試

験

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

地

受

験

番

号

氏

名

ઃ建学(前)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―

⎜
⎜
⎭

平成 24 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午前の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注

意

事

項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 18 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖 1 〕〜〔No唖15〕までの 15 問題のうちから亜 12 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No唖16〕〜〔No唖20〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。
ハ唖〔No唖21〕〜〔No唖33〕までの 13 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
ニ唖〔No唖34〕〜〔No唖45〕までの 12 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A―1

※

問題番号〔No阿1〕〜〔No阿15〕までの 15 問題のうちから亜12 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 1〕

換気に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 在室者の呼吸による必要換気量は亜室内の二酸化炭素発生量を亜室内の許容二酸化炭素
濃度と外気の二酸化炭素濃度の差で除して求める。
2唖 室内の許容二酸化炭素濃度は亜一般に 10,000 ppm（％）とする。
3唖 風圧力による換気量は亜他の条件が同じであれば亜風上側と風下側の風圧係数の差の平方根に比例する。
4唖 換気量が一定の場合亜室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。

〔No唖 2〕

北緯 35 度付近における日照亜日射及び日影に関する記述として亜最も不適当なものはど
れか。

1唖 東向き鉛直面と西向き鉛直面の終日の直達日射量は亜季節にかかわらず西向き鉛直面の方が大きい。
2唖 建物の高さが同じである場合亜東西に幅が広い建物ほど影の影響の範囲が大きくなる。
3唖 同じ日照時間を確保するためには亜緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
4唖 冬至における南向き鉛直面の終日の直達日射量は亜水平面の直達日射量より大きい。

〔No唖 3〕

音に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 音波の回折現象は亜障害物がその波長より小さいと起こりやすい。
2唖 マスキング効果は亜マスキングする音とマスキングされる音の周波数が近いほど大きい。
3唖 室内の向かい合う平行な壁の吸音性が高いと亜フラッターエコーが発生しやすい。
4唖 無指向性の点音源からの音の強さは亜音源からの距離の乗に反比例する。

A―2

〔No唖 4〕

鉄筋コンクリート造建築物の構造計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 煙突等の屋上突出部は亜剛性が急変するため大きな地震力が作用するので亜設計震度を増大させて計画する。
2唖 柱は亜地震時のぜい性破壊の危険を避けるため亜軸方向圧縮応力度が大きくなるように計画する。
3唖 地震時の応力集中による変形茜損傷を避けるため亜各階の剛性に大きな偏りがないように計画する。
4唖 腰壁亜垂れ壁亜そで壁等は亜柱及び梁の剛性やじん性への影響を考慮して計画する。

〔No唖 5〕

鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
・ ・ ・1唖 大梁は大地震に対してねばりで抵抗させるため亜原則として亜両端での曲げ降伏がせん断
破壊に先行するよう設計される。
2唖 耐震壁の剛性評価に当たっては亜曲げ変形亜せん断変形を考慮するが亜回転変形は考慮し
ない。
・ ・ ・

3唖 一般に梁の圧縮鉄筋は亜じん性の確保やクリープによるたわみの防止に有効である。
4唖 柱の引張鉄筋比が大きくなると亜付着割裂破壊が生じやすくなる。

〔No唖 6〕鉄骨構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 溶接と高力ボルトを併用する継手で亜溶接を先に行う場合は両方の許容耐力を加算してよい。
2唖 応力を伝達させる主な溶接継目の形式は亜完全溶込み溶接亜部分溶込み溶接亜隅肉溶接とする。
3唖 引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合は亜母材のボルト孔による欠損を考慮して亜引張応力度を計算する。
4唖 根巻き柱脚は亜露出柱脚よりも高い回転拘束をもつ柱脚が構成できる。

A―3

〔No唖 7〕

直接基礎に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 基礎底面の面積が同じであっても亜その形状が正方形と長方形とでは亜地盤の許容応力度は異なる。
2唖 基礎梁の剛性を大きくすることにより亜基礎フーチングの沈下を平均化できる。
3唖 建物に水平力が作用する場合は亜基礎の滑動抵抗の検討を行う。
4唖 圧密沈下の許容値は亜独立基礎の方がべた基礎に比べて大きい。

