4SSB.. 標準タイプ

ACVATIX

891

SSB..1 補助スイッチ付き

TM

小型バルブ用アクチュエーター
VVP45.., VXP45.., VMP45..用（5.5ｍｍストローク）(最大 DN25, kVS = 6.3 m3/h)

SSB31..
SSB81..
SSB61..

 SSB31.. AC 230 V
3 位置制御用 SSB81.. AC 24 V
3 位置制御用 SSB61.. AC/DC 24 V
DC 0…10 V 比例制御用
 定格推力 200 N 自動キャリブレーション（自動ストローク調整：SSB61…のみ）
 簡単なバルブへの組込み（工具不要：手締めによる）
 付属ケーブル：標準タイプにプラグイン式ケーブル 1.5 m 付属
 オプションケーブル（別売） ： 2.5m または 4.5m
 手動操作
 開度指示 並列運転可能
 補助スイッチ AC 250 V / 1(0.5) A, （SSB31.1、SSB81.1 タイプ）.
.

用途シーメンス製バルブ V..P45..と組合せて使用し主にファンコイルユニット、インダクションユニット等の制御用として使用します。

CA1N4891_02
2016-07-21..
.
.
.

タイプ
タイプ概要

型式

電源

SSB31
SSB31/00
SSB31.1

AC 230 V

ランタイム
50 Hz
150 s

制御信号

付属ケーブル

補助スイッチ3 位置

1.5 m---1.5 m付き1)

SSB811)
SSB81/00
SSB81.1

AC 24 V

SSB61

AC/DC 24 V

75 s

DC 0 ... 10 V--

1.5 m-1.5 m--付き

1.5 m--1)

SSB61/00-1)
使用するケーブル、端子コネクターの詳細は、2, 3 ページ“アクセサリー”を参照
SSB81.., SSB61..タイプは cUL 認証付きです。

アクセサリー（別売オプション）

型式

説明

ASY3L25

コネクターケーブル 2.5 m

電源

ASY3L45コネクターケーブル 4.5 m

ASY6L25

コネクターケーブル 2.5 m

ASY6L45コネクターケーブル 4.5 m

ASY8L25

コネクターケーブル 2.5 m

ASY8L45コネクターケーブル 4.5 m

ASY98

コネクター固定ネジセット

ASY99

SSB81.. /00 用端子付きコネクター

ASY100

SSB61.. 用端子付きコネクター

--..

制御信号

AC 230 V

3 位置

AC / DC 24 V

DC 0…10 V

AC 24 V

3 位置.
.
.
.
.
..

（ASY99 及び ASY100 には付属）

オーダー
例：

型式

在庫番号

説明

数量

SSB81/00

SSB81/00

電動式アクチュエーター

2

ASY99

ASY99

端子付きコネクター

2

出荷

アクチュエーター、バルブ、アクセサリーはそれぞれ別のパッケージで出荷されます。

バージョン

9 ページの表をご覧ください。

機器組合せ
型式

バルブタイプVVP45..

2 方弁

VXP45..

3 方弁

VMP45..

3 方弁（バイパス付き）

kvs
3[m /h]0.25 ... 6.3

耐圧データシート

PN164845

0.25 ... 4.03

kvs = 定格流量 [m /h]
バルブ全開で、差圧 100 kPa (1 bar)の時 5...30 °C の清水を流す場合、流れる最大流量で定義します。

2/9アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21..
.

機能／メカニカルデザイン
本アクチュエーターは、基本的に、常時閉（NC）タイプのバルブの制御に使用します。
DC0…10V または 3 位置制御信号に応じてバルブのステムを上下に移動しバルブの流量を制御します。
 Y1 に電圧印加時
 Y2 に電圧印加時
 Y1, Y2 共に無電圧

DC 0...10 V 比例制御
SSB61..

 制御入力 Y に比例してバルブを開閉
 Y=DC 0 V：バルブ全閉（A  AB ポート） AC/DC 24V 電源「断」時：アクチュエーターはその場で停止.
 プラスチックハウジング製
 ロック保護、メンテナンスフリー（ギア部）
 3mm 六角レンチによる手動操作機能
 停止時の省電力機能
 過負荷時およびストロークリミット位置での停止機能
 並列運転台数：以下の台数まで可能（調節器の容量による）
SSB31.. 6 台、SSB81.. 24 台、SSB61..10 台 オプション端子台使用可能（AC 24 V および AC / DC 24 V タイプのみ）
 AC 24 V、AC 230 V のケーブルを同時使用は不可

特長及び機能：ステムが伸びる
バルブ「開」：ステムが縮むバルブ「閉」：アクチュエーターはその場で停止

4891Z19

3 位置制御SSB31../SSB81..

