HVDC-WG 活動報告
NTTデータ先端技術株式会社 環境テクノロジー事業部
HVDC-WG 主査 村 文夫

June 26, 2015
Open Compute Project Japan

Compute Project1. 昨年～現在
活動内容

Compute Project

活動報告「OCP Engineering Workshop Tokyo」
パレスホテル東京

HVDC-WG発表（尾西さん）
・Workshopの報告
・HVDCデモ環境
HVDC-WG開催（NTTデータ大手町）

OpenRack＋HVDC
デモ環境構築を決定

HVDC
デモ機撤去

HVDC
デモ機測定
11月26・28日

10月7日
9月19日

12月25日

第1回OCPJ-meet up 8月21日
9月18日
5月19日

デモ環境
関係者ミーティング

HVDCデモ見学会（CTC九段下）
・9月19日 OCPJ・OCPT
・10月7日 HVDC-WGメンバー
・11月7日・17日・21日 一般公開
・12月1日・15日・19日 一般公開

Compute Project活動報告
データセンター構築運用展

HVDC活動報告（CTC）
OCP US 2015 SUMMIT

PoC/HVDC WG
Engineering Workshop
東京ビックサイト
OCP対応
ネットワークスイッチ

San Jose,CA

グリーン東大GUTP 年次総会「US出張報告」

OCP状況報告松本

6月10-12日

4月22日
6月3日

Interrop

5月13-15日

1月28日

3月10日 グリーン東大の海外調査として参加

OCP状況報告村グリーン東大GUTP 月次総会「US出張報告」

幕張メッセ

Compute Project2. HVDCデモ環境

Compute ProjectHVDC-OpenRack デモ構成
追加HVDC設備

CTC既存設備
既存OCPラック

DC12V
Machine
CTC

テクニカルセンター
簡易HVDCラック
AC入力（UPS）

ACtoDC converter

ΔY型変圧器

DC12V
Machine

AC入力

6相AC

HVDC

HVDCtoDC converter

Compute ProjectHVDCシステム構成

Compute ProjectHVDC集中電源（HVDCtoDC converter)の対応■方法①◆OCP既存の集中電源（デルタ電子製）を改造する。
・デルタ電子が対応？
・NTTデータ先端技術で対応？
【 メリット】DC12V側が既存の配線が使用できる。
【デメリット】HVDC入力対応が9月中旬までに間に合うか？

デルタ電子へ協力要請、申し入れましたが拒否されました。
今後のご対応に期待いたします。

■方法②◆NTTデータ先端既存の集中電源（村田製作所製）を使用した。
・DC12V出力接続はOCPケーブルと接続。
・DC12V出力はDC12.12Vで実行。（OCP仕様はDC12.5V）【 メリット】納期対応は問題なさそう。⇒予定通り完了。
【デメリット】出力電圧の愛称は大丈夫？⇒問題ありませんでした。

Compute Project

機器対応会社様■HVDC簡易システム：豊電子工業様■集中電源：村田製作所様■リチウム電池：パナソニック様■OCPコネクタ・ハーネス：タイコ・エレクトロニクスアンプ、篠原電機様■工事全般：豊電子工業様■HVDC安全コンセント提供：NTTファシリティーズ

Compute Project3. 見学会

Compute Project停電試験

3φ3WAC200V

デモンストレーション

Transformer
10kV

6φAC264VΔ

Rectifier
HVDC（DC340/380V）

●

●

Ｙ ●

PDU
●

●

DC12.12V
HVDC/DC12V
HVDC/DC12V

Blackout
test1

Rectifiern+1 redundantBlackout
test2

ShortCircuit
Detection

Battery
Charger

DC12V-IT

DC12V-IT

HVDC/DC12V

n+1 redundant

DC12V-IT●

Blackout
test3
Battery
7Aｈ×22×2

DC11.09V
Lithium Ion
Battery

Shortcircuit
Detection

Rectifier
PDU
Battery
Charger

Battery

Copyright © 2014 NTT DATA INTELLILINK Corporation

Open Rack（OCP）

11

HVDC-OpenRack 見学会（一般）■場所：CTC テクニカルセンター■説明：①HVDC説明（NTTコムウエア：尾西さん）②オープンラック説明（CTC：タクラさん）③デモ内容説明（NTTデータ先端技術：村）■見学：①オープンラック（CTC：タクラさん）②HVDC説明（NTTデータ先端技術：村）③停電試験（NTTデータ先端技術：村）