〔No唖 8〕

図に示す架構の C 点及び D 点に水平荷重が作用する場合の記述として亜誤っているものはどれか。

1唖 支点 A と支点 B に生じる鉛直方向の反力の大きさは 4 kN で亜向きも同じである。
2唖 支点 B に生じる水平方向の反力の大きさは 3 kN で亜向きは右向きである。
3唖 節点 E に生じる曲げモーメントの大きさは亜12 kN･m である。
4唖 支点 A から節点 D 間に生じる軸方向力の大きさは亜4 kN である。

A―4

〔No唖 9〕

図に示す架構に集中荷重が作用したときの曲げモーメント図として亜正しいものはどれか。
ただし亜曲げモーメントは亜材の引張り側に描くものとする。

1唖

2唖

3唖

4唖

A―5

〔No唖 10〕

図に示す材端条件を持つ長柱 A亜B 及び C が中心圧縮力を受けるときの座屈長さの大小関係として亜正しいものはどれか。
ただし亜柱の材質及び断面は同一とし亜長さは等しいものとする。

1唖 Ａ ＞ Ｂ ＞ Ｃ
2唖 Ａ ＞ Ｃ ＞ Ｂ
3唖 Ｂ ＞ Ａ ＞ Ｃ
4唖 Ｃ ＞ Ｂ ＞ Ａ〔No唖 11〕

一端固定
他端自由

両端ピン
水平移動拘束両端固定
水平移動拘束

Ａ

Ｂ

Ｃ

セメントに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ポルトランドセメントは亜セメントクリンカーに凝結時間調整用のせっこうを加え亜粉砕
してつくられる。
2唖 セメントは亜時間の経過とともに水和反応が進行し亜強度が発現していく水硬性材料である。
3唖 セメント粒子の細かさは亜比表面積（ブレーン値）で示され亜その値が小さいほど亜凝結や強度発現は早くなる。
4唖 セメントの貯蔵期間が長いと亜空気中の水分や二酸化炭素を吸収し亜風化による品質劣化を起こしやすい。

〔No唖 12〕鋼材に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 SN 鋼の B 種及び C 種は亜炭素当量の上限を規定して溶接性を改善した鋼材である。
2唖 TMCP 鋼は亜熱加工制御により製造された亜高じん性で溶接性に優れた鋼材である。
3唖 SM 鋼は亜モリブデン等の元素を添加することで耐火性を高めた鋼材である。
4唖 低降伏点鋼は亜添加元素を極力低減した純鉄に近い鋼で亜強度を低くし亜延性を高めた鋼材
である。

A―6

〔No唖 13〕

日本工業規格（JIS）に規定される屋根に用いられる材料に関する記述として亜最も不適
当なものはどれか。

1唖 粘土がわらの形状による区分は亜J 形粘土がわら亜S 形粘土がわら亜F 形粘土がわらである。
2唖 プレスセメントがわらの種類は亜形状及び塗装の有無によって区分されている。
3唖 住宅屋根用化粧スレートの吸水率の上限は亜平形屋根用スレート亜波形屋根用スレートとも同じである。
4唖 繊維強化セメント板のスレート（波板）の曲げ破壊荷重の下限は亜小波板より大波板の方が小さい。

〔No唖 14〕 塗膜防水材料に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 屋根用ウレタンゴム系防水材は亜引張強さ亜伸び率亜抗張積などの特性によって亜高伸長形（旧類）と高強度形に区分される。
2唖 成分形のウレタンゴム系防水材は亜乾燥硬化によりゴム弾性のある塗膜を形成する。
3唖 成分形のウレタンゴム系防水材は亜施工直前に主剤亜硬化剤の成分に亜必要によって硬化促進剤亜充填材などを混合して使用する。
4唖 塗付けタイプゴムアスファルト系防水材は亜ゴムアスファルトエマルションだけで乾燥造膜するものと亜硬化剤を用いて反応硬化させるものがある。

〔No唖 15〕日本工業規格（JIS）に規定されるボード類に関する記述として亜最も不適当なものはど
れか。

1唖 けい酸カルシウム板は亜断熱性亜耐火性に優れ亜タイプは内装用として亜タイプ

は耐火被覆用として使用される。
2唖 パーティクルボードは亜木片などの木質原料及びセメントを用いて圧縮成形した板で亜下地材亜造作材などに使用される。
3唖 構造用せっこうボードは亜強化せっこうボードの性能を満たした上で亜くぎ側面抵抗を強化したもので亜耐力壁用の面材などに使用される。
4唖 インシュレーションボードは亜主に木材などの植物繊維を成形した繊維板の一種で亜用途による区分により畳床用亜断熱用亜外壁下地用として使用される。

