B-2335(1)ハードウェア マニュアル

MICRO/I HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P 形

安全上のご注意

安全上のご注意• MICRO/I HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形（以下「MICRO/I」と称する）の取付
け、配線作業、運転および保守や点検を行う前に、本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。弊社が指定していない
方法で使用すると、本製品が備えている保護が損なわれることがあります。
• 本製品は弊社の厳しい品質管理体制のもとで製造されておりますが、万一本製品の故障により重大な事故や損害の発生のおそれがある用途へのご使用の際は、バックアップやフェールセーフ機能をシステムに追加してください。
• 本製品への外部機器からの不正アクセス等に対しては、ネットワークシステム側で対策を講じてください。不正アクセス等により直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用については、弊社は、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本書では、誤った取り扱いをした場合に生じることが予測される危険の度合いを「警告」「注意」として区別しています。それぞれの意味は以下のとおりです。
取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
取扱いを誤った場合、人が重傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。

MICRO/I（全機種共通）：• 本製品は、医療機器、原子力、鉄道、航空、乗用機器などの高度な信頼性および安全性が必要とされる用途への使用を想定しておりません。これらの用途に使用しないでください。
• 取付け、取外し、配線作業および保守、点検は、必ず電源を切って行ってください。機器の破損のみならず、感電や火災の危険があります。
• 本製品の設置、配線、作画、動作設定を行うには専門の知識が必要です。専門の知識のない一般消費者が扱うことはできません。
• 表示部に液晶表示器を使用しています。この液晶表示器を破損した場合に内部から流出する液晶（液体）は有害物質ですので十分にご注意ください。もし、皮膚や衣類に付着した場合は速やかに石鹸を使用し水で洗い流し、医師の診断をお受けください。
• 本製品にて非常停止用押ボタンスイッチを付加した非常停止回路を構成する場合は、外部にてシステムに見合った非常停止回路を構成してください。
• タッチ スイッチ、ファンクション キー、セレクタ スイッチを付加した非常停止回路やインタロック回路を構成しないでください。本製品の内部回路が故障した場合、システムに重大な損傷を招く場合があります。
• 万一、落としたり、本製品に衝撃や負荷が加わった場合にはそのままご使用にならず、破損のないことならびに各種機能が安全かつ正常に機能することを確認してください。
• 本製品の FG 線には D 種接地を施してください。感電や誤動作の恐れがあります。
• 本製品のバックライトが切れた場合、画面が見えなくなりますがタッチパネルおよびファンクション キーは有効な状態です。
バックライト消灯状態と間違えてタッチパネルまたはファンクション キーを操作した場合、誤った操作を認識してしまうことによって損害が生じる恐れがありますので、使用を中止してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形：• 本製品で採用しているアナログ方式タッチパネルは検出の特性上、複数箇所を同時に押すと、その押されている箇所の重心位
置（1 ケ所）が押されたものと判断します。従いまして、複数箇所の同時押しによる操作を行わないください。

序-1

MICRO/I ハードウェア マニュアル

安全上のご注意

HG1P 形：• 本製品に取り付けられている非常停止用押ボタンスイッチおよびイネーブル スイッチは、次の点に注意してください。
- 非常停止用押ボタンスイッチは EN60204-1 に基づく停止カテゴリー 0 または 1 で機能するように必ず接続してください。
- 使用前など定期的に正常に動作することを確認してください。特に、イネーブル スイッチは、異物が挟まるなどによってボタンが復帰しなくなると、手を離してもポジション 2 の状態が保持されたままとなり、非常に危険です。
- テープ、ひも、ゴムカバーを無理に変形させるなどによってイネーブル スイッチをポジション 2 の状態に保持することは絶対にしないでください。イネーブル スイッチ本来の機能を失い、緊急時に作動しない場合があります。
- イネーブル スイッチには、しっかり指をかけて使用してください。
• 本製品を機械から取り外した状態では非常停止機能が無効になります。無効状態の非常停止用押ボタンスイッチ操作による事
故の可能性をなくすため、機械から取り外した本製品は作業者の目につかない適切な場所へ保管してください。また、本製品
接続部近傍の機械上に、少なくとも 1 つの非常停止用押ボタンスイッチを設置してください。

MICRO/I（全機種共通）：• 移動、運送時などに本製品を落下等させないでください。本製品の破損や故障の原因となります。
• カタログ、本書に記載の環境下で使用してください。高温、多湿、結露、腐食性ガス、過度の衝撃のある所で使用すると感電、火災、誤動作の原因となります。
• 本製品の汚損度は “ 汚損度 2” です。汚損度 2 の環境下で使用してください。（IEC 60664-1 の規格に基づく）• 本書に記載の指示に従って取り付けてください。取付けに不備があると落下、故障、誤動作の原因となります。
• 設置、配線作業時に配線くずやドリルの切り粉などが本製品内部に入らないように注意してください。配線くずなどが本製品に入りますと火災、故障、誤動作の原因となります。
• 定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続すると火災の原因となる恐れがあります。
• 本製品の外側に、IEC 60127 承認のヒューズをご使用ください。
（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場
合に適用）• 本製品のサーキット ブレーカーは、EU 承認品をご使用ください。
（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• 運転、停止などの操作は、十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因になることがあります。
• 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネット プロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由して接続してください。
• 本製品の前面に組み込んでいるタッチパネルはガラス製です。衝撃を加えると割れたり破損したりする恐れがありますので、取扱いに際しては十分注意してください。
• 本製品の表示部に貼られた保護フィルムは、輸送時に製品を傷から保護するためのものです。保護フィルムを剥がしてからご使用ください。保護フィルムを剥がさずに使用すると、使用環境によっては、フィルムが白濁して表示部に固着し、剥がれなくなることがあります。
• タッチパネルまたは保護シートは傷がつきやすいので、工具などの固いもので押したり、擦ったりしないでください。
• 強い紫外線下での使用および保管は避けてください。
• 分解、修理、改造等は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
• 本製品を廃棄する場合は産業廃棄物として扱ってください。
• 時計の精度が要求されるシステムに使用される場合は、定期的に時刻設定をお願いします。
• SD メモリカードや USB メモリにアクセス中は、電源を切ったり、SD メモリカードや USB メモリを抜き差ししないでください。SD メモリカードや USB メモリ内のデータが破損する可能性があります。データが破損した場合は、SD メモリカードやUSB メモリをフォーマットしてください。
• USB メモリ以外の USB 機器は、本製品に電源が入っていない状態で接続または切断してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

序-2

改定履歴

HG2J/1J 形：• 本製品の DC 入力電源のタイプは “PS2” です。（IEC/EN61131 の規格に基づく）• 配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用してください。

HG1J 形：• 使用周囲温度が 50 ℃を超える環境でタッチパネルを操作する場合、やけどを負う恐れがありますので、タッチペンや耐熱手袋などを使用してください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G 形：• 本製品の DC 入力電源のタイプは “PS2” です。（IEC/EN61131 の規格に基づく）• 配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、本製品の端子ねじは、規定締付トルクで締め付けてください。

HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F 形：• 電源を切る場合や SD メモリカードを抜く場合は、必ずアクセス ランプが消灯していることを確認してください。なお、アクセスを停止する方法については、本書を参照してください。

HG1P 形：• 本製品の配線は HG1P 形オプション ケーブルを使用してください。
• HG1P 形オプション ケーブルに取り付けられている D-sub コネクタは防水、防塵性能はありません。防水、防塵性能が必要な場合は、お客様にてケーブル引き込み口を防水処理していただくか、または防水性のあるコネクタを使用したケーブルを製作してください。

改定履歴2023 年 9 月

初版発行2024 年 7 月

第 2 版発行

ご注意• 本書に関するすべての権利は、IDEC 株式会社に帰属しています。弊社に無断で複製、転載、販売、譲渡、賃貸することはできません。
• 本書の内容は、予告なく変更することがあります。
• 製品の内容につきましては万全を期しておりますが、ご不審の点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社の問い合わせ窓口までご連絡ください。

商標についてWindO/I、MICRO/Iは、IDEC株式会社の日本国での登録商標です。
記載されているその他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

序-3

MICRO/I ハードウェア マニュアル

適合規格に関して適合規格に関して
HG1J 形 ※1 が対応している適合規格は、次のとおりです。

UL 121201 / CSA C22.2 No.213 (Under application)• This product is for indoor use only.
• Open type or panel mounted when installed in a Listed Type 4X "Indoor Use Only", Type 13 enclosure.
• The use of an SELV source.
• When wiring this product at the field, use copper conductors only.
Test item particulars
Type of item

Open Type/enclosed type when panel mounted in appropriate end enclosure

Description of equipment function

Control

Connection to mains supply

N/A connected to SELV source

Overvoltage Category

None

Pollution Degree

2

Environmental Conditions

Extended:

Temperature:-20 to +55ºC, see RATINGS section for detail.

Humidity:

10 to 95%RH (no condensation)

For use in wet locations

NO

Equipment mobility

Panel mounted

Operating Conditions

Continuous• This product is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous locations only.
• RATINGS:
Input: 24 Vde, 12W, SELV, LIM
Maximum Surrounding Air: -20 to +55ºC
Enclosure Type 4X Indoor Use only, Type 13• Temperature Code: T4A• Equipment to be installed in an environmentally suitable enclosure that requires the use of a tool to access.
• L'appareil HG1J est convu pour etre utilise uniquement dans des emplacements de classe I, division 2, groupes A, B, C, Dou non
dangereux.
• Caracteristiques:
Entree: 24 Vde, 12W, Tres basse tension de securite (SELV), LIMITES Air ambiant maximal: -20 a +55ºC
Boitiers de type 4X pour une utilisation interieure, de type 13.
• Code de temperature: T4A• L'appareil HG1J doit etre installe dans un boitier adapte a l'environnement et uniquementaccessible a l'aide d'outils.

※1 HG2J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形については、各機種の取扱説明書を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

序-4

はじめに

はじめに
このたびは、IDEC 株式会社製プログラマブル表示器MICRO/Iをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
本書は、MICRO/I HG2J/1J形、HG5G/4G/3G/2G-V形、HG4G/3G形、HG2G-5F/-5T形、HG1G/1P形の仕様および取り付け方法などの説明および各種機能について記載しています。
ご使用の前に本書をよくお読みいただき、本製品の機能および性能をご理解のうえ、正しくご使用ください。
弊社Webサイトでは、製品マニュアル（PDF）を無償公開しています。最新の製品マニュアルを弊社Web サイトからダウンロード
いただきますようお願いします。
ご利用目的に応じて以下をご覧ください。
種類

内容

MICRO/I ハードウェア マニュアル（本書）

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形、オ
プション品、および増設モジュールの製品仕様、設置と配線の方法などについて記載
しています。

WindO/I-NV4 ユーザーズ

マニュアル（PDF）

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形の基
本的な動作や、運転するために必要なプロジェクトの作成方法、プロジェクトを構成するさまざまな描画や部品などについて説明しています。

WindO/I-NV4 接続機器設定マニュアル（PDF）

デバイス リンク通信や O/I リンク通信、DM リンク通信などさまざまな通信方式について、その接続方法や使用可能なデバイス アドレスなどについて説明しています。

本書の表記について
本書では、説明を簡潔にするために次の記号や用語を使用しています。

記号･･･････

特に注意しなければならない事項を記載しています。このマークがついている箇所で操作を誤ると、大きな影響が出ることがあります。

･･･････ その機能を利用するうえでお願いしたいことや参考にしていただきたい情報を記載しています。

･･･････ その機能を利用するうえで知っていると役に立つ情報を記載しています。

［OK］ ･･･････ 画面上のボタンは［ ］で囲んで表しています。画面に表示されるボタンと同じ形のグラフィックを貼りつけている場合もあります。
［****］ ･･･････ コントロール名は［序-5］で囲んで表しています。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

本書で使う略語、総称、用語

本書で使う略語、総称、用語
項目

内容

HG2J 形MICRO/I HG2J-7UT22TF-B の略称です。

HG1J 形MICRO/I HG1J-4FT22TG-* の略称です。

HG5G-V 形

MICRO/I HG5G-VFXT22MF-B の略称です。

HG4G-V 形

MICRO/I HG4G-VCXT22MF-B の略称です。

HG4G 形MICRO/I HG4G-CJT22*F-B の略称です。

HG3G-V 形

MICRO/I HG3G-V*XT22MF-* の略称です。

HG3G 形MICRO/I HG3G-*JT22*F-* の略称です。

HG2G-V 形

MICRO/I HG2G-V5FT22TF-* の略称です。

HG2G-5F 形

MICRO/I HG2G-5FT22TF-* の略称です。

HG2G-5T 形

MICRO/I HG2G-5T*22TF-* の略称です。

HG1G 形MICRO/I HG1G-4VT22TF-* の略称です。

HG1P 形MICRO/I HG1P-ST32*BFH-B0 の略称です。

HG2J/1J 形

HG2J 形、HG1J 形を併記する場合の表記方法です。

HG5G/4G/3G/2G-V 形

HG5G-V 形、HG4G-V 形、HG3G-V 形、HG2G-V 形を併記する場合の表記方法です。

HG5G/4G/3G-V 形

HG5G-V 形、HG4G-V 形、HG3G-V 形を併記する場合の表記方法です。

HG4G/3G 形

HG4G 形、HG3G 形を併記する場合の表記方法です。HG4G-V 形、HG3G-V 形は含まれません。

HG2G-5F/-5T 形

HG2G-5F 形、HG2G-5T 形を併記する場合の表記方法です。

HG1G/1P 形

HG1G 形、HG1P 形を併記する場合の表記方法です。

MICRO/I

HG2J/1J 形、HG5G/4G/3G/2G-V 形、HG4G/3G 形、HG2G-5F/-5T 形、HG1G/1P 形プログラマブル
表示器の総称です。

接続機器

本体ユニットと常時接続、通信する PLC やマイコンの総称です。

デバイス アドレス

本体ユニットおよび接続機器が搭載しているビット単位もしくはワード単位の値を格納することができるメモリのことです。

ユーザー通信バーコードリーダ、インバータなどの外部機器と通信するための通信方式です。

WindO/I-NV4

本体ユニットの画面を作成する作画ソフトウェアです。

OS

システム ソフトウェアを管理および制御するために必要なソフトウェアのことです。HG2J/1J 形
のみアップデートに対応しています。

システム ソフトウェア

本体ユニットの基本的な制御や管理を行うソフトウェアのことです。

プロジェクトWindO/I-NV4 で作成される本体ユニットを動作させるための画面データ含むすべてのデータのことです。

システム設定プロジェクト データ内の全画面に共通した設定の総称です。

スクリプト

複雑な演算や動作をテキストで記述できる機能のことです。

内部デバイス

本体ユニットに内蔵されているリレーやレジスタの総称です。

部品機能のあるコンテンツ（スイッチ、ランプ、コマンドなど）のことです。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

序-6

目次

目次
安全上のご注意 ......................................................................................................................................序 - 1
改定履歴 ....................................................................................................................................................序 - 3
ご注意......................................................................................................................................................... 序 - 3
商標について........................................................................................................................................... 序 - 3
適合規格に関して..................................................................................................................................序 - 4
はじめに ....................................................................................................................................................序 - 5
本書の表記について ............................................................................................................................. 序 - 5
本書で使う略語、総称、用語...........................................................................................................序 - 6

第1章

本体ユニット仕様
1

HG2J 形......................................................................................................................................................... 1-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2

HG1J 形....................................................................................................................................................... 1-16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3

梱包内容............................................................................................................................................................. 1-16形番構成............................................................................................................................................................. 1-16
各部の名称 ....................................................................................................................................................... 1-17
外部インターフェイス .............................................................................................................................. 1-18
仕様....................................................................................................................................................................... 1-20
外形寸法............................................................................................................................................................. 1-23
取付け.................................................................................................................................................................. 1-24
配線....................................................................................................................................................................... 1-27
保守・点検 ....................................................................................................................................................... 1-29
ソフトウェア ライセンス情報 .............................................................................................................. 1-30

HG5G/4G/3G/2G-V 形........................................................................................................................... 1-31
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

序-7

梱包内容................................................................................................................................................................ 1-1形番構成................................................................................................................................................................ 1-1
各部の名称 .......................................................................................................................................................... 1-2
外部インターフェイス ................................................................................................................................. 1-3
仕様.......................................................................................................................................................................... 1-5
外形寸法................................................................................................................................................................ 1-8
取付け..................................................................................................................................................................... 1-9
配線....................................................................................................................................................................... 1-12
保守・点検 ....................................................................................................................................................... 1-14
ソフトウェア ライセンス情報 .............................................................................................................. 1-15

梱包内容............................................................................................................................................................. 1-31
形番構成............................................................................................................................................................. 1-32
各部の名称 ....................................................................................................................................................... 1-32
外部インターフェイス .............................................................................................................................. 1-35
仕様....................................................................................................................................................................... 1-37
外形寸法............................................................................................................................................................. 1-40
取付け.................................................................................................................................................................. 1-45
配線....................................................................................................................................................................... 1-49
USB ケーブル抜け防止ピンの取付けについて............................................................................ 1-50
保守・点検 ....................................................................................................................................................... 1-51

MICRO/I ハードウェア マニュアル目次

4

HG4G/3G 形、HG2G-5F 形 ................................................................................................................ 1-55
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

5

HG2G-5T 形、HG1G 形........................................................................................................................ 1-76
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6

梱包内容............................................................................................................................................................. 1-76形番構成............................................................................................................................................................. 1-77
各部の名称........................................................................................................................................................ 1-77
外部インターフェイス............................................................................................................................... 1-79
仕様....................................................................................................................................................................... 1-81
外形寸法............................................................................................................................................................. 1-84
取付け.................................................................................................................................................................. 1-86
配線....................................................................................................................................................................... 1-89
USB ケーブル抜け防止ピンの取付けについて ............................................................................ 1-90
保守・点検........................................................................................................................................................ 1-91

HG1P 形 ..................................................................................................................................................... 1-96
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

第2章

梱包内容............................................................................................................................................................. 1-55
形番構成............................................................................................................................................................. 1-56
各部の名称........................................................................................................................................................ 1-57
外部インターフェイス............................................................................................................................... 1-59
仕様....................................................................................................................................................................... 1-61
外形寸法............................................................................................................................................................. 1-63
取付け.................................................................................................................................................................. 1-67
配線....................................................................................................................................................................... 1-70
USB ケーブル抜け防止ピンの取付けについて ............................................................................ 1-71
保守・点検........................................................................................................................................................ 1-72

梱包内容............................................................................................................................................................. 1-96形番構成............................................................................................................................................................. 1-96
各部の名称........................................................................................................................................................ 1-97
外部インターフェイス............................................................................................................................... 1-98
仕様....................................................................................................................................................................... 1-99
外形寸法.......................................................................................................................................................... 1-106
取付け............................................................................................................................................................... 1-107
配線.................................................................................................................................................................... 1-110
保守・点検..................................................................................................................................................... 1-112

増設モジュール
1

概要 ................................................................................................................................................................ 2-1
1.1
1.2
1.3

2

アナログ I/O モジュール..................................................................................................................... 2-13
2.1
2.2
2.3

3

増設モジュールの概要................................................................................................................................. 2-1
対応増設モジュール...................................................................................................................................... 2-2
増設モジュールの動作................................................................................................................................. 2-7
アナログ I/O モジュールの概要 ........................................................................................................... 2-13
アナログ I/O モジュールのパラメータ設定 .................................................................................. 2-13
デバイス アドレスの割り付け .............................................................................................................. 2-26

デジタル I/O モジュール..................................................................................................................... 2-28
3.1

デジタル I/O モジュールの使用方法 ................................................................................................. 2-28

MICRO/I ハードウェア マニュアル

序-8

目次

第3章

オプション
1

オプション品 .............................................................................................................................................. 3-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

保守用部品................................................................................................................................................ 3-10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

序-9

HG2J 形 ................................................................................................................................................................. 3-1
HG1J 形 ................................................................................................................................................................. 3-2
HG5G/4G/3G/2G-V 形 .................................................................................................................................. 3-3
HG4G/3G 形、HG2G-5F 形........................................................................................................................ 3-5
HG2G-5T 形、HG1G 形................................................................................................................................ 3-7
HG1P 形 ................................................................................................................................................................ 3-8
HG2J 形 ............................................................................................................................................................... 3-10
HG1J 形 ............................................................................................................................................................... 3-10
HG5G/4G/3G/2G-V 形 ................................................................................................................................ 3-10
HG4G/3G 形、HG2G-5F 形...................................................................................................................... 3-11
HG2G-5T 形、HG1G 形.............................................................................................................................. 3-11
HG1P 形 .............................................................................................................................................................. 3-11

MICRO/I ハードウェア マニュアル

本体ユニット仕様

第1章
1
1.1

1

HG2J形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット4－1

着脱式端子台9ピン

HG2J形

取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

1.2

形番構成
LCD

本体色

形番

7.0インチ ワイドTFT カラー

ブラック

HG2J-7UT22TF-B

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 HG2J形

1.3

各部の名称
②

③

⑤
⑥
⑩

⑦

①

⑧

⑨

④
No.

1-2

名称

内容
通常運転時
OS起動中（通常運転時）
OS起動中（ブート モード）
OS起動準備中、ブート モード動作中
本体ユニット故障時
無通電時①

POWER LED

緑色点灯：
緑色点滅：
橙色点灯：
橙色点滅：
赤色点灯：
消灯：

②

表示部

TFT方式カラー LCD③

タッチパネルPCAP（投影型静電容量）方式④

シリアル インターフェイス（COM）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台9ピン（プッシュイン タイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑤

USB インターフェイス（USB1）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A
出力電流： 5V・500mA⑥

USB インターフェイス（USB2）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A
出力電流： 5V・500mA⑦

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
最大ケーブル長： 100m

⑧

電源端子

コネクタ： 端子台3ピン（プッシュイン タイプ）⑨

取付金具取付位置

4ヶ所⑩

RESETスイッチ

タクト スイッチ

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形

1.4

1

外部インターフェイス• 各インターフェイスへの配線を行う前には、必ず電源を切ってください。
• シリアル インターフェイス（COM）は、RS232C と RS422/485を同時に使用できます。
• 各インターフェイスには、SELV（安全超低電圧）回路を使用してください。

● シリアル インターフェイス（COM）
配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（IDEC製、Weidmüller製、またはPhoenix Contact製）をご使用ください。
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

着脱式端子台9ピン

適合電線

AWG16～28

芯線種類

単線またはより線被覆剥き長さ※1

8～9mm

適合フェルール端子

S3TL-H025-12WJ
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-14WA
S3TL-H075-14WW（IDEC製）

No.1

No.

H0,25/12 HBL
H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W（Weidmüller製）

AI 0,25-8YE
AI 0,34-8TQ
AI 0,5-8WH
AI 0,75-8GY（Phoenix Contact製）

No.9

名称

I/O

機能

1

SD

OUT

送信データ

2

RD

IN

受信データ

3

RS

OUT

送信要求

4

CS

IN

送信可

5

SG

-

信号グランド

6

SDA

OUT

送信データ（＋）

7

SDB

OUT

送信データ（－）

8

RDA

IN

受信データ（＋）

9

RDB

IN

受信データ（－）

通信種別

RS232C

RS422/485

端子穴1つに挿入できるフェルール端子は1本です。
RS232Cと渡り配線が必要なRS422/485を同時に使用する場合は、本体ユニットの直近に別途端子台等を設けていただき、SGを接続してください。また、RS232CとRS422/485を同時に使用する場合は、各通信波形に影響の出ないよう通信ケー
ブルを分けて配線してください。

※1 電線先端の被覆は、8～9mm 剥いて使用してください。
8〜9 mm

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-3

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 HG2J形

RS422/485インターフェイスを使用する場合
HG2J形には、終端抵抗が内蔵されていません。必要に応じて8番端子（RDA）と9番端子（RDB）の間に適切な値（100～120Ω 程
度、1/2W 以上）の終端抵抗を挿入してください。

8 番端子 (RDA)

9 番端子 (RDB)

電線の挿入や抜去については、1-12ページ「1.8

1-4配線」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形

1.5

1

仕様

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ 適用規格
安全規格

UL61010-1、UL61010-2-201、UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12 (c-UL)、CSA C22.2 No.61010-2-201 (c-UL) 、
CSA C22.2 No.213 (c-UL)

EMC規格

IEC/EN 61131-2■ 環境仕様使用周囲温度-20～ +60℃※1（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-20～ +70℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度

2000m以下

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
定格電圧

DC12/24V

消費電力

13W以下

USB インターフェイス（USB1、USB2）未使用時
バックライト オフ時

5W 以下
3W 以下

電圧許容範囲DC10.2～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms 以下（電源電圧：DC20.4～28.8V）
1ms 以下（電源電圧：DC10.2～20.4V）

電源突入電流

40A 以下絶縁耐圧

AC500V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）■ 機械的仕様
耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ各方向10回（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向3回（IEC 61131-2に適合）※1 使用周囲温度によるUSBインターフェイスの出力電流制限については、1-11ページ「取付け向きによる制限事項」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-5

1 HG2J形■ 性能仕様表示部

タッチパネル

表示素子※1

TFT カラー LCD（TN タイプ）

表示色

65,536

有効表示寸法

154.08（W）x 85.92（H）mm

表示分解能

800（W）x 480（H）ドットドットピッチ

0.1926（W）x 0.179（H）mm

視野角

左右上各80°、下60°

液晶単体輝度

500cd/m2（Typ.）

輝度調整

48段階

バックライト

白色LED

バックライト寿命※2

標準50,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式

投影型静電容量方式

複数押し

最大2点押しまで可能

ユーザー メモリ容量

約24M バイト

時計のバックアップ時間（使用周囲温度25℃時）

20日間（Min.）※4

バックアップ データ

大容量コンデンサにより保持

時計データ

不揮発性メモリに保存

履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造※3

パネル厚が1mm以上、1.6mm未満の時： IP65F (IEC 60529)
パネル厚が1.6mm以上、5mm以下の時： IP66F、IP67F (IEC 60529)、
TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13

質量（約）

500ｇ

※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 パネル取付後の操作部に対する保護構造です。各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。IP65F/IP66F/
IP67F の防油構造については、日本産業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。IP定格はUL認証適用外です。
※4 電源の遮断期間が時計のバックアップ時間を超えた場合、電源を入れた際に「時計データ初期化」のエラーメッセージが表示され、時計データは”2000
年1月1日00:00:00”に初期化されます。

1-6

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形

1■ ノイズ仕様不要輻射Class A：10m法
40dBµV/m quasi-peak（30M ～230MHz）
47dBµV/m quasi-peak（230M ～1GHz）Class A：3m法
76dBµV/m (Peak)、56dBµV/m (AVG)（1G ～3GHz）
80dBµV/m (Peak)、60dBµV/m (AVG)（3G ～6GHz）

静電気放電±6kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1000MHz）
3V/m（1.4G ～2.0GHz）
3V/m（2.0G ～2.7GHz）
3V/m（2.7G ～6.0GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V 間）±500V（電源－ FE 間、0V － FE 間）

伝導性イミュニティ

3V（電源端子、通信ライン）（150k ～80MHz）
80% AM 変調（1kHz）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1-7

1 HG2J形

1.6

外形寸法
単位：mm

28.3

24.4

6.0

128.0

118.2

186.0

176.2
＜ケーブル付き外観図＞

176.2

15

118.2

56

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-8

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形● 本体ユニットの印字内容について「マークA」は、QRコードで取扱説明書を参照できることを示しています。詳細は、1-12ページ「1.8 配線」を参照してください。
マークA<QRコード>See instr.
Manual.

