Q-223-076

取扱 説 明 書小形プラグイントランスデューサ
時定数設定アイソレータ
FSTC

Q-223-076

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意◼ 使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
⚫ 周囲温度-10～+55℃、湿度 5～90％RH の範囲内の場所⚫ ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)⚫ 振動や衝撃のない場所⚫ 外来ノイズの少ない場所⚫ 標高 2000m 以下の場所◼ 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
⚫ 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
⚫ 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面の温度上昇によりケースが変形するおそれがあります。
◼ 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
⚫ 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
⚫ 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
⚫ 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
⚫ ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

◼ 使用前の準備
本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。
設定に誤りがありますと正しく動作しません。
◼ 保守・点検⚫ 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
⚫ 定期点検における交換部品はありません。
⚫ 活線状態でやむを得ず出力を点検する際は、入力及び補助電源端子に出力配線及び人体が触れないように注意してください。(電圧出力は短絡しないでください。電流出力は、オープンになると約 22V の電圧が発生します。)⚫ 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
◼ 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
⚫ 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所⚫ 日平均温度が 40℃を超えない場所⚫ ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所⚫ 振動や衝撃のない場所⚫ 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
◼ 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
◼ 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
◼ 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

Q-223-076目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 用途 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 特長 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図 ･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 取付時の注意事項 ･･･････････････････････････････････････････････････

4

2.3 組合せ取付例 ･･･････････････････････････････････････････････････････

5

2.4 取付 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.4.1 DIN レールとの着脱方法 ･････････････････････････････････････････

5

2.4.2 ねじによる取付 ･････････････････････････････････････････････････

5

2.5 結線図 ･････････････････････････････････････････････････････････････

6

2.6 取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

6

2.7 電源投入及び遮断時の注意 ･･･････････････････････････････････････････

6

2.8 入力特性について ････････････････････････････････････････････････････

6

2.9 時定数設定 ･････････････････････････････････････････････････････････

7

2.10 校正 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

8

3. 動作原理
3.1 回路構成図 ･････････････････････････････････････････････････････････

8

3.2 動作原理説明 ･･･････････････････････････････････････････････････････

8

4. 仕様及び性能
4.1 形名構成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

9

4.2 仕様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

9

4.3 共通仕様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 10
4.4 性能 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 10
4.5 UR-2 精密抵抗ユニット ･･･････････････････････････････････････････････ 11
4.6 適合規格 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 12

2

Q-223-076

1. 概要
高速アイソレータに、1～63ms の時定数を設定できる一次遅れフィルタを組み込んだ製品です。
直流入力信号を絶縁、一次遅れ時定数 1～63ms で応答し、出力します。

1.1 用途制御に使用する直流信号の伝達時間を調整したい場合、本製品を使用することにより、現地で容易に時定数の調整ができます。

1.2 特長⚫ 変換精度は±0.1％の高精度です。
⚫ 時定数は 1ms ステップで 63ms まで、前面のディップスイッチで設定できます。(出荷時設定 1ms)
動作している状態で設定変更できますので、現地での時定数調整が容易になります。
⚫ ディップスイッチは金メッキ接点を採用、アルミ電解コンデンサは長寿命タイプを採用し、周囲環境に対して配慮しています。
⚫ 入力・出力・電源・外箱相互間は耐電圧 AC2000V で絶縁しています。
(補助電源が DC24V 仕様の場合は、入力-出力間の耐電圧は AC1500V となります)⚫ CE マーキングに適合しています。
⚫ 電源ヒューズの有無をご指定できます。
⚫ 緑色の POWER 表示 LED で、電源印加状態がわかります。
⚫ 前面から±2％のゼロ調整、スパン調整ができます。
⚫ 定電圧・定電流出力タイプですので、負荷抵抗範囲内でご使用される場合については調整が不要です。
⚫ 過大入力が印加されても、出力を定格の約 1.5 倍（最大負荷時）に制限し、出力側機器を保護します。
⚫ 小形プラグイン構造のため、実装スペースをとらずに保守が容易です。
⚫ 別売の多連ベース（FWBA，FSBS，FWBS）にユニットとして最大 16 台収納できます。
⚫ ソケットは標準添付です。ソケット形名：FS08 又は FS08-W
多連ベース使用時はソケット不要とご指定ください。

