（窓式）Ｐ型１級表示機仕様
FIPJ103-S-5,10L

型名
回線数
キャビサイズFIPJ103-H2-15〜30L

FIPJ103-E2-40〜60L

FIPJ103-A2-70〜100L

5, 10

15, 20, 30

40, 50, 60

70, 80, 90, 100

W250×H250×D80 mm

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

環境条件

使用温度範囲：0〜40℃

接続可能受信機

使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）

自動試験機能を装備

当社製N-16回路および、S-13回路以降のP型1級受信機

主材

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）

鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約2.5kg約6.5kg約3.3kg

R

約11kg

地図式

（窓式）Ｐ型１級表示機（部屋番号表示付）仕様
型名

FIPJ104-H2-10〜20L

FIPJ104-E2-30〜40L

回線数

10、15、20

30、40

50、
60、
70、
80、
90、
100

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

キャビサイズFIPJ104-A2-50〜100L

構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

Automatic Testing Function Fire Alarm System

デジタル表示5桁、1窓

部屋番号表示電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

主音響装置

使用温度範囲：0〜40℃

環境条件
接続可能受信機

使用湿度範囲：20 〜85％（RH）（結露しないこと）

・進PⅡ FAPJ/FCSJ103シリーズ（H付タイプ） ・進PⅢ FAPJ/FCSJ104Sシリーズ

主材

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約4kg

約7kg

P-AT（P 型自動試験機能付）光電式スポット型感知器
型

備

約13kg

P-AT（P 型自動試験機能付）差動式スポット型感知器

名

感度

構

造

国検型式番号

名

感度

構

造

国検型式番号

FDKJ119-R

1種

露出型

感第 24〜13 号

FDPJ209-R

2種

露出型

感第 24〜19 号

FDKJ219-R

2種

露出型

感第 24〜14 号

FDPJ209-R-X

2種

露出型

感第 24〜19 号

室外表示灯回路付FDKJ319-R

3種

露出型

感第 24〜15 号

防水型、室外表示灯回路付

FDKJ219-R-X

2種

露出型

感第 24〜14 号

FDKJ319-R-X

3種

露出型

FDKJ204-RY-X

2種

露出型

FDKJ803-R-23

2,3 種

露出型

感第17〜32 号

2 信号型

FDKJ119-U

1種

埋込型

感第 24〜13 号

FDKJ219-U

2種

埋込型

感第 24〜14 号

FDKJ319-U

3種

埋込型

感第 24〜15 号

FDKJ219-U-X

2種

埋込型

感第 24〜14 号

FDKJ319-U-X

3種

埋込型

感第 24〜15 号

室外表示灯回路付FDKJ204-UY-X

2種

埋込型

感第14〜25〜2 号

室外表示灯回路付、湯気環境強化型

FDKJ224-U-X

2種

埋込型

感第 26〜2 号

小形、室外表示灯回路付

FDKJ324-U-X

3種

埋込型

感第 26〜3 号

小形、室外表示灯回路付

FDKJ803-U-23

2,3 種

埋込型

感第17〜32 号

2 信号型

考

型

FDPJ209-DW-X

2種

露出型

感第 24〜20 号

室外表示灯回路付

FDPJ209-U

2種

埋込型

感第 24〜19 号

感第 24〜15 号

室外表示灯回路付

FDPJ209-U-X

2種

埋込型

感第 24〜19 号

感第14〜25〜2 号

室外表示灯回路付、湯気環境強化型型

室外表示灯回路付

備

考

室外表示灯回路付

P-AT（P 型自動試験機能付）定温式スポット型感知器
感度

構

造

国検型式番号

FDLJ913-R-65

名

特種

露出型

感第 24〜16 号

FDLJ913-DW-65

特種

露出型

感第 24〜17 号

防水型

FDLJ913-DW-X65

特種

露出型

感第 24〜17 号

防水型、室外表示灯回路付