1.7

取付け● 設置場所についての注意事項
HG2J形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
• 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所• 長時間油、薬品などがかかる場所• オイルミストが充満する場所• 直射日光の当たる場所• 強い紫外線を受ける場所• 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所• 振動や衝撃の伝わる場所• 急激な温度変化で結露が生じる場所• 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所● 周囲温度についての注意事項• 通風スペースを十分にとり、発熱量の大きい機器に近接して設置しないでください。
• HG2J形と他の機器、構造物との間には、100mm 以上の空間を設けてください。
• 周囲温度がHG2J形の一般仕様欄で規定された温度を越える場合は、強制ファンやクーラを設置してください。
• HG2J形は垂直取付け自然空冷を前提にしています。それ以外の姿勢で取り付ける場合には強制空冷を行うか、周囲温度を下げて使用してください。

● ディレーティングについて
HG2J形は使用周囲温度が高温となった場合に、バックライトの輝度を低減することで製品内部の温度上昇を抑制します。
USB インターフェイス（USB、USB2）未使用時の使用周囲温度、輝度の関係は、おおよそ下図のとおりとなります。

輝度
100%

20%
0%
-20℃

55℃

60℃

使用周囲温度USB インターフェイスの出力電流値によって輝度低減が発生します。
製品個体によって上図で掲載している値は変わります。掲載している内容は設計時の目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-9

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 HG2J形● 取付け方法• パネル面に下記寸法で取付穴を開けてください。
（単位：mm）

B
A

A

118.6

B
+1.0
0

176.6

パネル厚
+1.0
0

1.0～5.0• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、規定締付トルク0.5～0.6N∙mで合計4ヶ所を均一に締め付けてください。

パネル
取付金具

取付金具

• 剛性の高いパネルに取り付けてください。
• 規定締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、防水性能を損なう恐れがあります。
• 取付金具がパネルに対して傾いていると、本体ユニットがパネルから外れる恐れがあります。
• パネルに取り付ける際には、パッキンに"ねじれ"がないことをご確認ください。特に本体ユニットを一度取り外した後、再度取り付ける場合にはご注意ください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。パッキンが本体ユニットから外れた場合は、パッキンの凸部とフロントケースの凹部の位置を合せた状態でパッキン取付け溝にパッキンをねじらないように奥まで挿入
してください。

凹部(フロントケース)
パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

1-10

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形● 取付け向きによる制限事項
HG2J形は横置きの垂直取付けを基本としています。使用周囲温度およびUSB インターフェイスの出力電流（USB1と USB2 の合計）
は、取付け向きによって下表のとおり制限されます。
取付け向き

使用周囲温度：USBインターフェイスの出力電流制限-20～+45℃：1000mA+45～+55℃：500mA+55～+60℃：150mA

横置き

縦置き（右回り）
垂直取付け-20～+40℃：1000mA+40～+55℃：500mA+55～+60℃：150mA

縦置き（左回り）

横置き（180度回転）

水平取付け-20～+55℃：500mA+55～+60℃：150mA-20～+40℃：1000mA+40～+55℃：500mA+55～+60℃：150mA• ななめに取り付ける場合は、水平取付けと同じ制限になります。
• 取付け完了後、表示部の視認性に問題ないことを確認してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-11

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 HG2J形

配線

1.8• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。
• 電源には、SELV（安全超低電圧）回路と LIM（限定エネルギー）回路を使用してください。
• 配線には銅線のみ使用してください。

● 電源端子への配線• 端子記号に対する信号内容は下表のとおりです。

＋

電源（DC12/24V）－

電源（0V）
機能接地（FE）• 配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子IDEC 製、Weidmüller製、またはPhoenix Contact製）をご使用ください。
適合電線

AWG14～28

芯線種類

単線またはより線被覆剥き長さ※1

7～9mm
S3TL-H025-12WJ
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-14WA
S3TL-H075-14WW（IDEC製）適合フェルール端子

H0,25/12 HBL
H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W（Weidmüller製）

AI 0,25-8YE
AI 0,34-8TQ
AI 0,5-8WH
AI 0,75-8GY（Phoenix Contact製）● 電線挿抜時の注意事項• より線など、先端処理されていない電線を接続する場合、プッシャーを押しながら電線を奥まで挿入した後、プッシャーを離すと接続できます。
• フェルール端子付きの電線を接続するときは、フェルールが長手方向になるよう端子台に接続してください。（下図参照）

シリアル インターフェイス（COM）
プッシャー（取外し用押ボタン）

電源端子

OK

NG

OK

NG

• プッシャーを押さずに、電線を引き抜かないでください。電線を抜く時は、マイナス ドライバなどを使って、約 20N の力でプッシャーを押したまま、電線をまっすぐ引き出してください。
• プッシュイン端子の破損に注意してください。プッシャーを押すときは、40N以上の力を加えないでください。

※1 電線先端の被覆は、7～9mm 剥いて使用してください。
10〜11 mm

1-12

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形● パソコン接続時の注意事項
HG2J形をUSBインターフェイスを介してパソコンに接続する場合、パソコンの機種および使用条件によっては、HG2J形やパソコンの故障が発生することがあります。故障を未然に防止するため、以下の点にご注意ください。
• 電源プラグが三芯またはアース線のあるパソコンを使用する場合、アース付きのコンセントを使用するか、アース線を接地してください。
• 電源プラグが二芯でアース線のないパソコンを使用する場合、以下の手順でHG2J形とパソコンを接続してください。
①パソコンの電源プラグをACコンセントから抜く。
②HG2J形とパソコンを接続する。
③パソコンの電源プラグをACコンセントに挿入する。

● 推奨工具
工具名
標準タイプ
マイナスドライバ

絶縁カバー付き形番（オーダー形番）

メーカー名

SDS0.4×2.5×75（2749320000）

Weidmüller

S3TL-D04-25-75

IDEC

SDIS0.4×2.5×75（2749790000）

Weidmüller

圧着工具

PZ6/5（9011460000）

Weidmüller

被覆剥きツール

STRIPAX（9005000000）

Weidmüller

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-13

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 HG2J形

保守・点検

1.9

HG2J 形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

端子台、着脱コネクタ部

不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

取付金具

緩みがないかを確認し、緩みがある場合は規定締付トルクでの増締めを行ってください。

バックライトHG2J形は、ユーザ様によるバックライトの交換はできません。バックライト切れの際は、弊社営業所までお問い合わせください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG2J形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• HG2J形の背面にあるRESETスイッチを先の細いもので3回押す。

先の細いものRESET スイッチ

• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
• RESETスイッチを操作時は、HG2J形の画面に触れないでください。

● システム モード
システム モードでは、HG2J形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

1-14

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 HG2J形

1● 輝度調整輝度調整画面にてHG2J形の表示の輝度を調整できます。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。

SYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:20:00:77
Wired IP Address 192.168.1.150
2023/AUG/21/mon 06:46:34
SNTP

<<

EtherIP

BRIGHTNESS 31

ENG/JPN>>

1.10 ソフトウェア ライセンス情報
本製品は、IDEC株式会社が権利を有するソフトウェアのほかに様々なオープン ソース ソフトウェアが含まれています。
オープン ソース ソフトウェアに関する情報は、HG2J形の背面に印字されているQRコードから取得してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-15

2 HG1J形

2
2.1

HG1J形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット2－1

着脱式端子台10ピン

1

着脱式端子台3ピン

本体色

形番

ブラック

HG1J-4FT22TG-B

シルバー

HG1J-4FT22TG-S

HG1J形

取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

電源端子用コネクタ

2.2

形番構成
LCD
4.3インチ ワイドTFT カラー

1-16

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

2.3

1

各部の名称
②

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

③
⑥
⑤

④
①

⑨

⑧

⑩

⑦

No.

名称

内容
通常運転時
OS起動中（通常運転時）
OS起動中（ブート モード）
OS起動準備中、ブート モード動作中
本体ユニット故障時
無通電時①

POWER LED

緑色点灯：
緑色点滅：
橙色点灯：
橙色点滅：
赤色点灯：
消灯：

②

表示部

TFT方式カラー LCD③

タッチパネルPCAP（投影型静電容量）方式④

シリアル インターフェイス（COM）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台10ピン（プッシュイン タイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑤

USB インターフェイス（USB1）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A
出力電流： 5V・500mA⑥

USB インターフェイス（USB2）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A
出力電流： 5V・500mA

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
ケーブル：CAT 5以上STP
最大ケーブル長： 100m

⑦

⑧

電源端子

コネクタ（本体付属品）： 着脱式端子台3ピン（プッシュイン タイプ）⑨

取付金具取付位置

2ヶ所⑩

RESETスイッチ

タクト スイッチ

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-17

2 HG1J形

2.4

外部インターフェイス• 各インターフェイスへの配線を行う前には、必ず電源を切ってください。
• シリアル インターフェイス（COM）は、RS232C と RS422/485を同時に使用できます。
• 各インターフェイスには、SELV（安全超低電圧）回路を使用してください。

● シリアル インターフェイス（COM）
配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（IDEC製、Weidmüller製、またはPhoenix Contact製）をご使用ください。
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

着脱式端子台10ピン

適合電線

AWG16～28

芯線種類

単線またはより線被覆剥き長さ※1

8～9mm

適合フェルール端子

S3TL-H025-12WJ
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-14WA
S3TL-H075-14WW（IDEC製）

6

10

1

5

No.

名称

I/O

1

SD

OUT

送信データ

2

RD

IN

受信データ

H0,25/12 HBL
H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W（Weidmüller製）

機能

3

RS

OUT

送信要求

4

CS

IN

送信可

5

SG

－

信号グランド

6

SDA

OUT

送信データ（＋）

7

SDB

OUT

送信データ（－）

8

RDA

IN

受信データ（＋）

9

RDB

IN

受信データ（－）

10

SG

－

信号グランドAI 0,25-8YE
AI 0,34-8TQ
AI 0,5-8WH
AI 0,75-8GY（Phoenix Contact製）

通信種別

RS232C

RS422/485

端子穴1つに挿入できるフェルール端子は1本です。
RS232Cと渡り配線が必要なRS422/485を同時に使用する場合は、本体ユニットの直近に別途端子台等を設けていただき、SGを接続してください。また、RS232CとRS422/485を同時に使用する場合は、各通信波形に影響の出ないよう通信ケー
ブルを分けて配線してください。

※1 電線先端の被覆は、8～9mm 剥いて使用してください。
8〜9 mm

1-18

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

RS422/485インターフェイスを使用する場合
HG1J形には、終端抵抗が内蔵されていません。必要に応じて8番端子（RDA）と9番端子（RDB）の間に適切な値（100～120Ω 程
度、1/2W 以上）の終端抵抗を挿入してください。

8 番端子 (RDA)

9 番端子 (RDB)

電線の挿入や抜去については、1-27ページ「2.8 配線」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-19

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

2 HG1J形

2.5仕様■ 適用規格
安全規格

UL61010-1、UL61010-2-201、UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12 (c-UL)、CSA C22.2 No.61010-2-201 (c-UL) 、
CSA C22.2 No.213 (c-UL)

EMC規格

IEC/EN 61131-2■ 環境仕様使用周囲温度-20～ +55℃※1（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～95%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-20～ +70℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～95%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度

動作時：0～2000ｍ（1013～795hPa）
輸送時：0～3000m（1013～701hPa）

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
定格電圧

DC12/24V

消費電力

12W以下

USB インターフェイス（USB1、USB2）未使用時
バックライト オフ時

4W 以下
3Ｗ 以下

電圧許容範囲DC10.2～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms 以下（電源電圧：DC20.4～28.8V）
1ms 以下（電源電圧：DC10.2～20.4V）

電源突入電流

40A 以下絶縁耐圧

AC500V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）■ 機械的仕様
耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ各方向10回（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向3回（IEC 61131-2に適合）※1 使用周囲温度によるUSBインターフェイスの出力電流制限については、1-26ページ「取付け向きによる制限事項」を参照してください。

1-20

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

1■ 性能仕様表示部

タッチパネル

表示素子※1

TFT カラー LCD

表示色

1,677万有効表示寸法95.04 (W) x 53.856 (H) mm

表示分解能

480 (W) x 272 (H) ドット

ドットピッチ

0.198（W）x 0.198（H）mm

視野角

左右上下各80°

液晶単体輝度

500cd/m2（Typ.）

輝度調整

32段階

バックライト

白色LED

バックライト寿命※2

標準50,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式

投影型静電容量方式

複数押し

最大2点押しまで可能

ユーザー メモリ容量

約24M バイト

時計のバックアップ時間（使用周囲温度25℃時）

20日間（Typ.）※4

バックアップ データ

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

大容量コンデンサにより保持

時計データ

不揮発性メモリに保存

履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造※3

パネル厚が1mm以上、1.6mm未満の時： IP65F (IEC 60529)
パネル厚が1.6mm以上、5mm以下の時：IP66F、IP67F (IEC 60529)、
TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13

質量（約）

260ｇ

※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 パネル取付後の操作部に対する保護構造です。各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。IP65F/IP66F/
IP67F の防油構造については、日本産業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。IP定格はUL認証適用外です。
※4 電源の遮断期間が時計のバックアップ時間を超えた場合、電源を入れた際に「時計データ初期化」のエラーメッセージが表示され、時計データは”2000
年1月1日00:00:00”に初期化されます。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-21

2 HG1J形■ ノイズ仕様

1-22

不要輻射

Class A：10m法
40dBµV/m quasi-peak（30M ～230MHz）
47dBµV/m quasi-peak（230M ～1GHz）Class A：3m法
76dBµV/m (Peak)、56dBµV/m (AVG)（1G ～3GHz）
80dBµV/m (Peak)、60dBµV/m (AVG)（3G ～6GHz）

静電気放電±6kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1000MHz）
3V/m（1.4G ～2.0GHz）
3V/m（2.0G ～2.7GHz）
3V/m（2.7G ～6.0GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V 間）±500V（電源－ FE 間、0V － FE 間）

伝導性イミュニティ

10V（電源端子、通信ライン）（150k ～80MHz）
80% AM 変調（1kHz）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

1

外形寸法
単位：mm

8.7

5.4

86.5

75.5

123.8

35.9

10.2

112.8
＜ケーブル付き外観図＞

112.8

75.5

61.4

46.6

2.6

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-23

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

2 HG1J形● 本体ユニットの印字内容について「マーク A」は、QR コードで取扱説明書を参照できることを示しています。詳細は、1-18ページ「2.4 外部インターフェイス」および1-27ページ「2.8 配線」を参照してください。
マークA<QRコード>See instr.
Manual.

取付け

2.7● 設置場所についての注意事項
HG1J形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
• 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所• 長時間油、薬品などがかかる場所• オイルミストが充満する場所• 直射日光の当たる場所• 強い紫外線を受ける場所• 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所• 振動や衝撃の伝わる場所• 急激な温度変化で結露が生じる場所• 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所● 周囲温度についての注意事項• 通風スペースを十分にとり、発熱量の大きい機器に近接して設置しないでください。
• HG1J形と他の機器、構造物との間には、100mm 以上の空間を設けてください。
• 周囲温度がHG1J形の一般仕様欄で規定された温度を越える場合は、強制ファンやクーラを設置してください。
• HG1J形は垂直取付け自然空冷を前提にしています。それ以外の姿勢で取り付ける場合には強制空冷を行うか、周囲温度を下げて使用してください。

1-24

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

1● 取付け方法• パネル面に下記寸法で取付穴を開けてください。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

（単位：mm）

B
A

A

75.9

B
+1.0
0

113.2

パネル厚
+1.0
0

1.0～5.0• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、規定締付トルク0.3～0.4N∙mで合計2ヶ所を均一に締め付けてください。

パネル
取付金具

取付金具

• 剛性の高いパネルに取り付けてください。
• 規定締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、防水性能を損なう恐れがあります。
• 取付金具がパネルに対して傾いていると、本体ユニットがパネルから外れる恐れがあります。
• パネルに取り付ける際には、パッキンに"ねじれ"がないことをご確認ください。特に本体ユニットを一度取り外した後、再度取り付ける場合にはご注意ください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。パッキンが本体ユニットから外れた場合は、パッキンの凸部とフロントケースの凹部の位置を合せた状態でパッキン取付け溝にパッキンをねじらないように奥まで挿入
してください。

凹部(フロントケース)

パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-25

2 HG1J形● 取付け向きによる制限事項
HG1J 形は横置きの垂直取付けを基本としています。使用周囲温度およびUSBインターフェイスの出力電流（USB1と USB2 の合計）
は、取付け向きによって下表のとおり制限されます。
取付け向き

使用周囲温度：USBインターフェイスの出力電流制限

横置き

縦置き（右回り）
垂直取付け-20～+40℃: 1000 mA+40～+55℃: 500 mA

縦置き（左回り）

横置き（180度回転）

水平取付け• ななめに取り付ける場合は、水平取付けと同じ制限になります。
• 取付け完了後、表示部の視認性に問題ないことを確認してください。

1-26

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

2.8

1

配線

• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。
• 電源には、SELV（安全超低電圧）回路と LIM（限定エネルギー）回路を使用してください。
• 配線には銅線のみ使用してください。

● 電源端子への配線• 端子記号に対する信号内容は下表のとおりです。

＋

電源（DC12/24V）－

電源（0V）
機能接地（FE）• 配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子IDEC 製、Weidmüller製、またはPhoenix Contact製）をご使用ください。
品名

電源端子用コネクタ（本体付属品）

コネクタ

着脱式端子台 3ピン（プッシュイン タイプ）

適合電線

AWG12～24

芯線種類

単線またはより線被覆剥き長さ※2 10～11mm

電源端子用コネクタ（オプション品※1）
AWG12～26
12～13mm

S3TL-H025-12WJ H0,25/12 HBL
AI 0,25-8YE
S3TL-H025-12WJ H0,25/12 HBL
AI 0,25-8YE
S3TL-H034-12WT H0,34/12 TK
AI 0,34-8TQ
S3TL-H034-12WT H0,34/12 TK
AI 0,34-8TQ
適合フェルール
S3TL-H05-14WA H0,5/14 OR
AI 0,5-8WH
S3TL-H05-14WA
H0,5/14 OR
AI 0,5-8WH
端子
S3TL-H075-14WW H0,75/14 W
AI 0,75-8GY
S3TL-H075-14WW H0,75/14W
AI 0,75-8GY（IDEC製）（Weidmüller製）（Phoenix Contact製）（IDEC製）（Weidmüller製）（Phoenix Contact製）※1 FT9Z-1X03V（ライトアングル タイプ）
※2 電線先端の被覆は、剥いて使用してください。
被覆剥き長さMICRO/I ハードウェア マニュアル

1-27

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

2 HG1J形● 電線挿抜時の注意事項• より線など、先端処理されていない電線を接続する場合、プッシャーを押しながら電線を奥まで挿入した後、プッシャーを離すと接続できます。
• フェルール端子付きの電線を接続するときは、フェルールが長手方向になるよう端子台に接続してください。（下図参照）

電源端子、シリアル インターフェイス（COM）
プッシャー（取外し用押ボタン）

OKNG• プッシャーを押さずに、電線を引き抜かないでください。電線を抜く時は、マイナス ドライバなどを使って、約 20N の力でプッシャーを押したまま、電線をまっすぐ引き出してください。
• プッシュイン端子の破損に注意してください。プッシャーを押すときは、40N以上の力を加えないでください。

● パソコン接続時の注意事項
HG1J形をUSBインターフェイスを介してパソコンに接続する場合、パソコンの機種および使用条件によっては、HG1J形やパソコンの故障が発生することがあります。故障を未然に防止するため、以下の点にご注意ください。
• 電源プラグが三芯またはアース線のあるパソコンを使用する場合、アース付きのコンセントを使用するか、アース線を接地してください。
• 電源プラグが二芯でアース線のないパソコンを使用する場合、以下の手順でHG1J形とパソコンを接続してください。
①パソコンの電源プラグをACコンセントから抜く。
②HG1J形とパソコンを接続する。
③パソコンの電源プラグをACコンセントに挿入する。

● 推奨工具
工具名
標準タイプ
マイナスドライバ

1-28

形番（オーダー形番）

メーカー名

SDS0.4×2.5×75（2749320000）

Weidmüller

S3TL-D04-25-75

IDEC

SDIS0.4×2.5×75（2749790000）

Weidmüller

圧着工具

PZ 6 Roto L(1444050000)
PZ 10 HEX(1445070000)
PZ 10 SQR(1445080000)
PZ6/5 (9011460000)

Weidmüller

被覆剥きツール

STRIPAX（9005000000）

Weidmüller

絶縁カバー付き

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 HG1J形

2.9

1

保守・点検
HG1J形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

端子台、着脱コネクタ部

不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

取付金具

緩みがないかを確認し、緩みがある場合は規定締付トルクでの増締めを行ってください。

バックライトHG1J形は、ユーザ様によるバックライトの交換はできません。バックライト切れの際は、弊社営業所までお問い合わせください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG1J形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• HG1J形の背面にあるRESETスイッチを先の細いもので3回押す。

先の細いものRESET スイッチ

• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4 ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。
• RESETスイッチを操作時は、HG1J形の画面に触れないでください。

● システム モード
システム モードでは、HG1J形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-29

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

2 HG1J形● 輝度調整輝度調整画面にてHG1J形の表示の輝度を調整できます。

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。

SYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:20:00:77
Wired IP Address 192.168.1.150

2023/AUG/21/mon 06:46:34

SNTP
<<

EtherIP

ENG/JPN
BRIGHTNESS 31>>

2.10 ソフトウェア ライセンス情報
本製品は、IDEC株式会社が権利を有するソフトウェアのほかに様々なオープン ソース ソフトウェアが含まれています。
オープン ソース ソフトウェアに関する情報は、HG1J形の背面に印字されているQRコードから取得してください。

1-30

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3
3.1

1

HG5G/4G/3G/2G-V形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。

■ HG5G/4G/3G-V形
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット1

日本語

HG5G-V形：6
HG4G/3G-V形：4－1

着脱式端子台9ピン

1

－

1

－

個数

内容

1

本体ユニット

1

日本語

4

－

1

着脱式端子台9ピン

1

－

1

－

HG5G/4G/3G-V形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド■ HG2G-V形
品名・外観
HG2G-V形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-31

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

形番構成

3.2

LCD

VIDEO IN/AUDIO OUT

本体色

15.0インチあり

ブラック

HG5G-VFXT22MF-B

12.1インチあり

ブラック

HG4G-VCXT22MF-B

10.4インチあり

ライト グレー

HG3G-VAXT22MF-W

ブラック

HG3G-VAXT22MF-B

8.4インチあり

ライト グレー

HG3G-V8XT22MF-W

5.7インチ

3.3

なし

形番

ブラック

HG3G-V8XT22MF-B

ライト グレー

HG2G-V5FT22TF-W

ブラック

HG2G-V5FT22TF-B

各部の名称■ HG5G-V形（15.0インチ）

⑫

②
③

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

①

⑮

④⑤⑥⑦⑯ ⑰

■ HG4G-V形（12.1インチ）

⑫

②
③

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

①

⑮

④⑤⑥⑦⑯ ⑰

1-32

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

1■ HG3G-VA形（10.4インチ）

⑫

⑬⑭

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

⑪
⑩
⑨
⑧

②
③

⑮

①

④⑤⑥⑦⑯ ⑰

■ HG3G-V8形（8.4インチ）

⑫

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

②
③

⑮

①

④⑤⑥⑦⑯ ⑰

■ HG2G-V形（5.7インチ）

⑪

⑫ ⑬ ⑭

②
③

①

⑮ ⑤ ⑥⑩⑨ ④⑧

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-33

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

No.