3

Q-223-076

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図
端子配列については結線図をご参照ください。
(1) FSTC 本体及びソケット

注(１) DIN レール (高さ 15mm) 取付の場合ソケットは標準 M3×8（座金付）ねじで、指定により M3×8 W セムスねじも対応できます。
M3×8 W セムスねじを指定の場合は、手配にソケット形名 FS08-W とご指定ください。
(2) UR-2 精密抵抗ユニット (別売品)

2.2 取付時の注意事項
設置場所の環境条件は、機械的振動及び塵埃、腐食性ガスが少ない屋内を選定してください。
取付方法は、35mm 幅 DIN レールへの取付、ねじによる取付、多連ベース（FWBA）への取付が選択できます。
多連ベース（FWBA）への取付の場合、ソケットは不要となります。
取付姿勢に制限はありません。
ねじ取付は M3 又は M4 ねじにて取付けてください。(ただし、ねじは付属していません。また、ねじの締め付けトルク
は M3：0.45～0.60N･m，M4：1.00～1.30N･m としてください)
FW11 同士又は、FW11 と FS08 はソケットを密着して取付け可能ですが、FS08 同士の横並び相互間隔は 2mm 以上の空間を設けてください。
上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、100mm 以上の空間を設けてください。
（2.3 組合せ取付け例参照）
端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。

4Q-223-076

2.3 組合せ取付例 (単位 mm)■ ねじ取付■ レール取付 (横並び密着取付可能)

2.4 取付
2.4.1 DIN レールとの着脱方法<注意> 本体部をソケットから取外し又は取付けの際、危険防止のため必ず電源及び入力信号を遮断してください。
(1) ソケット固定方法
ソケット底面のスライダーを下側にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印方向に押し込んで固定してください。

(2) 本体とソケット固定方法
本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、まっすぐ差し込み、本体のねじを締めて固定します。
なお、ねじの締め過ぎに注意してください。

スライダー(3) ソケットから本体を取外す方法
本体のねじをゆるめ、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。

(4) ソケットを外す方法
ソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。

<注意> トランスデューサ本体を斜めに抜き差しすると本体の端子が曲がり、ソケットとの接触不良などの障害の原因となります。

ドライバー

2.4.2 ねじによる取付
本体前面の固定ねじを緩め、本体とソケットを分離します。
ソケットを M3 又は M4 ねじで取付け、配線後に本体を取付けてください。
(ただし、ねじは付属していません。ねじの締付けトルクは M3：0.45～0.60N･m, M4：1.00～1.30N･m)
5

Q-223-076

2.5 結線図
トランスデューサの出力を直接遠方へ送る際、伝送線路に誘導雷サージなどの影響を受ける恐れのある場合、本製品
側及び受信器側の機器を保護するために、線間サージ保護器及び伝送線路と大地間に 500V 程度のアレスタなどを設置してください。(弊社製避雷器 DA-TP などをご利用ください)
ソケット (FS08)

多連ベース (FWBA)

多連ベース（FSBS，FWBS，FWBA）でご使用の際は、多連ベース
付属の取扱説明書をご参照ください。

2.6 取扱説明
本製品を取扱うにあたり、下記事項に留意し、常に正しい取扱いをしてください。
(1) 電源を印加する際、供給電源の電圧及び入力信号が、本製品の仕様に合っていることをご確認ください。
(2) 仕様通りの端子位置（銘板に記載）に外部配線が接続されていることをご確認ください。
(3) 出力負荷は銘板表示の負荷抵抗値範囲内でご使用ください。
負荷抵抗値の範囲を超えた場合、誤差となるばかりでなく本製品に負担がかかります。
特に、電圧出力における出力短絡はできるだけ短時間に正常に戻してください。
電流出力については、出力オープンで使用しても本製品が破損することはありません。
(ただし、電流出力オープン時、端子電圧が約 22V 発生します。)(4) 出力外部調整は ZERO：出力スパンの±2％，SPAN：出力スパンの±2％調整可能です。
接続機器とのマッチングなどで調整が必要な場合のみご利用ください。
(5) 本体をソケットに取付ける際は、必ず固定ねじでソケットに固定してください。
(6) 配線はノイズ源からできるだけ遠ざけてください。
(7) 電源投入時に突入電流が流れますので、使用する電源の過電流保護などにご注意ください。
AC220V 時：ピーク約 3.2A ，時定数 約 1.3ms
AC110V 時：ピーク約 1.6A ，時定数 約 1.3ms
DC110V 時：ピーク約 1.1A ，時定数 約 1.3ms
DC24V 時 ：ピーク約 1.9A ，時定数 約 3.3ms

