BOX
TRANSDUCER
ボックストランスデューサ
小形ACトランスデューサ ……………… P10
信号トランスデューサ ………………… P36
センサトランスデューサ ……………… P41
DC電力トランスデューサ ……………… P46
電力監視ユニット ……………………… P47
省電力監視トランスデューサ ………… P52

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ボックス
トランスデューサ

形名の構成■形名の構成●小形ACトランスデューサ
TT2-90Aシリーズ （1）TT2（2） A− （3）

（1）
入力の種類
トボ
ランク
スス
デ（2）外箱の種類及び外形寸法

記号

入力の種類

AまたはAE

交流電流

VまたはVE

サ

回路の種類

12

単相２線式

交流電圧91

難燃性ABS樹脂

120×40×130

13単相３線式

W

交流電力92

難燃性ABS樹脂

120×56×13033

三相３線式

WV

無効電力

34

三相４線式

S

V-V位相角

P

V-I位相角
力周波数

質

記号

外F材

縦×横×高さ

記号

SP形

（3）
回路の種類
外形寸法（mm）

率

FAE

潮流電流

FWV

潮流無効電力FSP

潮流力率●ACトランスデューサ
TT2-80Aシリーズ （1）TT2− （2）（3） − （4）

絶縁耐圧

（1）
入力の種類
記 号
AE
VE
W
MDA
MDV

A

入 力 の 種 類
交 流 電 流交 流 電 圧交 流 電 力最大需要電流最高指示電圧

（4）
回路の種類

（2）
外箱の種類及び外形寸法

入力・出力間、AC2,000V（50・60Hz）1分間

記号

8283

外形寸法（mm）
外箱材質
縦×横×高さ難燃性ABS樹脂 120× 56×130
難燃性ABS樹脂 120×110×130（3）サイクル制御用
記号種

無一般回路

Cサイクル制御用

記号

回路の種類

12

単相２線式

13

単相３線式

33

三相３線式

34

三相４線式

類

●センサトランスデューサ
TT−Aシリーズ（1） TT （2） − （3） A

（1）
入力の種類
記号

HRH
R
GGV

（2）
絶縁耐圧入 力 の 種 類
熱電温度
抵
抗温度
ポテンショメータ
回 転 数（ 周 波 数 比 例 ）回 転 数（ 電 圧 比 例 ）記 号
絶縁耐圧（50・60Hz）
無数字 入力・出力間、非絶縁
2入力・出力間、AC2,000V1分間（3）
外箱の種類及び外形寸法
記号

8283

外形寸法（mm）
縦×横×高さ難燃性ABS樹脂 120× 56×130
難燃性ABS樹脂 120×110×130
外箱材質●信号トランスデューサ
T−Aシリーズ（1）（2） − （3） A

（1）
変換の種類
記 号
ADTTSCTT
VFSE

8（2）
絶縁耐圧
変 換 の 種 類

加算
スケーリング（選択）アナログ・パルス
入力
切替

記 号
絶縁耐圧（50・60Hz）
無数字 入力・出力間、非絶縁入力・出力間、AC2,000V1分間
2（3）
外箱の種類及び外形寸法
記号

8283

外形寸法（mm）
縦×横×高さ難燃性ABS樹脂 120× 56×130
難燃性ABS樹脂 120×110×130
外箱材質

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ボックストランスデューサ | 98-099g (6.2) | 99de22f

ボックス
トランスデューサ

センサトランスデューサ

HTT2-82A・83A

熱電温度トランスデューサ
HTT2-82A
HTT2-83A（DC110V電源）

トボ
ランク
スス
デ■用途
JISに基づく各種熱電対の熱起電力を入力とし、絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。

HTT2-82A（120×56×130mm/600g）■結線図 （外形図はP33をご覧下さい。）■特長＋ S● 耐電圧AC2,000V（入力、出力、補助電源、アース相互間）
を−満足します。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs正負極性 各3回（電気回路、アース間）を保証しています。
● 出力線間サージ保護付（2,000A±8/20μs）、出力を遠方へ直送できます。
● 定電圧、定電流出力です。

