрывным материалом ее можно считать несущей
конструкцией из негорючего материала. Требуемая противопожарная
способность покрывного материала: К230, при огнестойкости R30 или R60
 К260, при огнестойкости ≥R90
R
EI
REI
R
EI
REI

1
2
1
1
2

1 – покрывной материал
2 – изоляционный материал
Негорючий материал
(чувствительность к огню А или В)Горючий материал
(чувствительность к огню С или D)

1

2.2. Чувствительность к огнюЧувствительность
к
огню
‒
это
способность
материала
воспламеняться при соприкосновении с огнем; распространять огонь;выделять тепло, дым, отравляющие газы и горящие (горячие) капли.
По чувствительности к огню материалы распределяются следующим
образом: А1 ‒ не чувствительные к огню (напр., камень, бетон, стекло,сталь)
 А2 ‒ выделяют дым в особо малой степени (напр., минеральная
вата, гипрок) В ‒ воспламеняемые, выделяют дым в особо малой степени
(напр., окрашеный гипрок, обработанная противопожарным
средством древесина) С ‒ выделяют дым в особо малой степени, образуют быстро
потухающие горящие капли или куски (напр., покрытый бумагой
гипрок) D ‒ чувствительные к огню, могут участвовать в пожаре (напр.,древесина, плиты на древесной основе) Е ‒ обыкновенно участвуют в пожаре (напр., синтетические
полимеры) F ‒ легко воспламеняемые или неопределенные
Негорючими считаются материалы, относящиеся к классам
чувствительности к огню А1, А2 и В.
Дополнительная классификация, возникновение дыма: s1 ‒ особенно малое образование дыма s2 ‒ малое образование дыма s3 ‒ не выполнены требования ни s1, ни s212Дополнительная классификация, отделение горящих капель/частичек: d0 ‒ горящих капель или частичек не наблюдается
 d1 ‒ горящие капли или частички быстро гаснут
 d3 ‒ не выполнены требования ни d1, ни d2Кроме того, используются субиндексы: L ‒ речь идет об изоляции трубы
 cа ‒ речь идет о кабеле
 FL ‒ речь идет о половом покрытии
 roof ‒ речь идет о кровельном покрытии

2.2.1. Чувствительность к огню трубоизоляции
Экспонированная площадь > 20 %A2L-s1,d0
A2-s1,d0Экспонированная площадь < 20 %на прилегающих площадях требование B-s1,d0 BL-s1,d0
на прилегающих площадях требование C-s2,d1 CL-s3,d0на прилегающих площадях требование D-s2,d2 DL-s3,d0

2.2.2. Чувствительность к огню кабеляВ общем случае
Eca
I-V СИ, высота ≤ 26 м Dca-s2,d2
I-V СИ, высота > 26 м Bca-s1,d0

2.2.3. Класс горючести текстильных материалов предметов
обстановки*II, III или IV СИСУД 1
II, III или IV СИ и имеются АСПС и АСП СУД 2Обработанный
противопожарным средством
хлопок, шерсть, вискоза,полиэстер,полиакрилонитрильное
волокно, арамидное волокно,ПВХ-волокно, хлороволокно
Шерсть, уплотненный хлопок,полиамиды, часть
Возгораются имодифицированных
горят до конца
полиакрилонитрильных
волокон (полипропен)Трудно
возгораются,СУД 1гаснут самитрудновозгораемые собой, пригорении неплавятся
СУД 2возгораемые

________________________________________________________________*текстильный материал предметов обстановки ‒ шторы, обивка мягкой

мебели или стульев, ковры, матрасы, одеяла, подушки ииспользуемые в качестве штор материалы или ткани из искусственных
волокон

13

2.2.4. Чувствительность к огню внутренней площади
I, II СИвнутренний коридор II или III СИ, ТР3
III СИ, ТР3
IV СИ, <600 МДж/м2, ≤ 300 м2
IV СИ, <600 МДж/м2, > 300 м2, ТР3
V СИ, ТР1, ТР3
VI СИ, 1 класс пожарной безопасности, ТР3
БаняIII СИ, ТР1, ТР2,
IV СИ, ≥600 МДж/м2Внутренний коридор II или III СИ, ТР1, ТР2Подъезд или эвакуационный коридор, ТР2,
ТР3Подвал, ТР2Техническое помещение
VI СИ, 2 и 3 класс пожарной безопасности,ТР1, ТР2
VII СИ
IV СИ, <600 МДж/м2, > 300 м2, ТР1, ТР2V СИ, ТР2
VI СИ, 1 класс пожарной безопасности, ТР1,
ТР2
VI СИ, 2 и 3 класс пожарной безопасности,ТР3Подъезд или эвакуационный коридор, ТР1Подвал, ТР3Подвал ТР1Используемый чердак, ТР2, ТР3Используемый чердак, ТР1Неиспользуемый чердак, ТР1, ТР2Помещение котельной

стена, потолок D-s2,d2стена, потолок B-s1,d0полDFL-s1стена, потолок B-s1,d0полA2FL-s1стена, потолок C-s2,d1стена, потолок D-s2,d21
стена, потолок D-s2,d2полDFL-s1стена, потолок D-s2,d2пол
A2FL-s1стена, потолок A2-s1,d0полDFL-s1стена, потолок D-s2,d2полDFL-s1стена, потолок C-s2,d1
полDFL-s1пол
DFL-s1полA2FL-s1
полB-s1,d0полA2FL-s1Чувствительность к огню может быть более низкой (но как минимум Ds2,d2), если: опасность возгорания или распространения огня значительно
ниже, или эвакуация обеспечена лучше, чем предусмотрено требованиями,или эта часть здания покрыта АСП1Трех- или четырехэтажное здание ‒ B-s1,d0

14

2.2.5. Чувствительность к огню наружной стены
Внешняя поверхность
D-d2наружной стены
Внешняя поверхность
вентиляционного
D-d2зазора
Внутренняя
поверхность
D-s2,d21
вентиляционного
зазора
Теплоизолирующая
D-d0система
Внешняя поверхность
B-d02
наружной стены
Внешняя поверхность
вентиляционного
B-d02
TP2,
зазора
3-8этажей, Внутренняя
I или V поверхность
B-s1,d03СИвентиляционного
зазора
Теплоизолирующая
B-d0система
Внешняя поверхность
B-d02
наружной стены
Внешняя поверхность
вентиляционного
B-d02
зазора
TP2, IIIВнутренняя
СИповерхность
B-s1,d0вентиляционного
зазора
Теплоизолирующая
A2-d05система
Внешняя поверхность
B-d04
наружной стены
Внешняя поверхность
вентиляционного
B-d04
зазора
TP16Внутренняя
поверхность
B-s1,d0вентиляционного
зазора
Теплоизолирующая
A2-d05система
1к ТР3 требований нет