2.7 電源投入及び遮断時の注意
本製品は、集積回路（IC）を使用していますので、電源投入時及び遮断時（約 2～3 秒間）に内部供給電源が確立しない状態では IC が不安定動作領域となるため、入力に関係なく約 0.3 秒間出力（電源投入直後及び遮断直後）する
場合があります。使用上問題となる場合には、あらかじめシステムで対策を実施してください。

2.8 入力特性について
入力 4～20mA 又は 1～5V に対して、出力が 0～FULL 出力のような場合、4mA 未満又は 1V 未満の入力が印加されますとマイナス出力となりますので、対策が必要な場合については、リミッタ付アイソレータを使用してください。
また、出力が 4～20mA 又は 1～5V 出力の場合、入力断線や零入力のとき、出力値は約 0mA，0V 出力となります。

6

Q-223-076

2.9 時定数設定
前面スイッチの総和が時定数の設定値になります。1ms～63ms（1ms ステップ）以内でご使用ください。
全て OFF にした場合は、約 0.2ms となります。
SET
1
2
4
8
16
32

拡大図
ms

SET

SET

SET

1
2
4
8
16
32

1
2
4
8
16
32

1
2
4
8
16
32

1
2
4
8
16
32

ms

100
0
100
90

出力
(％)

20ms

SET

SPAN
1
ZERO

入力
(％)

設定例
10ms

1ms

63.2

0
T

時間(ms)
2.3T

T：時定数

7

ms

時定数
(63.2％)
1ms
2ms
3ms
4ms
5ms
6ms
7ms
8ms
9ms
10ms
11ms
12ms
13ms
14ms
15ms
16ms
17ms
18ms
19ms
20ms
21ms
22ms
23ms
24ms
25ms
26ms
27ms
28ms
29ms
30ms
31ms
32ms

90％応答
換算値
2.3ms
4.6ms
6.9ms
9.2ms
11.5ms13.8ms16.1ms18.4ms20.7ms23.0ms25.3ms27.6ms29.9ms32.2ms34.5ms36.8ms39.1ms41.4ms43.7ms46.0ms
48.3ms50.6ms52.9ms55.2ms
57.5ms59.8ms62.1ms64.4ms66.7ms69.0ms71.3ms
73.6msms

時定数(63.2％)
33ms
34ms
35ms
36ms
37ms
38ms
39ms
40ms
41ms
42ms
43ms
44ms
45ms
46ms
47ms
48ms
49ms
50ms
51ms
52ms
53ms
54ms
55ms
56ms
57ms
58ms
59ms
60ms
61ms
62ms
63ms

ms

90％応答
換算値
75.9ms
78.2ms80.5ms82.8ms85.1ms
87.4ms
89.7ms92.0ms
94.3ms
96.6ms
98.9ms101.2ms
103.5ms
105.8ms
108.1ms
110.4ms
112.7ms
115.0ms
117.3ms
119.6ms
121.9ms
124.2ms
126.5ms
128.8ms
131.1ms
133.4ms
135.7ms
138.0ms
140.3ms
142.6ms
144.9ms

Q-223-076

2.10 校正
本製品はあらかじめ出力調整されていますので、特に校正の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で出力がずれた場合には、以下の要領にて調整を行ってください。
(1) 出力負荷は実負荷 (銘板表示負荷抵抗範囲内) 又は、それと同等の抵抗値の模擬負荷を接続して調整してください。
(2) 補助電源（定格）と、定格出力値の 50％相当の入力を印加し、15 分間通電してください。
(3) 最小（スパン）出力相当の入力を印加したとき、最小出力値となるよう ZERO ADJ. にて調整します。
次に、定格出力相当の入力を印加したとき、定格出力値となるよう SPAN ADJ. にて調整します。
(4) 最小（スパン）出力が 0V (又は 0mA) 以外のときは、(3)項の試験を 2～3 回繰返し、正常出力値になるまで調整
してください。