A―7

※

問題番号〔No阿16〕〜〔No阿20〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 16〕

屋外排水設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 排水管を給水管と平行にして埋設する場合は亜原則として両配管の間隔を 500 mm 以上とし亜排水管は給水管の下方に埋設する。
2唖 遠心力鉄筋コンクリート管の排水管は亜一般に亜埋設は下流部より上流部に向けて行い亜1
勾配は以上とする。
100
3唖 管きょの排水方向や管径が変化する箇所及び管きょの合流箇所には亜ます又はマンホールを設ける。
4唖 雨水用排水ます及びマンホールの底部には亜排水管等に泥が詰まらないように深さ 50 mm以上の泥だめを設ける。

〔No唖 17〕

植栽に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 樹高は亜樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
2唖 枝張りは亜樹木の四方面に伸長した枝の幅をいい亜測定方向により長短がある場合は亜最長と最短の平均値とする。
3唖 幹周は亜樹木の幹の周長をいい亜根鉢の上端より 0.5 m の位置を測定する。
4唖 樹木の幹が本以上の場合の幹周は亜各々の幹の周長の総和の 70 ％ とする。

〔No唖 18〕

電気設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 低圧屋内配線の使用電圧が 300 V を超える場合亜金属製の電線接続箱には接地工事を施す。
2唖 バスダクトは亜電流の容量の大きい幹線に使用される。
3唖 合成樹脂管内亜金属管内及び可とう電線管内では亜電線に接続点を設けてはならない。
4唖 大型の動力機器が多数使用される場合の電気方式には亜単相
れる。

A―8

線式 100/200 V が用いら〔No唖 19〕

給水設備の給水方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ポンプ直送方式は亜水道引込み管に増圧ポンプを接続して亜各所に給水する方式である。
2唖 圧力水槽方式は亜受水槽の水をポンプで圧力水槽に送水し亜圧力水槽内の空気を圧縮茜加圧して亜その圧力によって各所に給水する方式である。
3唖 高置水槽方式は亜受水槽の水をポンプで建物高所の高置水槽に揚水し亜この水槽からは重力によって各所に給水する方式である。
4唖 水道直結直圧方式は亜上水道の配水管から引き込み亜直接各所に給水する方式である。

〔No唖 20〕

数量積算に関する記述として亜公共建築数量積算基準（国土交通省制定）上亜誤っているものはどれか。

1唖 根切り又は埋戻しの土砂量は地山数量とし亜掘削による増加亜締固めによる減少は考慮しない。
2唖 鉄骨鉄筋コンクリート造におけるコンクリートの数量は亜コンクリート中の鉄骨と鉄筋の体積分を差し引いたものとする。
3唖 圧接継手による鉄筋の長さの変化はないものとする。
4唖 ボルト類のための孔明け亜開先加工亜スカラップ等による鋼材の欠除は亜原則としてないものとする。

A―9

※

問題番号〔No阿21〕〜〔No阿33〕までの 13 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 21〕乗入れ構台に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 車の走行を車線とするため亜乗入れ構台の幅を 6 m とした。
2唖 構造計算で地震力を震度法により静的水平力として計算するため亜水平震度を 0.1 とした。
3唖 乗入れ構台の高さは亜大引下端を階スラブ上端より 30 cm 上になるようにした。
1
4唖 道路から構台までの乗込みスロープの勾配は亜 とした。
8〔No唖 22〕

土工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 床付け地盤が凍結したので亜凍結した部分は良質土と置換した。
2唖 ボイリングの発生防止のため亜止水性の山留め壁の根入れを深くし亜動水勾配を減らした。
3唖 ヒービングの発生防止のため亜ウェルポイントで掘削場内外の地下水位を低下させた。
4唖 根切り底面下に被圧帯水層があり亜盤ぶくれの発生が予測されたので亜ディープウェル
工法で地下水位を低下させた。

〔No唖 23〕

山留め工事における水平切梁工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 集中切梁とする方法は亜根切り及び躯体の施工能率の向上に効果がある。
2唖 井形に組む格子状切梁方式は亜一般に掘削平面が整形な場合に適している。
3唖 鋼製切梁では亜温度応力による軸力変化について検討する必要がある。
4唖 切梁にプレロードを導入するときは亜切梁交差部の締付けボルトを締め付けた状態で行う。