D-d2, если: ограничено распространение
огня по поверхности стены теплоизоляционный материал
А2
3
D-s2,d2, если: 3-4 этажа ограничено распространение
огня в вентиляционном зазоре
4
D-d2, если: ≤ 8 этажей ограничено распространение
огня по поверхности стены теплоизоляционный материал
А2
5
B-d0, если: на высоте ≤ 22 м от поверхности
земли
6конструкция D-s2,d2, если: ≤ 2 этажа и теплоизоляционный
материал А2 или 3-8 этажей, ненесущая итеплоизоляционный материал
А22Если для эвакуации используется
наружная лестница:Негорючий
материал
Огнезащитный

1,5 м

1,5 м

Примечание: Угол наклона лестницы ≤ 45°
15

2.2.6. Теплоизоляционный материал наружной стены в общем случае негорючий горючий материал разрешен, если: используется продукция, при которой огонь не достигает
находящегося внутри теплоизоляционного материала, или воспрепятствовано распространение огня в теплоизоляционном
материале и установлен на высоте до 22 м от поверхности
земли здание лечебного учреждения, или учреждения социального
обеспечения, или детского сада ТР1 > 2 этажей имеет
теплоизоляционную систему А2, d0
 школьное здание ТР1 > 3 этажей имеет теплоизоляционную
систему А2, d0Примеры возможного воспрепятствования распространению огня:противопожарная преграда (какминимум A2-s1,d0),ширина ≥ 200 мм≥ 200 мм≥ 300 мм2000 мм

Круглое отверстие:≥ 300 мм2.2.7. Чувствительность к огню кровельного покрытияВ общем случае Broof(t2-4)1
требования не предъявляются, если: расстояние до соседнего здания ≥ 40 м в здании не имеется топки или в здании имеется топка, решение трубы в соответствии сразделом 4.5

1Если теплоизоляционный материал крыши из горючего материала:≤ 800 м2

≤ 800 м2граница противопожарной конструкции
противопожарная конструкция (как минимум А2), ширина ≥500 мм

16

2.2.8. Чувствительность к огню пола балкона, лоджии итеррасы
≤ 2-этажное здание DFL-s1
3-8-этажное здание BFL-s1
здание > 26 м
A2FL-s1Итоговая схема поклассу пожарной
безопасности,огнестойкости ичувствительности когню:

2.3. Плотность огневой нагрузки
Плотность огневой нагрузки ‒ это суммарное количество тепла,выделяемое при горении на единицу площади пола, которое
высвобождается при горении всех горючих материалов в помещении,включая покрытия стен, полов и потолков (единица измерения
МДж/м2).
Группы по теплотворной нагрузке: > 1200 – напр., библиотека вместе с хранилищем; складское
помещение или архив, где хранятся горючие материалы.
 600-1200 – напр., магазин; выставочный зал; библиотека безхранилища; помещение для ремонта или техобслуживания
моторных транспортных средств; подвал жилого здания, в котором
имеются помещения для хранения, за искл. технического подвала.
 < 600 – напр., жилое здание, помещение для временного
размещения; лечебное учреждение или учреждение социального
обеспечения; здание для содержания в заключении; ресторан;офисное здание; школа; спортивный зал; театр и церковь.
Если здание или часть здания оснащены АСП, к огнестойкости
несущей конструкции применяются требования, предъявляемые кгруппе на одну позицию ниже.

Вычисление теплотворной нагрузки:E= ∑(m × q) / A

173. ПОЖАР И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ ЕГОВОЗНИКНОВЕНИЯДля уменьшения причиняемого пожаром ущерба здание делят напротивопожарные секции. Противопожарная секция ‒ это часть зданияили помещение на одном этаже либо на нескольких этажах,отделенные от прилегающих частей здания таким образом, чтораспространение огня наружу или вовнутрь этой части здания илипомещения в течение определенного времени заблокировано.

3.1. Противопожарные секции
Противопожарные секции образуются: по этажам ‒ как правило, каждый этаж является отдельной
противопожарной секцией по назначению помещений для пользования (раздел 3.1.1.)
 по площади (раздел 3.1.2.)

3.1.1. По назначению:



















эвакуационный путь;эвакуационный подъезд;квартира;баня на твердом топливе или с электронагревателем, за искл.
находящиеся в жилых помещениях или помещениях для временного
размещения;складское помещение, плотность огневой нагрузки > 600 МДж/м 2 иплощадь ≥ 10 м2;помещение котельной, общая мощность > 25 кВт (жидкое, твердое
топливо), > 35 кВт (газ);вентиляционное помещение;инфопункт спасательной команды;центр управления противопожарными и спасательными средствами
высотного здания;опорный пункт пожаротушения;шахта и машинное помещение лифта, за искл. оснащенных АСП вогнестойких подъездах;гараж, за искл. гараж в одноквартирном жилом доме, если площадь <60 м2;
тамбур-шлюз, сооруженный для предотвращения распространения
дыма и огня;полость подвесного потолка на эвакуационном пути, где количество
тепла, выделяющегося при горении кабеля > 50 МДж/п.м, не покрыт
АСП;галерея, соединяющая разные здания;чердак, за искл. чердака дачи, садового домика или одноквартирного
жилого дома;электрощит
илипомещение,номинальный
токглавного
предохранителя > 100 А;здание м помещением для временного размещения II СИ.
18

3.1.2. По площади (площадь ППС, м2):ОбщееVI способ использования

II СИ
III СИIV СИ

TP1 TP2 TP31600 1600 800
800 800 400
2400 1600 800

V СИ

2400 16001 800

Чердак 800

800 400Подвал 800

800 400

TP1Количество
этажей

1

2-3

TP2
≥4

1

TP3
2

1

1 класс пожарной безопасности
I УОЗ
6000 4000 3000 4000 2000 20003
II УОЗ
9000 6000 5000 5000 3000 30003
III УОЗ
12000 8000 6000 6000 4000 40003
Исходя изIV УОЗ
12000 12000
соображений
2 класс пожарной безопасности
I УОЗ
2000 1000 750 1000 X1
5002
II УОЗ
3000 1500 1200 2000 X1 10002
III УОЗ
4000 2000 1500 3000 X1 15002
IV УОЗ
8000 4000 3000 6000 X1 30002
3 класс пожарной безопасности
I УОЗ
2000 1000 750 1000 X1
X1
II УОЗ
3000 1000 750 1500 X1
X1
III УОЗ
4000 2000 1500 2000 X1
X1
IV УОЗ
8000 4000 2500 4000 X1
X1

15-8 этажей, 600 м2

1такие здания строить не разрешается
2можно увеличить на 50 %, если: негорючий
теплоизоляционный
материал цельнометаллическое здание
3можно увеличить в 3 раза, если: несущие, противопожарные конструкции
А1
 теплоизоляционный
материал
какминимум А2
 стены и потолок как минимум B1-s1,d0ПРИМЕЧАНИЕ: В подвальном этаже исходяиз соображений
VII способ использования
TP1

TP2

TP3

1500

3000

1500

1000

Часть
другого
строения
400

3000

6000

3000

2000

1000

6000

8000

6000

6000

3000

≤ 8 Подвальные ≤ 2 Подвальные Отдельно
этажей
этажиэтажей
этажистоящий
I УОЗ
2000
II или III
6000
УОЗIV УОЗ 12 000