3. 動作原理
3.1

3.2

回路構成図
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

入力

フィルタ
増幅回路

アイソレーション
アンプ

時定数
設定回路

出力調整
回路

出力回路

補助
電源

絶縁
電源回路

出力

基準電圧
回路

動作原理説明(1) フィルタ、増幅回路
フィルタ回路は入力ラインに乗ったノイズ除去を行い、出力変動を抑えるよう構成されています。
また 微小入力の場合、増幅回路により必要な電圧値まで増幅します。
(2) アイソレーションアンプ
入力と出力を絶縁するための増幅器で、入力に比例した直流信号を絶縁し、信号を時定数設定回路に送ります。
(3) 時定数設定回路
CR フィルタ回路を用いて、前面で設定した時定数分遅らせて、信号を出力調整回路に送ります。
(4) 出力調整回路
出力を指定されたバイアス値とするために基準電圧回路より電圧、電流を加えます。
前面の ZERO ADJ.により±2％程度の可変ができます。
出力のスパンは回路の増幅度を変えて調整します。前面の SPAN ADJ.により±2％程度の可変ができます。
(5) 出力回路
出力調整回路の出力にオペアンプを使用し、負荷の影響を受けない定電流・定電圧出力に変換します。

8

Q-223-076

4. 仕様及び性能
4.1 形名構成
形名

仕様コード

ＦＳＴＣ－

①

②

Ｘ

③

④

⑤

① 入力
(3 桁)
② 出力
(1 桁)
③ 補助電源(1 桁)④ 電源ヒューズ
(1 桁)⑤ 耐電圧 (入力と出力間) (1 桁)(4.2 仕様参照)

4.2 仕様入力（入力抵抗）

出力 (負荷抵抗)

補助電源

0A2：DC0～50mV
0A3：DC0～60mV
0A4：DC0～100mV
0A5：DC0～1V
0A6：DC0～5V
0A7：DC0～10V
0A8：DC1～5V(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)1：DC0～100mV (200Ω以上) F：AC･DC80～264V
2：DC0～1V(200Ω以上)
定格電圧
3：DC0～5V(600Ω以上)
AC100/110V 50/60Hz
4：DC0～10V(2kΩ以上)AC200/220V 50/60Hz
5：DC1～5V(600Ω以上)
DC100/110V
6：DC±5V (２) (1kΩ以上)
7：DC±10V (２) (2kΩ以上)
定格電圧時の消費 VA
AC110V：3.0VA
A：DC0～1mA(10kΩ以下)
AC220V：4.0VA
B：DC0～5mA(2kΩ以下)DC110V：2.0W
C：DC0～10mA(1kΩ以下)
D：DC0～16mA(600Ω以下) A：DC24V (DC19～30V)
E：DC1～5mA(3kΩ以下)定格電圧時の消費 VA
F：DC4～20mA(750Ω以下)
DC24V：2.0W
G：DC±1mA (２) (10kΩ以下)

0B2：DC±50mV (２)0B3：DC±60mV (２)0B4：DC±100mV (２)0B5：DC±1V(２)
0B6：DC±5V(２)
0B7：DC±10V (２)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)(約 1MΩ)0C3：DC0～1mA
0C4：DC0～5mA
0C5：DC0～10mA
0C6：DC0～16mA
0C7：DC4～20mA(約 100Ω)(約 100Ω) J：DC±5mA (２) (2kΩ以下)(約 100Ω)(約 100Ω)(約 100Ω)

電源ヒューズ

耐電圧 (４)[入力と出力間]

1：ヒューズ無し

0：AC1500V(補助電源：A)

2：ヒューズ有り

1：AC2000V(補助電源：F)

0D4：DC±1mA (２) (約 100Ω)
0D5：DC±5mA (２) (約 100Ω)
0D6：DC±10mA (２) (約 100Ω)ZZZ：上記以外 (３)(製作範囲参照)

Z：上記以外 (３)(製作範囲参照)

注(２) ±入力は、±出力が標準です。
注(３) 上記以外についてはご相談ください。
注(４) 補助電源が AC･DC80～264V の場合は AC2000V、補助電源が DC24V の場合は AC1500V となります。
製作範囲 (特殊対応含む)
入力
電流入力：10μA～50mA までの範囲
電圧入力：10mV～300V までの範囲