1B

7 〜 9

R

7 〜 9

S

7 〜 9K

2 〜 8

E

1 〜 5J

1 〜 5T1 〜 22E

A B
S1 S2 (＋) (−)

AUX.
OUTPUT
SUPPLY

補助電源がDCの場合S1を（＋）
、S2を（−）
として結線して下さい。

■仕様一覧
熱電対の種類 標準入力範囲

サ入力

1 : 0〜 200℃
2 : 0〜 300℃
3 : 0〜 400℃
4 : 0〜 500℃
5 : 0〜 600℃
6 : 0〜 800℃
7 : 0〜1,000℃
8 : 0〜1,200℃
9 : 0〜1,400℃
0 : 上記以外

出力（負荷抵抗）

補助

電源

共通仕

1 : DC0〜100mV（200Ω以上）

1 : AC100V±15%，50/60Hz

許容差：0.5%

2 : DC0〜 1V （200Ω以上）

2 : AC110V±15%，50/60Hz

応答時間：

3 : DC0〜 5V （ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±15%，50/60Hz

4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±15%，50/60Hz

様1秒以下/99％
消費VA：

5 : DC1〜 5V （ 1 kΩ以上）

5 : DC 24V±15%

AC電源 3.5VA

A : DC0〜1mA （10kΩ以下）

6 : DC 48V±15%

DC電源 3.5W

B : DC0〜5mA （ 2 kΩ以下）

7 : DC110V（88〜143V）

C : DC0〜10mA（ 1 kΩ以下）

0 : 上記以外

DC110V 4.5W
質量：600g

D : DC0〜16mA（600Ω以下）
E : DC1〜5mA （ 2 kΩ以下）
F : DC4〜20mA（500Ω以下）
0 : 上記以外● 電流出力の解放：電流出力端子は、常時解放状態で使用しても問題ありません。なお出力端子には約15Vの電圧が発生します。
● DC110V電源は、形名がHTT2-83Aになります。
● N熱電対についてはご相談ください。

●リニアライザ内蔵●補償導線について

熱電対の熱起電力は、温度に比例していません。リニアライ補償導線は、熱電対端子とトランスデューサ端子の温度差をザにて温度に比例した出力に変換します。

補償するものです。

●バーンアウト内蔵

熱電対の種類により補償導線の色（材質）が異なりますので、熱電対の断線を検知して出力を（＋）
側に振り切れさせます。

熱電対に合わせて補償導線をお選び下さい。

ご指定により（−）
側振り切れも製作します。

また、接続の際は＋、−の極性を合わせて下さい。

●冷接点補償内蔵●外部抵抗範囲

熱電対は、原理上V（T1

外部抵抗値とはトランスデューサに接続される熱電対、補償℃）−V（T2℃）に相当す

導線及び導線などを合わせた往復回路抵抗値です。外部抵抗

る熱起電力をV i n とし範囲は25Ω以下でご使用下さい。て発生します。
補償用センサにてT2℃に相当する熱起電力を補償します。

■ご注文時の指定事項
●指定事項
形名

仕様番号

HTT2-82A
HTT2-83A（DC110V電源）

K 2 F 1

99de22f | 98-099g (6.2) | トランスデューサ 総合 カタログ / ボックストランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス↑↑熱電対 入力の種類

↑出力

↑
補助電源

41

ボックス
トランスデューサ

センサトランスデューサ

RHTT2-82A・83A

抵抗温度トランスデューサ
RHTT2-82A
RHTT2-83A（DC110V電源）

トボ
ラ
ンク
スス
デサ

RHTT2-82A■用途（120×56×130mm/600g）

JISに基づく3線式測温抵抗体の抵抗値を入力とし、絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。

■結線図 （外形図はP33をご覧下さい。）
S■特長● 耐電圧AC2,000V（入力、出力、補助電源、アース相互間）を満足します。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs正負極性 各3回（電気回路、アース間）を保証しています。

