東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

補足-140-3 改 4

提出年月日

平成 30 年 10 月 1 日

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る補足説明資料のうち補足-140-3【基本設計方針から工認添付説明書および様式−１への展開表（原子炉冷却系統施設）】

平成 30 年 10 月
日本原子力発電株式会社

基本設計方針から工認添付説明書及び様式−１への展開表【対象施設：原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。
）】
基本設計方針変

更 前変 更工認添付説明書との関係

後

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位める省令」及び，「実用発電用原子炉及びその附属施設の置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原位置，構造及び設備の基準に関する規則」並びに及び「実子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこ用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規れらの解釈による。

様式１への反映結果−−（用語の定義のみ）

則」並びにこれらの解釈による。
第１章 共通項目

第１章 共通項目

Ⅴ-2

1. 地盤等

1. 地盤等

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針

耐震性に関する説明書

4. 地盤の極限支持力度

1.1 地盤
設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計(1) 地盤の設計が必要な施設の選定(2) 地盤の支持性能に関する設計

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐の耐震性についての計算書

震重要施設」という。
）の建物・構築物，屋外重要土木（各施設の耐震計算書）

構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備
並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書

物・構築物について，若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事
故緩和設備が設置される重大事故等対処施設について

Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性についての計算書

は，自重や運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓ」という。
）による地震力が作用した場合においても，ｓⅤ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算【4条1】【49条1】

書

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，設置（変更）許可を申請し受けた地盤に設置す

Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書る。
【4条2】【49条2】

Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書

ここで，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能，若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。
1−−（用語の定義のみ）

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【4条3】
設計基準対象施設のうち，耐震重要施設以外の建物・ Ⅴ-2
構築物及びその他の土木構造物については，自重や運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
4. 地盤の極限支持力度2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計(2) 地盤の支持性能に関する設計

じて算定する地震力が作用した場合，若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等の耐震性についての計算書

対処施設については，自重や運転時の荷重等に加え，代（各施設の耐震計算書）

替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作

Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力
Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のを有する地盤に設置する。

耐震性についての計算書【4条4】【49条3】

Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書
設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは， Ⅴ-2
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事
故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，その安全機能，若しくは，重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
4. 地盤の極限支持力度2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計(2) 地盤の支持性能に関する設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

変化及び設計基準事故を除く。
）又は重大事故（以下「重大事故等」という。
）に対処するために必要な機能が損
なわれるおそれがない地盤として，設置（変更）許可を申請し受けた地盤に設置する。
【4条5】【49条4】
設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは， Ⅴ-2
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事

耐震性に関する説明書

2.

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
4. 地盤の極限支持力度

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計(2) 地盤の支持性能に関する設計

故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，設置（変更）許可を申請し受けた地盤に設置する。
【4条6】【49条5】
設計基準対象施設のうち，Ｓクラスの施設（津波防護Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。
）の地盤， Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針の地盤の設計若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重(2) 地盤の支持性能に関する設計

4. 地盤の極限支持力度

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について，の耐震性についての計算書

自重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓ ｓによる地震力（各施設の耐震計算書）との組合せにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度

Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書に対して妥当な余裕を有することを確認する。
【4条7】【49条6】

Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のまた，上記の設計基準対象施設にあっては，自重や運耐震性についての計算書

転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄ による地震力又は静的地震力との組合せにより算定される接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準等による

Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書

地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。
【4条8】

Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書

3

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書
屋外重要土木構造物，津波防護施設及び浸水防止設
備並びに津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の地盤においては，自Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
4. 地盤の極限支持力度の地盤の設計(2) 地盤の支持性能に関する設計

重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓ による地震力との組合せにより算定される接地圧が，安全上適切と認

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度にの耐震性についての計算書

対して妥当な余裕を有することを確認する。

（各施設の耐震計算書）【4条9】
Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書
Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書
設計基準対象施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスの施設の地盤，若しくは，常設耐震重要重大事故防止設備
以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
4. 地盤の極限支持力度

対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の地盤においては，自重や運転時の荷重等と，静的地震
力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るも

4

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計算書

2.

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計(2) 地盤の支持性能に関する設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後の又はＢクラスの施設の機能を代替する常設重大事故

様式１への反映結果（各施設の耐震計算書）

防止設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められⅤ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書

る規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の【4条10】【49条7】

耐震性についての計算書
Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書

1.2 急傾斜地の崩壊の防止

1.2 急傾斜地の崩壊の防止

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域

づき指定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域に設に設備を施設する。

備を施設する。

−−（追加要求事項なし）【10条1】
2. 自然現象

2. 自然現象Ⅴ-2

2.1 地震による損傷の防止

2.1 地震による損傷の防止

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

2.1.1 耐震設計
(1) 耐震設計の基本方針
耐震設計は，以下の項目に従って行う。
a. 設計基準対象施設のうち，地震により生ずる

2.1.1

耐震設計

耐震性に関する説明書

2.1 基本方針(1) 耐震設計の基本方針
耐震設計は，以下の項目に従って行う。
a.

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設

設計基準対象施設のうち，地震により生ずるの施設区分の基本方針

おそれがあるその安全機能の喪失に起因す

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する

2. 設計基準対象施設の重要度分類

る放射線による公衆への影響の程度が特に放射線による公衆への影響の程度が特に大き2.1 耐震設計上の重要度分類

大きいもの（以下「耐震重要施設」という。
）

いもの（以下「耐震重要施設」という。）耐震

2.2 発電用原子炉施設の区分

54. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.4 耐震設計を行う設備の抽出基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設

4. 重大事故等対処施設の設備の分類

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設4.1 耐震設計上の設備の分類

震（設置（変更）許可を申請し受けた基準地

置（変更）許可を申請し受けた基準地震動Ｓｓ

4.2 重大事故等対処施設の区分

震動（以下「基準地震動」という。
））による（以下「基準地震動Ｓｓ」という。
））による加加速度によって作用する地震力に対して，そ速度によって作用する地震力に対して，そのの安全機能が損なわれるおそれがない設計

安全機能が損なわれるおそれがない設計とすとする。

様式１への反映結果る。
【5条1】
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要
重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。
）は，基準地震動Ｓｓ
による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。
【50条2】【50条5】
設計基準対象施設は，地震により発生するおⅤ-2

それがある安全機能の喪失（地震に伴って発それがある安全機能の喪失（地震に伴って発Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊

壊等による安全機能の喪失を含む。
）及びそ等による安全機能の喪失を含む。
）及びそれにれに続く放射線による公衆への影響を防止

続く放射線による公衆への影響を防止する観する観点から，各施設の安全機能が喪失した点から，各施設の安全機能が喪失した場合のの施設区分の基本方針

場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」とい

2. 設計基準対象施設の重要度分類度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラう。
）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣク

2.1 耐震設計上の重要度分類

ス又はＣクラスに分類（以下「耐震重要度分ラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。
）

2.2 発電用原子炉施設の区分類」という。）し，それぞれに応じた地震力

し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられ

4. 重大事故等対処施設の設備の分類に十分耐えられる設計とする。

る設計とする。

4.1 耐震設計上の設備の分類

b. 設計基準対象施設は，地震により発生するお

b.

【5条2】

耐震性に関する説明書

2.1 基本方針
Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設

4.2 重大事故等対処施設の区分
重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震
重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，常設耐震重要重大事故防止設備
以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設
を除く。），常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処
施設を除く。
）及び可搬型重大事故等対処設備に分類する。

6

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.4 耐震設計を行う設備の抽出基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【50条1】
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要
重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設
備が設置される重大事故等対処施設（特定重Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.4 耐震設計を行う設備の抽出2.1 基本方針

大事故等対処施設を除く。
）は，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針

重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。

2. 設計基準対象施設の重要度分類
2.1 耐震設計上の重要度分類【50条3】
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

2.2 発電用原子炉施設の区分

重大事故防止設備が設置される重大事故等対4. 重大事故等対処施設の設備の分類

処施設（特定重大事故等対処施設を除く。
）と4.1 耐震設計上の設備の分類

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故

4.2 重大事故等対処施設の区分等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。
）の両方に属する重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す
るものとする。
なお，特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。
【50条7】
c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構

c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造

造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構

構造物）の総称とする。

造物）の総称とする。

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上上重要な機器・配管系の間接支持機能，若し

重要な機器・配管系の間接支持機能，若しくは

くは非常用における海水の通水機能を求め非常用における海水の通水機能を求められるられる土木構造物をいう。

−

設計対象外
（用語の定義）

土木構造物をいう。
【5条3】

d. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）

d. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。
）は， Ⅴ-2

は，基準地震動による地震力に対してその安基準地震動Ｓ ｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。

全機能が保持できる設計とする。

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

建物・構築物については，構造物全体とし建物・構築物については，構造物全体としてての変形能力(終局耐力時の変形)に対しての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し3. 構造強度に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。

妥当な安全余裕を有する設計とする。

3.1 構造強度上の制限

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

機器・配管系については，その施設に要求

機器・配管系については，その施設に要求さされる機能を保持する設計とし，塑性ひずみれる機能を保持する設計とし，塑性ひずみが4. 機能維持が生じる場合であっても，その量が小さなレ生じる場合であっても，その量が小さなレベ

4.1 動的機能維持

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有4.2 電気的機能維持

74. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

3.2 変位，変形の制限

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後を有し，その施設に要求される機能に影響をし，その施設に要求される機能に影響を及ぼ

4.3 気密性の維持及ぼさない，また，動的機器等については，

さない，また，動的機器等については，基準地4.4 止水性の維持

基準地震動による応答に対してその設備に震動Ｓ s による応答に対してその設備に要求

4.5 遮蔽性の維持要求される機能を保持する設計とする。

される機能を保持する設計とする。なお，動的4.6 支持機能の維持機能が要求される機器については，当該機器

4.7 通水機能及び貯水機能の維持の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

確認済加速度等を超えていないことを確認すの耐震性についての計算書

る。

（各施設の耐震計算書）

また，設置（変更）許可を申請し受けた弾また，設置（変更）許可を申請し受けた弾性性設計用地震動Ｓ（「弾性設計用地震動
d 以下

設計用地震動Ｓd（以下「弾性設計用地震動Ｓ

Ｓｄ」という。
）による地震力又は静的地震力ｄのいずれか大きい方の地震力に対して，おおいずれか大きい方の地震力に対して，おおむ

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計と

計とする。

する。

Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書」という。
）による地震力又は静的地震力のⅤ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性について【5条4】
建物・構築物については，発生する応力に対の計算書して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界

Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書とする。
機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。

Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書【5条5】【50条4】
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処
施設（特定重大事故等対処施設を除く。
）は，

Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書【50条2】【50条5】（再掲）
建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有するように設計とする。
機器・配管系については，その施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ
ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼ

8

Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

さない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。
【50条6】
e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）

e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。
）にについて，静的地震力は，水平地震力と鉛直

ついて，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震

地震力が同時に不利な方向の組合せで作用力が同時に不利な方向の組合せで作用するもするものとする。

のとする。

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向合せに関する影響評価方針

について適切に組み合わせて算定するものと(4) 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

2. 基本方針する。
Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針【5条6】
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重3. 構造強度

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

4. 機能維持施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力は水平2方向及び鉛

Ⅴ-2-別添3-6 可搬型重大事故等対処設備の水直方向について適切に組み合わせて算定する

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せものとする。

に関する影響評価結果

なお，水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えられる施設及び設備については許容限界の範囲内に留まることを確認する。
【50条8】
f. 屋外重要土木構造物は，基準地震動による地

f. 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止

震力に対して，構造物全体として変形能力

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又（終局耐力時の変形）について十分な余裕をは津波監視設備が設置された建物・構築物は，有するとともに，それぞれの施設及び設備に

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，構造物要求される機能が保持できる設計とする。

全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに，それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持でき

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
2. 基本方針
Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重94.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

る設計とする。
【5条7】【50条10】4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

3. 構造強度(4)

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

3.1 構造強度上の制限

施設の土木構造物，津波防護施設，浸水防止設

3.2 変位，変形の制限

備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設

4. 機能維持置された建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによ4.1 動的機能維持

る地震力に対して，重大事故等に対処するた

4.2 電気的機能維持

めに必要な機能が損なわれるおそれがない設

4.3 気密性の維持計とする。

4.4 止水性の維持【50条9】【50条10】4.5 遮蔽性の維持
4.6 支持機能の維持
4.7 通水機能及び貯水機能の維持
Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計算書（各施設の耐震計算書）
Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書
Ⅴ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-6 計測制御施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計算書Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-別添3-6 可搬型重大事故等対処設備の水10

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

平２方向及び鉛直方向地震力の組
合せ
Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおⅤ-2

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

計とする。

とする。

g. Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおg.

耐震性に関する説明書

4.5 耐震設計方針の明確化

2.1 基本方針

また，共振のおそれのある施設について

また，共振のおそれのある施設については，は，その影響についての検討を行う。その場その影響についての検討を行う。その場合，検合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地震討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに

動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。

2分の1を乗じたものとする。当該地震動によ4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針(4) 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

2. 基本方針

る地震力は，水平2方向及び鉛直方向について
適切に組み合わせて算定するものとする。

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針
3. 構造強度【5条8】
Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておＣクラスの施設は，静的地震力に対してお3.1 構造強度上の制限

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設

3.2 変位，変形の制限計とする。

4. 機能維持設計とする。

4.1 動的機能維持【5条9】
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

4.2 電気的機能維持

重大事故防止設備が設置される重大事故等対

4.3 気密性の維持

処施設（特定重大事故等対処施設を除く。
）は，

4.4 止水性の維持

上記に示す，代替する機能を有する設計基準

4.5 遮蔽性の維持

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラ4.6 支持機能の維持スに適用される地震力に十分に耐えることが4.7 通水機能及び貯水機能の維持でき対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

Ⅴ-2-別添3-6 可搬型重大事故等対処設備の水【50条11】（再掲）

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果

h.

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止

Ⅴ-2

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針

耐震性に関する説明書

重大事故等対処施設が，それ以外の発電所内

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針にある施設（資機材等含む。
）の波及的影響に

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

よって，その安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(3) 波及的影響に係る基本方針

施設
5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の耐震設計方針【5条10】【50条12】i.

可搬型重大事故等対処設備については，地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないよ
うに「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。

【50条13】11−−（冒頭宣言）

基本設計方針
変

更 前

変 更
j.

工認添付説明書との関係

後

緊急時対策所建屋の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所建屋」に示す。

−【50条14】(2) 耐震重要度分類
a. 耐震重要度分類
設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。
(a) Ｓクラスの施設
地震により発生するおそれがある事象に(2)

a. 耐震重要度分類
設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。
(a) Ｓクラスの施設
地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するためにを内蔵している施設，当該施設に直接関係し必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内ておりその機能喪失により放射性物質を外蔵している施設，当該施設に直接関係してお部に拡散する可能性のある施設，これらの施りその機能喪失により放射性物質を外部に拡設の機能喪失により事故に至った場合の影散する可能性のある施設，これらの施設の機響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

減するために必要な機能を持つ施設及びこし，放射線による公衆への影響を軽減するたれらの重要な安全機能を支援するために必めに必要な機能を持つ施設及びこれらの重要要となる施設，並びに地震に伴って発生するな安全機能を支援するために必要となる施

おそれがある津波による安全機能の喪失を設，並びに地震に伴って発生するおそれがあ防止するために必要となる施設であって，そる津波による安全機能の喪失を防止するための影響が大きいものであり，次の施設を含に必要となる施設であって，その影響が大きむ。

いものであり，次の施設を含む。

・使用済燃料を貯蔵するための施設
・原子炉の緊急停止のために急激に負の反反応度を付加するための施設及び原子

応度を付加するための施設及び原子炉のるための施設停止状態を維持するための施設
・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去する
ための施設

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，後，炉心から崩壊熱を除去するための施

炉心から崩壊熱を除去するための施設

設
・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設−（用語の定義のみ）

機器・配管系

・原子炉の緊急停止のために急激に負の・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去す−

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する・使用済燃料を貯蔵するための施設

炉の停止状態を維持するための施設（冒頭宣言）

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備

めに必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質

る機器・配管系−

分類

対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するた・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

様式１への反映結果

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設
・放射性物質の放出を伴うような事故の際

・放射性物質の放出を伴うような事故のに，その外部放散を抑制するための施設際に，その外部放散を抑制するための施であり，上記の「放射性物質の放散を直接

12

−

−
（用語の定義のみ）

基本設計方針
変

更 前

変 更

設であり，上記の「放射性物質の放散を工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果防ぐための施設」以外の施設直接防ぐための施設」以外の施設

・津波防護施設及び浸水防止設備
・津波監視設備【5条11】(b) Ｂクラスの施設(b) Ｂクラスの施設

安全機能を有する施設のうち，機能喪失し安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい

た場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施施設であり，次の施設を含む。

設であり，次の施設を含む。

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続続されていて，1次冷却材を内蔵していされていて，1次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設

るか又は内蔵し得る施設
・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただ・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式によし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式により，り，その破損により公衆に与える放射線

その破損により公衆に与える放射線の影の影響が「実用発電用原子炉の設置，運響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に転等に関する規則（昭和53年通商産業省

関する規則（昭和53年通商産業省令第77

令第77号）」第2条第2項第6号に規定する号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監「周辺監視区域」外における年間の線量視区域」外における年間の線量限度に比−−（用語の定義のみ）

べ十分小さいものは除く。
）

限度に比べ十分小さいものは除く。
）
・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連しした施設で，その破損により，公衆及びた施設で，その破損により，公衆及び従事従事者に過大な放射線被ばくを与える

者に過大な放射線被ばくを与える可能性

可能性のある施設のある施設

・使用済燃料を冷却するための施設・使用済燃料を冷却するための施設

・放射性物質の放出を伴うような場合に，・放射性物質の放出を伴うような場合に，そその外部放散を抑制するための施設で，の外部放散を抑制するための施設で，ＳＳクラスに属さない施設

クラスに属さない施設【5条12】(c) Ｃクラスの施設(c) Ｃクラスの施設

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属すする施設以外の一般産業施設又は公共施設

る施設以外の一般産業施設又は公共施設と同と同等の安全性が要求される施設である。

等の安全性が要求される施設である。

上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に

上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に

示す。

示す。

なお，同表には当該施設を支持する構造物のなお，同表には当該施設を支持する構造物の支支持機能が維持されることを確認する地震動及持機能が維持されることを確認する地震動及びび波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震

波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動動についても併記する。

−

についても併記する。
【5条13】

13−（用語の定義のみ）

基本設計方針
変

更 前

変 更
b.

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じて設計する。

(a) 常設重大事故防止設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処す−るために必要な機能に限る。）を代替すること−（用語の定義のみ）

により重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの
イ. 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの
ロ.

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備
常設重大事故防止設備であって，イ.以外のもの【50条1415】(b) 常設重大事故緩和設備
重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの−(c) 可搬型重大事故等対処設備
重大事故等対処設備であって可搬型のもの−（用語の定義のみ）

重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行う
主要設備の設備分類について，第2.1.2 表に示す。
【50条1516】(3) 地震力の算定方法
耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法(3) 地震力の算定方法

Ⅴ-2

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法に

による。

よる。

a. 静的地震力

a. 静的地震力

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要
4.1 地震力の算定法

144. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及することとし，それぞれ耐震重要度分類に応じ

び津波監視設備を除く。），Ｂクラス及びＣクラて次の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づスの施設に適用することとし，それぞれ耐震重き算定する。

要度分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃ ⅰ

様式１への反映結果

及び震度に基づき算定する。
【5条14】【5条14】

重大事故等対処施設については，常設耐震重
要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設
備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する
耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震
力を適用する。
【50条1617】(a) 建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，(a) 建物・構築物

Ⅴ-2

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに， Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係

次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じてを乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算算定するものとする。

定するものとする。

Ｓクラス 3.0

Ｓクラス 3.0

Ｂクラス 1.5

Ｂクラス 1.5

Ｃクラス 1.0

Ｃクラス 1.0

ここで，地震層せん断力係数Ｃiは，標準せ

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃｏを0.2以上とし，建物・構築物

ん断力係数Ｃｏを0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めらの振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

れる値とする。

また，必要保有水平耐力の算定においてまた，必要保有水平耐力の算定においては，は，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の地震層せん断力係数Ｃ ｉに乗じる施設の耐震

耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，

重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラ

Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，そのス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用い際に用いる標準せん断力係数Ｃｏは1.0以上

る標準せん断力係数Ｃｏは1.0以上とする。

とする。

Ｓクラスの施設については，水平地震力とＳクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3

上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定としめた鉛直震度より算定するものとする。

て求めた鉛直震度より算定するものとする。

耐震性に関する説明書

ただし，土木構造物の静的地震力は，安全上

15

4.1 地震力の算定法

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

ただし，土木構造物の静的地震力は，安全様式１への反映結果

適切と認められる規格及び基準を参考に，Ｃ

上適切と認められる規格及び基準を参考に，Ｃクラスに適用される静的地震力を適用す

工認添付説明書との関係

後クラスに適用される静的地震力を適用する。
【5条15】る。
(b) 機器・配管系

Ⅴ-2(b) 機器・配管系

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せん

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せん断

断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じ

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じたた係数を乗じたものを水平震度として，当該係数を乗じたものを水平震度として，当該水水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

平震 度 及び 上記 (a) の 鉛直 震度 をそ れ ぞれ

20 ％増しとした震度より求めるものとす

20 ％増しとした震度より求めるものとする。

る。

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

4.1 地震力の算定法

Ｓクラスの施設については，水平地震力とＳクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作

鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方作用するものとする。ただし，鉛直震度は高向に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃｏ 等

さ方向に一定とする。

の割増し係数の適用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。
【5条16】
b. 動的地震力

Ⅴ-2

b. 動的地震力

Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢク

Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるものにラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適

適用する。

用する。
Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備

弾性設計用地震動Ｓdから定める入力地震動を及び津波監視設備を除く。
）については，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるもものについては，弾性設計用地震動Ｓｄから定のについては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める

める入力地震動の振幅を2分の1にしたものに

入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地

よる地震力を適用する。

震力を適用する。
屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止

屋外重要土木構造物については，基準地震動
による地震力を適用する。

4.1 地震力の算定法

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
【5条17】

16

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針

Ｓクラスの施設については，基準地震動及び適用する。

耐震性に関する説明書

設計基準対象施設については，動的地震力は， Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

設計基準対象施設について，動的地震力は，

2. 地震応答解析の方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

重大事故等対処施設については，常設耐震重
要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に基準地震動
Ｓｓによる地震力を適用する。
【50条1718】
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
4.1 地震力の算定法

4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

振のおそれのある施設については，共振のおそれのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針用する。
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を適用できる基本構造と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。
【50条1819】
動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
4.1 地震力の算定法

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(4)

動的地震力は水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。動的地震力のⅤ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

水平2方向及び鉛直方向の組合せについては，水合せに関する影響評価方針

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既
往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。
【5条18】(a) 入力地震動(a) 入力地震動

Ⅴ-2

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三紀の砂質泥岩からなる系鮮新統〜

果，新第三紀の砂質泥岩からなる系鮮新統〜

第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.-第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.-370

17

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
2.1 建物・構築物

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

370 m 以深ではＳ波速度が0.7 km/s以上でm 以深ではＳ波速度が0.7 km/s以上で著しい

著しい高低差がなく拡がりを持って分布し高低差がなく拡がりを持って分布しているこていることが確認されている。したがって，とが確認されている。したがって，EL.-370 m

EL.-370 mの位置を解放基盤表面として設定の位置を解放基盤表面として設定する。

する。

建物・構築物の地震応答解析における入力

建物・構築物の地震応答解析における入力

地震動は，解放基盤表面で定義される基準地

地震動は，解放基盤表面で定義される基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対震動及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象

象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したう

うえで，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次

え上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力

元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。

位置で評価した入力地震動を設定する。

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価

で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対で考慮した敷地全体の地下構造との関係や

象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度

対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・構造の違いにも留意するとともに，地盤の非速度構造の違いにも留意するとともに，地盤線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

の非線形応答に関する動的変形特性を考慮

また，必要に応じ敷地における観測記録によする。また，必要に応じ敷地における観測記

る検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，録による検証や最新の科学的・技術的知見を地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

様式１への反映結果

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設

また，設計基準対象施設における耐震Ｂク

における耐震Ｂクラス施設の機能を代替する

ラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあ

常設重大事故防止設備が設置される重大事故

り，動的解析が必要なものに対しては，弾性等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそ

設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものを用れがあり，動的解析が必要なものに対しては，いる。

弾性設計用地震動Ｓ ｄに2分の1を乗じたものを用いる。
【5条19】【50条1920】(b) 地震応答解析(b) 地震応答解析

イ．動的解析法

イ．動的解析法(イ) 建物・構築物(イ) 建物・構築物

Ⅴ-2

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
2.1 建物・構築物

動的解析による地震力の算定に当た

動的解析による地震力の算定に当たっっては，地震応答解析手法の適用性，適ては，地震応答解析手法の適用性，適用限用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定

選定するとともに，建物・構築物に応じするとともに，建物・構築物に応じた適切た適切な解析条件を設定する。

な解析条件を設定する。

動的解析は，原則として，建物・構築

耐震性に関する説明書

動的解析は，原則として，建物・構築物

18

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針
4.7 設計用床応答曲線の作成

Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後物の地震応答解析及び床応答曲線の策の地震応答解析及び床応答曲線の策定

定は，線形解析及び非線形解析に適用可は，線形解析及び非線形解析に適用可能

能な時刻歴応答解析法による。

な時刻歴応答解析法による。

また，3次元応答性状等の評価は，線また，3次元応答性状等の評価は，線形形解析に適用可能な周波数応答解析法

解析に適用可能な周波数応答解析法によ

による。

る。

建物・構築物の動的解析に当たって建物・構築物の動的解析に当たっては，は，建物・構築物の剛性はそれらの形状，

建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造

構造特性等を十分考慮して評価し，集中特性等を十分考慮して評価し，集中質点

質点系等に置換した解析モデルを設定系等に置換した解析モデルを設定する。

する。

動的解析には，建物・構築物と地盤との動的解析には，建物・構築物と地盤と相互作用を考慮するものとし，解析モデの相互作用を考慮するものとし，解析モ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤の剛形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤性等を考慮して定める。設計用地盤定数の剛性等を考慮して定める。設計用地盤

は，原則として，弾性波試験によるものを

定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。

様式１への反映結果用いる。
【5条20】
地盤−建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部の歪ひずみレベルを考慮して定める。基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設
備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，施設を支持する建物・構築
物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。

19

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
2.1 建物・構築物

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【50条2021】
地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構
築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。
【5条21】
建物・構築物の動的解析において，地震時におけるの地盤の有効応力の変化に応

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化

じた影響を考慮する場合は，有効応力解

2.1 建物・構築物(1) 地震応答解析の基本方針

析を実施する。有効応力解析に用いる液2.3 屋外重要土木構造物(4)状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性

Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針を考慮して設定することを基本とする。
地中土構造物建物・構築物への地盤変位

Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組に対する保守的な配慮として，地盤を強合せに関する影響評価方針

制的に液状化させることを仮定した影響を考慮する場合は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷地に存在しな
い豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定する。
上部土木構造物建物・構築物及び機器・配管系への加速度応答に対する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する場合は，原地盤において非液状化の条件（最も液状化強度が大きい場合に相当）を仮定した解析を実施する。
原子炉建屋については，3次元ＦＥＭ解析等から，建物・構築物の3次元応答性状
及びそれによる機器・配管系への影響を評価する。
動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。
屋外重要土木構造物及び常設耐震重要20

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

4.7 設計用床応答曲線の作成

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。
地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。
【5条22】【50条22】(ロ) 機器・配管系(ロ) 機器・配管系

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

動的解析による地震力の算定にあた

動的解析による地震力の算定にあたっっては，地震応答解析手法の適用性，適ては，地震応答解析手法の適用性，適用限用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定

選定するとともに，解析条件として考慮するとともに，解析条件として考慮すべ

Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

すべき減衰定数，剛性等の各種物性値

き減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切合せに関する影響評価方針

は，適切な規格及び基準又は実験等の結な規格及び基準又は実験等の結果に基づ果に基づき設定する。

き設定する。

機器の解析に当たっては，形状，構造機器の解析に当たっては，形状，構造特特性等を考慮して，代表的な振動モード性等を考慮して，代表的な振動モードをを適切に表現できるよう質点系モデル，

適切に表現できるよう質点系モデル，有有限要素モデル等に置換し，設計用床応限要素モデル等に置換し，設計用床応答

答曲線を用いたスペクトルモーダル解曲線を用いたスペクトルモーダル解析法

析法又は時刻歴応答解析法により応答又は時刻歴応答解析法により応答を求め

を求める。

る。

また，時刻歴応答解析法及びスペクト

また，時刻歴応答解析法及びスペクト

ルモーダル解析法を用いる場合は地盤

ルモーダル解析法を用いる場合は地盤物

物性等のばらつきを適切に考慮する。ス

性等のばらつきを適切に考慮する。スペペクトルモーダル解析法には地盤物性

クトルモーダル解析法には地盤物性等の等のばらつきを考慮した床応答曲線を

ばらつきを考慮した床応答曲線を用い

用いる。

る。

配管系については，振動モードを適切

配管系については，振動モードを適切に表現できるモデルを作成その仕様にに表現できるモデルを作成その仕様に応応じて適切なモデルに置換し，設計用床じて適切なモデルに置換し，設計用床応応答曲線を用いたスペクトルモーダル

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

解析法又は時刻歴応答解析法により応法又は時刻歴応答解析法により応答を求答を求める。

める。

21

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
2.2 機器・配管系

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後スペクトルモーダル解析法及び時刻

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴

歴応答解析法の選択に当たっては，衝

応答解析法の選択に当たっては，衝突・す突・すべり等の非線形現象を模擬する観べり等の非線形現象を模擬する観点又は点又は既往研究の知見を取り入れ実機

既往研究の知見を取り入れ実機の挙動をの挙動を模擬する観点で，建物・構築物

模擬する観点で，建物・構築物の剛性及びの剛性及び地盤物性のばらつき等への地盤物性のばらつき等への配慮をしつつ配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用い

時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象

る等，解析対象とする現象，対象設備のとする現象，対象設備の振動特性・構造特振動特性・構造特性等を考慮し適切に選性等を考慮し適切に選定する。

定する。

また，設備の3次元的な広がりを踏ま

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用え，適切に応答を評価できるモデルを用

い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分にい，水平2方向及び鉛直方向の応答成分

ついて適切に組み合わせるものとする。

について適切に組み合わせるものとす

剛性の高い機器は，その機器の設置床る。

面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を剛性の高い機器は，その機器の設置床震度として作用させて構造強度評価に用面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に

様式１への反映結果

いる地震力を算定する。
【5条23】

用いる地震力を算定する。
c. 設計用減衰定数c. 設計用減衰定数Ⅴ-2

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，種類，構造等により適切に選定するとともに，試試験等で妥当性を確認した値も用いる。

験等で妥当性を確認した値も用いる。

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄鉄筋コンクリートの減衰定数の設定について

筋コンクリートの減衰定数の設定については，は，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記

既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等録等により，その妥当性を検討する。

により，その妥当性を検討する。

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針
3. 設計用減衰定数4. 地震による損傷防止に関する設計
4.5 耐震設計方針の明確化(1) 地震応答解析の基本方針

また，地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。
【5条24】【50条2123】(4) 荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は(4) 荷重の組合せと許容限界

以下による。

下による。

a. 耐震設計上考慮する状態

a. 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示

Ⅴ-2

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示

22

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

す。

す。

(a) 建物・構築物(a) 建物・構築物

設計基準対象施設については以下のイ.〜

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

設計基準対象施設については以下のイ.〜

ハ.の状態を考慮する。

ハ.の状態，重大事故等対処施設については以

イ. 運転時の状態

イ. 運転時の状態

下のイ.〜ニ.の状態を考慮する。
発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。
ロ. 設計基準事故時の状態

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。
ロ. 設計基準事故時の状態

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態
ハ. 設計用自然条件

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態
ハ. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならな
い自然条件（風，積雪）

設計上基本的に考慮しなければならない
自然条件（風，積雪）【5条25】【50条2224】
ニ. 重大事故等時の状態
発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態【50条2325】(b) 機器・配管系
設計基準対象施設については以下のイ.〜
ニ.の状態を考慮する。

(b) 機器・配管系

Ⅴ-2

設計基準対象施設については以下のイ.〜
ニ.の状態，重大事故等対処施設については以
下のイ.〜ホ.の状態を考慮する。

イ. 通常運転時の状態

イ. 通常運転時の状態

発電用原子炉の起動，停止，出力運転，発電用原子炉の起動，停止，出力運転，高高温待機，燃料取替え等が計画的又は頻繁

温待機，燃料取替え等が計画的又は頻繁にに行われた場合であって運転条件が所定行われた場合であって運転条件が所定の制の制限値以内にある運転状態
ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態

限値以内にある運転状態
ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態

通常運転時に予想される機械又は器具

通常運転時に予想される機械又は器具のの単一の故障若しくはその誤作動又は運単一の故障若しくはその誤作動又は運転員

転員の単一の誤操作及びこれらと類似のの単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で頻度で発生すると予想される外乱によっ発生すると予想される外乱によって発生すて発生する異常な状態であって，当該状態

る異常な状態であって，当該状態が継続しが継続した場合には炉心又は原子炉冷却た場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウ

23

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

材圧力バウンダリの著しい損傷が生じる

ンダリの著しい損傷が生じるおそれがある

おそれがあるものとして安全設計上想定ものとして安全設計上想定すべき事象が発すべき事象が発生した状態
ハ. 設計基準事故時の状態

生した状態
ハ. 設計基準事故時の状態

発生頻度が運転時の異常な過渡変化よ発生頻度が運転時の異常な過渡変化よりり低い異常な状態であって，当該状態が発低い異常な状態であって，当該状態が発生

生した場合には発電用原子炉施設から多した場合には発電用原子炉施設から多量の量の放射性物質が放出するおそれがある

放射性物質が放出するおそれがあるものとものとして安全設計上想定すべき事象がして安全設計上想定すべき事象が発生した

発生した状態ニ. 設計用自然条件

様式１への反映結果

状態
ニ. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならな

設計上基本的に考慮しなければならない

い自然条件（風，積雪）

自然条件（風，積雪）【5条26】【50条2426】
ホ. 重大事故等時の状態
発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態【50条2527】

b. 荷重の種類

b. 荷重の種類

Ⅴ-2(a) 建物・構築物(a) 建物・構築物

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

設計基準対象施設については以下のイ.〜

設計基準対象施設については以下のイ.〜
ニ.の荷重とする。

ニ.の荷重，重大事故等対処施設については以
下のイ.〜ホ.の荷重とする。

イ.

発電用原子炉の置かれている状態にかイ.

発電用原子炉の置かれている状態にかかかわらず常時作用している荷重，すなわ

わらず常時作用している荷重，すなわち

ち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷重

通常の気象条件による荷重
ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重

ハ.

ハ.

設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重

設計基準事故時の状態で施設に作用する

荷重
ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重【5条27】【50条2628】
ホ.

