本資料のうち，枠囲みの内容は，東海第二発電所 工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

工認-262 改 2

公開できません。

提出年月日

平成 30 年 7 月 17 日

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2Ｖ-2-10-2-9-3 取水ピット水位計の耐震性についての計算書

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2目次
1.

概要

12.

一般事項

22.1 位置22.2 構造概要

32.3 評価方針

42.4 記号の説明

53.

評価部位

64.

固有周期

64.1 固有周期の算出方法

65.

7

構造強度評価5.1 構造強度評価方法

75.2 荷重の組合せ及び許容応力75.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

75.2.2 許容応力75.2.3 使用材料の許容応力評価条件

76.

設計用地震力97.

計算方法

107.1 応力の計算方法

107.2 計算条件

117.3 応力の評価

118.

12

機能維持評価8.1 電気的機能維持評価方法

129.

13

評価結果

1.

概要
本計算書は，「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，取水ピット水位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。
取水ピット水位計は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に分類される。以下，分類にNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2応じた構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

12.

一般事項

2.1 位置NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

津波監視設備の配置図を図 2.1－1 に示す。

図 2.1－1
2

津波監視設備配置図

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

2.2 構造概要
取水ピット水位計の構造概要を表 2.2－1 に示す。
表 2.2－1 構造概要
設備名称
取水ピット水位計

構造概要
主体構造検出器

概略構造図

主体構造
検出器は，取付平面ボルトにより取水ピット水位計検出器取躯体付座に設置す3る。
側面

正面取付ボルト

検出器

躯体

躯体

取水ピット水位計検出器取付座（正面方向）（側面方向）

2.3 評価方針
取水ピット水位計の構造強度評価は， 「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1

構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2.2 構造概要」にて示す取水ピット水位計の部位を踏まえ「3.

評価部位」にて設定する箇所において「4. 固有周期」に基づく設計用地震力により算出した応力等が許容限界に収まることを，「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また機能維持評価は，「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを，「8. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「9. 評価結果」に示す。
取水ピット水位計の耐震評価フローを図 2.3－1 に示す。

基準地震動Ｓｓ

固有値測定試験

荷重 及 び 荷重 のNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2組合せの設定

入力地震動の設定

評価用加速度の設定

設計震度の設定加振試験後の機能維持確認に

評価式による計算

応力の計算

よる機能確認済加速度の算定

取付ボルトの応力評価
取水ピット水位計の・引張

動的機能維持評価・せん断

図 2.3－1 取水ピット水位計の耐震評価フロー4

2.4 記号の説明

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2記号

記号の説

明

単位

Ａｂ

取付ボルトの軸断面積mm2ＣＨ

水平方向設計震度－ＣＶ

鉛直方向設計震度－ｄ

取付ボルトの呼び径mm

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131 に定める値

MPaＦｂ

取付ボルトに作用する引張力（１本当たり）

Nfｓｂせん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力

MPa

fｔｏ

引張力のみを受ける取付ボルトの許容引張応力

MPa

fｔｓ

引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力

MPag

重力加速度（＝9.80665）

m/s2ｈ

取付面から重心までの距離mm

1*1

重心と取付ボルト間の水平方向距離mm

2

重心と取付ボルト間の水平方向距離*1mmｍ

運転時質量kgｎ

取付ボルトの本数－ｎｆ

評価上引張力を受けるとして期待する取付ボルトの本数－

Ｑｂ

取付ボルトに作用するせん断力

NＳｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値

MPa

Ｓｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値

MPa

π

円周率

－σｂ

取付ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

取付ボルトに生じるせん断応力MPa*1： 1≦ 25

3.

評価部位
取水ピット水位計の耐震評価は，「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる取付ボルトについて実施する。取水ピット水位計の耐震評価部位については，表 2.1－1 の構造概要に示す。
4.

固有周期
4.1 固有周期の算出方法。
振動試験装置により固有振動数（共振周波数）を測定する。固有周期を表 4.1－1 に示す。
表 4.1－1 固有周期
評価部位

方向
水平

取水ピット水位計検出器

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2鉛直6固有周期(s)5.