入A1 : 0〜 50 ℃
100℃以上（ 2 mA） A2 : 0〜 60 ℃
50 ℃以上（ 5 mA） A3 : 0〜 80 ℃
A4 : 0〜100℃
200℃以上（ 2 mA） A5 : 0〜120℃
100℃以上（ 5 mA） A6 : 0〜150℃
A7 : 0〜200℃
50 ℃以上（10mA） A8 : 0〜300℃
B1 :−10〜40℃
50 ℃以上（10mA）
B2 :−10〜50℃
200℃以上（ 5 mA） B3 :−10〜60℃
C1 :−20〜40℃
100℃以上（10mA） C2 :−20〜50℃
C3 :−20〜60℃
C4 :−20〜80℃｛｛｛｛

8 : Cu, 25Ωat 25℃ 6
9 : Cu, 10Ωat 25℃ 9
0 : 上記以外

123E

補助電源がDCの場合S1を（＋）
、S2を（−）
として結線して下さい。

■仕様一覧

4
5 : Cu, 25 Ωat 0 ℃ 76 : Cu, 10 Ωat 0 ℃
57 : Cu, 50Ωat 25℃
8AAUX.
OUTPUT
SUPPLY

送できます。
● 定電圧、定電流出力です。

1 : Pt,100Ωat 0 ℃
2 : Pt, 50 Ωat 0 ℃ 1
3 : Cu,100Ωat 0℃ 3
4 : Cu, 50 Ωat 0℃ 2BA B
S1 S2 (＋) (−)● 出力線間サージ保護付（2,000A±8/20μs）、出力を遠方へ直測温抵抗体の種類 温度スパン（規定電流）

B力※

C5 :−20〜100℃
C6 :−20〜120℃
D1 :−30〜 50 ℃
D2 :−30〜 60 ℃
D3 :−30〜 80 ℃
E1 :−50〜 50 ℃
E2 :−50〜 60 ℃
E3 :−50〜 80 ℃
E4 :−50〜100℃
E5 :−50〜120℃
E6 :−50〜150℃
F1 :−70〜 30 ℃
F2 :−70〜 80 ℃
G1 :−100〜100℃
00 :上記以外

出力（負荷抵抗）補助

電源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±15%,50/60Hz 許容差：±0.5%
2 : DC0〜 1V （200Ω以上） 2 : AC110V±15%,50/60Hz 応答時間：
3 : DC0〜 5V （ 1 kΩ以上）
1秒以下/99％
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 3 : AC200V±15%,50/60Hz
5 : DC1〜5V（ 1 kΩ以上） 4 : AC220V±15%,50/60Hz 消費VA：
A : DC0〜1mA （10kΩ以下）
5 : DC 24V±15%
AC電源 3.5VA
B : DC0〜5mA （ 2 kΩ以下）
DC電源 3.5W
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下） 6 : DC 48V±15%
D : DC0〜16mA （600Ω以下） 7 : DC110V（88〜143V）
DC110V 4.5W
E : DC1〜5mA （ 2 kΩ以下）:
上記以外
0
質量：600g
F : DC4〜20mA （500Ω以下）
0 : 上記以外● 測温抵抗体使用温度範囲Ptは−200〜＋650℃、Cuは−25〜＋120℃です。Niも製作できます。
● 電流出力の解放：電流出力端子は常時解放状態で使用しても問題ありません。なお出力端子には約15Vの電圧が発生します。
● DC110V電源は形名がRHTT2-83Aになります。

●リニアライザ内蔵

等しい場合には補償してありますが、異なる場合には誤差と測温抵抗体の抵抗値は温度に比例していません。リニアライなります。一般に導線のバラツキを配慮して、下記表の範囲

ザにて温度に比例した出力に変換します。

内でご使用下さい。

●バーンアウト内蔵
測温抵抗体の断線を検知して出力を（＋）
側に振り切れさせます。
ご指定により（−）
側振り切れも製作いたします。

●規定電流
規定電流は測温抵抗体に流し込む電流で、それによる電圧降下にて抵抗値変化を測定しています。Ptの場合の標準規定電流は2mAですが、ご指定により5mAも製作いたします。