193.2. Противопожарные двери огнестойкость 50 % от времени огнестойкости противопожарной
конструкции, но ≥ 30 мин., за искл. двери комнаты для временного
размещения или реставрируемой двери здания, имеющего
культурную ценность если площадь двери > 40 % площади противопожарной
конструкции, то огнестойкость 100% от времени огнестойкости
противопожарной конструкции если
находится
вотделяющей
предельную
площадь
противопожарной конструкции и плотность огневой нагрузки > 1200
2
МДж/м , то огнестойкость 100% и площадь ≤ 40% площади
противопожарной конструкции с дымостойкостью Sa или S200
 дверь на эвакуационном пути или в эвакуационном подъезде сдымостойкостью S200
 оснащенная запорным устройством, за искл. квартиры,технического помещения для установки или фиксации используются материалы счувствительностью к огню как минимум В

3.3. Расстояние между зданиями
Часть из горючего материала

8м

≤ 0,5 м> 0,5 м8м

≤ 0,5 м> 0,5 м
≤1м

>1м
8м

Требований к расстоянию не имеется, если: здания находятся на одном объекте недвижимости и имеют
одинаковый класс пожарной безопасности, и общая площадь зданий ТР3 ≤ 400 м2, или общая площадь зданий ТР2 или ТР1 ≤ 800 м2

20Расстояние может быть < 4 м, если: здания находятся на соседних объектах недвижимости, и малые строения (≤ 60 м2 и ≤ 5 м высотой), или одно- или двухквартирные жилые дома, и общая площадь зданий ТР3 ≤ 400 м2, или общая площадь зданий ТР2 или ТР1 ≤ 800 м2, и наружная стена одного здания является брандмауэром, или наружная стена обоих зданий EI-M 60
Расстояние может составлять 4-8 м, если: здания находятся на соседних объектах недвижимости, и малые строения (≤ 60 м2 и ≤ 5 м высотой), или одно- или двухквартирные жилые дома, и общая площадь зданий ТР3 ≤ 400 м2, или общая площадь зданий ТР2 или ТР1 ≤ 800 м2, и наружная стена одного здания EI 60, или наружная стена обоих зданий EI 30

3.3.1. Брандмауэр
 ≥ 0,5 м над самой высокой стороной крыши у стены, за искл. есликрыша EI 60
 ≥ 0,3 м выше наружной стены, если теплоизоляционный материалили поверхность фасада из горючего материала состоит из материалов как минимум А2
 выдерживает механическую нагрузку если построен из кладочного камня или бетона, то не требуется
подтверждения ударопрочности в ходе тестирования

21

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИКак правило, нагревательные приборы на твердом, жидком топливеили газе не должны находиться в гараже.
Нагревательный прибор может находиться в гараже, если он отделенот гаража в отдельную противопожарную секцию.

4.1. Нагревательные приборы и безопасные расстояния
между ними80-140 °C(горячий)(печная кладка)140-350 °C(обжигающий)(топки, печные
дверцы)350-600 °C(раскаленный)(металлический
соединительный отвод
каменки)250 мм

6001 мм

12003 мм150 мм

50 мм

5002 мм

250 мм

10002 мм10002 мм1для топки из литой стали 1000 мм
2с однослойным защитным экраном можно уменьшить на 50%;с двуслойным защитным экраном можно уменьшить на 75%
3 с однослойным защитным экраном можно уменьшить на 25%;с двуслойным защитным экраном можно уменьшить на 50%

4.2. Соединение нагревательных приборов с дымоотводомДля направления дыма наружу нельзя использовать вентиляционный
канал.
Как правило, каждый отопительный прибор должен иметь отдельный
дымоотвод.
К одному дымоотводу можно подключить два отопительных прибора, если: действуют при низком давлении; находятся на одном этаже; используется одинаковое топливо; оснащены отдельными задвижками (вьюшками); расстояние между соединениями ≥ 600 мм; температура отходящих газов ≤ 400 °С; находятся в одной и той же квартире или части дома (в одном боксе
рядного дома)22

4.3. Характеристики и обозначения трубы
Показывает, при какой температуре дым может
направляться в трубу. Стандартные классы: T80, T100,
T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600.
N1, N2 – низкого
P1, P2 –H1, H2 –давления. Годятся высокого
сверхвысокогодля нагревательных давления.
давления.
приборов,Подходят, если Подходят, еслиработающих нанагревательный нагревательный
Класс давления
твердом топливе
прибор создает прибор создает
(камины, печи,в дымоотводев дымоотводе
каменки и т.п.). Для рабочее
рабочее
жилых помещений давление додавление доподходит N1.
200 па.
500 па.
W – для использования снагревательными
D – для использования
приборами, если образуетсябез водяной рубашки и сконденсат (температура
такими нагревательными
дымовых газов < 150 °С).
приборами, которые неКонденсатостой- Например, котлы и плиты
образуют конденсат
костьцентрального отопления,(температура дымовых
печи и камины с водяной
газов > 150 °С). Труба
рубашкой и т.п. Трубы
должна быть оснащена
должны иметь способность
шапкой для трубы.
сбора и удаления
конденсата.
2 – может выводить 3 – может
1 – можетдым газовых,выводить дым отвыводить
масляных
всех видовдым газовых,Коррозионная
нагревательных
топлива (газ,масляных
стойкость
приборов, а кроме
масло, древесина
нагреватель
того дым отв закрытых печах,ныхдревесины вкаменный уголь,приборов.
открытых топках.
торф).
O – не стойкая к
G – стойкая к возгоранию
возгоранию сажи. Еслисажи. Если дым можетдым не содержит твердых,содержать твердые,горючих и летучих
Стойкость кгорючие и летучие
частичек (напр., приборы
возгоранию сажичастички (напр., приборына газе и масляномна твердом топливе),топливе), труба не должна
труба должна бытьбыть стойкой к возгоранию
стойкой к возгоранию сажисажи.
Температурный
классК соединительному отводу предъявляются те же требования, что и кдымоотводу трубы.
23

4.4. Проходы трубы
4.4.1. Вертикальный (из перекрытия или бесчердачной
крыши)
Планка, h ≤ 150 мм

T400Планка, h ≤ 150 мм

T400Минеральная вата,ρ ≥ 100 кг/м3,
T ≥ 600 ⁰ CМинеральная вата,ρ ≥ 100 кг/м3,
T ≥ 600 ⁰ C≤ 200 мм100 мм

200-400 ммНастил, b ≤ 30 ммНастил, b ≤ 30 ммПотолочная балка

Потолочная балка

150 мм

Расстояние ≥ 30 ммПланка, h ≤ 150 мм

T600

T400

Минеральная вата,ρ ≥ 100 кг/м3,
T ≥ 600 ⁰ CМинеральная вата,ρ ≥ 100 кг/м3,
T ≥ 600 ⁰ C≤ 200 мм400-600 mm

Настил, b ≤ 30 ммПотолочная балка
200 мм

250 мм

Настил
Потолочная
балка

24

T600

X – требуемая производителем толщина изоляционного слоя припроходе длиной 200 мм. Для кладочной трубы Х = 250 мм.