FDLJ913-U-65

特種

埋込型

感第 24〜16 号

FDLJ113-DW-75

1種

露出型

感第 24〜18 号

防水型

FDLJ113-DW-X75

1種

露出型

感第 24〜18 号

防水型、室外表示灯回路付

備考

P-AT（P 型自動試験機能付）赤外線式スポット型感知器
型

名

FDCJ003-R-X●進Pと自動試験機能付P型自動火災報知システム
地図式

公称監視距離構

造

国検型式番号

13ｍ〜20ｍ

露出型

感第 26〜6 号

備

考

室外表示灯回路付

は、能美防災株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用および維持管理してください。
●この製品は消防法に定められた「自動火災報知設備」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。
●この製品の取り付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。
●安全のため、設置の前に「施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
●この製品は、法によって定められた点検を行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門
または当社代理店・特約店にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2015年5月現在のものです。

URL http://www.nohmi.co.jp/150525 C -F-13400YO3

自動試験機能を装備したP型システム
新たに地図式をラインアップ。
感知器常時監視などの自動試験機能と、火災時に部屋
番号や感知器のアドレスを表示できる機能を装備したに、見やすい地図表示で警報箇所が分かりやすい地図式を新たにラインアップしました。
「建物の安全性を高める」「維持管理しやすい」「既存の配線を使用できリニューアルも容易」な、新世代のP 型です。

に、回線数を70 回線まで拡充

見やすい地図表示

回線数は10 回線ごとで10〜70 回線まで拡充しました●警戒表示は、地図シート上の警戒区域図と（7 機種）。従来の 30 回線（1機種）のみだった地図式

地区灯で表示します。
●火災警戒区域色を従来の 4 色から12 色に進ＰⅡから大幅に拡充しました。
●10 回線はＦＡＰタイプ（火災受信機）、20〜 70 回線は増やし、見やすい地図表示としました。

ＦＣＳタイプ（複合火災受信機）

部屋番号表示機能を標準装備

50〜70回線 Type

火災時に部屋番号がデジタル表示されるため迅速な対応ができます。学校や福祉施設の職員など、不慣れな方が対応する場合などに適しています。
地図表示上では警戒区域ごとのエリアを地区灯

10〜40回線 Type

で表示し、
その詳細
（部屋番号）
についてはデジタル
表示で確認できます。
警戒区域（回線単位）

地図表示はＡ2、Ａ3サイズの2タイプ

部屋番号区域（部屋単位）

地図表示は、Ａ3 サイズ相当に
加 え、50〜70 回 線 用として、
Ａ2 サイズ相当を新たに設けました。これにより、回線数が多
くても地図表示が見やすくなる（注意）
地図シートの部屋番号表示は点灯・点滅しません。

FAPJ104S-B13-10LC
FCSJ104S-B13-20〜40LCFCSJ104S-B43-50〜70LC

自動試験機能付P型自動火災報知システム

ようにしています。

地図シートの表示●写真は A3 サイズ

POINT
部屋番号表示により、警戒区域より詳細に出火場所が特定可能

コンパクト化R

地図式

キャビネットの小型化を図りました。
（全機種壁掛型）

Automatic Testing Function Fire Alarm System

受信機の盤面表示●デジタル表示の部屋番号5桁は数字とA〜Gの英字により自由に組み合わせて盤
面操作により設定が可能。

●写真はFCSJ104S-B13-40LC

自動試験機能を装備したP型システム
新たに地図式をラインアップ。
感知器常時監視などの自動試験機能と、火災時に部屋
番号や感知器のアドレスを表示できる機能を装備したに、見やすい地図表示で警報箇所が分かりやすい地図式を新たにラインアップしました。
「建物の安全性を高める」「維持管理しやすい」「既存の配線を使用できリニューアルも容易」な、新世代のP 型です。

に、回線数を70 回線まで拡充

見やすい地図表示

回線数は10 回線ごとで10〜70 回線まで拡充しました●警戒表示は、地図シート上の警戒区域図と（7 機種）。従来の 30 回線（1機種）のみだった地図式

地区灯で表示します。
●火災警戒区域色を従来の 4 色から12 色に進ＰⅡから大幅に拡充しました。
●10 回線はＦＡＰタイプ（火災受信機）、20〜 70 回線は増やし、見やすい地図表示としました。