●外部導線抵抗補償回路内蔵
外部導線抵抗とは、抵抗素子Sの抵抗値を除いた導線の抵抗値です。
外部導線抵抗の影響
は、各導線の抵抗値が42

測温抵抗体
Pt 100Ω
Pt 50Ω
Cu 100Ω
Cu 25Ω
Cu 10Ω

外部導線抵抗入力スパン100℃以上 入力スパン50℃以上100℃未満
10Ω以下／1線
5Ω以下／1線
5Ω以下／1線
2.5Ω以下／1線
10Ω以下／1線5Ω以下／1線
2.5Ω以下／1線
1Ω以下／1線
1Ω以下／1線−■ご注文時の指定事項
●指定事項
形名

RHTT2-82A
RHTT2-83A（DC110V電源）

仕 様 番 号

1 A4 F 1↑測温 ↑入力 ↑出力 ↑補助
抵抗体の種類
電源

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ボックストランスデューサ | 98-099g (6.2) | 99de22f

ボックストランスデューサ

センサトランスデューサ

RTT2-82A・83A

ポテンショメータトランスデューサ
RTT2-82A
RTT2-83A（DC110V電源）

トボ
ラ
ンク
ススデサ

RTT2-82A■用途（120×56×130mm/600g）

機械的な角度や位置の変位をポテンショメータの抵抗値変化におきかえこれを入力とし、絶縁して変位に比例した直流信号に変換します。

■結線図 （外形図はP33をご覧下さい。）
MINMAX.

■特長1● 耐電圧AC2,000V（入力、出力、補助電源、アース相互間）
を23EA BS1 S2 (＋) (−)

満足します。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs正負極性 各3回（電気回路、アース間）を保証しています。

AUX.
OUTPUT
SUPPLY● 出力線間サージ保護付（2,000A±8/20μs）、出力を遠方へ直送できます。

補助電源がDCの場合S1を（＋）
、S2を（−）
として結線して下さい。

● 定電圧、定電流出力です。

■仕様一覧
公称全抵抗値

入力（規定電流）

外部抵抗

出力

補助

電共 通 仕 様源50Ω

A : 0〜 50Ω
（10mA） 12.5Ω以下/1線 1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±5%, 50/60Hz80Ω

B : 0〜 80Ω
（10mA） 12.5Ω以下/1線 2 : DC0〜 1 V（200Ω以上） 2 : AC110V±5%, 50/60Hz100Ω

C : 0〜100Ω
（10mA）

25Ω以下/1線 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±5%, 50/60Hz135Ω

D : 0〜135Ω
（10mA）

25Ω以下/1線 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±5%, 50/60Hz200Ω

E : 0〜200Ω
（10mA）

25Ω以下/1線 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC 24 V±5%400Ω

F : 0〜400Ω
（7.5mA）

25Ω以下/1線 A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC 48 V±5%500Ω

G : 0〜500Ω（ 6mA）

25Ω以下/1線 B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 7 : DC110V（88〜143V）

1kΩ

H : 0〜 1kΩ（ 3mA）25Ω以下/1線 C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下） 0 : 上記以外

2kΩI : 0〜 2kΩ
（1.5mA）

25Ω以下/1線 D : DC0〜16mA （600Ω以下）

3kΩ

J : 0〜 3kΩ（ 1mA）

25Ω以下/1線 E : DC1〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

5kΩ

K : 0〜 5kΩ
（0.6mA）

25Ω以下/1線 F : DC4〜20mA （500Ω以下）

10kΩ

L : 0〜10kΩ
（0.3mA）

25Ω以下/1線 0 : 上記以外

−0 : 上記以外

許容差：±0.5%
応答時間：1秒以下/99％
消費VA：
AC電源3.5VA
DC電源3.5W
DC110V 4.5W
質量：600g−● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお出力端子には約15Vの電圧が発生します。
● DC110V電源は形名がRTT2-83Aになります。

●出力信号の調整範囲となります。導線のバラツキを配慮して上記表の範囲内でご使用

入力範囲0〜100％で出力調整されていますが、BIAS調整及下さい。

びM A X 調整によリ、±1 5 ％まで出力調整できます。使用範囲が上記以外の場合は、実際使用範囲とポテンショメータ■ご注文時の指定事項の公称全抵抗値をご指定下さい。