名称

内容

①

POWER LED

緑色点灯： 通常運転時（通電時）
消灯： 無通電時②

表示部

TFT方式カラー LCD③

タッチパネル

アナログ抵抗膜方式④

電源端子

コネクタ： 端子台3ピン（ねじ締めタイプ）⑤

シリアル インターフェイス（COM2）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台9ピン（ねじ締めタイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑥

シリアル インターフェイス（COM1）

RS232C、RS422/485
コネクタ： D-sub 9ピン
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑦

オーディオ インターフェイス（AUDIO OUT）

LINE OUT端子（ステレオ）
推奨負荷： 10kΩ以上
コネクタ： ミニジャック（φ3.5mm）※1⑧

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
最大ケーブル長： 100m⑨

USBインターフェイス（USB1）

USB2.0対応（デバイス）
コネクタ： Mini-B⑩

USBインターフェイス（USB2）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A 出力電流： 5V・500mA⑪

メモリカード インターフェイス（SD）

SDメモリカード装着用⑫

SDメモリカード アクセスランプ－⑬

増設モジュール用インターフェイス（EXT）

⑭

電池カバー

⑮

終端抵抗切替スイッチ⑯

ビデオ インターフェイス（VIDEO IN1）⑰

ビデオ インターフェイス（VIDEO IN2）IDEC製PLC MICROSmartの増設モジュール装着用－
COM2のRS422/485通信ポートの終端抵抗切替え用
NTSC/PAL対応
コネクタ： ピンジャック※1
NTSC/PAL対応
コネクタ： ピンジャック※1※1 HG5G/4G/3G-V形のみ

1-34

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.4

1

外部インターフェイス• 各インターフェイスへの配線、終端抵抗切替スイッチの切替えを行う前には、必ず電源を切ってください。
• シリアル インターフェイス（COM1）は、RS232CまたはRS422/485のどちらかのインターフェイスのみの使用となります。
RS232CとRS422/485のインターフェイスを同時に使用できませんのでご注意ください。両方のインターフェイスに配線すると、故障の原因になりますので、必ず使用するインターフェイスにのみ配線してください。
• シリアル インターフェイス（COM2）は、RS232CとRS422/485を同時に使用できます。

● シリアル インターフェイス（COM1）
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

D-sub 9ピン（プラグ タイプ）

ねじロック金具

インチねじ #4-40UNC

1

5

6

9

No.

名称

I/O

1

RDA

IN

受信データ（＋）

機能

RS422/485

通信種別

2

RD

IN

受信データ

RS232C

3

SD

OUT

送信データ

RS232C

4

SDA

OUT

送信データ（＋）

RS422/485

5

SG

－

信号グランド

6

RDB

IN

受信データ（－）

RS422/485

7

RS

OUT

送信要求

RS232C

－

8

CS

IN

送信可

RS232C

9

SDB

OUT

送信データ（－）

RS422/485

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-35

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形● シリアル インターフェイス（COM2）配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller 製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

着脱式端子台9ピン

適合電線

AWG20～22適合フェルール端子

H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,5/14 ZH OR（Weidmüller製）

締付トルク

0.22～0.25N∙m

AI 0,34-8 TQ
AI 0,5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH（Phoenix Contact製）

No.9

No.1

No.

名称

I/O

機能

1

SD

OUT

送信データ

2

RD

IN

受信データ

3

RS

OUT

送信要求

4

CS

IN

送信可

5

SG

－

信号グランド

6

SDA

OUT

送信データ（＋）

7

SDB

OUT

送信データ（－）

8

RDA

IN

受信データ（＋）

9

RDB

IN

受信データ（－）

通信種別

RS232C

RS422/485

端子穴1つに挿入できるフェルール端子は1本です。
RS232Cと渡り配線が必要なRS422/485を同時に使用する場合は、本体ユニットの直近に別途端子台等を設けていただき、SGを接続してください。また、RS232CとRS422/485を同時に使用する場合は、各通信波形に影響の出ないよう通信ケー
ブルを分けて配線してください。

RS422/485インターフェイスを使用する場合
シリアル インターフェイス（COM2）をRS422/485インターフェイスとして使用する際、終端抵抗切替スイッチをON側にすることによって、RDA-RDB間に終端抵抗（120Ω）が挿入接続されます。
OFFON

終端抵抗切替スイッチ（RS422/485通信用）● 増設モジュール用インターフェイス（EXT）
HG5G/4G/3G/2G-V形は増設モジュールとしてIDEC製PLC MICROSmartの増設モジュールを使用できます。
取付け可能な増設モジュールの台数、種類、組み合わせについては、2-2ページ「第2章 1.2 対応増設モジュール」を参照してく
ださい。

1-36

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.5

1

仕様

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ 適用規格
安全規格

UL61010-1、UL61010-2-201、UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12 (c-UL)、CSA C22.2 No.61010-2-201 (c-UL)、CSA C22.2 No.213 (c-UL)

EMC規格

IEC/EN 61131-2

船舶規格

LR、DNV、ABS、ClassNK■ 環境仕様使用周囲温度-20～+60℃（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-20～+70℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度

2000m以下

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
形番

HG5G-V形

定格電圧

DC24V

消費電力

27W以下
20W以下

USBインターフェイス（USB2）、増設モジュール用インターフェイス（EXT）
未使用時
バックライト オフ時

HG4G-V形

HG3G-VA形

HG3G-V8形

HG2G-V形

25W以下

22W以下

18W以下

15W以下

12W以下

8W以下

7W以下

電圧許容範囲DC20.4～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms以下

電源突入電流

30A以下

絶縁耐圧

AC1000V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）

4W以下■ 機械的仕様
耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ各方向10回（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向3回（IEC 61131-2に適合）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-37

3 HG5G/4G/3G/2G-V形■ 性能仕様形番

HG5G-V形

表示部

タッチ
パネル

HG4G-V形

HG3G-VA形

HG3G-V8形

TFTカラー LCD（TNタイプ）

表示素子※1
表示色

65,536色

有効表示寸法304.1（W）x228.1（H）mm

表示分解能1024（W）x 768（H）ドット

640（W）x480（H）ドット

視野角

左右下各80°、上60°

左右上下各85°

左右上下各80°

液晶単体輝度

650cd/m2

600cd/m2

輝度調整

48段階

TFTカラー LCD（IPSタイプ）

245.76（W）x184.32（H）mm

210.4（W）x
157.8（H）mm700cd/m2

バックライト

白色LED

バックライト寿命※2

標準100,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式アナログ抵抗膜方式

操作力

3N以下

複数押し

複数箇所同時押し不可

寿命

100万回以上

170.496（W）x127.872（H）mm

800cd/m2

ユーザー メモリ容量

約58M バイト

バックアップ用電池

コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032W
保証期間： 1年（使用周囲温度25℃）
交換目安： 5年（使用周囲温度25℃）

バックアップ データ

時計データ、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造

※3

質量（約）

HG2G-V形

TFTカラー LCD（TNタイプ）

115.2（W）x86.4（H）mm

800cd/m2

IP66F、IP67F (IEC 60529)、TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13
3.2kg

2.1kg

1.65kg1.25kg0.65kg※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 パネル取付後の操作部に対する保護構造です。各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。IP66F/IP67Fの防油構造については、日本産業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。
油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。

1-38

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

1■ ノイズ仕様不要輻射Class A：10m法
40dBµV/m quasi-peak（30M～230MHz）
47dBµV/m quasi-peak（230M～1GHz）

静電気放電±6kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1000MHz）
3V/m（1.4G ～2.0GHz）
1V/m（2.0G ～2.7GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V間）±1kV（電源－FE間、0V－FE間）

伝導性イミュニティ

3V（電源端子、通信ライン）（150k～80MHz）
80% AM変調（1kHz）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1-39

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.6

外形寸法
■ HG5G-V形（15.0インチ）

単位：mm

6

364.5

48.8
54.8

69.5

11.4

278.5

291.5

＃33

351.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

30

55

50

278.5

351.5

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-40

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形■ HG4G-V形（12.1インチ）

単位：mm

6

314

48.1
54.1

44.4

11.4

227

240

＃32.3

301
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

301

30

55

50

227

10

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-41

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形■ HG3G-VA形（10.4インチ）

単位：mm

6

270

46.7
52.7

44.4

11.4

212

199.5

#30.9

257.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

257.5

55

30

50

212

10

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-42

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形■ HG3G-V8形（8.4インチ）

単位：mm

6

231

48.4
54.4

15.2

11.4

176

163.5

#32.6

218.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

218.5
20

163.5

40

55

30

50

30
35

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-43

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形■ HG2G-V形（5.7インチ）

単位：mm

120

134.7

#33.6

167.2

5

49.4
54.4

152.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

40

49.4

120

40

152.5

35

50

55

40

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-44

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.7

1

取付け

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

● 設置場所についての注意事項
HG5G/4G/3G/2G-V形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
• 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所• 長時間油、薬品などがかかる場所• オイルミストが充満する場所• 直射日光の当たる場所• 強い紫外線を受ける場所• 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所• 振動や衝撃の伝わる場所• 急激な温度変化で結露が生じる場所• 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所● 周囲温度についての注意事項• 通風スペースを十分にとり、発熱量の大きい機器に近接して設置しないでください。
• HG5G/4G/3G/2G-V形と他の機器、構造物との間には、100mm以上の空間を設けてください。
• 周囲温度がHG5G/4G/3G/2G-V形の一般仕様欄で規定された温度を越える場合は、強制ファンやクーラを設置してください。
• HG5G/4G/3G/2G-V形は垂直取付け自然空冷を前提にしています。それ以外の姿勢で取り付ける場合には強制空冷を行うか、周囲温度を下げて使用してください。

● ディレーティングについて
HG5G/4G/3G/2G-V形は使用周囲温度が高温となった場合に、バックライトの輝度を低減することで製品内部の温度上昇を抑制します。
使用周囲温度、輝度の関係は、おおよそ下図のとおりとなります。

輝度
100%

40%

0%
-20℃

50℃

60℃

使用周囲温度製品個体によって上図で掲載している値は変わります。掲載している内容は、設計時の目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-45

3 HG5G/4G/3G/2G-V形● 取付け方法• パネル面に下記寸法で取付穴を開けてください。
B（単位：mm）

A

機種

A

B

パネル厚

HG5G-V形

279.0

+2.0
0

352.0

+2.0
0

2.0～5.0

HG4G-V形

227.5

+2.0
0

301.5

+2.0
0

2.0～5.0

HG3G-VA形

200.0

+2.0
0

258.0

+2.0
0

2.0～5.0

HG3G-V8形

164.0

+2.0
0

219.0

+2.0
0

2.0～5.0

HG2G-V形

121.0

+2.0
0

153.0

+2.0
0

1.6～5.0• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、規定締付トルクで下図のとおり HG5G-V 形は合計 6ヶ所、HG4G/3G/2G-V 形は合計4ヶ所を均一に締め付けてください。
下図以外の箇所に取付金具を取り付けた場合、耐衝撃や耐振動性能、防水性能などの製品仕様を満足しない恐れがあります。

取付金具取付け位置
HG5G-V形（単位：N∙m）

左側面

右側面

上面

上面

HG2G-V形

上面

下面
下面

1-46

MICRO/I ハードウェア マニュアル

規定締付トルク

HG5G-V形

0.5～0.6

HG4G-V形

0.5～0.6

HG3G-VA形

0.5～0.6

HG3G-V8形

0.5～0.6

HG2G-V形

0.2～0.3

パネル

下面

HG4G/3G-V形

機種

取付金具

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

1• 規定締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損なう恐れがあります。
• 取付金具がパネルに対して傾いていると、本体ユニットがパネルから外れる恐れがあります。
• パネルに取り付ける際には、パッキンに"ねじれ"がないことをご確認ください。特に本体ユニットを一度取り外した後、再度取り付ける場合にはご注意ください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。パッキンが本体ユニットから外れた場合は、パッキンの凸部とフロントケースの凹部の位置を合せた状態でパッキン取付け溝にパッキンをねじらないように奥まで挿入
してください。

凹部(フロントケース)
パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-47

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形● 取付け向きによる制限事項
HG5G/4G/3G/2G-V形は横置きの垂直取付けを基本としています。使用周囲温度と増設モジュールの使用については、取付け向きによって下表のとおり制限されます。
使用周囲温度

取付け向き

増設モジュールなし

増設モジュールあり

HG5G-V形
HG4G-V形-10～+50℃
HG3G-V形
横置き

HG2G-V形
HG5G-V形
HG4G-V形

垂直取付け

HG3G-V形
縦置き（右回り）

HG2G-V形-20～+60℃
HG5G-V形
HG4G-V形
HG3G-V形

縦置き（左回り）

HG2G-V形
HG5G-V形
HG4G-V形

水平取付け

HG3G-V形
HG2G-V形• ななめに取り付ける場合は、水平取付けと同じ制限になります。
• 取付け完了後、表示部の視認性に問題ないことを確認してください。

1-48

MICRO/I ハードウェア マニュアル

増設モジュール取付け不可

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.8

1

配線

• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。

● 電源端子への配線• 端子記号に対する信号内容は下表のとおりです。

＋

電源（+24V）－

電源（0V）
機能接地（FE）• 配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
形番

HG5G/4G/3G-V形

適合電線

AWG18～22適合フェルール端子

H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W
H1,0/14 GE
H0,5/14 ZH OR
H0,75/14 ZH W
H1,0/15 ZH GE（Weidmüller製）

規定締付トルク

0.5～0.6N∙m

HG2G-V形
AWG14～22
AI 0,34-8 TQ
AI 0,5-8 WH
AI 0,75-8 GY
AI 1-8 RD
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,75-8 GY
AI-TWIN 2 x 1-8 RD（Phoenix Contact製）

H0.5/18 OR
H0,75/18 W
H1,0/18 GE
H1,5/18D SW
H2,5/19D BL
H1,5/20ZH R（Weidmüller製）

AI 0,34-12 TQ
AI 0,5-12 WH
AI 0,75-12 GY
AI 1-12 RD
AI 1,5-12 BK
AI 2,5-12 BU
AI-TWIN 2 x 1,5-12 BK（Phoenix Contact製）● 非絶縁機器と共に使用する場合の注意事項
HG5G/4G/3G/2G-V 形と外部機器、非絶縁の通信機器を同じ電源で使用される場合、外部機器からのノイズがHG5G/4G/3G/2G-V 形と通信機器の内部回路に悪影響を与える可能性があります。使用環境に合わせて以下のいずれかの対策を検討してください。
• ノイズ源となる機器とHG5G/4G/3G/2G-V形、PLCの接地を分ける• ノイズ源となる機器から発生するノイズを正常に接地方向へ誘導できるように、接地用電線を太く短くする• ノイズ源となる外部機器と電源系統を分けることによって、ノイズ回り込み回路の形成を防止する• 通信経路にアイソレータを接続することによって、ノイズ回り込み回路の形成を防止する

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-49

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

3.9

USBケーブル抜け防止ピンの取付けについて
USB ケーブル抜け防止ピンを取り付けることで、USB インターフェイス（USB2）に接続しているUSBケーブルを抜けにくくすることができます。

1 USBケーブルを差し込みます。
2 USB ケーブル抜け防止ピンの「先端部」を軽くたわませながら、USB ケーブル挿入口の「上部の穴」2 箇所に「先端部」を挿入し取り付けます。

結束部

先端部

HG5G/4G/3G-V形の場合

HG2G-V形の場合

上部の穴

上部の穴

3 USB結束バンドをUSBケーブルとUSBケーブル抜け防止ピンの「結束部」に巻きつけて、しっかりと固定します。
HG2G-V形の場合

HG5G/4G/3G-V形の場合

USB結束バンドは、USBケーブル抜け防止ピンの「結束部」との間にすき間なく、かつ斜めにならないように巻きつけて
ください。
OK

NG

すき間がある

1-50

NG

NG

斜めになっている

斜めになっている

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

1

3.10 保守・点検
HG5G/4G/3G/2G-V形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

端子台、着脱コネクタ部

ねじの緩み、不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

取付金具

緩みがないかを確認し、緩みがある場合は規定締付トルクでの増締めを行ってください。

バックライトHG5G/4G/3G/2G-V形は、ユーザ様によるバックライトの交換はできません。バックライト切れの際は、弊社営業所までお問い合わせください。

バックアップ用電池

電池寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおすすめします。

タッチパネル

タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパ
ネルの操作にズレがある場合には、システム モードよりタッチパネルの再調整を行ってください。詳細は、1-54ページ「タッチパネル調整」を参照してください。

● バックアップ用電池の交換について
HG5G/4G/3G/2G-V形は、内部のバックアップデータ、時計データを保持するためにバックアップ用電池を内蔵しています。
「電池を交換してください」と電池交換メッセージが表示された場合には、以下の手順によってバックアップ用電池を交換してください。
「電池残りわずかです」と表示された場合には、バックアップデータ、時計データを消失する恐れがありますので、すみやかに電池の交換を行ってください。
電池交換メッセージを表示させるかどうかはWindO/I-NV4で設定できます。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

1 電池カバーを外してください。

2 いったん電源を入れ、1分程度経過した後に再び電源を切ってください。
手順2で電源を切った後、手順4までを30秒以内に行うことによりバックアップデータと時計データを損なうことなく電池を交換できます。ただし、念のため事前にバックアップデータを内蔵のフラッシュメモリへ転送しておくことをおす
すめします。フラッシュメモリへの転送方法についてはWindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第35章 内部デバイス」
を参照してください。データを保存しておく必要がない場合には手順2は不要です。

3 電池を取り外してください。
4 新しい交換用の電池を、（+）（-）の方向に注意して電池ホルダに取り付けてください。

(+)側

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-51

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

5 電池カバーを取り付けてください。
• バックアップ用電池の寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおす
すめします。
• 弊社での電池交換もサポート（有償）しております。詳細は、弊社の問い合わせ窓口までご連絡ください。

交換した電池を廃棄する際には、条例などの規則に従ってください。また、使用済みの電池でも（+）（-）端子が接触したり、他の金属片に接触したりするとショート状態になります。その場合、電池が発熱、破裂、発火することがあります。廃棄する場
合は、電池の（+）端子、（-）端子を絶縁性のテープで絶縁し、廃棄してください。

交換用の電池は、弊社の指定品をご使用ください。弊社の指定品以外の電池を使用された場合に生じた問題、障害に関しては、一切保証できません。あらかじめご了承ください。

EU加盟国内でのバッテリおよびバッテリ組込み機器の取扱いについての注意事項
注)以下のシンボルマークは欧州連合域内の国においてのみ有効です。

このシンボルマークは電池および蓄電池を廃棄する際、一般ゴミとは分別して処理する必要があるということを意味します。
上記のシンボルマークの下に元素記号が表示されている場合、電池または蓄電池に基準以上の重金属が含有されていることを意味します。濃度の基準は次のとおりです。
Hg：水銀（0.0005%）, Cd：カドミウム（0.002%）, Pb：鉛（0.004%）
電池および蓄電池は各国や地域の条例に従って正しく廃棄してください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG5G/4G/3G/2G-V形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

1-52

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3 HG5G/4G/3G/2G-V形

1● システム モード
システム モードでは、HG5G/4G/3G/2G-V形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整● 輝度調整輝度調整画面にてHG5G/4G/3G/2G-V形の表示の輝度を調整できます。

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
V

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-53

3 HG5G/4G/3G/2G-V形● タッチパネル調整
タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパネルの操作にズレがある場合には、次の手順に従いタッチパネルの調整を行ってください。

1 システム モードのトップページにある「メインメニュー」を押します。メインメニュー画面が表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>

2 「初期設定」、「初期化」、「タッチパネル調整」の順に押します。確認画面に「タッチパネル調整を行いますか?」と表示されます。「はい」を押すと、タッチパネル調整モードになります。

3 表示される × マークの中心を押すと、マークの位置が次々に変わりますので、５ヶ所を順に押してください。

×マークの中心を押してください。
操作時の精度に影響が出る場合があります。

4 正常に認識されれば、 2の確認画面に戻ります。
3の手順で、× マークの中心から著しく離れた点を押した場合、認識エラーとなり、× マークは最初の位置に戻りますので、 3の手順を再度繰り返してください。

1-54

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4
4.1

1

HG4G/3G形、HG2G-5F形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。

■ HG4G/3G形
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット1

日本語、英語4－1

着脱式端子台9ピン

1

－

1

－

2

ミリねじタイプM2.6×0.45

個数

内容

1

本体ユニット1

日本語、英語4－1

着脱式端子台9ピン

1

－

1

－

2

ミリねじタイプM2.6×0.45

HG4G/3G形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド

ねじロック金具■ HG2G-5F形
品名・外観
HG2G-5F形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド

ねじロック金具

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-55

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.2

形番構成
LCD
12.1インチ

AUDIO IN/VIDEO INなし

ダーク グレー

HG4G-CJT22TF-B

ダーク グレー

HG4G-CJT22MF-B

ライト グレー

HG3G-AJT22TF-W

ダーク グレー

HG3G-AJT22TF-B

ライト グレー

HG3G-AJT22MF-W

10.4インチありなし
8.4インチ
あり

1-56

形番

あり
なし

5.7インチ

本体色なし

ダーク グレー

HG3G-AJT22MF-B

ライト グレー

HG3G-8JT22TF-W

ダーク グレー

HG3G-8JT22TF-B

ライト グレー

HG3G-8JT22MF-W

ダーク グレー

HG3G-8JT22MF-B

ライト グレー

HG2G-5FT22TF-W

ダーク グレー

HG2G-5FT22TF-B

シルバー

HG2G-5FT22TF-S

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.3

1

各部の名称

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ HG4G形（12.1インチ）

⑫
②
③

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

①

⑮

④ ⑤ ⑥⑦ ⑯⑰■ HG3G-A形（10.4インチ）

⑫
②
③

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

①
⑮

④ ⑤ ⑥⑦ ⑯⑰■ HG3G-8形（8.4インチ）

⑫
②
③

⑬⑭

⑪
⑩
⑨
⑧

①
⑮

④ ⑤ ⑥⑦ ⑯⑰

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-57

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形■ HG2G-5F形（5.7インチ）

⑬⑭
②
③

⑪
⑫
⑮

①

⑤ ⑥⑩ ⑨ ④

⑧
No.

名称

内容

①

POWER LED

緑色点灯： 通常運転時（通電時）
消灯： 無通電時②

表示部

TFT方式カラー LCD③

タッチパネル

アナログ抵抗膜方式④

電源端子

コネクタ： 端子台3ピン（ねじ締めタイプ）⑤

シリアル インターフェイス（COM2）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台9ピン（ねじ締めタイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑥

シリアル インターフェイス（COM1）

RS232C、RS422/485
コネクタ： D-sub 9ピン
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑦

オーディオ インターフェイス（AUDIO OUT）※1

LINE OUT端子（ステレオ） 推奨負荷： 10kΩ以上
コネクタ： ミニジャック（φ3.5mm）⑧

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
最大ケーブル長： 100m⑨

USBインターフェイス（USB1）

USB2.0対応（デバイス）
コネクタ： Mini-B⑩

USBインターフェイス（USB2）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A 出力電流： 5V・500mA⑪

メモリカード インターフェイス（SD）

SDメモリカード装着用⑫

SDメモリカード アクセスランプ－⑬

増設モジュール用インターフェイス（EXT）

⑭

電池カバー

IDEC製PLC MICROSmartの増設モジュール装着用⑮

終端抵抗切替スイッチ

COM2のRS422/485通信ポートの終端抵抗切替え用⑯

オーディオ インターフェイス（AUDIO IN）※1

LINE IN端子（ステレオ）
入力インピーダンス：60kΩ
コネクタ： ミニジャック（φ3.5mm）⑰

ビデオ インターフェイス（VIDEO IN）※1

NTSC/PAL対応
コネクタ： ピンジャック－※1 オーディオ インターフェイスおよびビデオインターフェイス搭載機種のみ

1-58

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.4

1

外部インターフェイス• 各インターフェイスへの配線、終端抵抗切替スイッチの切替えを行う前には、必ず電源を切ってください。
• シリアル インターフェイスは、RS232CまたはRS422/485のどちらかのインターフェイスのみの使用となります。RS232CとRS422/485 のインターフェイスを同時に使用できませんのでご注意ください。両方のインターフェイスに配線をした場合、故障の原因になりますので、必ず使用するインターフェイスにのみ配線してください。

● シリアル インターフェイス（COM1）
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

D-sub 9ピン（プラグ タイプ）

ねじロック金具

インチねじ #4-40UNC

1

5

6

9

No.