出力
電流出力：-5mA～+20mA までの範囲
電圧出力：-10V～+10V までの範囲

電流入力 10～499μA の入力については、変換精度や温度特性などが標準品と異なります。
電圧入力 10～49mV の入力については、変換精度や温度特性などが標準品と異なります。

9

Q-223-076

4.3 共通仕様
項目仕様

使用温湿度範囲-10～+55℃ (年間平均温度 40℃以下) ，5～90％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20～+70℃

外観色

マンセル N1.5（黒色）

外箱の材質

難燃性 ABS 樹脂（V-0）

質量

本体：約 130g

製品保証期間

製品納入後 1 年間

ソケット：約 30g

4.4 性能
項目

条件

許容限度

変換精度 (４)

主要な各点。出力スパンに対する％

時定数

最終定常値の 63.2％に達するまでの時間

自己加熱の影響直後（1～3 分後）と 30～35 分後における出力値の差

0.25％

温度の影響

23±10℃変化させたときの出力値の差

0.2％

負荷抵抗の影響0.1％

時定数設定の影響

定格出力負荷範囲の最小値と最大値の差定格電圧にしたときの出力値と、補助電源電圧を変動範囲の上限及び、下限にしたときの出力値との差
1ms～63ms に設定したときの出力値相互の差の最大値

出力リップル

出力スパンに対する P-P

補助電源の影響

連続
過負荷

電圧入力

定格電圧の 1.2 倍電流入力

定格電流の 1.2 倍

補助電源

定格電圧の 1.2 倍

負荷抵抗
電圧入力
瞬時
過負荷

電流入力

±0.1％
設定値±10％0.1％
0.1％
1％ P-P 以下

DC24V 電源は DC30V 連続

異常なし

電圧出力：低い方の定格負荷の 70％
電流出力：高い方の定格負荷の 130％定格電圧の 2 倍 10 秒間
定格電流の 10 倍 5 秒間 (DC20mA 以下の入力)
定格電流の 5 倍 5 秒間 (DC20mA を超える入力)

補助電源

定格電圧の 1.5 倍 10 秒間

電圧出力

短絡 1 秒を 10 秒間隔で 10 回、5 秒間 1 回

電流出力

開放 1 秒を 10 秒間隔で 10 回、5 秒間 1 回

異常なし

電気回路一括と外箱間
絶縁抵抗

入力・出力端子と補助電源端子間

DC500V メガーにて50MΩ以上入力端子と出力端子間電気回路一括と外箱間

AC2000V (50/60Hz) 1 分間

入力・出力端子と補助電源端子間
商用周波耐電圧入力端子と出力端子間

雷インパルス耐電圧
衝撃

補助電源
AC･DC80～264V

AC2000V (50/60Hz) 1 分間

補助電源 DC24V

AC1500V (50/60Hz) 1 分間

電気回路一括と外箱間

5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回

入力端子と出力端子間2kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回

X, Y, Z 方向に 294m/s2 の衝撃を正逆各 3 回加える

異常なし

異常なし
異常なし

2

振動

X, Y, Z 方向に、振動数 16.7Hz、複振幅 4mm（21.9m/s ）の振動を各 1 時間加
える

異常なし

注(４) 変換精度とは ･･･ 標準試験条件 (23±5℃，45～70％RH / 補助電源 定格電圧 (定格周波数) / 負荷抵抗
電流出力時は最大負荷抵抗値の 1/2、電圧出力時は最小負荷抵抗値の 2 倍) での理想出力値に対して、出力値のスパン誤差の限界値。

10

Q-223-076

4.5 UR-2 精密抵抗ユニット (別売品)
UR-2 は電流入力を電圧に変換する精密抵抗ユニットです。電圧入力のアイソレータと組み合わせてご使用ください。
UR-2 を使用した場合、活線状態で製品が抜かれても入力側がオープンになりません。
入力電流信号と UR-2 の抵抗値に対するアイソレータの入力電圧
入力電流信号
UR-2 抵抗値