●指定事項

●規定電流
規定電流はポテンショメータに流し込む電流で、それにより抵抗値の変化を測定します。

●外部導線抵抗補償回路内蔵
ポテンショメータとトランスデューサに接続される導線の、各抵抗値が等しい場合には保証してありますが、異なる場合には誤差

形

RTT2-82A
RTT2-83A（DC110V電源）

99de22f | 98-099g (6.2) | トランスデューサ 総合 カタログ / ボックストランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス

仕様番号名HFI↑入力↑出力↑補助電源43

ボックストランスデューサGTT2-83A

センサトランスデューサ

回転数トランスデューサ
周波数比例タイプ GTT2-83A
電圧比例タイプ GVTT2-83A

トボ
ラッンクススデューサ

GTT2-83A■用途（120×110×130mm/800g）■結線図 （外形図はP33をご覧下さい。）

発電機等に接続されたタコジェネレータが、出力する交流電圧を入力し、周波数又は電圧に比例した直流信号に変換します。

■特長● 耐電圧AC2,000V（入力、出力、補助電源、アース相互間）を満足します。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、アース間）を保証しています。
● 出力線間サージ保護付（2,000A±8/20μs）、出力を遠方へ直送できます。
● 定電圧、定電流出力です。

補助電源がDCの場合S1を（＋）
、S2を（−）
として結線して下さい。

■仕様一覧
入力の種類
A : 0〜 33.3 HzB : 0〜 40

HzC : 0〜 50

Hz

D : 0〜 55

Hz

E : 0〜 60

Hz

F : 0〜 65Hz

応答/99％
2秒以下

1.5秒以下

GTT2-83A
正常動作電圧範囲（入力抵抗）

I : 0〜 120 Hz

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±15%，50/60Hz

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±15%，50/60Hz

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上）

5 : DC 24V±15%

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）

6 : DC 48V±15%

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

7 : DC110V（88〜143V）

4 : 10〜220V（約220kΩ）

GVTT2-83A
入力電圧K : 0〜 200 Hz

2 : 0〜 50V

N : 0〜 1kHz

0 : 上記以外−共通仕様

2 : AC110V±15%，50/60Hz

1 : 0〜 25V

M : 0〜 500 Hz源

1 : AC100V±15%，50/60Hz

0 : 上記以外

0.5秒以下電（200Ω以上）

J : 0〜166.6Hz

L : 0〜333.3Hz助

2 : 2〜 50V（約 50kΩ） 2 : DC0〜 1 V
3 : 5〜110V（約110kΩ）

5 : 20〜440V（約440kΩ）

1秒以下

補力

1 : 1〜 25V（約 25kΩ） 1 : DC0〜100mV （200Ω以上）

G : 0〜 66.6 Hz
H : 0〜 100 Hz

出

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

許容差：±0.5%
消費VA：
AC電源3VA
DC電源3.5W
質量：800g（GTT2-83A）：1 kg（GVTT2-83A）

0 : 上記以外

D : DC0〜16mA （600Ω以下）

3 : 0〜100V

E : DC1〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

4 : 0〜120V

F : DC4〜20mA （500Ω以下）

5 : 1〜 35V

0 : 上記以外

0 : 上記以外● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお出力端子には約15Vの電圧が発生します。
※パルス入力品も製作可能（入力周波数上限：10kHz）●カットオフ電圧（不感帯電圧・GTT2-83A）
零回転または微少入力時、ノーマルモード、誘導電圧にて誤動作することを防ぐため、（正常動作電圧の最小値）
×1 / 2以下ではカットオフ電圧として、出力を零回転出力相当にします。
誘導電圧がカットオフ電圧を超える場合にはご指定下さい。

■ご注文時の指定事項
●指定事項
形

仕様番号名

●入力波形が特殊波形の場合（GTT2-83A）
本器はゼロクロスポイントで検出していますので、インバータ等の特殊な波形が入力される場合にはご相談下さGTT2-83A
GVTT2-83A

