令和元年度
CO2削減ポテンシャル診断事業 特定システム診断試行事例

令和2年3月目次
事業所名

診断対象システム

CO2排出量（t-CO2／年）

エネルギー削減量（1／年）

1

ケーエムエフ 熊谷工場

その他システム269

電力499.1千kW/年

2

日ポリ化工 本社工場

蒸気システム

93

A重油

34.9kL3

矢崎エナジーシステム 浜松工場

空調システム55

電力
LPG

74.0千kW/年
9.6千m3/年

4

Ａ工場

蒸気システム70

都市ガス

20.15千m3/年

1令和元年度 CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進のための調査 特定システム診断試行事例

ケーエムエフ 熊谷工場
事業所概要

提案内容

事業所

ケーエムエフ 熊谷工場

所在地

埼玉県熊谷市業種

建築資材製造業

CO2排出量

目次に戻る

1,757ｔ-CO2（平成30年度）

診断対象システム その他システム
建築用鉄製型枠を製造するその他製造業で、新型レーザー加工機を導入し、加工の効率化を実施

計測内容• 新型・旧レーザー加工機本体、チラー、コンプレッサー、集塵機をクランプ型電流計で計
測課題• 古い加工方式の装置であるため加工速度が遅く、電力消費量も大きい• 使用されているコンプレッサがスクリュータイプのコンプレッサーであり、待機状態においても多くの電力消費が発生している

温室効果ガス
削減コスト
削減効果（t-CO2/年） （千円/t-CO2）

対策名称

レーザー加工機本体の更新

53419

レシプロコンプレッサへの更新（レーザー加工機用）

32-30

高効率チラーへの更新（レーザー加工機用）

35

-14

集塵機（レーザー加工機用）の自動停止制御の導入

16

コンプレッサーの圧力低減

0

旧レーザー加工機の不要時停止

13

レーザー加工機システム更新

120

174

削減量
CO2削減量269t-CO2/年

電力削減量

499.1千kW/年※ 削減コストは設備の導入コストとCO2削減効果を勘案し、年間のCO2削減量あたりの必要費用を算定した、その際、イニシャルコストは、実際の提案の投資回収年数に関わらず、３年間で償却することを仮定して算出している。削減コス
トがマイナスなものは３年以下で償却できることを示している。

提案を受けての方針
旧レーザー加工機の不要時停止については、実施する。
設備投資を伴う提案については、費用対効果を精査したうえで可否を決定する。
コンプレッサーの圧力低減などは、レーザー加工機のメーカーと相談したうえで、実施の可否を検討する。

2

令和元年度 CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進のための調査 特定システム診断試行事例

日ポリ化工 本社工場
事業所概要

提案内容

事業所

日ポリ化工 本社工場

所在地

奈良県山辺郡業種

化学製品製造業

CO2排出量

目次に戻る

1,757ｔ-CO2（平成30年度）

CO2削減効果

対策名称

削減コスト

（t-CO2/年） （千円/t-CO2）

減圧弁、バルブ、配管等の保温による放熱ロス削減

51-14.6

蒸気漏れ補修によるボイラー燃料代削減

5

第4工場エコノマイザ設置によるボイラー燃料代削減

21-4.8

第4工場 ドレン回収方法の見直し

18-17.5

削減量

診断対象システム 蒸気システム
蒸気プレスを用いてユニットバス等を製造し、エネルギーの64％が蒸気燃料のA重油、36％が電気である

計測内容
サーモ画像解析で放熱ロスを測定
超音波リーク検出器で蒸気漏れ量を計測
特製トラック診断機でトラップ蒸気漏れ量を計測

CO2削減量93t-CO2/年

A重油削減量34.9kL/年※ 削減コストは設備の導入コストとCO2削減効果を勘案し、年間のCO2削減量あたりの必要費用を算定した、その際、イニシャルコストは、実際の提案の投資回収年数に関わらず、３年間で償却することを仮定して算出している。削減コス
トがマイナスなものは３年以下で償却できることを示している。

提案を受けての方針
バルブ等からの放熱ロス削減や、蒸気漏れ補修等については、効果の大きい箇所を優先に、随時実施していく。
ボイラへのエコノマイザ設置やドレン回収方法の見直しなど、設備投資を要する提案については、投資対効果を精査したうえで、実施の検討を行う。