構造強度評価5.1 構造強度評価方法(1) 取水ピット水位計の質量は先端に集中するものとする。
(2) 転倒方向は，正面方向及び側面方向について検討し，計算書には計算結果の厳しい方を記載する。
(3) 設計用地震力は「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
(4) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

5.2 荷重の組合せ及び許容応力5.2.1 荷重の組合せ
耐震評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す荷重及び荷重の組合せを用いる。取水ピット水位計の荷重の組合せを表 5.2－1 に示

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2す。

5.2.2 許容応力
取水ピット水位計の許容応力を表 5.2－2 に示す。

5.2.3 使用材料の許容応力評価条件
取水ピット水位計の使用材料の許容応力評価条件のうち，設計基準対象施設の評価に用いるものを表 5.2－3 に示す。

7

表 5.2－1 荷重の組合せ
施設区分

その他発電用原子炉の付属施設

機器名称

荷重の組合せ取水ピット水位計

Ｄ＋Ｓｓ

浸水防護施設注記 ＊：Ｄは固定荷重，Ｓｓは地震荷重を示す。

表 5.2－2 許容応力（その他の支持構造物）
許容限界＊1，＊2（ボルト等）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

許容応力状態

一次応力

ⅢＡＳ＊3

引張り

せん断

1.5・ｆｔ1.5・ｆｓ

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
＊3：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。
表 5.2－3 使用材料の許容応力評価条件
評価部材
基礎ボルト

材料

温度条件

Ｓｙ

Ｓｕ

Ｓｙ(ＲＴ)

（℃）

(MPa)

(MPa)

(MPa)

205

520

－

周囲環境温度840

6.

設計用地震力評価に用いる設計用地震力を表 6.1－1 に示す。
基準地震動Ｓｓによる地震力は，「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。
表 6.1－1 設計用地震力（設計基準対象施設）
耐震設計上の重要度分類

Ｓ

据付場所
及び床面高さ（m）

固有周期(s)

水平方向

取水ピット
海水ポンプ室EL.0.3＊1NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

注記 ＊1：基準床レベルを示す。

9鉛直方向

基準地震動Ｓｓ
水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

ＣH＝0.46

ＣV＝1.78

7.

計算方法

7.1 応力の計算方法
取付ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。図 7.1－1 に計算モデルを示す。

転倒方向

転倒支点となる
ボルト列

引張りを受ける
ボルト列

ｍ･(CV-1)･g

ｈｍ･CH･g

躯体

転倒支点
躯体（正面方向）

12NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

図 7.1－1 計算モデル(1)引張応力
取付ボルトに作用する引張力 Fb は次式にて求める。
(m・g・CH・h-m・g・(1-Cv)・

Ｆ ｂ＝(7.1.1)

nf・取付ボルトに作用する引張応力σb は次式にて求める。

σ ｂ＝Ｆｂ

(7.1.2)Ａｂ

ここで，取付ボルトの軸断面積 Ab はＡ ｂ＝π４・ｄ2(7.1.3)(2)せん断応力
取付ボルトに対するせん断力は，取付ボルト全本数で受けるものとして計算する。
せん断力
Ｑｂ＝ｍ・ＣＨ・g(7.1.4)

せん断応力
τｂ＝Ｑｂ(7.1.5)

ｎ・Ａｂ107.2 各諸元
評価に使用する各諸元を表 5.4－1 に示す。
表 5.4－1 各諸元
記号

数値

単位mkg

Aｂmm2CＨ

0.46－CＶ

1.78－dmm

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

gm/s2

9.80665hmm

1mm

2mm

n－nf－

7.3 応力の評価
ボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力fts以下であること。ただし，fｔｏは下表による。

fｔｓ＝Min[1.4・fｔｏ－1.6・τｂ， fｔｏ ](7.3.1)

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fｓｂ以下であること。
ただし，fｓｂは下表による。

基準地震動Ｓｓによる荷重との組合せの場合

fｔoＦ2

許容せん断応力Ｆfｓb

1.5・ 3

許容引張応力11・1.5・1.5

8.

機能維持評価8.1 電気的機能維持評価方法
取水ピット水位計の電気的機能維持評価について，以下に示す。
評価用加速度と機能確認済加速度との比較により，地震時及び地震後の電気的機能維持を確認する。
評価用加速度は，「Ⅴ-2-1-7設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

機能確認済加速度は，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の目標加速度を適用する。機能確認済加速度を表 8.1－1 に示す。

表 8.1－1 機能確認済加速度 （単位：×9.8 m/s2）
評価部位方向水平取水ピット水位計
検出器

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2

鉛直12

機能確認済加速度9.

評価結果
取水ピット水位計の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果
構造強度評価の結果を表 9.1－1 に示す。

表 9.1－1 取水ピット水位計の構造強度評価結果
部材材料

応力

（単位：MPa）

基準地震動Ｓｓ
算出応力

許容応力

引張り

σｂ＝1

ƒｔｓ＝176＊

せん断

τｂ＝1

ƒｓｂ＝135

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-3 R2E

基礎ボルト

注記 ＊：ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]より算出(2) 機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を表 9.1－2 に示す。

表 9.1－2 取水ピット水位計の電気的機能維持評価
評価用加速度
取水ピット水位計検出器

水平方向

0.38

鉛直方向

1.48

13

（単位：×9.8 m/s2）
機能確認済加速度