A ― 10〔No唖 24〕

場所打ちコンクリート杭地業に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 リバース工法における次スライム処理は亜一般にトレミー管とサクションポンプを連結し亜スライムを吸い上げる。
2唖 オールケーシング工法において亜スライム量が多い場合の次スライム処理は亜エアリフト
による方法や水中ポンプによる方法で行う。
3唖 鉄筋かごの主筋と帯筋は亜原則として鉄線結束で結合する。
4唖 アースドリル工法における鉄筋かごのスペーサーは亜D 10 以上の鉄筋を用いる。

〔No唖 25〕

鉄筋の加工及び組立てに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜d は異形鉄筋の呼び名の数値とする。

1唖 先端部に腰壁や垂れ壁の付かない片持ちスラブの上端筋の先端は亜90 °フックとし亜余長を 4 d 以上とした。
2唖 D 25 の異形鉄筋を用いる梁主筋をＬ字に加工する際は亜一辺の加工寸法の許容差を
哀 15 mm とした。
3唖 同径の異形鉄筋相互のあき寸法は亜1.5 d亜粗骨材最大寸法の 1.25 倍亜25 mm のうち最も大きい数値とした。
4唖 SD 390亜D 32 の異形鉄筋を 90 °曲げとする際は亜折曲げ内法直径を 3 d 以上とした。

〔No唖 26〕

鉄筋の重ね継手に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 大梁端部の下端筋の重ね継手中心位置は亜梁端から梁せい分の長さの範囲内には設けない方がよい。
2唖 梁の主筋を重ね継手とする場合亜隣り合う鉄筋の継手中心位置は亜重ね継手長さの 1.0 倍ずらす。
3唖 径の異なる鉄筋を重ね継手とする場合亜重ね継手長さは亜細い方の径により算定する。
4唖 梁主筋の重ね継手は亜水平重ね亜上下重ねのいずれでもよい。

A ― 11

〔No唖 27〕型枠支保工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 支柱として用いるパイプサポートの高さが 3.5 m を超える場合亜水平つなぎを設ける位置
は亜高さ 2.5 m 以内ごととする。
2唖 支柱として鋼管枠を使用する場合亜水平つなぎを設ける位置は亜最上層及び

層以内ごと

とする。
3唖 支柱として用いる鋼材の許容曲げ応力の値は亜その鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値
32の の値のうち亜いずれか小さい値のの値以下とする。
4
3
4唖 支柱として鋼管枠を使用する場合亜枠当たりの許容荷重は亜荷重の受け方により異なる。

〔No唖 28〕

コンクリートの打込みに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 水平打継ぎ部分は亜十分に散水して湿潤状態とし亜残っている水は取り除いた。
2唖 外気温が 20 ℃ の場合亜コンクリートの練混ぜ開始から打込み終了までの時間を 120 分以内とした。
3唖 梁及びスラブの鉛直打継ぎ部は亜梁及びスラブの端部に設けた。
4唖 コンクリート層の打込み厚さは亜コンクリート内部振動機（棒形振動機）の長さを考慮して 60 cm 以下とした。

〔No唖 29〕

コンクリートの養生に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 連続的に散水を行って水分を供給する方法による湿潤養生は亜コンクリートの凝結が終了
した後に行う。
2唖 コンクリート打込み後の温度を 2 ℃ を下らないように養生しなければならないと定められている期間は亜コンクリート打込み後日間である。
3唖 湿潤養生の期間は亜早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの場合は亜普通ポル
トランドセメントを用いた場合より短くすることができる。
4唖 打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は亜湿潤養生と考えてもよい。

A ― 12

〔No唖 30〕

高力ボルト接合に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 呼び径が M 20 のトルシア形高力ボルトの長さは亜締付け長さに 20 mm を加えた値を標準とした。
2唖 高力ボルトの接合部で肌すきが 1 mm を超えたので亜フィラープレートを入れた。
3唖 座金は亜面取りがしてある方を表にして使用した。
4唖 次締め及び本締めは亜ボルト群ごとに継手の中央部より周辺部に向かって締め付けた。

〔No唖 31〕

鉄骨の建方に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 建方精度の測定に当たっては亜日照による温度の影響を考慮する。
2唖 梁のフランジを溶接接合亜ウェブをボルトの配列が列の高力ボルト接合とする混用接合
1の仮ボルトは亜ボルト群に対して程度かつ本以上締め付ける。
3・ ・
3唖 梁の高力ボルト接合では亜梁の上フランジのスプライスプレートをあらかじめはね出して
おき亜建方を容易にする。
4唖 トラスなど重心の求めにくい部材には亜危険防止のため重心位置を明示する。