Негорючая
изоляция

Негорючая
изоляция

Негорючее
перекрытие

Негорючее
перекрытие

≤ 400 мм> 400 мм

20 мм

50 мм

25

4.4.2. Горизонтальный (из стены)Стена изгорючего
материала

Стена изнегорючего
материала
50 мм200 мм

T400≤ 300 мм≥1м1
≥ 1,5 м4.5. Высота трубы
≥ 0,8 м1
≥ 1,2 мДвускатная
крышаДвускатная
крыша

≥ 30°

≤ 30°

1При

кровельном покрытии из горючего материала дополнительно
должно
иметься
сеточное
отверстие
сискрогасителем
(искроулавливателем) размером 10 мм х 10 мм.
≥1мПлоская крыша
3м
1м

Запретная
зона

10 м

Высота
трубыотносительно препятствий
(частей
тогожеилисоседнего
здания),находящихся в радиусе 10
м.

1м
26

4.6. Установка трубы в шахту
Металлическую трубу можно установить в шахту из негорючего
материала.
Шахта из материала счувствительностью когню А

≥ 50 мм

Шахта из материала счувсствительностью когню BВентиляционная
решетка

≤ 200 мм≥ 100 мм≤ 200 мм27

4.7. Доступ к трубеДля обслуживания должен иметься безопасный доступ к трубе.
 стационарный используемый в течение всего года

> 11°

> 11°

> 8,5 м> 8,5 мРабочий уровень
> 1,2 м28

4.8. Пожарная безопасность вентиляционной системы
4.8.1. Материалы как минимум из материалов А2-s1,d0, за искл. мелких частей, неспособствующих распространению огня вытяжной канал одноквартирного жилого дома как минимум изматериалов D вытяжной канал одноквартирного жилого дома ‒ гибкий канал илигибка труба, за искл. кухонного вытяжного канала
Кухонный вытяжной канал жилого дома: в шахте или EI 15 и А2-s1,d0
 гибкий канал для соединения воздухоочистительной установки свытяжным каналом
Канал воздухоочистительной установки большой кухни*: EI 60 и А2-s1,d0 в шахте или EI 60 и А2-s1,d0Толщина стенок канала из металлического листа1Минимальная толщина
листа, ммСтальАлюминий
Канал с поперечным сечением прямоугольной формы
Более длинная сторона ≤ 300 мм
0,50,7Более длинная сторона 300-800 мм0,70,9Более длинная сторона > 800 мм
0,9
1,2Канал с круглым поперечным сечением
Диаметр ≤ 400 мм0,50,5Диаметр 400-800 мм
0,70,8Диаметр > 800 мм
0,91,01стационарный вытяжной канал большой кухни ‒ сталь, толщина ≥ 1,2мм____________________________________________________________*
большая кухня ‒ профессионально используемая кухня предприятия
общественного питания или столовой учреждения, тепловая мощность
используемых в которой для приготовления пищи нагревательных
приборов превышает 25 кВт29

4.8.2. Противодействие распространению огняДляпротиводействия
распространению
огняиспользуются
противопожарные
преграды,температура
закрытия
которых
составляет, как правило, 70 °С ± 5 °С.
огнестойкость
Огнестойкость
противопожарной противопожарной
преграды = y/2преграды = x/2

1. ППС
огнестойкость = x

2. ППС
огнестойкость = yогнестойкость
противопожарной
преграды = z/2

3. ППС
огнестойкость = z

4. ППС

Если противопожарная преграда не соответствует требованиям кизоляционной способности (I), необходимо сделать противопожарную
изоляцию.
Требования
кизоляционной
способности
(I)противопожарной преграды не предъявляются, если площадь
поперечного сечения канала ≤ 200 см2.
Противопожарная изоляция

L
1. ППС

L

2. ППС

3. ППС

соответствующая требованиям герметичности и изоляционной способности
противопожарная преграда
соответствующая требованиям герметичности противопожарная преграда

Если вентиляционный канал не открывается в противопожарную
секцию, можно использовать противопожарную изоляцию.
y/2 + z/2 ≥ yx/2 + y/2 ≥ x

x/2

1. ППС
огнестойкость = xy/2

2. ППС
огнестойкость = y

z+0≥z

z/2

L

3. ППС
огнестойкость = zz

4. ППС

30Длина изолированной части канала (L)Размер более длинной стороны прямоугольного
Огнестойканала или диаметр круглого канала
кость ППС≤ 300 мм> 300 мм30 мин
L ≥ 0,5 мL ≥ 1,0 м
60 мин
L ≥ 1,0 мL ≥ 2,0 м
90-120 минL ≥ 2,0 мL ≥ 4,0 м
240 мин
L ≥ 4,0 мL ≥ 4,0 мВ соединительный канал противопожарная преграда ставится до того,как в соединительном канале, проходящем в шахте (ППС) или в другой
противопожарной секции устанавливается противопожарная изоляция.
брандмауэр

противопожарная
преграда

противопожарная
преграда

брандмауэр

противопожарная
изоляция

противопожарная
преградаВ соединительный канал между противопожарной преградой и стеной
шахты (ППС) устанавливается противопожарная изоляция.
брандмауэр

противопожарная
преграда

противопожарная
изоляция

31

4.8.3. Ограничение распространения дымовых газовВ начальной стадии пожара для противодействия распространению
дыма используют дымовые преграды.
В качестве дымовой преграды можно использовать в числе прочего: воздушный клапан ‒ распространение дыма эффективно
ограничивают головки приточно-вытяжной вентиляции, клапаны иих соединительные каналы. Поток воздуха через дроссель ≤ 42
дм3/с, в случае падения давления между двумя ближайшими
помещениями на 100 Па. Воздушный клапан удаляется с помощью
специального инструмента.
 подъемный канал ‒ поднимающийся приточный или вытяжной
канал. Вертикальный подъем ≥ 2,5 м и диаметр или более длинная
сторона 10% от длины подъемного канала.
 противопожарный стопор, управляемый датчиком дыма или АСПС‒ управляемые АСПС противопожарные стопоры как минимум повсей противопожарной секции.
Распространение дыма ограничивают: между помещениями для временного размещения здания II СИ между палатами здания III СИ, используя клапаны с обозначением
S в помещениях, предназначенных для людей с ограниченной
дееспособностью, которым покинуть здание труднее обычного между квартирами между противопожарными секциями здания III СИ с количеством
койко-мест > 25
 между противопожарными секциями здания дневного центра сколичеством людей > 25
 между противопожарными секциями здания II СИ с количеством
койко-мест > 50

32

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТАНОВКИ
Время огнестойкости кабеля питания противопожарной установки иегокрепления
должны
обеспечивать
электропитание
противопожарной установки в течение всего требуемого времени
работы.

5.1. Автономный пожарный датчик по крайней мере в одном жилом помещении жилого дома иликвартиры в каждом помещении для временного размещения здания II СИ сколичеством мест ≤ 10
 в помещениях здания III СИ с количеством койко-мест ≤ 10, заискл. санитарного помещения в каждом помещении здания IV СИ площадью ≤ 300 м2, за искл.
санитарного помещения в каждом помещении здания V СИ площадью ≤ 750 м2, за искл.
санитарного помещения
Подключен к электросети и снабжен запасным источником питания, заискл. I и V СИ.

