開栓キー

168

50トルクリミッター

CH トルクリミッター

アルミ製
T字型開栓キーに取付用！
トルク強度により4種類！
左右両方向とワンウェイにも対応！

各バルブの強度及び最大機能試験トルクとトルクリミッター値
水道用ソフトシール仕切弁の試験トルク（JWWA B 120）
呼び径

強度試験トルク（N・m）

強度試験トルク（N・m）

2種の止水トルク（N・m）

トルクリミッター
値（N・m）

50

18060

425075

225

75

52

100

100

300

10070

100

125

375

125

87

100

150

450

150

105

150

200

600

200
とるく140

150

250

750

250

175

200

300

900

300

210

特注品にて製作

仕様

T字形開栓キー取付用トルクリミッター

埋設仕切弁のT字形開栓キー用トルクリミッターは、従来の開栓キーに取付ける製品であり、設定トルクでスリップし、バルブを壊さない様に保護します。
・スリップトルクは50、100、150、200N・mの4種類を標準として御用意しています。
・スリップトルクは20～380N・mの間で御指定の設定トルク値で製作も可能です。
・本体は軽量化を図るため、アルミニウム製としました。
・左右両方向はもちろんのこと、ワンウェイ（片側のみスリップする）でも製作可能です。
その場合の本体は高力黄銅製となります。
・クリック動作で歯切れが良く、スリップしたことがはっきり分かります。スリップ角度は20度前後です。
・繰り返し試験結果より、500回程度回転させても設定トルクの減少はほとんどありません。
・キャップと本体はOリングによるシールのため、内部に水が浸入することはありません。

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

・JWWA B 120（⽔道⽤ソフトシール仕切弁）の規格品です！
・建設省指導の浅層埋設基準600mmに、呼び径200mmまで対応可能です！
・⽌⽔機能は弁体の表⾯に被覆されたゴムライニグを弁箱の底⾯に圧着させ、ゴムの反発弾性を利⽤し⽌⽔します！
・ダブルシート構造としたため、⽌⽔性能が⼀段と向上しました！
・弁箱底部がストレート構造のため流れがスムーズで異物の蓄積もなく、内外⾯エポキシ樹脂粉体塗装なので錆⽔(⾚⽔)の発⽣を防ぎます

外径寸法

仕様
FCD・内外面粉体塗装
JWWA B 120規格品です。
50〜500mm 7.5K（2種）
50〜500mm 10K （3種）
50〜300mm 16 K（4種）

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

・弁体を片勾配型に製作も対応OK！
・7.5K～20Kまで対応OK！
：JWWA B 122 規格仕切弁です。
：５０ｍｍ～５００ｍｍ 7,5K、10K：５０ｍｍ～３００ｍｍ 16K、20K
交換⽤キャップあります。

Φ75〜Φ300

⾼圧タイプ

Φ350〜Φ500

外形図

千代田工業 株式会社TEL

Φ50〜Φ300

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/よくある御注⽂部品の１つです。
グランド部
植込みボルト・ナット。

交換⽤キャップもあります。

JIS B 2062 ⽔道⽤仕切弁部品

仕様
最⾼使⽤圧⼒：0.74MPa
弁箱耐圧試験：1.72MPa
弁座漏れ試験：0.74MPa
⽔道⽤仕切弁として最も古く、信頼性の⾼い製品です！
各 種 部 品 を 取 り 揃 え て い ま す ！

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

安全軸封！
グランドパッキンとしてXリング、Oリングとの2重シール！

軽トルク！

コロナル仕切弁のグランド部構造

軸受

Oリング
Oリング
Xリングスライドリング(上)スライドリング(下)仕様
FCD・内外⾯粉体塗装
呼び径：Φ75〜Φ500
オプション：フランジGF溝加⼯

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

不断水分岐工事で穿孔機を設置する際、制約があることにより穿孔機が設置できない場合に、「RCRリクライニン
グ仕切弁を使用することにより、斜め穿孔を行い、制約を回避することが可能で、工事後にもバルブとして有効利用できます。

キャプ部分が 360°回転します

設置後キャップを調整中

不断水分岐工事でのリクライニング仕切弁、設置（斜め穿孔RCR設置イメージ）

➁

①

穿孔中

リクライニング仕切弁に穿孔機設置中③④

リクライニング仕切弁斜め設置完了

水圧テスト準備中

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

⽔撃防⽌！
流量調整！
２種(7.5K)〜4種(16K)！

仕様

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

GX異形管・GXｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁に簡単着！
強靭な⽌⽔能⼒で管路⽔圧試験もOK！
管末の泥吐きにもOK！
給⽔取出しもOK！

GX受⼝カバー施⼯⼿順
滑剤塗布

ゴム輪装着

挿⼊部滑剤塗布

挿⼊１

挿⼊2

挿⼊3 挿⼊後ボルトナットを締めて施⼯完成

仕様

FCD・FCD・内外面紛体塗装
付属品：
付属品：プラグ2
プラグ2個SUS（SUS（製品装着）
製品装着）：取出し取出し用ボルトSUS
ボルトSUS（SUS（2本）
水圧試験：
水圧試験：3.0MPa
最高許容圧力：
最高許容圧力：3.0MPa

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

NS異形管・NSｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁に簡単着！
強靭な⽌⽔能⼒で管路⽔圧試験もOK！
管末の泥吐きにもOK！
給⽔取出しもOK！