開催日

回数人数

11月7日

2回

4名

11月17日

3回

28名

11月21日

4回

26名

12月1日

2回

20名

12月15日

3回

26名

12月19日

1回

11名

合計参加者

115名
Compute Project4. 測定Compute Project12V電圧降下測定 12V対応ネットワークスイッチAC

OCP RACKOCP RACK

SwitchServerServerServerDC-DC
集中電源

ServerServerServerServerServerBattery

BatteryServerServerServerServerServerAC-DC
集中電源

SwitchServerServer

AC-DC
集中電源

AC

12V

Server

HVDC

DC-DC
集中電源

ServerServerServerServerBattery

Battery

12V
Compute ProjectDC12V給電系における経路上の電圧ドロップを測定し
DC12V対応スイッチに対する電圧レンジの想定を行う

Compute Project電圧電圧ドロップ

測定ポイント

電圧[V]測定ポイント

電流電圧[V]

測定ポイント電流[A]①12.507①-④(12V)

0.003441 12V

22.33

②

12.508④-①(GND)

0.002988 GND

22.15

③

12.509A-B(12V)

0.008490④

12.501

B-C(12V)

0.036500⑤

12.500C-B(GND)

0.006950⑥

12.502

B-A(GND)

0.003180

A

12.485B

12.467C

12.423

パターン１：上部上段
パターン２：下部中段

電圧ドロップ[mV]

パターン1

パターン2

0-20

ｻｰﾊﾞ内部-40-60

サーバ搭載位置差分-80-100-120
電源

ｹｰﾌﾞﾙ部分

ﾊﾞｽﾊﾞｰ部分

ｺﾈｸﾀ接続部分

ｻｰﾊﾞ電源BP

ｻｰﾊﾞMB

オープンラックに対して、ネットワークスイッチについても、DC12V品が使用可能！
Compute Project12Vネットワーク機器
Juniper

ベンダー名

発売中

CentreCOM IA708c

発売中

Apresia 13200-48X-PSR

発売中Apresia 15000-32XL-PSR

発売中

Apresia 13200-52GT-PSR

発売中

EX2200-48T-4G

試験評価中

EX2200-48T-DC

検討中

EX4300-48T-DC

検討中

Catalyst 2960S-48TD-L

試験評価中

Nexus 3000(3064)

検討中

Edge-core

5機種

発売

ARISTA

型式未定

OCP仕様

Hitachi
MetalsJuniper

日立金属

APRESIA13000シリーズ

APRESIA15000シリーズ

DC12V対応状況

AT-DC2552XS

Allied telesis

CISCO

機種

CISCO

ｱﾗｲﾄﾞﾃﾚｼｽ

AT-DC2552XS

Compute ProjectOCP仕様 12V ネットワークスイッチ（Edge-core）

Compute Project5.HVDC for OCP

Compute Project直流給電データセンタ 世界（海外）の動き

CHINA “Scorpion”
DC240V
DC270VUSA DC380V・Emerson
・GE・Delta
・Huawei“OCP-T”“OCP-J”

USA DC12V“Open Compute Project”

Europe DC380V・ABBJAPAN DC380V
・NTT FACILITIES・NTT DATA intellilink※情報は当社調査によるCompute ProjectHVDC for OCPの入力範囲（案）DC12Vサーバラックシステム
ＤＣ１２Ｖ機器

ＤＣ１２Ｖ機器
400Ｖ
380Ｖ

NTT FACILITIES

ＤＣ１２Ｖ機器・DC380V

230Ｖ

200Ｖ

NTT DATA intellilink

270Ｖ

ＨＶＤＣ
入力

集中電源

SCORPION
・DC240V
・DC270V

集中電源
入力電圧範囲DC200-400Vの制定が必要！

ＤＣ１２Ｖ機器

ＤＣ１２Ｖ機器

ＤＣ１２Ｖ機器

Compute Project6.今後の活動

Compute Project■OCPへのHVDC展開

・2016 SUMMIT参加（CTCさんとの連携）
・2016 WorkShop参加
HVDC各社との連携■日本製オープンラックの製作

・日東工業
・河村電器産業・タマチ電機・横山製作所・ヤマト通信工業※耐震対応（1000Gal？ 1,200Gal？ NTT仕様？）※コスト対応■JDCC・グリーン東大など、他の組織への協力・普及活動
・DC12Vスペック
・HVDCスペック※各組織で参加会費があるため、配慮が必要。

Compute ProjectJapanhttp://www.opencomputejapan.org

Compute Project