5.2. АСПС (с точностью до области обнаружения )здание II СИ с количеством мест для временного размещения > 10здание III СИ с количеством койко-мест > 10здание IV СИ площадью > 300 м2здание V СИ площадью > 750 м2закрытый гараж площадью > 60 м2 в многоэтажном жилом доме, взданиях II, III, IV или V СИ здание VI СИ:


















1 класс пожарной безопасности, ТР3, ППС > 2000 м2
1 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 4000 м2
1 класс пожарной безопасности, 2 этажа, ТР2, ППС > 2000 м2
1 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР1, ППС > 6000 м2
1 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 4000 м2
1 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС > 3000 м2
2 класс пожарной безопасности, ТР3, ППС > 500 м2
2 или 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 1000 м2
2 или 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР1, ППС > 2000 м2
2 или 3 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 1000 м2
2 или 3 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС > 750 м2

 здание VII СИ: часть другого строения, ТР3, ППС > 400 м2
 отдельно стоящее, ТР3, ППС > 1000 м2
 подвальный этаж, ТР1, ТР2, ППС > 1500 м2
 1-2 этажа, ТР2, ППС > 3000 м2
 ≤ 8 этажей, ТР1, ППС > 2000 м2

33

5.3. Адресная АСПС (с точностью до датчика или помещения) здание II СИ с количеством мест для временного размещения >100
 здание III СИ с количеством койко-мест > 50
 здание IV СИ количеством пользователей > 500
 здание с этажностью > 8 этажей
 5-8-этажное здание ТР2
 подземный многоэтажный гараж или парковочный подвал здание с количеством мест обнаружения > 20

5.4. Освещение пути выхода
5.4.1. Время действия один час здание II СИ, за искл. зданий с количеством мест для временного
размещения < 11
 здание III СИ, не используемое круглосуточно здание IV СИ, за искл. одноэтажного здания общепита сколичеством посадочных мест ≤ 50 и торговое здание площадью ≤300 м2, имеющего прямые выходы во двор здание VI СИ, в котором работает > 50 человек (одновременно) здание V СИ, если площадь > 300 м2
 гараж для моторных транспортных средств без боксов площадью
> 1000 м2 или парковочный дом эвакуационный путь участок общего пользования на пути выхода инфопункт спасательной команды

5.4.2. Время действия три часа






здание III СИ, используемое круглосуточно
здание международного пассажирского терминала
здание с этажностью > 9 этажей, за искл. жилого домаподземный многоэтажный гараж или подвал
другое подземное соружение

5.5. Противопаническое освещение
Время действия один час открытая территория, на которой находится > 10 человек
(одновременно) или площадь которой > 60 м2
 туалет или раздевалка площадью > 10 м2, за искл. жилого дома туалет или раздевалка для людей с ограниченными
двигательными возможностями, за искл. жилого дома эскалатор или траволатор паровая баня или другое банное помещение, находящееся вобщественном пользовании

34

5.6. Мокротруб здание, в котором самая отдаленная от входа на этаж точка
находится на расстоянии > 50 м здание с этажностью > 4 этажей многоэтажный подвал многоэтажное здание VII СИИнформационный указатель настене здания на месте подключения.

5.7. Пожарная шланговая система
Здание VI СИ, если плотность огневой нагрузки > 600 МДж/м2:
 2 класс пожарной безопасности, ТР3, ППС > 1000 м2
 2 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 2000 м2
 2 или 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР1, ППС > 3000 м2
 2 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 1500 м2
 2 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС > 1200 м2
 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 1500 м2
 3 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 1000 м2
 3 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС > 750 м2Требуемый расход воды ≥ 2,5 л/с.

5.8. Автоматическая система пожаротушения здание, в котором ППС через ≥ 3 этажа, за искл. с ППС, созданнойв эвакуационном подъезде, или одно- или двухквартирного жилого
дома здание III СИ с этажностью > 4 этажей, за искл. случаев, когда
использование АСП чревато опасностью или существенно
нарушает оказание жизненно важных услуг здание ТР2 или ТР3, превышающее ограничения по количеству
этажей, высоте, площади или числу пользователей (разделы 1.5.1.
и 1.5.2.)
 здание, превышающее ограничения по предельной площади ППС(раздел 3.1.2.)
 5-8-этажное здание ТР2, за искл. если несущая конструкция какминимум А2-s1,d0
 подъезд 3-4-этажного здания ТР2, если внутренняя площадь Ds2,d2 многоэтажный подвал Здание VI СИ: 1 класс пожарной безопасности, ТР3, ППС > 4000 м2
 1 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 6000 м2
 1 класс пожарной безопасности, 2 этажа, ТР2, ППС > 4000 м2
 1 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР1, ППС > 12 000 м2
 1 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 8000 м2
 1 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС > 6000 м2
35

 2 класс пожарной безопасности, ТР3, ППС > 1500 м2
 2 класс пожарной безопасности, 1 этаж , ТР2, ППС > 3000 м2
 2 или 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР1, ППС > 4000 м2
 2 или 3 класс пожарной безопасности, 2-3 этажа, ТР1, ППС > 2000 м2
 2 или 3 класс пожарной безопасности, ≥ 4 этажей, ТР1, ППС >1500м2 3 класс пожарной безопасности, 1 этаж, ТР2, ППС > 2000 м2
 Здание VII СИ: часть другого строения, ТР3, ППС > 1000 м2
 отдельно стоящее, ТР3, ППС > 2000 м2
 подвальный этаж, ТР1, ТР2, ППС > 3000 м2
 1-2 этажа, ТР2 или ≤ 8 этажей, ТР1, ППС > 6000 м2
 малоохраняемое помещение большой площадью или с высокой
плотностью огневой нагрузки, возникновение пожара в котором
может представлять угрозу прилегающим помещениям илипричинить большой материальный ущерб либо привести куничтожению культурной ценности
Если АСП устанавливается в здании, где ее установка не требуется,могут быть сделаны смягчения: в части предельной площади ППС, за искл. зданий II или III СИ в части длины пути выхода, за искл. зданий II или III СИ в части количества пользователей, за искл. зданий II или III СИ в части огнестойкости несущих конструкций огнестойкости конструкций ППС в части чувствительности к огню конструкций в части расстояния между зданиямиПри применении > 2 смягчений следует сделать аналитическое
подтверждение.