ＦＣＳタイプ（複合火災受信機）

部屋番号表示機能を標準装備

50〜70回線 Type

火災時に部屋番号がデジタル表示されるため迅速な対応ができます。学校や福祉施設の職員など、不慣れな方が対応する場合などに適しています。
地図表示上では警戒区域ごとのエリアを地区灯

10〜40回線 Type

で表示し、
その詳細
（部屋番号）
についてはデジタル
表示で確認できます。
警戒区域（回線単位）

地図表示はＡ2、Ａ3サイズの2タイプ

部屋番号区域（部屋単位）

地図表示は、Ａ3 サイズ相当に
加 え、50〜70 回 線 用として、
Ａ2 サイズ相当を新たに設けました。これにより、回線数が多
くても地図表示が見やすくなる（注意）
地図シートの部屋番号表示は点灯・点滅しません。

FAPJ104S-B13-10LC
FCSJ104S-B13-20〜40LCFCSJ104S-B43-50〜70LC

自動試験機能付P型自動火災報知システム

ようにしています。

地図シートの表示●写真は A3 サイズ

POINT
部屋番号表示により、警戒区域より詳細に出火場所が特定可能

コンパクト化R

地図式

キャビネットの小型化を図りました。
（全機種壁掛型）

Automatic Testing Function Fire Alarm System

受信機の盤面表示●デジタル表示の部屋番号5桁は数字とA〜Gの英字により自由に組み合わせて盤
面操作により設定が可能。

●写真はFCSJ104S-B13-40LC

そのほかの特長
1 回線に P-AT 感知器（進 PⅢ感知器※1）が 60 個接続可能

自動試験機能付きで、より高機能なシステムに●回線数が少ない受信機で対応できます。
左記の例では、従来 6 回線が必要だったものが3 回線で対応可能。

6回線

一般 Pシステム

進化

地図式

システム

●P-AT感知器はP型自動試験機能付感知器の略称です。

5回線
4回線

●リニューアルに最適です。
・回線数を増やさないで、より安心な自動試験機能付へ。
・既存の配線を耐熱電線に引き換えることなく自動試験機能付へ。

3回線
2回線

［例］
一般型感知器 60 個を P-AT 感知器（進 PⅢ感知器）
60 個にリニューアル

1回線
01アドレス

30アドレス 01アドレス

1回線

1回線

30アドレスP-AT 感知器（進 PⅡ感知器）

安全性の向上常時監視

感 知 器の 機能を、専用の試 験器を使い、半年に１回の点検でチェックする必要があ
ります。

地図式

専用の試験器不要。
P- AT 感 知 器の 機能を24 時間
365日、常時チェックしているな
ど安全性が大幅に向上します。

1

進化

2回線

※2：終端感知器とは、1 回線に接続される P-AT
感 知 器（進 PⅢ感 知 器）が 31 個 以 上 で、末 端 のP-AT 感知器（進 PⅢ感知器）をアドレス 60 に設定
した感知器です。
（終端抵抗不要）

P-AT感知器
終端感知器※2使用時
約60アドレス

01アドレス

4,200個P-AT 感知器（進 PⅢ感知器）

感知器が取りはずされても検出できません。

70回線の場合●１警戒区域は 600㎡以下となります。

システムを正常に維持するため一般のP型システムは、感知器の機能を半年に一回定期点検をしていますが、地図式システムはP-AT 感知器を24時間365日常時監視・性能チェック
しているなど、安全性の大幅な向上を実現します。

60アドレス●受信機 1台当たりのP-AT感知器（進 PⅢ感知器）が約 4,200 個接続可能。

地図式

P - AT 感 知 器が 取りはずされると、受信機が検出し警報を発します。

01アドレスP-AT 感知器（進PⅢ感知器）60個

3回線

1回線

感知器
取りはずし
検出機能

60

一般型感知器60個※1：進 PⅢ感知器とは、FDKJ119/219/319 シリーズ、FDLJ113/913 シリーズ、FDPJ209 シリーズ、FDKJ224/324、FDCJ003 の感知器です。