名称

I/O

機能

1

4W-RDA/2W-A

IN/INOUT

受信データ（＋）［4W］/送受信データ（＋）［2W］

RS422/485

2

RD

IN

受信データ

RS232C

3

SD

OUT

送信データ

RS232C

4

4W-SDA

OUT

送信データ（＋）［4W］

RS422/485

5

SG

－

信号グランド

6

4W-RDB/2W-B

IN/INOUT

受信データ（－）［4W］/送受信データ（－）［2W］

RS422/485

7

RS

OUT

送信要求

RS232C

8

CS

IN

送信可

RS232C

9

4W-SDB

OUT

送信データ（－）［4W］

RS422/485

MICRO/I ハードウェア マニュアル

通信種別

－

1-59

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形● シリアル インターフェイス（COM2）配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller 製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

着脱式端子台9ピン

適合電線

AWG20～22適合フェルール端子

H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,5/14 ZH OR（Weidmüller製）

締付トルク

0.22～0.25N∙m

AI 0,34-8 TQ
AI 0,5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH（Phoenix Contact製）

No.9

No.1

No.

名称

I/O

機能

1

SD

OUT

送信データ

2

RD

IN

受信データ

3

RS

OUT

送信要求

4

CS

IN

送信可

5

SG

－

信号グランド6

4W-SDA

OUT

送信データ（＋）［4W］
送信データ（－）［4W］

7

4W-SDB

OUT

8

4W-RDA/2W-A

IN/INOUT

受信データ（＋）［4W］/送受信データ（＋）［2W］

9

4W-RDB/2W-B

IN/INOUT

受信データ（－）［4W］/送受信データ（－）［2W］

通信種別

RS232C

RS422/485

RS422/485インターフェイスを使用する場合
シリアル インターフェイス（COM2）をRS422/485インターフェイスとして使用する際、終端抵抗切替スイッチをON側にすることによって、RDA-RDB間に終端抵抗（120Ω）が挿入接続されます。
OFFON

終端抵抗切替スイッチ（RS422/485通信用）● 増設モジュール用インターフェイス（EXT）
HG4G/3G形、HG2G-5F形は増設モジュールとしてIDEC製PLC MICROSmartの増設モジュールを使用できます。
取付け可能な増設モジュールの台数、種類、組み合わせについては、2-2ページ「第2章 1.2 対応増設モジュール」を参照してく
ださい。

1-60

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.5

1

仕様

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ 適用規格
安全規格

UL508、ANSI/ISA-12.12.01
CSA C22.2 No.142 (c-UL)、CSA C22.2 No.213 (c-UL)

EMC規格※1

IEC/EN 61131-2※1

ABS、DNV、LR、NK

船級規格■ 環境仕様使用周囲温度

0～+50℃（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-20～+60℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度

2000m以下

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
形番

HG4G形

定格電圧

DC24V

消費電力

27W以下

25W以下

19W以下

18W以下

15W以下

10W以下

USBインターフェイス（USB2）、増設モジュール用インターフェイス（EXT）
未使用時

HG3G-A形

HG3G-8形

電圧許容範囲DC20.4～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms以下

電源突入電流

30A以下

絶縁耐圧

AC1000V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）

HG2G-5F形■ 機械的仕様
耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ各方向10回（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向5回（IEC 61131-2に適合）※1 HG4G形、HG2G-5F形をEMC規格適合品として使用する場合、またはHG4G/3G形、HG2G-5F形を船級規格適合品として使用する場合、本体ユニットに接続する電源ケーブル、通信ケーブルにフェライト コア（TDK製ZCAT3035-1330）を装着してください。

フェライト コア：ZCAT3035-1330（TDK）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-61

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形■ 性能仕様
形番

HG4G形
表示素子

表示部

タッチ
パネル

※1

HG3G-A形

HG3G-8形

HG2G-5F形

170.4（W）x127.8（H）mm

115.2（W）x86.4（H）mm

TFTカラー LCD（TNタイプ）

表示色

65,536色

有効表示寸法

246.0（W）x184.5（H）mm

表示分解能

800（W）x 600（H）ドット

640（W）x 480（H）ドット

視野角

左右各80°、上80°、下60°

左右上下各80°

液晶単体輝度

550cd/m2

輝度調整

48段階

バックライトLED

バックライト寿命※2

標準100,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式アナログ抵抗膜方式

操作力

3N以下

複数押し

複数箇所同時押し不可

寿命

100万回以上

211.2（W）x
158.4（H）mm700cd/m2

600cd/m2

0.55～2.3 N

標準50,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）
3N以下

ユーザー メモリ容量

約12Mバイトバックアップ用電池

コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032
保証期間： 1年（使用周囲温度25℃）
交換目安： 5年（使用周囲温度25℃）

バックアップ データ

時計データ、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造※3

IP66 (IEC 60529)、TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13

質量（約）

2.1kg

1.65kg800cd/m2

1.25kg0.65kg■ ノイズ仕様不要輻射Class A：10m法
40dBµV/m quasi-peak（30M～230MHz）
47dBµV/m quasi-peak（230M～1GHz）

静電気放電±6kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1000MHz ）3V/m（1.4G ～2.0GHz）
1V/m（2.0G ～2.7GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V間）±1kV（電源－FE間、0V－FE間）

伝導性イミュニティ

3V（電源端子、通信ライン）（150k～80MHz）
80% AM変調（1kHz）※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 パネル取付後の操作部に対する保護構造です。各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。

1-62

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

1

外形寸法■ HG4G形（12.1インチ）

単位：mm

#32.3
314

227

44.4

11.4

240

6

48.1

37.9

54.1

301
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

301

227

10

30

55

50

4.6

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-63

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形■ HG3G-A形（10.4インチ）

単位：mm

#30.9
270

11.4

212

199.5

44.4

6

46.7

36.5

52.7

257.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

257.5

30

55

50

199.5

10

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-64

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形■ HG3G-8形（8.4インチ）

単位：mm

#32.6

231

11.4

176

163.5

15.2

6

48.4

38.2

54.4

218.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

218.5

20

163.5

40
30

30

55

50

35

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-65

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形■ HG2G-5F形（5.7インチ）

単位：mm

#33.6

54.4

5

120

134.7

167.2

152.5
#増設モジュール取付面までの寸法＜ケーブル付き外観図＞

40

49.4

152.5

120

40
35

50

55

40

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-66

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.7

1

取付け

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

● 設置場所についての注意事項
HG4G/3G形、HG2G-5F形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
• 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所• 長時間油、薬品などがかかる場所• オイルミストが充満する場所• 直射日光の当たる場所• 強い紫外線を受ける場所• 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所• 振動や衝撃の伝わる場所• 急激な温度変化で結露が生じる場所• 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所● 周囲温度についての注意事項• 通風スペースを十分にとり、発熱量の大きい機器に近接して設置しないでください。
• HG4G/3G形、HG2G-5F形と他の機器、構造物との間には、100mm以上の空間を設けてください。
• 周囲温度がHG4G/3G形、HG2G-5F形の一般仕様欄で規定された温度を越える場合は、強制ファンやクーラを設置してください。
• HG4G/3G 形、HG2G-5F 形は垂直取付け自然空冷を前提にしています。それ以外の姿勢で取り付ける場合には強制空冷を行うか、周囲温度を下げて使用してください。

● 取付け方法• パネル面に下記寸法で取付穴を開けてください。
B（単位：mm）

A

機種

A

B

パネル厚

HG4G形

227.5

+2.0
0

301.5

+2.0
0

2.0～5.0

HG3G-A形

200.0

+2.0
0

258.0

+2.0
0

2.0～5.0

HG3G-8形

164.0

+2.0
0

219.0

+2.0
0

2.0～5.0

HG2G-5F形

121.0

+2.0
0

153.0

+2.0
0

1.6～5.0• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、規定締付トルクで上下面の合計4ヶ所を均一に締め付けてください。
下図以外の箇所に取付金具を取り付けた場合、耐衝撃や耐振動性能、防水性能などの製品仕様を満足しない恐れがあります。

取付金具取付け位置例) HG3G-8形（8.4インチ）

上面
パネル

取付金具

下面

MICRO/I ハードウェア マニュアル（単位：N∙m）
機種

規定締付トルク

HG4G形

0.5～0.6

HG3G-A形

0.5～0.6

HG3G-8形

0.5～0.6

HG2G-5F形

0.2～0.3

1-67

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形• 規定締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損なう恐れがあります。
• 取付金具がパネルに対して傾いていると、本体ユニットがパネルから外れる恐れがあります。
• パネルに取り付ける際には、パッキンに"ねじれ"がないことをご確認ください。特に本体ユニットを一度取り外した後、再度取り付ける場合にはご注意ください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。パッキンが本体ユニットから外れた場合は、パッキンの凸部とフロントケースの凹部の位置を合せた状態でパッキン取付け溝にパッキンをねじらないように奥まで挿入
してください。

凹部(フロントケース)
パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

1-68

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形● 取付け向きによる制限事項
HG4G/3G形、HG2G-5F形は横置きの垂直取付けを基本としています。使用周囲温度と増設モジュールの使用については、取付け向きによって下表のとおり制限されます。
使用周囲温度

取付け向き

横置き

増設モジュールなし
HG4G形

0～+50℃

HG3G形

0～+45℃

HG2G-5F形

0～+40℃※1

HG4G形

0～+50℃

HG3G形

垂直取付け
縦置き（右回り）

増設モジュールあり

増設モジュール取付け不可

HG2G-5F形
HG4G形

0～+45℃

HG3G形

0～+40℃※1
0～+45℃

縦置き（左回り）

HG2G-5F形
HG4G形

0～+35℃
0～+50℃
増設モジュール取付け不可

HG3G形
水平取付け

0～+45℃
HG2G-5F形• ななめに取り付ける場合は、水平取付けと同じ制限になります。
• 取付け完了後、表示部の視認性に問題ないことを確認してください。

※1 増設モジュールのI/O使用率が50%以下の場合は、0～45℃となります。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-69

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

配線

4.8

• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。

● 電源端子への配線• 端子記号に対する信号内容は下表のとおりです。

＋

電源（+24V）－

電源（0V）
機能接地（FE）• 配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
形番

HG4G/3G形

適合電線

AWG18～22適合フェルール端子

H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W
H1,0/14 GE
H0,5/14 ZH OR
H0,75/14 ZH W
H1,0/15 ZH GE（Weidmüller製）

締付トルク

0.5～0.6N∙m

HG2G-5F形
AWG14～22
AI 0,34-8 TQ
AI 0,5-8 WH
AI 0,75-8 GY
AI 1-8 RD
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,75-8 GY
AI-TWIN 2 x 1-8 RD（Phoenix Contact製）

H0.5/18 OR
H0,75/18 W
H1,0/18 GE
H1,5/18D SW
H2,5/19D BL
H1,5/20ZH R（Weidmüller製）

AI 0,34-12 TQ
AI 0,5-12 WH
AI 0,75-12 GY
AI 1-12 RD
AI 1,5-12 BK
AI 2,5-12 BU
AI-TWIN 2 x 1,5-12 BK（Phoenix Contact製）● 非絶縁機器と共に使用する場合の注意事項
HG4G/3G形、HG2G-5F形と外部機器、非絶縁の通信機器を同じ電源で使用される場合、外部機器からのノイズがHG4G/3G形、HG2G5F形と通信機器の内部回路に悪影響を与える可能性があります。使用環境に合わせて以下のいずれかの対策を検討してください。
• ノイズ源となる機器とHG4G/3G形、HG2G-5F形、PLCの接地を分ける• ノイズ源となる機器から発生するノイズを正常に接地方向へ誘導できるように、接地用電線を太く短くする• ノイズ源となる外部機器と電源系統を分けることによって、ノイズ回り込み回路の形成を防止する• 通信経路にアイソレータを接続することによって、ノイズ回り込み回路の形成を防止する● パソコン接続時の注意事項
HG4G/3G形、HG2G-5F形をシリアル インターフェイス（COM1）もしくはUSBインターフェイスを介してパソコンに接続する場合、パソコンの機種および使用条件によっては、HG4G/3G形、HG2G-5F形やパソコンの故障が発生することがあります。故障を未然に防止するため、以下の点にご注意ください。
• 電源プラグが三芯またはアース線のあるパソコンを使用する場合、アース付きのコンセントを使用するか、アース線を接地してください。
• 電源プラグが二芯でアース線のないパソコンを使用する場合、以下の手順でHG4G/3G形、HG2G-5F形とパソコンを接続してくだ
さい。
①パソコンの電源プラグをACコンセントから抜く。
②HG4G/3G形、HG2G-5F形とパソコンを接続する。
③パソコンの電源プラグをACコンセントに挿入する。

1-70

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.9

1

USBケーブル抜け防止ピンの取付けについて
USBケーブル抜け防止ピンを取り付けることで、USBインターフェイス（USB2）に接続しているUSB ケーブルを抜けにくくすることができます。

1 USBケーブルを差し込みます。
2 USB ケーブル抜け防止ピンの「先端部」を軽くたわませながら、USB ケーブル挿入口の「上部の穴」2 箇所に「先端部」を挿入し取り付けます。

結束部

先端部

HG4G/3G形の場合

HG2G-5F形の場合

上部の穴

上部の穴

3 USB結束バンドをUSBケーブルとUSBケーブル抜け防止ピンの「結束部」に巻きつけて、しっかりと固定します。
HG2G-5F形の場合

HG4G/3G形の場合

USB結束バンドは、USBケーブル抜け防止ピンの「結束部」との間にすき間なく、かつ斜めにならないように巻きつけて
ください。
OK

NG

NG

NG

すき間がある

斜めになっている

斜めになっている

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-71

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

4.10 保守・点検
HG4G/3G形、HG2G-5F形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、
この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

端子台、着脱コネクタ部

ねじの緩み、不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

取付金具

緩みがないかを確認し、緩みがある場合は規定締付トルクでの増締めを行ってください。

バックライトHG4G/3G形、HG2G-5F形は、ユーザ様によるバックライトの交換はできません。バックライト
切れの際は、弊社営業所までお問い合わせください。

バックアップ用電池

電池寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおすすめします。

タッチパネル

タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパ
ネルの操作にズレがある場合には、システム モードよりタッチパネルの再調整を行ってください。詳細は、1-75ページ「タッチパネル調整」を参照してください。

● バックアップ用電池の交換について
HG4G/3G形およびHG2G-5F形は、内部のバックアップデータ、時計データを保持するためにバックアップ用電池を内蔵しています。
「電池を交換してください」と電池交換メッセージが表示された場合には、以下の手順によってバックアップ用電池を交換してください。
「電池残りわずかです」と表示された場合には、バックアップデータ、時計データを消失する恐れがありますので、すみやかに電池の交換を行ってください。
電池交換メッセージを表示させるかどうかはWindO/I-NV4で設定できます。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

1 電池カバーを外してください。

2 いったん電源を入れ、1分程度経過した後に再び電源を切ってください。
手順2で電源を切った後、手順4までを30秒以内に行うことによりバックアップデータと時計データを損なうことなく電池を交換できます。ただし、念のため事前にバックアップデータを内蔵のフラッシュメモリへ転送しておくことをおす
すめします。フラッシュメモリへの転送方法についてはWindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第35章 内部デバイス」
を参照してください。データを保存しておく必要がない場合には手順2は不要です。

3 電池を取り外してください。
4 新しい交換用の電池を、（+）（-）の方向に注意して電池ホルダに取り付けてください。

(+)側

1-72

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形

5 電池カバーを取り付けてください。
• バックアップ用電池の寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおす
すめします。
• 弊社での電池交換もサポート（有償）しております。詳細は、弊社の問い合わせ窓口までご連絡ください。

交換した電池を廃棄する際には、条例などの規則に従ってください。また、使用済みの電池でも（+）（-）端子が接触したり、他の金属片に接触したりするとショート状態になります。その場合、電池が発熱、破裂、発火することがあります。廃棄する場
合は、電池の（+）端子、（-）端子を絶縁性のテープで絶縁し、廃棄してください。

交換用の電池は、弊社の指定品をご使用ください。弊社の指定品以外の電池を使用された場合に生じた問題、障害に関しては、一切保証できません。あらかじめご了承ください。

EU加盟国内でのバッテリおよびバッテリ組込み機器の取扱いについての注意事項
注)以下のシンボルマークは欧州連合域内の国においてのみ有効です。

このシンボルマークは電池および蓄電池を廃棄する際、一般ゴミとは分別して処理する必要があるということを意味します。
上記のシンボルマークの下に元素記号が表示されている場合、電池または蓄電池に基準以上の重金属が含有されていることを意味します。濃度の基準は次のとおりです。
Hg：水銀（0.0005%）, Cd：カドミウム（0.002%）, Pb：鉛（0.004%）
電池および蓄電池は各国や地域の条例に従って正しく廃棄してください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG4G/3G形、HG2G-5F形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4 ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-73

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形● システム モード
システム モードでは、HG4G/3G形、HG2G-5F形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整● 輝度調整輝度調整画面にてHG4G/3G形、HG2G-5F形の表示の輝度を調整できます。

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

1-74

BRIGHTNESS 31>>

MICRO/I ハードウェア マニュアル

4 HG4G/3G形、HG2G-5F形● タッチパネル調整
タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパネルの操作にズレがある場合には、次の手順に従いタッチパネルの調整を行ってください。

1 システム モードのトップページにある「メインメニュー」を押します。メインメニュー画面が表示されます。

IDEC HG G SERIESSYSTEM MODE TOP PAGE

運転

ｵﾌﾗｲﾝ

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

MAC Address 00:03:7B:F0:12:A8
IP Address 192.168.0.1(DHCP)
2010/OCT/14/THU 14:56:44

ENG/JPN<<

BRIGHTNESS 31>>

2 「初期設定」、「初期化」、「タッチパネル調整」の順に押します。確認画面に「タッチパネル調整を行いますか?」と表示されます。「はい」を押すと、タッチパネル調整モードになります。

3 表示される × マークの中心を押すと、マークの位置が次々に変わりますので、５ヶ所を順に押してください。

×マークの中心を押してください。
操作時の精度に影響が出る場合があります。

4 正常に認識されれば、 2の確認画面に戻ります。
3の手順で、× マークの中心から著しく離れた点を押した場合、認識エラーとなり、× マークは最初の位置に戻りますので、 3の手順を再度繰り返してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-75

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形

55.1

HG2G-5T形、HG1G形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。

■ HG2G-5T形
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット1

日本語、英語、中国語

4

－

1

着脱式端子台9ピン

1

－

1

－

個数

内容

1

本体ユニット1

日本語、英語、中国語

2

－

1

着脱式端子台9ピン

2

－

2

－

HG2G-5T形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド■ HG1G形
品名・外観
HG1G形

取扱説明書
取付金具

シリアルインターフェイス用コネクタ

USBケーブル抜け防止ピン

USB結束バンド

1-76

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.2

1

形番構成
LCD
5.7インチ TFT モノクロ

5.7インチ TFT カラー

本体色

形番

ライト グレー

HG2G-5TN22TF-W

ダーク グレー

HG2G-5TN22TF-B

シルバー

HG2G-5TN22TF-S

ライト グレー

HG2G-5TT22TF-W

ダーク グレー

HG2G-5TT22TF-B

シルバー

HG2G-5TT22TF-S

ブラック

HG1G-4VT22TF-B

シルバー

HG1G-4VT22TF-S

4.3インチTFTカラー

5.3

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

各部の名称
■ HG2G-5T形（5.7インチ）

⑨

② ③

①

⑥

No.

④

⑨

⑨

⑧ ⑤

名称

⑨

⑦

⑩

⑪

内容

①

POWER LED

緑色点灯： 通常運転時（通電時）
消灯： 無通電時②

表示部

TFT方式モノクロLCD/TFT方式カラー LCD③

タッチパネル

アナログ抵抗膜方式④

電源端子

コネクタ： 端子台3ピン（ねじ締めタイプ）⑤

シリアル インターフェイス（SERIAL1）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台9ピン（ねじ締めタイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑥

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
最大ケーブル長： 100m

⑦

電池カバー

⑧

終端抵抗切替スイッチ

RS422/485通信ポートの終端抵抗切替え用⑨

取付金具取付位置

4ヶ所⑩

USBインターフェイス（USB）

USB2.0対応（デバイス）
コネクタ： Mini-B⑪

USBインターフェイス（USB2）

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A 出力電流： 5V・500mA－

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-77

5 HG2G-5T形、HG1G形■ HG1G 形（4.3インチ）

① ②

⑤

③

④

No.

⑦

⑥

⑦

名称

内容

①

表示部

TFT方式カラー LCD②

タッチパネル

アナログ抵抗膜方式③

電源端子

コネクタ： 端子台3ピン（ねじ締めタイプ）④

シリアル インターフェイス（COM）

RS232C、RS422/485
コネクタ： 端子台9ピン（ねじ締めタイプ）
最大ケーブル長： 15m（RS232C）、1200m（RS422/485）⑤

イーサネット インターフェイス（LAN）

IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ： RJ-45（Auto MDI/MDI-X 機能あり）
最大ケーブル長： 100m

⑥

電池カバー

⑦

取付金具取付位置

2ヶ所⑧

USBインターフェイス（USB1）

USB2.0対応（デバイス）
コネクタ： Mini-B⑨

USBインターフェイス（USB2）－

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A 出力電流： 5V・500mA※1※1 USBインターフェイス（USB2）を151mA 以上で使用する場合は、使用周囲温度が-20～+50℃になります。

1-78

⑧⑨

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.4

1

外部インターフェイス• 各インターフェイスへの配線や終端抵抗切替スイッチの切替えを行う前には、必ず電源を切ってください。
• シリアル インターフェイスは、RS232C と RS422/485を同時に使用できます。

● シリアル インターフェイス
配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller 製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
インターフェイス仕様

RS232C、RS422/485

コネクタ

着脱式端子台9ピン

適合電線

AWG20～22適合フェルール端子

H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,5/14 ZH OR（Weidmüller製）

締付トルク

0.22～0.25N∙m

No.9

No.1

No.