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重【50条2729】
ただし，運転時の状態，設計基準事故時

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の

24

耐震性に関する説明書

5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後の状態での荷重には，機器・配管系から作状態及び重大事故等時の状態での荷重に用する荷重が含まれるものとし，地震力には，機器・配管系から作用する荷重が含まれは，地震時土圧，機器・配管系からの反力，るものとし，地震力には，地震時土圧，機器・スロッシング等による荷重が含まれるも配管系からの反力，スロッシング等によるのとする。

様式１への反映結果

荷重が含まれるものとする。
【5条28】【50条2830】(b) 機器・配管系

Ⅴ-2(b) 機器・配管系

設計基準対象施設については以下のイ.〜

設計基準対象施設については以下のイ.〜

ニ.の荷重とする。

ニ.の荷重，重大事故等対処施設については以イ.

通常運転時の状態で施設に作用する荷イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

重ロ.

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

5.1 構造強度下のイ.〜ホ.の荷重とする。

ロ.

運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重

ハ.

ハ.

設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重

運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
設計基準事故時の状態で施設に作用する
荷重

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重【5条29】【50条2931】
ホ.

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重【50条3032】
c. 荷重の組合せ
地震と組み合わせる荷重については，以下のとおり設置する。

c. 荷重の組合せ
地震と組み合わせる荷重については，「2.3
外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して−いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のと−（冒頭宣言）

おり設定する。
【5条30】【50条3133】(a) 建物・構築物
イ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。
）
イ.

Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重作用している荷重及び運転時（通常運転時又要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

は運転時の異常な過渡変化時）の状態で施設設備が設置される重大事故等対処施設の建に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。

物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時【5条31】【50条3234】

作用している荷重及び設計基準事故時の状

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用している荷重及び設計基準事故時の状作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによ

態で施設に作用する荷重のうち長時間そのる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。

作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに
25

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

よる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。＊1，＊2【5条32】
ハ.

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。
重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重として扱う。
【50条3335】
ニ.

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事
象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準
地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。
この組合せについては，事故事象の発生
確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。
）については，いったん事故が発生した
場合，長時間継続する事象による荷重と弾性
設計用地震動Ｓｄ による地震力とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事

26

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

象による荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力
を組み合わせる。
なお，格納容器破損モードの評価シナリオのうち，原子炉圧力容器が破損する評価シナ
リオについては，重大事故等対処設備による
原子炉注水は実施しない想定として評価しており，本来は機能を期待できる高圧代替注水
系又は低圧代替注水系（常設）による原子炉注
水により炉心損傷の回避が可能であることか
ら荷重条件として考慮しない。
また，その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力とを組み合わせる。
【50条3436】
ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物に

ホ.

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並

ついては，常時作用している荷重及び運転

びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の時の状態で施設に作用する荷重と動的地

常設重大事故防止設備が設置される重大事

震力又は静的地震力とを組み合わせる。

故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
【5条33】【50条3537】＊1

Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事Ⅴ-2

故の状態で施設に作用する荷重につⅤ-2-1-1 耐震設計の基本方針

いては，(b)機器・配管系の考え方に沿

耐震性に関する説明書

5.1 構造強度

作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせることとしている。この考え方
は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。
・常時作用している荷重及び設計基準
事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は，そ27

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

った下記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ，施設に

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果の事故事象の継続時間との関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
・常時作用している荷重及び設計基準
事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，その事故事象の発生確率，
継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み
合わせる。
＊2

原子炉格納容器バウンダリを構成す
る施設については，異常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせる。

【5条34】(b) 機器・配管系
イ.

Ｓクラスの機器・配管系については，通(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。
）
イ.

Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重常運転時の状態で施設に作用する荷重と地要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

震力とを組み合わせる。

設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。
【5条35】【50条3638】
ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によって引き起こ

事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作されるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は，その事故事象の継続時間等と用する荷重は，その事故事象の継続時間等の関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わとの関係を踏まえ，適切な地震力とを組み

せる。

合わせる。
【5条36】
ハ.

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

る荷重のうち，地震によって引き起こされ28

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用す

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

るおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察も考慮した上で設定する。
による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれがない事
象による荷重として扱う。
【50条3739】
ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転

転時の異常な過渡変化時の状態及び設計時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準

基準事故時の状態のうち地震によって引事故時の状態のうち地震によって引き起こ

き起こされるおそれのない事象であってされるおそれのない事象であっても，いっも，いったん事故が発生した場合，長時間たん事故が発生した場合，長時間継続する

継続する事象による荷重は，その事故事象

事象による荷重は，その事故事象の発生確の発生確率，継続時間及び地震動の年超過率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。

合わせる。

＊3

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針【5条37】
ホ.

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動
Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。
この組合せについては，事故事象の発生
確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作

29

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後用する荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との組合

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

様式１への反映結果
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

せについては，以下を基本設計とする。
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

設備については，いったん事故が発生した

3.1 構造強度上の制限

場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓ ｄによる地震力とを組み＜下線部＞

合わせ，その状態からさらに長期的に継続運用に関する記載であり，保安規定にて対応する事象による荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力を組み合わせる。
原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。
）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ ｓ による地震力を組み合わせる。
なお，格納容器破損モードの評価シナリ
オのうち，原子炉圧力容器が破損する評価
シナリオについては，重大事故等対処設備
による原子炉注水は実施しない想定として評価しており，本来は機能を期待できる高圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）による原子炉注水により炉心損傷の回避が可能であることから荷重条件として考慮しない。
また，その際に用いる荷重の継続時間に係る復旧等の対応について，保安規定に定める。保安規定に定める対応としては，故障が想定される機器に対してあらかじめ確保
した取替部材を用いた既設系統の復旧手段，及び，あらかじめ確保した部材を用いた仮設系統の構築手段について，手順を整備するとともに，社内外から支援を受けられる体制を整備する。
その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象によ

30

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

る荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力とを組み合わせる。
【50条3840】
ヘ.

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系に

ヘ.

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並

ついては，通常運転時の状態で施設に作用す

びに常設耐震重要重大事故防止設備以外のる荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状

常設重大事故防止設備が設置される重大事

態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は故等対処施設の機器・配管系については，通静的地震力とを組み合わせる。

常運転時の状態で施設に作用する荷重及びⅤ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
【5条38】【50条3941】＊3

原子炉格納容器バウンダリを構成す
る設備については，ＣＣＶ規格を踏まえ，異常時圧力の最大値と弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせる。

【5条39】(c)

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

構築物
イ.

Ⅴ-2

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物については，常時作用して4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用す
る荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力とを組み合わせる。
ロ.

浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓ ｓによる地震力とを組み合わせる。
上記(c)イ.，ロ.については，地震と津波が同時に作用する可能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓ ｓによる地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また，津波以外による荷重については，「b．荷重の種類」に準じるものとする。
【5条40】(d) 荷重の組合せ上の留意事項

Ⅴ-2

動的地震力については，水平2方向と鉛直方

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化

31

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後向の地震力とを適切に組み合わせ算定するも5.1 構造強度

様式１への反映結果(2) 機能維持の基本方針のとする。
Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針【5条41】【50条4042】

3.1 構造強度上の制限
d. 許容限界d. 許容限界Ⅴ-2

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，安全上状態に対する許容限界は次のとおりとし，安全適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥上適切と認められる規格及び基準又は試験等で当性が確認されている値を用いる。

妥当性が確認されている値を用いる。

(a) 建物・構築物(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。
）

イ. Ｓクラスの建物・構築物

イ.

Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（ヘ. に記載のものを除く。
）
静的地震力との組合せに対する許容限界
建築基準法等の安全上適切と認められ(イ)限界とする。

弾性設計用地震動Ｓｄ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界る規格及び基準による許容応力度を許容

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。ただし，原子炉冷却材喪失事
故時に作用する荷重との組合せ（原子炉
格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(ロ)

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界
構造物全体としての変形能力（終局耐力

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。
(ロ)

基準地震動Ｓ ｓによる地震力との組合せに対する許容限界時の変形）について十分な余裕を有し，建構造物全体としての変形能力（終局耐物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余力時の変形）について十分な余裕を有し，裕を持たせることとする（評価項目はせん

建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安断ひずみ，応力等）。

全余裕を持たせることとする（評価項目

また，終局耐力は，建物・構築物に対す

5.1 構造強度

はせん断ひずみ，応力等）。

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，また，終局耐力は，建物・構築物に対す

その変形又はひずみが著しく増加するにる荷重又は応力を漸次増大していくと至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等

き，その変形又はひずみが著しく増加すに基づき適切に定めるものとする。

るに至る限界の最大耐力とし，既往の実
験式等に基づき適切に定めるものとする。
【5条42】【50条4143】32

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

基本設計方針変ロ.

更 前

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

変 更ロ.

（ヘ.及びト.に記載のものを除く。
）

工認添付説明書との関係

後

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

故等対処施設の建物・構築物（ヘ.及びト.に
Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

記載のものを除く。
）
上記イ.(イ)による許容応力度を許容限

様式１への反映結果

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限

界とする。

界とする。
【5条43】【50条4244】

ハ.

耐震重要度分類の異なる施設を支持す

ハ.

耐震重要度分類の異なる施設又は設備分る建物・構築物（ヘ.及びト.に記載のもの

類の異なる重大事故等対処施設を支持するを除く。
）

建物・構築物（ヘ.及びト.に記載のものを除

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

く。
）
上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度

度分類の異なる施設がそれを支持する建分類の異なる施設又は設備分類の異なる重物・構築物の変形等に対して，その支持機

大事故等対処施設がそれを支持する建物・能を損なわないものとする。

構築物の変形等に対して，その支持機能を

当該施設を支持する建物・構築物の支持

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

損なわないものとする。

機能が維持されることを確認する際の地

当該施設を支持する建物・構築物の支持

震動は，支持される施設に適用される地震機能が維持されることを確認する際の地震動とする。

動は，支持される施設に適用される地震動とする。
【5条44】【50条4345】

ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（ヘ.及びニ. 建物・構築物の保有水平耐力（ヘ.及びト.
に記載のものを除く。
）

ト.に記載のものを除く。
）

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

建物・構築物については，当該建物・構

建物・構築物については，当該建物・構築

築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対に対して耐震重要度分類に応じた安全余

して耐震重要度分類又は重大事故等対処施裕を有しているものとする。

設が代替する機能を有する設計基準事故対5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

処設備が属する耐震重要度分類に応じた安
全余裕を有しているものとする。
【5条45】
ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す
る耐震重要度分類をＳクラスとする。
【50条4446】
ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，貯水機能を考慮する施設

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，貯水機能を考慮する施設

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化

33

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

構造強度の確保に加えて気密性，止水

構造強度の確保に加えて気密性，止水性，

性，遮蔽性，通水機能が，貯水機能が必要

遮蔽性，通水機能，貯水機能が必要な建物・な建物・構築物については，その機能を維構築物については，その機能を維持できる

持できる許容限界を適切に設定するもの

許容限界を適切に設定するものとする。

とする。

【5条46】【50条4547】

5.2 機能維持

様式１への反映結果(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針
4.3 気密性の維持
4.4 止水性の維持
4.5 遮蔽性の維持
4.7 通水機能及び貯水機能の維持

ヘ. 屋外重要土木構造物

ヘ.

屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

静的地震力との組合せに対する許容

限界

(イ)

(ロ)

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界

静的地震力との組合せに対する許容限界
安全上適切と認められる規格及び基準

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

による許容応力度を許容限界とする。
(ロ)

基準地震動Ｓ ｓによる地震力との組合せに対する許容限界

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては限界層間変形角，終局曲

曲げについては許容応力度，構造部材の率又は許容応力度，せん断についてはせ

せん断については許容せん断応力度を許ん断耐力又は許容せん断応力度を許容

容限界の基本とするが，構造部材のうち，限界とする。構造部材のうち，鋼材の曲

鉄筋コンクリートの曲げについては限界

げについては終局曲率又は許容応力度，層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げに

せん断についてはせん断耐力又は許容

ついては終局曲率，鉄筋コンクリート及せん断応力度を許容限界とする。

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合もある。
既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについて
は限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリ
ート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする。

なお，限界層間変形角，終局曲率及びなお，限界層間変形角，終局曲率及びせせん断耐力の許容限界に対しては妥当

ん断耐力の許容限界に対しては妥当な安な安全余裕を持たせることとし，それぞ

全余裕を持たせることとし，それぞれのれの安全余裕については，各施設の機能

安全余裕については，各施設の機能要求要求等を踏まえ設定する。

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

造物(イ)

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針等を踏まえ設定する。
【5条47】【50条4648】

34

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針変

更 前

ト. その他の土木構造物

変 更ト.

工認添付説明書との関係

後

その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設
備が設置される重大事故等対処施設の土木

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

安全上適切と認められる規格及び基準

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

構造物
安全上適切と認められる規格及び基準にによる許容応力度を許容限界とする。

様式１への反映結果

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針よる許容応力度を許容限界とする。
【5条48】【50条4749】(b) 機器・配管系(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。
）

イ. Ｓクラスの機器・配管系

イ. Ｓクラスの機器・配管系(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又(イ)

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

弾性設計用地震動Ｓｄ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容は静的地震力との組合せに対する許容限限界

界

応答が全体的におおむね弾性状態に

Ⅴ-2

5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針
応答が全体的におおむね弾性状態に留留まるものとする（評価項目は応力等）。

まるものとする（評価項目は応力等）。
ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器
バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。
）に対しては，下記イ．(ロ)に示す許容限界を
適用する。

(ロ)

基準地震動による地震力との組合せ(ロ)

基準地震動Ｓ ｓによる地震力との組合せに対する許容限界

に対する許容限界
塑性ひずみが生じる場合であっても，

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

その量が小さなレベルに留まって破断延延性限界に十分な余裕を有し，その施設性限界に十分な余裕を有し，その施設にに要求される機能に影響を及ぼさない要求される機能に影響を及ぼさないようように応力，荷重等を制限する値を許容に応力，荷重等を制限する値を許容限界限界とする。

とする。

また，地震時又は地震後に動的機能又また，地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要求される機器についは電気的機能が要求される機器についてては，基準地震動による応答に対して試は，基準地震動Ｓｓによる応答に対して試

験等により確認されている機能確認済

験等により確認されている機能確認済加加速度等を許容限界とする。

速度等を許容限界とする。
【5条49】
ロ.

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度35

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

イ. (ロ) に示す許容限界を適用する。
ただし，原子炉格納容器バウンダリを構

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

成する設備及び非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓ ｄと設計基準事故時の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，イ.(イ) に示す許容限界を適用する。
【50条4850】
ハ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系

ハ.

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並

びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

応答が全体的におおむね弾性状態に留4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

故等対処施設の機器・配管系
応答が全体的におおむね弾性状態に留ままるものとする（評価項目は応力等）。

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

るものとする（評価項目は応力等）。
【5条50】【50条4951】

ニ. チャンネル・ボックス

ニ. チャンネル・ボックス

Ⅴ-2

チャンネル・ボックスは，地震時に作用チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，燃料集合体の原子炉冷する荷重に対して，燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できること及び過大な変却材流路を維持できること及び過大な変形形や破損を生ずることにより制御棒の挿や破損を生ずることにより制御棒の挿入が入が阻害されないものとする。

阻害されないものとする。

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針
4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針【5条51】
ホ.

逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓ に

5.1 構造強度

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

対して破損しない設計とする。,主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）は

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

弾性設計用地震動Ｓｄに対して破損しない設計とするイ.(ロ)に示す許容限界を適用する。
【5条52】(c)

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針
5.1 構造強度

構築物

物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有するとともに，その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できるものとする。
（評価項目はせん断ひず
36

4.5 耐震設計方針の明確化(2) 機能維持の基本方針

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物については，当該施設及び建4. 地震による損傷防止に関する設計
4.1 耐震設計の基本方針

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

み，応力等）。

浸水防止設備及び津波監視設備については，その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるものとする。
【5条53】
Ⅴ-2(5) 設計における留意事項
a. 波及的影響

耐震性に関する説明書

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設
備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針

故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。
） Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針
は，下位クラス施設の波及的影響によって，その安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機4. 地震による損傷防止に関する設計
4.4 耐震設計を行う設備の抽出
4.4.3

波及的影響を検討する施設の抽出

4.5 耐震設計方針の明確化(3) 波及的影響に係る基本方針

Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書

能を損なわない設計とする。
波及的影響については，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。
なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間等を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。
この設計における評価に当たっては，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行う。ここで，下位クラス
施設とは，上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む。
）をいう。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保安規定に，機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。
耐震重要施設に対する波及的影響については，
以下に示すa.〜d.(a)〜(d)の4つの事項から検討を行う。
また，原子力発電所の地震被害情報等から新たな検討事項が抽出された場合には，これを追加する。
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事
故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については，以下に示す(a)〜(d)の4つの事項について「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設
備が設置される重大事故等対処施設」に，
「安全機

37

＜下線部＞
運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。
(a)

設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因

Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.4 耐震設計を行う設備の抽出する不等沈下又は相対変位による影響

Ⅴ-2-1 耐震設計の基本方針の概要

イ. 不等沈下Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4.4.3

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設

4.5 耐震設計方針の明確化

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う対して，不等沈下による耐震重要
施設の安全機能への影響(3) 波及的影響に係る基本方針

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針

ロ. 相対変位

Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う対して，下位クラス施設と耐震重
要施設の相対変位による耐震重要施設の安全機能への影響(b)の施設区分の基本方針

波及的影響を検討する施設の抽出の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設

耐震重要施設と下位クラス施設との接続部の耐震性についての計算書

における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震

Ⅴ-1-1-4-別添2 設定根拠に関する説明書（別力に伴う，耐震重要施設に接続する下位クラス

添）施設の損傷による耐震重要施設の安全機能への（原子炉建屋地下排水設備）

影響(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重要施設の安全機能への影響(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う対して，建屋外の下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下等による耐震重要施設の安全機能への影響【5条54】【50条52】
b. 原子炉建屋への地下水の影響
原子炉本体等を支持する原子炉建屋の耐震性を確保するため，原子炉建屋周囲の地下水を排水できるよう原子炉建屋地下排水設備（排水ポ
ンプ（容量 120 m3/h/個，揚程 50 m，原動機出力
30 kW/個，個数 2）及び集水ピット水位計（個数2，計測範囲 EL.-17.0〜-7.0 m））を設置する。

38

20. 原子炉建屋地下排水設備の設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。
【5条56】【50条52-1】(6)

緊急時対策所建屋

Ⅴ-2

緊急時対策所建屋については，基準地震動Ｓｓに

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

耐震性に関する説明書

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設

4. 地震による損傷防止に関する設計
4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設計
4.6.1 耐震設計上重要な設備を設置する建Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針

物・構築物の耐震設計計する。
緊急時対策所建屋については，耐震構造とし，基Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設

準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確の耐震性についての計算書

保する。

Ⅴ-1-10-16「緊急時対策所」の様式−1
2.

緊急時対策所の設置等に関する設計(1) 設置場所等に関する設計

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄Ⅴ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震

筋コンクリート製の高気密室を設置し構造とし，a. 耐震設計性についての計算書

緊急時対策所建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう，基準地震動Ｓｓに

Ⅴ-1-9-3-1

よる地震力に対して，緊急時対策所建屋の換気設

緊急時対策所の機能に関する説明書

備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。

2. 基本方針

地震時及び地震後において耐震壁のせん断ひずみ

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計がおおむね弾性状態にとどまる設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「2.1.1(3) 地震力の算定方法」
及び「2.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界」に示す
建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。
【50条51】2.1.2

地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

Ⅴ-2

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針

4.5 耐震設計方針の明確化

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設(3) 波及的影響に係る基本方針

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事
故等対処施設については基準地震動Ｓ ｓによる地の施設区分の基本方針

震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針

認された場所に設置する。

Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設【5条55】【50条52】2.2 津波による損傷の防止

耐震性に関する説明書

4.

地震による損傷防止に関する設計の耐震性についての計算書

2.2 津波による損傷の防止
原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基本
設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計とする。

39−−（冒頭宣言）

基本設計方針変

更 前

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

変 更工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において，発電所敷地で想定され象による損傷の防止において，発電所敷地で想定される風（台風），凍結，降水，積雪，落雷，生物学的事象る風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はそ

影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象（地る損傷の防止に関する説明書の組合せに遭遇した場合において，自然現象そのもの

震及び津波を除く。
）又は地震及び津波を含む自然現象

Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置すがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じの組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものる施設に対する自然現象等への配得る環境条件においても，その安全性を損なうおそれがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得慮に関する基本方針がある場合は，防護措置，基礎地盤の改良その他，供る環境条件において，その安全性を損なうおそれがあ

発電用原子炉施設に対する自然現用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講る場合は，防護措置，基礎地盤の改良その他，供用中に象等による損傷の防止に関する基じる。

おける運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ

様式１への反映結果
6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.1 基本方針
(1) 自然現象(4) 組合せ

本方針
2.1 自然現象【7条1】
地震及び津波を含む自然現象の組合せについて，火山については積雪と風（台風），基準地震動Ｓｓについ

2.4 組合せ
4.1 自然現象の組合せについてては積雪，基準津波については弾性設計用地震動Ｓｄと積雪の荷重を，施設の形状及び配置に応じて考慮する。
地震，津波と風（台風）の組合せについても，風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設については，組合せを考慮する。
組み合わせる積雪深，風速の大きさはそれぞれ建築基準法を準用して垂直積雪量30 cm，基準風速30 m/sとし，組み合わせる積雪深については，建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考
慮する。
【7条2】

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち外部人

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち人為にⅤ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施為事象による損傷の防止において，発電所敷地又はそよる損傷の防止において，発電所敷地又はその周辺に設に関する説明書（自然現象への配慮の周辺において想定される電磁的障害に対して安全

おいて想定される爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭に関する説明を含む。
）

機能性を損なわない設計とする。

載した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害により発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるる損傷の防止に関する説明書

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によⅤ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置す

るものを除く。
）（以下「外部人為事象」という。）に対る施設に対する自然現象等への配してその安全性が損なわれないよう，防護措置又は対慮に関する基本方針

象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切発電用原子炉施設に対する自然現な措置を講じる。

象等による損傷の防止に関する基【7条3】
想定される外部人為事象のうち，航空機落下につい発電用原子炉施設の自然現象等によ本方針想定される外部人為事象のうち，飛来物（航空機落40

2.2 外部人為事象

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.1 基本方針
(2) 外部人為事象

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後ては，防護設計の要否を判断する基準を超えないこと下）については，防護設計の要否を判断する基準を超えを評価して設置（変更）許可を受けている。工事計画ないことを評価して設置（変更）許可を申請しており， ＜下線部＞

認可申請時に，設置（変更）許可申請時から，防護設工事計画認可申請時に，設置（変更）許可申請時から， 運用に関する記載であり，保安規定にて対応計の要否を判断する基準を超えるような航空路の変防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路

更がないことを確認していることから，設計基準対象の変更がないことを確認していることから，設計基準

施設に対して防護措置その他適切な措置を講じる必対象施設に対して防護措置その他適切な措置を講じる

要はない。

様式１への反映結果＜下線部＞−

必要はない。
【7条4】
なお，保安規定に，定期的に航空路の変更状況を確認し，防護措置の要否を判断することを保安規定に定め，て管理を行うする。
【7条5】
航空機落下及び爆発以外に起因する飛来物について
は，発電所周辺の社会環境からみて，発生源が設計基準
対象施設から一定の距離が確保されており，設計基準
対象施設が安全性を損なうおそれがないため，防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。
【7条6】
また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。
） Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施及び外部人為事象に対する防護措置には，設計基準対設に関する説明書（自然現象への配慮

象施設が安全性を損なわないために必要な設計基準対に関する説明を含む。
）

象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書含む。
）への措置を含める。
【7条7】

Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置す

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，想定される自然現象（地震及び津波をる施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針

除く。
）及び外部人為事象に対して，「5.1.2 多様性，位

発電用原子炉施設に対する自然現

置的分散等」，「5.1.3 悪影響防止等」及び「5.1.5 環象等による損傷の防止に関する基境条件等」の基本設計方針に基づき，必要な機能が損な

本方針

われることがないよう，防護措置その他の適切な措置

2.1 自然現象を講じる。

2.2 外部人為事象【7条8】
設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対して講じる防護措置として設置する施設は，その設置状況
並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対し構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とする。
【7条9】

41

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.1 基本方針
(1) 自然現象(2) 外部人為事象

基本設計方針変

更 前

2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設

変 更
2.3.1

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施外部からの衝撃より防護すべき施設

外部からの衝撃によりその安全性を損なうこと

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりそのがないよう，外部からの衝撃より防護すべき施設

安全性を損なうことがないよう，外部からの衝撃

は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち，設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

分類に関する審査指針」で規定されているクラス１｢発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

及び，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統類に関する審査指針｣で規定されているクラス１， Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置すとし，原子炉施設の安全性を損なわない設計とす

クラス２及び安全評価上その機能に期待するクラる施設に対する自然現象等への配る。

ス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事慮に関する基本方針

象防護対象施設」という。
）とする。また，外部事

発電用原子炉施設に対する自然現

象防護対象施設の防護設計については，外部から象等による損傷の防止に関する基の衝撃により外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護対象施設以外

様式１への反映結果
6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.1 基本方針
(3) 外部からの衝撃より防護すべき施設
6.2 防護対象施設の範囲

本方針
2.3 外部からの衝撃により防護すべき施設の施設についても考慮する。さらに，重大事故等対処設備についても，外部からの衝撃より防護すべ

Ⅴ-1-1-2-1-2 防護対象施設の範囲

き施設に含める。
上記以外の設計基準対象施設については，機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全性を損なわない設計とする。
【7条10】
2.3.2 設計基準事故時に生じる荷重との組合せ

2.3.2

設計基準事故時及び重大事故等時に生じる荷重との組合せ

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮

科学的技術的知見を踏まえ，安全機能を有する構科学的技術的知見を踏まえ，外部事象防護対象

築物，系統及び機器のうち，特に自然現象（地震及施設及び屋内の重大事故等対処設備のうち，特にび津波を除く。）の影響を受けやすく，かつ，代替自然現象（地震及び津波を除く。
）の影響を受けやる損傷の防止に関する説明書

手段によってその機能の維持が困難であるか，又はすく，かつ，代替手段によってその機能の維持が困

Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置す

その修復が著しく困難な構築物，系統及び機器に対難であるか，又はその修復が著しく困難な構築物，る施設に対する自然現象等への配して，大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され系統及び機器は，大きな影響を及ぼすおそれがあ慮に関する基本方針

る自然現象（地震及び津波を除く。）により作用すると想定される自然現象（地震及び津波を除く。
）

発電用原子炉施設に対する自然現る衝撃は設計基準事故時に生じる応力と重なり合により作用する衝撃が設計基準事故及び重大事故

象等による損傷の防止に関する基わない設計とする。

等時に生じる応力と重なり合わない設計とする。
【7条11】に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ

本方針
2.4 組合せ

屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時において，万が一，使用中に機能を喪失した場合であっても，可搬型重大事故等対処設備によるバック
アップが可能となるように位置的分散を考慮して

42

4.2 設計基準事故又は重大事故等時の荷重の考慮について

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.1 基本方針
(4) 組合せ
6.1.3

組合せ

(5)

設計基準事故又は重大事故等時の荷重の考慮

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とすることにより，想定される自然現象（地震及び津波を除く。
）により作用する衝撃が重大事故等時に生じる応力と重なり合わない設計とする。
【7条12】
具体的には，建屋内に設置される外部事象防護
対象施設及び重大事故等対処設備については，建屋によって地震を除く自然現象の影響を防止できることからすることにより，設計基準事故又は重大事故等が発生した場合でも，地震を除く自然現
象による影響はないを受けない設計とする。
屋外に設置されている外部事象防護対象施設については，設計基準事故が発生した場合でも，ポンプ機器の運転圧力や温度等が変わらないため，設計基準事故時荷重が発生するものではなく，自然現象による衝撃と重なることはない。
建屋内に設置される重大事故等対処設備については，建屋によって地震を除く自然現象の影響を防止できることから，重大事故等が発生した場合でも，地震を除く自然現象による影響はない。
屋外に設置される重大事故等対処設備について，津波に対しては津波高さを考慮した重大事故等対処設備の配置，竜巻に対しては重大事故等対象設備の分散配置及び位置的分散を考慮した配置
並びに竜巻防護設計によって保管中に機能を損なわない設計としするなど，使用中に重大事故等対処設備が機能を喪失した場合は，保管中の重大事
故等対処設備によるバックアップを行うこと，火山の影響に対しては重大事故等対処設備の降下火
砕物の除去をそれぞれ行うことにより，重大事故等が発生した場合でも，重大事故等時の荷重と地震を除く自然現象による衝撃を同時に考慮する必要はのない設計とする。
したがって，地震を除く自然現象による衝撃と設計基準事故又は重大事故等時の荷重は重なることはのない設計とする。
【7条13】
2.3.3 設計方針
自然現象（地震及び津波を除く。
）及び外部人為

2.3.3

設計方針
外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備

43

−

−
（冒頭宣言）

基本設計方針変

更 前

事象に係る設計方針に基づき設計する。

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

は，以下の自然現象（地震及び津波を除く。
）及び外部人為事象に係る設計方針に基づき設計する。
自然現象（地震及び津波を除く。
）のうち森林火災，外部人為事象のうち爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両及び有毒ガスの設計方針については「c. 外部火災」の設計方針に基づき設計する。
なお，危険物を搭載した車両については，近隣工場等の火災及び有毒ガスの中で取り扱う。
【7条14】(1) 自然現象

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施(1) 自然現象
a. 竜巻
外部事象防護対象施設は竜巻防護に係る設
計時に，設置(変更)許可を申請し受けた最大6.

自然現象等への配慮に関する設計

設に関する説明書（自然現象への配慮

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針に関する説明を含む。
）

6.1.1

発電用原子炉施設の自然現象等によ

風速1OO m/sの竜巻（以下「設計竜巻」という。
）

る損傷の防止に関する説明書が発生した場合について竜巻より防護すべき

Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針

施設に作用する荷重を設定し，外部事象防護2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定

6.1.2

外部からの衝撃への配慮(3) 竜巻6.2 外部事象防護対象施設の範囲
6.3 竜巻

対象施設が安全機能を損なわないよう，それぞれの施設の設置状況等を考慮して影響評価

Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及びを実施し，外部事象防護対象施設が安全機能

固縛対象物の選定(1) 竜巻防護に関する基本方針(2)

竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定を損なうおそれがある場合は，影響に応じた防護措置その他の適切な措置を講じる設計と基本方針(1) 自然現象

Ⅴ-1-1-2-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方(3) 竜巻の影響を考慮する施設

針する。
また，重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様性，位置的分散等」の位置的分散，「5.1.3 悪＜下線部＞

影響防止等」及び「5.1.5 環境条件等」を考慮

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

した設計とする。
さらに，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜巻の随伴事象による影響について考慮した設計とする。
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理する。
【7条竜1】(a) 影響評価における荷重の設定

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施構造強度評価においては，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに竜巻以外

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.3 竜巻(1) 竜巻防護に関する基本方針(2)

竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象

物の選定
44

基本設計方針
変

更 前

変 更

後

の荷重を適切に組み合わせた設計荷重を設定する。

工認添付説明書との関係

様式１への反映結果

る損傷の防止に関する説明書(3) 竜巻の影響を考慮する施設

Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針

風圧力による荷重及び気圧差による荷重と2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定

しては，設計竜巻の特性値に基づいて設定すⅤ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及びる。
飛来物の衝撃荷重としては，設置（変更）許固縛対象物の選定可を申請し受けた設計飛来物である鋼製材（長さ4.2 m×幅0.3 m×高さ0.2 m，重量135kg，飛来時の水平速度51 m/s，飛来時の鉛直

Ⅴ-1-1-2-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方
針

速度34 m/s）よりも運動エネルギ又は貫通力が大きな重大事故等対処設備，資機材等は設
置場所及び障害物の有無を考慮し，固縛，固定又は外部事象防護対象施設等からの離隔を実施すること，並びに車両については入構管理
及び退避を実施することにより飛来物とならない措置を講じることから，設計飛来物が衝突する場合の荷重を設定することを基本とする。さらに，設計飛来物に加えて，竜巻の影響を考慮する施設の設置状況その他環境状況を考慮し，評価に用いる飛来物の衝突による荷重を設定する。
また，当社敷地近傍の隣接事業所から，設計
飛来物である鋼製材の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定される場合は，隣接事業所との合意文書に基づきフェンス等の設置により飛来物となるものを配置できない設計とすること若しくは当該飛来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する
区画の構造健全性を確保する設計とすること
若しくは当該飛来物による外部事象防護対象
施設の損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること若しくは安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。
【7条竜2】
なお，飛来した場合の運動エネルギ又は貫Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きな設に関する説明書（自然現象への配慮

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.3 竜巻(1) 竜巻防護に関する基本方針

45

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後重大事故等対処設備，資機材等については，その保管場所，設置場所及び障害物の有無を考に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ慮し，外部事象防護対象施設，飛来物の衝突にる損傷の防止に関する説明書より外部事象防護対象施設の安全機能を損な

Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針

わないよう設置する防護措置（以下「防護対策2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定

様式１への反映結果(2)

竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定(3) 竜巻の影響を考慮する施設

施設」という。
）及び外部事象防護対象施設を内包する施設に衝突し，外部事象防護対象施Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び設の機能に影響を及ぼす可能性がある場合に固縛対象物の選定

は，風圧力による荷重が作用する場合においても，固縛，固定又は外部事象防護対象施設等

Ⅴ-1-1-2-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方からの離隔によりって浮き上がり又は横滑り

針により外部事象防護対象施設の機能に影響を及ぼすような飛来物とならない設計とする。

＜下線部＞

重大事故等対処設備の保管場所内の資機材等運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

は，風圧力による荷重が作用する場合においても，重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないように，固縛，固定又は外部事
象防護対象施設等からの離隔により浮き上がり又は横滑りにより外部事象防護対象施設の機能に影響を及ぼすような飛来物とならない
設計とするか，当該保管エリア以外の重大事
故等対処設備に衝突し，損傷させない位置に保管する設計とする。
重大事故等対処設備，資機材等の固縛，固定又は外部事象防護対象施設等からの離隔を実施すること，並びに車両については入構管理
及び退避を実施することを保安規定に定めて管理する。
【7条竜3】(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策
屋外の外部事象防護対象施設は，安全機能を損なわないよう，設計荷重に対して外部事
象防護対象施設の構造強度評価を実施し，要求される機能を維持する設計とすることを基

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針

本とする。
屋内の外部事象防護対象施設については，設計荷重に対して安全機能を損なわないよ46(1) 竜巻防護に関する基本方針(2)

竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定(3) 竜巻の影響を考慮する施設

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防
護設計方針

う，外部事象防護対象施設を内包する施設により防護する設計とすることを基本とし，外6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.3 竜巻

Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び12. 材料及び構造に係る設計
12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価
12.2.1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施

固縛対象物の選定
Ⅴ-1-1-2-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方

おそれがある設計荷重に対して外部事象防護

針を損なわないよう，要求される機能を維持す

Ⅴ-3

る設計とすることを基本とする。

Ⅴ-3-別添付1 竜巻への配慮が必要な施設の強強度に関する説明書
度のに関する説明書

外部事象防護対象施設の安全機能を損なう
Ⅴ-2

耐震性に関する説明書

屋外の重大事故等対処設備は，竜巻による

Ⅴ-2-11-2-119 海水ポンプエリア室竜巻飛来防

風圧力による荷重に対し，外部事象防護対象

護対策設備施設の耐震性について

処設備と位置的分散を考慮した保管とすることにより，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する設計とする。
屋内の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力による荷重に対し，環境条件を考慮して竜巻による荷重により機能を損なわないよ
うに，重大事故等対処設備を内包する施設により防護する設計とすることを基本とする。
防護措置として設置する防護対策施設としては，防護ネット（硬鋼線材：線径φ4 mm，網目寸法40 mm）
，防護鋼板（炭素鋼：板厚16 mm
以上），架構及び扉（炭素鋼：板厚32 31.2mm以上）を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損なわないよう，外部事象防護対象
施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。防護対策施設は，地震時において外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。
外部事象防護対象施設及び重大事故等対処
設備を内包する施設については，設計荷重に対する構造強度評価を実施し，内包する外部
事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の機能を損なわないよう，飛来物が，内包する外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備に衝突することを防止可能な設計とすること

47

竜巻への配慮が必要な施設の強度計(1) 海水ポンプ竜巻への配慮が必要な機器・配管系の強度計算の強度計算(2) 竜巻への配慮が必要な建物・構築物の強度設計

おそれがある場合には，防護措置その他の適施設及び同じ機能を有する他の重大事故等対(3) 強度評価方法
12.2.2

算対象施設の構造強度評価を実施し，安全機能

切な措置を講じる設計とする。

(1) 評価対象施設(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

設及び建屋等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設は，加わる

様式１への反映結果の計算書
Ⅴ-2-11-2-1311 タービン建屋の耐震性についての計算書
Ⅴ-2-11-2-1412 サービス建屋の耐震性についての計算書

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後を基本とする。飛来物が，内包する外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備に衝突し，その機能を損なうおそれがある場合には，防護措置その他の適切な措置を講じる設計とする。
また，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は，設計荷重により，機械的及び機
能的な波及的影響により機能を損なわない設計とする。外部事象防護対象施設に対して，重大事故等対処設備を含めて機械的な影響を及ぼす可能性がある施設は，設計荷重に対し，当該施設の倒壊，損壊等により外部事象防護対象施設に損傷を与えない設計とする。当該施設が機能喪失に陥った場合に外部事象防護対象施設も機能喪失させる機能的影響を及ぼす可能性がある施設は，設計荷重に対し，必要な機能を維持する設計とすることを基本とする。
屋外の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力による荷重に対し，外部事象防護対象
施設及び重大事故等に対処するために必要な機能に悪影響を及ぼさない設計とする。屋外の重大事故等対処設備は，浮き上がり若しく
は横滑りを拘束することにより，悪影響を防止する設計とする。ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束する車両等の重大事故等対処設備のうち，地震時の移動等を考慮して地震後の機能を維持する設備は，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，余長を有する固縛で拘束する。
屋内の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力による荷重を考慮して他の設備に悪影響を及ぼさないよう，重大事故等対処設備を内包する施設により防護する設計とする。内包する重大事故等対処設備の機能を損なうおそれがある場合には，防護措置その他適切な措置を講じる。
【7条竜4】
竜巻随伴事象を考慮する施設は，過去の竜48

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

巻被害の状況及び発電所における施設の配置
から竜巻の随伴事象として想定される火災，
溢水及び外部電源喪失による影響を考慮し，竜巻の随伴事象に対する影響評価を実施し，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設
備に竜巻による随伴事象の影響を及ぼさない設計とする。
竜巻随伴による火災に対しては，火災による損傷の防止における想定に包絡される設計とする。また，竜巻随伴による溢水に対しては，溢水による損傷の防止における溢水量の想定に包絡される設計とする。さらに，竜巻随伴による外部電源喪失に対しては，ディーゼ
ル発電機による電源供給が可能な設計とする。
【7条竜5】b.

