本資料のうち，枠囲みの内容は，

資料番号TK-1-1344 改 1

営業秘密又は防護上の観点から提出年月日

2018 年 7 月 19 日

公開できません。

工事計画に係る補足説明資料
補足-500-1【計算機プログラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料】［V-5-35

計算機プログラム（解析コード）AutoPIPE］

平成 30 年７月
日本原子力発電株式会社

1．概要
本資料は，今回申請における添付書類「計算機プログラム（解析コード）の概要」において説明している解析コードについて，補足して説明するものである。
2．工事計画添付書類に係る補足説明資料
添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。
資料 No．

資料名

補足説明内容備考

添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する
1

解析コードリスト（耐震・強度説明書」，添付書類Ⅴ-3「強度に以外）関する説明書」以外の添付書類において使用した解析コードの補足説明
添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する

2

解析コードリスト（耐震）説明書」において使用した解析コードの補足説明
添付書類Ⅴ-3「強度に関する説3解析コードリスト（強度）

明書」において使用した解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析＊

4工事の計画 において使用されたコードのうち工事の計画 ＊ にお解析コードとのバージョンの差分

いて使用された解析コードとバについてージョンが異なる解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析

5工事の計画 ＊ において使用実績のコードのうち工事の計画 ＊ におない解析コードリスト

いて使用実績のない解析コードの補足説明

6

補足説明資料において使用してい補足説明資料において使用した

る解析コードリスト

解析コードの補足説明＊：他プラントを含む。また，自プラントについては工事計画認可及び工事計画届出とする。

２．解析コードリスト（耐震）
（1/1）

No.

追解析コー
ド名
AutoPIPE加
追加

AutoPIPE

製造元

使用した最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）
対象設備㈱ベントレー・

09.04.00

10.01.0

非常用ディー

有限要素法（はりモデル）によシステムズ.190.08

ゼル発電装

る，固有値解析及び応力解析（注１）

置主配管

10.01.00.08

高圧炉心ス
プレイ系ディ（注１）ーゼル発電装置主配管㈱ベントレー・システムズ

09.04.00.19

関連添付書類

使用目的

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

実績

プラント名

対象工認件名○

東海第二固体廃棄物作業建屋

LLWの機電設備設置工事

資料 2-2-ル）による，固有値解に係る工事計画届出2

析及び応力解析

固体廃棄物作業建屋の機電設備設置工事

LLW
資料 2-2-に係る工事計画届出

2○

東海第二添付書類

対象設備

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

主配管

主配管

使用目的
有限要素法（はりモデ

有限要素法（はりモデル）による，固有値解

原子力産業界

備考
目録番号

分類

目録名称

Ⅴ-2-10-機器・管の耐震性についての計算

1-2-9

配管系書

○

Ⅴ-2-101-3-8

機器・配管系管の耐震性についての計算
書

一般産業界

○

析及び応力解析

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ

09.04.00.19

10.01.00.08（注１）

常設代替高圧電源装置
主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析○

東海第二固体廃棄物作業建屋の機電設備設置工事に係る工事計画届出

LLW
資料 2-22

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

○

Ⅴ-2-101-4-6

機器・配管系管の耐震性についての計算書

192

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ

09.04.00.19

10.01.00.08（注１）

消火ガス系主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析○

東海第二固体廃棄物作業建屋の機電設備設置工事に係る工事計画届出

LLW
資料 2-22

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

○

Ⅴ-2-別
添 1-6

火災防護

供給配管の耐震計算書

194

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08（注１）

代替燃料プール注水系
主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇Ⅴ-2-43-2-1

機器・配管系管の耐震性についての計算書

195

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08
（注１）

低圧代替注
水系主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-55-5-2

機器・配管系

管の耐震性についての計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08
（注１）

残留熱除去
系海水系主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-57-1-3

機器・配管系管の耐震性についての計算書

196

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.00.08（注１）

代替格納容器スプレイ冷却系主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-2-94-3-2-1

機器・配管系管の耐震性についての計算書

197

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.00.08（注１）

格納容器下部注水系主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-94-3-4-1

機器・配管系管の耐震性についての計算書

追加AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）

10.01.00.08

窒素ガス代
替注入系主有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側

Ⅳ-1-31-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解〇

Ⅴ-2-95-6-1

機器・配管系管の耐震性についての計算書

09.00.00
.09

（注１）

配管

配管取替工事Ⅳ-1-41-1㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08
（注１）

格納容器圧
力逃がし装置
主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管〇

Ⅴ-2-9-

機器・管の耐震性についての計算

7-1-1

配管系書

198

AutoPIPE

東海第二

析及び応力解析
有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

199

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08（注１）

非常用ディー
ゼル発電装
置主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

東海第二第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-101-2-9

機器・配管系管の耐震性についての計算書

200

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.0
0.08
（注１）

高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電装置主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-101-3-8

機器・配管系

管の耐震性についての計算書

193

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.09

10.01.00.08

消火水系主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析

〇

Ⅴ-2-別
添 1-6

火災防護

供給配管の耐震計算書（注１）

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

３．解析コードリスト（強度）
（1/1）

使用した
No.