5.9. Удаление дыма и тепла
Должна иметься возможность удаления тепла и дыма из всехпомещений одним из следующих способов или несколькими
способами: расположенные в верхней трети окно, люк или дверь ‒открываемые или безопасно разбиваемые, находящиеся нарасстоянии протянутой с поверхности пола руки, безопасно
разбиваемое окно разрешается только на первом этаже открывающиеся при помощи дистанционного управления дымовойлюк или окно вытяжной вентилятор нагнетание повышенного давления в помещении, попадание дымав которое нежелательно
Подъезд 2-этажного здания: легко открываемое окно или люк в верхней части подъезда суммарная эффективная площадь дымоудаления ≥ 0,5 м236Подъезд 3-8-этажного здания: легко открываемое окно или люк в верхней части подъезда суммарная эффективная площадь дымоудаления ≥ 1 м2 открывание окна или люка без проникновения в задымленную
средуВ подъезд, где имеется ППС, обеспечить приток свежего воздуха.
С подвального этажа нельзя выводить дым в используемый дляэвакуации подъезд или на путь проникновения спасательной команды.

5.10. Молниезащита здания I, II, IV, V или VI СИ, самая высокая часть которых
возвышается над окружающей застройкой > 15 м здания ТР2 или ТР3 II или IV СИ, за искл. если несущая
конструкция А1 или А2
 здание III СИ здание VI СИ 2 или 3 класса пожарной безопасности открытое сооружение IV СИ с количеством пользователей > 200
 здание для содержания животных с количеством животных > 100

5.10.1. Класс защиты (если не проводится анализ рисков)Здание 3 класса пожарной безопасности IV СИЦентр управления полетами

классзащиты
IЗдание III СИ, в котором круглосуточно находятся
подопечные
классЗдание центра оповещения о тревоге
защиты
Здание 2 класса пожарной безопасности VI СИ
IIЗдание высотой > 100 мРадио- или телемачта
Здание II СИ с количеством мест временного
размещения > 60
Здание IV СИСтадион или спортивный зал с количеством мест дляклассзрителей > 200
защиты
2Здание V СИ площадью > 2000 мIIIЗдание 1 класса пожарной безопасности VI СИЗдание для содержания животных с количеством
животных > 100Здание высотой > 26 мклассОстальные здания, для которых требуется
защиты
молниезащита
IV37

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ
Эвакуация
представляет
собойвынужденное
перемещение
пользователей здания в безопасное место в случае пожара, егоопасности или иной угрозы.
Безопасное место ‒ это место в здании или за его пределами, вкотором человек защищен от огня, дыма и жара, а также от других
возможных угроз вплоть до устранения угрозы или спасения.
Виды эвакуации: массовая ‒ немедленный выход всех людей из здания поэтапная ‒ постепенный вывод из места возникновения пожара пассивная ‒ люди остаются на месте и ждут спасения
Зона эвакуации представляет собой с точки зрения эвакуации единую
часть здания, откуда начинается выход из здания. Она может
образовывать собой часть противопожарной секции, а также одну илинесколько противопожарных секций.

6.1. Эвакуационный выход
Дверь, ведущая прямо из зоны эвакуации наружу, или расположенное
внутри здания помещение, через которое в случае пожара можно
эвакуироваться в безопасное место.
Расстояние между должны быть рассредоточены
проходами в помещениях обозначены, за искл. помещений
сбора:
здания I СИ, не находящихся в
LE ≥ 1,5 × P0,5общественном пользовании

6.1.1. Количество проходовВ зоне эвакуации должно иметься как минимум два эвакуационных
прохода.
Один эвакуационный проход и путь разрешаются, если: здание с этажностью ≤ 8 этажей, если зоной эвакуации является IСИ здание I СИ с этажностью ≤ 16 этажей, если площадь застройки ≤450 м2 здание V или VI СИ, если закрытая нетто-площадь ≤ 500 м2
 здания II, III или IV СИ с количеством пользователей ≤ 10, если невозникает опасности для пользователей.
Если эвакуационный выход один, то должен иметься аварийный
выход.

6.2. Аварийный выход
Аварийный выход ‒ это не соответствующий требованиям кэвакуационным проходам выход, через который можно эвакуироватьсяили эвакуировать людей из здания в случае пожара.

38Обозначен, за искл. I СИh ≥ 600 ммПроход по стационарной
лестнице. Рекомендуемый
текст:„Evakuatsiooniredel“Размеры:a + h ≥ 1500 ммПроходом является окно илибалкон. Рекомендуемый текст:„Hädaväljapääs“a ≥ 500 мм

6.3. Эвакуационный путьЭвакуационный путь ‒ это путь, начинающийся от эвакуационного
прохода здания и заканчивающийся в безопасном месте или свободнои безопасно проходимый путь движения внутри здания в безопасное
место.
 имеет обозначение, легко доступен и используем в здании III СИ не должно быть возвышений на полу не должно иметься препятствий не должен проходить через помещения с техническим
оборудованием или другие технические помещения создается в качестве отдельной противопожарной секции чувствительность к огню внутренних поверхностей в соответствиис приведенным в разделе 2.2.4.
 угол наклона лестницы, размеры ступеней и площадок должны
обеспечивать безопасную эвакуацию в здании III СИ или в учебном здании диаметр среднего отверстия
винтовой лестницы ≥ 1000 мм и глубина ступени > 150 мм лестница с количеством ступеней > 3 должна иметь перила верхний край на высоте ≥ 1000 мм расстояние между стойками ≤ 110 мм марши и площадки лестницы на эвакуационном пути здания ТР1 сэтажностью > 2 этажей как минимум из материалов A2-s1,d0 иогнестойкость: R 30, в помещениях с плотностью огневой нагрузки ≤ 600МДж/м2
 R 60, в помещениях с плотностью огневой нагрузки > 600МДж/м2 огнестойкость конструкций эвакуационного пути, а также маршей иплощадок лестницы 3-8-этажного здания ТР2 R 60

39Размеры ступенейВ одном марше лестницы 318 ступеней.

≥ 270
≤ 180

В случае винтовой лестницы
шириной 900 мм глубину
ступени
измеряют
нарасстоянии 600 мм отсамого узкого конца.

≥ 270
600
900

≥ 270

≥ 150
400
900
1200

Ширина винтовой лестницы > 900
мм, глубину ступени измеряют нарасстоянии 900 мм от самого
узкого конца ступени.
Ширина винтовой лестницы ≥1200 мм, тогда глубина ступени ≥150 мм, измерена на расстоянии
400 мм от самого узкого конца
ступени.

Винтовая лестница здания III СИ и учебного здания

≥ 270≥ 1000400> 150Диаметр среднего отверстия ≥1000 мм.
Глубина ступени > 150 мм и ≥ 270
мм, измерена на расстоянии,соответственно, 400 мм и 900 ммот самого узкого конца ступени.

900
1200
40

6.3.1. Размеры
Ширина: в общем случае ≥ 1200 мм в жилом доме с этажностью ≤ 2 этажей и количеством квартир > 2≥ 900 мм здание III СИ ‒ исходя из назначения, количества лиц, размеров
используемых для передвижения вспомогательных средств иэвакуационных средств в зоне эвакуации с количеством пользователей ≤ 60 одна может
составлять ≥ 900 мм в зданиях VI СИ без постоянных рабочих мест или проход илилестница, ведущая к отдельным рабочим местам, ≥ 800 ммСуммарная ширина эвакуационного пути и ведущего кэвакуационному проходу внутреннего коридора, есликоличество человек >120:∑a = 1200 + [(n - 120) / 60) × 400]
Высота: в общем случае ≥ 2100 мм в подвале ≥ 1900 ммПо всей высоте не должно быть никаких препятствий.