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施火山
外部事象防護対象施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全性に影響を及ぼし得る火山事象として設置（変更）許可を申請し受けた
降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，外部事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれがない設計とす

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響(1) 火山防護に関する基本方針(2) 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定(3)

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針
2.1 基本方針る。
重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」 Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施を考慮した設計とする。

設の選定

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価することを保安規定に定め

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施て管理を行う。

設の設計方針【7条山1】
＜下線部＞

＜下線部＞
−

運用に関する記載であり，保安規定にて対応(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設計に用いる降下火砕物は，設置（変更）許設に関する説明書（自然現象への配慮

可を申請し受けた層厚50 cm，粒径8.0 mm以下，
密度0.3 g/cm3（乾燥状態）〜1.5 g/cm3（湿潤に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書状態）と設定する。

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針【7条山2】(b) 降下火砕物に対する防護対策

49

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響(1) 火山防護に関する基本方針(2) 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定(3)

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下

様式１への反映結果

Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」

設の選定に対して，以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なうおそれがない設計とす

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施る。

設の設計方針

ただし，放水路ゲート及び排気筒モニタについては，安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。
【7条山3】
イ. 直接的影響に対する設計方針

Ⅴ-3

強度に関する説明書(イ) 構造物への荷重

Ⅴ-3-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針外部事象防護対象施設及び外部事象防6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響(3)

針

護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３（安全評価上期待するクラス３

降下火砕物の影響に対する施設の設計方

Ⅴ-3-別添2-1-1 残留熱除去系海水系ポンプの
強度計算書

を除く。
）に属する施設（以下「外部事象c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
ロ. 構造物への荷重を考慮する施設

防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設」という。
）のう

Ⅴ-3-別添2-1-32 ディーゼル発電機用海水ポン

ち，屋外に設置している施設及び外部事

プの強度計算書

象防護対象施設を内包する施設について，降下火砕物が堆積しやすい構造を有Ⅴ-3-別添2-1-23 残留熱除去系海水系ストレー

する場合には荷重による影響を考慮す

ナの強度計算書る。また，外部事象防護対象施設の安全性を確保するために設置する防護対策施設

Ⅴ-3-別添2-1-4 ディーゼル発電機用海水スト

も荷重による影響を考慮する。これらのレーナの強度計算書

施設については，降下火砕物を除去する
ことにより，降下火砕物による荷重並び

Ⅴ-3-別添2-1-5 ディーゼル発電機吸気口フィに火山と組み合わせる積雪及び風（台風）

ルタの強度計算書の荷重を短期的な荷重として考慮し，機能を損なうおそれがないよう構造健全性

Ⅴ-3-別添2-1-6 ディーゼル発電機室ルーフベ
ントファンの強度計算書を維持する設計とする。
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物をⅤ-3-別添2-1-7 建屋の強度計算書

除去することを保安規定に定めて管理する。
屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわない
ように，降下火砕物による組合せを考慮

50

＜下線部＞
運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。
屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわないように，
降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
なお，降下火砕物が堆積しないよう屋
外の重大事故等対処設備に堆積する降下
火砕物を適宜除去することを保安規定に定めて管理する。
【7条山4】(ロ) 閉塞Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮

ⅰ. 水循環系の閉塞
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるに関する説明を含む。
）
る損傷の防止に関する説明書

物を含む海水の流路となる施設について

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそ

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設をれがないよう，降下火砕物の粒径に対しⅤ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施

除く）

設の選定

環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。
ⅱ.

(3)

発電用原子炉施設の自然現象等によ

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

十分な流路幅を設けることにより，水循

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響

換気系，電気系及び計測制御系に対す
Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施る機械的影響（閉塞）設の設計方針外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，非常用デ＜下線部＞

ィーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプ運用に関する記載であり，保安規定にて対応

レイ系ディーゼル発電機吸気口の外気取入口は開口部を下向きの構造とすること
により，降下火砕物が流路に侵入しにくい設計とする。主排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，主排気筒の構造から排気流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気筒は，降下火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火砕物の影響に対して

51

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

機能を損なわない設計とする。
また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口），非常用ディーゼル発電機
及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電
機の空気の流路にそれぞれフィルタを設置することにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さらに降下火砕物がフィル
タに付着した場合でも取替え又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
換気空調設備（外気取入口）以外の降下
火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設について
も，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，降下火砕物が侵入しにく
い構造，又は降下火砕物が侵入した場合
でも，降下火砕物により流路が閉塞しない設計とする。
なお，降下火砕物により閉塞しないよう外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の停止及び閉回路循環運転を保安規定に定めて管理する。
【7条山5】(ハ) 摩耗

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施ⅰ. 水循環系の内部における摩耗設に関する説明書（自然現象への配慮

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，降下火砕に関する説明を含む。
）

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

おける摩耗については，主要な降下火砕

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

検及び日常保守管理により，状況に応じ

52

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設を

物は砂と同等又は砂より硬度が低くもろた当該施設については，定期的な内部点(3)

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

物を含む海水の流路となる施設の内部にいことから，摩耗による影響は小さい。ま6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響

Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施
設の選定

除く）

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後て補修が可能であり，摩耗により外部事

様式１への反映結果

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
ⅱ.

換気系，電気系及び計測制御系に対す

＜下線部＞

＜下線部＞

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

る機械的影響（摩耗）−

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，降下火砕
物を含む空気を取り込みかつ摺動部を有する換気系，電気系及び計測制御系の施設については，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，降下火砕物が侵入しにくい構造とすること又は摩耗しにくい材料を使用することにより，摩耗しにくい設計とする。
なお，摩耗が進展しないよう外気取入
ダンパの閉止，換気空調設備の停止を保安規定に定めて管理する。
【7条山6】
Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施(ニ) 腐食設に関する説明書（自然現象への配慮

ⅰ. 構造物の化学的影響（腐食）
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるに関する説明を含む。
）(3)

る損傷の防止に関する説明書置している施設及び外部事象防護対象施Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

設を内包する施設については，降下火砕

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針

発電用原子炉施設の自然現象等によ

クラス３に属する施設のうち，屋外に設c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設を物に対し，機能を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用又は塗装を

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響

Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施

除く）

設の選定

実施することにより，降下火砕物による
短期的な腐食が発生しない設計とする。
また，外部事象防護対象施設の安全性

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施を確保するために設置する防護対策施設

設の設計方針は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用＜下線部＞又は塗装を実施することにより，降下火運用に関する記載であり，保安規定にて対応

砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。
なお，長期的な腐食の影響については，
日常保守管理等により，状況に応じて補

53

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後修が可能な設計とする。
屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な腐食により機能を損なわないように，耐食性のある塗装を実施した建屋内に設置する設計とする。
屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物を適宜除去することにより，降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
なお，屋外の重大事故等対処設備が降
下火砕物により腐食しにくいよう降下火砕物の適宜除去を保安規定に定めて管理する。
ⅱ. 水循環系の化学的影響（腐食）
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，降下火砕物を含む海水の流路となる施設について
は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより，降下火
砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。
なお，長期的な腐食の影響については，
日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
ⅲ.

換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食）
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，降下火砕
物を含む空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設については，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより，降下火砕物

54

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

による短期的な腐食が発生しない設計とする。
なお，長期的な腐食の影響については，
日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
【7条山7】
Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施(ホ) 発電所周辺の大気汚染
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，中央制御

6.

自然現象等への配慮に関する設計

設に関する説明書（自然現象への配慮

6.4 火山の影響に関する説明を含む。
）(3)

発電用原子炉施設の自然現象等によ

室換気系については，降下火砕物に対し，る損傷の防止に関する説明書

機能を損なうおそれがないよう，バグフ

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

ィルタを設置することにより，降下火砕

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設

物が中央制御室に侵入しにくい設計とす（構造物への荷重を考慮する施設を
Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施

る。

除く）

設の選定

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針への降下火砕物の侵入を防止する。さらに外気取入遮断時において，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し，＜下線部＞

室内の居住性を確保する設計とする。

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

なお，降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防止するよう閉回路循環運転の実施等を保安規定に定めて管理する。
【7条山8】(ヘ) 絶縁低下

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，空気を取り込む機構を有する電気系及び計測制御

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

能を損なうおそれがないよう，計測制御

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針
Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定設計とする。
なお，中央制御室換気系については，降下火砕物による計測制御系の盤の絶縁低55

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設を

系統施設設備（安全保護系）の設置場所のことにより，降下火砕物が侵入しにくい(3)

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

系の盤については，降下火砕物に対し，機換気空調設備にバグフィルタを設置する

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針除く）

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果下を防止するよう外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施を保安規定に＜下線部＞定めて管理する。

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

【7条山9】
Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，原子炉及び使用済燃料プールの安全性設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）(3)

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針

源の供給が継続できるよう，非常用ディー

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

降下火砕物の影響に対する施設の設計方
針

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書を損なわないようにするために，7日間の電c.

降下火砕物の影響を考慮する施設(b) 降下火砕物の影響を考慮する施設
イ. 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設を

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機を含む。
）の燃料を貯蔵するための6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.4 火山の影響

Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施

軽油貯蔵タンク及び燃料を移送するための

除く）

設の選定

燃料移送ポンプ等を降下火砕物の影響を受けないよう設置することで，非常用高圧母Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施線から受電できる設計とする。

設の設計方針【7条山10】c.

外部火災

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施想定される外部火災において，火災源を発電所敷地内及び敷地外に設定し外部事象防護対象
施設に係る温度や距離を算出し，それらによる設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ影響評価を行い，最も厳しい火災が発生した場

る損傷の防止に関する説明書

合においても安全機能を損なわない設計とす

Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針

る。
外部事象防護対象施設は，防火帯の設置，離隔

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(1) 外部火災防護に関する基本方針(2) 外部火災の影響を考慮する施設の選定(3) 外部火災防護における評価の基本方針(4) 外部火災防護における評価方針(5) 外部火災防護における評価の実施

2.1 基本方針

距離の確保，建屋による防護によって，安全機能
Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施設

を損なわない設計とする。

の選定

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様性，位置的分散等」のうち，位置的分散を考慮した設計と
＜下線部＞

する。
外部火災の影響については，定期的な評価の実施を保安規定に定めて管理する。
【7条外1】
津波防護施設については，発電所を囲むよう設置しているため，森林火災から広範囲に影響を受ける可能性があることを踏まえ，森林火災を想定した離隔距離を確保する設計とする。また，保安規定に植生管理（隣接事業所を含む）の56

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

うち森林火災の影響を受ける防潮堤の各部位（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び止水ジョ
イント部）及び防潮扉（以下「森林火災の影響を受ける津波防護施設」という。
）に対し，森林火
災の最大火炎輻射強度による熱影響を考慮した離隔距離を確保する設計とする。なお，森林火災の影響を受ける津波防護施設と植生の間の離隔距離を確保するために管理が必要となる隣接事
業所敷地については，隣接事業所との合意文書に基づき，必要とする植生管理を当社が実施する。また，保安規定に植生管理（隣接事業所を含む）により必要となる離隔距離を維持することを定め管理することで津波防護施設の機能を維持する設計とする。
【7条外2】
Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施(a) 防火帯幅の設定に対する設計方針
自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレーション解析コード
を用いて求めた最大火線強度から設定し，設置（変更）許可を申請し受けた防火帯（約23 m）

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(1) 外部火災防護に関する基本方針b.

外部火災より防護すべき施設の設計方
針を敷地内に設ける設計とする。また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。

Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針
2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計【7条外3】

方針(b)

発電所敷地内の火災・爆発源に対する設計

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施方針

設に関する説明書（自然現象への配慮

火災・爆発源として，森林火災，発電所敷地に関する説明を含む。
）

内に設置する屋外の危険物タンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯蔵する一般取扱所及び，
危険物を搭載した車両及び危険物を内包する貯蔵設備以外の設備（以下「危険物貯蔵施設

Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針
2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計
方針等」という。
）の火災・爆発，航空機墜落による火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合

Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施設の選定の重畳火災を想定し，火災源からの外部事象
防護対象施設への熱影響を評価する。ただし， Ⅴ-1-1-2-5-3 外部火災防護における評価の基
放水路ゲートについては，航空機落下を起因

57

本方針

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(3) 外部火災防護における評価の基本方針(4) 外部火災防護における評価方針(5) 外部火災防護における評価の実施

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後として津波が発生することはないこと及び放水路ゲートは，大量の放射性物質を蓄えてお様式１への反映結果

2.1.1 発電所敷地内の火災源に対する評価の基本方針

らず，原子炉の安全停止（炉心冷却を含む。
）
機能を有していないため，航空機落下確率を算出する標的面積として抽出しないことか

Ⅴ-1-1-2-5-4 外部火災防護に関する許容温度

ら，航空機墜落による火災は設計上考慮しな

設定根拠

い。
また，排気筒モニタについては，安全上支障

Ⅴ-1-1-2-5-5 外部火災防護における評価方針のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-2-5-6 外部火災防護における評価条件

外部事象防護対象施設の評価条件を以下の及び評価結果ように設定し，評価する。評価結果より火災源
ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部＜下線部＞

事象防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁運用に関する記載であり，保安規定にて対応

面及び天井スラブから選定した，火炎の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容
温度（200 ℃）となる危険距離及び屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度（主排気筒の表面温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面温度325 ℃並びに非常用ディーゼル
発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」という。）の流入空気温度53 ℃並びに残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気温度70 ℃並びに非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用
海水ポンプ」という。）の冷却空気温度60 ℃となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計，又は建屋表面
温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，その温度が許容温度を満足する設計とする。
爆発源として，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を算出し，その危険限
界距離を上回る離隔距離を確保する設計とす
る。

58

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後・森林火災については，発電所周辺の植生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた，設置（変更）許可を申請した防火帯の外縁（火災側）における火炎輻射強度（建屋評価においては444 kW/m2，その他評価においては442 kW/m2）による危険距離を求め評価する。
・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量等を勘案して火災源ごとに建屋表面温度及び屋外の外部事
象防護対象施設の温度を求め評価する。また，燃料補給用のタンクローリ火災が発生した場合の影響については，燃料補給時は監視人が立会を実施することを保安規定に定めて管理し，万が一の火災発生時は速やかに消火活動が可能とすることにより，外部事象防護対象施設に影響がない設計とする。
・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01 MPaとなる危険限界距離を求め評価する。
・航空機墜落による火災については，「実用発
電用原子炉施設への航空機落下確率の評価
基準について」（平成21・06・25原院第1号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改
正））により落下確率が10-7（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算出し，外部事象
防護対象施設への影響が最も厳しくなる地
点で火災が起こることを想定し，建屋表面
温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度を求め評価する。
【7条外4】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災のによる重畳火災については，
各々の火災の評価条件により算出した輻射
強度，燃焼継続時間等により，外部事象防護
対象施設の受熱面に対し，最も厳しい条件となる火災源と外部事象防護対象施設を選

59

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

定し，建屋表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度を求め評価する。
【7条外5】(c)

発電所敷地外の火災・爆発源に対する設計

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施方針

設に関する説明書（自然現象への配慮

発電所敷地外での火災・爆発源に対して，必に関する説明を含む。
）

要な離隔距離を確保することで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがわな

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本い設計とする。
・発電所敷地外に設置されている石油コンビ
ナート施設については，石油コンビナート
施設から発電所までの距離を確認し，発電方針
2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計
方針

所からの離隔距離を確保する設計とする。
10 km以内の範囲において，火災により発電用原子炉施設に影響を及ぼすような石油コ
ンビナート施設は存在しないため，火災による発電用原子炉施設への影響については

Ⅴ-1-1-2-5-3 外部火災防護における評価の基
本方針
2.1.2 発電所敷地外の火災源に対する評価の基本方針考慮しない。
Ⅴ-1-1-2-5-5 外部火災防護における評価方針【7条外6】
・発電所敷地外半径10 km 以内の産業施設，燃料輸送車両及び発電所近くを航行する船舶の火災については，外部事象防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面及び天井ス
ラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容温度となる危険距離及び屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。
・発電所敷地外半径10 km以内の産業施設，燃料輸送車両及び発電所近くを航行する船舶の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01 MPaとなる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離を確保す
る設計とする。また，ガス爆発による容器破損時に破片の最大飛散距離を算出し，最大飛散距離を上回る離隔距離を確保するに対して，必要な離隔距離を確保することで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな60

Ⅴ-1-1-2-5-6 外部火災防護における評価条件
及び評価結果6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(4) 外部火災防護における評価方針

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

い設計とする。
【7条外7】(d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針
屋外に開口しており空気の流路となる施設
及び換気空調設備に対し，ばい煙の侵入を防止するため適切な防護対策を講じることで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおⅤ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(4) 外部火災防護における評価方針

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本

それがわない設計とする。

方針

イ. 換気空調設備
外部火災によるばい煙が発生した場合には，侵入を防止するためフィルタを設置す

2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計
方針

る設計とする。
なお，室内に滞在する人員の環境劣化を

Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施設防止するために，ばい煙の侵入を防止する
よう外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施による外気のしゃ遮断を保安規の選定
2.23 外部火災の二次的影響（ばい煙）を考慮する施設の選定

定に定めて管理する。
Ⅴ-1-1-2-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒

ロ. 計測制御設備（安全保護系）

ガスに対する設計

外部事象防護対象施設のうち空調系統にて空調管理されており間接的に外気と接す

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

る制御盤や施設については，空調系統にフィルタを設置することによりばい煙が侵入＜下線部＞しにくい設計とする。

運用に関する記載であり，保安規定にて対応

ハ.

非常用ディーゼル発電機及び（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
非常用ディーゼル発電機及び（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）につ
いては，フィルタを設置することによりばい煙が容易に侵入しにくい設計とする。
また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙
が流路に溜まりにくい構造とし，ばい煙により閉塞しない設計とする。
ニ.

残留熱除去系海水系ポンプ，及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。
）用海水ポンプ及び
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ
残留熱除去系海水系ポンプ，及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

61

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

ィーゼル発電機を含む。
）用海水ポンプ及び
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプについては，モータ部を全閉構造とすることにより，ばい煙により閉塞しな
い設計とする。
空気冷却部は，ばい煙が侵入した場合においてもばい煙が流路に溜まりにくい構造とし，ばい煙により閉塞しない設計とする。
【7条外8】
Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施(e) 有毒ガスに対する設計方針
外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場
合には，室内に滞在する人員の居住性を確保
環境劣化を防止するために外気をしゃ断する設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.5 外部火災(4) 外部火災防護における評価方針

発電用原子炉施設の自然現象等によダンパの設置，設置した外気取入ダンパを閉る損傷の防止に関する説明書

止し，建屋内の空気を閉回路循環運転させる

Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針

ことにより，有毒ガスの侵入を防止する設計

2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計とする。
なお，有毒ガスの侵入を防止するよう外気方針

取入ダンパの閉止，及び閉回路循環運転の実施による外気のしゃ遮断又は空調ファンの停Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施設

止による外気流入の抑制を保安規定に定めて
管理する。

の選定
2.3 有毒ガスの影響を考慮する施設の選定

主要道路，鉄道線路，船舶定期航路及び石油コンビナート施設は離隔距離を確保すること

Ⅴ-1-1-2-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒で事故等による火災に伴う発電所への有毒ガ

ガスに対する設計スの影響がない設計とする。

2.2 有毒ガスに対する設計【7条外9】
＜下線部＞

＜下線部＞

−

運用に関する記載であり，保安規定にて対応
d. 風（台風）

d. 風（台風）

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施安全機能を有する構築物，系統及び機器は，風

外部事象防護対象施設は，風荷重を建築基準

荷重を建築基準法に基づき設定し，安全機能を有法に基づき設定し，外部事象防護対象施設及びする構築物，系統及び機器及びそれらの施設を内

外部事象防護対象施設を内包する建屋の構造健

包する建屋の構造健全性を確保することで，その全性を確保することで，外部事象防護対象施設

る損傷の防止に関する説明書

安全性を損なうおそれがない設計とする。

の安全性を損なうおそれがない設計とする。

Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置す【7条15】

設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等による発電用原子炉施設に対する自然
重大事故等対処設備は，建屋内への設置又は設計基準対象施設と位置的分散を図り設置する。

現象等への配慮による損傷の防止に関する基本方針
3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の62

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.2 外部からの衝撃への配慮(2) 風（台風）(4) 凍結(5) 降水(6) 積雪(7) 落雷(9) 生物学的事象(11) 高潮基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後考慮【7条16】
e. 凍結

e. 凍結

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，屋

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設外施設で凍結のおそれのあるものは凍結防止対

備は，凍結に対して，最低気温を考慮し，屋外設

策を行う設計とする。

備で凍結のおそれのあるものは凍結防止対策を行う設計とする。
【7条17】

f. 降水

f. 降水
外部事象防護対象施設は，降水による浸水に安全機能を有する構築物，系統及び機器は，降水による浸水に対して，観測記録を上回る排水能

対して，設計基準降水量を上回る排水能力を有力を有する構内排水路を設けて海域に排水を行する構内排水路を設けて海域へ排水を行う設計

う設計とする。

とする。

降水による荷重に対して，排水口及び構内排水降水による荷重に対して，排水口及び構内排路による海域への排水により，安全機能を有する

水路による海域への排水により，外部事象防護

構築物，系統及び機器は及びそれらの施設を内包

対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する

する建屋の構造健全性を確保することで，その安建屋の構造健全性を確保することで，外部事象

全性を損なうおそれがない設計とする。

防護対象施設の安全性を損なうおそれがない設計とする。
【7条18】
重大事故等対処設備は，降水に対して防水対策を行う設計とする。
【7条19】

g. 積雪

g. 積雪

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，積外部事象防護対象施設は，積雪荷重を建築基

雪荷重を建築基準法に基づき設定し，安全機能を準法に基づき設定し，積雪による荷重及び閉塞有する構築物，系統及び機器及びそれらの施設をに対して外部事象防護対象施設及び外部事象防内包する建屋の構造健全性を確保することで，そ護対象施設を内包する建屋の構造健全性を確保の安全機能性を損なわない設計とする。

することで，外部事象防護対象施設の安全性を損なうおそれがない設計とする。
【7条20】
重大事故等対処設備は，除雪により，積雪荷重に対してその必要な機能が損なうおそれがない設計とする。
【7条21】
なお，除雪を適宜実施することを保安規定に定めて管理する。
【7条22】

h. 落雷
安全機能を有する構築物，系統及び機器は，落様式１への反映結果

h. 落雷
外部事象防護対象施設は，発電所の雷害防止

63

＜下線部＞
運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後雷に対して，発電所の雷害防止対策として，建築対策として，原子炉建屋等への避雷針の設置を基準法に基づき原子炉建屋等に避雷針の設置を行うとともに，設計基準電流値による雷サージ

行うとともに，雷サージに対して，接地網の敷設に対して，接地網の敷設による接地抵抗の低減

による接地抵抗の低減等及びの対策を行うとと等及びの対策を行う。また，安全保護系への雷サ

もに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る

ージ侵入の抑制を図る回路設計を行う設計とす

様式１への反映結果る。

回路設計を行う設計とする。
【7条23】

重大事故等対処設備は，必要に応じ避雷設備
又は接地設備により防護する設計とする。
【7条24】
i. 生物学的事象

i. 生物学的事象

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，生外部事象防護対象施設は，生物学的事象に対

物学的事象に対して，海生生物であるクラゲ等のして，海生生物であるクラゲ等の発生を考慮し，発生を考慮し，て除塵装置及び海水ストレーナをて除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要設置し，必要に応じて塵芥を除去する設計とすに応じて塵芥を除去する設計とする。また，小動る。また，小動物の侵入を防止するに対して，屋物の侵入を防止するに対して，屋内設備は，建屋

内設備は，建屋止水処置により，屋外設備は，端止水処置により，屋外設備は，端子箱貫通部の閉子箱貫通部の閉止処置を行う設計とする。

止処置を行う設計とする。
【7条25】
重大事故等対処設備は，生物学的事象に対して，小動物の侵入を防止し，海生生物に対して，多様性及び位置的分散を図った侵入を防止する又は予備を有する設計とする。
【7条26】

j. 高潮

j. 高潮

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，高外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設

潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.（東京湾中等備（非常用取水設備を除く。
）は，高潮の影響を潮位）+3.3 m）以上に設置することにより，高潮受けない敷地高さ（T.P.（東京湾中等潮位）+3.3

により影響を受けることがない設計とする。

m）以上に設置することにより，高潮により影響を受けることがない設計とする。
【7条27】(2) 外部人為事象(2) 外部人為事象

Ⅴ-1-1-2 耐震設計上重要な設備を設置する施a. 船舶の衝突設に関する説明書（自然現象への配慮

外部事象防護対象施設は，航路からの離隔距離を確保すること，小型船舶が発電所近傍で漂に関する説明を含む。
）
発電用原子炉施設の自然現象等によ流した場合でも，防波堤等に衝突して止まるこる損傷の防止に関する説明書と及び呑み口が広いことにより船舶の衝突によ

Ⅴ-1-1-2-1-1 耐震設計上重要な設備を設置す

る取水性を損なうことのない設計とする。
重大事故等対処設備は，航路からの離隔距離64

る発電用原子炉施設に対する自然現象等への配慮による損傷の防止

6. 自然現象等への配慮に関する設計
6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針
6.1.2 外部からの衝撃への配慮(15) 船舶の衝突(16) 電磁的障害(17) 航空機の墜落

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後を確保すること，小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤に衝突して止まること及び設計基準対処施設との位置的分散により船舶

様式１への反映結果

に関する基本方針
3.2.1 外部人為事象に対する具体的な設計
上の配慮の衝突による取水性を損なうことのない設計とする。
【7条28】
b. 電磁的障害

b. 電磁的障害

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，電外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設

磁波の侵入を防止する設計とする。

備のうち電磁波に対する考慮が必要な機器は，
電磁波によりその機能を損なうことがないよう，ラインフィルタや絶縁回路の設置，又は鋼製
筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により，電磁波の侵入を防止する設計とする。
【7条29】
c. 航空機の墜落
重大事故等対処設備は，建屋内に設置するか，又は屋外において設計基準対象施設等と位置的分散を図り設置する。
【7条30】

3. 火災

3. 火災

3.1 火災による損傷の防止

3.1 火災による損傷の防止

9． 火災による損傷の防止

原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基

原子炉冷却系統施設の火災による損傷防止の基本設−

本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針

計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基「火災防護設備」の工認添付説明書に基づく設計とする。

づく設計とする。

4. 溢水等

4. 溢水等

Ⅴ-1-10-12「火災防護設備」の様式−1

10． 溢水による損傷防止の設計

4.1 溢水等による損傷の防止
原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷防止の基本−

設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に「浸水防護施設」の工認添付説明書

Ⅴ-1-10-13「浸水防護施設」の様式−1基づく設計とする。
5. 設備に対する要求

5. 設備に対する要求

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設

5.1

安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備

備

5.1.1 通常運転時の一般要求

5.1.1(1) 設計基準対象施設の機能

通常運転時の一般要求−(1) 設計基準対象施設の機能

設計基準対象施設は，通常運転時において発電

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，

65−（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

かつ，運転時の異常な過渡変化時においても発電

かつ，運転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに，用原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに，発電用原子炉の反応度を制御することにより，核発電用原子炉の反応度を制御することにより，核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有する設計

分裂の連鎖反応を制御できる能力を有する設計ととする。

様式１への反映結果する。
【15条1】(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置

設計基準対象施設は，通常運転時において，放設計基準対象施設は，通常運転時において，放射射性物質を含む液体を内包する容器，配管，ポン性物質を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，

プ，弁その他の設備から放射性物質を含む液体が弁その他の設備から放射性物質を含む液体があふあふれ出た場合においては，系統外に漏えいさせれ出た場合においては，系統外に漏えいさせるこ

ることなく，各建屋等に設けられた機器ドレン又となく，各建屋等に設けられた機器ドレン又は床は床ドレン等のサンプ又はタンクに収集し，液体

ドレン等のサンプ又はタンクに収集し，液体廃棄廃棄物処理設備に送水する設計とする。

物処理設備に送水する設計とする。
【15条4】

5.1.2 多様性，位置的分散等(1) 多重性又は多様性及び独立性

5.1.2

多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(1) 多重性又は多様性及び独立性使用される条件の下における健全性に

設置許可基準規則第12条第2項に規定される設置許可基準規則第12条第2項に規定される「安「安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要

全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が度が特に高い安全機能を有するもの」（解釈を含特に高い安全機能を有するもの」（解釈を含む。
）

む。
）は，当該系統を構成する機器に「(2) 単一

は，当該系統を構成する機器に「(2) 単一故障」に故障」にて記載する単一故障が発生した場合であて記載する単一故障が発生した場合であって，外って，外部電源が利用できない場合においても，部電源が利用できない場合においても，その系統

その系統の安全機能を達成できるよう，十分高いの安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性を

信頼性を確保し，かつ維持し得る設計とし，原則，確保し，かつ維持し得る設計とし，原則，多重性又多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。

11. 健全性に係る設計(1)

関する説明書多重性又は多様性及び独立性並びに位置
的分散

2.1 多重性，多様性及び位置的分散−−（追加要求事項なし）

は多様性及び独立性を備える設計とする。
【14条1】
重大事故等対処設備は，共通要因としては，環境

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺において使用される条件の下における健全性に想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせ関する説明書る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート
系の故障を考慮する。
【54条1】
発電所敷地で想定される自然現象として，地震，
津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。

66

2.1

多重性，又は多様性及び独立性並びに
位置的分散

11. 健全性に係る設計(1)

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【54条2】
自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。
【54条3】
発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる
おそれがある事象であって外部人為によるもの事
象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。
【54条4】
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとする。
【54条5】
接続口から建屋内に水又は電力を供給する経路については，常設重大事故等対処設備として設計する。
【54 条 110】
建屋等については，地震，津波（敷地に遡上する
津波を含む。
），火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。
【54条6】
重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性を確保し，位置的分散を図ることを考慮する。
【54条7】a.