〔No唖 32〕

クレーンに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 クレーンによる作業は亜10 分間の平均風速が 10 m/s 以上の場合は中止する。
2唖 建方クレーンの旋回範囲に 66,000 V の送電線がある場合亜送電線に対して安全な離隔距離を 1.2 m 確保する。
3唖 クレーンで重量物をつり上げる場合亜地切り後に一旦停止して機械の安定や荷崩れの有無を確認する。
4唖 トラッククレーンを使用する場合亜走行時の車輪圧と作業時におけるアウトリガー反力について亜その支持地盤の強度を検討する。

A ― 13

〔No唖 33〕

鉄筋コンクリート造の耐震改修工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄筋コンクリート壁の増設工事において亜既存梁下と増設壁上部とのすき間のグラウト材の注入は亜予定した部分を中断することなく回で行った。
2唖 鉄筋コンクリート壁の増設工事において亜注入するグラウト材の練上り時の温度は亜練り
混ぜる水の温度を管理し亜10 〜 35 ℃ の範囲となるようにした。
3唖 柱の溶接金網巻き工法において亜溶接金網は分割して建て込み亜金網相互の接合は重ね継手とした。
4唖 柱の連続繊維補強工法において亜躯体表面を平滑にするための下地処理を行い亜隅角部は直角のままとした。

A ― 14※

問題番号〔No阿34〕〜〔No阿45〕までの 12 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 34〕

改質アスファルトシート防水工事（トーチ工法）に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 防水下地がプレキャストコンクリート部材の接合目地部には亜あらかじめ亜部材の両側に100 mm ずつ張り掛けられる幅の増張り用シートを用いて絶縁増張りを行った。
2唖 露出防水用改質アスファルトシートの重ね部は亜砂面をあぶり亜砂を沈めて重ね合わせた。
3唖 防水層の下地は亜入隅部は R 面とし亜出隅部は直角とした。
4唖 改質アスファルトシート相互の重ね幅は亜長手亜幅方向とも 100 mm となるように張り重ねた。

〔No唖 35〕

シーリング工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 シリコーン系シーリング材を充填する場合のボンドブレーカーは亜シリコーンテープとした。
2唖 ワーキングジョイントに装填する丸形のバックアップ材は亜目地幅より 20 ％ 大きい直径のものとした。
3唖 プライマーの塗布及びシーリング材の充填時に亜被着体が 5 ℃ 以下になるおそれが生じたので亜作業を中止した。
4唖 シーリング材の打継ぎ箇所は亜目地の交差部及びコーナー部を避け亜そぎ継ぎとした。

〔No唖 36〕

壁のタイル張り工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 改良圧着張りでは亜張付けモルタルを下地面側に 5 mm 程度亜タイル裏面に 3 mm 程度の厚さで塗り亜たたき押えを行い張り付けた。
2唖 マスク張りでは亜張付けモルタルを塗り付けたタイルは亜塗り付けてから 20 分を限度に張り付けた。
3唖 タイル張り面の伸縮調整目地は亜縦目地を 3 m 内外亜横目地を 4 m 内外ごとに設けた。
4唖 モザイクタイル張りのたたき押えは亜タイル目地に盛り上がった張付けモルタルの水分で目地部の紙が湿るまで行った。

A ― 15

〔No唖 37〕

心木なし瓦棒葺に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 軒先と平行に張り付ける下葺きアスファルトルーフィングは亜流れ方向の重ね幅を 100 mmとし亜ステープル釘での仮止め間隔は 300 mm 程度とした。
2唖 通し吊子の鉄骨母屋への取付けは亜平座金を付けたドリリングタッピンねじで亜下葺亜
野地板を貫通させ母屋に固定した。
3唖 キャップは亜溝板と通し吊子になじみよくはめ込み亜均一かつ十分にはぜ締めを行った。
4唖 水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは亜壁際立上がりを 45 mm とした。

〔No唖 38〕

軽量鉄骨天井下地工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 屋内の天井のふところが 1,500 mm 以上ある吊りボルトは亜径が 6 mm の丸鋼を用いて振れ止め補強を行った。
2唖 下り壁による天井の段違い部分は亜2,700 mm 程度の間隔で斜め補強を行った。
3唖 照明器具の開口のために亜野縁及び野縁受けを切断したので亜それぞれ同材で補強した。
4唖 野縁受け用のハンガーは亜吊りボルトにナット個を用いて挟み込んで固定した。