NS受⼝カバー施⼯例
・管末のNS形ソフトシール仕切弁受⼝を「NS受⼝カバー」を設置し、同NS受⼝カバーから給⽔する施⼯写真です。

仕様
FCD・内外⾯紛体塗装
付属品：プラグ2個SUS（製品装着）：取出し⽤ボルトSUS（2本）
⽔圧試験：3.0MPa
最⾼許容圧⼒：3.0MPa

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

バルブ⼝径⼜はハンドル
外径を御指⽰下さい。

紛体塗装・合成樹脂塗装に対応！
開閉⽅向（右開・左開）を御指⽰下さい。
対象バルブ⼝径 ⼜はハンドル外径 を御指⽰下さい。

着脱ハンドル

外径寸法

丸型

呼び寸法

DS1S2LN

使用する
使用する呼する呼び径

200

200

3937.0243

Φ50280280

3936.0305Φ75 Φ100

315

315

3936.0

32

5Φ150

360

360

3935.5

365

Φ200

400

400

3935.5

385

Φ250

500

500

3935.0455

Φ300

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

キーとハンドルがセパレート！
SS400製！

CHV 制⽔弁キーの参考図⾯

L55

D
3239A

BC75E
F

制⽔弁キー

寸法

横棒（かんざし）
かんざし）

AB

CDLE

F1m

19100

45

191000320

161.2m19120

45191200320

161.5m

22130

4521

1500

350

192m

25130

50

21

2000

450

1906-6358-3541

FAX

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

600
500～2000

500L～2000L！
パイプ材とシャフト材を御用意しています！
SS400製

CHT外形図千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

ユーザー様で横棒（ハンドル）を御用意いただけます。

横棒の有無を御選択いただけます！

※弊社でも御用できます。

腰部を溶接しているので丈夫で強靭！
パイプ材とシャフト材を御用意しています！

外形図

千代田工業 株式会社

TEL

材質A(軸径)パイプ

SUS 304 T=3

Φ27.2

パイプ

SUS 304 T=3

Φ34

シャフト

SUS 304

Φ2506-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

1000～～2000

・腰部は溶接で強靭！

外形図

パイプ

千代田工業 株式会社

TEL

材 質

A(口径口径)口径

SUS 304
T=4

Φ3406-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

・オールステンレス製！
・ 角 度 補 正 3 5 ° ！

Φ19

Φ22

Φ5070

外径寸法

30600

Φ191000

Φ2570152515

□56

□56

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

1000L
(7.20Kg)

ダクタイル鋳鉄

⼀体成型！

700L
(5.65Kg)
500L(479Kg)

新設⽤

本体部塗装仕様：エポキシ樹脂塗料
耐⽔性に非常に強く、耐薬品性、物理的強度にも⼤変優れています。コールタールを含まず、環境に優しい塗料です。

300L(3.64Kg)

2方固定式
方固定式

4方固定式
方固定式

F C D製製【SUS六角六角ボルト六角ボルト
M10x16】
】

一体成型

GL

300

約mm
GLより300mm±100mm（全国整備都市平均値）

ビーズ反射板千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

CH-D

CH-S

上下キャップ
鋳鉄製

オールステンレス製

⻑さ：300L〜4000Lを御指⽰下さい。
パイプ材、シャフト材共：SUS304⼜はSUS316！

上下キャップFCD
CHS-Dはボルト固定です。

SUS
パイプ
Φ34

オールステンレス製
CHS-Sの上下キャップは溶接加⼯です。

SUSシャフトシャフトの場合
Φ32～～Φ40※⼀旦、上下FCDキャップを納⼊後も、SUS製上下キャップに交換可能です。

SUSパイプΦ34
⼜はSUSシャフト
Φ32〜Φ40

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

・キャップ50mmキャップに取付て約75mmUP！
・本体：FCD450-10、紛体塗装＋樹脂（上部可動部）！
・上部を回転させて、O(ｵｰﾌﾟﾝ)・S(ｼｬｯﾄ)を表示！
・六角ボルトで2点固定

50507515※上部樹脂は自動で可動しません。

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

・オールステンレス製！
・ユニバーサル補正角度３５°！
ユニバーサル継⾜キーを使⽤する場合、必ず振⽌め⾦具とあわせて御使⽤下さい。

振⽌め既設の継⾜キーに設置し易いように、⽀持板が折り畳み式となっています。

簡単設置！
折り畳み式で後付けもOK！
2点振⽌め⾦具よりリーズナブル！

①

②

③

④

⑤

⑥
①固定具から順に⑥まで上へ重ねていくように組み⽴てて下さい。
※③④のブッシングはピンを⽀点に開閉します。

ピン

固定具

補強板（下）ブッシング⽀持板

補強板（上）
この図⾯はΦ75〜Φ200です。

千代田工業 株式会社

TEL06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

CHT-36〜40

L

設置イメージ

アンカーボルトのドリル径＝22x60d

L を御指⽰下さい

M16M16前後
左右千代田工業 株式会社

TEL

約100mm可動！

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

開閉確認

仕切弁の開閉状態が⼀目瞭然！
取付は仕切弁のキャップに被せてボルト固定！

FCD製・内外⾯紛体塗装！
※開閉表⽰部は⾃動ではありません！
開閉表⽰部は制⽔弁キー等で⼿動で回して下さい。

外径寸法

約70

※継足し継足しキー（キー（キャップ）キャップ）としても御使用されています
御使用されています。
されています。

千代田工業 株式会社

品番TEL

部品名

１キャ

２開閉

３４

材料個数ップFCD450-10

1⽰

具

ジュラコン

1

⼗字⽳付皿⼩ねじ

SUS

304

1六SUS

304

2角

表

ボ06-6358-3541

ル

トFAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

1m・1.2m・1.5m
シャフト＝Φ16
L＝1m・1.2m・1.5m

千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/

1m、1.2m、1.5m
・Φ15～Φ25=□11mm
・Φ30～Φ50=□16mm
・全長=1m、1.2m、1.5m
千代田工業 株式会社

TEL

06-6358-3541

FAX

06-6358-3367〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

https://chiyoda-kogyokk.jp/