常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処使用される条件の下における健全性に設備並びに使用済燃料プールの冷却設備及び注
水設備（以下「設計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。
ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装67

関する説明書2.1

多重性，又は多様性及び独立性並びに
位置的分散

11. 健全性に係る設計(1)

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物理量又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する方法により計測できる設計とする。重要代替監視パラメー
タは重要監視パラメータと重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの計測が困難となった場合に，当該パラメータを推定するために必要なパラメータと異なる物理量又は測定原理とする等，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータに対して可能な限り多様性を有する方法により計測できる設計とするとともに，可能な限り位置的分散を図る設計とする。
【54条8】
環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「5.1.5 環境条件等」に記載する基づく設計とする。
風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮
し機能が損なわれない設計とする。
【54条9】
常設重大事故防止設備は，「1. 地盤等」に基づく地盤に設置するとともに，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。
）及び火災に対して，「2.1 地震による損傷の防止」，「2.2 津波による損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。
【54条10】溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることで，想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことのない設計とする。

68

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後【54条111】
地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。
），
溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備
は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準
事故対処設備等と位置的分散を図る。
【54条11】
風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，及び船舶の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故
対処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置する。
【54条12】
落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護する設計とする。
【54条13】
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。
生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受けるおそれのある屋外の常設重大事
故防止設備は，多重性をもつ侵入防止対策により重大事故等に対処するための必要な機能が損
なわれるおそれのない設計とする。
【54条14】高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備を除く。
）は，高潮の影響を受けない
敷地高さに設置する。
【54条15】
飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故
防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準事故
対処設備等と位置的分散を図り設置する。

69

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【54条16】
常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とする。
【54条17】サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油及び冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処
設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設備
は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。
【54条18】Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がb. 可搬型重大事故等対処設備

使用される条件の下における健全性に

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対関する説明書処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因
によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。
【54条19】また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，
津波（敷地に遡上する津波を含む。
），その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。
【54条20】
環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「5.1.5 環境条件等」に記載基づく設計とする。可搬型重大事故等対処設備は，
風（台風）及び竜巻のうち風荷重に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋

70

2.1

多重性，又は多様性及び独立性並びに
位置的分散

11. 健全性に係る設計(1)

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後等内に保管するか，又は設計基準事故対処設備
等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋外に保管する設計とし，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。
【54条21】
地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，「1. 地盤等」に基づく地盤に設置された建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上
がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。
【54条22】
地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重大事故等対処設備は，「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波による損傷の防止」にて考慮された設計とする。
【54条23】火災に対して可搬型重大事故等対処設備は「3.1 火災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。
【54条24】
溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない
位置に重大事故等対処設備に期待する機能について
は，溢水影響を受けて設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよう，被水及び蒸気影響に対しては可能な限り設計基準事
故対処設備等と位置的分散を図り，没水の影響に対しては溢水水位を考慮した位置に設置又は保管する。
【54条25】71

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。
），
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設
備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事
故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管する設計とする。
【54条26】風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，及び船舶の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか，又は設計基準事故対処設備等
及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事故
対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処
設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。
凍結の影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策を行う設計とする。
降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，防水対策を行う設計とする。
積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は，除雪により，積雪荷重に対してその必要な機能が損なうおそれがない設計とする。
火山の影響に対して可搬型重大事故等対処設
備は，降下火砕物を除去することにより，その必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
クラゲ等の海生生物の影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，複数の取水箇所を選定でき予備を有する設計とする。
【54条27】高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受けない敷地高さに保管する設計

72

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果とする。
飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。
【54条28】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備
は，原子炉建屋，常設代替高圧電源装置置場，
常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプエリアから100 m以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対
処設備等及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。
【54条29】サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油及び冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故
対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる
駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。
【54条30】c.

可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が対処設備の接続口使用される条件の下における健全性に

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口
は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。
【54条31】
環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に73関する説明書2.1

多重性，又は多様性及び独立性並びに
位置的分散

11. 健全性に係る設計(1)

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係後発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋
等内及び建屋等壁面の適切に離隔し，かつ，た隣接しない位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健全性については，「5.1.5 環境条件等」に記載基づく設計とする。
風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，
積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。
【54条32】
地震に対して接続口は「1. 地盤等」に基づく
地盤上の建屋等内又は建屋等壁面に複数箇所設置する。
【54条33】
地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対しては，「2.1 地震による損傷の防止」，「2.2 津波による損傷の防止」及び「3.1
火災による損傷の防止」に基づく設計とする。
【54条34】
溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。
【54条35】地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），
溢水及び火災に対しては，接続口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。
【54 条 112】
風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他
テロリズムに対して，接続口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔し，かつ，た隣接しない位
置に複数箇所設置する。
【54条36】
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外に設置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。

74

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【54条37】高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置する。
また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，それぞれの系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。
【54条38】(2) 単一故障

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 単一故障

安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要

安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは，当該系統

度が特に高い安全機能を有するものは，当該系統を構成する機器に短期間では動的機器の単一故を構成する機器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では動的機器の単一故障若しくは想定

障，長期間では動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器の単一故障のいずれかが生じた

される静的機器の単一故障のいずれかが生じた場場合であって，外部電源が利用できない場合にお合であって，外部電源が利用できない場合においいても，その系統の安全機能を達成できる設計とても，その系統の安全機能を達成できる設計とすする。

使用される条件の下における健全性に関する説明書2.1

11. 健全性に係る設計(1)

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散

多重性，又は多様性及び独立性並びに
位置的分散

る。
【14条2】
短期間と長期間の境界は24時間とする。
【14条3】
ただし，原子炉建屋ガス処理系の配管の一部及び，中央制御室換気系のダクトの一部及び格納容器スプレイ系のスプレイヘッダ（サプレッション・
チェンバ側）については，設計基準事故が発生した
場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器であるが，単一設計とするため，個別に設計を行う。
【14条4】

5.1.3 悪影響防止等(1) 飛来物による損傷防止5.1.3

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が悪影響防止等使用される条件の下における健全性に(1) 飛来物による損傷防止

設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービ

設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービ

ン，発電機の破損防止対策及び内部発生エネルギ

ン，発電機の破損防止対策及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配管の破断，の高い流体を内蔵する弁の破損及び配管の破断，

高速回転機器の破損に伴う飛散物により安全性

高速回転機器の破損に伴う飛散物により安全性をを損なわないように設計とする。

損なわないように設計とする。
【15条5】

発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう

発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸75

関する説明書2.2 悪影響防止

11. 健全性に係る設計(2) 悪影響防止等
d.

内部発生飛散物の影響評価

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

蒸気タービン及び発電機は，破損防止対策等を行気タービン及び発電機は，破損防止対策を行うこうことともに，原子力委員会原子炉安全審査会

とともに，原子力委員会原子炉安全審査会「タービ「タービンミサイル評価について」により，ターンミサイル評価について」により，タービンミサイ

ビンミサイル発生時の対象物を破損する確率がル発生時の対象物を破損する確率が10-7回／炉・年-7

10 回／炉・年以下となることを確認する。

様式１への反映結果以下となることを確認する。
【15条6】

高温高圧の配管については材料選定，強度設計

高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十分な考慮を払う。さらに，安全性を高めるたに十分な考慮を払う。さらに，安全性を高めるため

めに，原子炉格納容器内で想定される配管破断がに，原子炉格納容器内で想定される配管破断が生生じた場合，破断口からの冷却材流出によるジェ

じた場合，破断口からの冷却材流出によるジェッット噴流による力に耐える設計とする。また，ジト噴流による力に耐える設計とする。また，ジェッェット反力によるホイッピングで原子炉格納容ト反力によるホイッピングで原子炉格納容器が損器が損傷しないよう配置上の考慮を払うととも傷しないよう配置上の考慮を払うとともに，レスに，レストレイント等の配管ホイッピング防止対トレイント等の配管ホイッピング防止対策を設け策を設ける設計とする。

る設計とする。

また，その他の高速回転機器が損壊し，飛散物

また，その他の高速回転機器が損壊し，飛散物ととならないように保護装置を設けること等によ

ならないように保護装置を設けること等によりオりオーバースピードとならない設計とする。

ーバースピードとならない設計とする。
【15条7】

損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとると発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとることること設計とし，又は飛散物の飛散方向を考慮設計とし，又は飛散物の飛散方向を考慮し，配置上

し，配置上の配慮又は多重性を考慮するした設計とする。
(2) 共用の配慮又は多重性を考慮するした設計とする。
【15条8】(2) 共用Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が重要安全施設は，東海発電所との間で原則共用

重要安全施設は，東海発電所との間で原則共用し又は相互に接続しないものとするが，安全性が向ないものとするが，安全性が向上する場合は，共用上する場合は，共用することを考慮する。

することを考慮する。
なお，東海発電所と共用する重要安全施設は無いことから，共用することを考慮する必要はな

いことから，共用することを考慮する必要はない。

安全施設（重要安全施設を除く。
）を共用する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。

関する説明書2.2 悪影響防止

なお，東海発電所と共用する重要安全施設は無い。

使用される条件の下における健全性に安全施設（重要安全施設を除く。
）を共用する場
合には，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。
【15条9】【15条10】
常設重大事故等対処設備の各機器については，
一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大76

11. 健全性に係る設計(2) 悪影響防止等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

事故等に対処するために必要な機能）を満たしつ
つ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共用する
ことにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とする。
【54条45】(3) 相互接続(3) 相互接続

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が重要安全施設は，東海発電所との間で原則相互

重要安全施設は，東海発電所との間で原則相互に接続しないものとするが，安全性が向上する場に接続しないものとするが，安全性が向上する場

合は，相互に接続することを考慮する。

合は，相互に接続することを考慮する。

11. 健全性に係る設計(2) 悪影響防止等

関する説明書2.2 悪影響防止

なお，東海発電所と相互に接続する重要安全施

なお，東海発電所と相互に接続する重要安全施

設は無いことから，相互に接続することを考慮す

設は無いことから，相互に接続することを考慮す

る必要はない。

る必要はない。

安全施設（重要安全施設を除く。
）を相互に接安全施設（重要安全施設を除く。
）を相互に接続

続する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損ななわない設計とする。

わない設計とする。

ただし，安全施設（重要安全施設を除く。
）は，使用される条件の下における健全性に

ただし，安全施設（重要安全施設を除く。
）は，

東海発電所と相互に接続しない設計とする。

東海発電所と相互に接続しない設計とする。
【15条9】(4)

悪影響防止

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（隣接する発電用原子炉施設を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備
以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条39】
他の設備への悪影響としては，重大事故等対処
設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条40】
系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備
は，弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統

77

使用される条件の下における健全性に関する説明書2.2 悪影響防止

11. 健全性に係る設計(2) 悪影響防止等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として使用する
場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条41】
その他，重大事故等対処設備に考慮すべき設備
兼用時の容量に関する影響，地震，火災，溢水，風（台風）及び竜巻による他設備への悪影響については，これら波及的影響により他設備の機能を損なわないことを「5.1.4 容量等」及び「5.1.5
環境条件等」に示す。
【54条122】
火災防護については「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。
地震起因以外の溢水による影響に対しては，想定する重大事故等対処設備の破損等により生じる溢水により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条42】風（台風）及び竜巻による影響については，重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた施設内に設置若しくは保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とするか，又は風荷重を考慮し浮き上がり又は横滑りによって，設計基準事故対処設備や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させることのない設計とするとともに，重大事故等発
生時の初動対応時間を確保するために，固縛装置の箇所数を可能な限り少なくする設計とする。
固縛装置の設計は，風荷重による浮き上がり又は横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生する風荷重に耐える設計とする。
なお，固縛が必要とされた重大事故等対処設備

78

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果のうち車両型の設備については，耐震設計に影響を与えることがないよう，固縛装置の連結材に適切な余長を持たせた設計とする。（「5.1.5 環境条
件等」）【54条43】
内部発生飛散物による影響に対しては，内部発
生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がタービ
ンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条44】
5.1.4

容 量 等

Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する(1) 常設重大事故等対処設備

説明書

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合
せにより達成する。
【54条46】「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，作動信号の設定値等とする。
【54条47】
常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上で，設計基準対象施設の容量等の仕様と同仕様の設計とする。
【54条48】
常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必要がある
ものについては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。
【54条49】79

各施設の様式−1
各施設の常設重大事故等対処設備に係る設備仕様に係る設計による。

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必
要な容量等を有する設計とする。
【54条50】(2) 可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事
象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。
【54条51】「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電
機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計装設備の計測範囲等とする。
【54条52】可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とする。
【54条53】
可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。
【54条54】可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源
設備は，必要となる容量等を有する設備を1基当たり2セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。
【54条55】
また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を有する設備を1基当たり1セットに加

80

説明書

各施設の様式−1
各施設の可搬型重大事故等対処設備に係る設備仕様に係る設計による。

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。
【54条56】
上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設備を1基当たり1セットに加え，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保する。
【54条57】5.1.5 環境条件等

5.1.5

環境条件等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が安全施設の設計条件については，材料疲労，劣安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能

可能となるよう，通常運転時，運転時の異常な過となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化

渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿

温度，湿度，放射線，荷重，屋外の天候による影度，放射線，荷重，屋外の天候による影響（凍結及響（凍結及び降水），海水を通水する系統への影

び降水），海水を通水する系統への影響，電磁的障

響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を却材の性状を考慮し，十分安全側の条件を与える

考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，こことにより，これらの条件下においても期待されれらの条件下においても期待されている安全機能ている安全機能を発揮できる設計とする。

使用される条件の下における健全性に

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

関する説明書2.3 環境条件等を発揮できる設計とする。
【14条13】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がが発生した場合における温度，放射線，荷重及びそ使用される条件の下における健全性にの他の使用条件において，その機能が有効に発揮

関する説明書できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。
【54条58】
重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度（環境温度及び使用温度），放射線及び荷重に加えて，その他の使用条件として環境
圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水），重大事故等時に海水を通水する系統への影響，自然現象による影響，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安
全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものの外部人為事象の影響，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材
中の破損物等の異物を含む。）の影響を考慮する。

81

2.3 環境条件等

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【54条59】荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象（地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），
風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響）による荷重を考慮する。
【54条59】
自然現象による荷重の組合せについては重大事
故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する
津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積
雪及び火山の影響を考慮選定する。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。
【54条60】これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水），重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の「(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重」に示すように設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。
【54条61】(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が線による影響，屋外の天候による影響（凍結及びによる影響，屋外の天候による影響（凍結及び降使用される条件の下における健全性に降水）並びに荷重

水）並びに荷重関する説明書

安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変変化時及び設計基準事故時における環境圧力，環化時及び設計基準事故時における環境圧力，環境

境温度及び湿度による影響，放射線による影響，

温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外

屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考重を考慮しても，安全機能を発揮できる設計とする。

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

2.3 環境条件等

慮しても，安全機能を発揮できる設計とする。
【14条14】
原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が定される重大事故等時における原子炉格納容器内使用される条件の下における健全性にの環境条件を考慮した設計とする。また，地震によ関する説明書82

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後る荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。

様式１への反映結果

2.3 環境条件等

操作は，中央制御室から可能な設計とする。
【54条62】
原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備
は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮する。
また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処
設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。
【54条63】
原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊
急時対策所建屋内，常設代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力逃がし装置格納槽内，常設
低圧代替注水ポンプ室系格納槽内，緊急用海水ポ
ンプピット内及び立坑内の重大事故等対処設備
は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。
操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場
所又は設置場所で可能な設計とする。
【54条64】
屋内の重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による影響に対し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた施設内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54 条 43】
インターフェイスシステムＬＯＣＡ時，使用済
燃料プールにおける重大事故に至るおそれのある事故又は主蒸気管破断事故起因の重大事故等時に使用する設備については，これらの環境条件を考慮した設計とするか，これらの環境影響を受けない区画等に設置する。
特に，使用済燃料プール監視カメラは，使用済燃料プールに係る重大事故等時に使用するため，そ

83

＜下線部＞
運用に関する記載であり，保安規定にて対応

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後の環境影響を考慮して，空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計とする。
【54条113】
屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。
【54条65】
また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），
積雪及び火山の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備については，地震後においても機能及び性能を保持する設計とする。
屋外の重大事故等対処設備については，風（台風）及び竜巻による風荷重の影響に対し，風荷重を考慮すること，又は位置的分散を考慮した設置若
しくは保管により，機能を損なわない設計とする。
位置的分散については，同じ機能を有する他の重大事故等対処設備（設計基準事故対処設備を兼ねている重大事故等対処設備も含む。）と100 m以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保管す
ることにより，竜巻により同じ機能を有する設備
が同時に機能喪失することの防止を図る設計とする。ただし，同じ機能を有する重大事故等対処設備がない設備については，竜巻によって1 台が損傷したとしても必要数を満足し，機能が損なわれないよう，予備も含めて分散させるとともに，原子炉格納容器，使用済燃料プール及びこれらの設備が必要となる事象の発生を防止する設計基準事故対
処設備，重大事故等対処設備を内包する原子炉建屋等から100 m以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保管する設計とする。
運用として，竜巻が襲来して，個々の設備が損傷した場合は，発電用原子炉の停止を含めた対応を速やかにとることとし，この運用について，保安規定に定める。
屋外の重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き上がり又は横滑りに

84

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

よって，設計基準事故対処設備や同じ機能を有す
る他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させることのない設計とする。
悪影響防止のための固縛については，位置的分
散とあいまって，浮き上がり又は横滑りによって
設計基準事故対処設備や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突し，損書させることのな
い設計とするとともに，重大事故等発生時の初動対応時間を確保するために，固縛装置の設置箇所
数を可能な限り少なくする設計とする。固縛装置の設計は，風荷重による浮き上がり又は横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生する風荷重に耐える設計とする。
なお，固縛が必要とされた重大事故等対処設備のうち車両型の設備については，耐震設計に影響を与えることがないよう，固縛装置の連結材に適切な余長を持たせた設計とする。
【54条66】
積雪及び火山の影響については，必要により除雪及び降下火砕物の除去等の措置を講じる。この運用について，保管規定に定めて，管理する。
【54条67】
屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時において，万が一，使用中に機能を喪失した場合であっても，可搬型重大事故等対処設備によるバック
アップが可能となるよう，位置的分散を考慮して
可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とする。
【54 条 114】
原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備は，設計基準事故等及び重大事故等時に想定される圧力，温度等に対して，格納容器スプレイ
水による影響を考慮しても，その機能を発揮できる設計とする。
【54 条 115】
安全施設及び重大事故等対処設備において，主たる流路の機能を維持できるよう，主たる流路に影響を与える範囲について，主たる流路と同一又85

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

は同等の規格で設計する。
【54条68】(2) 海水を通水する系統への影響

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 海水を通水する系統への影響

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する，海に設置する，又は海で使用す海水を通水する，海に設置する，又は海で使用するる安全施設は，耐腐食性材料を使用する。常時海安全施設及び重大事故等対処設備は耐腐食性材料

水を通水するコンクリート構造物については，腐を使用する設計とする。常時海水を通水するコン

食を考慮した設計とする。

クリート構造物については，腐食を考慮した設計使用される条件の下における健全性に

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

関する説明書2.3 環境条件等とする。
【14条15】【54条69】
また，使用時に海水を通水する重大事故等対処
設備は，海水の影響を考慮した設計とする。
【14条15】【54条69】原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がのある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を使用される条件の下における健全性に優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への関する説明書

海水の影響を考慮する。また，海から直接取水する

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

2.3 環境条件等

際の異物の流入防止を考慮した設計とする。
【54条70】(3)

電磁的障害波による影響(3) 電磁的障害波による影響

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転

電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合においても，電磁波によりその機が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。

能が損なわれない設計とする。

使用される条件の下における健全性に

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

関する説明書2.3 環境条件等【14条16】
発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる
おそれがある事象であって人為によるもの外部人
為事象のうち重大事故等対処設備に影響を与える
おそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。
【54条71】(4) 周辺機器等からの悪影響(4) 周辺機器等からの悪影響

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然然現象並びに発電用原子炉施設の安全性を損な現象並びに発電用原子炉施設の安全性を損なわせわせる原因となるおそれのある事象であって外る原因となるおそれのある事象であって人為事象

部人為事象によるもの（故意によるものを除く。
）

によるもの（故意によるものを除く。
）（以下「外部86

使用される条件の下における健全性に関する説明書2.3 環境条件等

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後（以下「外部人為事象」という。
）による他設備

人為事象」という。
）による他設備からの悪影響にからの悪影響により，発電用原子炉施設としてのより，発電用原子炉施設としての安全機能が損な安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

様式１への反映結果

われないよう措置を講じた設計とする。
【14条17】
重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・ Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が配備している自主対策設備を含む周辺機器等から使用される条件の下における健全性にの悪影響により機能を損なわない設計とする。周関する説明書辺機器等からの悪影響としては，地震，自然現象，
外部人為事象，火災及び溢水による波及的影響を考慮する。
【54条72】
保管場所内のこのうち，地震以外の自然現象及び外部人為事象による波及的影響に起因する周辺機器等からの悪影響により，それぞれ重大事故等に対処するための必要な機能を損なうおそれがないように，常設重大事故等対処設備は，設計基準事
故対処設備と位置的分散を図り設置する。また，可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設
備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図るとともに，その機能に応じて，全てを一つの保管場所に保管することなく，複数の保管場所に分散配置する。
重大事故等対処設備及び資機材等は，竜巻による風荷重が作用する場合においても，重大事故等に対処するための必要な機能を損なわに悪影響を及ぼさないように，浮き上がり又は横滑りにより飛散しない設計とするか，当該保管エリア以外の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させない位置に保管する設計とする。位置的分散については「5.1.2 多様性及び，位置的分散等」に示す。
【54条73】
地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1 地震による損傷の防止」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による荷重を含む耐津波設計については，「2.2 津波による損傷の防止」に基づく設計とする。
【54条75】
溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定さ872.3 環境条件等

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後れる溢水により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止水対策等を実施する。
【54条74】可搬型重大事故等対処設備は，地震の波及的影響により，重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないように，設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，その機能に応じて，すべてを一つの保管場所に保管することなく，複数の保管場所に分散配置する。また，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，油内包機器による地震随伴火災の影響
や，水又は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影
響によりその機能を喪失しない場所に保管するとともに，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。
【54 条 116】
火災防護については「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。
地震による影響に対しては，重大事故等対処設
備は，地震により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とし，また，地震により火災源又は溢水源とならない設計とする。常設重大事故等対処設備については耐震設計を行い，可搬型重大事故等対処設
備については，横滑りを含めて地震による荷重を考慮して機能を損なわない設計とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
地震起因以外の火災による影響に対しては，重大事故等対処設備は，火災発生防止，感知・消火による火災防護対策をおこなうことで，また，地震起
因以外の溢水による影響に対しては，想定する重大事故等対処設備の破損等により生じる溢水に対する防護対策をおこなうことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
【54条75】88

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1

地震による損傷の防止」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による荷重を含む耐津波設計については，「2.2

津波による損傷の防止」に，火災防護については，「3.1

火災による損傷の防止」に基づく設計とし，それらの事象による波及的影響により重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
【54条123】(5) 設置場所における放射線(5) 設置場所における放射線

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した

常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合場合においても操作及び復旧作業に支障がないにおいても操作及び復旧作業に支障がないよう

ように，遮蔽の設置や線源からの離隔により放射に，遮蔽の設置や線源からの離隔により放射線量線量が高くなるおそれの少ない場所を選定したが高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，上で，設置場所から操作可能，放射線の影響を受設置場所から操作可能，放射線の影響を受けない

けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔

異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可

で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域内である中

能，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室

央制御室から操作可能な設計とする。

使用される条件の下における健全性に

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

関する説明書2.3 環境条件等

から操作可能な設計とする。
【14条18】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がが発生した場合においても操作及び復旧作業に支使用される条件の下における健全性に障がないように，放射線量の高くなるおそれの少関する説明書ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等

2.3 環境条件等

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し
くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。
【54条76】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。
【54条77】(6) 冷却材の性状
冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を(6) 冷却材の性状

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を使用される条件の下における健全性に

11. 健全性に係る設計(3) 環境条件等
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

89

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後定めて水質を管理することにより異物の発生を定めて水質を管理することにより異物の発生を防防止する設計とする。

止する設計とする。

関する説明書2.3 環境条件等

安全施設は，系統外部から異物が流入する可能

安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部性のある系統に対しては，ストレーナ等を設置すから異物が流入する可能性のある系統に対してⅤ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注ることにより，その機能を有効に発揮できる設計

は，ストレーナ等を設置することにより，その機能

水設備のポンプの有効吸込水頭に関すとする。

を有効に発揮できる設計とする。

る説明書

Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込み水頭に関する説明書
2. 基本方針
5.1.6 操作性及び試験・検査性

5.1.6

操作性及び試験・検査性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(1) 操作性の確保使用される条件の下における健全性に重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育によるり，実操作及び模擬操作を行うことで，想18.5 各機器固有の設計(1) 設備共通の設計
c.

2. 基本方針【14 条 19】【54 条 106】

様式１への反映結果

非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.6 各機器固有の設計(1) 設備共通の設計
c.

圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計11. 健全性に係る設計(4) 操作性及び試験・検査性関する説明書2.4 操作性及び試験・検査牲

定される重大事故等が発生した場合においても，
操作環境，操作準備及び操作内容を考慮して確実＜下線部＞に操作でき，発電用原子炉設置変更許可申請書

運用に関する記載であり，保安規定にて対応「十，

発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事
項」ハ．で考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて管理する。
【54条78】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。
【54条79】
重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。
【54条80】
現場操作において工具を必要とする場合は，一

90

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。
【54条81】
現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。
【54条82】
現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。
【54条8283】
現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フラン
ジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計とする。
【54条8283】
また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。
制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。
【54条83】
想定される重大事故等において操作する重大事
故等対処設備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。
【54条84】
重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。
【54条85】可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す

91

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後るものについては，容易かつ確実に接続できるよ
うに，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等を用いる設計とする。
窒素ボンベ，空気ボンベ，タンクローリ等について
は，各々専用の接続方式を用いる。
また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一することにより，複数の系統での接続方式の統一も考慮する。
【54条86】
想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は車両により移動するとともにが移動・運搬できるため，また，他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。
【54条87】
屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。
【54条88】
なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセスルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも1つ確保する設計とする。
【54条89】
屋外及び屋内アクセスルートに影響を与えるおそれがある自然現象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。
），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。
【54条90】92

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉
施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの外部人為事象については，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。
なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要
因により設計上考慮する必要はない。
電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。
【54条91】
屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路
面のすべり），その他自然現象（風，（台風）及び竜巻による飛来物，積雪等並びに火山の影響）による影響を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを2台（予備3台）保管，使用する。
なお，東海発電所の排気筒の短尺化及びサービ
ス建屋減築等によりアクセスルートへの影響を防止する設計とする。
【54条92】
また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルー
トを確保する設計とする。
【54条93】津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高さに対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確保する設計とする。
【54条94】また，高潮に対しては，通行への影響を受けない

93

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

敷地高さにアクセスルートを確保する設計とする。
【54条95】
屋外アクセスルートは，自然現象のうち凍結，森林火災，外部人為事象のうち飛来物（航空機落下），
爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，
有毒ガス，及び船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。
【54条96】
落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。
【54条97】
屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺
斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールロー
ダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。
また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う設計とする。
【54条98】
屋外アクセスルートは，自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着すること
により通行性を確保できる設計とする。
【54 条 120】
屋内アクセスルートは，自然現象として選定す
る津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），
竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮による影響に対して，
外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。
【54条99】
また，発電所敷地又はその周辺における発電用
原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの屋内アクセ

94

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

スルートは，外部人為事象として選定する飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた
建屋内に確保する設計とする。
【54条100】
屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包機器による地震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回路を含む複数のルート選定が可能な配置設計とする。
【54条121】(2) 試験・検査性(2) 試験・検査性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が設計基準対象施設は，その健全性及び能力を確

設計基準対象施設は，及び重大事故等対処設備

認するために，発電用原子炉の運転中又は停止中は，その健全性及び能力を確認するために，発電用に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。
）

原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点が可能な構造とし，そのために必要な配置，空間検（試験及び検査を含む。
）が可能な構造とし，そ等を備えた設計とする。

のために必要な配置，空間等を備えた設計とする。
【15条2】【54条101】
重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は検査を実施できる
よう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とし，そのために必要な配置，空間等を備えた設計とする。
また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，

造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なく

定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定する。

検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施【54条101】

できる設計とする。

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施できる設計とする。
【15条3】【54条102】
重大事故等対処設備は，原則系統試験及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。系統試験については，テストラインなどの設備を設置又は必要に応じて準備することで試験可能な設計とする。また，悪影響防止の観点から他と区分する必要

95使用される条件の下における健全性に関する説明書2.4 操作性及び試験・検査牲

11. 健全性に係る設計(4) 操作性及び試験・検査性

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果があるもの又は単体で機能・性能を確認するもの
は，他の系統と独立して機能・性能確認が可能な設計とする。
【54 条 117】
発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事
故等対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。
【54条103】
代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。
【54条104】
構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必
要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。
）が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。
【54条105】
5.2 材料及び構造等

5.2 材料及び構造等

Ⅴ-3

強度に関する説明書

12. 材料及び構造に係る設計
12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気ター

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気タービ

ビン（発電用のものに限る。
），発電機，変圧器及び遮ン（発電用のものに限る。
），発電機，変圧器及び遮断器

Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針(1) クラス 1 機器の強度評価

断器を除く。）に属する容器，管，ポンプ若しくは弁を除く。
）並びに重大事故等対処設備に属する容器，管， Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針(2) クラス２機器の強度評価

若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物のポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針(3) クラス３機器の強度評価

材料及び構造は，施設時において，各機器等のクラス

心支持構造物の材料及び構造は，施設時において，各機

Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針(4) クラス４機器の強度評価

区分に応じて以下のとおりとし，その際，日本機械学

器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし，その際， Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス２機器及び重大事(5) 原子炉格納容器の強度評価

会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭ

日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」

故等クラス２機器支持構造物の強度計(6)Ｅ（ＪＳＭＥ 設計・建設規格）等に従い設計する。

算の基本方針設計・建設規格）等に従い設計する。

【17条1】【55条1】

Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス３機器の強度評価

ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等ク

の基本方針

ラス２支持構造物の材料及び構造であって，以下によらない場合は，当該機器及び支持構造物が，その設計上Ⅴ-3-2-2 クラス１管の強度計算方法要求される強度を確保できるようＪＳＭＥ 設計・建設

Ⅴ-3-2-3 クラス１弁の強度計算方法

規格を参考に同等以上の性能を有することを確認す

Ⅴ-3-2-4 クラス２管の強度計算方法

る。

Ⅴ-3-2-5 クラス２弁の強度計算方法【55条2】

Ⅴ-3-2-6 クラス３容器の強度計算方法

96

重大事故等クラス２機器及び重大事故等
クラス２支持構造物の強度評価(7) 重大事故等クラス３機器の強度評価

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

また，重大事故等クラス３機器であって，完成品は， Ⅴ-3-2-7 クラス３管の強度計算方法
以下によらず，消防法に基づく技術上の規格等一般産

Ⅴ-3-2-8 クラス４管の強度計算方法

業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使Ⅴ-3-2-9 重大事故等クラス２容器の強度計算用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。

Ⅴ-3-2-10【55条3】
重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管等の方法，同じ試験圧力にて実施する。

Ⅴ-3-2-11

重大事故等クラス２管の強度計算方法
Ⅴ-3-2-12【55条4】

重大事故等クラス２弁の強度計算方

法

なお，各機器等のクラス区分の適用については，別紙
紙「主要設備リスト」による。

重大事故等クラス２ポンプの強度計

算方法のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母材と同なお，各機器等のクラス区分の適用については，別方法「主要設備リスト」による。

Ⅴ-3-2-13

重大事故等クラス２支持構造物（容器）の強度計算方法【17条2】【55条5】

Ⅴ-3-2-14

重大事故等クラス２支持構造物（ポンプ）の強度計算方法
5.2.1 材料について(1) 機械的強度及び化学的成分
a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心

5.2.1

材料についてⅤ-3-2-15(1) 機械的強度及び化学的成分a.

方法

クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持構造物は，その使用される圧力，温度，

支持構造物は，その使用される圧力，温度，水

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

水質，放射線，荷重その他の使用条件に対し

質，放射線，荷重その他の使用条件に対して適

Ⅴ-3-3-2 原子炉圧力容器付属構造物の強度計て適切な機械的強度及び化学的成分（使用中

切な機械的強度及び化学的成分（使用中の応の応力その他の使用条件に対する適切な耐力その他の使用条件に対する適切な耐食性を食性を含む。
）を有する材料を使用する。

含む。
）を有する材料を使用する。

Ⅴ-3-3-3 原子炉圧力容器内部構造物の強度計
Ⅴ-3-4-1 燃料取扱設備及び使用済燃料貯蔵設

b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス

b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３

３機器及びクラス４管は，その使用される圧機器，クラス４管，重大事故等クラス２機器及力，温度，荷重その他の使用条件に対して適び重大事故等クラス２支持構造物は，その使切な機械的強度及び化学的成分を有する材用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に料を使用する。

対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。

備の強度計算書
Ⅴ-3-4-2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-1 原子炉冷却材再循環設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-2 原子炉冷却材の循環設備の強度計算【17条4】【55条6】

書

原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造

Ⅴ-3-5-3 残留熱除去設備の強度計算書

造物は，その使用される圧力，温度，湿度，

物は，その使用される圧力，温度，湿度，荷重

Ⅴ-3-5-4 非常用炉心冷却設備その他原子炉注荷重その他の使用条件に対して適切な機械

その他の使用条件に対して適切な機械的強度

的強度及び化学的成分を有する材料を使用

及び化学的成分を有する材料を使用する。

原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構

する。

c.

算書
算書

【17条3】

c.

重大事故等クラス３機器の強度評価【17条5】
d.

水設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-5 原子炉冷却材補給設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-6 原子炉補機冷却設備の強度計算書

高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

Ⅴ-3-6-1 制御棒駆動水圧設備の強度計算書

d. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレⅤ-3-6-2 ほう酸水注入設備の強度計算書

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系ストーナは，その使用される圧力，温度，荷重そのⅤ-3-6-3 制御用空気設備の強度計算書

レーナは，その使用される圧力，温度，荷重他の使用条件に対して適切な機械的強度及びⅤ-3-7-1 気体，液体又は固体廃棄物処理設備

97

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。

工認添付説明書との関係

後

化学的成分を有する材料を使用する。
【17条6】
e.

様式１への反映結果の強度計算書Ⅴ-3-8-1 換気設備の強度計算書

重大事故等クラス３機器は，その使用される

Ⅴ-3-9-2 圧力低減設備その他の安全設備の強圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して日本工業規格等に適合した適切な機械的強度及度計算書
Ⅴ-3-10-1

び化学的成分を有する材料を使用する。
【55条7】

非常用電源設備の強度に関する説明書
Ⅴ-3-10-2

補機駆動用燃料設備の強度に関する説明書(2) 破壊じん性a.

V-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関す(2) 破壊じん性

クラス１容器は，当該容器が使用される圧a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，

力，温度，放射線，荷重その他の使用条件に

温度，放射線，荷重その他の使用条件に対して対して適切な破壊じん性を有する材料を使

適切な破壊じん性を有する材料を使用する。

用する。また，破壊じん性は，寸法，材質又また，破壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん

は破壊じん性試験により確認する。

る説明書

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.5 各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(d)

原子炉圧力容器の脆性破壊防止に係る設計性試験により確認する。
【17条7】

原子炉圧力容器については，原子炉圧力容

原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆性破壊を防止するため，中性子照射脆器の脆性破壊を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮した最低試験温度を確認し，化の影響を考慮した最低試験温度を確認し，適切な破壊靭性を維持できるよう，原子炉冷適切な破壊靭性を維持できるよう，原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定するこ

却材温度及び圧力の制限範囲を設定すること

＜下線部＞

＜下線部＞
−

運用に関する記載であり，保安規定にて対応を保安規定に定めて管理する。

とを保安規定に定めて管理する。
【14条21】

12. 材料及び構造に係る設計
12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価

b. クラス１機器（クラス１容器を除く。
），クラ

b. クラス１機器（クラス１容器を除く。
），クラス

ス１支持構造物（クラス１管及びクラス１弁

１支持構造物（クラス１管及びクラス１弁をを支持するものを除く。
），クラス２機器，ク

支持するものを除く。
），クラス２機器，クラス

Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針(1) クラス 1 機器の強度評価

ラス３機器（工学的安全施設に属するものに

３機器（工学的安全施設に属するものに限

Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針(2) クラス２機器の強度評価

限る。
），原子炉格納容器，原子炉格納容器支る。
），原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針(3) クラス３機器の強度評価

持構造物及び炉心支持構造物は，その最低使

造物，炉心支持構造物及び重大事故等クラス

Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針(4) クラス４機器の強度評価

用温度に対して適切な破壊じん性を有する

２機器は，その最低使用温度に対して適切な

Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス２機器及び重大事(5) 原子炉格納容器の強度評価

材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，

破壊じん性を有する材料を使用する。また，破故等クラス２機器支持構造物の強度計

材質又は破壊じん性試験により確認する。

壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験にⅤ-3

強度に関する説明書

算の基本方針(6)

重大事故等クラス２機器及び重大事故等
クラス２支持構造物の強度評価(7) 重大事故等クラス３機器の強度評価より確認する。
【17条9】【55条8】

Ⅴ-3-2-2 クラス１管の強度計算方法

重大事故等クラス２機器のうち，原子炉圧

Ⅴ-3-2-3 クラス１弁の強度計算方法

力容器については，重大事故等時における温Ⅴ-3-2-4 クラス２管の強度計算方法

度，放射線，荷重その他の使用条件に対して損Ⅴ-3-2-5 クラス２弁の強度計算方法

傷するおそれがない設計とする。

Ⅴ-3-2-6 クラス３容器の強度計算方法【55条9】

Ⅴ-3-2-7 クラス３管の強度計算方法98

基本設計方針変更 前

c. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

変 更c.