AI 0, 34-8 TQ
AI 0, 5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH（Phoenix Contact製）

名称

I/O

機能

1

SD

OUT

送信データ

2

RD

IN

受信データ

3

RS

OUT

送信要求

4

CS

IN

送信可

5

SG

－

信号グランド

6

SDA

OUT

送信データ（＋）

7

SDB

OUT

送信データ（－）

8

RDA

IN

受信データ（＋）

9

RDB

IN

受信データ（－）

通信種別

RS232C

RS422/485

端子穴1つに挿入できるフェルール端子は1本です。
RS232Cと渡り配線が必要なRS422/485を同時に使用する場合は、本体ユニットの直近に別途端子台等を設けていただき、SGを接続してください。また、RS232CとRS422/485を同時に使用する場合は、各通信波形に影響の出ないよう通信ケー
ブルを分けて配線してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-79

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形

RS422/485インターフェイスを使用する場合• HG2G-5T形は、終端抵抗切替スイッチをON側にすることによって、RDA-RDB間に終端抵抗（100Ω）が挿入接続されます。
終端抵抗切替スイッチ
OFFON

終端抵抗切替スイッチ（RS422/485通信用）• HG1G形には、終端抵抗が内蔵されていません。必要に応じて8番端子（RDA）と9番端子（RDB）の間に適切な値（100～120Ω程
度、1/2W 以上）の終端抵抗を挿入してください。

8番端子(RDA)
9番端子(RDB)

1-80

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.5

1

仕様
■ 適用規格
安全規格

UL508、ANSI/ISA 12.12.01、
CSA C22.2 No.142 (c-UL)、CSA C22.2 No.213 (c-UL)

EMC規格※1

IEC/EN 61131-2■ 環境仕様形番

HG2G-5T形

HG1G形

使用周囲温度-20～+60℃（ただし、氷結しないこと）-20～+55℃※2（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-20～+70℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度

2000m以下

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
定格電圧

DC12/24V

消費電力

8W以下

USBインターフェイス（USB2）未使用時

4W以下

電圧許容範囲DC10.2～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms以下（電源電圧：DC20.4～28.8V）
1ms以下（電源電圧：DC10.2～20.4V）

電源突入電流

40A以下

絶縁耐圧

AC1000V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）■ 機械的仕様
耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ各方向10回（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向3回（IEC 61131-2に適合）※1 EMC規格適合品として使用する場合、不要輻射に関する注意事項をご確認ください。
※2 USBインターフェイス（USB2）を151mA以上で使用する場合は、-20～+50℃になります。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-81

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形■ 性能仕様形番

HG2G-5TN形
※1

表示部

タッチ
パネル

HG2G-5TT形

HG1G形

表示素子

TFTモノクロLCD（TNタイプ） TFTカラー LCD（TNタイプ）

表示色

2色（16階調）

有効表示寸法115.2（W）x 86.4（H）mm

95.04（W）x 53.856（H）mm

表示分解能

320（W）x 240（H）ドット

480（W）x 272（H）ドット

視野角

左右各65°、上80°、下60°

左右各80°、上80°、下80°

左右各70°、上60°、下65°

液晶単体輝度

1100cd/m2

500cd/m2

800cd/m2

輝度調整

32段階

バックライト

白色LED

バックライト寿命※2

標準100,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式アナログ抵抗膜方式

操作力

3N以下

複数押し

複数箇所同時押し不可

寿命

100万回以上

65,536色

標準70,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

ユーザー メモリ容量

約5Mバイト

約12Mバイトバックアップ用電池

コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032
保証期間： 1年（使用周囲温度25℃）
交換目安： 5年（使用周囲温度25℃）

バックアップ データ

時計データ、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造※3

パネル厚が1～1.5mmの時： IP65F (IEC 60529)
パネル厚が1.5～5mmの時： IP66F (IEC 60529)、
TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13

パネル厚が1～1.5mmの時：
IP65F、IP67F (IEC 60529)
パネル厚が1.5～5mmの時：
IP66F、IP67F (IEC 60529)、
TYPE 4X（屋内専用）、TYPE 13

質量（約）

500ｇ

300ｇ

※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 パネル取付後の操作部に対する保護構造です。各試験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証するものではありません。IP65F/IP66F/
IP67Fの防油構造については、日本産業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。
油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。

1-82

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

1■ ノイズ仕様不要輻射Class A：10m法
40dBµV/m quasi-peak（30M～230MHz）
47dBµV/m quasi-peak（230M～1GHz）

静電気放電±6kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1.0GHz）
3V/m（1.4G ～2.0GHz）
1V/m（2.0G ～2.7GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V間）±1kV（電源－FE間、0V－FE間）

伝導性イミュニティ

3V（電源端子、通信ライン）（150k～80MHz）
80% AM変調（1kHz）

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

不要輻射に関する注意事項
HG2G-5T形、HG1G形の不要輻射の仕様を満たすために、本体ユニットに接続する電源ケーブル、通信ケーブルにフェライト コアを装着してください。
推奨フェライト コア：TDK製 ZCAT3035-1330

本体ユニット

本体ユニットに接続する電源ケーブルの電源部直近にフェライト コアを装着してください。

電源部+ - FE

各種通信部
接続機器、周辺環境、および各種ケーブルなどの使用条件に応じて、フェラ
イト コアを装着してください。

DC 電源
接続機器

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-83

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.6

外形寸法
■ HG2G-5T形（5.7インチ）

単位：mm

43.6

35.9

5

120

134.7

167.2

152.5

89
81

152.5

（53.5）

（45）

50

120

パネル面

＜ケーブル付き外観図＞

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてく
ださい。

1-84

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形■ HG1G 形（4.3インチ）

単位：mm

27.8
34.5

4

91

102

128

117
＜ケーブル付き外観図＞

パネル面

91

50

117
71
80

接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-85

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形

取付け

5.7

● 設置場所についての注意事項
HG2G-5T形、HG1G形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
• 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所• 長時間油、薬品などがかかる場所• オイルミストが充満する場所• 直射日光の当たる場所• 強い紫外線を受ける場所• 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所• 振動や衝撃の伝わる場所• 急激な温度変化で結露が生じる場所• 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所● 周囲温度についての注意事項• 通風スペースを十分にとり、発熱量の大きい機器に近接して設置しないでください。
• HG2G-5T形、HG1G形と他の機器、構造物との間には、100mm以上の空間を設けてください。
• 周囲温度がHG2G-5T形、HG1G形の一般仕様欄で規定された温度を越える場合は、強制ファンやクーラを設置してください。
• HG2G-5T形、HG1G形は垂直取付け自然空冷を前提にしています。それ以外の姿勢で取り付ける場合には強制空冷を行うか、周囲温度を下げて使用してください。

● 取付け方法• パネル面に下記寸法で取付穴を開けてください。
B（単位：mm）
機種

A

A

HG2G-5T形
HG1G形

B

121.0

+2.0
0

92.0

+1.0
0

パネル厚

153.0

+2.0
0

118.0

+1.0
0

1.0～5.0• パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、規定締付トルクでHG2G-5T形は合計4ヶ所、HG1G形は合計2ヶ所を均一に締め付けてください。
HG2G-5T 形は左右側面にも取付金具を取り付けることができますが、その場合、耐衝撃や耐振動性能、防水性能などの製品仕様を満足しない恐れがあります。

パネル（単位：N∙m）

取付金具
機種

規定締付トルク

HG2G-5T形

0.2～0.3

HG1G形

0.3～0.35

取付金具

1-86

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

1• 規定締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損なう恐れがあります。
• 取付金具がパネルに対して傾いていると、本体ユニットがパネルから外れる恐れがあります。
• パネルに取り付ける際には、パッキンに"ねじれ"がないことをご確認ください。特に本体ユニットを一度取り外した後、再度取り付ける場合にはご注意ください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。パッキンが本体ユニットから外れた場合は、パッキンの凸部とフロントケースの凹部の位置を合せた状態でパッキン取付け溝にパッキンをねじらないように奥まで挿入
してください。

■ HG2G-5T形
凹部(フロントケース)
パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-87

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形■ HG1G形
凹部(フロントケース)
パッキン取付け溝

凸部(パッキン)

1-88

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.8

1

配線

• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。

● 電源端子への配線• 端子記号に対する信号内容は下表のとおりです。
HG2G-5T形＋

電源（DC12/24V）－

電源（0V）

HG1G形

機能接地（FE）• 配線には、適合したケーブルをご使用ください。また、各端子への配線は次の適合フェルール端子（Weidmüller製またはPhoenix
Contact製）をご使用ください。
適合電線

適合フェルール端子

締付トルク

AWG18 ～22
H0,34/12 TK
H0,5/14 OR
H0,75/14 W
H1,0/14 GE
H0,5/14 ZH OR
H0,75/14 ZH W

AI 0,34-8 TQ
AI 0,5-8 WH
AI 0,75-8 GY
AI 1-8 RD
AI-TWIN 2 x 0,5-8 WH
AI-TWIN 2 x 0,75-8 GY

H1,0/15 ZH GE※1
（Weidmüller製）

AI-TWIN 2 x 1-8 RD※1
（Phoenix Contact製）

0.5～0.6N∙m● パソコン接続時の注意事項
HG2G-5T形、HG1G形をUSBインターフェイスを介してパソコンに接続する場合、パソコンの機種および使用条件によっては、HG2G5T形、HG1G形やパソコンの故障が発生することがあります。故障を未然に防止するため、以下の点にご注意ください。
• 電源プラグが三芯またはアース線のあるパソコンを使用する場合、アース付きのコンセントを使用するか、アース線を接地してください。
• 電源プラグが二芯でアース線のないパソコンを使用する場合、以下の手順でHG2G-5T形、HG1G形とパソコンを接続してください。
①パソコンの電源プラグをACコンセントから抜く。
②HG2G-5T形、HG1G形とパソコンを接続する。
③パソコンの電源プラグをACコンセントに挿入する。

※1 HG2G-5T形のみ

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-89

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形

5.9

USBケーブル抜け防止ピンの取付けについて
USBケーブル抜け防止ピンを取り付けることで、USBインターフェイス※1に接続しているUSBケーブルを抜けにくくすることができます。

1 USBケーブルを差し込みます。
2 USB ケーブル抜け防止ピンの「先端部」を軽くたわませながら、USB ケーブル挿入口の「下部の穴」2 箇所に「先端部」を挿入し取り付けます。

結束部

先端部

HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

下部の穴

下部の穴

3 USB結束バンドをUSBケーブルとUSBケーブル抜け防止ピンの「結束部」に巻きつけて、しっかりと固定します。
HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

USB結束バンドは、USBケーブル抜け防止ピンの「結束部」との間にすき間なく、かつ斜めにならないように巻きつけて
ください。
OK

NG

NG

NG

すき間がある

斜めになっている

斜めになっている※1 HG2G-5T形はUSB2のみ

1-90

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

15.10 保守・点検
HG2G-5T形、HG1G形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

端子台、着脱コネクタ部

ねじの緩み、不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

取付金具

緩みがないかを確認し、緩みがある場合は規定締付トルクでの増締めを行ってください。

バックライトHG2G-5T形、HG1G 形は、ユーザ様によるバックライトの交換はできません。バックライト切れの際は、弊社営業所までお問い合わせください。

バックアップ用電池

電池寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおすすめします。

タッチパネル

タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパ
ネルの操作にズレがある場合には、システム モードよりタッチパネルの再調整を行ってください。詳細は、1-95ページ「タッチパネル調整」を参照してください。

● バックアップ用電池の交換について
HG2G-5T形、HG1G形は、内部のバックアップデータ、時計データを保持するためにバックアップ用電池を内蔵しています。
「電池を交換してください」と電池交換メッセージが表示された場合には、以下の手順によってバックアップ用電池を交換してください。
「電池残りわずかです」と表示された場合には、バックアップデータ、時計データを消失する恐れがありますので、すみやかに電池の交換を行ってください。
電池交換メッセージを表示させるかどうかはWindO/I-NV4で設定できます。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

1 電池カバーを次の手順に従って、外してください。
HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

コイン等を使用して反時計方向に回す。

マイナスドライバー等を使用する。

2 いったん電源を入れ、1分程度経過した後に再び電源を切ってください。
手順2で電源を切った後、手順4までを30秒以内に行うことによりバックアップデータと時計データを損なうことなく電池を交換できます。ただし、念のため事前にバックアップデータを内蔵のフラッシュメモリへ転送しておくことをおす
すめします。フラッシュメモリへの転送方法についてはWindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第35章 内部デバイス」
を参照してください。データを保存しておく必要がない場合には手順2は不要です。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-91

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形

3 マイナスドライバーを図の位置に差込み、電池を取り外してください。
この際、電池が勢いよく飛び出すことがありますので注意してください。
HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

拡大図

4 新しい交換用の電池 (CR2032)を、（+）（-）の方向に注意して電池ホルダに取り付けてください。
HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

5 電池カバーを次の手順に従って、取り付けてください。
HG2G-5T形の場合

HG1G形の場合

電池カバーを本体ユニットにあわせたあと、コイン等を使用して時計方向に回す。

電池カバーを下図のように取り付ける。

• バックアップ用電池の寿命の目安は5年です。電池交換メッセージが表示されていない場合でも5年を目安に交換することをおす
すめします。
• 弊社での電池交換もサポート（有償）しております。詳細は、弊社の問い合わせ窓口までご連絡ください。

交換した電池を廃棄する際には、条例などの規則に従ってください。また、使用済みの電池でも（+）（-）端子が接触したり、他の金属片に接触したりするとショート状態になります。その場合、電池が発熱、破裂、発火することがあります。廃棄する場
合は、電池の（+）端子、（-）端子を絶縁性のテープで絶縁し、廃棄してください。

交換用の電池は、弊社の指定品をご使用ください。弊社の指定品以外の電池を使用された場合に生じた問題、障害に関しては、一切保証できません。あらかじめご了承ください。

1-92

MICRO/I ハードウェア マニュアル

5 HG2G-5T形、HG1G形

1

EU加盟国内でのバッテリおよびバッテリ組込み機器の取扱いについての注意事項
注)以下のシンボルマークは欧州連合域内の国においてのみ有効です。

このシンボルマークは電池および蓄電池を廃棄する際、一般ゴミとは分別して処理する必要があるということを意味します。
上記のシンボルマークの下に元素記号が表示されている場合、電池または蓄電池に基準以上の重金属が含有されていることを意味します。濃度の基準は次のとおりです。
Hg：水銀（0.0005%）, Cd：カドミウム（0.002%）, Pb：鉛（0.004%）
電池および蓄電池は各国や地域の条例に従って正しく廃棄してください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG2G-5T形、HG1G形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4 ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

● システム モード
システム モードでは、HG2G-5T形、HG1G形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-93

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

5 HG2G-5T形、HG1G形● 輝度調整輝度調整画面にてHG2G-5T形、HG1G形の表示の輝度を調整できます。

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
SYSTEM MODE TOP PAGE
Run

OfflineMain Menu

2001/MAR/11/SUN 07:04:10
IP Add. : 192.168.1.150

<<

1-94

BRIGHTNESS 31

MICRO/I ハードウェア マニュアル>>

5 HG2G-5T形、HG1G形● タッチパネル調整
タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパネルの操作にズレがある場合には、次の手順に従いタッチパネルの調整を行ってください。

1 システム モードのトップページにある「Main Menu」を押します。メインメニュー画面が表示されます。
y

SYSTEM MODE TOP PAGE
Run

OfflineMain Menu

2001/MAR/11/SUN 07:04:10
IP Add. : 192.168.1.150<<

BRIGHTNESS 31>>

2 「Initial Setting」、「Initialize」、「TP Adjust」の順に押します。確認画面に「Adjust Touch Panel Setting?」と表示されます。「Yes」を押すと、タッチパネル調整モードになります。

3 表示される × マークの中心を押すと、マークの位置が次々に変わりますので、５ヶ所を順に押してください。

Press the center of the symbol.

×マークの中心を押してください。
操作時の精度に影響が出る場合があります。

4 正常に認識されれば、 2の確認画面に戻ります。
3の手順で、× マークの中心から著しく離れた点を押した場合、認識エラーとなり、× マークは最初の位置に戻りますので、 3の手順を再度繰り返してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-95

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

6 HG1P形

6
6.1

HG1P形
梱包内容
取付けの前に、製品がご注文のものに間違いないか、また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確かめください。
品名・外観

個数

内容

1

本体ユニット

取扱説明書

1

日本語、英語

取扱説明書

1

中国語

本体色

形番

HG1P形

6.2

形番構成
通信インターフェイス
シリアル インターフェイス（RS422/485）
イーサネット インターフェイス

1-96

ダーク グレー

MICRO/I ハードウェア マニュアル

HG1P-ST32YBFH-B0
HG1P-ST32ZBFH-B0

6 HG1P形

6.3

1

各部の名称

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ HG1P形

⑧
①

②
⑨
③

④
⑤
⑥

⑦

⑩
⑪

⑫

⑬

⑭ ⑮

No.

名称

内容

①

メカニカルスイッチ１（非常停止用押ボタンスイッチ）

1点（外部配線）
形番： AB6E-3BV02PRM（IDEC）
接点定格： 1A/DC30V②

メカニカルスイッチ２（セレクタスイッチ）

1点（外部配線）
形番： LB6S-2T1（IDEC）
接点定格： 0.1A/DC30V（抵抗負荷）③

ファンクション キー

12点（内部配線）④

表示部

TFT方式カラー LCD⑤

タッチパネル

アナログ抵抗膜方式⑥

POWER LED

緑色点灯： 通常運転時（通電時）
消灯： 無通電時⑦

コネクタ

着脱式19ピン（ソケット）⑧

壁掛けフック取付穴

壁掛けフック固定ねじ取付部（2箇所）⑨

銘板

形番、製造番号、消費電力を記載したラベル⑩

イネーブル スイッチ

1点（外部配線）
形番： HE6B-M200Y（IDEC）
接点定格： 1A/DC30V（抵抗負荷）、0.7A/DC30V（誘導負荷）⑪

ハンド ストラップ取付部⑫

USBポート カバー⑬

USBポート カバー固定部

USBポート カバー固定ねじ取付部（1箇所）⑭

USBインターフェイス（USB2）※1

USB2.0対応（ホスト）コネクタ： Type-A⑮

USBインターフェイス（USB1）

USB2.0対応（デバイス）
コネクタ： Mini-B－－※1 USBメモリ専用

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-97

6 HG1P形

6.4

外部インターフェイス• コネクタ着脱時は、必ず電源を切ってください。
• インターフェイス仕様は形番によって異なります。
HG1P-ST32YBFH-B0： シリアル インターフェイス（RS422/485）
HG1P-ST32ZBFH-B0： イーサネット インターフェイス

インターフェイス仕様
コネクタ

着脱式19ピン（ソケット）

形番

CA-19P1N126Y00（Phoenix Contact製）

12
11
10
9

17

18

1
13

2

19
3

16

8

14

15
7

4
5

6
相手側コネクタとの嵌合面視

No.

1-98

名称

機能

1

C_NC1

セレクタ スイッチ接点1（NC）

2

C_NO1

セレクタ スイッチ接点1（NO）

3

B_C1

イネーブル スイッチ接点1（COM）

4

B_C2

イネーブル スイッチ接点2（COM）

5

B_NO2

イネーブル スイッチ接点2（NO）

6

FG

フレーム グランド

7

RDA+/TP1+

受信データ（＋）

8

RDB-/TP1-

受信データ（－）

9SDB-/TP0-

送信データ（－）

10

A_NC21

非常停止用押ボタンスイッチ接点2（NC）

11

A_NC22非常停止用押ボタンスイッチ接点2（NC）

12

DC24V-

HG1P形DC24V電源（－）

13

C_C1

セレクタ スイッチ接点1（COM）

14

B_NO1

15

SG

通信信号グランド

イネーブル スイッチ接点1（NO）

16

SDA+/TP0+

送信データ（＋）

17

A_NC11

非常停止用押ボタンスイッチ接点1（NC）

18

A_NC12非常停止用押ボタンスイッチ接点1（NC）

19

DC24V+

HG1P形DC24V電源（＋）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

6.5

1

仕様

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

以下は、弊社指定のHG1P形オプション ケーブルを取り付けた形態での仕様となります。

■ 適用規格
安全規格

UL61010-1、UL61010-2-201
CSA C22.2 No.61010-1（c-UL）、CSA C22.2 No.61010-2-201（c-UL）

EMC規格※1

IEC/EN 61131-2
FCC■ 環境仕様使用周囲温度

0～+45℃（ただし、氷結しないこと）

使用周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度-10～+60℃（ただし、氷結しないこと）

保存周囲湿度

10～90%RH（ただし、結露しないこと）

使用高度および大気圧

2000m以下（運転時）
750～1060hPa

汚損度

2

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと■ 電気的仕様
定格電圧

DC24V

消費電力

3W以下

USB インターフェイス（USB2）未使用時

2W以下

電圧許容範囲DC20.4～28.8V

許容瞬時停電時間

10ms以下

電源突入電流

20A以下

絶縁耐圧

AC500V 10mA 1分間（電源端子一括と機能接地端子間）■ 機械的仕様

耐振動

5～8.4Hz 片振幅3.5mm
8.4～150Hz 定加速度9.8m/s2
1オクターブ 10分
XYZ各方向10回（100分間）（IEC 61131-2に適合）

耐衝撃

147m/s2 11ms XYZ各方向5回（IEC 61131-2に適合）

落下1.5m 6方向1回コネクタ挿抜回数

HG1P形オプション ケーブル： 100回
USB1： 5000回
USB2： 1500回※1 HG1P-ST32ZBFH-B0の接続速度が“10/100Mbps”でEMC規格適合品として使用する場合は、HG1P形オプション ケーブルのHG1P形側コネクタ直近に推奨フェライト コア（2個）を装着し、結束バンドでケーブルに固定してください。

推奨フェライト コア：星和電機製E04SR211132（2個）
HG1P形側コネクタ

結束バンド

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-99

6 HG1P形■ 性能仕様表示部

タッチパネル

表示素子※1

TFTカラー LCD

表示色

65,536色

有効表示寸法95.04（W）x 53.856（H）mm

表示分解能

480（W）x 272（H）ドット

視野角

左右各80°、上65°、下55°

液晶単体輝度

400cd/m2

輝度調整

32段階

バックライト

白色LED

バックライト寿命※2

標準30,000時間（輝度が初期値の50% となる時間）

スイッチ方式アナログ抵抗膜方式

操作力

3N以下

交換不可

複数押し

複数箇所同時押し不可

寿命

100万回以上

ユーザー メモリ容量

約12Mバイト

時計機能※3

年、月、日、時、分、秒、曜日
月差±90秒

ブザー出力

単音色（音長の調整可）

保護構造

IP54（HG1P形オプション ケーブル取付時※4）質量（約）500g（HG1P形オプション ケーブルを除く）■ 通信仕様シリアル インターフェイス（RS422/485）
イーサネット インターフェイス

通信速度

187500、115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200bps

通信距離

最大20m

同期方式

調歩同期

インターフェイス仕様

IEEE802.3i、IEEE802.3u

接続速度

10Mbps、10/100Mbps※1 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※2 使用周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
※3 バックアップ用電池非搭載のため、電源を切ると時計データを消去します。
※4 外部機器接続側コネクタは保証の対象外です。

1-100

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

1■ ノイズ仕様不要輻射Class A：10m法• IEC 61000-6-4 Class A
40dBμV/m quasi-peak（30M ～ 230MHz）
47dBμV/m quasi-peak（230M ～ 1GHz）• FCC Class A
39dBμV/m quasi-peak（30M ～ 88MHz）
43.5dBμV/m quasi-peak（88M ～ 216MHz）
46.4dBμV/m quasi-peak（216M ～ 960MHz）
49.5dBμV/m quasi-peak（960M ～ 1GHz）

静電気放電±4kV（接触放電）±8kV（気中放電）

放射電磁界

10V/m（80M ～1.0GHz）
3V/m（1.4G ～2.0GHz）
1V/m（2.0G ～2.7GHz）
80% AM 変調（1kHz）

ファーストトランジェント／バースト±2kV（電源端子）±1kV（通信ライン）

雷サージ±500V（電源－0V間）±1kV（電源－FE間、0V－FE間）

伝導性イミュニティ

3V（電源端子、通信ライン）（150k～80MHz）
80% AM変調（1kHz）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1-101

6 HG1P形■ スイッチ仕様
ファンクション キー方式

タクト スイッチ

搭載数

12個

接点

a接点

内部デバイス

デバイス名

HMI拡張入力（ビット）

記号

LI

R/W

R

R/Wは、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/Wは読み出しおよび書き込みができます。Rは読み出し専用です。

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

No.