い。

H3

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ1

↑入力 ↑正常 ↑出力 ↑補助
動作電圧
電源

44
製品一覧へ

F

98-099c

ボックス
トランスデューサ

GTT1-93A

センサトランスデューサ

回転数トランスデューサ
GTT1-93A
CFマーキング適合品■用途
蒸気タービン等の回転数を受け17bitのバイナリデータへ変換して出力するトランスデューサです。

トボラッンクススデューサ■特長● 0〜10kHzの周波数を17bitのバイナリデータへ変換して出力します。

GTT1-93A● 0〜10kHzの周波数を4〜20mA/1〜5V（端子ジャンパー切替）の（120×120×130mm/700g）

アナログ出力へ変換し出力します。
（GTT-193Aの動作確認用）■結線図● アナログ出力はZERO、SPAN調整が可能です。
（±5％以上）● 動作状態をRUN（正常）出力として光MOS FETリレー、1a接点で確認できます。
● 動作状態をON（正常動作）
LEDで確認できます。
（LED色：緑色）● 電気回路一括と外箱間の耐電圧は、AC2,000V（50/60Hz）
1分間絶縁です。
● 入力、補助電源、オープンコレクタ出力、アナログ出力、接点出力相互間の耐電圧は、AC1,500V（50/60Hz）
1分間絶縁です。
● 硫化水素（H2S）
ガス対策品です。
● CEマーキング適合品です。
注（1）● UL・CSA規格準拠品です。

SELECT

OPEN
SHORT

4…20mA
1…5V

■仕様一覧

入力

出力

項 目
定格入力周波数
定格電圧
入力抵抗
スレッシュホールド電圧
入力パルス周期分解能
周波数分解能定格バイナリデータ出力
バイナリデータ出力
DO
最大出力容量（オープン出力リミッタ
コレクタ出力）ST（同期出力）
最大出力容量
定格出力
負荷抵抗
AO出力リミッタ（アナログ出力）
GTT-193Aの動作確認用

定格出力
負荷抵抗
出力リミッタ
接点出力

RUN（正常出力）

最大接点容量ON（正常動作LED）
SELECT
補助電源
注(1) AO出力切替用のジャンパー線は付属されておりません。

内 容10000Hz±15V（標準パルス0〜10V方形波）
600Ω±10％（入力電圧±10V時）
立上がり：6.0V±0.5V／立下がり：4.0V±0.5V（入力電圧に関わらず一定）
0.25μs（立上がりエッジ検出）0.125Hz（入力周波数10000Hz以下に対して）80000digits
17bit（コモン2端子共通）
DC56V、100mA（マイナスコモン）
定格出力に対して105％のバイナリ出力
1bit （コモン2端子共通）
DC56V、100mA（マイナスコモン）
DC4〜20mA
ZERO、SPANは±5％以上調整可能
550Ω以下定格出力に対して約105％のアナログ出力
SELECT端子ジャンパー線切替 (1)DC1〜5V
ZERO、SPANは±5％以上調整可能
250kΩ以上定格出力に対して約105％のアナログ出力
光MOS FETリレー 1a接点
AC･DC 125V、100mA
但しCEマーキング品として使用する際は、AC50V未満、DC75V未満,100mA
緑色
SELECT端子短絡によりAOがDC4〜20mAからDC1〜5Vに切替わります
定格DC24V（19.2〜31.2V）6.5W リプル5％以下

CEマーキング品適合規格
EMI（エミッション）
EN61000-6-4
EMS（イミュニティ）EN61000-6-2

安全規格
EN61010-1
CAT Ⅲ

■外形図

UL準拠規格UL61010-1 2nd Ed.

CSA準拠規格CSA-C22.2
No.61010-1 2nd Ed．

■ご注文時の指定事項
（２）

●指定事項
1．形名

TRANSDUCERrpm

12E

A
S1B

C1C2ZERO
COM11415ST

D173．台数ON

SPAN
101365492812．電源電圧：DC24V

D2A0S216COM2２（ ）TYPE GTT1-93A

04．H2Sガス対策品
例

GTT1-93A

DC24V

1台

H2Sガス対策品

注(2)DINレール（高さ15mm）取付の場合です。
（レールはDIN標準35mmをご使用下さい）

45
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c