工認添付説明書との関係

後

高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

Ⅴ-3-2-8 クラス４管の強度計算方法

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系スト

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレⅤ-3-2-9 重大事故等クラス２容器の強度計算

レーナは，その最低使用温度に対して適切なーナは，その最低使用温度に対して適切な破破壊じん性を有する材料を使用する。また，

壊じん性を有する材料を使用する。また，破壊破壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験によ験により確認する。

り確認する。

重大事故等クラス２ポンプの強度計

算方法
Ⅴ-3-2-11【17条10】(3) 非破壊試験

方法
Ⅴ-3-2-10

重大事故等クラス２管の強度計算方法(3) 非破壊試験

Ⅴ-3-2-12

重大事故等クラス２弁の強度計算方

クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボクラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボルルトに限る。
），クラス２機器（鋳造品に限る。）

トに限る。
），クラス２機器（鋳造品に限る。
），炉心及び炉心支持構造物に使用する材料は，非破壊試

支持構造物及び重大事故等クラス２機器（鋳造品

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

験により有害な欠陥がないことを確認する。

に限る。
）に使用する材料は，非破壊試験により有Ⅴ-3-3-2 原子炉圧力容器付属構造物の強度計

害な欠陥がないことを確認する。

法算書【17条11】【55条10】Ⅴ-3-3-3 原子炉圧力容器内部構造物の強度計
算書
Ⅴ-3-4-1 燃料取扱設備及び使用済燃料貯蔵設
備の強度計算書
Ⅴ-3-4-2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-1 原子炉冷却材再循環設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-2 原子炉冷却材の循環設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-3 残留熱除去設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-4 非常用炉心冷却設備その他原子炉注
水設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-5 原子炉冷却材補給設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-6 原子炉補機冷却設備の強度計算書
Ⅴ-3-6-1 制御棒駆動水圧設備の強度計算書
Ⅴ-3-6-2 ほう酸水注入設備の強度計算書
Ⅴ-3-6-3 制御用空気設備の強度計算書
Ⅴ-3-7-1 気体，液体又は固体廃棄物処理設備の強度計算書Ⅴ-3-8-1 換気設備の強度計算書
Ⅴ-3-9-2 圧力低減設備その他の安全設備の強度計算書
Ⅴ-3-10-1

非常用電源設備の強度に関する説明書
Ⅴ-3-10-299

補機駆動用燃料設備の強度に関する

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

説明書
5.2.2 構造及び強度について(1) 延性破断の防止
a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，

5.2.2

構造及び強度について

Ⅴ-3(1) 延性破断の防止
a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器， Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針

12. 材料及び構造に係る設計
12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価(1) クラス 1 機器の強度評価

原子炉格納容器及び炉心支持構造物は，最高原子炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等

Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針(2) クラス２機器の強度評価

使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負クラス２機器及び重大事故等クラス３機器

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針(3) クラス３機器の強度評価

荷されている状態（以下「設計上定める条件」

は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針(4) クラス４機器の強度評価という。
）において，全体的な変形を弾性域

重が負荷されている状態（以下「設計上定める

Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス２機器及び重大事(5) 原子炉格納容器の強度評価に抑える設計とする。

条件」という。
）において，全体的な変形を弾

故等クラス２機器支持構造物の強度計性域に抑える設計とする。

算の基本方針【17条12】【55条11】b.

強度に関する説明書

クラス１支持構造物及び原子炉格納容器支b.

Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス３機器の強度評価

クラス１支持構造物及び原子炉格納容器支持の基本方針

持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにお構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とす

Ⅴ-3-2-2 クラス１管の強度計算方法

する。

る。

Ⅴ-3-2-3 クラス１弁の強度計算方法【17条13】c. クラス１支持構造物であって，クラス１容器

c.

Ⅴ-3-2-4 クラス２管の強度計算方法
クラス１支持構造物であって，クラス１容器

Ⅴ-3-2-5 クラス２弁の強度計算方法に溶接により取り付けられ，その損壊によに溶接により取り付けられ，その損壊により， Ⅴ-3-2-6 クラス３容器の強度計算方法

り，クラス１容器の損壊を生じさせるおそれ

クラス１容器の損壊を生じさせるおそれがあ

Ⅴ-3-2-7 クラス３管の強度計算方法があるものは，b．にかかわらず，設計上定るものは，b．にかかわらず，設計上定める条

Ⅴ-3-2-8 クラス４管の強度計算方法

める条件において，全体的な変形を弾性域に件において，全体的な変形を弾性域に抑える

Ⅴ-3-2-9 重大事故等クラス２容器の強度計算

抑える設計とする。

設計とする。

方法【17条14】d. クラス１容器（オメガシールその他のシール

d.

Ⅴ-3-2-10
クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。），クラス１管，クラス１弁及び,クを除く。），クラス１管，クラス１弁及び,クララス１支持構造物，原子炉格納容器（著しいス１支持構造物，原子炉格納容器（著しい応力応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分にが生ずる部分及び特殊な形状の部分に限限る。
），原子炉格納容器支持構造物及び炉心る。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心支支持構造物にあっては，運転状態Ⅲにおい

持構造物にあっては，運転状態Ⅲにおいて，全て，全体的な塑性変形が生じない設計とす

体的な塑性変形が生じない設計とする。また，

る。また，応力が集中する構造上の不連続部

応力が集中する構造上の不連続部についてについては，補強等により局部的な塑性変形

は，補強等により局部的な塑性変形に止まるに止まるよう設計する。

よう設計する。

e. クラス１容器（オメガシールその他のシール

e.

Ⅴ-3-2-11

重大事故等クラス２管の強度計算方法
Ⅴ-3-2-12

重大事故等クラス２弁の強度計算方法
Ⅴ-3-2-13

重大事故等クラス２支持構造物（容器）の強度計算方法
Ⅴ-3-2-14

重大事故等クラス２支持構造物（ポンプ）の強度計算方法
Ⅴ-3-2-15【17条15】

重大事故等クラス２ポンプの強度計

算方法

重大事故等クラス３機器の強度評価

方法
クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。），クラス１管及び,クラス１支持構を除く。），クラス１管及び,クラス１支持構造

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

造物，原子炉格納容器（著しい応力が生ずる物，原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分

Ⅴ-3-3-2 原子炉圧力容器付属構造物の強度計部分及び特殊な形状の部分に限る。
），原子炉

及び特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納

100

算書

(6)

重大事故等クラス２機器及び重大事故等
クラス２支持構造物の強度評価(7) 重大事故等クラス３機器の強度評価

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

格納容器支持構造物及び炉心支持構造物は，容器支持構造物及び炉心支持構造物は，運転運転状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変

状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変形が形が生じない設計とする。

生じない設計とする。

Ⅴ-3-3-3 原子炉圧力容器内部構造物の強度計
算書
Ⅴ-3-4-1 燃料取扱設備及び使用済燃料貯蔵設【17条16】備の強度計算書

f. クラス４管は，設計上定める条件において，f. クラス４管は，設計上定める条件において，延延性破断に至る塑性変形を生じない設計と性破断に至る塑性変形を生じない設計とす

する。

る。

Ⅴ-3-4-2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備の強度計算書
Ⅴ-3-5-1 原子炉冷却材再循環設備の強度計算【17条17】

書g. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，g. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オ

オメガシールその他のシールを除く。
），クラ

メガシールその他のシールを除く。），クラス

ス１支持構造物（クラス１容器に溶接により１支持構造物（クラス１容器に溶接により取Ⅴ-3-5-3 残留熱除去設備の強度計算書

取り付けられ，その損壊により，クラス１容り付けられ，その損壊により，クラス１容器のⅤ-3-5-4 非常用炉心冷却設備その他原子炉注器の損壊を生じさせるおそれがあるものに損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。
）

限る。）及び原子炉格納容器（著しい応力が及び原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部

Ⅴ-3-5-5 原子炉冷却材補給設備の強度計算書

生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。
）

分及び特殊な形状の部分に限る。
）は，試験状Ⅴ-3-5-6 原子炉補機冷却設備の強度計算書

は，試験状態において，全体的な塑性変形が態において，全体的な塑性変形が生じない設

Ⅴ-3-6-1 制御棒駆動水圧設備の強度計算書

生じない設計とする。また，応力が集中する計とする。また，応力が集中する構造上の不連

Ⅴ-3-6-2 ほう酸水注入設備の強度計算書

構造上の不連続部については，補強等により続部については，補強等により局部的な塑性

Ⅴ-3-6-3 制御用空気設備の強度計算書

局部的な塑性変形に止まるよう設計する。

変形に止まるよう設計する。

Ⅴ-3-7-1 気体，液体又は固体廃棄物処理設備【17条18】書

水設備の強度計算書の強度計算書
高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

Ⅴ-3-8-1 換気設備の強度計算書

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系スト

プレイ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレⅤ-3-9-2 圧力低減設備その他の安全設備の強レーナは，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転

ーナは，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態

状態Ⅳ（異物付着による差圧を考慮）におい

Ⅳ（異物付着による差圧を考慮）において，全て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とす

体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

h. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心ス

る。

h.

Ⅴ-3-5-2 原子炉冷却材の循環設備の強度計算【17条19】i.

クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊によりに溶接により取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあ

クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおあるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにいて，延性破断が生じない設計とする。
【17条20】j.

重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重大事故等クラス２機
器に損壊を生じさせるおそれがあるものは，
設計上定める条件において，延性破断が生じない設計とする。

【55条12】101

非常用電源設備の強度に関する説明書
Ⅴ-3-10-2

i. クラス２支持構造物であって，クラス２機器

おいて，延性破断が生じない設計とする。

度計算書
Ⅴ-3-10-1

補機駆動用燃料設備の強度に関する説明書

様式１への反映結果

基本設計方針変

更 前(2) 進行性変形による破壊の防止

変 更工認添付説明書との関係

後(2) 進行性変形による破壊の防止

クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除

クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除く。
），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。）

く。
），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。
）及及び,クラス１支持構造物，原子炉格納容器（著び,クラス１支持構造物，原子炉格納容器（著しい

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限限る。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持る。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構

構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，進行進行性変形が生じない設計とする。

性変形が生じない設計とする。
【17条21】(3) 疲労破壊の防止(3) 疲労破壊の防止

a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱箱に限る。
），クラス１支持構造物，クラス２に限る。），クラス１支持構造物，クラス２管

管（伸縮継手を除く。
），原子炉格納容器（著（伸縮継手を除く。
），原子炉格納容器（著しい

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部

応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限分に限る。
），原子炉格納容器支持構造物及びる。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態

持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態ⅡにおⅡにおいて，疲労破壊が生じない設計とする。

いて，疲労破壊が生じない設計とする。
【17条22】b.

クラス２機器，クラス３機器，原子炉格納容

b. クラス２機器，クラス３機器及び原子炉格納器，重大事故等クラス２機器の伸縮継手及び容器の伸縮継手は，設計上定める条件で応力重大事故等クラス２管（伸縮継手を除く。
）は，が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場生じない設計とする。

合において，疲労破壊が生じない設計とする。
【17条23】【55条13】(4) 座屈による破壊の防止
a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受(4) 座屈による破壊の防止

ける円筒形又は管状のものに限る。），クラス

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を１支持構造物，原子炉格納容器支持構造物及受ける円筒形又は管状のものに限る。
），クラ

び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態

ス１支持構造物，原子炉格納容器支持構造物

Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状が生じない設計とする。

態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。

【17条24】b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。
）及びクラ

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力をス１支持構造物（クラス１容器に溶接により受ける円筒形又は管状のものに限る。
）及び取り付けられ，その損壊により，クラス１容器

クラス１支持構造物（クラス１容器に溶接にの損壊を生じさせるおそれがあるものに限より取り付けられ，その損壊により，クラス

る。
）は，試験状態において，座屈が生じない

１容器の損壊を生じさせるおそれがあるも設計とする。

102

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

のに限る。
）は，試験状態において，座屈が生じない設計とする。

変 更工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果【17条25】c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管，クラス３機器，重大事故等クラス２容器，重大事故

c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管及び等クラス２管及び重大事故等クラス２支持構

クラス３機器は，設計上定める条件におい造物（重大事故等クラス２機器に溶接によりて，座屈が生じない設計とする。

取り付けられ，その損壊により重大事故等ク
ラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。
）は，設計上定める条件において，座屈が生じない設計とする。
【17条26】【55条14】d.

原子炉格納容器は，設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈がd. 原子炉格納容器は，設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。

生じない設計とする。
【17条27】e.

クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により

e. クラス２支持構造物であって，クラス２機器

クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあに溶接により取り付けられ，その損壊によりるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおクラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにいて，座屈が生じないよう設計する。
【17条28】

おいて，座屈が生じないよう設計する。
5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。
）について

5.2.3

主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。
）について

クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，

クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，ク

クラス２管，クラス３容器，クラス３管，クララス２管，クラス３容器，クラス３管，クラス４

ス４管及び原子炉格納容器のうち主要な耐圧管，原子炉格納容器，重大事故等クラス２容器及部の溶接部は，次のとおりとし，溶接事業者検び重大事故等クラス２管のうち主要な耐圧部の査により適用基準及び適用規格に適合してい溶接部は，次のとおりとし，溶接事業者検査によることを確認する。

り適用基準及び適用規格に適合していることを
確認する。

−

【17条29】【55条15】・不連続で特異な形状でない設計とする。

・不連続で特異な形状でない設計とする。
【17条30】【55条16】・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良そ

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良そのの他の欠陥がないことを非破壊試験により他の欠陥がないことを非破壊試験により確認

確認する。

する。
【17条31】【55条17】103−（検査に関する事項であり，設計対象外）

基本設計方針
変

更 前

変 更

・適切な強度を有する設計とする。

後

工認添付説明書との関係

様式１への反映結果−（検査・保守管理に関する事項であり，・適切な強度を有する設計とする。
【17条32】【55条18】・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有す

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評

る溶接士であることを機械試験その他の評価

価方法によりあらかじめ確認する。

方法によりあらかじめ確認する。
【17条33】【55条19】5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止

クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機器，

クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機器，

クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，原クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，原子子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物，炉心支持構造

持構造物は，使用される環境条件を踏まえ応力腐食割物，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２

れに対して残留応力が影響する場合，有意な残留応力

支持構造物は，使用される環境条件を踏まえ応力腐食が発生すると予想される部位の応力緩和を行う。

割れに対して残留応力が影響する場合，有意な残留応力が発生すると予想される部位の応力緩和を行う。
【18条1】【56条1】
使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，クラス

使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，クラ

２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４

ス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラ管，原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物，炉心ス４管，原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物

支持構造物，重大事故等クラス２機器及び重大事故等

及び炉心支持構造物は，亀裂その他の欠陥により破壊

クラス２支持構造物は，亀裂その他の欠陥により破壊が引き起こされないよう，保安規定に基づき「実用発が引き起こされないよう，保安規定に基づき「実用発電

電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす

こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び維亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び維持管

持管理を行う。

−
設計対象外）

理を行う。
【18条2】【56条2】
使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀裂

使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀裂

その他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき「実その他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊

起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及びを引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び維持管理を行う。
5.4 耐圧試験等維持管理を行う。
【18条3】
5.4 耐圧試験等(1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，(1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，ククラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次ラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次に定に定めるところによる圧力で耐圧試験を行った

めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，とき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないこ

これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認とを確認する。

する。

ただし，気圧により試験を行う場合であって，

ただし，気圧により試験を行う場合であって，当

104

−

−
（検査に関する事項であり，設計対象外）

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧圧力を最高使用圧力（原子炉格納容器にあって力を最高使用圧力（原子炉格納容器にあっては，最は，最高使用圧力の〇・九倍）までに減じて著し

高使用圧力の〇・九倍）までに減じて著しい漏えい

い漏えいがないことを確認する。

がないことを確認する。
【21条1】

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力力設備規格 設計・建設規格」等に従って実施す設備規格 設計・建設規格」等に従って実施する。

る。

【21条2】
a.

内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とす

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力と

る。

する。

ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラス

ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラ３管であって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験

ス３管であって原子炉圧力容器と一体で耐圧を行う場合の圧力は，燃料体の装荷までの間に試験を行う場合の圧力は，燃料体の装荷までの試験を行った後においては，通常運転時の圧力間に試験を行った後においては，通常運転時の圧力を超える圧力とする。

を超える圧力とする。
【21条3】b.

内部が大気圧未満になることにより，大気圧

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とす

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器のる。この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。

内面から加えることができる。
【21条4】(2)

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

３機器に属する機器は，施設時に，当該機器の使用時における圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。
【58条1】
なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に従って実施する。
【58条2】
ただし，使用時における圧力で耐圧試験を行う
ことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。
【58条3】
重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品
は，上記によらず，運転性能試験や目視等による有105

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。
【58条4】(3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス３
機器及びクラス４管は，通常運転時における圧力で，使用中の重大事故等クラス２機器及び重大事(3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス

故等クラス３機器に属する機器は，当該機器の使３機器及びクラス４管は，通常運転時における圧用時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがな

しい漏えいがないことを確認する。
【21条5】【58条5】

いことを確認する。

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格(ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１)」等
に従って実施する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格(ＪＳＭＥＳ【21条6】【58条6】
ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故

ＮＡ１)」等に従って実施する。

等クラス３機器に属する機器は使用時における圧力で試験を行うことが困難な場合は，運転性能試
験結果を用いた評価等により確認する。
【58条7】
重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品
は，上記によらず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。
【58条8】(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の〇・九倍に(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の〇・九倍に等等しい気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏え

しい気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏えい

いがないことを確認する。

がないことを確認する。
【21条7】

なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉格

格納容器の漏えい率試験規程 （ＪＥＡＣ４２０

納容器の漏えい率試験規程 （ＪＥＡＣ４２０３）」

３）」等に従って行う。

等に従って行う。
【21条8】

ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考慮については，判定基準に適切な余裕係数を見込

慮については，判定基準に適切な余裕係数を見込

むか，内側隔離弁を開とし外側隔離弁を閉としてむか，内側隔離弁を開とし外側隔離弁を閉として試験を実施する。

試験を実施する。
【21条9】

5.5 安全弁等

5.5 安全弁等

Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

10615. 安全弁等の設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く設

蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く設計

計基準対象施設に設置する安全弁，逃がし弁，破壊板

基準対象施設及び重大事故等対処施設に設置する安全及び真空破壊弁は，日本機械学会「設計・建設規格」

弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁は，日本機械学会（ＪＳＭＥ「設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）及び日本

Ｓ ＮＣ１）及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ
Ｃ１）及び（ＪＳＭＥＳ

ＮＳ ＮＣ１）【事例規格】過機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥＳ

ＮＣ１）及び（ＪＳＭＥ

Ｓ

ＮＣ１）

圧防護に関する規定（ＮＣ−ＣＣ−００１）」に適合【事例規格】過圧防護に関する規定（ＮＣ−ＣＣ−００

するよう，以下のとおり設計する。

１）」に適合するよう，以下のとおり設計する。

なお，安全弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁になお，安全弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁につついては，施設時に適用した告示（通商産業省「発電いては，施設時に適用した告示（通商産業省「発電用原用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和45年通子力設備に関する構造等の技術基準（昭和45年通商産

商産業省告示第５０１号）」及び通商産業省「発電用業省告示第５０１ 号）」及び通商産業省「発電用原子力

原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省

産業省告示第５０１号）」）の規定に適合する設計とする。

告示第５０１号）」）の規定に適合する設計とする。
【20条1】【57条1】

安全弁及び逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」におい安全弁及び逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」においてて「安全弁等」という。）は，確実に作動する構造を有「安全弁等」という。
）は，確実に作動する構造を有すする設計とする。

る設計とする。
【20条2】【57条2】

安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に防止できる構造とする。

安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に防止できる構造とする。
【20条3】【57条3】

安全弁等又は真空破壊弁の材料は，容器及び管の重要度に応じて適切な材料を使用する。

安全弁等又は真空破壊弁の材料は，容器及び管の重要度に応じて適切な材料を使用する。
【20条4】【57条4】

設計基準対象施設に係る安全弁又は逃がし弁（以下設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に係る安「5.5 安全弁等」において「安全弁」という。
）のう

全弁又は逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」において「安ち，補助作動装置付きの安全弁にあっては，当該補助全弁」という。
）のうち，補助作動装置付きの安全弁に作動装置が故障しても系統の圧力をその最高使用圧

あっては，当該補助作動装置が故障しても系統の圧力力の1.1倍以下に保持するのに必要な吹出し容量が得をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要られる構造とする。

な吹出し容量が得られる構造とする。
【20条5】【57条5】

設計基準対象施設のうち減圧弁を有する管にあっ設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち減て，その低圧側の設備が高圧側の圧力に耐えられる設圧弁を有する管にあって，その低圧側の設備が高圧側計となっていないもののうちクラス１管以外のものの圧力に耐えられる設計となっていないもののうちクについては，減圧弁の低圧側の系統の健全性を維持す

ラス１管以外のものについては,減圧弁の低圧側の系るために必要な容量を持つ安全弁等を1個以上，減圧

統の健全性を維持するために必要な容量を持つ安全弁

弁に接近して設置し，高圧側の圧力による損傷を防止等を1個以上，減圧弁に接近して設置し，高圧側の圧力

107

様式１への反映結果

2. 基本方針(1) 設備仕様に係る設計

3. 原子炉冷却系統施設の安全弁等の容量計(2) 各機器固有の設計

算結果
4. 計測制御系統施設の安全弁等の容量計算
結果
5. 原子炉格納施設の安全弁等の容量計算結果65. 非常用電源設備の安全弁等の容量計算
結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後する設計とする。なお，容量は当該安全弁等の吹出しによる損傷を防止する設計とする。なお，容量は当該安圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより，系

全弁等の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせる統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持することにより，系統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以のに必要な容量を算定する。

下に保持するのに必要な容量を算定する。

様式１への反映結果【20条9】【57条9】
また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速やかに吹き止まる構造とする。
なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とする。

また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速やかに吹き止まる構造とする。
なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とする。
【20条10】【57条10】

原子炉圧力容器，所内ボイラ並びに原子炉格納容器

原子炉圧力容器，所内ボイラ並びに原子炉格納容器を除く設計基準対象施設に属する容器又は管であっを除く設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属て，内部に過圧が生ずるおそれがあるものにあってする容器又は管であって，内部に過圧が生ずるおそれは，過圧防止に必要な容量を持つ安全弁等を1個以上があるものにあっては，過圧防止に必要な容量を持つ

設置し，内部の過圧による損傷を防止する設計とす

安全弁等を1個以上設置し，内部の過圧による損傷を防る。なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個止する設計とする。なお，容量は当該安全弁等の吹出し数を適切に組み合わせることにより，系統の圧力をそ圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより，系の最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持する量を算定する。

のに必要な容量を算定する。
【20条11】【57条11】

また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やかに吹き止まる構造とする。

また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やかに吹き止まる構造とする。
【20条12】【57条12】

安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容器の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により器の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により安全弁等の機能を損なわないよう設計する。

安全弁等の機能を損なわないよう設計する。
【20条13】【57条13】

設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する安全弁等の出口側には，破壊板を設置しない設計とす

容器又は管に設置する安全弁等の出口側には，破壊板る。

を設置しない設計とする。
【20条14】【57条14】

設計基準対象施設に属する容器として，液体炭酸ガ

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属する

ス等の安全弁等の作動を不能にするおそれのある物

容器として，液体炭酸ガス等の安全弁等の作動を不能

質を内包する容器にあっては，容器の過圧防止に必要にするおそれのある物質を内包する容器にあっては，な容量を持つ破壊板を1個以上設置し，内部の過圧に容器の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を1個以上よる損傷を防止する設計とする。なお，容量は吹出し設置し，内部の過圧による損傷を防止する設計とする。

圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより，容なお，容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わ器の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するせることにより，容器の圧力をその最高使用圧力の1.1のに必要な容量を算定する。なお，容器と破壊板との倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。なお，容

108

−

−
（記載追加のみ，追加要求事項なし）

基本設計方針変

更 前間に連絡管は設置しない設計とする。

変 更工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

器と破壊板との間に連絡管は設置しない設計とする。
【20条15】【57条15】
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する

設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する容器又は管に設置する安全弁等又は破壊板の入口側又

安全弁等又は破壊板の入口側又は出口側に止め弁をは出口側に止め弁を設置する場合は，発電用原子炉の設置する場合は，発電用原子炉の起動時及び運転中に起動時及び運転中に止め弁が全開している事が確認で止め弁が全開している事が確認できる設計とする。

きる設計とする。
【20条16】【57条16】
内部が大気圧未満となることにより外面に設計上定内部が大気圧未満となることにより外面に設計上める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計基準

定める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計

対象施設及び重大事故等対処施設に属する容器又は管基準対象施設に属する容器又は管については，適切なについては，適切な箇所に過圧防止に必要な容量以上箇所に過圧防止に必要な容量以上となる真空破壊弁となる真空破壊弁を1個以上設置し，負圧による容器又を１個以上設置し，負圧による容器又は管の損傷を防止する設計とする。

は管の損傷を防止する設計とする。
【20条18】【57条18】
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設のうち，流体に放射性物質を含む

流体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等，破系統に設置する安全弁等，破壊板又は真空破壊弁は，壊板又は真空破壊弁は，放出される流体を，放射性廃棄

放出される流体を，放射性廃棄物を一時的に貯蔵する物を一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理施設

タンクを介して廃棄物処理施設に導き，安全に処理すに導き，安全に処理することができるよう設計とする。

ることができるよう設計とする。
5.6 逆止め弁【20条19】【57条19】5.6 逆止め弁

放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若し

放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若し

くは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃棄

くは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃棄物貯蔵設備及び換気設備を除く。
）へ放射性物質を含ま物貯蔵設備及び換気設備を除く。
）へ放射性物質を含まない流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計とし，放ない流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計とし，放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体側へ

射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体側へ逆流することによる汚染拡大を防止する。

逆流することによる汚染拡大を防止する。

ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放射

ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放射性物質を含まない流体を導く管が直接接続されていな性物質を含まない流体を導く管が直接接続されていない場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆流すい場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆流するおそれがないため，逆止め弁の設置を不要とする。

−−（追加要求事項なし）

るおそれがないため，逆止め弁の設置を不要とする。
【30条1】

5.7 内燃機関
5.7.1 設計基準対象施設
設計基準対象施設に施設する内燃機関（以下5.7 内燃機関
5.7.1

Ⅴ-1-9-1-1

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施「内燃機関」という。
）は，非常調速装置が作動設する内燃機関（以下「内燃機関」という。
）は，したときに達する回転速度に対して構造上十分

非常調速装置が作動したときに達する回転速度に

109

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機

12. 材料及び構造に係る設計12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評
価16. 内燃機関の設計(1) 常設の内燃機関の設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後対して構造上十分な機械的強度を有する設計とす

3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機る。

3.3 常設代替高圧電源装置【48条12】【78条2】

3.4 緊急時対策所用発電機

な機械的強度を有する設計とする。

内燃機関の軸受は運転中の荷重を安定に支持内燃機関の軸受は運転中の荷重を安定に支持でできるものであって，かつ，異常な磨耗，変形及きるものであって，かつ，異常な磨耗，変形及び過び過熱が生じない設計とする。

熱が生じない設計とする。

Ⅴ-3-別添4

様式１への反映結果

発電用火力設備の技術基準による強度に関する説明書
1. 強度評価の基本方針【48条13】【78条3】
内燃機関の耐圧部の構造は，最高使用圧力又は内燃機関の耐圧部の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する耐圧部分に生じ最高使用温度において発生する耐圧部分に生じるる応力は当該部分に使用する材料の許容応力以応力は当該部分に使用する材料の許容応力以下と下となる設計とする。

なる設計とする。

2. 発電用火力設備の技術基準による強度評
価方法
3. 発電用火力設備の技術基準による強度評価書【48条14】【78条4】
内燃機関を屋内その他酸素欠乏の発生のおそ内燃機関を屋内その他酸素欠乏の発生のおそれれのある場所に設置するときは，給排気部を設けのある場所に設置するときは，給排気部を設けるる設計とする。

設計とする。
【48条15】【78条5】

内燃機関は，その回転速度及び出力が負荷の変内燃機関は，その回転速度及び出力が負荷の変動により持続的に動揺することを防止する調速動により持続的に動揺することを防止する調速装装置を設けるとともに，運転中に生じた過速度そ置を設けるとともに，運転中に生じた過速度そのの他の異常による設備の破損を防止するため，そ他の異常による設備の破損を防止するため，そのの異常が発生した場合に内燃機関を安全に停止

異常が発生した場合に内燃機関を安全に停止させさせる非常調速装置その他非常用停止装置を設る非常調速装置その他非常用停止装置を設置する設計とする。

置する設計とする。

【48条16】【78条6】
内燃機関及びその付属設備であって過圧が生内燃機関及びその付属設備であって過圧が生じじるおそれのあるものには，適切な過圧防止装置

るおそれのあるものには，適切な過圧防止装置を設ける設計とする。

を設ける設計とする。

【48条17】【78条7】
内燃機関には，設備の損傷を防止するために，内燃機関には，設備の損傷を防止するために，回回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状

転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態態を計測する装置を設ける設計とする。

を計測する装置を設ける設計とする。
【48条18】【78条8】

内燃機関の付属設備に属する容器及び管は発内燃機関の付属設備に属する容器及び管は発電

電用原子炉施設として，「実用発電用原子炉及び用原子炉施設として，「実用発電用原子炉及びそのその附属施設の技術基準に関する規則」の材料及附属施設の技術基準に関する規則」の材料及び構び構造，安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設造，安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設計とす

計とする。

る。
【48条4】【78条1】
5.7.2

可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関

110

12. 材料及び構造に係る設計12.6 非常用発電装置（可搬型）の強度評価

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，流入する燃料を自動的に調整する調速装置及び軸受が異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計とする。

する説明書
2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関す

様式１への反映結果
16. 内燃機関の設計(2) 可搬型の内燃機関の設計

る設計方針
3.5 可搬型の非常用発電装置

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。

Ⅴ-3-別添5

非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度が著しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場合等に自動的に停止する設計とする。
可搬型の非常用発電装置の強度については，完成品として一般産業品規格で規定される温度試験

2.2 評価方法の選定
3.1 ＪＥＭ−１３５４に規定される温度試
験による評価4.1 ＪＥＭ−１３５４に規定される温度試
験による評価結果等を実施し，定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。
【78条9】
5.8 電気設備の設計条件
5.8.1 設計基準対象施設

Ⅴ-1-9-1-1

5.8 電気設備の設計条件
5.8.1

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計基準対象施設に施設する電気設備（以下設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施「電気設備」という。
）は，感電又は火災のおそ設する電気設備（以下「電気設備」という。
）は，れがないように接地し，充電部分に容易に接触で感電又は火災のおそれがないように接地し，充電

3.1 非常用ディーゼル発電機部分に容易に接触できない設計とする。

3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

きない設計とする。

3.3 常設代替高圧電源装置【48条19】【78条10】
電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分

電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分ににおいて電気抵抗を増加させないように端子台

おいて電気抵抗を増加させないように端子台等に等により接続するほか，期待される使用状態におより接続するほか，期待される使用状態においていて断線のおそれがない設計とする。

3.4 緊急時対策所用発電機
Ⅴ-1-9-2-1

常用発電設備の健全性に関する説

明書

断線のおそれがない設計とする。

2.4 電気設備の以上異常の予防等に関する【48条20】【78条11】
電気設備における電路に施設する電気機械器

電気設備における電路に施設する電気機械器具

具は，期待される使用状態において発生する熱には，期待される使用状態において発生する熱に耐耐えるものとし，高圧又は特別高圧の電気機械器

えるものとし，高圧又は特別高圧の電気機械器具具については，可燃性の物と隔離する設計とすについては，可燃性の物と隔離する設計とする。

る。

設計方針

設計事項
3.2.2 電気設備の以上異常の予防等に関する設計事項
3.3.4 電気設備の以上異常の予防等に関する設計事項【48条21】【78条12】

3.4.2 電気設備の以上異常の予防等に関す電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じ

電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じることができるよう，適切な箇所に接地を施す設ることができるよう，適切な箇所に接地を施す設

計とする。

計とする。

る設計事項
Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書【48条22】【78条13】
電気設備における高圧の電路と低圧の電路と電気設備における高圧の電路と低圧の電路とをを結合する変圧器には，適切な箇所に接地を施結合する変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変111

17. 電気設備の設計(1) 常設の電気設備の設計

基本設計方針変更 前し，変圧器により特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，避雷器を施設する設計とする。

変 更工認添付説明書との関係

後

圧器により特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，避雷器を施設する設計とする。
【48条23】【78条14】

電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器
又は地絡遮断器を施設する設計とする。

電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器
又は地絡遮断器を施設する設計とする。
【48条24】【78条15】

電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能

電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とすに電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。

る。
【48条25】【78条16】

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器

器具及び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち具及び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入入るおそれがないよう発電所にフェンス等を設るおそれがないよう発電所にフェンス等を設けるける設計とする。

設計とする。
【48条26】【78条17】

電気設備における架空電線は，接触又は誘導作

電気設備における架空電線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障をを及ぼすおそれがない高さに施設する設計とする。

及ぼすおそれがない高さに施設する設計とする。
【48条27】

電気設備における電力保安通信線は，他の電線等電気設備における電力保安通信線は，他の電線を損傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によ等を損傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線にって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

よって生じる混触による感電又は火災のおそれがい設計とする。

ない設計とする。
【48条28】

電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力

電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知に耐え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知すするとともに，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食るとともに，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及性及び有毒性のない設計とする。

び有毒性のない設計とする。
【48条29】電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏

電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏

えい又は空気の混入のおそれがなく，水素が大気

えい又は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有有し，異常を早期に検知し警報する機能を有する

し，異常を早期に検知し警報する機能を有する設設計とする。

計とする。
【48条30】

電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部か電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏えいした水素を外部に放出でき，発電機内へら漏えいした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への

112

様式１への反映結果

基本設計方針
変

更 前

変 更

の放出が安全にできる設計とする。

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

放出が安全にできる設計とする。
【48条31】

電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器

電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器にには，異常が生じた場合に自動的にこれを電路かは，異常が生じた場合に自動的にこれを電路からら遮断する装置を施設する設計とする。

遮断する装置を施設する設計とする。
【48条32】

電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流により生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転流により生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分については非常調速装置及びその他のする部分については非常調速装置及びその他の非非常停止装置が動作して達する速度に対し耐え

常停止装置が動作して達する速度に対し耐える設る設計とする。

計とする。
【48条33】【78条18】また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分十分な機械的強度を有した設計とする。

な機械的強度を有した設計とする。
【48条34】

電気設備においては，運転に必要な知識及び技

電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を有する者が発電所構内に常時駐在し，異常を能を有する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発見できる設計とする。

早期に発見できる設計とする。

【48条35】【78条19】電気設備において，発電所の架空電線引込口及電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所には，避雷器をび引出口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する設計とする。

施設する設計とする。
【48条36】

電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃

電気設備における電力保安通信線は，機械的衝

又は火災等により通信の機能を損なうおそれがな

撃又は火災等により通信の機能を損なうおそれがない設計とする。

い設計とする。

【48条37】
電気設備において，電力保安通信設備に使用す

電気設備において，電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナを施設する支持物の材料

る無線通信用アンテナを施設する支持物の材料及及び構造は，風圧荷重を考慮し，倒壊により通信

び構造は，風圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがない設計とする。

の機能を損なうおそれがない設計とする。

【48条38】5.8.2

可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-9-1-1

可搬型の非常用発電装置の発電機は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針
3.5 可搬型の非常用発電装置

113

17. 電気設備の設計(2) 可搬型の電気設備の設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

様式１への反映結果

可搬型の非常用発電装置の発電機は，電源電圧の著しく低下した場合及び過電流が発生した場合等に自動的に停止する設計とする。
可搬型の非常用発電装置の発電機は，定格出力のもとで1時間運転し，安定した運転が維持されることを確認した設備とする。
【78条20】
6. その他

6. その他（基本設計方針に変更はないが，要求事項に変更

6.1 立ち入りの防止

6.1 立ち入りの防止があり，本工認で必要な設計）

発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らな発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設いように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設備備を設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計とを設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計とす

する。

7.

