ガスケット装着時のトラブルとその対策

バルカー技術誌

Summer 2017
No.33

1. はじめに2-2）ふっ素樹脂ジャケットガスケットのフェルトシートの濡れシールとは、各種プラントの配管や機器、装置において、トシートを用いるものがあるが、フェルトシートは濡れると圧縮

ふっ素樹脂ジャケットガスケットNo.N7030 系は中芯にフェル流体が内部から外部へ、あるいは外部から内部へ流れないようにすること、またはその部材を指す。シールという目的を果破壊しやすくなる。
そのため、雨天時の装着や締付けは好ましくない。

たすためには、シール材そのものの性能はもとより、シール材の適切な選定、及び適切な施工が重要である。その中で、ガスケットの締付けトラブルとその対策や適切な締付け方法
1）2-3）膨張黒鉛系ガスケットの表面への傷
膨張黒鉛は耐薬品性に優れる、クリープ緩和が小さいなを過去に紹介した 。本報では、更にガスケットの装着時のトど、シール材として適する面がある一方で、傷つきやすい、ラブルとその対策について紹介してみたい。

脆いなど取扱い性に劣る面がある素材である。そのことから、膨張黒鉛系のガスケットは運搬時や装着時において、粗2. 装着時のトラブルとその対策の例

雑に取扱うとシール面に傷がつくことで漏れ流路となりシール

2-1）ふっ素樹脂ジャケットガスケットの外被のめくれ

そのため、膨張黒鉛シートガスケットNo.VF-35E、膨張黒不良になる恐れがある。

ふっ素樹脂ジャケットガスケットNo.N7030 系の外被は、V鉛うず巻形ガスケットNo.6590シリーズ、カンプロファイルガスの字、Uの字、コの字形をしており、いずれも外径側は開放ケットNo.6540H、膨張黒鉛貼り金属平形ガスケットNo.6560、されている。そのことから、ガスケット装着時、特に、狭いフ膨張黒鉛貼りメタルジャケットガスケットNo.N6520は、表面にランジ間に装着する場合に、ふっ素樹脂外被がめくれて、内傷をつけないように梱包したままの状態で保管、運搬し、装径側に折れたまま締付けられてしまうことがある。これでは、着時も取扱いに注意する必要がある。爪や工具など鋭利なその位置に段差が生じ漏れ流路となることから、シール不良

もので引っかいたり、製品を直に地面に置いたりすることは好になる。そのため、装着時にはふっ素樹脂外被のめくれが起ましくない。

こらないように注意する必要がある。もしくは、下記のように外周側を密着させた対策品を用いることで、めくれを防ぐことができる。その場合、全周を完全に融着する必要はないので、部分融着または簡易融着で良い。

2-4）大口径うず巻形ガスケットの運搬時など使用前の破損
小口径のうず巻形ガスケットでは問題になることはないが、大口径のうず巻形ガスケットは内外輪の有無に関わらず、保管、開梱、運搬、装着の際、製品に無理な力が加わると破一般のタイプ損（いわゆるバラケ）の恐れがある。特に2000mmを超えるうず巻形ガスケットはその恐れが大きい。破損してしまえば製外周縫合のタイプ品は当然使用できない。
そのため、製品にねじれ、ひずみなど無理な力が加わらな外周融着のタイプ（部分融着または簡易融着）※）外周縫合は外径φ400 以下のみ可。 縫合で不可の場合は外周融着で対応可。

Figure1 ふっ素樹脂ジャケットガスケットの外被の例
9いように、以下に注意しながら行う。
・保管は立て掛けずに平置きが望ましい。
・開梱は固定具を無理に取り外さない（大口径うず巻形ガスケットには開梱手順が同封されているのでそれに従う）。

技術論文

・運搬や装着は製品の大きさによって下記の人数で行うこと

属被覆の折り返し部を破損してしまうことがある。
そのため、メタルジャケットガスケットは金属被覆の折り返しが望ましい。
Table1 ガスケット取扱い人数の目安
ガスケット内径寸法

取扱い人数

1000 ～ 1500 mm

2 ～ 3人1500 ～ 2000 mm

3 ～ 4人2000 ～ 3000 mm

4 ～ 6人3000 ～ 4000 mm

6 ～ 8人部を溝底部になるように装着する必要がある。また、表裏のあるガスケットなので、左右対称でない枝付形状のものは、図面上で金属の折り返し部がどちらかを指示する必要がある。

