はじめに
２０１８年度の熱供給事業においては、冷熱供給システムにおける高効率運転方法の確立等の取り組みにより、プラント総合効率（ＣＯＰ）は 0.994 と改善し、CO2 排出量は15,736t- CO2 まで削減することができました。
オフィス活動においては、事務所の電力使用量は前年度比 2.1％削減、ＰＰＣ用紙使用量は前年度比 14.6％削減を実現しております。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●2018 年度（平成 30 年度）の取り組み状況
1．熱供給事業における取り組み
池 袋 地 域 冷 暖 房 は、 熱 供 給 事 業 に お け る 環 境 対 策 と し て、 プ ラ ン ト 総 合 効 率（COP）の改善によるエネルギー使用量の削減と CO2 排出量の削減への取り組みを進めています。
2018 年度は当社の冷熱供給システムにおける高効率運転方法の確立のほか、配管保温材の補強等などによる、プラント設備全体にわたる省エネへの取り組みを実施するなど、エネルギー使用量と CO2 排出量の削減に努めました。
これらの取り組みにより、COP は 0.994 と前年実績から大きく改善させることができました。

CO2 排出量においては、15,736t- CO2 と基準排出量（27,097t- CO2）及び排出可能上限量（基準排出量－削減義務率 12.75％；23,642t- CO2）を大きく上回る削減を実現しています。

Ａ . プラント設備の省エネ取り組み
取り組み項目ターボ冷凍機
圧縮機改造による効率改善
西洞道蒸気配管の保温材改修強化
ターボ・吸収式冷凍機の冷熱製造比率の改善

電力使用量

都市ガス使用量削減ＣＯ２量▲ 42MWh－21t-CO ２－▲ 18,000 ㎥39t-CO ２＋1,283MWh▲ 56.4 万㎥585t-CO ２

Ｂ . エネルギー使用量・販売熱量・ＣＯＰ・CO2 排出量●電気とガスエネルギー使用量(GJ)

2015 年度
318,197100%

2016 年度
327,911103.1%

2017 年度
323,175101.6%

2018 年度
316,503
99.5%

2016 年度
315,043100.9%

2017 年度
314,692
100.8%

2018 年度
314,470
100.7%

2016 年度
0.961

2017 年度
0.974

2018 年度
0.994●販売熱量の推移

販売熱量（ＧＪ）

2015 年度
312.239100%●プラント総合効率（COP）

COP

2015 年度
0.982●二酸化炭素の排出量

C02 排出量(t-C02)

基準排出量 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
27,097

15,904

16,384

16,181

15,1736

100%

58.7%

60.5%

59.7%

58.1%

※過年度の排出量も、第２計画期間の係数を用いて算出しております。
二酸化炭素以外に温室効果ガスとして、ハイドロフルオロカーボン（23,617 ㎏）と六フッ化硫黄（952 ㎏）を冷媒・絶縁材として扱っていますが、機器内部に適切に封入管理されております。
●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●C．水使用量・排水等●上水2015 年度
144,871100%

2016 年度
146,787
101.3%

2017 年度
140,74297.1%

2018 年度
145,283
100.3%

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

17,765

19,075

17,147

18,116100%

107.4%

96.5%

102.0%

水使用量3（m ）●下水道への排水量

排水量(㎥)●（参考）ボイラー排水水質基準と排水水質実績

区分ＰＨ

東京都下水道条例（基準値） （5 を超え 9 未満）
２０１8 年度実績値

6.3 ～ 8.1

排水温度（45℃未満）
30 ～ 38℃

D．その他の環境負荷物質●ＰＲＴＲ法における第一種指定化学物質
ヒドラジンを使用していますが、排出はされません。（ヒドラジンは水と窒素に分解）

化学物質名

使用月

使用量（㎏）

使用目的

ヒドラジン

３月

296

冷凍機冷却水系のスライム剥離
およびチューブの改質処理●ボイラーのばい煙施設名測定月

BW-1.2.3 8月/2月

排ガス温度（℃）

窒素酸化物（ppm）(5%O2 濃度換算値）

ばいじん濃度（g/㎥ N）

基準：170 以下

基準：30.5 以下

基準：0.05 以下

95 ～ 10518.0 ～ 24.9

0.001 以下(2015 年測定値 ) ※※ガス専焼ボイラーのばいじん濃度測定頻度は 5 年に 1 回となっており、2018 年度は実施しておりません。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●2．オフィス活動における取り組み
池袋地域冷暖房は、オフィス活動における環境対策として、事務所の節電、PPC 用紙の削減、グリーン購入、ごみの分別収集・廃棄などに取り組んでいます。
■事務所の節電・不使用時のコンセント抜きの徹底 ・昼休み時間帯の消灯 ・不要箇所の消灯
・蛍光灯の間引き点灯 ・パソコンの休止モードの徹底 ・省エネ機器への更新等の実施により、電力使用量は 13,263kWh と前年実績より更に削減することができました。

■ＰＰＣ用紙の削減
・裏紙利用の促進 ・電子媒体へのシフト ・複写機の機能活用等を進めたことにより、ＰＰＣ用紙の使用量は 61,500 枚と、前年実績から更に大きく削減することができました。

■グリーン購入
グリーン購入作業基準に従い、前年度までにグリーン商品への切り替えが可能な商品については全て切り替えを行いましたが、2018 年度は新たにグリーン商品４品目を導入しました。

■ゴミの分別収集・廃棄
ワールドインポートマート棟のゴミ処理フローに合わせ、７種類（可燃物・不燃物・ビン缶・ペットボトル・生ゴミ茶殻・リサイクルペーパー・再生品）に分別して廃棄しました。

A．事務所の電力使用量
電力使用量
(kWh)

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

14,44914,13913,547

13,263

100%

97.9%

93.8%

91.8%

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

92,25082,25072,00061,500

100%

89.2%

78.0%

66.7%

B．ＰＰＣ用紙の使用量
PPC 用紙使用量(枚)●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●3．まとめ～ 2019 年度の取り組み
2018 年度は、熱 供 給事業においては、個別の設備改善工事と電 気・ガス使 用バランスの最適化などを組み合わせ、熱供給システムの高効率化が実現できました。
この結果、プラント総合効率 (COP) と CO2 排出量は共に改善させることができました。
オフィス活動においては、事務所の節電・PPC 用紙について、前年実績より更に削減させることができました。
2019 年度は、熱供給事業においては、これまでの対策を進化・発展させ更なる効率改善を実現することで、更なるプラント総合効率（COP）の改善を目指します。
またオフィス活動においては、節電・PPC 用紙使用量削減等の努力を継続して実施いたします。
当社は、今後も熱の安定供 給という使命を果たしつつ、社 員一人ひとりが地 球
環境保全への関心を持ち、全社一丸となって環境負荷低減に努めてまいります。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●