10Ω

DC0～1mA

DC0～10mA

DC0～16mA

DC0～20mA

DC2～10mA

DC4～20mA

DC10～50mA

DC0～10mV

DC0～100mV

DC0～160mV

DC0～200mV

DC20～100mV

DC40～200mV

DC100～500mV

DC0～1V

DC100～500mV DC0.2～1V

50Ω
62.5Ω
100Ω

DC0～1V
DC0～100mV

DC0.4～2V
DC0～5V500Ω
1kΩ

DC0.25～1.25V

DC0～1V250Ω
DC0～5V
DC0～1V

DC0.5～2.5V

DC0～10V

DC0～10V

11

DC1～5V
DC1～5V

DC1～5VQ-223-076

4.6 適合規格(1) CE マーキング
電磁両立性（EMC）指令 2014/30/EU
EN 61000-6-2、 EN 61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11
EN 61000-6-4、 EN 55011 ClassA, Group1
低電圧指令 2014/35/EU
EN 61010-1
RoHS 指令 2011/65/EU+(EU)2015/863
EN IEC 63000(2) 安全IEC 61010-1
測定カテゴリⅢ、最大使用電圧 300V、汚染度 2(3) EMC 試験項目
項目
静電気放電
イミュニティ

接触放電±4kV (充電電圧)
気中放電±8kV (充電電圧)
周波数：① 80～1000MHz,② 1.4～2.0GHz,
放射,無線周波数,③ 2～6GHz
電磁界イミュニティ
電磁界強度：① 10V/m, ② 3V/m, ③ 1V/m
振幅変調：80%AM (1kHz)
DC 電源ポート ±2.0kV
電気的ファスト
トランジェント/
AC 電源ポート ±2.0kV
バーストイミュニティ 信号ポート±1.0kV
線路-アース間 ±0.5kV
DC 電源ポート
線路-線路間 ±0.5kV
サージイミュニティ
線路-アース間 ±2kV
AC 電源ポート
線路-線路間 ±1kV
信号ポート
線路-アース間 ±1.0kV
無線周波数界で誘導
周波数：0.15～80MHz
された伝導妨害に
電圧レベル：10V, 80%AM (1kHz)
対するイミュニティ

仕様
性能基準
B

試験後：固有誤差内

EN61000-6-2
EN61000-4-2

性能基準
A

試験中：
EN61000-6-2
誤差±20%以内
EN61000-4-3
試験後：固有誤差内

性能基準
B

試験後：固有誤差内

性能基準
B

性能基準
A

電源周波数磁界
イミュニティ

周波数：50/60Hz
電磁界強度：30A/m

性能基準
A

電圧ディップ，
停電及び電圧変動
イミュニティ
(AC 電源ポート)

残留電圧：0%、1 サイクル

性能基準
B

EN61000-6-2
EN61000-4-4

試験後：固有誤差内 EN61000-6-2
EN61000-4-5
試験中：
誤差±20%以内
試験後：固有誤差内
試験中：
誤差±20%以内
試験後：固有誤差内

EN61000-6-2
EN61000-4-6
EN61000-6-2
EN61000-4-8

試験後：固有誤差内

EN61000-6-2
残留電圧：40%、10/12 サイクル
EN61000-4-11
性能基準
残留電圧：70%、25/30 サイクル
試験後：固有誤差内
C
残留電圧：0%、250/300 サイクル
周波数帯域 30～230MHz：距離 10m：40dB (μV/m) 以下
電磁放射妨害周波数帯域 230～1000MHz：距離 10m：47dB (μV/m) 以下
EN61000-6-4
EN55011AC 電源ポート：classA, Group1
端子妨害電圧
周波数帯域 0.15～0.5MHz 準尖頭値：79dB 以下, 平均値：66dB 以下
周波数帯域 0.5～30MHz
準尖頭値：73dB 以下, 平均値：60dB 以下性能基準 A：試験中及び試験後に、装置は定められた通りに作動を継続できなければならない。
性能基準 B：装置は試験後も定められた通りに作動を継続できなければならない。ただし、試験中の性能低下は許される。
性能基準 C：一時的な機能損失は許されるが、機能が自己回復できるか、又は制御装置の操作によって回復できる。
(4) 設置環境
AC･DC80～264V 電源：過電圧カテゴリⅡ
DC24V 電源
：過電圧カテゴリⅢ

12

Q-223-076

本社(東京営業所)

住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号
電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６

京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2024/ 7 / 1 Rev. A

13