名称

HMI拡張入力（ビット）の割り付け

①

F1

LI0

②

F2

LI1

③

F3

LI2

④

F4

LI3

⑤

F5

LI4

⑥

F6

LI5

⑦

F7

LI6

⑧

F8

LI7

⑨

F9

LI8

⑩

F10

LI9

⑪

F11

LIA

⑫

F12

LIB

ファンクション キーは、a接点のモメンタリスイッチとしてHMI拡張入力（LI）に書き込まれます。
• モメンタリスイッチを押すと、HMI拡張入力（LI）に1を書き込みます。
スイッチを離すと、HMI拡張入力（LI）に0を書き込みます。
押す

離す

押す

離す

書き込み

書き込み

書き込み

書き込み

1

0

1

0

操作と表示
初期状態

動作
書き込みデータ

1-102

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形• ファンクション キーの状態取り込み
HG1P形はファンクション キーの状態を約20ミリ秒毎に1回取り込み、HMI拡張入力（LI）に反映します。
ファンクション キーが連続して2回ON状態であったとき、HG1P形はファンクション キーが押されたと認識し、取り込み結果をON と判定して処理します。ファンクション キーが1 回でも OFF 状態になると、HG1P形はファンクション キーが離されたと認識
し、取り込み結果をOFFと判定して処理します。
ON

ファンクション キーの状態
ファンクション キーの状態の取り込みOFF
20 ミリ秒ファンクション キーの取り込み結果

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ファンクション キーの状態を判定するまでの時間
ファンクション キーの状態を取り込み、結果を判定するまでの時間は次のとおりです。
最大

OFF→ON

ON→OFF

41ミリ秒

20ミリ秒

ユーザー通信の送受信処理実行中は、通信処理が完了したあとにファンクション キーの取り込み処理を実行するため、
HG1P形が取り込み結果をONと判定して処理するまでに必要な時間は長くなります。
取り込み結果を HMI 拡張入力（LI）に反映するまでの時間
ファンクション キーの入力は、画面のスキャン終了時に、その時点での最新の取り込み結果をHMI拡張入力（LI）に反映します。
ファンクション キーの状態に変化があった場合、取り込み結果をHMI拡張入力（LI）に反映するまでの時間は次のとおりです。
最小： 21ミリ秒
最大： 39ミリ秒＋スキャン時間（HMI特殊データ レジスタLSD 4）
表示処理や部品処理に時間がかかるほど、HMI拡張入力（LI）への反映時間が長くなります。

非常停止用押ボタンスイッチ• 非常停止用押ボタンスイッチは、HG1P形オプション ケーブルを介し、外部機器の制御信号として使用してください。
• リセット操作時にバウンスが発生しますので、バウンス対策を考慮してください。
• スイッチに過度な衝撃または振動が加わると、スイッチに変形や破損が生じ、チャタリングの発生や動作不良、性能低下となりますので、注意してください。
形番（メーカー）

AB6E-3BV02PRM（IDEC製）

搭載数

1個

接点

2b接点（外部配線）

接点定格

1A/DC30V

耐久性

機械的： 10万回以上
電気的： 10万回以上

リセット操作プル（引っ張り）、またはターン（回転）リセット

着脱コネクタ
ピン番号（名称）

17（A̲NC11）
10（A̲NC21）
18（A̲NC12）
11（A̲NC22）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-103

1

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

6 HG1P形

イネーブル スイッチ

• イネーブル スイッチは、HG1P形オプション ケーブルを介し、外部機器の制御信号として使用してください。
• ポジション2でのみ、機械が作動するシステムを構築してください。
• イネーブル スイッチの2接点は不一致検出回路（安全リレーモジュールなど）の入力として使用してください。
• 2接点が各々独立して動作する構造であるため、ボタン端部を操作すると、2接点の動作に時間的なずれを生じる場合があります。入力2 点でそれぞれの接点を互いに監視するように配線する場合、この時間差を考慮したシーケンス制御を設計してください。
形番（メーカー）HE6B-M200Y（IDEC製）

搭載数

1個

接点

2接点（外部配線）

接点定格

1A/DC30V（抵抗負荷）
0.7A/DC30V（誘導負荷）

モニタ用接点なし

耐久性

機械的： ポジション1→2→1
ポジション1→2→3→1
電気的： 10万回以上

100万回以上
10万回以上

着脱コネクタB1
B2

3 ポジション イネーブル スイッチ

ピン番号（名称）
3ポジション（OFF-ON-OFF）

ポジション 114（B̲NO1）

ボタンを押して
いない状態

可動接点
接点端子
OFF

5（B̲NO2）
3（B̲C1）
4（B̲C2）

ポジション 2

軽く押す

離す

ボタンを軽く押している状態
ON

ポジション 3

さらに強く
押し込む

離す

ボタンを強く押し込んだ状態
OFF

1-104

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

1

セレクタ スイッチ（φ16 または非照光式）

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

セレクタ スイッチは、HG1P形オプション ケーブルを介し、外部機器の制御信号として使用してください。
形番（メーカー）

LB6S-2T1（IDEC製）

搭載数

1個

接点

1c接点（外部配線）

接点定格

0.1A/DC30V（抵抗負荷）

LED

非照光

耐久性

機械的： 25万回以上
電気的： 10万回以上

ノッチ角

90°－2ノッチ

ノッチ仕様

各位置停止（手動）着脱コネクタ①②

ピン番号（名称）

1（C̲NC1）

2（C̲NO1）

13（C̲C1）
ノッチ位置が①のとき、ピン1（C_NC1）とピン13（C_C1）がショートします。
ノッチ位置が②のとき、ピン2（C_NO1）とピン13（C_C1）がショートします。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-105

6 HG1P形

6.6

外形寸法
単位：mm

56

51

70.6

169

191

55.7

＜ケーブル付き外観図＞

1-106

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

6.7

1

取付け

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

● 設置場所についての注意事項• HG1P形の性能および安全の維持の観点から次のような場所への設置は避けてください。
- 塵埃、塩分、鉄粉などの多い場所- 長時間油、薬品などがかかる場所- オイルミストが充満する場所- 直射日光の当たる場所- 強い紫外線を受ける場所- 腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所- 振動や衝撃の伝わる場所- 急激な温度変化で結露が生じる場所- 高電圧機器やアークが発生する機器（電磁開閉器、サーキットプロテクタなど）に近接する場所- 発熱量の大きい機器に近接する場所• 壁にかける場合は、壁掛けフック（オプション品）を使用してください。

● 取付け方法
HG1P形とHG1P形オプション ケーブル（HG9Z-XCP13/-XCP15/-XCP17）の取付け• コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
• コネクタをロック後、ケーブルを軽く引っ張り、コネクタが離脱しないことを確認してください。
• 過度の引張荷重をケーブルに加えないでください。コネクタが破損する原因となります。

1 コネクタ キャップを回します。
2 抵抗が軽くなった位置でコネクタ キャップを引き抜きます。

1

2

コネクタ キャップ

3 HG1P形オプション ケーブル側のコネクタに刻印されている「open」の文字とロゴマークを回して合わせます。
4 嵌合位置合わせマークを合わせて、ゴム（黒）が隠れるまでHG1P形オプション ケーブル側のコネクタを真っ直ぐに押し込みます。

嵌合位置合わせマーク

ゴム（黒）

4
「open」の文字

3

ロゴマーク

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-107

6 HG1P形

5 斜線部を時計回りに90°回します。
ロック前

ロック後

90°回すと回転が止まります。90°以上回さないでください。

USBポート カバーの取外しと取付け• 取り付け時は、推奨締付トルク（0.6N∙m）で締め付けてください。
• 取り付け時には、パッキンにねじれがないことを確認してください。防水性能が保てなくなる恐れがあります。

■ 取外し

プラスドライバーでUSBポート カバー固定ねじを外し、USBポート カバーを手前に引いて開きます。

USB ポート カバー

USB ポート カバー固定ねじ

プラスドライバー

USBポート カバーは片開き構造です。
USBポート カバーを開く際に力を入れ過ぎると、可動部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
USBポート カバー固定ねじをUSBポート カバーから引き抜かないでください。

■ 取付け

USBポート カバーを指で押しながら閉じ、本体ユニットから浮き上がりがない状態でUSBポート カバー固定ねじを推奨締付トルク
値で締め付けます。

指で押す

1-108

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

1

ハンド ストラップ（HG9Z-PS4）の取付け

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 ハンド ストラップをハンド ストラップ取付部に通します。

ハンド ストラップ取付部

ハンド ストラップ

2 ストラップの輪にストラップの端を通して、端を持ったまま引き絞ります。

ストラップの輪

ストラップの端引き絞る際に力を入れ過ぎると、ストラップが破損する恐れがありますのでご注意ください。

壁掛けフック（HG9Z-PK3）の取り付け

1 HG1P形と壁掛けフックの凹凸面を合わせます。
2 壁掛けフック固定ねじ（M3×10）を用いて、推奨締付トルク（0.6N∙m）で2箇所を締め付けます。
壁掛けフック取り付け穴

壁掛けフック

壁掛けフック固定ねじ

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1-109

6 HG1P形

配線

6.8• 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
• すべての配線は、高電圧、大電流のケーブルと十分に離して最短距離で行ってください。配線は各部の注意事項に従って作業を行ってください。
• 動力機器、入出力機器などの電源とはそれぞれ系統を分けて配線してください。
• 機器が安定動作するように機能接地端子を接地してください。

● HG1P形オプション ケーブル（HG9Z-XCP13/-XCP15/-XCP17）
本ケーブルはHG1P形と外部機器を接続するケーブルです。

■ 仕様
通信インターフェイス

シリアル インターフェイス（RS422/485）またはイーサネット インターフェイス

外部機器側コネクタ

D-sub 25ピン（プラグ）（嵌合固定ねじM2.6）

長さ3m、5m、7m■ 外形図
外部機器接続側コネクタ

1

13

14

25

ケーブル長 3m、5m、7m（相手側コネクタと嵌合面視）■ コネクタ配線表

1-110

No.

名称

1

FG

機能
フレーム グランド

No.

名称

機能

14

NC

－

2

RDB-/TP1-

受信データ（－）

15

NC

－

3

RDA+/TP1+

受信データ（＋）

16

NC

－

4

SDB-/TP0-

送信データ（－）

17

NC

5

SDA+/TP0+

送信データ（＋）

18

C_NC1

セレクタ スイッチ接点1（NC）

6

SG

通信信号グランド

19

C_NO1

セレクタ スイッチ接点1（NO）

7

NC

－

20

C_C1

セレクタ スイッチ接点1（COM）

8

NC

－

21

B_NO2

イネーブル スイッチ接点2（NO）

9

B_NO1

22

B_C2

イネーブル スイッチ接点2（COM）

イネーブル スイッチ接点1（NO）

－

10

B_C1

イネーブル スイッチ接点1（COM）

23

A_NC21

非常停止用押ボタンスイッチ接点2（NC）

11

A_NC11

非常停止用押ボタンスイッチ接点1（NC）

24

A_NC22非常停止用押ボタンスイッチ接点2（NC）

12

A_NC12非常停止用押ボタンスイッチ接点1（NC）

25

DC24V+

本体ユニットDC24V電源（＋）

13

DC24V-

本体ユニットDC24V電源（－）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

1● HG1P形デバッグ ケーブル（HG9Z-PX12）
本ケーブルはデバッグ用ケーブルです。デバッグのみに使用してください。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

■ ケーブル仕様
構造

シールド ケーブル

内部構造

AWG25 X 2対
AWG23 X 5芯

導体

絶縁体

外被

構成

40N/0.08mm（対）、60N/0.08mm（芯）

材質

PVC

厚さ

0.16mm（対）、0.145mm（芯）外径0.9mm（対）、1.0mm（芯）

外径

7.0mm

■ 外形図
剥ぎ線処理

ケーブル長 2m
シールド

■ 断面図
対2
単5

シールド

白

シース

黒

橙

緑

青

黄
単1
茶

黒

赤
単2

単4
対1

単3

■ 配線表
No.

名称

機能

芯線色

1

RDA+/TP1+

受信データ（＋）

対1：黒色

2

RDB-/TP1-

受信データ（－）

対1：赤色

3

SDA+/TP0+

送信データ（＋）

対2：黒色

4

SDB-/TP0-

送信データ（－）

対2：白色

5

FG

フレーム グランド

単1：緑色

6

SG

7

DC24V+

8

NC

9

DC24V-

通信信号グランド

単2：黄色

本体ユニットDC24V電源（＋）

単3：茶色

－
本体ユニットDC24V電源（－）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

単4：青色
単5：橙色

1-111

6 HG1P形

保守・点検

6.9

HG1P 形を最良の状態で使用していただくために、日常または、定期的にお手入れ、点検を行ってください。なお、この時に分解、修理、改造等は行わないでください。
保守・点検箇所

内容表示部

表面に付着した汚れ（油脂など）は中性洗剤、アルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸系、強アルカリ系などの溶剤は使わないでください。

着脱コネクタ部

不完全な挿入、線材の切断などがないかを点検してください。

USBポート カバー部

ねじの緩み、パッキンにねじれがないかを点検してください。

壁掛けフック

ねじの緩みがないかを点検してください。

バックライト

バックライト交換はできない仕様となっています。

タッチパネル

タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパ
ネルの操作にズレがある場合には、システム モードよりタッチパネルの再調整を行ってください。詳細は、1-114ページ「タッチパネル調整」を参照してください。

● メンテナンス画面
運転中に次の操作を行うと、メンテナンス画面が表示されます。
• HG1P形の画面の左上隅を3 秒以上押します。
3 秒経過する前にベース画面が切り替わると、メンテナンス画面の呼び出し操作がキャンセルされます。再度押し直してください。

3 秒以上押す• メンテナンス画面は、システム モードでは表示されません。
• メンテナンス画面を表示するには、プロジェクト設定ダイアログボックスの［システム設定］タブで［メンテナンス画
面呼び出しを許可する］のチェックボックスをオンにしている必要があります。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マ
ニュアルの「第4章 3.1 ［システム設定］タブ」を参照してください。

● システム モード
システム モードでは、HG1P形の初期設定やデータの初期化などができます。
メンテナンス画面で「システム モード」を押すと、システム モードに入り、トップページが表示されます。

メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

1-112

MICRO/I ハードウェア マニュアル

6 HG1P形

1● 輝度調整輝度調整画面にてHG1P形の表示の輝度を調整できます。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

1 メンテナンス画面の下部にある「輝度調整」を押してください。輝度調整画面が表示されます。
メンテナンス
システムモード
デバイスモニタ
輝度調整

2 輝度調整画面下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
×

メンテナンス

輝度調整
＜＜

＞＞

3 右上部の「×」を押すと画面が閉じます。
システム モード時は、トップページの下部にある「<<」および「>>」により最適な輝度に調整してください。
SYSTEM MODE TOP PAGE
Run

OfflineMain Menu

2001/MAR/11/SUN 07:04:10
IP Add. : 192.168.1.150<<

BRIGHTNESS 31

MICRO/I ハードウェア マニュアル

>>

1-113

6 HG1P形● タッチパネル調整
タッチパネルによる操作精度は経年変化などによってズレを生じることがあります。タッチパネルの操作にズレがある場合には、次の手順に従いタッチパネルの調整を行ってください。

1 システム モードのトップページにある「Main Menu」を押します。メイン メニュー画面が表示されます。
y

SYSTEM MODE TOP PAGE
Run

OfflineMain Menu

2001/MAR/11/SUN 07:04:10
IP Add. : 192.168.1.150<<

BRIGHTNESS 31>>

2 「Initial Setting」、「Initialize」、「TP Adjust」の順に押します。確認画面に「Adjust Touch Panel Setting?」と表示されます。「Yes」を押すと、タッチパネル調整モードになります。

3 表示される × マークの中心を押すと、マークの位置が次々に変わりますので、５ヶ所を順に押してください。

Press the center of the symbol.

×マークの中心を押してください。
操作時の精度に影響が出る場合があります。

4 正常に認識されれば、 2の確認画面に戻ります。
3の手順で、× マークの中心から著しく離れた点を押した場合、認識エラーとなり、× マークは最初の位置に戻りますので、 3の手順を再度繰り返してください。

1-114

MICRO/I ハードウェア マニュアル

増設モジュール

この章では、増設モジュールの使用方法や動作および［モジュール構成］ダイアログボックスの基本操作について説明します。

1

概要
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

1.1

増設モジュールの概要
拡張インターフェイスを搭載しているMICRO/Iでは、増設モジュールを取り付けることで、入出力を追加できます。
増設モジュールとして、IDEC製PLCのMICROSmartの増設I/OモジュールをHG5G/4G/3G-V形、HG4G/3G形は最大4台、HG2G-V形、HG2G-5F形は最大2台まで取り付けできます。

MICRO/I

HG5G-V HG4G-V HG3G-V HG2G-V
HG4G HG3G HG2G-5F

増設モジュール

増設モジュール

スロット 1

スロット 2

入出力点数の少ない小型装置の制御や、簡単な入出力制御であれば、表示と入出力制御を最小限の機器構成で実現できます。
取り付けた増設モジュールは、MICRO/Iに近いものから順にスロット1、スロット2と呼びます。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-1

2

増
設
モ
ジ
ュ

ー

第2章

ル

1 概要

1.2

対応増設モジュール● アナログI/Oモジュール
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
増設モジュールとして取り付けできるIDEC製PLC MICROSmartのアナログI/Oモジュールは、次のとおりです。

■ アナログ入力モジュール
種類

入力種別

形番

電圧

電流

熱電対

測温抵抗体

サーミスタ

2点入力

FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

－

－

－

4点入力

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

－

－

－

8点入力

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

－

－

－

4点入力

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mAK/ J/ R/ S/ B/ E/
T/ N/ C

Pt100/Pt1000/
Ni100/Ni1000

－

4点入力

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y－－

K/ J/ R/ S/ B/ E/
T/ N/ C

－

－

8点入力

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4－－

K/ J/ R/ S/ B/ E/
T/ N/ C－NTC/PTC■ アナログ出力モジュール
種類

出力種別

形番

電圧

電流

2点出力

FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/4～20mA

4点出力

FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

0～10V/-10～+10V

0～20mA/4～20mA■ アナログ入出力混合モジュール種類

4点入力、2点出力

2点入力、1点出力

形番

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

入力種別

出力種別

電圧

電流

熱電対

測温抵抗体

電圧

電流

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

－

－

－

－

－

－

－

－

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mAK/ J/ R/ S/ B/
E/ T/ N/ C

Pt100/Pt1000/
Ni100/Ni1000

－

－

－

－

－

－

0～10V/-10～+10V

0～20mA/
4～20mA

ハードウェアのバージョン番号の確認方法
アナログI/Oモジュールのハードウェアのバージョン番号は、アナログI/Oモジュール本体の側面に記載されています。バージョンの違いにより性能や機能が異なりますので、必ずバージョン番号を確認したうえで使用してください。
S/N:XXXXX-XXXXX

V100

バージョン番号2-2

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 概要● デジタルI/Oモジュール
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
増設モジュールとして取り付けできるIDEC製PLC MICROSmartのデジタルI/Oモジュールは、次のとおりです。

■ デジタル入力モジュール○：対応、×：非対応
形番

8点AC入力FC4A-N08A11

8点DC入力FC4A-N08B1

16点DC入力

FC4A-N16B1

16点DC入力

FC4A-N16B3

32点DC入力

FC4A-N32B3

8点AC入力FC6A-N08A11

8点DC入力FC6A-N08B1

16点DC入力

FC6A-N16B1

16点DC入力

FC6A-N16B3

32点DC入力

FC6A-N32B3

8点AC入力FC6A-N08A14

8点DC入力FC6A-N08B4

16点DC入力

FC6A-N16B4

端子

外形寸法図
（縦×横×高さ（mm））

着脱式ねじ締め端子台

90.0×23.5×70.0

250

90.0×23.5×70.0

250

90.0×23.5×70.0

40

0

×

MILコネクタ
着脱式ねじ締め端子台
MILコネクタ
着脱式
プッシュイン
端子台

消費電流（mA）
5V

24V

HG5G/4G/3G/
2G-V形

HG4G/3G形

HG2G-5F形

×

○

○

×

○

○

○

○

90.0×17.6×70.0

35

0

×

○

○

90.0×29.7×70.0

65

0

×

○

○

90.0×23.6×73.0

40

0

○

○

○

90.0×23.6×73.0

30

0

○

○

○

90.0×23.6×73.0

40

0

○

○

○
○

90.0×17.6×73.0

40

0

○

○

90.0×30.2×73.0

65

0

○

○

○

90.0×23.6×73.0

40

0

○

○

○

90.0×23.6×73.0

30

0

○

○

○

90.0×23.6×73.0

40

0

○

○

○

MICRO/I ハードウェア マニュアル

増
設
モ
ジ
ュ

ー

種類

2

ル

2-3

1 概要

■ デジタル出力モジュール○：対応、×：非対応
種類
8点リレー出力

2-4

形番

端子

FC4A-R081

16点リレー出力

FC4A-R161

8点トランジスタシンク出力

FC4A-T08K1

8点トランジスタソース出力

FC4A-T08S1

着脱式ねじ締
め端子台

消費電流
（mA）

外形寸法図
（縦×横×高さ
（mm）
）

5V

24V

90.0×23.5×70.0

30

40

HG5GV形

HG4G/
3G/2GV形

HG4G/
3G形

HG2G5F形

×

×

○

○

90.0×23.5×70.0

45

75

×

×

○

○

90.0×23.5×70.0

10

20

×

×

○

○

90.0×23.5×70.0

10

20

×

×

○

○

16点トランジスタシンク出力

FC4A-T16K3

90.0×17.6×70.0

10

40

×

×

○

○

16点トランジスタソース出力

FC4A-T16S3

90.0×17.6×70.0

10

40

×

×

○

○

32点トランジスタシンク出力

FC4A-T32K3

90.0×29.7×70.0

20

70

×

×

○

○

MILコネクタ

32点トランジスタソース出力

FC4A-T32S3

90.0×29.7×70.0

20

70

×

×

○

○

8点リレー出力

FC6A-R081

90.0×23.6×73.0

35

50

○

○

○

○

16点リレー出力

FC6A-R161

90.0×23.6×73.0

50

100

×

○

○

○

8点トランジスタシンク出力

FC6A-T08K1

8点トランジスタソース出力

FC6A-T08P1

着脱式ねじ締め端子台

90.0×23.6×73.0

25

15

○

○

○

○

90.0×23.6×73.0

25

15

○

○

○

○

16点トランジスタシンク出力

FC6A-T16K1

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

○

16点トランジスタソース出力

FC6A-T16P1

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

○

16点トランジスタシンク出力

FC6A-T16K3

90.0×17.6×73.0

30

25

○

○

○

○

16点トランジスタソース出力

FC6A-T16P3

32点トランジスタシンク出力

FC6A-T32K3

32点トランジスタソース出力

FC6A-T32P3

MILコネクタ90.0×17.6×73.0

30

25

○

○

○

○

90.0×30.2×73.0

45

50

○

○

○

○

90.0×30.2×73.0

45

50

○

○

○

○

8点リレー出力

FC6A-R084

90.0×23.6×73.0

35

50

○

○

○

○

16点リレー出力

FC6A-R164

90.0×23.6×73.0

50

100

×

○

○

○

8点トランジスタシンク出力

FC6A-T08K4

8点トランジスタソース出力

FC6A-T08P4

16点トランジスタシンク出力

FC6A-T16K4

16点トランジスタソース出力

FC6A-T16P4

着脱式
プッシュイン
端子台

90.0×23.6×73.0

25

15

○

○

○

○

90.0×23.6×73.0

25

15

○

○

○

○

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

○

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

○

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 概要■ デジタル入出力混合モジュール○：対応、×：非対応
形番

端子

消費電流
（mA）

外形寸法図
（縦×横×高さ
（mm））

5V

24V

HG5G/4G/
3G/2G-V
形

HG4G/3G
形

HG2G-5F
形

4点DC入力、4点リレー出力

FC4A-M08BR1

着脱式ねじ締め端子台

90.0×23.5×70.0

25

20

×

○

○

16点DC入力、8点リレー出力

FC4A-M24BR2

直付け端子台

90.0×39.1×70.0

65

45

×

○

○

着脱式ねじ締め端子台

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

90.0×39.2×73.0

55

50

○

○

○

90.0×23.6×73.0

30

25

○

○

○

90.0×39.2×73.0

55

50

○

○

○

4点DC入力、4点リレー出力

FC6A-M08BR1

16点DC入力、8点リレー出力

FC6A-M24BR1

4点DC入力、4点リレー出力

FC6A-M08BR4

16点DC入力、8点リレー出力

FC6A-M24BR4

着脱式
プッシュイン
端子台

増
設
モ
ジ
ュ
ル

● 増設モジュール取り付け時の制限事項
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
• FC6A形用の増設モジュールとFC4A形用の増設モジュールは混在できません。
• 増設モジュールの取り付けおよび取り外しの前に、必ずMICRO/Iと増設モジュールの電源を切ってください。
• 増設モジュールは、オプションの増設モジュール取付用金具（別売品）で固定してください。
取付用金具の選定については、上表に記載の各モジュールの外形寸法（横）を確認してください。
• 増設モジュールを2台以上取り付ける場合は、次の制限値に注意してください。
接続台数

2台以上取付け時
横寸法合算値

5V電流合算値

24V電流合算値

HG5G-V形

最大4台

93.0mm以下

130m A以下

50mA以下HG4G/3G-V形、HG4G/3G形

最大4台

93.0mm以下

130m A以下

150mA以下

HG2G-V形、HG2G-5F形

最大2台

70.0mm以下

130m A以下

150mA以下機種● 増設モジュール スロット情報
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P
MICRO/Iに取り付けた増設モジュールの形番、種類、システム ソフトウェアのバージョンをWindO/I-NV4 で確認できます。詳細は、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第29章 ［増設モジュール情報］ダイアログボックス」を参照してください。
増設モジュールの機種情報をHMI 特殊データレジスタ（LSD270～277）に書き込みます。割り当ての詳細は次のとおりです。
ビット15

ビット ビット

14

13

12

11

10

9

8

7

ビット

6

5

4

3

2

1

上位

ステータス

機種 ID

下位

位置情報

システムソフトウェアバージョン0

スロット番号（1 〜 4）

上位

下位

LSD270

LSD271増設モジュール スロット1情報

LSD272

LSD273増設モジュール スロット2情報

LSD274

LSD275増設モジュール スロット3情報

LSD276

LSD277増設モジュール スロット4情報

内容

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2

ー

種類

2-5

1 概要

■ ステータス
ステータス

内容

16進

2進

0x00

0000 0000

正常

0x81

1000 0001

通信エラー （増設モジュールとMICRO/I間の通信で、異常が発生）

0x821000 0010

不明な機器の検出

0x83

1000 0011

機器設定エラー（機器が接続されていないか、プロジェクトで設定した機器と異なる機器に接続）

0x841000 0100

機器書込みエラー（機器の動作設定に失敗）■ 機種ID
機種ID

形番

16進

2進

0x00

0000 0000

FC6A-N16B1, FC6A-N16B4, FC6A-N16B3

0x01

0000 0001

FC6A-R161, FC6A-R164, FC6A-T16K1, FC6A-T16K4, FC6A-T16P1, FC6A-T16P4, FC6A-T16K3, FC6A-T16P3

0x02

0000 0010

FC6A-N32B3

0x03

0000 0011

FC6A-T32K3, FC6A-T32P3

0x04

0000 0100

FC6A-N08B1, FC6A-N08B4, FC6A-N08A11, FC6A-N08A14

0x05

0000 0101

FC6A-R081, FC6A-R084, FC6A-T08K1, FC6A-T08K4, FC6A-T08P1, FC6A-T08P4

0x06

0000 0110

FC6A-M08BR1, FC6A-M08BR4

0x070000 0111

FC6A-M24BR1, FC6A-M24BR4

0x200010 0000

FC6A-J2C1, FC6A-J2C40x210010 0001

FC6A-J4A1, FC6A-J4A40x220010 0010

FC6A-J8A1, FC6A-J8A40x230010 0011

FC6A-K2A1, FC6A-K2A4

0x240010 0100

FC6A-K4A1, FC6A-K4A4

0x250010 0101

FC6A-L06A1, FC6A-L06A4

0x26

0010 0110

FC6A-L03CN1, FC6A-L03CN4

0x27

0010 0111

FC6A-J4CN1, FC6A-J4CN4

0x280010 1000

FC6A-J8CU1, FC6A-J8CU4

0x2B

0010 1011

FC6A-J4CH1Y, FC6A-J4CH4Y

0xFF

1111 1111

未接続■ システム ソフトウェア バージョン

機器内に書き込まれたシステム ソフトウェアのバージョンが表示されます。

2-6

MICRO/I ハードウェア マニュアル

1 概要

増設モジュールの動作
増設モジュールは、スイッチ部品、命令部品、またはスクリプトなどで制御できます。用途に応じて、処理の優先順位を考慮した設定が必要です。
MICRO/Iを運転モードから他のモードに切り替えたとき、増設モジュールの出力端子の状態は次のとおりです。
デジタルI/Oモジュール： 出力オフ
アナログI/Oモジュール： ハイインピーダンス■ 表示処理優先表示処理や部品処理を優先します。
部品の操作や画面の切り替えなどの速度を優先する場合に適しています。
スイッチ部品、命令部品、またはスクリプトなど、定周期スクリプト以外で、入力（#I、#D、LEX）および出力（#Q、#D、LEY）
へ、読み出しや書き込みをしてください。
ただし、画面のスキャン時間が描画処理や通信処理によって変化するため、増設モジュールを制御するタイミングが画面のスキャ
ン時間によって変化します。
そのため、表示処理に時間がかかると制御処理も比例して時間がかかり、入力の遅延時間が長くなります。