アクセサリー（別売品）
コネクター
固定ネジセット

ASY98 は、以下の手順でセットします。ASY98 は、ASY99 およびASY100 には含まれています。

4864Z024891Z05

ASY98241端子付きコネクター
ASY99
ASY1004864Z043

1.ケーブルコネク
ターを本体にしっかり差し込み、2~4 の手順で固定ネジをセットしコネクターを固定します。

AC/DC 24 V アクチュエーター用端子付きコネクター
 ASY99 ：SSB81.../00、3 位置制御用
 ASY100 ：SSB61/00、比例制御用端子付きコネクターをオーダーすると取扱説明書（74 319 0385 0）が付属で出荷されます。説明書に従って取付けてください。

3/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21

..
.

注意事項
配線、接続については、“端子接続”“配線例”の項を参照の上各種関連法規に従い有資格者が行ってください。

エンジニアリング
注意

関連法規及び基準に基づき正しく施工し、如何なる場合でも人命及び財産を傷つける事の無いよう配慮してください！！
“技術データ”の周囲温度に留意し、バルブボディーの温度が 80℃を超える事の無いようにしてください。これを守らないと接続ケーブルが損傷を受ける恐れがあります。
補助スイッチ付きのアクチュエーターが必要な場合、SSB 31.1.. および SSB81.1..タイプを選定してください。他のアクチュエーターに補助スイッチを後で付ける事は出来ませんのでご注意ください。
アクチュエーター本体に取扱説明書（4 319 0445 0）が付属で付いておりますので、その内容を理解してから取付けてください。
アクチュエーターとバルブの接続は、工具は不要です。
接続カップリングは必ず手で締め付けてください。
アクチュエーターは、「0」のポジションにセットします（“手動操作”参照）。
SSB../00 ケーブル無しタイプアクチュエーターでは、端子付きコネクターおよびオプションケーブルなどを現場にて取付けます。

取付け

取付け方向

90°

アクチュエーターのヘッド部は、垂直～水平の範囲で取付可能

4362Z0190°

4.5...5 mm

配線

端子台付きコネクター（別売）を使用する場合、接続ケーブルの芯線を約 6mm 程度出して端子に接続する。

4891Z33

6 mm
26 mm

調整に際しては、先ず配線をチェックし、次に動作を確認します。
 ステムが伸びる方向（０⇒1 方向へ動作）：バルブ「開」方向 ステムが縮む方向（1⇒０方向へ動作） ：バルブ「閉」方向

自動キャリブレーション（SSB61...のみ）

比例式アクチュエーターSSB61..では、調整開始時または電源再投入時に自動的 100 %にキャリブレーションを実施し、ストロークの自動調整を行います。電源が投入されると自動的にストローク「0%」→t
0%「100%」→「設定値」の動作を行い、75 s
Y
以降は、制御信号にて動作するようにな電源っております。この間手動での操作を行ONってはいけません。
バルブを接続せずに調整することは出来ません。
バルブの電源投入前に、アクチュエーターのステム位置がポジション「0」にある事を必ず確認してください。

注意

4891Z21

調整

4/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21..
.

キャリブレーションエラー

自動キャリブレーションエラーの場合は、8 分間隔で合計 3 回まで自動的にキャリブレーションを繰り返します。3 回目のキャリブレーションが行われた後で、なおかつステムが伸びたままの状態の時は、上に述べたステムポジションの初期設定エラー（「0」ポジションになっていなかった）の可能性があります。その時は、バルブの電源を切り、アクチュエーターを手動にて「0」ポジションに設定した後に電源を再投入し、自動キャリブレーションを実施させます。
アクチュエーターに接続するバルブは、最低 1.5mm 以上のストロークを持っている事が必要です。1.5mm 以下のストロークのバルブで、自動キャリブレーションを行うと3 回目のキャリブレーションを実施した後に、アクチュエーターのステムがある位置まで伸びきった状態でロックされてしまいます。

アクチュエーターは 3mm の六角レンチで手動開閉することが出来ます（０⇔１の間で可能）。但し調節器からの信号が入るとどの位置にあっても、調節器の信号が優先されます。

手動操作

注意

手動の位置を保ちたい場合は、アクチュエーターの電源を切るかケーブルコネクターを抜いて操作してください。

操作方法、表示m3m

3 mm

01014891Z13

開度表示
0 =全 閉

右回り：開メンテナンス!