6.4. Путь выхода
Путь выхода ‒ это пригодный для движения свободный проходной
путь из любой точки на полу здания до эвакуационного прохода.
 обозначен не должен проходить через помещения с техническим
оборудованием или другие технические помещения

6.4.1. Размеры
Ширина: в зоне эвакуации ≥ 800 мм зона общего пользования ‒ требования к эвакуационному пути здание III СИ ‒ исходя из назначения помещений
Высота: требования к эвакуационному пути41

Длина (м):Из самой отдаленной точки зоны эвакуации до эвакуационного
прохода или другой противопожарной секции.
Путьвыхода
можетбытьI или V способ использованияв общем случае
30 длиннее: на 20 %, если путь выхода
Количество проходов ≥ 245находится на первом этаже и
II или III способ
30через аварийный выход
использования
можно попасть прямо наIV способ использования
поверхность землив общем случае
45 на 50 %, если в здании
Классное помещение,30имеется АСПСаудитория в соответствии спаб, бар, ресторан
30представленными
Торговый центр, дом торговли,расчетами, если в здании
30магазин
имеется АСП или
VI или VII способ
автоматически применяемая
45использования
СУДДлина пути выхода не превышает допустимую, эвакуационных путей
нет, например:путь выхода

зона общего пользования

зона эвакуации

эвакуационный проход

42Длина пути выхода превышает предельную величину, необходим
эвакуационный путь, например:путь выхода

зона эвакуации
противопожарная секция
зона общего
пользования

эвакуационный
путьэвакуационный
проход
эвакуационный
проход ипротивопожарная
дверьЕсли различные пути выхода к двум разным эвакуационным проходам
имеют общую часть, то длина общей части учитывается двукратно:путь выхода

зона эвакуации

эвакуационный путьучитывается
двукратно

противопожарная
секция

зона общего
пользования
эвакуационный
проход ипротивопожарная
43
дверь

6.5. Двери, расположенные на эвакуационном пути и путивыхода располагают таким образом, чтобы была возможна быстрая
эвакуация пользователей открываются не менее чем на 90°
 открываются по направлению эвакуации, за искл. двери дляколичества человек < 30
 открывающаяся внутрь подъезда дверь не должна сужать
эвакуационный путь и препятствовать эвакуации высота порога ≤ 25 мм

6.5.1. Размеры
Ширина светового проема:Высота светового проема: ширина эвакуационного пути в общем случае ≥ 2000 мм внутренняя дверь в общем в подвале ≥ 1800 ммслучае ≥ 850 мм входная дверь, дверь
соединительного пути ≥ 850 мм если > 60 человек, то ≥ 1050 ммМожно уменьшить на размер дверной коробки, за искл., если ширина
подтверждена аналитически

6.6. Замки дверей, расположенных на эвакуационном пути ипути выходаНе должны открываться в сторону, противоположную направлению
эвакуации.

6.6.1. Замки «антипаника» для эвакуации ≥ 150 человек
Эвакуационные замки с горизонтальной планкой,соответствующие стандарту EN 1125.

6.6.2. Эвакуационные замки для эвакуации 30-150 человек
Замки для эвакуационных дверей с ручкой или кнопкой,соответствующие стандарту EN 179.

6.6.3. Другие замки для эвакуации ≤ 30 знакомых со зданием человек здания, приравненные к I СИДругие открываемые без ключей затворы (напр.,поворотные кнопки).
Знак рядом с открывающим устройством:44

6.7. Обозначения На стене ‒ нижний край знака на высоте ≥ 1,5 м от пола На потолке нижний край знака на высоте ≥ 2,1 м (в подвале 1,9 м)Знак устанавливается в хорошо освещаемом месте, следить, чтобы
знак не закрывали конструкции или предметы (напр., мебель,рекламные плакаты и т.п.)Направление движения: Идти направо/налевоНа стене коридораНа смежной двериВ точке изменения
направления

Направление движения: Идти внизВозлелестницы/пандуса

Направление движения: Идти вперед
Изменение уровня: Идти вперед и наверхНа двери: Войти и идти впередВ коридоре,ведущем к двериНа открытом участкеНа двери
Возлелестницы/пандуса

Изменение уровня: Идти вниз и направо/налевоНа лестничной
площадке

Изменение уровня: Идти вверх и направо/налевоНа открытом участке: Проходить направо/налевоНа лестничной
площадкеНа открытом участке

ВыходНа двери, ведущей
непосредственно изздания наружу

6.7.1. Расстояние распознаванияhml знак с подсветкой снаружи, z = 100
 знак с подсветкой изнутри, z = 200Расстояние распознавания:l = z × hm

45

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И СПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ
7.1. Подъездная дорога
Должна быть возможность доступа со спасательной техникой внепосредственной близости к входам, аварийным выходам и путивхода спасательной команды.
Для одноквартирного жилого дома < 50 м от главного входа.
 ширина подъездной дороги 3,5 м несущая способность подъездной дороги ≥ 25 т для дома с этажностью ≥ 4 этажей: на расстоянии 5-8 м рекомендуется строить как разъездную длина тупика ≤ 150 м с возможностью разворота, радиус
разворота спасательной машины 12 м ширина ворот ≥ 4 м и высота ≥ 4,5 м

7.2. Вход в здание
Должен быть обеспечен доступ: в подвальные этажи в надземные этажи на чердак на крышу

7.2.1. Проход в подвальный этажЗнаком обозначается ближайший
вход в здание к месторасположению
центрального блока АСПС снаружи, за искл. жилого дома с количеством квартир ≤ 2
 с отдельных эвакуационных путей и подъездов в надземных
этажах, за искл. жилого дома с количеством квартир ≤ 2
 если ППС ≥ 2, то не менее одного прохода на предельную
площадь

7.2.2. Проход на чердак, высота чердака ≥ 600 мм размеры люка не менее 600 х 800 мм стационарная лестница к люку7.2.3. Проход на крышу, высота здания ≥ 8,5 мнепосредственно из подъезда, иличерез чердак, илипо наружной стационарной пожарной лестницев здании с чердаком один проход на каждые 100 м длины зданияв здании с бесчердачной крышей один проход на каждые 1000 м2площади крыши размеры люка не менее 600 х 800 мм






46

7.2.4. Наружная пожарная лестницана здании ТР1 металлическаяна здании ТР2 или ТР3 металлическая или деревянная
ширина ≥ 700 ммрасстояние между перекладинами ≤ 300 ммразница высоты 10-20 м ‒ ограждение через каждые 0,7 м илистраховочный ремень на крепежном рельсе разница высоты > 20 м ‒ уклон 6:1, и на каждые 8 мпромежуточная платформа с поручнями






7.3. Информационный пункт спасательной командыВ здании с АСПС должен иметься информационный пункт
спасательной команды.
Вкаждом
здании
только
одининформационный
пункт.
Информационный пункт должен: находиться на пути входа спасательной команды быть обозначен по возможности возле входной
двери и прямой доступ снаружиВ информационном пункте должны быть: информационное табло о противопожарных установках управляющее устройство АСПС оперативная карта схемы и чертежи, необходимые для спасательных работ информация о возможностях подачи дополнительной воды информация о резервном генераторе или солнечных панеляхНа чертежи наносятся: схемы расположения противопожарных установок планы этажей противопожарные секции и заполнители отверстий с указанием
времени огнестойкостиПо возможности план этажа на одном листе.