課題
減圧弁、バルブ、配管等に保温の未施工箇所が多く放熱ロスが発生している。蒸気漏れが発生している。プレス機ドレンが低圧の為、自圧で給水タンクに還らず、排気されている。

3令和元年度 CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進のための調査 特定システム診断試行事例

矢崎エナジーシステム 浜松工場
事業所概要

提案内容

事業所

矢崎エナジーシステム 浜松工場

所在地

静岡県浜松市業種

製造業

CO2排出量

目次に戻る

2,416ｔ-CO2（平成30年度）

温室効果ガス
削減コスト
削減効果（t-CO2/年） （千円/t-CO2）

対策名称

冷温水ポンプへのインバータ制御導入

35

冷温水設定温度緩和によるCO2削減効果の検証

14

空調空間のゾーニング並びに空調機導入＋α

1F事務所の室内CO2濃度による余剰換気の抑制

6-12

9削減量

診断対象システム 空調システム
空調設備を製造するその他の製造業
CO2排出量の60％が燃料のLPG、40％が電気CO2削減量55t-CO2/年

電力削減量

74.0千kW/年

LPG削減量9.6千m3/年※ 削減コストは設備の導入コストとCO2削減効果を勘案し、年間のCO2削減量あたりの必要費用を算定した、その際、イニシャルコストは、実際の提案の投資回収年数に関わらず、３年間で償却することを仮定して算出している。削減コス
トがマイナスなものは３年以下で償却できることを示している。

提案を受けての方針
計測内容• 冷温水ポンプのインバータ制御化で消費電力量がどのように推移するかを検証• 冷温水温度、室内設定温度の可変によって燃料消費量の推移を検証

連温水ポンプへのインバータ制御については、投資回収期間が短いので、実施する。
冷温水設定温度緩和については、影響を見定めたうえで実施の可否を決定する。
ゾーニングと換気の抑制については、投資対効果を精査したうえで実施の可否を決定する。

CO2削減ポイント• 冷温水流量の調整により最適化を図る。
• ２F事務所と２F倉庫の仕切を検討する。
１F事務所のCO2濃度を適切な範囲に制御する。

4

令和元年度 CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進のための調査 特定システム診断試行事例

Ａ工場

目次に戻る

事業所概要

提案内容

事業所

Ａ工場

所在地

茨城県業種

食品製造業

CO2排出量6,018ｔ-CO2（平成30年度）

診断対象システム 蒸気システム
製造工程で滅菌、洗浄等に蒸気を用いており、エネルギーの27％が蒸気燃料の都市ガスとLPG、75％が電気

温室効果ガス
削減コスト
削減効果（t-CO2/年） （千円/t-CO2）

対策名称

蒸気ボイラへの連続ブロー用熱交換器取付

13-12

ボイラ本体への保温施工

121

連続加熱装置からの排蒸気熱回収

1621

熱湯装置からの排水熱回収573

洗浄用熱交換器からのドレン回収794

蒸気配管未保温箇所への断熱施工

15-17

故障スチームトラップの交換

2

計測内容
ボイラの燃焼信号と燃焼能力から燃焼量を推定
蒸気圧力は圧力センサにて圧力変動を確認
熱画像装置で未保温部等の放熱量を定量化

課題• ボイラの連続ブローラインでボイラ運転圧力の飽和温度のまま捨てられている• ボイラ本体の高温部は概ね保温材が施工されているが、一部、保温がされていない箇所がある• 製造工程で発生した排蒸気は屋外へと排出されている

削減量
CO2削減量70t-CO2/年

都市ガス削減量

20.15千m3/年※ 削減コストは設備の導入コストとCO2削減効果を勘案し、年間のCO2削減量あたりの必要費用を算定した、その際、イニシャルコストは、実際の提案の投資回収年数に関わらず、３年間で償却することを仮定して算出している。削減コス
トがマイナスなものは３年以下で償却できることを示している。

提案を受けての方針
保温施工や熱交換器設置、スチームトラップの交換のなど、軽微な投資を伴う対策については実施する方向で検討する。
投資の額が大きい対策については、投資対効果を精査したうえで実施の可否を検討する。

5