追解析コードAutoPIPE

加製造元

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

㈱ベントレー・（+XM

10.01.00.

代替燃料プール注水

有限要素法（はりモデル）にシステムズ

Edition）

08（注１）

系主配管

よる応力解析

実績
〇

プラント名

東海第二

09.00.00.
09

対象工認件名

添付書類

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

関連添付書類

対象設備
主配管

使用目的

第 24 回定検

Ⅳ-1-3-非常用海水系放出側

1-1

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力配管取替工事

Ⅳ-1-41-1

解析

一般産業界

目録番号

〇

Ⅴ-3-4-

原子力産業界目録名称
管の応力計算書

2-2-2

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
0910.01.00.
08（注１）

低圧代替注水系主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-54-5-5管の応力計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XM
Edition）
09.00.00.
0910.01.00.
08（注１）

残留熱除去系海水系
主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-56-1-4管の応力計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

代替格納容器スプレ
イ冷却系主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇東海第二第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-92-2-2-2管の応力計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

格納容器下部注水系
主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-92-2-4-2管の応力計算書

追加AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

窒素ガス代替注入系主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-92-3-3-2管の応力計算書

追加AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

格納容器圧力逃がし装置主配管

有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇

東海第二

第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-3-92-5-1-2管の応力計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

非常用ディーゼル発
電装置主配管有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇東海第二第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-310-1-11-5管の応力計算書

追加

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XMEdition）
09.00.00.
09

10.01.00.
08（注１）

高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電装置
主配管

有限要素法（はりモデル）による応力解析

〇東海第二第 24 回定検
非常用海水系放出側
配管取替工事Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析〇

Ⅴ-310-1-12-5管の応力計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

備考

４．工事の計画において使用された解析コードとのバージョンの差分について（1/1）
使用実績（先行プラント含む）
No.
震-194

関連目
録番号
Ⅴ-2-4-3-

解析コード名AutoPIPE

2-1

製造元

使用した
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

㈱ベントレー・（+XM Edition）

代替燃料プール注水系主有限要素法（はりモデシステムズ

09.00.00.09

配管ル）による，固有値解析
及び応力解析

バージョン差分内容
実績

震-195

Ⅴ-2-5-55-2

低圧代替注水系主配管

震-追加

Ⅴ-2-5-71-3

震-196

〇

プラント名
東海第二

対象工認件名第 24 回定検添付書類
Ⅳ-1-3-

非常用海水系放1-1

出側配管取替工事

Ⅳ-1-41-1

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備
主配管

〇

東海第二

残留熱除去系海水系主配管〇

東海第二主配管

Ⅴ-2-9-43-2-1

代替格納容器スプレイ冷
却系主配管

〇

東海第二主配管

震-197

Ⅴ-2-9-43-4-1

格納容器下部注水系主配管〇

東海第二主配管

震-追加

Ⅴ-2-9-56-1

窒素ガス代替注入系主配管〇

東海第二主配管

震-198

Ⅴ-2-9-71-1

格納容器圧力逃がし装置
主配管〇

東海第二主配管

震-199

Ⅴ-2-10-12-9

非常用ディーゼル発電装
置主配管〇

東海第二主配管

震-200

Ⅴ-2-10-13-8

高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電装置主配管〇

東海第二主配管

震-193

Ⅴ-2-別添1-6

消火水系主配管

〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-4-22-2〇

東海第二強-追加

Ⅴ-3-5-45-5

低圧代替注水系主配管〇

東海第二強-追加

Ⅴ-3-5-61-4

残留熱除去系海水系主配管〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-9-22-2-2

代替格納容器スプレイ冷
却系主配管

〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-9-22-4-2

格納容器下部注水系主配管〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-9-23-3-2

窒素ガス代替注入系主配管〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-9-25-1-2

格納容器圧力逃がし装置
主配管〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-10-11-1-5

非常用ディーゼル発電装
置主配管〇

東海第二主配管

強-追加

Ⅴ-3-10-11-2-5

高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電装置主配管〇

東海第二主配管

AutoPIPE㈱ベントレー・システムズ（+XM Edition）
09.00.00.09

代替燃料プール注水系主配管

有限要素法（はりモデル）による応力解析

第 24 回定検
非常用海水系放出側配管取替工
事

Ⅳ-1-31-1
Ⅳ-1-41-1

主配管

主配管
主配管

使用目的
有限要素法（はりモデバージョンアップに伴う変更点は、今回の解析にル）による，固有値解使用していない機能の操作性の向上等に関する

析及び応力解析

ものであり、今回の解析結果に影響を及ぼさない。

有限要素法（はりモデル）による，固有値解
析及び応力解析バージョンアップに伴う変更点は、今回の解析に使用していない機能の操作性の向上等に関するものであり、今回の解析結果に影響を及ぼさない。