4891Z14

開度表示
１= 全開

左回り：閉

アクチュエーターは、基本的にメンテナンスフリーです。
動作確認その他、サービス作業でアクチュエーターを点検する場合は、以下に注意してください。
 アクチュエーターの電源を切る。
 必要な場合、配線、ケーブルを外す。
 バルブは、調整に先立ちアクチュエーターと組み込まれていること。

修理

SSB.. アクチュエーターの修理は行いません。故障の場合は新品と交換してください。

廃棄

アクチュエーター本体は、PCB 基板などを含み一般ゴミと一緒には廃棄出来ません。
産業廃棄物として処理し、別途廃棄してください。

廃棄に際しては、各地域の規則、条例等に基づき正しく廃棄してください。

保証
本仕様書で述べられている各技術情報は、シーメンス製のバルブと組合わせて使用する場合を前提としております。“機器組合せ”参照。

SSB.. シリーズのアクチュエーターを、他社製のバルブと共に使用する場合には、如何なる場合でも、保証の範囲外と致します！！
5/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21..
.

技術データ

電源

制御

電圧
許容範囲
周波数
最大消費電力ヒューズ（推奨）
制御信号
入力インピーダンス（DC 0...10 V）
1)
並列運転台数

機能データ

ランタイム（ 5.5 mm ストローク, 50 Hz）

電気配線

位置決め速度定格ストローク
定格推力
流体許容温度（バルブ）
標準ケーブル（他のオプション有り）
ASY 99、ASY100
ケーブル径
配線サイズ
ASY3L..
配線サイズ
ASY6L..、ASY8L..
配線サイズ

適合規格、基準電磁両立性（アプリケーション）
製品スタンダードEU 適合(CE)RCM 適合EAC 適合絶縁保護クラス EN 60730
汚染度
保護等級（ハウジング:垂直~水平）UL 認証
cUL 認証
環境両立性

寸法／質量

ハウジング色補助スイッチ
SSB31.1, SSB81.1
タイプのみ寸法
カップリングネジ（バルブ接続用）
質量、補助スイッチ有／無ベース、カバー
接点タイプ

SSB31..
AC 230 V± 15 %

SSB81..
SSB61..
AC 24 VAC 24 V or DC 24 V
± 20 %± 20 %± 25 %
50 / 60 Hz
6 VA
0.8 VA
2 VA
2 A (ファーストブロータイプ)
3 位置
DC 0...10 V> 100 kΩ
6台
24 台
10 台
150 s
75 s
27.3 s/mm
13.6 s/mm
5.5 mm
200 N
1...110°C
3 芯、1.5 m（EN 60320 / IEC 60227）＜5mm
0.5…0.75 mm20.75 mm2
0.5 mm2
住居、商業及び軽工業環境
EN60730-x

A5W90000895 2) A5W90000897 2)
A5W90000910_A2)

A5W90000922_AII

C22.2 No. 24-93
環境製品宣言書に記載(CE1E4891en01) 2)
デザインその他（RoHS、材料、梱包、環境利益、廃棄等）環境データを記載“寸法”の項参照
ユニオンナット G¾

2×0.5…0.75mm2.
.
.
.

調節器出力容量が十分な事
英文資料ダウンロードサイト：http://siemens.com/bt/download
SSB81、UL 規格では、AV 24 V, 1 A (0.5 A) を適用

周囲条件

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SPDT x1

AC 250 V, 1 A (0.5 A)

3)

..
.

0.4 kg / 0.35 kg
RAL 7035（ライトグレイ）

接点容量 3)

2)

A5W90000921_A 2)

III
EN 60730, クラス 2
IP40 （EN 60529）
UL 8730...100%（工場設定 50 %）1)

A5W90000896 2)

ユーラシア適合スイッチ動作点（可変）接続ケーブル（推奨）

2)

.
.
.