47

7.4. Оперативная картав здании с обязанностью представления отчета о самоконтролев здании с этажностью ≥ 10 этажейв здании, представляющем культурную ценностьв здании, в котором хранятся памятники

ОПЕРАТИВНАЯ КАРТА
Адрес строения
№ версии (дата, год последнего изменения)Целевое назначение строения
Способы использования различных помещений,расположенных в строении, и их местонахождение вздании
Количество надземных этажей
Количество подземных этажей
Высота от поверхности земли
Класс пожарной безопасности
Места нахождения центрального блока АСПС иповторителей
Пусковой уровень дымовой защиты
Пожарный водопровод внутри здания
Внешнее питание пожарного водопровода внутри
здания
Мокротруб/сухотруб
Спринклерная система
Внешнее питание спринклерной системы
Пожарный лифтРасстояние до ближайшего места пожарного
водозабора, адрес
Местонахождение пункта сбора эвакуируемых
Место отключения электропитания здания
Наименования электропредприятия, контактное
лицоДополнительные угрозы
Другие уточнения
Контактное лицо строения и номер мобильного
телефона
Ценные предметы/оборудование, нуждающиеся взащите

уровень 1уровень 2уровень 3уровень 4
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ

ДА/НЕТ

Если нет инфопункта, то оп. карта: на пути входа спасательной
команды, рядом с входом в легко открываемом шкафу шкаф обозначен
48

8. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ВНЕ ЗДАНИЯ
8.1. Расход воды и продолжительность пожара
Q0 (л/с)t (ч)
I-V СИ (≤ 8 этажей и плотность огневой
нагрузки ≤ 600)
≤ 800 м21031
> 800 – 1600 м2
15
31> 1600 – 2400 м2
20
31Защищено АСП
20
21
IV СИ (≤ 8 этажей и плотность огневой
нагрузки ≤ 600)
≤ 800 м220
31
> 800 – 1600 м2
25
31> 1600 – 2400 м2
30
31Защищено АСП
30
21Высотное здание I-V СИ ≤ 50 м
< 25 000 м320
625 000 – 50 000 м325
6> 50 000 м330
6Высотное здание I-V СИ > 50 м
< 25 000 м325
6
25 000 – 50 000 м330
6> 50 000 м3
40
6
VI СИ 1 класс пожарной безопасности
< 12 000 м2
102Защищено АСП
102
VI СИ 2 класс пожарной безопасности и VII СИ< 2 000 м220
3> 2 000 – 3 000 м2
25
3
2> 3 000 – 4 000 м
303Защищено АСП
30
2
VI СИ 3 класс пожарной безопасности
< 2 000 м220
6> 2 000 – 3 000 м225
6> 3 000 – 4 000 м2
30
6Защищено АСП
30
41можно сократить до одного часа, если: новый противопожарный водозабор закрытая ёмкость (резервуар)Количество водыдля тушения
пожара:V = 3,6 × Q0 × t

49

8.2. Расстояние






пожарный гидрант ≥ 1,5 м от здания
пожарный гидрант ≤ 2,5 м от обочины дороги
природное или искусственное место забора воды ≥ 30 м
≤ 100 м от здания
расстояния между пожарными гидрантами на распределительной
сети одного водопровода ≤ 200 мРасстояние до места водозабора измеряется от логичного стактической точки зрения пути входа спасательной команды, их может
быть более одного. Следует учитывать, что пожар может вспыхнуть влюбой части здания.

8.3. Особенности
Если дело касается жилого здания в жилом районе высотой до двухэтажей: расстояние до места водозабора ≤ 150 мЕсли дело касается перестройки или расширения здания высотой додвух этажей в районе дачного или садоводческого товарищества, гдене имеется пожарного водоснабжения: расстояние до места водозабора 10-150 м количество воды для тушения огня 10 м3Могут допускаться отклонения в отношении наличия, отдаленности иколичества воды, если пригодность решения подтверждена
аналитически.

50

8.4. Сухой гидрант
1 – подъемная труба 150
мм
2 – соединительный фитинг
STORZ 5″ с задвижкой
3 – труба 250 мм
4 – термоизоляция 100 мм
9
5 – труба 380 мм спокрытием
8
6 – грунтовая засыпка
7 – поверхность воды в
10подъемной трубе
8 – граница промерзания
грунта
9 – ледяной покров
10 – сетка, площадь отверстий ≈ 940 см2
11 – дренажная труба 200 мм

3
4

2
1

5
6

1,7 м

7

11

8.5. Резервуар
6 5
1 – сухой гидрант
2 – люк для обслуживания
3
3 – воздушная арматура
42
4 – труба 80 мм сфитингом DN 80
5 – возвратный клапан DN
780
8
6 – трубопровод для0,5 мзаполнения 100 мм
7 – вода для тушения
8 – не учитывается при учете воды для тушения огня1

8.6. Инфоуказатель светоотражающий на высоте 1,5-2 м отповерхности земли на расстоянии 1-1,5 м от места
водозабора

51СОКРАЩЕНИЯСИ ‒ способ использованияППС ‒ противопожарная секцияУОЗ ‒ уровень огнезащитыК ‒ противопожарная способность покрывающего материала,защищает находящийся под покрытием материал от возгорания иобугливания в течение определенного времениАСП ‒ автоматическая система пожаротушенияЕ ‒ плотность огневой нагрузки (МДж/м2)m ‒ количество горючего материала (кг)
q ‒ теплотворность горючего материала (МДж/кг)A ‒ площадь (м2)
S ‒ ограничение проникновения дыма. Уменьшает или исключает
перенесение газов или дыма с одной стороны на другую.
M ‒ прочность при ударе и механическом воздействии, стойкий кмеханическим воздействиямh ‒ высота (мм)ρ ‒ объемный вес, плотность (кг/м3)
T ‒ рабочая температура (°С)
b ‒ толщина (мм)
L ‒ длина изолированной части канала (м)АСПС ‒ автоматическая система пожарной сигнализации
Le ‒ расстояние между проходами (дверями) в помещениях длясбора (м)
P ‒ внутренний периметр помещения (м)
a ‒ ширина (м)Σa ‒ суммарная ширина (м)
n ‒ количество людей (чел.)СУД ‒ система удаления дымаI ‒ расстояние распознавания (м)
hm ‒высота знака (м)
z ‒ коэффициент полезного действия освещенного знака
Qо ‒ нормативный расход воды для тушения огня на один пожар(л/с)
t ‒ расчетная продолжительность пожара (ч)
V ‒ количество воды для тушения огня (м3)

52СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Рауа 2, 10124 Таллинн
www.paasteamet.ee5354