立ち入りの防止に係る設計

る。
【8条1】

保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の場所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明ら場所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明らかかにするための設備を設ける設計，又は保全区域であにするための設備を設ける設計，又は保全区域である

る旨を表示する設計とする。

旨を表示する設計とする。

運用に関する記載であり，【8条2】
発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに

周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，塀

塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，

等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，又又は周辺監視区域である旨を表示する設計とする（たは周辺監視区域である旨を表示する設計とする（ただだし，当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明し，当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明ららかな場合は除く。
）。

かな場合は除く。）。

保安規定にて対応【8条3】
管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち

管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち入りの防止については，保安規定に基づき，その措置入りの防止については，保安規定に基づき，その措置をを実施する。

実施する。
【8条4】

6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止する

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するたための区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防めの区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防止

止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によできる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によっって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入て区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止

防止及び出入管理を行うことができる設計とする。

及び出入管理を行うことができる設計とする。
【9条1】

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視す

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するるとともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通とともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信

114（基本設計方針に変更はないが，要求事項に変更があり，本工認で必要な設計）
8.
運用に関する記載であり，
核物質防護規定にて対応

不法な侵入等の防止設計

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護されされた区域内においても，施錠管理により，発電用原た区域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施

子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な装置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止

接近を防止する設計とする。

する設計とする。

様式１への反映結果【9条2】
発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所
外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。
）を防止

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書別添3 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

8.

不法な侵入等の防止設計するため，持込み点検を行うことができる設計とする。
【9条3】
不正アクセス行為（サイバーテロを含む。
）を防止するため，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護運用に関する記載であり，のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システ

核物質防護規定にて対応

ムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。
）を受けることがないように，当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計
とする。
【9条4】
これらの対策については，核物質防護規定に定めて管理する。

これらの対策については，核物質防護規定に定めて
管理する。
【9条5】

6.3 安全避難通路等

6.3 安全避難通路等

Ⅴ-1-1-11

安全非難通路に関する説明書

発電用原子炉施設には，その位置を明確かつ恒久的発電用原子炉施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通に表示することにより容易に識別できる安全避難通路

路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能

及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損を損なわない避難用照明として，非常用ディーゼル発

なわない避難用照明として，非常用ディーゼル発電機， Ⅴ-1-1-12

電機，蓄電池又は灯具に内蔵した蓄電池により電力を蓄電池又は灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給で2.1 避難用照明供給できる非常灯（一部「東海，東海第二発電所共用」）

きる非常灯（一部「東海，東海第二発電所共用」）及び

3.1 避難用照明及び誘導灯（一部「東海，東海第二発電所共用」）を

誘導灯（一部「東海，東海第二発電所共用」）を設置し，設置し，安全に避難できる設計とする。

2. 基本方針

13. 安全避難通路等に係る設計
14. 非常用照明に係る設計

3. 施設の詳細設計方針
非常用照明に関する説明書

第1-7-1図〜第1-7-36図 安全非難通路を明示し安全に避難できる設計とする。
【13条1】

た図面
第1-8-1図〜第1-8-36図 非常用照明の取付箇所を明示した図面

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する設計とする。

Ⅴ-1-1-12

非常用照明に関する説明書

作業用照明

115

14. 非常用照明に係る設計

2.2 設計基準事故が発生した場合に用いる
Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−1

基本設計方針
変

更 前

変 更

工認添付説明書との関係

後

非常用照明は非常用低圧母線，直流非常灯は蓄電池（非常用）に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電3.2 設計基準事故が発生した場合に用いる

9.

中央制御室の機能の設計(2) 中央制御室の機能の設計

照明

力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は常用低圧母線又は非常用低圧母線に接続し，内蔵様式１への反映結果

c. 居住性の確保
第1-8-1図〜第1-8-36図 非常用照明の取付箇所(c) 照明を明示した図面

蓄電池を備える設計とする。
【13条2】
直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電
源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間，点灯可能な設計とする。
【13条3】
設計基準事故に対応するための操作が必要な場所には，作業用照明を設置することにより作業が可能となる設計とする。
【13条4】
6.4 放射性物質による汚染の防止

6.4 放射性物質による汚染の防止

放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が頻繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそ頻繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそれがある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑にれがある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑にし，放射性物質による汚染を除去し易い設計とする。

し，放射性物質による汚染を除去し易い設計とする。
【41条1】−

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去できを除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理設備

る設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理設備

で処理する設計とする。

で処理する設計とする。
【41条2】

116−（追加要求事項なし）

基本設計方針から工認添付説明書及び様式−１への展開表【対象施設：原子炉冷却系統施設(個別項目)】
基本設計方針変

更前変

第２章 個別項目

第２章 個別項目

1. 原子炉冷却材1.

更工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

原子炉冷却材

原子炉冷却材は，通常運転時における圧力，温度及び放射原子炉冷却材は，通常運転時における圧力，温度及び放射線によって起こる最も厳しい条件において，核的性質とし線によって起こる最も厳しい条件において，核的性質として核反応断面積が核反応維持のために適切であり，熱水力て核反応断面積が核反応維持のために適切であり，熱水力的性質として冷却能力が適切であることを保持し，かつ，燃的性質として冷却能力が適切であることを保持し，かつ，燃料体及び構造材の健全性を妨げることのない性質であり，料体及び構造材の健全性を妨げることのない性質であり，

通常運転時において放射線に対して化学的に安定であるこ

通常運転時において放射線に対して化学的に安定であることを保持し得る設計とする。

とを保持し得る設計とする。

−−（追加要求事項なし）【25 条 1】2. 原子炉冷却材再循環設備

2.

2.1 原子炉冷却材再循環系

2.1 原子炉冷却材再循環系

原子炉冷却材再循環設備

原子炉冷却材再循環系は，再循環系ポンプ及び原子炉

原子炉冷却材再循環系は，再循環系ポンプ及び原子炉

圧力容器内部に設けられたジェットポンプにより，炉水

圧力容器内部に設けられたジェットポンプにより，炉水を原子炉圧力容器内に循環させて，炉心から熱除去を行を原子炉圧力容器内に循環させて，炉心から熱除去を行

う。

う。

−

−
（追加要求事項なし）【33 条 1】
再循環系ポンプ全台が電源喪失した場合でも，燃料棒

再循環系ポンプ全台が電源喪失した場合でも，燃料棒が十分な熱的余裕を有し，かつタービン・トリップ又は負が十分な熱的余裕を有し，かつタービン・トリップ又は負荷遮断直後の原子炉出力を抑制できるように，原子炉冷荷遮断直後の原子炉出力を抑制できるように，原子炉冷却材再循環系は適切な慣性を有する設計とする。

却材再循環系は適切な慣性を有する設計とする。
【33 条 4】117−−
（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

3. 原子炉冷却材の循環設備

3.

3.1 主蒸気系，復水給水系等

3.1 主蒸気系，復水給水系等

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材の循環設備

原子炉冷却系統施設 要目表

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

器及び蒸気乾燥器を経た後，主蒸気管で蒸気タービンにた図面

18.2 兼用する機能の確認導く設計とする。

4.2.1

炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分離器及び蒸気乾燥器を経た後，主蒸気管で蒸気タービンに導く設計とする。

取り付ける。

（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分離

なお，主蒸気管には，逃がし安全弁及び主蒸気隔離弁を様式 1 への反映結果

主蒸気系

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

なお，主蒸気管には，逃がし安全弁及び主蒸気隔離弁を構造図取り付ける。

4.2.1② 原子炉冷却材の循環設備
主蒸気系

・主蒸気系

蒸気タービンを出た蒸気は主復水器で復水する。復水

蒸気タービンを出た蒸気は主復水器で復水する。復水は復水ポンプ，復水脱塩装置，給水加熱器を通り，給水ポ

は復水ポンプ，復水脱塩装置，給水加熱器を通り，給水ポ

ンプにより発電用原子炉に戻す設計とする。主蒸気管にンプにより発電用原子炉に戻す設計とする。主蒸気管には，タービンバイパス系を設け，蒸気を主復水器へバイパ

は，タービンバイパス系を設け，蒸気を主復水器へバイパ

18.5

スできる設計とする。

スできる設計とする。

(2) その他各設備固有の設計【33 条 2】a.

18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
各機器固有の設計

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
復水給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生成物

復水給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生成物を除去するために復水脱塩装置を設け，高純度の給水をを除去するために復水脱塩装置を設け，高純度の給水を発電用原子炉へ供給できるようにする。また，5 段の低圧

発電用原子炉へ供給できるようにする。また，5 段の低圧給水加熱器及び 1 段の高圧給水加熱器を設け，発電用原給水加熱器及び 1 段の高圧給水加熱器を設け，発電用原子炉への適切な給水温度を確保できる設計とする。

子炉への適切な給水温度を確保できる設計とする。

タービンバイパス系は，原子炉起動時，停止時，通常運タービンバイパス系は，原子炉起動時，停止時，通常運

転時及び過渡状態において，原子炉蒸気を直接主復水器

転時及び過渡状態において，原子炉蒸気を直接主復水器に導き，原子炉定格蒸気流量の約 25 ％を処理できる設に導き，原子炉定格蒸気流量の約 25 ％を処理できる設

計とする。

計とする。

−

−
（追加要求事項なし）【33 条 3】
3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，通常原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，通常

運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の増加そに生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加の他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。

わる負荷に耐える設計とする。
【27 条 1】

118−−
（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後設計における衝撃荷重として，原子炉冷却材喪失事故

設計における衝撃荷重として，原子炉冷却材喪失事故に伴うジェット反力等，安全弁等の開放に伴う荷重を考に伴うジェット反力等，安全弁等の開放に伴う荷重を考慮するとともに，反応度が炉心に投入されることにより慮するとともに，反応度が炉心に投入されることにより原子炉冷却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加

原子炉冷却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加（浸水燃料の破損に加えて，ペレット／被覆管機械的相（浸水燃料の破損に加えて，ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破損による衝撃圧力等に伴う荷重の互作用を原因とする破損による衝撃圧力等に伴う荷重の増加を含む。）を考慮した設計とする。

−

様式 1 への反映結果−（追加要求事項なし）

増加を含む。）を考慮した設計とする。
【27 条 2】

原子炉冷却材圧力バウンダリは，次の範囲の機器及び配管とする。

原子炉冷却材圧力バウンダリは，次の範囲の機器及び配管とする。

−【27条3】(1)

原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等）(1)

原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等）−【27条4】(2)

原子炉冷却系を構成する機器及び配管（主蒸気管及(2)−（追加要求事項なし）−（追加要求事項なし）

原子炉冷却系を構成する機器及び配管（主蒸気管及び給水管のうち原子炉側からみて第二隔離弁を含むまび給水管のうち原子炉側からみて第二隔離弁を含むま

での範囲）

での範囲）

−

−
（追加要求事項なし）【27 条 5】(3) 接続配管(3) 接続配管（一）通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有する（一）通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有する

ものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離弁を含ものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離弁を含むまでの範囲とする。

むまでの範囲とする。
【27条6】

119−−（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果（二）通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがあ（二）通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有する

る通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有す

ものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁を含むるものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離弁を18.2 兼用する機能の確認までの範囲とする。

含むまでの範囲とする。

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

計【27 条 7】② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備
18.6 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系
統施設の系統図に関する取りまとめ（三） 通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有す（三）通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有する

るもののうち，（二）以外のものは，発電用原子炉側

もののうち，（二）以外のものは，発電用原子炉側かからみて，第一隔離弁を含むまでの範囲とする。

らみて，第一隔離弁を含むまでの範囲とする。

−−（追加要求事項なし）【27条8】（四）通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有（四）通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等も（一）に準ずる。

する非常用炉心冷却系等も（一）に準ずる。

−【27条9】（五）上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆止（五）上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及び遠弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基準事

隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基準事

故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う

故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う

弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該当す

弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該当す

る。

る。

−

−
（追加要求事項なし）−（追加要求事項なし）【27条10】また，原子炉冷却材圧力バウンダリは，以下に述べる事項を十分満足するように設計，材料選定を行う。

また，原子炉冷却材圧力バウンダリは，以下に述べる事項を十分満足するように設計，材料選定を行う。

−【27条11】120−（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

通常運転時において，出力運転中，圧力制御系により原

通常運転時において，出力運転中，圧力制御系により原子炉圧力を一定に保持する設計とする。原子炉起動，停止

子炉圧力を一定に保持する設計とする。原子炉起動，停止

時の加熱・冷却率を一定の値以下に抑える等の配慮をす

時の加熱・冷却率を一定の値以下に抑える等の配慮をする。

る。

タービントリップ，主蒸気隔離弁閉止等の運転時の異タービントリップ，主蒸気隔離弁閉止等の運転時の異常な過渡変化時において，「主塞止弁主蒸気止め弁閉」，

常な過渡変化時において，「主塞止弁主蒸気止め弁閉」，「主蒸気隔離弁閉」等の原子炉スクラム信号を発する安「主蒸気隔離弁閉」等の原子炉スクラム信号を発する安

全保護回路を設けること，また主蒸気逃がし安全弁を設

全保護回路を設けること，また主蒸気逃がし安全弁を設けること等により，原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最けること等により，原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最

大圧力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の大圧力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の1.1倍の圧力（9.48 MPa）を超えない設計とする。

1.1倍の圧力（9.48 MPa）を超えない設計とする。

−

様式 1 への反映結果−（追加要求事項なし）【27条12】
設計基準事故時のうち原子炉冷却材圧力バウンダリの設計基準事故時のうち原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となる可能性がある制御棒落下事象につい健全性が問題となる可能性がある制御棒落下事象については，「原子炉出力ペリオド短」，「中性子束高」等の原子ては，「原子炉出力ペリオド短」，「中性子束高」等の原子炉スクラム信号を発する安全保護回路を設け，制御棒落炉スクラム信号を発する安全保護回路を設け，制御棒落

下速度リミッタ，制御棒価値ミニマイザなどの対策とあ

下速度リミッタ，制御棒価値ミニマイザなどの対策とあ

いまって，設計基準事故時の燃料の二酸化ウランの最大

いまって，設計基準事故時の燃料の二酸化ウランの最大

エンタルピを抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全

エンタルピを抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保できる設計とする。

−−（追加要求事項なし）

性を確保できる設計とする。
【27 条 13】

原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する配管及び機器の材料は，耐食性を考慮して選定する。

原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する配管及び機器の材料は，耐食性を考慮して選定する。

−【27条14】
3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等−（追加要求事項なし）

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等

原子炉冷却材圧力バウンダリには，原子炉冷却材圧力

原子炉冷却材圧力バウンダリには，原子炉冷却材圧力ババウンダリに接続する配管等が破損することによって，ウンダリに接続する配管等が破損することによって，原

原子炉冷却材の流出を制限するために配管系の通常運転

子炉冷却材の流出を制限するために配管系の通常運転時

時の状態及び使用目的を考慮し，適切なに隔離弁を設けの状態及び使用目的を考慮し，適切なに隔離弁を設けるる設計とする。

設計とする。

−−（追加要求事項なし）【28 条 1】
なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象は，以下のとおりとする。

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象は，以下のとおりとする。

−【28 条 2】

121−
（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後（一）通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有す（一）通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有す

るものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁及るものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁及び第二隔離弁を対象とする。

び第二隔離弁を対象とする。

様式 1 への反映結果−−（追加要求事項なし）【28条3】

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関す

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計（二）通常時開又は設計基準事故時に開となるおそれ（二）通常時開又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁をがある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔有するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔

18.2 兼用する機能の確認

離弁を対象とする。

離弁及び第二隔離弁を対象とする。

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設る説明書（原子炉冷却系統施設）

18.1 機能単位の系統の明確化

計【28条4】② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備
18.6 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系
統施設の系統図に関する取りまとめ（三）通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有す（三）通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有す

るもののうち，（二）以外のものは，発電用原子炉

るもののうち，（二）以外のものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁を対象とする。

側からみて，第一隔離弁を対象とする。

−−（追加要求事項なし）【28条5】（四）通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を（四）通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等も，発電用原子炉側か有する非常用炉心冷却系等も，発電用原子炉側からみて第一隔離弁及び第二隔離弁を対象とする。

らみて第一隔離弁及び第二隔離弁を対象とする。

−−（追加要求事項なし）【28条6】（五）上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆（五）上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。

び遠隔操作閉止弁をいう。

−−（追加要求事項なし）【28条7】
なお，通常時閉，設計基準事故時閉となる手動弁のう

なお，通常時閉，設計基準事故時閉となる手動弁のう

ち個別に施錠管理を行う弁は，開となるおそれがなく，

ち個別に施錠管理を行う弁は，開となるおそれがなく，

上記（三）に該当することから，発電用原子炉側からみ上記（三）に該当することから，発電用原子炉側からみて第一隔離弁を対象とする。

て第一隔離弁を対象とする。
【28条8】

122−−（追加要求事項なし）

基本設計方針変更前

3.4 逃がし安全弁の機能(1) 系統構成変

更工認添付説明書との関係

後

3.4 逃がし安全弁の機能

原子炉冷却系統施設 要目表(1) 系統構成

様式 1 への反映結果（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

逃がし安全弁は，アクチュエータ作動の逃がし弁機

逃がし安全弁は，アクチュエータ作動の逃がし弁機

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

能及びバネ作動の安全弁機能を有し，蒸気をサプレッ
ション・チェンバのプール水中に導き，原子炉冷却系

能及びバネ作動の安全弁機能を有し，蒸気をサプレッた図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

ション・チェンバのプール水中に導き，原子炉冷却系

4.2.1

統の過度の圧力上昇を防止できる設計とする。

統の過度の圧力上昇を防止できる設計とする。

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設

主蒸気系

計

【33条18】構造図
4.2.1② 原子炉冷却材の循環設備
主蒸気系

・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5 各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
3.4 逃がし安全弁の機能(1) 系統構成

3.4 逃がし安全弁の機能

原子炉冷却系統施設 要目表(1) 系統構成（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

自動減圧系は，中小破断の原子炉冷却材喪失事故時

自動減圧系は，中小破断の原子炉冷却材喪失事故時

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化に原子炉蒸気をサプレッション・チェンバへ逃がし原に原子炉蒸気をサプレッション・チェンバへ逃がし原た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

子炉圧力をすみやかに低下させて低圧炉心スプレイ系

子炉圧力をすみやかに低下させて低圧炉心スプレイ系

4.2.1

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設あるいは低圧注水系による注水を早期に可能とし，燃あるいは低圧注水系による注水を早期に可能とし，燃料被覆材の大破損を防止しジルコニウム−水反応を無料被覆材の大破損を防止しジルコニウム−水反応を無構造図視しうる程度に抑えることができる設計とする。

視しうる程度に抑えることができる設計とする。

4.2.1【32 条 8】主蒸気系

計
② 原子炉冷却材の循環設備
主蒸気系

・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5 各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計

123

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備として，

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

逃がし安全弁（安全弁機能）を使用する。

18.2 兼用する機能の確認【60 条 3】18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及18.2 兼用する機能の確認

び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設材圧力バウンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備として，逃がし安全弁を設ける設計とする。

計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系【61 条 1】

18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計

124

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，中央制御室かⅤ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

らの遠隔手動操作により，自動減圧機能用アキュムレ

18.2 兼用する機能の確認

ータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッ② 原子炉冷却材の循環設備

ション・チェンバのプール水面下に導き凝縮させるこ

・主蒸気系とで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計

18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器のとする。

仕様等に関する設計【61 条 5】18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリがⅤ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

高圧状態である場合において，高圧溶融物放出及び格18.2 兼用する機能の確認

納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設防止するための重大事故等対処設備として，逃がし安
全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュ
エータのピストンに供給することで作動し，蒸気を排計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計気管によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダ

18.5

リを減圧できる設計とする。

(2) その他各設備固有の設計

各機器固有の設計

a. 原子炉冷却材の循環設備【61 条 17】(f) 逃がし安全弁に係る設計

125

基本設計方針
変

更

前

変
(2)

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が多様性，位置的分散等
逃がし安全弁（安全弁機能）は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設
計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計② 原子炉冷却材の循環設備

置的分散並びに独立性を考慮すべき対象の設計基準事
故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基・主蒸気系

本方針のうち「5.1.2 多様性及び，位置的分散並びに18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の独立性の等」に示す設計方針は適用しない。

仕様等に関する設計【60 条 15】18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計(3) 環境条件等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が喪失した場合に使用する非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベの容量の設定も含めて，想定される重大事故等時における環境条
件を考慮した設計とする。操作は，中央制御室で可能な

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

2.3 環境条件等

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の設計とする。

仕様等に関する設計【61 条 21】18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a. 原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計

126

基本設計方針変更前

3.4.1 逃がし安全弁の容量

変

更工認添付説明書との関係

後3.4.1 逃がし安全弁の容量

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す

様式 1 への反映結果
15. 安全弁等の設計

逃がし安全弁は，ベローズと補助背圧平衡ピス

逃がし安全弁は，ベローズと補助背圧平衡ピストンを備えたバネ式の平衡形安全弁に，外部からトンを備えたバネ式の平衡形安全弁に，外部から強制的に開閉を行うアクチュエータを取付けたも強制的に開閉を行うアクチュエータを取付けたもので，蒸気圧力がスプリングの設定圧力に達する

ので，蒸気圧力がスプリングの設定圧力に達する

18.1 機能単位の系統の明確化と自動開放する他，外部信号によってアクチュエと自動開放する他，外部信号によってアクチュエ

18.2 兼用する機能の確認

ータのピストンに窒素圧力を供給して弁を強制的ータのピストンに窒素圧力を供給して弁を強制的

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設に開放することができるものを使用し，サプレッに開放することができるものを使用し，サプレッ

ション・チェンバからの背圧変動が逃がし安全弁

ション・チェンバからの背圧変動が逃がし安全弁の設定圧力に影響を与えない設計とする。なお，逃の設定圧力に影響を与えない設計とする。なお，逃がし安全弁は，18 個設置する設計とする。

がし安全弁は，18 個設置する設計とする。

る説明書（原子炉冷却系統施設）(1) 設備仕様に係る設計(2) 各機器固有の設計

Ⅴ-4-1

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【20 条 6】【57 条 6】18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
逃がし安全弁の排気は，排気管によりサプレッ

逃がし安全弁の排気は，排気管によりサプレッ

ション・チェンバ内のプール水面下に導き凝縮すション・チェンバ内のプール水面下に導き凝縮す

る設計とする。

る設計とする。

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

15. 安全弁等の設計(1) 設備仕様に係る設計(2) 各機器固有の設計【20 条 7】【57 条 7】
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計

127

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す

様式 1 への反映結果

逃がし安全弁の容量は，原子炉冷却材圧力バウ

逃がし安全弁の容量は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの過度の圧力上昇を抑えるため，吹出し圧

ンダリの過度の圧力上昇を抑えるため，吹出し圧

力と設置個数とを適切に組み合わせることによ

力と設置個数とを適切に組み合わせることにより，原子炉圧力容器の過圧防止に必要な容量以上

り，原子炉圧力容器の過圧防止に必要な容量以上を有する設計とする。なお，容量は運転時の異常なを有する設計とする。なお，容量は運転時の異常な18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

過度変化時に，原子炉冷却材圧力バウンダリの圧

過度変化時に，原子炉冷却材圧力バウンダリの圧

18.1 機能単位の系統の明確化

力を最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必力を最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必18.2 兼用する機能の確認

要な容量を算定する。

要な容量を算定する。

18.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設る説明書（原子炉冷却系統施設）

15. 安全弁等の設計(1) 設備仕様に係る設計(2) 各機器固有の設計

Ⅴ-4-1

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

計【20 条 8】【57 条 8】② 原子炉冷却材の循環設備
・主蒸気系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(f) 逃がし安全弁に係る設計
Ⅴ-1-5-3 工学的安全施設等の起動（作動）信号

3.4.2 過渡時自動減圧機能の設定値の根拠に関する説明書(1) 系統構成
原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

2.2 その他の工学的安全施設って，設計基準事故対処設備が有する発電用原子3.2 その他の工学的安全施設

炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著

4.2 その他の工学的安全施設

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

Ⅴ-1-5-4

発電用原子炉の運転を管理するために必要な重大事故等対処設備として，逃がし安全の制御装置に係る制御方法に関する説

弁を作動させる過渡時自動減圧機能を設ける設計

明書
3.4.4

とする。

安全保護系（原子炉緊急停止系作動回路
及び工学的安全施設作動回路）及び【61 条 1】

その他の工学的安全施設等の作動設
備

128

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−16.

原子炉非常停止信号及び工学的安全施設等の設計

c.

過渡時自動減圧機能に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，過渡Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）時自動減圧機能からの信号により，自動減圧機能

様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の設計

用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッション・チェンバのプール
水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧
力バウンダリを減圧できる設計とする。
【61 条 2】3.4.3 逃がし安全弁（操作対象弁）の機能回復

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す(1) 系統構成る説明書（原子炉冷却系統施設）

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するためのⅤ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の設計

設備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系を使用できる設計とする。
【61 条 9】原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

設備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

大事故等対処設備として，常設代替直流電源設備，めの設備の設計

可搬型代替直流電源設備及び逃がし安全弁用可搬(2) 各機器固有の設計型蓄電池を使用できる設計とする。

c.

逃がし安全弁への電源供給に関する設計【61 条 6】
原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

大事故等対処設備として，可搬型代替直流電源設

めの設備の設計

備は，逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源(2) 各機器固有の設計系統が喪失した場合においても，緊急用電源切替

c.

盤を切り替えることにより，逃がし安全弁（7 個）の作動に必要な電源を供給できる設計とする。
【61 条 7】129

逃がし安全弁への電源供給に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

設備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

大事故等対処設備として，逃がし安全弁用可搬型めの設備の設計

蓄電池は，逃がし安全弁の作動に必要な常設直流(2) 各機器固有の設計

電源系統が喪失した場合においても，逃がし安全c.

逃がし安全弁への電源供給に関する設計

弁の作動回路に接続することにより，逃がし安全弁（2 個）を一定期間にわたり連続して開状態を保持できる設計とする。
【61 条 8】全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

合の重大事故等対処設備として，逃がし安全弁

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するたは，可搬型代替直流電源設備により，非常用逃がめの設備の設計

し安全弁駆動系の作動に必要な直流電源が供給さ(2) 各機器固有の設計れることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力c.

逃がし安全弁への電源供給に関する設計

バウンダリを減圧できる設計とする。
【61 条 15】
全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−18.

合の重大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，
第 1-4-2 図

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の設計

単線結線図（2／5）

備により所内常設直流電源設備を受電し，非常用(2) 各機器固有の設計

逃がし安全弁駆動系の作動に必要な直流電源が供

c.

逃がし安全弁への電源供給に関する設計

給されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材
圧力バウンダリを減圧できる設計とする。
【61 条 16】
3.4.4 原子炉冷却材の漏えい量抑制

Ⅴ-1-1-4-3

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，中央制
御室からの手動操作によって作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。
【61 条 18】130

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

19.

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の系
統隔離及び原子炉冷却材の漏えい量抑制に係る設計

基本設計方針変

更前変

4. 残留熱除去設備

4.

4.1 残留熱除去系

4.1 残留熱除去系(1) 系統構成(1) 系統構成

更工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却系統施設 要目表

残留熱除去設備

様式 1 への反映結果（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

発電用原子炉を停止した場合において，燃料要素の発電用原子炉を停止した場合において，燃料要素のた図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全

許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全

4.3.1

残留熱除去系

18.3

性を維持するために必要なパラメータが設計値を超え性を維持するために必要なパラメータが設計値を超え

4.4.3

原子炉隔離時冷却系ないようにするため，原子炉圧力容器内において発生ないようにするため，原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備として残留熱

した残留熱を除去することができる設備として残留熱構造図

除去系を設ける設計とする。

除去系を設ける設計とする。

4.3.1

残留熱除去系の冷却速度は，原子炉冷却材圧力バウ

残留熱除去系の冷却速度は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの加熱・冷却速度の制限値（55 ℃/h）を超えな

ンダリの加熱・冷却速度の制限値（55 ℃/h）を超えな

いように制限できる設計とする。

いように制限できる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
・残留熱除去系
残留熱除去系

18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【33 条 11】
残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，

サプレッション・プール水温度を所定の温度以下に冷

サプレッション・プール水温度を所定の温度以下に冷却できる設計とする。

却できる設計とする。
【33 条 17】

残留熱除去系は，使用済燃料からの崩壊熱を除去で残留熱除去系は，使用済燃料からの崩壊熱を除去できる設計とする。残留熱除去系熱交換器で除去した熱きる設計とする。残留熱除去系熱交換器で除去した熱は，原子炉補機冷却残留熱除去系等海水系を経て，最終は，原子炉補機冷却系残留熱除去等海水系を経て，最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。

的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。

−−（追加要求事項なし）【26 条 29】
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事
故等対処設備として，残留熱除去系Ａ系注入弁，残留熱

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

所を隔離できる設計とする。

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に【61 条 19】

関する説明書2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

131

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の系
統隔離及び原子炉冷却材の漏えい量抑制に係る設計

除去系Ｂ系注入弁及び残留熱除去系Ｃ系注入弁は，現場で弁を操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇

19.

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

なお，設計基準事故対処設備である残留熱除去系Ａ系注入弁，残留熱除去系Ｂ系注入弁及び残留熱除去系

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

Ｃ系注入弁は，重大事故等対処設備として使用することから，重大事故等対処設備としての設計を行う。
【61 条 20】様式 1 への反映結果
19.

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の系
統隔離及び原子炉冷却材の漏えい量抑制に係る設計

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定される重大事故等

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

時において，設計基準事故対処設備である残留熱除去

18.2 兼用する機能の確認

系（原子炉停止時冷却系）が使用できる場合は，重大事

18.3

故等対処設備として使用するできる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【62 条 3】

③残留熱除去設備
・残留熱除去系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として，想定される重大事故等時において，設計基準事故対Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関す

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計る説明書（原子炉冷却系統施設）

18.1 機能単位の系統の明確化

処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残18.2 兼用する機能の確認

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去

18.3

系（サプレッション・プール冷却系）が使用できる場合
は，重大事故等対処設備として使用するできる設計と機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
・残留熱除去系する。
【63 条 2】18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

132

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.3

できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

障により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動
第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）③残留熱除去設備

交流電源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷・残留熱除去系

却系）を復旧できる設計とする。残留熱除去系（原子炉18.5 各機器固有の設計

停止時冷却系）は，常設代替交流電源設備からの給電に(2) その他各設備固有の設計b.

より機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器から残留残留熱除去設備

熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系から供給できる設計とする。
【62 条 39】
残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の流路として， Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す
設計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構る説明書（原子炉本体）

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）て重大事故等対処設備としての設計を行う。

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

造物及び原子炉圧力容器内部構造物を重大事故等対処
設備として使用することから，流路に係る機能につい18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計【62 条 45】【63 条 43】

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

・残留熱除去系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器のⅤ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説
明書

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度
計算書

133

仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変
(2)

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が多様性，位置的分散等
残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため， 重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散並びに独立性を考慮すべき対

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散③残留熱除去設備
・残留熱除去系象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2

様式 1 への反映結果

18.4

多様性及び，位兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

置的分散並びに独立性の等」に示す設計方針は適用しない。
【62 条 46】【63 条 35】
4.2 格納容器圧力逃がし装置

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す(1) 系統構成る説明書（原子炉格納施設）

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。
）を防止するため，
最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事
故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置を設け

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容

別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計【63 条 1】2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計器の熱の輸送機能

器の過圧破損防止機能る設計とする。

2. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計

134

基本設計方針
変

更
−

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

タ装置（フィルタ容器，スクラビング水，金属フィルタ，
よう素除去部），圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける放出口から放出（系統設計流量 13.4 kg/s（1 Pd におい

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

及び原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置は，フィル

様式 1 への反映結果

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計て））することで，排気中に含まれる放射性物質の環境機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。
【63 条 4】
格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して，設置（変更）許可にお

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

いて敷地境界での線量評価を行い，実効線量が 5 mSv
以下であることを確認しており，格納容器圧力逃がし装置はこの評価条件を満足する設計とする。

2. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容【63 条 5】Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計

135

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物
質，ガス状の無機よう素及び有機よう素を除去できる

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）てｐＨ13 以上）に維持する設計とする。

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容【63 条 6】Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

設計とする。また，無機よう素をスクラビング水中に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（待機状態におい様式 1 への反映結果

2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計
格納容器圧力逃がし装置はサプレッション・チェン
バ及びドライウェルと接続し，いずれからも排気でき

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェル床面からの高さを確保する設計とするとともに燃料有効
長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とす

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容

別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計【63 条 7】2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計器の熱の輸送機能

器の過圧破損防止機能る。

2. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

る設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを確

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計
格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため，窒素ガス代替注入系に

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計

より，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待2.1 機能に係る設計条件の設定

機させ，不活性ガスで置換できる設計とするとともに， Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する

2.2 機能単位の系統の明確化

系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所には
ベントラインを設け，可燃性ガスを排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とする。

説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

2.4器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容【63 条 8】2.3 兼用する機能の確認⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計

136

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉施設とは共用しない設計とする。また，格納容器圧力逃がし

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

隔離することで，悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容【63 条 9】Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

装置と他の系統・機器を隔離する弁は直列で 2 個設置
し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を確実に様式 1 への反映結果

2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計
格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては，原子炉格納容器が負圧とならないよう，代替格納容器スプレ

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12.4

イ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止する運用を保安規定に定めて管理する。仮に，原子炉格納容器内にスプレイする場合においても，原子炉格
納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用を保安規定に定めて管理する。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置

3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容
器冷却機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計【63 条 10】
＜下線部＞

＜下線部＞

運用に関する記載であり，保安規定にて対応
格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔人力操作機構（個数 4） によってⅤ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書−
Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計人力により容易かつ確実に操作が可能な設計とする。

3.1.9 原子炉格納容器隔離弁

2.1 機能に係る設計条件の設定【63 条 13】3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

2.2 機能単位の系統の明確化

器の熱の輸送機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計

2.3 兼用する機能の確認
2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計

137

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央制御室から操作が可能な設計と様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計する。

2.6 各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計【63 条 15】

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関するb.