〔No唖 39〕

コンクリート壁の現場調合のセメントモルタル塗りに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 下塗りは亜吸水調整材を塗布後時間以上おいた後に亜乾燥を確認してから行った。
2唖 モルタルの収縮によるひび割れを防ぐため亜できるだけ粒径の小さい骨材を用いた。
3唖 中塗り用のモルタルは亜セメントと砂の調合（容積比）を：とした。

4唖 総塗り厚が 35 mm を超えるので亜アンカーピンを打ち込んで金網を取り付け亜補修塗りを行った。

A ― 16

〔No唖 40〕

自動扉に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 スライディングドアなので亜開速度亜閉速度とも 500 mm/s に設定した。
2唖 取付け及び調整完了後亜ドアを手で 100 N 以下の力で開けられるか確認した。
3唖 押しボタンスイッチ式のスライディングドアには亜安全性を考慮して亜補助センサーを設置した。
4唖 車いす使用者用の押しボタンスイッチは亜ドアより 90 cm 後退した位置で亜床より 110 cmの高さに設置した。

〔No唖 41〕

塗装工事の素地ごしらえに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 けい酸カルシウム板の吸込止めとして亜反応形合成樹脂ワニスを全面に塗布した。
2唖 亜鉛めっき鋼面は亜付着性を向上させるためエッチングプライマーを塗布した。
3唖 透明塗料塗りの木部の素地面で亜仕上げに支障のおそれがある甚だしい変色は亜漂白剤を用いて修正した。
4唖 鉄鋼面に付着した溶接のスパッタは亜りん酸塩溶液により取り除いた。

〔No唖 42〕

合成樹脂塗床に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 コンクリート下地表面のぜい弱層は亜研磨機などで削り取る。
2唖 下地調整に用いる樹脂パテは亜塗床材と同質の樹脂とセメントなどを混合したものとする。
3唖 プライマーは亜下地の吸込みが激しく塗膜とならない部分には亜先に塗ったプライマーの硬化前に再塗布する。
4唖 エポキシ樹脂モルタル塗床で防滑仕上げに使用する砂は亜最終仕上げの一つ前の工程と同時に均一に散布する。

A ― 17

〔No唖 43〕

壁のせっこうボード張りに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 軽量鉄骨下地にボードを直接張り付ける場合亜ドリリングタッピンねじは亜下地の裏面に10 mm 以上の余長の得られる長さのものを用いる。
2唖 テーパーボードの継目処理で亜グラスメッシュのジョイントテープを用いる場合亜ジョイ
ントコンパウンドの下塗りを省略できる。
3唖 せっこう系接着材による直張り工法の接着材の盛上げ高さは亜接着するボードの仕上がり面までの高さとする。
4唖 せっこうボードを曲率の小さな下地に張る場合は亜ボードの片面の紙に切れ目を入れて曲面にする。

〔No唖 44〕 ALC パネル工事の間仕切壁フットプレート構法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
・ ・ ・ ・ ・1唖 パネルは亜パネル上部の間仕切チャンネルへのかかりしろを 20 mm 確保して取り付けた。
2唖 パネルは亜パネル上部と間仕切チャンネルの溝底との間に 20 mm のすき間を設けて取り付けた。
3唖 出隅茜入隅のパネル取合い部には亜20 mm の伸縮目地を設けた。
4唖 耐火性能が要求される伸縮目地には亜モルタルを充填した。

〔No唖 45〕

鉄筋コンクリート造建物の外壁仕上げの改修工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 タイル張り外壁において亜漏水がなく亜浮きも見られず亜単にタイル表面のひび割れ幅が0.3 mm だったので亜美観上該当タイルをはつって除去し亜タイル部分張替え工法で改修した。
2唖 タイル張り外壁において亜箇所当たりの下地モルタルと下地コンクリートとの浮き面積が 0.2 m 2 だったので亜アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で改修した。
3唖 コンクリート打放し仕上げの外壁において亜コンクリート表面に生じた幅が 0.3 mm の
挙動のおそれのあるひび割れは亜硬質形エポキシ樹脂を用いた樹脂注入工法で改修した。
4唖 コンクリート打放し仕上げの外壁において亜コンクリート表面のはく落が比較的浅い欠損
部分は亜ポリマーセメントモルタルを充填し亜全面を複層仕上塗材塗りで改修した。

A ― 18