■ 制御処理優先

制御処理を優先します。
部品の操作が少なく、データ処理などが多い画面に適しています。
定周期スクリプトで、入力（#I、#D、LEX）および出力（#Q、#D、LEY）へ、読み出しや書き込みをしてください。
定周期スクリプトの設定については、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章 ［増設モジュール］タブ」を参照してください。
増設モジュールと連動して動作する定周期スクリプトを使用し、画面のスキャン時間に関係なく、一定周期で入出力を制御します。
定周期スクリプトに設定された入出力の処理は定周期で取り込み、定周期スクリプト以外の入出力はスキャン終了で取り込みます。同じデバイス アドレスを使用した場合、それぞれのタイミングで入力を取り込み、出力を更新します。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-7

2

増
設
モ
ジ
ュ

ー

1.3

ル

1 概要

● 表示処理優先の動作
外部から入力があった場合

制御処理増設モジュールの入力
スキャン開始入力
リフレッシュ

10 ミリ秒入力
リフレッシュ

10 ミリ秒
外部入力

スキャン時間表示処理
1 スキャン入力
リフレッシュ

入力遅延

スキャン終了10 ミリ秒
外部
入力

入力遅延
入力

（#I、#D、LEX）■ 表示処理画面に配置した部品を上から下まで順番に処理します。この処理を1スキャンとします。
スキャンが終了すると先頭に戻り、次のスキャンを開始します。
1スキャンの時間は、部品の数や種類、設定内容などによって変化します。

■ 入力リフレッシュ

画面のスキャンとは関係なく、10ミリ秒ごとに動作します。
ただし、増設モジュールの入力は、画面のスキャン終了時に入力（#I、#D、LEX）に反映します。

■ 入力遅延外部から増設モジュールに入力があった場合、入力（#I、#D、LEX）に反映するまでの遅延時間は、次のとおりです。
最小：5ミリ秒
最大：15ミリ秒＋1スキャン時間（HMI 特殊データレジスタLSD4）
表示処理に時間がかかるほど、遅延時間が長くなります。
スキャン開始直後に入力リフレッシュが実行されると、画面のスキャン終了
時に増設モジュールの入力を反映するため、約 1 スキャンの待ち時間が発生
し、入力遅延が最大になります。

入力
リフレッシュ

入力遅延
（最大）

表示処理
1 スキャン

入力（#I、#D、LEX）

2-8

MICRO/I ハードウェア マニュアル

外部
入力

1 概要

外部に出力する場合

制御処理
増設モジュールの出力

2

スキャン開始出力
リフレッシュ

10 ミリ秒出力
リフレッシュ

10 ミリ秒出力

表示処理
1 スキャン

外部出力ー

スキャン時間

出力遅延（#Q、#D、LEY）

増
設
モ
ジ
ュ

出力
リフレッシュ

ル

10 ミリ秒

出力
出力遅延（#Q、#D、LEY）

外部
出力

スキャン終了■ 出力リフレッシュ

画面のスキャンとは関係なく、10ミリ秒ごとに動作します。
出力（#Q、#D、LEY）を増設モジュールに反映します。

■ 出力遅延

出力（#Q、#D、LEY）を増設モジュールから出力するまでの遅延時間は、次のとおりです。
最小：1ミリ秒
最大：11ミリ秒
表示処理の時間には影響しません。
出力リフレッシュの動作時間11ミリ秒が出力遅延の最大になります。
出力

出力遅延
（最大）

（#Q、#D、LEY）

MICRO/I ハードウェア マニュアル

出力
リフレッシュ

外部
出力

2-9

1 概要

● 制御処理優先の動作
実行間隔
入力遅延
画面の一番上の部品の処理を開始

入力リフレッシュ

入力（#I、#D、LEX）
出力

外部
入力

定周期
スクリプト

I/O 制御出力リフレッシュ（#Q、#D、LEY）

外部
出力

実行間隔

出力遅延
スリープ
（表示処理を実行）

表示処理

実行間隔
画面の一番下の部品の処理が終了■ 入力リフレッシュ

増設モジュールの入力を入力（#I、#D、LEX）に反映します。
HG5G/4G/3G/2G-V形は入力リフレッシュの際に出力リフレッシュも行います。

■ 入力遅延

増設モジュールの入力を入力（#I、#D、LEX）に反映するまで遅延が発生します。遅延時間は、次のとおりです。
最小：5ミリ秒
最大：5ミリ秒＋実行間隔
入力リフレッシュ終了直後に増設モジュールに入力があったとき、次の周期の入力
リフレッシュまで入力（#I、#D、LEX）への反映を待つため入力遅延が最大になります。

入力リフレッシュ
I/O 制御出力リフレッシュ

入力遅延
（最大）

スリープ
（表示処理を実行）

入力（#I、#D、LEX）

入力リフレッシュ
I/O 制御出力リフレッシュ■ I/O制御

定周期スクリプトとして設定したスクリプトを実行します。

■ 出力リフレッシュ

出力（#Q、#D、LEY）を増設モジュールに出力します。

2-10

MICRO/I ハードウェア マニュアル

外部
入力

1 概要

■ 出力遅延

出力（#Q、#D、LEY）を増設モジュールから出力するまでの遅延時間は、最小1ミリ秒、最大1ミリ秒＋実行間隔となります。
出力リフレッシュ終了直後に増設モジュールに出力したとき、次の周期の出力
リフレッシュまで出力（#Q、#D、LEY）への反映を待つため出力遅延が最大に
なります。

2

入力リフレッシュ

増
設
モ
ジ
ュ

I/O 制御出力リフレッシュ
出力（#Q、#D、LEY）

スリープ（表示処理を実行）

ー

出力遅延
（最大）

ル

入力リフレッシュ
I/O 制御出力リフレッシュ

外部
出力■ 定周期スクリプト

入力リフレッシュ、I/O制御（設定したスクリプト）、出力リフレッシュの3つの処理を合わせて定周期スクリプトと呼びます。
定周期スクリプトの設定については、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章 ［増設モジュール］タブ」を参照してください。
• 定周期スクリプトでは、内部デバイスのみ使用できます。
• 定周期スクリプトの実行に実際にかかった時間は、HMI特殊データレジスタLSD 38（現在値×ミリ秒）、LSD 39（最大値×ミリ秒）、LSD 40（最小値×ミリ秒）に格納します。
• 定周期スクリプトでLINE 関数、RECTANGLE 関数、CIRCLE 関数は使用できません。

■ スリープ

実行間隔で設定した時間から、定周期スクリプトで使用する時間を引いた時間をスリープと呼びます。この時間に表示処理を実行します。

■ 実行間隔定周期スクリプト（入力リフレッシュ＋I/O制御＋出力リフレッシュ）と表示処理（スリープ）を1周期として、実行間隔と呼びます。
設定した一定の実行間隔ごとに、定周期スクリプトを実行します。
I/O制御には遅延が発生します。実行間隔を設定する場合は、遅延時間を考慮してください。
例えば、外部入力を100ミリ秒以内に取り込む必要がある場合は、遅延時間を考慮して実行間隔を80ミリ秒に設定してください。
• 定周期スクリプトにかかる時間が設定した実行間隔の1/2より長くなるときは、実行間隔の時間を長くし、定周期スク
リプトにかかる時間が実行間隔の1/2を超えないように自動調整します。このとき、HMI特殊データレジスタLSD 53に
エラー番号7を格納します。
• 定周期スクリプトの実行時間が3000ミリ秒を超えると、定周期スクリプトを中断し、出力リフレッシュを実行します。
その後、スリープになり、次の実行周期になると、定周期スクリプトを実行します。このとき、HMI特殊データレジス
タLSD 53にエラー番号6を格納します。

■ 表示処理定周期スクリプトのスリープ中にのみ、画面に配置した部品を上から下まで順番に処理します。
次の定周期スクリプトを開始すると表示処理を中断し、スリープになると表示処理の続きを実行します。
画面の一番下の部品まで処理が終了すると、画面の一番上の部品に戻り処理を開始します。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-11

1 概要

動作例
• 実行間隔：100ミリ秒• 入力リフレッシュ：1ミリ秒• I/O制御：10ミリ秒• 出力リフレッシュ：1ミリ秒の場合

実行間隔（100ミリ秒）
入力遅延（5〜105ミリ秒）
入力リフレッシュ（1ミリ秒）

入力（#I、#D、LEX）
出力

定周期
スクリプト
（12ミリ秒）

I/O制御（10ミリ秒）
出力リフレッシュ（1ミリ秒）（#Q、#D、LEY）
出力遅延（1〜101ミリ秒）

外部
入力

スリープ
（表示処理を実行）

外部
出力

実行間隔
（100ミリ秒）

表示処理（88ミリ秒）

実行間隔（100ミリ秒）

定周期スクリプトの実行時間は1＋10＋1＝12ミリ秒となりますので、正常に動作します。
入力遅延は5～105ミリ秒、出力遅延は1～101ミリ秒となります。
スリープ時間は100－12＝88ミリ秒となりますので、1周期ごとに88ミリ秒ずつ表示処理を実行します。

2-12

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール

アナログI/Oモジュール
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

2.1

アナログI/Oモジュールの概要
MICRO/Iでは、電圧や電流、温度といったアナログ データを直接扱うことができるアナログI/Oモジュールを用意しています。アナ
ログ入出力点数と動作モードの違いにより、10 種類のアナログI/Oモジュールがあり、MICRO/Iの背面に接続して使用できます。ア
ナログI/Oモジュールの入力は電圧、電流、熱電対、測温抵抗体およびサーミスタに対応し、出力は電圧と電流に対応しています。
アナログI/Oモジュールを使用するには、［モジュール構成］ダイアログボックスでの設定が必要です。設定方法については、
WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章 ［モジュール構成］ダイアログボックス」を参照してください。アナログI/Oモジュー
ルのパラメータ設定の詳細は、2-13ページ「2.2 アナログI/Oモジュールのパラメータ設定」を参照してください。

2.2

アナログI/Oモジュールのパラメータ設定
アナログI/O モジュールのパラメータ設定はチャンネルごとに行います。アナログ I/O モジュールの機種および入出力のタイプによって、設定するパラメータが異なります。
［アナログモジュール設定］ダイアログボックスでアプリケーションに応じたパラメー
タを設定してください。
設定方法については、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第4章 ［モジュール構成］ダイアログボックス」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-13

2

増
設
モ
ジ
ュ

ー

2

ル

2 アナログI/Oモジュール● アナログ入力タイプ
アナログ入力モジュールおよびアナログ入出力混合モジュールのアナログ入力の設定には、次のパラメータがあります。
○：対応、×：非対応
FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

動作モード

○

○

○

○

○

○

○

○

データ形式

○

○

○

○

○

○

○

○

最小値、最大値

○

○

○

○

○

○

○

○

フィルタ

○

○

○

○

○

○

○

○

サンプリング
時間

○

○

○

○

○

○

○

○

サーミスタ設定

×

×

×

×

×

○

×

×

データ

○

○

○

○

○

○

○

○

ステータス

○

○

○

○

○

○

○

○

パラメータ

2-14

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール■ 動作モード

アナログI/O モジュールの機種によって設定できる動作モードが異なります。使用するシステムに応じてアナログI/Oモジュールを選択し、動作モードを設定してください。動作モードとは、測定するアナログ入力の種類です。アナログ入力の動作モードには、次の24種類があります。
○：対応、×：非対応
FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

未使用※1

○

○

○

○

○

○

○

○

0～10V DC

○

○

○

○

×

×

○

○

-10～+10V DC

○

○

○

○

×

×

○

○

0～20mA DC

○

○

○

○

×

×

○

○

4～20mA DC

○

○

○

○

×

×

○

○

Kタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Jタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Rタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Sタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Bタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Eタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Tタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Nタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Cタイプ熱電対

×

×

×

○

○

○

×

○

Pt100型

×

×

×

○

×

×

×

○

Pt1000型

×

×

×

○

×

×

×

○

Ni100型

×

×

×

○

×

×

×

○

Ni1000型

×

×

×

○

×

×

×

○

NTCサーミスタ

×

×

×

×

×

○

×

×

PTCサーミスタ

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

抵抗値測定

×

×

×

×

×

○

×

×

拡張 0 ～ 20mA
DC

×

×

○

×

×

×

×

×

拡張 4 ～ 20mA
DC

×

×

○

×

×

×

×

×

PTCサーミスタ（しきい値）※2ル※1 未使用に設定されたチャンネルはスキャンされません。
回路は［動作モード］で“0～10V DC”を選択した場合と同じ設定となります。
未使用に設定されたチャンネルのアナログデータ格納用データレジスタには常に0が書き込まれます。
※2 詳細は、2-22ページ「PTCサーミスタ（しきい値）」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

増
設
モ
ジ
ュ

ー

FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

動作モード

2

2-15

2 アナログI/Oモジュール■ データ形式

設定したデータ形式でアナログ入力値を扱うことができます。アナログ入力のデータ形式には、次の7種類があります。
○：対応、×：非対応
データ形式

FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

バイナリ データ※1

○

○

○

○

○

○

○

○

※1

○

○

○

○

○

○

○

○

※2

×

×

×

○

○

○

×

○

※2

華氏（℉）

×

×

×

○

○

○

×

○

抵抗（Ω）※3

×

×

×

×

×

○

×

×

バイナリ データ（16ビット）

×

×

○※4

×

×

×

×

×

任意指定
（16ビット）

×

×

○※4

×

×

×

×

×

任意指定

摂氏（℃）

任意指定
アナログ入力値を12ビットまたは16ビットの分解能で、指定した最小値および最大値の範囲（-32768 ～ 32767）のデジタル値へスケール変換し、データレジスタに格納します。
ただし、［動作モード］で“PTC サーミスタ（しきい値）”を選択した場合、最小値および最大値の範囲は100～10000になります。
例） デジタル分解能データが12ビット、入力電圧値の範囲がDCｰ10～+10V 、最小値が-1000、最大値が1000の場合

格納値
1000

500

0

-2048 -1024
-10V
-5V

0
0V

1024
5V

2047
10V

デジタル分解能データ（12ビット）
入力電圧値

-500

-1000

※1 FC6A-J8A1、FC6A-J8A4の場合のみ、“バイナリ データ（12ビット）”、“任意指定（12ビット）”と表示されます。
※2［動作モード］が熱電対、測温抵抗体または“NTCサーミスタ”の場合のみ設定できます。
※3 FC6A-J8CU1、FC6A-J8CU4で［動作モード］が“PTCサーミスタ”または“抵抗値測定”の場合は“抵抗（Ω）”となります。
※4 “バイナリ データ（16ビット）”、“任意指定（16ビット）”は、次のバージョンで使用できます。
FC6A-J8A1、FC6A-J8A4：ハードウェアのバージョン200以降（2-2ページ「ハードウェアのバージョン番号の確認方法」を参照してください。）
上記バージョン以外のFC6A-J8A1、FC6A-J8A4に“バイナリ データ（16ビット）”、または“任意指定（16ビット）”を設定した場合、エラーとなり、“バイナリ データ（12ビット）”として動作します。

2-16

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール■ 最小値、最大値

データ形式
動作モード

バイナリ
データ※1

0～10V DC0～65535

任意指定※1※2

摂氏（℃）

華氏（℉）

-32768～32767

－

－

抵抗（Ω）

バイナリ
データ
（16ビット）

任意指定（16ビット）－0～65535-32768～32767-10～+10V DC-32768～32767-32768～32767

－

－

－

-32768～32767-32768～32767

0～20mA DC

0～65535-32768～32767

－

－

－

0～65535-32768～32767

4～20mA DC

0～65535-32768～32767

－

－

－

0～65535-32768～32767

Kタイプ熱電対

0～65535-32768～32767-2000～13000-3280～23720

－

－

－

Jタイプ熱電対

0～65535-32768～32767-2000～10000-3280～18320

－

－

－

Rタイプ熱電対

0～65535-32768～32767

0～17600

320～32000－－－

Sタイプ熱電対

0～65535-32768～32767

0～17600

320～32000－－－

Bタイプ熱電対

0～65535-32768～32767

0～18200

320～33080－－－

Eタイプ熱電対

0～65535-32768～32767-2000～8000-3280～14720

－

－

－

Tタイプ熱電対

0～65535-32768～32767-2000～4000-3280～7520

－

－

－

Nタイプ熱電対

0～65535-32768～32767-2000～13000-3280～23720

－

－

－

Cタイプ熱電対

0～65535-32768～32767

0～23150

320～41990－－－

Pt100型

0～65535-32768～32767-2000～8500-3280～15620

－

－

－

Pt1000型

0～65535-32768～32767-2000～6000-3280～11120

－

－

－

Ni100型

0～65535-32768～32767-600～1800-760～3560－－－

Ni1000型

0～65535-32768～32767-600～1800-760～3560

－

－

－

NTC
サーミスタ

0～65535-32768～32767-900～1500-1300～3020

－

－

－

PTCサーミスタ

0～65535-32768～32767－－

100～10000－－

100～10000

100～10000

－

－

－

－

－

PTCサーミスタ（しきい値）※3
抵抗値測定0～65535-32768～32767－－

100～32000－－

拡張 0 ～ 20mA
DC

0～4095-32768～32767

－

－

－

0～65535-32768～32767

拡張 4 ～ 20mA
DC

0～4095-32768～32767

－

－

－

0～65535-32768～32767※1 FC6A-J8A1、FC6A-J8A4の場合のみ、“バイナリ データ（12ビット）”、“任意指定（12ビット）”と表示されます。
※2［データ形式］で“任意指定”を設定した場合のみ、［最小値］および［最大値］を-32768～32767の範囲で設定できます。ただし、［動作モード］に“PTC
サーミスタ（しきい値）”を設定した場合、［最小値］および［最大値］の範囲は100～10000になります。“任意指定”については、2-16ページ「任意指定」を参照してください。
※3 詳細は、2-22ページ「PTCサーミスタ（しきい値）」を参照してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-17

2

増
設
モ
ジ
ュ

ー

［最小値］、［最大値］は設定された［動作モード］と［データ形式］によって決定します。［データ］には、［最小値］と［最大値］に応じた値が格納されます。
各動作モード、データ形式に対応する最小値、最大値は次のとおりです。

ル2 アナログI/Oモジュール■ フィルタ

アナログ入力を、設定したフィルタでアナログ入力のおよそ99%に達するようにフィルタ処理します。フィルタを設定することで、アナログ入力の急激な変動を低減できますが、フィルタを大きくするとアナログ入力の変化に対する追従が遅くなります。フィル
タはチャンネルごとに設定する必要があります。
例） 入力フィルタ

フィルタ処理後のアナログ入力のデータ（%）

100
設定したフィルタ（100ミリ秒）で、アナログ入力のおよそ99%に達します。

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-20

0

20

40

60

80

100

120

経過時間（ミリ秒）
フィルタ

2-18

内容

0ミリ秒

フィルタ処理はありません。

50～50000ミリ秒

アナログ入力のフィルタを50ミリ秒刻みで設定できます。
指定したフィルタにアナログ入力の99%に達するようにフィルタ処理します。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール■ サンプリング時間

サンプリング時間ごとにアナログ値をデジタル値に変換します。アナログI/Oモジュールによっては、サンプリング時間の設定を変更できる機種もあります。

FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

動作モード

サンプリング時間

0～10V DC

1ミリ秒

-10～+10V DC

1ミリ秒

0～20mA DC

1ミリ秒

4～20mA DC

1ミリ秒

0～10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒-10～+10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

4～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒-10～+10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

4～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

拡張0～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

拡張4～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～10V DC

100ミリ秒または10ミリ秒-10～+10V DC

100ミリ秒または10ミリ秒

0～20mA DC

100ミリ秒または10ミリ秒

4～20mA DC

100ミリ秒または10ミリ秒

熱電対

104ミリ秒

測温抵抗体104ミリ秒熱電対

120ミリ秒または30ミリ秒 ※1

熱電対

104ミリ秒

NTCサーミスタ、PTCサーミスタ

104ミリ秒

PTCサーミスタ（しきい値）

104ミリ秒

抵抗値測定

104ミリ秒

0～10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒-10～+10V DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

4～20mA DC

1ミリ秒または10ミリ秒

0～10V DC

100ミリ秒または10ミリ秒-10～+10V DC

100ミリ秒または10ミリ秒

0～20mA DC

100ミリ秒または10ミリ秒

4～20mA DC

100ミリ秒または10ミリ秒

熱電対

104ミリ秒

測温抵抗体104ミリ秒

増
設
モ
ジ
ュ
ル

※1［サンプリング時間］を30ミリ秒に設定した場合、商用電源ノイズ（50/60Hzノイズ）の影響を受けやすくなり、入力値の変動が大きくなる場合があります。入力値の変動が大きい場合、［サンプリング時間］を120ミリ秒に変更してください。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2

ー

機種

2-19

2 アナログI/Oモジュール■ サーミスタ設定

FC6A-J8CU1、FC6A-J8CU4の［動作モード］で“NTCサーミスタ”を選択した場合のみ、次のパラメータを設定する必要があります。
パラメータ
R0
T0
B

内容

設定範囲
※1

0～65535"T0"℃におけるサーミスタの抵抗値（Ω）※1-32768～32767

温度（℃）

サーミスタのB 定数※1-32768～32767

NTCサーミスタは温度が上昇すると、抵抗値が減少する特性のセンサ素子です。アナログI/Oモジュールはサーミスタの抵抗値を測定し、上記3つのパラメータから温度を算出します。
測定可能なNTCサーミスタの抵抗範囲は100Ω～200000Ωです。
算出可能な温度範囲は-90℃～150℃です。
上記範囲に収まるようなNTCサーミスタを使用してください。

■ データ

データとは、入力されたアナログ値をサンプリング時間でデジタル値に変換したデータのことです。
［ステータス］が“0”以外の場合のデータは保証されません。［動作モード］に“PTC サーミスタ（しきい値）” を選択した場合については、2-22ページ「PTCサーミスタ（しきい値）」を参照してください。

■ ステータス［データ］のステータスがデータレジスタに書き込まれます。
ステータス

内容

0

正常動作中

1

データ変換中2

初期化中3

パラメータ設定エラー

4

ハード異常（外部電源供給エラー）

5

配線異常（上限範囲エラー）

6

配線異常（下限範囲エラー）

7

リザーブ

8

アナログ入力値が20mAより大きく、上限値以下の場合※29アナログ入力値が下限値以上で4mAより小さい場合※310～65535

リザーブ※1 使用されるサーミスタに記載されている情報です。
※2［動作モード］が“拡張0～20mA DC”または“拡張4～20mA DC”のみ※3［動作モード］が“拡張4～20mA DC”のみ

2-20

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール

アナログ入力値の範囲エラー（ステータス：5, 6）
アナログ入力値が次の上限値を超えると上限範囲エラー、下限値を下回ると下限範囲エラーになります。

0～10V DC

下限値
-0.2V

10.2V

-10～+10V DC-10.4V

10.4V

0～20mA DC-0.4mA

20.4mA

4～20mA DC

3.68mA

20.32mA

Kタイプ熱電対-200.0℃

1300.0℃

Jタイプ熱電対-200.0℃

1000.0℃

Rタイプ熱電対

0.0℃

1760.0℃

Sタイプ熱電対

0.0℃

1760.0℃

Bタイプ熱電対

0.0℃

1820.0℃

Eタイプ熱電対-200.0℃

800.0℃

Tタイプ熱電対-200.0℃

400.0℃

Nタイプ熱電対-200.0℃

1300.0℃

Cタイプ熱電対

0.0℃

2315.0℃

Pt100型-200.0℃

850.0℃

Pt1000型-200.0℃

600.0℃

Ni100型-60.0℃

180.0℃

Ni1000型-60.0℃

NTCサーミスタ-90.0℃または200kΩ

2

上限値

増
設
モ
ジ
ュ

ー

動作モード

ル

180.0℃※1

150.0℃または100Ω※2

PTCサーミスタ

100Ω

10kΩ

PTCサーミスタ（しきい値）

100Ω

10kΩ

抵抗値測定

100Ω

32kΩ

拡張0～20mA DC-0.4mA

23.54mA

拡張4～20mA DC

1.20mA

23.17mA※1 200kΩ以上の抵抗値を接続した場合、下限範囲エラーとなります。
※2 100Ω以下の抵抗値を接続した場合、上限範囲エラーとなります。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-21