環境条件

動作中
IEC 721-3-3
クラス 3K3

輸送中
IEC 721-3-2
クラス 2K3

保管中
IEC 721-3-1
クラス 1K3

温度+1...+50 °C–25...+70 °C–5...+50 °C

湿度

5...85 % r.h.

< 95 % r.h.

5...95 % r.h.

6/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21..
.

ASY3L..
(SSB31.. 3 位置タイプ)

74891Z28en

接続ケーブル
6 4

764

L

white
blackblue

Y2
Y1
N

7 白
6 黒
4 青

閉信号 (AC 230 V)
開信号 (AC 230 V)
ニュートラルY2
Y1
N.
.

ASY8L..
(SSB81.. 3 位置タイプ)

74891Z29en

L = 2,5 m, or 4,5 m
6 1

761

L

orangeviolet
red

Y2
Y1G

7 橙6 紫1 赤閉信号(AC 24 V)
開信号 (AC 24 V)
ポテンシャル AC 24 V

Y2Y1G.
.

ASY6L..
(SSB61.. 比例タイプ)

24891Z30en

L = 2,5 m, or 4,5 m
8 1821L

grayY

black
red

G0G8 灰2 黒1 赤Y
制御信号 DC 0...10 V
G0 ニュートラル (- DC 24 V)
G ポテンシャル AC 24 V (+ DC 24 V).
.
.

L = 2,5 m, or 4,5 m

Y24864Z15端子付きコネクター
ASY99
SSB81..用

閉信号
開信号
ポテンシャル AC 24 V（信号コモン）

4864Z16端子接続（端子付きコネクターは別売）

ニュートラル
制御信号 DC 0 ... 10 V
ポテンシャル AC/DC 24 V

Y14 8 91 Z3 2G端子付きコネクター

G0ASY100
SSB61..用Y4891Z20

4 8 91 Z3 1

G

補助スイッチ
SSB31.1, SSB81.1

Q14

工場設定 :50％0 ... 50 %50% ... 1

Q11－ Q12 ON
Q11－ Q14 ON

Q12Q11スイッチ動作点は、ドライバーを使用しカムを回転させて変更できます。
本体付属の取扱説明書を読んで正しく調整してください。
接続ケーブル（推奨）： 2×0.5…0.75mm2
7/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21..
.

L

2AF

4864A01

SSB31..
AC230V、3 位置制御

NYL
N
Y1, Y2
Q1, Q2

調節器
アクチュエーターSSB31…
電源ポテンシャル AC 230 V
電源ニュートラル
制御信号、開, 閉
3 位置制御信号4864A02

配線例NY
SP, G
SN, G0Y1, Y2
Q1, Q2

調節器
アクチュエーターSSB81…
電源ポテンシャル AC 24 V
電源ニュートラル
制御信号、開, 閉
3 位置制御信号(L)

Q1

Q2(Y1)(Y2)

AC 230 V

(N)

N

Y1 Y2

N

Y

N

SSB81..
AC24V、3 位置制御

SP

2AF
(G)

Q2(Y2)

AC 24 V

Q1(G0) (Y1)N

（注）
調節器出力のコモンを電源のニュートラル側に接続

Y1 Y2

GY

SSB61..
AC/DC24V、比例制御SP (+)

4864A03SN

2AF

AC 24 V (DC 24 V)

(G)

(Y)

GG0(G0)N
Y
SP, G
SN, G0Y

調節器（DC0…10V 出力）
アクチュエーターSSB61…
電源ポテンシャル AC/DC 24 V

電源ニュートラル
比例制御信号 DC 0… 10V

N

Y

Y

SN (-)

8/9
アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_022016-07-21..
.

寸法（mm）

補助スイッチ無し
SSB31..
SSB81..
SSB61..
72.581.4484891M01

9G¾83

補助スイッチ付き
SSB31.1..
SSB81.1..

98.589.5484891M02

9G¾83

バージョン
型式
SSB31
SSB31/00
SSB31.1
SSB81
SSB81/00
SSB81.1

バージョン（下記バージョン以降に有効）
J
J
J
J
J
J

型式
SSB61
SSB61/00

バージョン（下記バージョン以降に有効）JJ

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
9/9

アーチバック㈱小型バルブ用アクチュエーター SSB...

CA1N4891_02
2016-07-21