格納容器圧力逃がし装置(a) 排出経路に設置される隔離弁の電動弁への電源供給に関する設計

説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容
器の熱の輸送機能
系統内に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器か

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）

らの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。

2.1 機能に係る設計条件の設定
Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する【63 条 16】

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計
格納容器圧力逃がし装置は，水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）するため，格納容器圧力逃がし装置使用後にフィルタへ移送できる設計とする。

説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容【63 条 18】

器冷却機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計

138

2.4 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置

装置スクラビング水を移送ポンプ（容量 10 m３/h/個， Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する
揚程 40 m，個数 1）によりサプレッション・チェンバ

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1

・格納容器圧力逃がし装置

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

格納容器圧力逃がし装置は，西側淡水貯水設備又はⅤ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す

代替淡水貯槽から，可搬型代替注水中型ポンプ又は可る説明書（原子炉格納施設）

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−12. 原子炉格納施設の兼用する設計
2.1 機能に係る設計条件の設定

搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置にスクラ
ビング水を補給できる設計とする。

様式 1 への反映結果

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する【63 条 19】

説明書
3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容

2.2 機能単位の系統の明確化
2.3 兼用する機能の確認
2.4

器の熱の輸送機能
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能
別添-3 格納容器圧力逃がし装置の設計機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計(2)

多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が格納容器圧力逃がし装置は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系海水系と共通要2.1

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1使用される条件の下における健全性に

2. 原子炉格納施設の兼用する設計関する説明書2.1 機能に係る設計条件の設定

多重性又は多様性及び独立性並び位置

2.2 機能単位の系統の明確化

的分散

2.3 兼用する機能の確認

3.2 原子炉冷却系統施設

2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

気へ熱を輸送できる設計とすることで，残留熱除去系⑥圧力逃がし装置

及び残留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。

・格納容器圧力逃がし装置【63 条 36】2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計
Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1

格納容器圧力逃がし装置は，排出経路に設置される

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬使用される条件の下における健全性に

2. 原子炉格納施設の兼用する設計関する説明書2.1 機能に係る設計条件の設定

多重性又は多様性及び独立性並び位置

2.2 機能単位の系統の明確化

型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔人力操作機構を用いた人力による遠隔操作若しくは操作ハンドルを用いた人力による操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給

2.1

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

2.3 兼用する機能の確認
2.4

電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール⑥圧力逃がし装置

冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して，多様性を有

・格納容器圧力逃がし装置する設計とする。

2.5【63 条 37】

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計

139

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が屋外の格納容器圧力逃がし装置格納槽に，圧力開放板使用される条件の下における健全性に

2. 原子炉格納施設の兼用する設計

は原子炉建屋近傍の屋外に設置し，原子炉建屋原子炉

関する説明書2.1 機能に係る設計条件の設定

多重性又は多様性及び独立性並び位置

2.2 機能単位の系統の明確化

棟内の残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器及

2.1

的分散

び屋外の残留熱除去系海水系と異なる区画に設置することで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系と共通

3.2 原子炉冷却系統施設

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1

2.3 兼用する機能の確認
2.4

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計を図った設計とする。

⑥圧力逃がし装置【63 条 38】

・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計(3)独立性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が格納容器圧力逃がし装置は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して独立性を有する設計とする。

2.1【63 条 39】

Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1使用される条件の下における健全性に

2. 原子炉格納施設の兼用する設計関する説明書2.1 機能に係る設計条件の設定

多重性又は多様性及び独立性並び位置

2.2 機能単位の系統の明確化

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

2.3 兼用する機能の確認
2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑥圧力逃がし装置
・格納容器圧力逃がし装置
2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計−

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す

4.3 耐圧強化ベント系る説明書（原子炉冷却系統施設）(1) 系統構成

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。
）を防止するため，

2.

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事

3.2.2

故等対処設備として，耐圧強化ベント系を設ける設計とする。

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

基本方針
重大事故等時における原子炉格納容

器の熱の輸送機能

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
・耐圧強化ベント系
18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【63 条 1】140

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関するを輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

説明書

18.1 機能単位の系統の明確化

基本方針

18.2 兼用する機能の確認

及び原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故

2.

等対処設備として，耐圧強化ベント系は，格納容器内雰

3.2.2

囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣様式 1 への反映結果

重大事故等時における原子炉格納容

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計器の熱の輸送機能③残留熱除去設備

接する非常用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外・耐圧強化ベント系に放出することで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計と仕様等に関する設計する。
最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性
ガスは微量である。
耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系
統・機器と隔離することにより，悪影響を及ぼさない設計とする。
【63 条 23】
耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時におⅤ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する

いて，原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。
耐圧強化ベント系の使用に際しては，代替格納容器
スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレ
イは停止する運用を保安規定に定めて管理すること

2.

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

説明書

18.1 機能単位の系統の明確化

基本方針

18.2 兼用する機能の確認

3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容
器の熱の輸送機能

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計で，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原子炉格③残留熱除去設備

納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格・耐圧強化ベント系

納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原18.4 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用を保安規仕様等に関する設計

定に定めて管理する。
【63 条 24】

＜下線部＞
運用に関する記載であり，保安規定にて対応

141

＜下線部＞
−

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

18.5 各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計

離弁は電動弁とし，常設代替交流電源設備又は可搬型
代替交流電源設備からの給電により操作が可能な設計

様式 1 への反映結果

b.

残留熱除去設備(b)とする。
【63 条 25】

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する耐圧強化ベント系隔離弁への電源供給に関する設計説明書
3.2.2

重大事故等時における原子炉格納容
器の熱の輸送機能

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については， Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する
遠隔人力操作機構によって人力による操作が可能な設

18.1 機能単位の系統の明確化

基本方針

18.2 兼用する機能の確認計とし，隔離弁の操作における駆動源の多様性を有す

2.

る設計とする。

3.2.2

重大事故等時における原子炉格納容

耐圧強化ベント系の系統設計流量は 48,000 kg/h（1器の熱の輸送機能

Pd において）であり，サプレッション・チェンバ及び
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がとする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサ使用される条件の下における健全性に

プレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ド機能を兼用する機器を含む設備に係る設計・耐圧強化ベント系
18.4

関する説明書2.1

ル部）の床面からの高さを確保するとともに燃料有効
長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期

18.3③残留熱除去設備

ドライウェルと接続し，いずれからも排気できる設計

ライウェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウェ

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

説明書

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。
【63 条 26】
耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する性物質の放出量に対して，設置（変更）許可において敷説明書

18.1 機能単位の系統の明確化

基本方針

18.2 兼用する機能の確認

地境界での線量評価を行い，実効線量が 5 mSv 以下で2.

あることを確認しており，耐圧強化ベント系はこの評

3.2.2

価条件を満足する設計とする。

重大事故等時における原子炉格納容

器の熱の輸送機能【63 条 27】

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計b.

残留熱除去設備(c)

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量の評価

142

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後耐圧強化ベント系の流路として，設計基準対象施設

Ⅴ-1-1-4-5 設備別記載事項の設定根拠に関す

様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式−1である非常用ガス処理系排気筒を重大事故等対処設備る説明書（放射性廃棄物の廃棄施

2. 原子炉格納施設の兼用する設計として使用することから，流路に係る機能について重設）

2.1 機能に係る設計条件の設定
2.2 機能単位の系統の明確化

大事故等対処設備としての設計を行う。
【63 条 28】

Ⅴ-3-9-2

圧力低減設備その他の安全設備の強度計算書

2.3 兼用する機能の確認
2.4

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④

放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格納容器再循環設備
・原子炉建屋ガス処理系

2.5

兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に関する設計(2)

多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が耐圧強化ベント系は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プ
ール冷却系）及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設③残留熱除去設備
・耐圧強化ベント系を輸送できる設計とすることで，残留熱除去系及び残18.4

留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とす

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計る。
【63 条 36】
耐圧強化ベント系は，排出経路に設置される隔離弁

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がの電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能とする
こと又は遠隔人力操作機構を用いた人力による遠隔操
作若しくは操作ハンドルを用いた人力による操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）
及び残留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。
【63 条 37】

143

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
・耐圧強化ベント系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

耐圧強化ベント系は原子炉建屋原子炉棟内の残留熱

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器及び屋外の残留使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

熱除去系海水系と異なる区画に設置することで，残留関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

熱除去系及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計
とする。

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散③残留熱除去設備
・耐圧強化ベント系【63 条 38】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計(3)

独立性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残留熱除去系
海水系に対して独立性を有する設計とする。

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置【63 条 39】

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.3

計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設③残留熱除去設備
・耐圧強化ベント系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す

4.4 水源，代替水源供給設備る説明書（原子炉冷却系統施設）

4.4.1 重大事故等の収束に必要となる水源

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認(1) 系統構成
設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計る説明書（原子炉格納施設）源を確保することに加えて，設計基準事故対処設備④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へに必要となる十分な水の量を供給するために必要な重大事故等対処設備として，代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備，及びサプレッション・チェンバ及びほう酸の拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

水貯蔵タンクを重大事故等の収束に必要となる水源18.5として設ける設計とする。

(2) その他各設備固有の設計【71 条 1】c.

各機器固有の設計

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

144

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

また，これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水源として淡水タンク（多目的タン

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

ク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タン

18.2 兼用する機能の確認

ク）を設ける設計とする。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 2】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には，西側淡水貯水設備を代替淡水源とし，

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を

18.2 兼用する機能の確認実施する際には，代替淡水貯槽を代替淡水源とする。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

きる設計とする。

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へ【71 条 3】の拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

145

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備は，想定される重大事故等時において，格納容器圧力逃がし装置

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化のフィルタ装置へのスクラビング水補給の水源とし18.2 兼用する機能の確認て使用できる設計とする。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 6】【71 条 7】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

サプレッション・チェンバ（容量 3,400m3，個数 1） Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関すは，想定される重大事故等時において，原子炉圧力容る説明書（原子炉冷却系統施設）

器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準
事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す18.3

る説明書（原子炉格納施設）

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

除去系（サプレッション・プール冷却系）の水源とし④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備て使用できる設計とする。

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）【71 条 8】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

146

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク，原水
タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は，

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化想定される重大事故等時において，代替淡水貯槽又

18.2 兼用する機能の確認

は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であ18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計るとともに，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

置へのスクラビング水補給の水源として使用できる・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へ設計とする。

の拡散抑制設備を含む。
）【71 条 10】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

海は，想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

へ水を供給するための水源として利用できる設計と18.2 兼用する機能の確認

する。

18.3

【71 条 11】

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

147

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後4.4.2 代替水源供給設備

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す(1) 系統構成る説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

18.3

対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

水を供給するために必要な設備及び海を利用するた④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

めに必要な設備として，可搬型代替注水中型ポンプ

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とすの拡散抑制設備を含む。
）

る。
18.4

【71 条 4】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備

重大事故等の収束に必要な水源である代替淡水貯槽へ淡水を供給するための重大事故等対処設備とし

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化て，可搬型代替注水中型ポンプは，代替淡水源である

18.2 兼用する機能の確認

西側淡水貯水設備，淡水タンク（多目的タンク，原水

18.3

水を，可搬型代替注水大型ポンプは，淡水タンク（多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）の淡④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）

貯蔵タンク）の淡水を代替淡水貯槽へ供給できる設
18.4

計とする。
また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

必要な水源である代替淡水貯槽へ海水を供給するた

18.5

めの重大事故等対処設備として，可搬型代替注水中(2) その他各設備固有の設計

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，海水をc.

各機器固有の設計

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。
【71 条 12】148

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備へ淡水を供給するための重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化として，可搬型代替注水大型ポンプは，代替淡水源で18.2 兼用する機能の確認ある代替淡水貯槽，淡水タンク（多目的タンク，原水

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）の淡④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

水を西側淡水貯水設備へ供給できる設計とする。

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へ

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束にの拡散抑制設備を含む。
）

必要な水源である西側淡水貯水設備へ海水を供給す
18.4

るための重大事故等対処設備として，可搬型代替注兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

水大型ポンプは，海水を西側淡水貯水設備へ供給できる設計とする。

18.5

各機器固有の設計【71 条 13】(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

動できる設計とする。

18.2 兼用する機能の確認【71 条 14】18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

149

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替水源及び代替淡水源からの移送ルートを確保
するとともに，可搬型のホース，可搬型代替注水中型

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプについては，

18.2 兼用する機能の確認

複数箇所に分散して保管する。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 5】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

5.

(1) 系統構成(1) 系統構成

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

非常用炉心冷却設備は，工学的安全施設の一設備であ

非常用炉心冷却設備は，工学的安全施設の一設備であって，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱って，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び自動減圧系から構成する。これ

除去系（低圧注水系）及び自動減圧系から構成する。これ

らの各系統は，原子炉冷却材喪失事故等が起こったときらの各系統は，原子炉冷却材喪失事故等が起こったときに，サプレッション・チェンバのプール水又は復水貯蔵タに，サプレッション・チェンバのプール水又は復水貯蔵タ

ンクの水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原子炉蒸気

ンクの水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原子炉蒸気をサプレッション・チェンバのプール水中に逃がし原子をサプレッション・チェンバのプール水中に逃がし原子

炉圧力を速やかに低下させるなどにより，炉心を冷却し，炉圧力を速やかに低下させるなどにより，炉心を冷却し，燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設計損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設計とするとともに，燃料の過熱による燃料被覆材の大破損とするとともに，燃料の過熱による燃料被覆材の大破損を防ぎ，さらにこれにともなうジルコニウムと水との反を防ぎ，さらにこれにともなうジルコニウムと水との反応を無視しうる程度におさえ，著しく多量の水素を生じ応を無視しうる程度におさえ，著しく多量の水素を生じない設計とする。

ない設計とする。

−−（追加要求事項なし）【32条1】
非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を申請した受非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を申請した受けた運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条

けた運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条

件を満足する設計とする。

件を満足する設計とする。
【32 条 2】150−−（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

非常用炉心冷却設備のうち，サプレッション・チェン

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，サⅤ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がバのプール水を水源とする非常用炉心冷却系のポンプ

プレッション・チェンバのプール水を水源とする非常用使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

は，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び炉心冷却系のポンプは，原子炉圧力容器内又は原子炉格関する説明書18.2 兼用する機能の確認

温度並びに，冷却材中の異物の影響について「非常用炉

納容器内の圧力及び温度並びに，冷却材中の異物の影響

心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置のについて「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備

性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12 原院第 5に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・ Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安院制定））に02・12 原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保水設備のポンプの有効吸込水頭に関すよるろ過装置の性能評価により，設計基準事故時に想定

安院制定））によるろ過装置の性能評価により，設計基準

る説明書

される最も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能事故時又は重大事故等時に想定される最も小さい有効する能力を有する設計とする。

吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する設計

18.4

2.3 環境条件等

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(1) 設備共通の設計c.

非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計とする。
【32 条 3】【54 条 107】
非常用炉心冷却設備のうち，復水貯蔵タンクを水源と

非常用炉心冷却設備のうち，復水貯蔵タンクを水源とする非常用炉心冷却系のポンプは，復水貯蔵タンクの圧する非常用炉心冷却系のポンプは，復水貯蔵タンクの圧力及び温度により最も小さい有効吸込水頭においても，力及び温度により最も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する設計とする。

正常に機能する能力を有する設計とする。

−−（追加要求事項なし）【32 条 4】
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，ほⅤ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がう酸水貯蔵タンク，代替淡水貯槽，西側淡水貯槽貯水設使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

備，ＳＡ用海水ピットを水源とする非常用炉心冷却系の関する説明書18.2 兼用する機能の確認

ポンプは，ほう酸水貯蔵タンク，代替淡水貯槽，西側淡2.3 環境条件等

18.4

仕様等に関する設計

水貯槽貯水設備，ＳＡ用海水ピットの圧力及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水頭においても，正兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器のⅤ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注

常に機能する能力を有する設計とする。

水設備のポンプの有効吸込水頭に関す【54 条 108】

る説明書

18.5

各機器固有の設計(1) 設備共通の設計c.

非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計

151

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後自動減圧系を除く非常用炉心冷却設備については，作自動減圧系を除く非常用炉心冷却設備については，作動性を確認するため，発電用原子炉の運転中に，テスト・動性を確認するため，発電用原子炉の運転中に，テスト・

ラインを用いてポンプの作動試験ができる設計とする

ラインを用いてポンプの作動試験ができる設計とするとともに，弁については単体で開閉試験ができる設計ととともに，弁については単体で開閉試験ができる設計と

する。

する。

原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
4.4.1【32 条 9】様式 1 への反映結果

構造図

低圧炉心スプレイ系
4.4.1

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

低圧炉心スプレイ系④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書・低圧炉心スプレイ系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

2.4 操作性及び試験・検査牲
自動減圧系については，発電用原子炉の運転中に主蒸自動減圧系については，発電用原子炉の運転中に主蒸気逃がし安全弁の駆動用窒素供給圧力の確認を行うこ気逃がし安全弁の駆動用窒素供給圧力の確認を行うことで，非常用炉心冷却設備の能力の維持状況を確認できとで，非常用炉心冷却設備の能力の維持状況を確認できる設計とする。なお，発電用原子炉停止中に，主蒸気逃る設計とする。なお，発電用原子炉停止中に，主蒸気逃がし安全弁の作動試験ができる設計とする。

原子炉冷却系統施設 要目表

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
4.2.1

がし安全弁の作動試験ができる設計とする。
【32 条 10】

（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）

構造図

主蒸気系
4.2.1

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

主蒸気系② 原子炉冷却材の循環設備
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書・主蒸気系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

2.4 操作性及び試験・検査牲
5.1 高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系(1) 系統構成

原子炉冷却系統施設 要目表

5.1 高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系(1) 系統構成（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

リの配管の小破断から最大破断に至るまでの全ての破た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

断に対して専用の非常用電源を有している電動機駆動

4.4.1

18.3

高圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材圧力バウンダ

高圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの配管の小破断から最大破断に至るまでの全ての破断に対して専用の非常用電源を有している電動機駆動
ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水又ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水又は復水貯蔵タンクの水を炉心上部より炉心へスプレイ

は復水貯蔵タンクの水を炉心上部より炉心へスプレイ

して燃料の過熱を防止する設計とする。

して燃料の過熱を防止する設計とする。

高圧炉心スプレイ系

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧炉心スプレイ系【32 条 5】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

152

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関すを冷却するための設備として，想定される重大事故等

る説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

時において，設計基準事故対処設備である高圧炉心ス

18.2 兼用する機能の確認

プレイ系が使用できる場合は重大事故等対処設備とし18.3機能を兼用する機器を含む設備に係る設計て使用できる設計とする。

④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備【60 条 4】・高圧炉心スプレイ系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

高圧炉心スプレイ系の流路として，設計基準対象施Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉る説明書（原子炉本体）

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

圧力容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設

Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

計

処設備としての設計を行う。
【60 条 5】明書

・高圧炉心スプレイ系
18.4

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

計算書
原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）

低圧炉心スプレイ系は，再循環回路配管の完全破断

低圧炉心スプレイ系は，再循環回路配管の完全破断のような原子炉冷却材喪失時に，非常用電源設備に結のような原子炉冷却材喪失時に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによりサプレッション・チェ

ばれた電動機駆動ポンプによりサプレッション・チェ

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

ンバのプール水を炉心上部より炉心にスプレイして，ンバのプール水を炉心上部より炉心にスプレイして，た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

燃料の過熱を防止する設計とする。

燃料の過熱を防止する設計とする。

4.4.1

18.3

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

低圧炉心スプレイ系【32 条 6】

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

構造図
4.4.1

④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
低圧炉心スプレイ系

・低圧炉心スプレイ系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

153

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定される重大事故等

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

時において，設計基準事故対処設備である低圧炉心ス

18.2 兼用する機能の確認

プレイ系が使用できる場合は，重大事故等対処設備と18.3して使用できる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【62 条 3】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧炉心スプレイ系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により低圧炉心スプレイ系

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認が起動できない場合の重大事故等対処設備として常設
代替高圧電源装置交流電源設備を使用し，低圧炉心ス

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

18.3

プレイ系を復旧できる設計とする。低圧炉心スプレイ

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

系は，常設代替交流電源設備からの給電により機能を④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備復旧し，低圧炉心スプレイ系ポンプによりサプレッシ

・低圧炉心スプレイ系
18.4ョン・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へスプレ兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

イすることで炉心を冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海

18.5

各機器固有の設計

水系から供給できる設計とする。

(2) その他各設備固有の設計
c.

【62 条 20】

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備(a)

低圧炉心スプレイ系への電源供給に関する設計
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である低圧炉心ス
プレイ系が使用できる場合は，重大事故等対処設備として使用する設計とする。
【62 条 3】154

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧炉心スプレイ系

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

低圧炉心スプレイ系の流路として，設計基準対象施Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉る説明書（原子炉本体）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

圧力容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対様式 1 への反映結果

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計処設備としての設計を行う。

Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説【62 条 26】

④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

明書

・低圧炉心スプレイ系
18.4

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

計算書
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事
故等対処設備として，高圧炉心スプレイ系注入弁及びⅤ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

低圧炉心スプレイ系注入弁は，現場で弁を操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計

19.

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の残留熱除去系統隔離及び原子炉冷却材の漏えい量抑制に係る設計

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がとする。

使用される条件の下における健全性に【61 条 19】

関する説明書2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

なお，設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレ
イ系注入弁及び低圧炉心スプレイ系注入弁は，重大事

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

故等対処設備として使用することから，重大事故等対使用される条件の下における健全性に【61 条 20】

関する説明書2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

15518.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が処設備としての設計を行う。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧炉心スプレイ系
・低圧炉心スプレイ系

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 多様性，位置的分散等
高圧炉心スプレイ系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・チェンバは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧炉心スプレイ系

並びに位置的分散並びに独立性を考慮すべき対象の設・低圧炉心スプレイ系

計基準事故対処設備はないことから，重大事故等対処

18.4

設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性及び，位置的兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

分散並びに独立性の等」に示す設計方針は適用しない。
【60 条 15】【62 条 46】
5.2 原子炉隔離時冷却系

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す(1) 系統構成る説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

18.3を冷却するための設備として，想定される重大事故等機能を兼用する機器を含む設備に係る設計時において，設計基準事故対処設備である原子炉隔離⑤原子炉冷却材補給設備

時冷却系が使用できる場合は重大事故等対処設備とし・原子炉隔離時冷却系て使用できる設計とする。

18.4【60 条 4】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）防止するために必要な重大事故等対処設備として，設Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原使用される条件の下における健全性に系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動できる設計とする。
【60 条 1】

156

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を

子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

関する説明書2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水をⅤ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が原子炉圧力容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バ使用される条件の下における健全性に

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

関する説明書

発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，人力による措置は容易に行える設計とする。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認を人力操作することにより起動し，蒸気タービン駆動

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，

様式 1 への反映結果

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置
的分散

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設【60 条 10】
全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

設備により給電している場合は，所内常設直流電源設
備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備，可18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

18.3より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

搬型代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備に
第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系を確保する設計とする。

18.4

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

型代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から18.5の給電により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプ

各機器固有の設計によりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉(2) その他各設備固有の設計

圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

d. 原子炉隔離時冷却系る。
【60 条 12】
原子炉隔離時冷却系の流路として，設計基準対象施Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す設である原子炉圧力容器及び炉心支持構造物を重大事る説明書（原子炉本体）

故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書【60 条 11】18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計
Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説
明書

157⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 多様性，位置的分散等
原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散

計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位
置的分散並びに独立性を考慮すべき対象の設計基準事様式 1 への反映結果⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系

故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基18.4

本方針のうち「5.1.2 多様性及び，位置的分散並びに兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

独立性の等」に示す設計方針は適用しない。
【60 条 15】
5.3 低圧注水系

5.3 低圧注水系(1) 系統構成(1) 系統構成

原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

独立して，再循環回路の完全破断のような原子炉冷却た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

材喪失時に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポ

4.3.1

18.3

残留熱除去系（低圧注水系）は，炉心スプレイ系とは残留熱除去系（低圧注水系）は，炉心スプレイ系とは独立して，再循環回路の完全破断のような原子炉冷却材喪失時に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を炉

ンプによりサプレッション・チェンバのプール水を炉心内に注水し，炉心を水浸けにすることにより，燃料の心内に注水し，炉心を水浸けにすることにより，燃料の過熱を防止する設計とする。

過熱を防止する設計とする。

残留熱除去系機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備
・残留熱除去系
18.4【32 条 7】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定される重大事故等

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

時において，設計基準事故対処設備である残留熱除去

18.2 兼用する機能の確認

系（低圧注水系）が使用できる場合は，重大事故等対処

18.3

設備として使用するできる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③残留熱除去設備【62 条 3】

・残留熱除去系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

158

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認注水系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系

様式 1 への反映結果

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計（低圧注水系）を復旧できる設計とする。残留熱除去系③残留熱除去設備（低圧注水系）は，常設代替交流電源設備からの給電に・残留熱除去系

より機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレ

18.4

ッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の水することで炉心を冷却できる設計とする。本系統に仕様等に関する設計

使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海18.5 各機器固有の設計

水系から供給できる設計とする。

(2) その他各設備固有の設計
b.

【62 条 13】
残留熱除去系（低圧注水系）の流路として，設計基準

Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物及びる説明書（原子炉本体）

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

原子炉圧力容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事

残留熱除去設備

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

18.3

Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説③残留熱除去設備

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

故等対処設備としての設計を行う。
【62 条 19】

明書

・残留熱除去系
18.4

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

計算書
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 多様性，位置的分散等
残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサ
プレッション・チェンバは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，
重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分
散並びに独立性を考慮すべき対象の設計基準事故対処
設備はないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性及び，位置的分散並びに独立性の等」に示す設計方針は適用しない。
【62 条 46】

159

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設③残留熱除去設備
・残留熱除去系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-4-4 設備別記載事項の設定根拠に関す

5.4 ほう酸水注入系

る説明書（計測制御系統施設）(1) 系統構成

様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−12. 計測制御系統施設の兼用に関する設計
2.1 機能単位の系統の明確化

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する時に発電用原子炉

2.2 兼用する機能の確認の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

2.3

傷を防止するために必要な重大事故等対処の設備のう機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

ち，事象進展抑制のための設備として，ほう酸水注入系①

ほう酸水注入系を設ける設計とする。

2.4

兼用を含む計測制御系統施設の機器の仕様等に関する設計【60 条 2】
高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持でき

Ⅴ-1-1-4-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（計測制御系統施設）

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−12. 計測制御系統施設の兼用に関する設計ない場合を想定した重大事故等対処設備として，ほう2.1 機能単位の系統の明確化

酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水貯2.2 兼用する機能の確認

蔵タンクのほう酸水を原子炉圧力容器へ注入すること

2.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計で，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。

①【60 条 13】

ほう酸水注入系

2.4 兼用を含む計測制御系統施設の機器の仕様等に関する設計
ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設でⅤ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す

Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−1ある原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉圧力る説明書（原子炉本体）

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計
2.1 機能単位の系統の明確化

容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処設

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

2.2 兼用する機能の確認
2.3

備としての設計を行う。
Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説【60 条 14】

明書機能を兼用する機器を含む設備に係る設計①

ほう酸水注入系

2.4 兼用を含む計測制御系統施設の機器の仕Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度
計算書

160

様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後(2) 多様性，位置的分散

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，設使用される条件の下における健全性に

計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及
び位置的分散並びに独立性を考慮すべき対象の設計基関する説明書2.1

多重性又は多様性及び独立性並び位置

様式 1 への反映結果
Ⅴ-1-10-5「計測制御系統施設」の様式−12.3 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計①

ほう酸水注入系

2.4

兼用を含む計測制御系統施設の機器の仕様的分散等に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設

準事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち多様性及び位置的分散並びに独立性の設計方針は適用しない。
【60 条 15】
5.5 高圧代替注水系

Ⅴ-1-1-4-3(1) 系統構成

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を使用される条件の下における健全性に防止するために必要な重大事故等対処設備として，高関する説明書

対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時
冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

圧代替注水系を設ける設計とする。また，設計基準事故

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

2.1

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧代替注水系
18.4

的分散機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設喪失により起動できない，かつ，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，高圧代替注水系を現場操作により起動できる設計とする。
【60 条 1】
高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として，高圧代替

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

注水系は，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッシ

18.2 兼用する機能の確認ョン・チェンバのプール水を高圧炉心スプレイ系等を18.3

経由して，原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備【60 条 6】・高圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

161

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代

第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代
替直流電源設備からの給電が可能な設計とし，中央制様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.5

御室からの操作が可能な設計とする。

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
c. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水【60 条 7】

設備(c)

高圧代替注水系への電源供給に関する設計

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代

Ⅴ-1-1-4-3

替交流電源設備及び，常設代替直流電源設備及び可搬設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）型代替直流電源設備の機能喪失により中央制御室から
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がる弁の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減使用される条件の下における健全性に圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却の冷却を継続できる設計とする。なお，人力による措置
は容易に行える設計とする。

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認の操作ができない場合においても，現場での人力によ対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

関する説明書2.1

多重性又は多様性及び独立性並び位置

的分散

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設【60 条 8】高圧代替注水系の流路として，設計基準対象施設でⅤ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関すある原子炉圧力容器及び炉心支持構造物を重大事故等

る説明書（原子炉本体）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

対処設備として使用することから，流路に係る機能に18.2 兼用する機能の確認

ついて重大事故等対処設備としての設計を行う。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【60 条 9】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・高圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

162

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関す

5.6 低圧代替注水系

る説明書（原子炉冷却系統施設）

5.6.1 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認(1) 系統構成

18.3

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ機能を兼用する機器を含む設備に係る設計て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損・低圧代替注水系

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設

18.4

備として，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

裕のない場合に対応するための低圧代替注水系（常設）を設ける設計とする。
【62 条 1】
残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合並びに全交流動力電源喪失

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系

18.2 兼用する機能の確認の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却ができな④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

い場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

・低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替

18.4

淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。
【62 条 4】
炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において， Ⅴ-1-1-4-3
原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するため

18.2 兼用する機能の確認の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）18.3

は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉
心を冷却できる設計とする。

④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4【62 条 27】

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

163

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の機能が喪失した場合及び発電用原子Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除18.2 兼用する機能の確認

去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動できない④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

・低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替

18.4

淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。
【62 条 37】
低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.5

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

【62 条 5】

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
c. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原る説明書（原子炉本体）

子炉圧力容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について重大事

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

18.3

故等対処設備としての設計を行う。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【62 条 6】Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説
明書④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度
計算書

164

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後(2) 多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設低圧代替注水系
ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流
電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に

2.1

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系

より駆動することで，非常用所内電気設備を経由し18.4た非常用交流電源設備からの給電により駆動する残兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系ポンプを用いた低圧炉
心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。
【62 条 47】
低圧代替注水系（常設）は，代替淡水貯槽を水源と

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がすることで，サプレッション・チェンバのプール水を使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

計的分散【62 条 49】

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が原子炉建屋外の常設低圧代替注水系格納槽内に設置使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ，低関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

圧炉心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・チェ
ンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

2.1

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

う位置的分散を図る設計とする。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系【62 条 50】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

165

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後(3) 独立性

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源
設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有2.1する設計とする。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系において，独立した電路で系統構成することにより，

18.4

非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対し兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計て独立性を有する設計とする。
【62 条 48】低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置的

18.3

点までの系統について，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に対して独立性を有する設計とする。
【62 条 56】

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

分散③

残留熱除去設備

・残留熱除去系④

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備・低圧炉心スプレイ系
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が散によって，低圧代替注水系（常設）は，設計基準事使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）及び低関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置的

18.3

圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備とし

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

分散ての独立性を有する設計とする。

3.2 原子炉冷却系統施設【62 条 57】

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計③

残留熱除去設備

・残留熱除去系④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧炉心スプレイ系
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

166

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後5.6.2 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水(1) 系統構成

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ18.3て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電・低圧代替注水系

用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設

18.4

備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける設計と兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計する。
【62 条 1】
残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合並びに全交流動力電源喪失

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系

18.2 兼用する機能の確認の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却ができな④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

い場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ（直列 2・低圧代替注水系台）により西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水

18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプ
レイ系，又は残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。
【62 条 7】
炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において， Ⅴ-1-1-4-3
原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止する

18.2 兼用する機能の確認ための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

18.3（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ（直列 2 台）
により西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレ
イ系等又は残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。
【62 条 28】167

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の機能が喪失した場合及び発電用

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留

18.2 兼用する機能の確認

熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に18.3機能を兼用する機器を含む設備に係る設計より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動で④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

きない場合の重大事故等対処設備として，低圧代替

・低圧代替注水系

注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ（直18.4

列 2 台）により西側淡水貯水設備の水を，可搬型代兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉
心スプレイ系等又は残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。
【62 条 38】低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を

第 1-4-1 図 単線結線図（1／5）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

第 1-4-2 図 単線結線図（2／5）

18.5

電源設備からの給電が可能な設計とする。

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する【62 条 8】c. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

説明書
3.2.3 重大事故等時における原子炉格納容
器冷却機能

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

設備(b) 低圧代替注水系への電源供給に関する設計

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

動できる設計とする。

18.2 兼用する機能の確認【62 条 9】18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

168

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準

Ⅴ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関す対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物及る説明書（原子炉本体）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

び原子炉圧力容器内部構造物を重大事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能について

様式 1 への反映結果

Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

重大事故等対処設備としての設計を行う。
Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説【62 条 12】

明書

④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

計算書(2) 多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替
注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンによ

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

的分散④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系

り駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成さ18.4

れる残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

系及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。
【62 条 51】
低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がンプは，西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプ使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

レッション・チェンバのプール水を水源とする残留関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系並びに代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。また，低圧
代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプ
は，代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレッショ
ン・チェンバのプール水を水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。
【62 条 53】

169

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が型ポンプは，原子炉建屋及び常設低圧代替注水系格使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプ
レイ系ポンプ並びに常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によって同時

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系る。

18.4【62 条 54】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が型ポンプの接続口は，共通要因によって接続できな使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

くなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。

2.1【62 条 55】

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(3) 独立性
低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計に対して独立性を有する設計とする。
【62 条 52】

170

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が

圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

損なわないよう，水源から残留熱除去系配管及び低関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

圧炉心スプレイ系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に対して独立性を有する設計とする。

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系【62 条 56】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が散によって，低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3

事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）及び
低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。また，これらの多様性及び位置的分散によって，低圧代替注水系（常2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，互いに重大事④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。

18.4【62 条 57】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

Ⅴ-1-1-4-3

5.7 代替循環冷却系

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）(1) 系統構成
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備として，炉心の著しい損傷及び18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

融炉心が存在する場合の重大事故等対処設備として代機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶④ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・代替循環冷却系

替循環冷却系を設ける設計とする。
【62 条 2】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

171

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合の重Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

大事故等対処設備として代替循環冷却系は，代替循環

18.2 兼用する機能の確認

冷却系ポンプにより，サプレッション・チェンバのプー

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

ル水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を・代替循環冷却系冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は，残18.4

留熱除去系海水系又は緊急用海水系から供給できる設兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計計とする。
【62 条 29】
代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

第 1-4-2 図

単線結線図（2／5）

設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。
【62 条 30】

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.5

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

説明書
3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能設備b.

