仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター モリブデン避雷器

ＮＲＲ－４１２４線式制御回線用避雷器■ 形式■ 対応規格ＮＲＲ－４１２

ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１準拠
ＤＣ１２Ｖ系信号用
４線式■ 特長
・超高速応答時間４ナノ秒（４×１０－９秒）
・自復作用
・極微少静電容量２ｐＦ以下
・超高速弁作用（０．０３μｓ）
・サージ電流耐量公称値６，０００Ａ
・無続流ですから、長時間の過電圧やノイズに影響を受けやすい精密機器の保護に最適です。
・各ライン間はバランスのとれた動作電圧で無極性です。
・エレメント部をはずしても信号は途切れません。

■ 用途
モデム、テレメーター、発信器などのデジタル信号
シーケンサー、流量計、接点などのＯＮ／ＯＦＦ信号＊４線式ＤＣ１２Ｖ系信号用です。ライン電圧の最大値が最大連続使用電圧以下であることを確認の上、ご採用ください。

■ 性能
最大連続使用電圧 Ｕｃ ＤＣ２１Ｖ 以下
線間動作開始電圧■ ブロックダイヤグラム

ＤＣ２７Ｖ （２４～３０Ｖ）

線接地間 ＤＣ３５０Ｖ～８５０Ｖ インパルス電圧

制限電圧 Ｕｐ 線間ＤＣ５０Ｖ （８／２０μｓ）

応答時間

４ｎｓ以下
線間

漏れ電流

端子
増設共用

５μＡ以下（最大連続使用電圧にて）

線間

接地端子
１００Ω以下■ 設置仕様ＥＭ

１４１雷サージ■ ソケット仕様 （標準付属品）
形
式：ＰＹＦ０８Ａ
構
造：プラグイン構造
接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）
端子ねじ材質 ：鉄にクロメート
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）

Ｌ１
伝 Ｌ２
送 Ｌ３器 Ｌ４ＦＧ

６±０．３５９７１

雷サージ

接地端子

■ 端子配列
８－３×８
セムスねじ

取付け穴
２－Ｍ４又はφ４．５穴
２２ＦＧ

接地端子８５端子
名称番号符号ライン８５４１Ｌ１Ｌ２Ｌ３Ｌ４チェック端子
増設端子

１２９＋ＣＨ－ＣＨ

接地

１３－１４Ｅ

本体
固定ねじ

３０伝送器

８５４１８５４１ＮＲＲ－４１２１２１２９９ＮＲＲ－４１２ １３ １４１３ １４名称
シール
３５．５

Ｌ４Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４の極性はありません

４ １

２０１５．０３．２０ 更新 旧形式 ＶＭＲ－４１２Ｌ３Ｌ１Ｌ２Ｌ３
Ｌ４±０．２
１５エレメント部

６７Ｌ２■ 配線例

使用温度範囲：－１０～＋６０℃
使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）
重量：約６０ｇ

ソケット部

４Ｍ

Ｌ１

Ｍ：モリブデン吸収素子
ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｄ：高耐圧ダイオード
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４：ライン符号
ＣＨ：チェック端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド線接地間 ２ｐＦ以下

６８５短絡板

２５０ｐＦ以下ライン

ＺＤ

ＣＨ－ ９Ｅ
機器のＦＧより
１３

線接地間 ６，０００Ａ （８／２０μｓ）

静電容量

Ｄ

ＣＨ＋ １２チェック

線接地間 ゼロ（１００ＶＤＣにて）

サージ
電流耐量

カテゴリＣ２，Ｄ１

１２９１４ １３短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－３１５７

サージハンター

取扱説明書

サージハンター モリブデン避雷器

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ

４線式制御回線用避雷器■ 各部名称 （単位：ｍｍ）

・保護したい機器のフレームグランド端子を避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると被保護機器に誘導雷サージが及ばないようになる。

エレメント部

避雷器

被保護機器

ＥＦＧ

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

７１

ＮＲＲ－４１２
ＮＲＲ－４２４ＮＲＲ－４４８■ 効果的配線

ソケット部セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

６Ｍｏｄｅｌ渡り配線

Ｅ パネル接地取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。

接地 １００Ω以下

・予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。
放置するとケーブルの浮遊容量により、サージ侵入の大きな要因となります。
シールド用避雷器ＳＣ－Ｅ２７０（酸化亜鉛式）でＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、 非接地端の電位が上がらないようにすることをお勧め致します。
マイナスドライバーなどをご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）はずさないでご使用ください。

２２■ 接続例
接点

Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４の極性はありません
Ｉ／Ｆ

雷サージ

Ｌ１
Ｌ２
ＧＮＤ

Ｅ
※１

シールド線
非接地端はＺｎＯで電位上昇を抑える。

Ｌ１
Ｌ２ＧＮＤ

Ｅ

大地間の電位差

・サージ侵入路の配線はツイストペア線でおこなう。
・接地線は太く短くすること。
・長すぎて余った線はループ状にしないこと。※１・受送信双方に、避雷器の取り付けをお勧めします。
ＣＯＭＦＧ

伝送器 １ ４ ５ ８ＣＯＭ：共通端子
ＦＧ：
フレームグランド９１２１３ １４ＮＲＲ－４＊＊■ 使用上の注意事項

１４５８９１２ＮＲＲ－４＊＊

１３ １４増設するには９－９，１２－１２を接続することにより８線用となります。
注１）参照願います。

・被保護機器のインターフェイス、又はフィルター回路にノイズ対策用コンデンサや、低電圧動作のサージ対策用の部品がある場合は避雷器より先に雷サージが侵入することがあります。

※１１）素子の故障モードは短絡となります。２台組合せにより８回路の信号を一括処理できますが、１台の短絡により８回路全てに影響を与えることにもなります。８回路一体でない制御回路や警報回路には使用しないでください。
２）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
接地線は２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
３）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサーや低圧のサージアブソーバがある場合、保護しきれないことがあります。
４）ネジの緩みがないように注意
雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起し高周波および高電圧を発生します。また、避雷器の応答速度に遅れが生じたり、破損することもあります。（続流対策のない、ギャップ式避雷器との併用もしないでください。）
５）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
（対策：防水ＢＯＸなどに収納してください。
）
６）絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１５．０３．２０ 更新

図番 ＴＨ－３１５７