2-5）大口径うず巻形ガスケットの芯ずれ装着
はめこみ形フランジや溝形フランジにおいて凹凸のクリアランスが大きい場合、特にうず巻形ガスケットが縦配置になる
場合は、うず巻形ガスケットの本体部がフランジ座から外れ、Figure3 メタルジャケットガスケットの装着向き

れでは、うず巻形ガスケットが隙間からはみ出したり破損や2-7）リングジョイントガスケットのフランジへの密着性不良漏れにつながる恐れがある。

フランジ、ガスケットの両方が新品の場合は問題にならないが、長年使用したフランジでリングジョイントガスケットを使用すし、更に外径寸法もプラス公差を目標にして製作している。こる場合、フランジとガスケットの密着性不良でシール性が十分のことにより、本体部がフランジ座から外れても、はみ出しやに得られないことがある。

破損や漏れの軽減を図っている。

そのため、まず、全周に接触（以下、当たり）があるかどうそれでも問題が起こる場合には、通常の4.5mmの本体部かを確認する必要がある。それにはガスケットに光明丹などの更に外径側や内径側に3.2mm用のフープの空巻を加えるの顔料を塗布して目標の20%程度のトルクで締付け、一旦開ことも可能である。これにより、本体部がフランジ座から外れ放して着色具合を確認する。当たりは外径側でも内径側でもるのを避けることが可能となる。また、同様の目的で内径側に良く（圧力が高い場合は外径側のほうが望ましい）、線接触は金属製の丸棒を取付けることも可能である。

でも良いので全周に渡って当たりがあるかを確認する。全周に当たりがあればその後適切に締付けて使用可能である。
全周に渡る当たりがなければ、すり合わせを行う必要がある。また、すり合わせはフランジ溝の傷や腐食を除くためにも行う。それにはガスケットに磨き粉を塗布してフランジ溝内でガスケットを回転させる。当たりが得られたかは再度光明丹な

理想的な配置

本体部が座から外れた例

3.2mmフープを加え本体部が座内に収まった例

Figure2 うず巻形ガスケットとフランジ座の位置関係

他にも、仮保持のための保持板と保持板用のボルトでガスケットを適切な位置に保持し、ガイドボルトによりフランジを適切に合わせ、実機のボルトで仮止めした後、保持板を抜取って本締めするという装着方法もある。

どで確認する。なお、オクタゴナル形は装着するオクタゴナル形ガスケット自体ですり合わせを行って良いが、オーバル形はそれ自体で行ってしまうとせっかくの線接触による高シール性を低下させてしまうので、オクタゴナル形ガスケットまたはすり合わせ用治具を用いて行う。
更に、特にガスシールやSUSなどの硬い材質の場合はガスケットペーストを薄く塗布することが望ましい。
それでもシールが不十分な場合、膨張黒鉛や銅など軟質材料のカバー付リングジョイントガスケットに代替する策、更に

2-6）
メタルジャケットガスケットの装着向き間違いはフランジに合わせて特別寸法にする策が挙げられる。

メタルジャケットガスケットをはめこみ形フランジや溝形フランジで使用する場合、金属被覆の折り返し部をフランジの凸部に接触する向きで装着すると、装着時にフランジの先端で金2-8）すべてのガスケットの共通事項
すべてのガスケットに共通する、装着時に注意すべき点を
10

Summer 2017

そのため、熱交換器に使用されるうず巻形ガスケットは、外径側のフープ空巻数や、各巻ごとのスポット溶接数を増やバルカー技術誌

Vの字より内径側にフランジの先端が接触することがある。こNo.33

ガスケット装着時のトラブルとその対策

以下に記載する。

3. おわりに・フランジにシール性に影響する有害な錆、傷、打痕がないか。

ガスケットの装着時のトラブルとその対策について、ガスケッ・フランジに前回使用したガスケットが付着していないか。

ト種類ごとに紹介した。シール材の施工は、お客様で行って・ガスケット表面に傷や異物の付着がないか。

いただくことから、本稿が、漏れトラブルをなくし、シールとい（特に、水平配管の上部のボルト挿入時、ボルト穴に異物う目的を果たすための参考になれば幸いである。

があると、落下してガスケットに付着することがある）・ガスケットの寸法が間違っていないか。

4. 参考文献（外径が同じでも内径が異なる規格寸法がある。その場合、内径が小さいと流路にはみ出す恐れあり）

1）藤原 隆寛：バルカー技術誌．No.31，8-11（2016）

・ガスケットの種類が間違っていないか。

バルカー技術誌

秋山 聡

Summer 2017

営業本部 テクニカルソリューショングループ

No.33

11