残留熱除去設備(a)

残留熱除去系への電源供給に関する設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備(e) 代替循環冷却系への電源供給に関する設計

172

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替循環冷却系の流路として，設計基準対象施設でⅤ-1-1-4-1 設備別記載事項の設定根拠に関すある残留熱除去系ポンプ，原子炉圧力容器，炉心支持構る説明書（原子炉本体）て重大事故等対処設備としての設計を行う。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

造物及び原子炉圧力容器内部構造物を重大事故等対処
設備として使用することから，流路に係る機能につい様式 1 への反映結果

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関す

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計る説明書（原子炉冷却系統施設）④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備【62 条 36】
Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書

・代替循環冷却系
18.4

Ⅴ-3-3-2 原子炉圧力容器付属構造物の強度計兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

算書

Ⅴ-3-5-2 残留熱除去設備の強度計算書

Ⅴ-3-別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説
明書

Ⅴ-3-別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書
5.8 水源，代替水源供給設備

Ⅴ-1-1-4-3

5.8.1 重大事故等の収束に必要となる水源設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認(1) 系統構成
設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事
故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

Ⅴ-1-1-4-4

設備別記載事項の設定根拠に関すなる十分な水の量を供給するために必要な重大事故等対処設備として，代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを重機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と18.3

る説明書（計測制御系統施設）

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）

る説明書（原子炉格納施設）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

大事故等の収束に必要となる水源として設ける設計と18.5

各機器固有の設計する。

(2) その他各設備固有の設計
c.

【71 条 1】

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

173

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

また，これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水源として淡水タンク（多目的タンク，

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）を

18.2 兼用する機能の確認設ける設計とする。

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 2】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備
代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施
する際には，西側淡水貯水設備を代替淡水源とし，西側

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施す

18.2 兼用する機能の確認る際には，代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また，淡18.3

水が枯渇した場合に，海を水源として利用できる設計

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計とする。

④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備【71 条 3】・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

174基本設計方針
変

更
−

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替淡水貯槽は，想定される重大事故等時において， Ⅴ-1-1-4-3
原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用す

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手

18.2 兼用する機能の確認段である低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系

18.3（可搬型）の水源として使用できる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 6】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備
西側淡水貯水設備は，想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の18.2 兼用する機能の確認代替手段である低圧代替注水系（可搬型）の水源として18.3

使用できる設計とする。

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【71 条 7】④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

175

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

サプレッション・チェンバ（容量 3,400m3，個数 1） Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関すは，想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器る説明書（原子炉冷却系統施設）

替注水系，代替循環冷却系，原子炉隔離時冷却系，高圧

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故
対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧代様式 1 への反映結果

Ⅴ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関す

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計る説明書（原子炉格納施設）

炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

炉心スプレイ系の水源として使用できる設計とする。

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）【71 条 8】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備
ほう酸水貯蔵タンクは，想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基準

Ⅴ-1-1-4-4

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（計測制御系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほ18.2 兼用する機能の確認

う酸水注入系の水源として使用できる設計とする。

18.3【71 条 9】機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

176

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク，原水タ
ンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は，想定

Ⅴ-1-1-4-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

される重大事故等時において，代替淡水貯槽又は西側

18.2 兼用する機能の確認

淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるととも

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計に，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

替手段である低圧代替注水系（可搬型）の水源として使・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へ用できる設計とする。

の拡散抑制設備を含む。
）
18.4【71 条 10】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備
海は，想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容18.2 兼用する機能の確認

器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事

18.3

故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

代替注水系（可搬型）の水源として利用できる設計とす④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

る。

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）【71 条 11】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

177

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後5.8.2 代替水源供給設備

Ⅴ-1-1-4-3(1) 系統構成

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

18.3

対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

水を供給するために必要な設備及び海を利用するために必要な設備として，可搬型代替注水中型ポンプ④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とす

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）

る。
18.4

【71 条 4】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備代替淡水貯槽へ淡水を供給するための重大事

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

故等対処設備として，可搬型代替注水大型中型ポン

18.2 兼用する機能の確認

プは，代替淡水源である代替淡水貯槽貯水設備，淡水18.3

タンク（多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タン機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

ク及び純水貯蔵タンク）の淡水を，可搬型代替注水大④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

型ポンプは，淡水タンク（多目的タンク，原水タンク，

・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気へろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）の淡水を西側淡水貯水設備代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。

の拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備代替淡水貯槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型
ポンプは，海水を西側淡水貯水設備代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。
【71 条 13】

178

18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

動できる設計とする。

18.2 兼用する機能の確認【71 条 14】18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備
代替水源及び代替淡水源からの移送ルートを確保
するとともに，可搬型のホース，可搬型代替注水中型

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプについては，

18.2 兼用する機能の確認

複数箇所に分散して保管する。

18.3【71 条 5】機能を兼用する機器を含む設備に係る設計④非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
・低圧代替注水系（水源に係る設備，大気への拡散抑制設備を含む。
）
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計c.

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
設備(d) 水源に係る設備

179

基本設計方針変

更前変

6. 原子炉冷却材補給設備

6.

6.1 原子炉隔離時冷却系

6.1 原子炉隔離時冷却系(1) 系統構成

更工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材補給設備

原子炉冷却系統施設 要目表

様式 1 への反映結果（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計(1) 系統構成

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

4.4.3

18.3

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉停止後，何らか

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉停止後，何らかの原因で給水が停止した場合等に原子炉水位を維持すの原因で給水が停止した場合等に原子炉水位を維持するため，発電用原子炉で発生する蒸気の一部を用いたタるため，発電用原子炉で発生する蒸気の一部を用いたービン駆動のポンプにより，サプレッション・チェンバ

タービン駆動のポンプにより，サプレッション・チェン

構造図のプール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器

バのプール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容4.4.3に補給し水位を維持できる設計とする。

器に補給し水位を維持できる設計とする。

原子炉隔離時冷却系機能を兼用する機器を含む設備に係る設計⑤原子炉冷却材補給設備
原子炉隔離時冷却系

・原子炉隔離時冷却系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【33 条 7】また，原子炉冷却材喪失事故に至らない原子炉冷却材

また，原子炉冷却材喪失事故に至らない原子炉冷却圧力バウンダリからの小さな漏えい及び原子炉冷却材

材圧力バウンダリからの小さな漏えい及び原子炉冷却圧力バウンダリに接続する小口径配管の破断又は小さ

材圧力バウンダリに接続する小口径配管の破断又は小原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

な機器の損傷による冷却材の漏えいに対し，補給する能さな機器の損傷による冷却材の漏えいに対し，補給すた図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認力を有する設計とする。

る能力を有する設計とする。

4.4.3

18.3

原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

原子炉隔離時冷却系機能を兼用する機器を含む設備に係る設計【33 条 8】⑤原子炉冷却材補給設備

構造図
4.4.3

原子炉隔離時冷却系

・原子炉隔離時冷却系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

原子炉隔離時冷却系は，短時間の全交流動力電源喪失

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源喪失時から時においても，炉心を冷却する機能を有する設計とす

重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設る。

代替交流電源設備から開始されるまでの間，炉心を冷

原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

却する機能を有する設計とする。
【33 条 12】18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
4.4.3

原子炉隔離時冷却系⑤原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系
18.4

構造図
4.4.3

180

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

原子炉隔離時冷却系

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事

Ⅴ-1-1-4-3

故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系原子炉注入

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

弁は，現場で弁を操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。

様式 1 への反映結果

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が【61 条 19】

18.3

関する説明書2.1

多重性又は多様性及び独立性並び位置⑤ 原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系
18.4

的分散

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計使用される条件の下における健全性に兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

3.2 原子炉冷却系統施設

19. インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の系
統隔離及び原子炉冷却材の漏えい量抑制に係る設計
なお，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

却系原子炉注入弁は，重大事故等対処設備として使用することから，重大事故等対処設備としての設計を行

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がう。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計【61 条 20】18.3

使用される条件の下における健全性に関する説明書2.1

多重性又は多様性及び独立性並び位置的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

181

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計⑤ 原子炉冷却材補給設備
・原子炉隔離時冷却系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

基本設計方針変

更前変

7. 原子炉補機冷却設備

7.

7.1 残留熱除去系海水系

7.1 残留熱除去系海水系(1) 系統構成

更工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却系統施設 要目表

原子炉補機冷却設備

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備である残留熱除去系海水系は，発電用原子炉停止時に留熱除去系により除去された原子炉圧力容器内におい残留熱除去系により除去された原子炉圧力容器内にお原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示して発生した残留熱及び重要安全施設において発生した

いて発生した残留熱及び重要安全施設において発生した図面及び系統図

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送が可能な設た熱を，常設代替交流電源設備から電気の供給が開始

4.6.1

計とする。

されるまでの間の全交流動力電源喪失時を除いて，最

また，津波又は発電所敷地若しくはその周辺において因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全性を損なわない設計とする。

（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

Ⅴ-1-1-4-3(1) 系統構成である残留熱除去系海水系は，発電用原子炉停止時に残想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原様式 1 への反映結果

18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

残留熱除去系海水系機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計⑥原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

終的な熱の逃がし場である海へ輸送が可能な設計とする。
また，津波，溢水又は発電所敷地若しくはその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全性を損なわない設計とする。
【33 条 13】

残留熱除去系海水系は，残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系は，残留熱除去系海水系ポンプを設置し残留熱除去系熱交換器に冷却用海水を供給すを設置し残留熱除去系熱交換器に冷却用海水を供給することにより，非常時に動的機器の単一故障及び外部ることにより，非常時に動的機器の単一故障及び外部

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示し18.1 機能単位の系統の明確化

電源喪失を仮定した場合でも，残留熱除去設備，非常

電源喪失を仮定した場合でも，残留熱除去設備，非常た図面及び系統図

18.2 兼用する機能の確認

用炉心冷却設備等の機器から発生する熱を最終的な熱用炉心冷却設備等の機器から発生する熱を最終的な熱

4.6.1

18.3

の逃がし場である海へ輸送が可能な設計とする。

の逃がし場である海へ輸送が可能な設計とする。
【33 条 14】

原子炉冷却系統施設 要目表（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

残留熱除去系海水系機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計⑥ 原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

182

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

Ⅴ-1-1-4-3を冷却するための設備，最終ヒートシンクへ熱を輸送

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計するための設備，原子炉格納容器内の冷却等のための18.1 機能単位の系統の明確化

設備，原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

18.2 兼用する機能の確認

備及び原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計の設備として，想定される重大事故等時において，設計⑥ 原子炉補機冷却設備

基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が使用で・残留熱除去系海水系

きる場合は重大事故等対処設備として使用できる設計

18.4

とする。

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【62 条 14】【62 条 21】【62 条 31】【62 条 40】【63 条 2】【64 条 17】【64 条 26】
【64 条 36】【64 条 44】【65 条 3】【66 条 33】
Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(2) 多様性，位置的分散等
残留熱除去系熱交換器海水系ポンプ及び残留熱除去
系海水系ポンプストレーナは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

2.1（追加要求事項はないが，本工認で必要な設計）使用される条件の下における健全性に

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

関する説明書18.1 機能単位の系統の明確化

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.2 兼用する機能の確認
18.3

的分散

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

3.2 原子炉冷却系統施設⑥ 原子炉補機冷却設備

的分散並びに独立性を考慮すべき対象の設計基準事故
対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本

・残留熱除去系海水系

方針のうち「5.1.2 多様性及び，位置的分散並びに独18.4

立性の等」に示す設計方針は適用しない。

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【62 条 46】【63 条 35】【64 条 52】
Ⅴ-1-1-4-3

7.2 緊急用海水系(1)

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

系統構成

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化
18.2 兼用する機能の確認
18.3

傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。
）を防止するため，最終ヒー
トシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設備として，緊急用海水系を設ける設計とする。

⑥ 原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系
18.4【63 条 1】

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

183

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失しⅤ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化た場合の重大事故等対処設備として，緊急用海水系は，サ18.2 兼用する機能の確認

プレッション・チェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却18.3

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計機能が確保できる一定の期間内に，緊急用海水ポンプに⑥ 原子炉補機冷却設備て残留熱除去系熱交換器に海水を送水することで，残留・残留熱除去系海水系

熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場

18.4

である海へ輸送できる設計とする。
【63 条 3031】

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプにて非常用取水設備であるＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用

Ⅴ-1-1-4-3

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.1 機能単位の系統の明確化

海水ピット，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピ

18.2 兼用する機能の確認

ットを通じて海水を取水し，緊急用海水ポンプ出口に設18.3

置するされる緊急用海水系ストレーナにより異物を除去機能を兼用する機器を含む設備に係る設計

し，残留熱除去系熱交換器又は代替燃料プール冷却系熱⑥ 原子炉補機冷却設備

交換器に海水を送水することによりで，残留熱除去系熱・残留熱除去系海水系交換器又は代替燃料プール冷却系熱交換器で発生した熱18.4を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とす

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計る。
【62 条 16】【62 条 23】【62 条 33】【62 条 42】【63 条 32】【64 条 19】【64 条 28】【64 条 38】【64 条 46】【65 条 6】【66 条 35】【69 条 60】
緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給第 1-4-1 図

単線結線図（1／5）

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

電が可能な設計とする。

18.5【62 条 17】【62 条 24】
【62 条 34】【62 条 43】【63 条 33】

(2) その他各設備固有の設計【64 条 20】【64 条 29】【64 条 39】【64 条 47】【65 条 7】【66 条 36】【69 条 61】184e.

各機器固有の設計

原子炉補機冷却設備

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後(2) 多様性，位置的分散等

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備からの給電を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。また，緊急用海2.1

様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設
計

的分散⑥ 原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系

水系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント

18.4系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計【63 条 40】
緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備がポンプピット内に設置することにより，海水ポンプ室使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置18.3に設置する残留熱除去系海水系ポンプ，原子炉建屋外の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。

2.1

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

計

的分散
3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設⑥ 原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系【63 条 41】18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が(3) 独立性
緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散により，残留熱除去系海水系に対し独立性を有する

2.1

設計とする。

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計使用される条件の下における健全性に

18.1 機能単位の系統の明確化

関する説明書18.2 兼用する機能の確認

多重性又は多様性及び独立性並び位置

18.3

3.2 原子炉冷却系統施設

機能を兼用する機器を含む設備に係る設計的分散【63 条 42】⑥ 原子炉補機冷却設備
・残留熱除去系海水系
18.4

兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計

185

基本設計方針変

更前変

8. 原子炉冷却材浄化設備

8.

8.1 原子炉冷却材浄化系

8.1 原子炉冷却材浄化系

更工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

原子炉冷却材浄化設備(1) 系統構成(1) 系統構成
原子炉冷却材浄化系は，原子炉冷却材の純度を高く保原子炉冷却材浄化系は，原子炉冷却材の純度を高くつために設置するもので，原子炉冷却材再循環系配管か保つために設置するもので，原子炉冷却材再循環系配ら冷却材を一部取り出し，原子炉冷却材浄化系フィルタ

管から冷却材を一部取り出し，原子炉冷却材浄化系フ

脱塩器によって浄化脱塩して給水系へ戻すことにより，

ィルタ脱塩器によって浄化脱塩して給水系へ戻すこと

原子炉冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電により，原子炉冷却材中の不純物及び放射性物質の濃用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ

度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以ことができる設計とする。

下に保つことができる設計とする。

−−（追加要求事項なし）【33 条 10】放射性物質を含む原子炉冷却材を，原子炉起動時，停放射性物質を含む原子炉冷却材を，原子炉起動時，停止時及び高温待機時において，原子炉冷却材系統外に排止時及び高温待機時において，原子炉冷却材系統外に出する場合は，原子炉冷却材浄化系により原子炉冷却材

排出する場合は，原子炉冷却材浄化系により原子炉冷を浄化して，液体廃棄物処理系へ導く設計とする。

却材を浄化して，液体廃棄物処理系へ導く設計とする。

−−（追加要求事項なし）【29 条 1】9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視する装置

9.

原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視する装置

Ｖ-1-4-1

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の（基本設計方針に変更はないが，要求事項に変更

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え漏えいを監視する装置の構成に関するがあり，本工認で必要な設計）

いに対して，格納容器床ドレン流量，格納容器機器ドレン流

いに対して，格納容器床ドレン流量，格納容器機器ドレン流

説明書並びに計測範囲及び警報動作範18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計

量及び原子炉格納容器内雰囲気中の核分裂生成物の放射能

量及び原子炉格納容器内雰囲気中の核分裂生成物の放射能囲に関する説明書

18.5の測定により検出する装置を設ける設計とする。

の測定により検出する装置を設ける設計とする。

2. 基本方針【28 条 9】3.

漏えいを監視する装置の構成

4. 漏えいを監視する装置の計測範囲及び警a.

原子炉冷却材の循環設備(b)

原子炉冷却材の漏えい監視装置の構成

報動作範囲
このうち，漏えい位置を特定できない原子炉格納容器内

このうち，漏えい位置を特定できない原子炉格納容器内の漏えいに対しては，格納容器床ドレン流量により 1 時間の漏えいに対しては，格納容器床ドレン流量により 1 時間

３3

Ｖ-1-4-1

３3

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計等に係る設計（基本設計方針に変更はないが，要求事項に変更

漏えいを監視する装置の構成に関するがあり，本工認で必要な設計）

以内に 0.23 m /h の漏えい量を検出する能力を有する設計以内に 0.23 m /h の漏えい量を検出する能力を有する設計

説明書並びに計測範囲及び警報動作範18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計とするとともに，自動的に中央制御室に警報を発信する設とするとともに，自動的に中央制御室に警報を発信する設囲に関する説明書

18.5計とする。また，測定値は，中央制御室に指示する設計とす計とする。また，測定値は，中央制御室に指示する設計とす

2. 基本方針

る。

る。

3.

【28 条 10】

4. 漏えいを監視する装置の計測範囲及び警

漏えいを監視する装置の構成

報動作範囲

186

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計
a.

原子炉冷却材の循環設備(b)

原子炉冷却材の漏えい監視装置の構成等に係る設計基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後Ｖ-1-4-1

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の様式 1 への反映結果

格納容器床ドレン流量計は，格納容器床ドレンサンプか

格納容器床ドレン流量計は，格納容器床ドレンサンプから原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプへのドレン配管に設

ら原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプへのドレン配管に設漏えいを監視する装置の構成に関する

18.5

ける設計とする。

ける設計とする。

説明書並びに計測範囲及び警報動作範(2) その他各設備固有の設計

囲に関する説明書

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え

いは，格納容器床ドレンサンプへ回収又は流入した後，導入

いは，格納容器床ドレンサンプへ回収又は流入した後，導入

2. 基本方針

管及び原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプへのドレン配管

管及び原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプへのドレン配管

3.

を通ることにより，格納容器床ドレン流量計にて検出できを通ることにより，格納容器床ドレン流量計にて検出でき

4. 漏えいを監視する装置の計測範囲及び警る設計とする。

る設計とする。

漏えいを監視する装置の構成

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
各機器固有の設計

a.

原子炉冷却材の循環設備(b)

原子炉冷却材の漏えい監視装置の構成等に係る設計報動作範囲

格納容器床ドレンサンプの水位は，通常運転中ドライウ

格納容器床ドレンサンプの水位は，通常運転中ドライウ

ェル内ガス冷却装置から発生する凝縮水が流入すること

ェル内ガス冷却装置から発生する凝縮水が流入すること

で，常時導入管高さ（1 m）に維持可能な設計とする。また，

で，常時導入管高さ（1 m）に維持可能な設計とする。また，格納容器床ドレンサンプの水位が低下していると想定され格納容器床ドレンサンプの水位が低下していると想定される場合には，水張りを実施することで，常時導入管高さ（1る場合には，水張りを実施することで，常時導入管高さ（1ｍ）に維持可能な設計とする。

ｍm）に維持可能な設計とする。
【28 条 11】
また，格納容器床ドレンサンプ水位維持を確認することを保安規定に定めて管理する。

＜下線部＞

＜下線部＞

運用に関する記載であり，保安規定にて対応−【28 条 12】
格納容器床ドレン流量計が故障した場合は，これと同等

格納容器床ドレン流量計が故障した場合は，これと同等の機能を有するドライウェルエアークーラードレン流量計の機能を有するドライウェルエアークーラードレン流量計

及び核分裂生成物モニタ粒子放射線モニタにより，漏えい

及び核分裂生成物モニタ粒子放射線モニタにより，漏えい

位置を特定できない原子炉格納容器内の漏えいを検知可能

位置を特定できない原子炉格納容器内の漏えいを検知可能な設計とする。

な設計とする。

−−（追加要求事項なし）【28 条 13】
10．流体振動等による損傷の防止

10．流体振動等による損傷の防止

原子炉冷却系統，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系

原子炉冷却系統，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に係る容器，管，ポンプ及び弁は，（原子炉停止時冷却系）に係る容器，管，ポンプ及び弁は，原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動に

原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動により生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他のより生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により損傷を受

原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計とする。

けない設計とする。
【19 条 2】187−−
（追加要求事項なし）

基本設計方針
変

更

前

変

更

工認添付説明書との関係

後

管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものに関する流体振動評価は，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ

Ⅴ-1-4-2

流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書

０１２）の規定に基様式 1 への反映結果
18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計
18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計づく手法及び評価フローに従った設計とする。

a.

【19 条 3】(c) 流体振動又は温度変動による損傷防止

原子炉冷却材の循環設備に係る設計
温度差のある流体の混合等で生じる温度変動により発生する配管の高サイクル熱疲労による損傷防止は，日本機械

Ⅴ-1-4-2

流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書

学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」
（ＪＳＭ
Ｅ

Ｓ

18.5

各機器固有の設計(2) その他各設備固有の設計

０１７）の規定に基づく手法及び評価フローに従a.

った設計とする。

原子炉冷却材の循環設備(c) 流体振動又は温度変動による損傷防止【19 条 4】
11. 主要対象設備

18. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計に係る設計

11. 主要対象設備

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。
）の対象となる

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。
）の対象とな

主要な設備について，「表１ 原子炉冷却系統施設（蒸気る主要な設備について，「表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。
）の主要設備リスト」に示す。

タービンを除く。
）の主要設備リスト」に示す。
本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については，
「表 2

−
−

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。
）の兼用設備リスト」に示す。

188（「主要設備リスト」及び「兼用設備リスト」
による）

基本設計方針から工認添付説明書及び様式−１への展開表【対象施設：原子炉冷却系統施設（蒸気タービン）】
基本設計方針変 更

前変 更

工認添付説明書との関係

後

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並

並びにこれらの解釈による。

様式 1 への反映結果−−（用語の定義のみ）

びにこれらの解釈による。

第１章 共通項目
蒸気タービンの共通項目である「1.
然現象（2.2

第１章 共通項目
地盤等，2.

自津波による損傷の防止を除く。
），3.

火災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求（5.7

内燃機関

蒸気タービンの共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象（2.2
災，4.

津波による損傷の防止を除く。），3.

火
1.

溢水等，5. 設備に対する要求（5.7 内燃機関を除く。
）
，6. その他」の基本設計方針については，原

を除く。
）
，6.

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項目」

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。

に基づく設計とする。

−

その他」の基本設計方針については，原第２章 個別項目

第２章 個別項目

1. 蒸気タービン

1. 蒸気タービン

設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸気設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸気タービンの付属設備は，想定される環境条件において，タービンの付属設備は，想定される環境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響を考慮した設計と材料に及ぼす化学的及び物理的影響を考慮した設計と

する。

する。

また，振動対策，過速度対策等各種の保護装置及び監

また，振動対策，過速度対策等各種の保護装置及び監視制御装置により，中央制御室及び現場において運転状

視制御装置により，中央制御室及び現場において運転状態の監視を行い，発電用原子炉施設の安全性を損なわな態の監視を行い，発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，以下の事項を考慮して設計する。

いよう，以下の事項を考慮して設計する。

共通的に適用される設計−（追加要求事項なし）−−（追加要求事項なし）【31 条 1】1.1 蒸気タービン本体
蒸気タービンの定格出力は，排気圧力-96.3 kPa，補1.1 蒸気タービン本体
蒸気タービンの定格出力は，排気圧力-96.3 kPa，補給水率 0 ％にて，発電端で 1,100,000 kW となる設計

給水率 0 ％にて，発電端で 1,100,000 kW となる設計

とする。

とする。

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービ

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービ

ン設備の保安が確保できるように定格熱出力一定運

ン設備の保安が確保できるように定格熱出力一定運転を考慮した設計とする。

転を考慮した設計とする。

−−（追加要求事項なし）【31条2】
蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転速度並びに蒸気タービンの起動時及び停止

蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達−する回転速度並びに蒸気タービンの起動時及び停止
189−（追加要求事項なし）

基本設計方針
変 更

前

変 更

工認添付説明書との関係

後過程を含む運転中に主要な軸受又は軸に発生しうる過程を含む運転中に主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有す

最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有する設計とする。

る設計とする。

様式 1 への反映結果【31条3】
また，蒸気タービンの軸受は，主油ポンプ，補助油

また，蒸気タービンの軸受は，主油ポンプ，補助油

ポンプ，非常用油ポンプ等の軸受潤滑設備を設置する

ポンプ，非常用油ポンプ等の軸受潤滑設備を設置することにより，運転中の荷重を安定に支持でき，かつ，

ことにより，運転中の荷重を安定に支持でき，かつ，

異常な摩耗，変形及び過熱が生じない設計とする。

異常な摩耗，変形及び過熱が生じない設計とする。
【31条4】

蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一軸

蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一軸上に結合したものの危険速度は，速度調定率で定まる

上に結合したものの危険速度は，速度調定率で定まる

回転速度の範囲のうち最小の回転速度から，非常調速

回転速度の範囲のうち最小の回転速度から，非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間に発装置が作動したときに達する回転速度までの間に発生しない設計とする。
また，蒸気タービン起動時の危険速度を通過する際には速やかに昇速できる設計とする。

−

生しない設計とする。

−（追加要求事項なし）

また，蒸気タービン起動時の危険速度を通過する際には速やかに昇速できる設計とする。
【31条5】

蒸気タービン及びその付属設備の耐圧部分の構造

蒸気タービン及びその付属設備の耐圧部分の構造

は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生するは，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力が当該部分に使用する材料の許容応力を最大の応力が当該部分に使用する材料の許容応力を超えない設計とする。

超えない設計とする。

−−（追加要求事項なし）【31条6】
蒸気タービンには，その回転速度及び出力が負荷の蒸気タービンには，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止する調速変動の際にも持続的に動揺することを防止する調速装置を設けるとともに，運転中に生じた過回転，発電装置を設けるとともに，運転中に生じた過回転，発電機の内部故障，復水器真空低下，スラスト軸受の摩耗

機の内部故障，復水器真空低下，スラスト軸受の摩耗による設備の破損を防止するため，その異常が発生しによる設備の破損を防止するため，その異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつた場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置及び保安装置を設置速やかに遮断する非常調速装置及び保安装置を設置する。また，調速装置は，最大負荷を遮断した場合にする。また，調速装置は，最大負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度

達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有する設計とする。

未満にする能力を有する設計とする。

なお，過回転については定格回転速度の 1.11 倍を

なお，過回転については定格回転速度の 1.11 倍を超えない回転数で非常調速装置が作動する設計とす

超えない回転数で非常調速装置が作動する設計とす

る。

−

−
（追加要求事項なし）る。
【31 条 7】蒸気タービン及びその付属設備であって，最高使用

蒸気タービン及びその付属設備であって，最高使用

−
190

−

基本設計方針
変 更

前

変 更

圧力を超える過圧が生ずるおそれのあるものにあっ圧力を超える過圧が生ずるおそれのあるものにあっては，排気圧力の上昇時に過圧を防止することができては，排気圧力の上昇時に過圧を防止することができる容量を有し，かつ，最高使用圧力以下で動作する大る容量を有し，かつ，最高使用圧力以下で動作する大気放出板を設置し，その圧力を逃がすことができる設

気放出板を設置し，その圧力を逃がすことができる設計とする。

工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果（追加要求事項なし）

計とする。
【31条8】

蒸気タービンには，設備の損傷を防止するため，以蒸気タービンには，設備の損傷を防止するため，以下の運転状態を計測する監視装置を設け，各部の状態

下の運転状態を計測する監視装置を設け，各部の状態を監視することができる設計とする。

を監視することができる設計とする。

(1) 蒸気タービンの回転速度(1) 蒸気タービンの回転速度

(2)

(2)

主塞止弁の前及び中間塞止加減弁の前における蒸気の圧力及び温度(3) 蒸気タービンの排気圧力(4)

蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力(5)

主塞止弁の前及び中間塞止加減弁の前における蒸気の圧力及び温度(3) 蒸気タービンの排気圧力(4)−

蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧−（追加要求事項なし）

力
蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度又は軸受メタル温度(5)

蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度又は軸受メタル温度(6) 蒸気加減弁の開度(6) 蒸気加減弁の開度(7) 蒸気タービンの振動の振幅(7) 蒸気タービンの振動の振幅【31 条 9】蒸気タービンは，振動を起こさないように十分配慮

蒸気タービンは，振動を起こさないように十分配慮をはらうとともに，万一，振動が発生した場合にも振をはらうとともに，万一，振動が発生した場合にも振動監視装置により，警報を発するように設計する。ま

動監視装置により，警報を発するように設計する。また，運転中振動の振幅を自動的に記録できる設計とす

た，運転中振動の振幅を自動的に記録できる設計とす

る。

−

−
（追加要求事項なし）る。
【31 条 10】蒸気タービン及びその付属設備の構造設計におい

蒸気タービン及びその付属設備の構造設計において発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及て発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に規定のないものについては，信頼性が確びその解釈に規定のないものについては，信頼性が確認され十分な実績のある設計方法，安全率等を用いる

認され十分な実績のある設計方法，安全率等を用いる

ほか，最新知見を反映し，十分な安全性を持たせるこ

ほか，最新知見を反映し，十分な安全性を持たせることにより保安が確保できる設計とする。

とにより保安が確保できる設計とする。

−【31 条 11】
主復水器は，冷却水温度 19 ℃，補給水率 0 ％及び主復水器は，冷却水温度 19 ℃，補給水率 0 ％及び蒸気タービンの定格出力において, 排気圧力-96.3

蒸気タービンの定格出力において, 排気圧力-96.3

kPa を確保できる設計とする。

kPa を確保できる設計とする。
【31 条 12】191−
（追加要求事項なし）

基本設計方針変 更

前

1.2 蒸気タービンの付属設備

変 更工認添付説明書との関係

後様式 1 への反映結果

1.2 蒸気タービンの付属設備

ポンプを除く蒸気タービンの付属設備に属する容ポンプを除く蒸気タービンの付属設備に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は，想定される環器及び管の耐圧部分に使用する材料は，想定される環

境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響

境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的強度を有するもに対し，安全な化学的成分及び機械的強度を有するものを使用する。

のを使用する。

−−（追加要求事項なし）【31 条 13】また，蒸気タービンの付属設備のうち，主要な耐圧

また，蒸気タービンの付属設備のうち，主要な耐圧部の溶接部については，次のとおりとし，溶接事業者

部の溶接部については，次のとおりとし，溶接事業者

検査により適用基準及び適用規格に適合しているこ検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。

とを確認する。

(1) 不連続で特異な形状でないものであること。

(1) 不連続で特異な形状でないものであること。

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健

全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したも欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。

のであること。

(3) 適切な強度を有するものであること。

(3) 適切な強度を有するものであること。

(4)

(4)

機械試験その他の評価方法により適切な溶接施−−（追加要求事項なし）

機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であるこ

工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したもとをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。

のであること。
【31 条 14】

なお，主要な耐圧部の溶接部とは，蒸気タービンに

なお，主要な耐圧部の溶接部とは，蒸気タービンに係る蒸気だめ又は熱交換器のうち水用の容器又は管係る蒸気だめ又は熱交換器のうち水用の容器又は管であって，最高使用温度 100 ℃未満のものについてであって，最高使用温度 100 ℃未満のものについては，最高使用圧力 1,960 kPa，それ以外の容器についは，最高使用圧力 1,960 kPa，それ以外の容器については，最高使用圧力 98 kPa，水用の管以外の管については，最高使用圧力 98 kPa，水用の管以外の管については，最高使用圧力 980 kPa（長手継手の部分にあっては，最高使用圧力 980 kPa（長手継手の部分にあっては，490 kPa）以上の圧力が加えられる部分についてては，490 kPa）以上の圧力が加えられる部分について溶接を必要とするものをいう。また，蒸気タービンに溶接を必要とするものをいう。また，蒸気タービンに係る外径 150 mm 以上の管のうち，耐圧部について溶

係る外径 150 mm 以上の管のうち，耐圧部について溶接を必要とするものをいう。

−

接を必要とするものをいう。
【31 条 15】蒸気タービンの付属設備の機器仕様は，運転中に想

蒸気タービンの付属設備の機器仕様は，運転中に想定される最大の圧力・温度，必要な容量等を考慮した定される最大の圧力・温度，必要な容量等を考慮した設計とする。

設計とする。
【31 条 16】
192−
（追加要求事項なし）

基本設計方針
変 更

前

変 更

後

給水処理系のうち，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，

給水処理系のうち，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク及び純水貯蔵タンクは，東海発電所と共多目的タンク及び純水貯蔵タンクは，東海発電所と共用とするが，必要な容量をそれぞれ確保するととも用とするが，必要な容量をそれぞれ確保するとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔離できる設に，接続部の弁を閉操作することにより隔離できる設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。

計とすることで，安全性を損なわない設計とする。

工認添付説明書との関係

様式 1 への反映結果−−（追加要求事項なし）【15 条 12】

2. 主要対象設備
蒸気タービンの対象となる主要な設備について，「表 1
蒸気タービンの主要設備リスト」に示す。

2. 主要対象設備
蒸気タービンの対象となる主要な設備について，「表 1−

蒸気タービンの主要設備リスト」に示す。

193

−
（
「主要設備リスト」による）