2 アナログI/Oモジュール

PTCサーミスタ（しきい値）
PTCサーミスタ（しきい値）について説明します。
PTCサーミスタの抵抗値と［最小値］、［最大値］に応じた値が［データ］に格納されます。
PTCサーミスタの抵抗値と［最小値］、［最大値］、［データ］の関係は、次のとおりです。

PTC サーミスタの抵抗値（Ω）
10000
4
［最大値］
［データ］に格納される値
2

［最小値］

1
時間

100
［データ］に格納される値：1［最小値］＞PTCサーミスタの抵抗値［データ］に格納される値：2［最小値］≦PTCサーミスタの抵抗値≦［最大値］［データ］に格納される値：4［最大値］＜PTCサーミスタの抵抗値

PTCサーミスタの抵抗値が［最小値］、［最大値］と一致した場合の動作については、次の「ヒステリシス」を参照してください。

ヒステリシス
設定した［最小値］、［最大値］に対して±20Ωのヒステリシスを持っています。例えば、［最小値］を1500、［最大値］を7000と設定した場合、次のような動作を示します。

［データ］に格納される値
1480

1520

6980
C

4

2

7020

D
B

1
A
1500

7000

PTC サーミスタの抵抗値（Ω）

A： PTCサーミスタの抵抗値が1520Ω以上になると、［データ］の値が1から2になる
B： PTCサーミスタの抵抗値が7020Ωを超えると、［データ］の値が2から4になる
C： PTCサーミスタの抵抗値が6980Ω以下になると、［データ］の値が4から2になる
D： PTCサーミスタの抵抗値が1480Ω未満になると、［データ］の値が2から1になる［最小値］、［最大値］を設定する際、その差が41以上になるように設定ください。［最小値］、［最大値］の差が40以下の場合、［ステータス］にステータス3（パラメータ設定エラー）が格納されます。

ステータスの挙動
PTCサーミスタの抵抗値が範囲外の場合、［ステータス］に以下の値が格納されます。
PTCサーミスタの抵抗値が100Ω未満の場合、ステータス6（配線異常（下限範囲エラー））
PTCサーミスタの抵抗値が10000Ωより大きい場合、ステータス5（配線異常（上限範囲エラー））

2-22

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール● アナログ出力タイプ
アナログ出力モジュールおよびアナログ入出力混合モジュールのアナログ出力の設定には、次のパラメータがあります。

2○：対応、×：非対応
FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

動作モード

○

○

○

○

データ形式

○

○

○

○

最小値、最大値

○

○

○

○

データ

○

○

○

○

ステータス

○

○

○

○

増
設
モ
ジ
ュ

ー

FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

パラメータ

ル

■ 動作モード

アナログ出力の動作モードを誤って設定して動作させた場合、アナログ出力モジュールやアナログ入出力混合モジュールに接続した機器を破壊してしまうことがあります。アナログ出力の動作モードは十分に注意して設定してください。
アナログI/O モジュールの機種によって設定できる動作モードが異なります。使用するシステムに応じてアナログI/Oモジュールを選択し、動作モードを設定してください。アナログ出力の動作モードには、次の5種類があります。
○：対応、×：非対応
FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

未使用※1

○

○

○

○

0～10V DC

○

○

○

○

-10～+10V DC

○

○

○

○

0～20mA DC

○

○

○

○

4～20mA DC

○

○

○

○

動作モード

※1 “未使用”に設定されたチャンネルはスキャンされません。常に0Vを出力します。
回路は［動作モード］で“0～10V DC”を選択した場合と同じ設定となります。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-23

2 アナログI/Oモジュール■ データ形式

設定したデータ形式でアナログ出力値を扱うことができます。アナログ出力のデータ形式には、次の2種類があります。

○：対応、×：非対応
FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

バイナリ データ

○

○

○

○

任意指定

○

○

○

○

データ形式

■ 最小値、最大値

データレジスタに書き込まれた値をアナログ出力します。書き込みできる値の［最小値］、［最大値］は設定された［動作モード］と［データ形式］によって決定します。
［最小値］または［最大値］を超える値を設定した場合はパラメータ設定エラーとなります。
各動作モード、データ形式に対応する最小値、最大値は次の通りです。
データ形式

動作モード
0～10V DC

任意指定※1

バイナリ データ
0～4095-32768～32767-10～+10V DC-2048～2047-32768～32767

0～20mA DC

0～4095-32768～32767

4～20mA DC

0～4095-32768～32767■ データ［動作モード］、［データ形式］、［最小値］、［最大値］で設定したアナログ出力のデータがデータレジスタに書き込まれます。
［ステータス］が“0”以外の場合の実際のアナログ出力値は保証されません。ただし、［動作モード］が“-10～+10V DC”の場合、0Vを出力します。

■ ステータス［データ］のステータスがデータレジスタに書き込まれます。
ステータス

内容

0

正常動作中

1

リザーブ

2

初期化中

3

パラメータ設定エラー

4

ハード異常（外部電源供給エラー）

5～65535

リザーブ※1［データ形式］で“任意指定”を設定した場合のみ、［最小値］および［最大値］を設定することができます。
［最小値］および［最大値］は-32768～32767の範囲内で設定してください。

2-24

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール● 制御レジスタ［割付DR］でアナログI/Oモジュールの各パラメータを書き込まれるデバイスとして、データレジスタを設定します。

2

ー

増
設
モ
ジ
ュ
ル

設定されたデータレジスタを先頭に複数ワードを占有します。アナログI/Oモジュールの機種によって、占有するデータレジスタのワード数が異なります。
制御レジスタには、データおよびステータスのみ書き込まれます。
占有データレジスタ（ワード）FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

4

8

16

8

8

16

占有データレジスタ（ワード）FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

4

8

12

6

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2-25

2 アナログI/Oモジュール

2.3

デバイス アドレスの割り付け● アナログ入力モジュール
アナログ入力モジュールのデバイス アドレスの割り付けは、次のとおりです。
チャンネル

パラメータ

R/W

番号
CH0

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

FC6A-J2C1
FC6A-J2C4

FC6A-J4A1
FC6A-J4A4

FC6A-J8A1
FC6A-J8A4

FC6A-J4CN1
FC6A-J4CN4

FC6A-J4CH1Y
FC6A-J4CH4Y

FC6A-J8CU1
FC6A-J8CU4

アドレス番号

アドレス番号

アドレス番号

アドレス番号

アドレス番号

アドレス番号

データ

R

+0

+0

+0

+0

+0

+0

ステータス

R

+1

+1

+1

+1

+1

+1

データ

R

+2

+2

+2

+2

+2

+2

ステータス

R

+3

+3

+3

+3

+3

+3

データ

R

－

+4

+4

+4

+4

+4

ステータス

R

－

+5

+5

+5

+5

+5

データ

R

－

+6

+6

+6

+6

+6

ステータス

R

－

+7

+7

+7

+7

+7

データ

R

－

－

+8

－

－

+8

ステータス

R

－

－

+9

－

－

+9

データ

R

－

－

+10

－

－

+10

ステータス

R

－

－

+11

－

－

+11

データ

R

－

－

+12

－

－

+12

ステータス

R

－

－

+13

－

－

+13

データ

R

－

－

+14

－

－

+14

ステータス

R

－

－

+15

－

－

+15

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

● アナログ出力モジュール
アナログ出力モジュールのデバイス アドレスの割り付けは、次のとおりです。
チャンネル

CH1

CH2

CH3

FC6A-K4A1
FC6A-K4A4

パラメータ

R/W

アドレス番号

アドレス番号

データ

R/W

+0

+0

ステータス

R

+1

+1

番号
CH0

FC6A-K2A1
FC6A-K2A4

データ

R/W

+2

+2

ステータス

R

+3

+3

データ

R/W

－

+4

ステータス

R

－

+5

データ

R/W

－

+6

ステータス

R

－

+7

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

2-26

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 アナログI/Oモジュール● アナログ入出力混合モジュール
アナログ入出力混合モジュールのデバイス アドレスの割り付けは、次のとおりです。
パラメータ

番号
CH0

CH1

CH2

CH3

FC6A-L06A1
FC6A-L06A4

R/W
入出力

アドレス番号

データ

R

ステータス

R

+1

データ

R

+2

ステータス

R

入出力

+0

入力

アドレス番号
+0

入力

+3
+4

2

FC6A-L03CN1
FC6A-L03CN4

+1
+2
+3

データ

R

ステータス

R

+5

データ

R

+6

－

－

ステータス

R

+7

－

－

出力

+4

ル

+5

R/W は、Read（リード）/Write（ライト）の略で、R/W は読み出しおよび書き込みができます。R は読み出し専用です。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

増
設
モ
ジ
ュ

ー

チャンネル

2-27

3 デジタルI/Oモジュール

3

デジタルI/Oモジュール
HG2J HG1J HG5G-V HG4G-V HG4G HG3G-V HG3G HG2G-V HG2G-5F HG2G-5T HG1G HG1P

3.1

デジタルI/Oモジュールの使用方法
デジタルI/Oモジュールの入力ポートおよび出力ポートは次のデバイス アドレスに割り付けられます。デバイス名および記号は、機種によって異なります。
形番
HG5G/4G/3G/2G-V形

HG4G/3G形、HG2G-5F形

デバイス名
増設入力

記号
#I

増設出力

#Q

デジタル入力

LEX

デジタル出力LEY

入出力ポートの状態監視や制御には、この増設入力（#I）および増設出力（#Q）、デジタル入力（LEX）およびデジタル出力（LEY）
を使用します。
コントロールデバイスを入力する場合は、記号（デバイス タイプ）の前に「#」を入力してください。また、デバイスモ
ニタでは、記号の前に「#」が表示されます。
例） I100を設定する場合#I100
増設入力（#I）および増設出力（#Q）、デジタル入力（LEX）およびデジタル出力（LEY）の累進数は8となります。
アドレス番号はスロット1側から昇順に割り付けます。ただし、入出力ポートがそれぞれ4点のユニットの場合、アドレス番号0～3をこれらに割り当て、4～7は無効なアドレス番号として扱います。
デジタルI/Oモジュールの入出力ポートの状態監視や制御は、ワード デバイスの#WI、#WQ、WLEXおよびWLEYも使用できます。#WI、#WQ、WLEX および WLEY は、入出力ポートをまとめて制御するときに便利です。アドレス番号の割り付けについては、WindO/I-NV4ユーザーズ マニュアルの「第35章 内部デバイス」を参照してください。

2-28

MICRO/I ハードウェア マニュアル

オプション

第3章
1
1.1

オプション品

3

HG2J形
品名パネル取付 USB延長ケーブル

PLC接続ケーブル

表面保護フィルム※1

形番

オ
プ
シ
ョ
ン

内容

HG9Z-XCE11

USBインターフェイス（Type-A）用延長ケーブル
長さ：1m

FC2A-KP1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：2.4m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

HG9Z-XC275

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

FC6A-KC1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A形MICROSmart FC6A-C*****Eのみ）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：RJ45

HG9Z-2D7PN05

5枚入り※1 UVカット効果はありません。

MICRO/I ハードウェア マニュアル3-1

1 オプション品

1.2

HG1J形
品名

形番

パネル取付 USB延長ケーブル

HG9Z-XCE11

USBインターフェイス（Type-A）用延長ケーブル
長さ：1m

FC2A-KP1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：2.4m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

HG9Z-XC275

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

FC6A-KC1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A形MICROSmart FC6A-C*****Eのみ）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：RJ45

PLC接続ケーブル

内容

表面保護フィルム※1

HG9Z-1E4PN05

5枚入り

UV表面保護フィルム※2

FT9Z-1E4PN05

5枚入り

FT9Z-1X03V

着脱式端子台3ピン（ライトアングル タイプ、プッシュイン タイプ）
適合電線：AWG12～26
芯線種類：単線またはより線被覆剥き長さ：12～13mm適合フェルール端子：
S3TL-H025-12WJ、S3TL-H034-12WT、S3TL-H05-14WA、S3TL-H075-14WW（IDEC製）
H0,25/12 HBL、H0,34/12 TK、H0,5/14 OR、H0,75/14W（Weidmüller製）
AI 0,25-8YE、AI 0,34-8TQ、AI 0,5-8WH、AI 0,75-8GY（Phoenix Contact製）

電源端子用コネクタ※1 UVカット効果はありません。
※2 UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。

3-2

MICRO/I ハードウェア マニュアル1 オプション品

1.3

HG5G/4G/3G/2G-V形○：対応、×：非対応
品名

メンテナンス
ケーブル

パネル取付
USB延長
ケーブル

HG5G-V
形

HG4G-V形

HG3G-V形

HG2G-V形

HG9Z-XCM42

パソコン接続用 長さ：2m＜コネクタ＞
本体ユニット側：USB Mini-B
パソコン側：USB Type-A

○

○

○

○

HG9Z-XCE11

USBインターフェイス（Type-A）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

○

○

HG9Z-XCE21

USBインターフェイス（Mini-B）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

○

○

FC2A-KP1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：2.4m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

○

HG9Z-XC275

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

○

HG9Z-XC295

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

○

FC6A-KC1C

COM 用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A 形MICROSmart
FC6A-C*****Eのみ）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：RJ45

○

○

○

○

FC6A-KC2C

COM 用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A 形MICROSmart
FC6A-C*****Eのみ）
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：RJ45

○

○

○

○

HG9Z-XC305

三菱 FXシリーズ直結用
通信方式：RS422
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

○

HG9Z-XC315

三菱 Qシリーズ直結用
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 6ピン

○

○

○

○

形番

PLC接続
ケーブル

内容

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3-3

3

オ
プ
シ
ョ
ン

1 オプション品○：対応、×：非対応
品名

表面保護
シート※1

保護カバー

増設モジュー
ル取付用金具形番

内容

HG5G-V
形

HG4G-V形

HG3G-V形

HG2G-V形

HG9Z-5DFPN01

HG5G-V形用1枚入り

○

×

×

×

HG9Z-4DCPN02

HG4G-V形用2枚入り

×

○

×

×

HG9Z-3DA2PN02

HG3G-VA形用2枚入り

×

×

○

×

HG9Z-3D8PN02

HG3G-V8形用2枚入り

×

×

○

×

HG9Z-2D5PN05

HG2G-V形用5枚入り

×

×

×

○

HG9Z-2E2PN03

HG2G-V形用パネル面全面を覆う保護カバー 3枚入り

×

×

×

○

HG9Z-XJ3PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（Sサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が 17.6 ～41.1mm の場合に対応可能○○○○HG9Z-XJ4PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（Lサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が 47.0 ～69.4mm の場合に対応可能○○○○HG9Z-XJ5PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（XLサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が 70.5 ～93.0mm の場合に対応可能○○○×※1 UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。

3-4

MICRO/I ハードウェア マニュアル1 オプション品

1.4

HG4G/3G形、HG2G-5F形○：対応、×：非対応
品名

メンテナンス
ケーブル

パネル取付
USB延長
ケーブル

HG4G
形

HG3G
形

HG2G-5F
形

HG9Z-XCM42

パソコン接続用 長さ：2m＜コネクタ＞
本体ユニット側：USB Mini-B
パソコン側：USB Type-A

○

○

○

HG9Z-XCE11

USBインターフェイス（Type-A）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

○

HG9Z-XCE21

USBインターフェイス（Mini-B）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

○

FC2A-KP1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：2.4m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

HG9Z-XC275

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

HG9Z-XC295

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

FC6A-KC1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A形MICROSmart
FC6A-C*****Eのみ）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：RJ45

○

○

○

FC6A-KC2C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A形MICROSmart
FC6A-C*****Eのみ）
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：RJ45

○

○

○

HG9Z-XC305

三菱 FXシリーズ直結用
通信方式：RS422
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 8ピン

○

○

○

HG9Z-XC315

三菱 Qシリーズ直結用
通信方式：RS232C
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：D-sub 9ピン
接続機器側：Mini-DIN 6ピン

○

○

○

形番

PLC接続
ケーブル

内容

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3

オ
プ
シ
ョ
ン

3-5

1 オプション品○：対応、×：非対応
品名

形番

内容

HG4G形

HG3G形

HG2G-5F形

HG9Z-XCT11

D-sub 25ピンから9ピンへの変換ケーブル（HG4F/3F/2F 形から HG4G/3G 形、HG2G-5F 形への置換え用）
長さ：16cm○○○

HG9Z-4DCPN02

HG4G形用2枚入り

○

×

×

表面保護

HG9Z-3DA2PN02

HG3G-A形用2枚入り

×

○

×

シート※1

HG9Z-3D8PN02

HG3G-8形用2枚入り

×

○

×

HG9Z-2D5PN05

HG2G-5F/-5T形用5枚入り

×

×

○

保護カバー

HG9Z-2E2PN03

HG2G-5F/-5T形用パネル面全面を覆う保護カバー 3枚
入り

×

×

○

メモリカードHG9Z-XMS2

SDメモリカード（2GB、Class6）

○

○

○

HG9Z-XJ3PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（Sサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が17.6～41.1mmの場合
に対応可能

○

○

○

HG9Z-XJ4PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（Lサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が47.0～69.4mmの場合
に対応可能

○

○

○

HG9Z-XJ5PN05

増設モジュールを本体ユニットの背面に取付けるための金具セット（XLサイズ）5個入り
増設モジュール横寸法合算値が70.5～93.0mmの場合
に対応可能

○

○

×

HG9Z-PMT10LPN02

MICROSmart入出力モジュール用（10極）
2個入り

○

○

○

HG9Z-PMT11LPN02

MICROSmart入出力モジュール用（11極）
2個入り

○

○

○

コネクタ変換ケーブル

増設モジュール取付用金具

入出力モジュール
用L字形端子台
コネクタ※1 UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。

3-6

MICRO/I ハードウェア マニュアル1 オプション品

1.5

HG2G-5T形、HG1G形○：対応、×：非対応
品名

メンテナンス
ケーブル

パネル取付
USB延長
ケーブル

PLC接続
ケーブル

HG2G-5T
形

HG1G
形

HG9Z-XCM42

パソコン接続用 長さ：2m＜コネクタ＞
本体ユニット側：USB Mini-B
パソコン側：USB Type-A○○

HG9Z-XCE11

USBインターフェイス（Type-A）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

HG9Z-XCE21

USBインターフェイス（Mini-B）用延長ケーブル
長さ：1m

○

○

FC2A-KP1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：2.4m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン○○

HG9Z-XC275

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC5A/4A形MICROSmart）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：Mini-DIN 8ピン○○

FC6A-KC1C

COM用接続ケーブル（対応機種：IDEC FC6A形MICROSmart FC6A-C*****Eのみ）
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：バラ線
接続機器側：RJ45

○

○

形番

内容

表面保護

HG9Z-2D5PN05

HG2G-5F/-5T形用5枚入り

○

×

シート※1

HG9Z-1D4PN05

HG1G形用5枚入り

×

○

保護カバー

HG9Z-2E2PN03

HG2G-5F/-5T形用パネル面全面を覆う保護カバー 3枚入り○

×※1 UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3-7

3

オ
プ
シ
ョ
ン

1 オプション品

1.6

HG1P形
品名

内容

HG9Z-XCM42

パソコン接続用 長さ：2m＜コネクタ＞
本体ユニット側：USB Mini-B
パソコン側：USB Type-A

HG9Z-XCP13

通信方式：RS422/485またはイーサネット
長さ：3m＜コネクタ＞
本体ユニット側：CA-19S1N128007S
接続機器側：D-sub25ピン（プラグ）

HG9Z-XCP15

通信方式：RS422/485またはイーサネット
長さ：5m＜コネクタ＞
本体ユニット側：CA-19S1N128007S
接続機器側：D-sub25ピン（プラグ）

HG9Z-XCP17

通信方式：RS422/485またはイーサネット
長さ：7m＜コネクタ＞
本体ユニット側：CA-19S1N128007S
接続機器側：D-sub25ピン（プラグ）HG1P形デバッグ ケーブル

HG9Z-PX12

長さ：2m＜コネクタ＞
本体ユニット側：CA-19S1N128007S
接続機器側：バラ線

ハンド ストラップ

HG9Z-PS4

手首にかけるタイプのストラップ
1個入り

壁掛けフック

HG9Z-PK3

本体ユニットの背面に取り付けるフック
1個入り
取付ねじ2個付属

メンテナンスケーブル

HG1P形オプション ケーブル

3-8

形番

MICRO/I ハードウェア マニュアル1 オプション品

外形寸法図■ ハンド ストラップ（HG9Z-PS4）
単位：mm

長さ調節部品（黒）

3

オ
プ
シ
ョ
ン

1.5

50

9

205

■ 壁掛けフック（HG9Z-PK3）
21
16

44.1

35

48

54.5

39.6

単位：mm

1.2
68

6.5

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3-9

2 保守用部品

2
2.1

保守用部品
HG2J形
形番

入
数

取付金具

HG9Z-4K2PN04

4

HG2J形用シリアルインターフェイス用
コネクタ

HG9Z-XT09P

1

着脱式端子台9ピン（ストレート タイプ、プッシュイン タイプ）

形番

入
数

HG9Z-4K2PN04

4

HG1J形用シリアルインターフェイス用
コネクタ

FT9Z-1T10P

1

着脱式端子台10ピン（ストレート タイプ、プッシュイン タイプ）

電源端子用コネクタ

FT9Z-1X03P

1

着脱式端子台3ピン（ストレート タイプ、プッシュイン タイプ）

形番

入
数

HG9Z-4K2PN06

6

HG9Z-4K2PN04

品名

2.2

HG1J形
品名
取付金具

2.3

内容

内容

HG5G/4G/3G/2G-V形○：対応、×：非対応
品名

取付金具

交換用電池
シリアル インターフェイス用
コネクタ
USBケーブル抜け防止ピン

3-10

HG5GV形HG4GV形HG3GV形HG2GV形

HG5G-V形用

○

×

×

×

4

HG4G/3G-V形用

×

○

○

×

SLD-K02PN1010

HG2G-V形用

×

×

×

○

HG9Z-XR2

1

コイン形二酸化マンガンリチウム電池
CR2032W形

○

○

○

○

HG9Z-XT09

1

ライトアングル タイプ

○

○

○

×

HG9Z-XT09V

1

ストレート タイプ

×

×

×

○

HG9Z-XU1PN05

5

USB2（Type-A）用

○

○

○

○

内容

MICRO/I ハードウェア マニュアル

2 保守用部品

2.4

HG4G/3G形、HG2G-5F形○：対応、×：非対応
形番

入
数

HG4G形

HG3G形

HG2G-5F
形

HG9Z-4K2PN04

4

HG4G/3G 形用

○

○

×

SLD-K02PN1010

HG2G-5F形用××○

HG9Z-XR1

1

コイン形二酸化マンガンリチウム電池
CR2032形○○○

HG9Z-XT09

1

ライトアングル タイプ

○

○

×

HG9Z-XT09V

1

ストレート タイプ

××○

HG9Z-XU1PN05

5

USB2（Type-A）用

○

○

○

HG2G-5T形

HG1G形

品名

内容

取付金具

交換用電池
シリアル インターフェイス用
コネクタ
USBケーブル抜け防止ピン

2.5

HG2G-5T形、HG1G形○：対応、×：非対応
品名

形番

入数

内容

HG9Z-4K2PN04

4

HG1G 形用×○

SLD-K02PN1010

HG2G-5T形用

○

×

交換用電池

HG9Z-XR1

1

コイン形二酸化マンガンリチウム電池
CR2032形○○

シリアル インターフェイス用コネクタ

HG9Z-XT09V

1

ストレート タイプ○○

HG9Z-XU1PN05

5

USB2（Type-A）※1用

○

○

取付金具

USBケーブル抜け防止ピン

2.6

HG1P形
保守用部品はありません。

※1 HG1G形のみ、USB1(Mini-B)にも使用できます。

MICRO/I ハードウェア マニュアル

3-11

3

オ
プ
シ
ョ
ン

製品の保証について
1

保証期間
弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後3年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。

2

保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
1） カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合
2） 弊社製品以外の原因の場合
3） 弊社以外による改造または修理による場合
4） 弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
5） 弊社製品本来の使い方以外の使用による場合
6) 取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる
場合
7) 弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
8) その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）※ お客様がプログラム可能な製品については、お客様ご自身の責任の下で動作確認いただくことといたします。お客様にてプログラ
ミングされたプログラムの動作およびそれにより発生した損害については、弊社はいかなる場合も責任を負いかねます。
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

3

サービス範囲弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
1） 取付調整指導および試験運転立ち合い（アプリケーション用ソフトウェアの作成、動作試験等を含む）
2） 保守点検、調整および修理
3） 技術指導および技術教育
4） お客様のご指定による製品試験または検査

jp.idec.com
お問合せはこちらから• 本マニュアル中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
B-2335(1) 本マニュアル記載の情報は、2024年7月現在のものです。