部屋番号表示機が接続可能（最大 3 台まで）

P型インターフェイス盤を接続可能

表示機が設置されている病院のナースステーションやホテルのフロント、管理室

表示機の追加や他設備への移報など火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができます。

接点の追加など増設が可能です。

●表示機接続図 注）必要に応じて電話線などを追加

ま た、受 信 機 と の 接 続 は RS485■10回線の場合※4■20回線以上の場合

※3

伝送線

伝送のため、少配線で離れた場所

P型インターフェイス盤では、表示機のほかに他設備への移報接点の追加などが可能です。

に設置が可能です。

※3：伝送線 RS485（4 本）、電源線 DC24V（2 本）

電源線
※3

伝送線

伝送線

電源線
1〜n回線

最適な
維持管理

自動試験機能を装備しているた
め、人手に頼っていた加熱・加煙試験と煙感知器の感 度試 験が免除されます。

火災・複合火災受信機

1〜n回線

表示機
（部屋番号表示付） 火災・複合火災受信機
FIPJ104 シリーズ

P 型インターフェイス盤
FXZJ004 シリーズ

表示機
（部屋番号表示付）
FIPJ104 シリーズ

P 型インターフェイス盤※4：標準の移報接点（25 点）で表示機移報が不足する場合には、P 型インターフェイス盤での対応となります。

感知器接続パターン
パターン 1●自動試験機能を採用された場合でも、外観点検など、省略できない点検項目もあります。
●P-AT感知器のみ。

1回線

半年に１回の機器点検では専用の試験器を使い感知器の加熱・加煙試験が必要です。
また、1年に１回の 総 合点
検 では煙 感 知 器を取りはずし、専 用 の 試 験 器 に よる 感 度 試 験 が必 要 で す。
さらに 、高 天 井 の点 検 時に足場 の 設 置など 時 間と手間がかかります。

※3電源線

感 知 器 31 個 以 上 で、末 端 に 進 PⅢ感 知 器（終端感知器）を接続し、アドレス（AD）を 60に設定する場合、終端感知器を含めて感知器は 60 個接続できます。

進 PⅢ感知器進 PⅢ感知器進 PⅢ感知器

P 型発信機パターン 2

これまでは、高機能のR 型システムにリニュー
アルするしかなく、しかも、R型システムにするには、既存の配線を耐熱電線にする必要があります。

●既存の配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

3
地図式進PⅢ受信機●P-AT 感知器は P 型自動試験機能付感知器の略称です。

回線n（ 終端感知器AD60設定 ）感知器 31 個以上で、末端に発信機を接続する場合、アドレス付終端器を除いて進 PⅢ
感知器は 59 個接続できます。

パターン 3
回線・・・

自動試験機能付システムにリニューアル
するには…

地 図式
システムなら、受信機と感知器を取り換えるだけでOK。既存の配線を耐熱電線にするコストが発生しません。また、工期の短縮にもなります。

回線

2

進 PⅢ感知器

感知器 30 個以下で、末端に終端抵抗を接続する場合、感知器は 30 個まで接続できます。

Ω
一般感知器

終端抵抗
（10kΩ,1/2W)

アドレス付終端器
FZEJ001（AD60 固定）

そのほかの特長
1 回線に P-AT 感知器（進 PⅢ感知器※1）が 60 個接続可能

自動試験機能付きで、より高機能なシステムに●回線数が少ない受信機で対応できます。
左記の例では、従来 6 回線が必要だったものが3 回線で対応可能。

6回線

一般 Pシステム

進化

地図式

システム

●P-AT感知器はP型自動試験機能付感知器の略称です。

5回線
4回線

●リニューアルに最適です。
・回線数を増やさないで、より安心な自動試験機能付へ。
・既存の配線を耐熱電線に引き換えることなく自動試験機能付へ。

3回線
2回線

［例］
一般型感知器 60 個を P-AT 感知器（進 PⅢ感知器）
60 個にリニューアル

1回線
01アドレス

30アドレス 01アドレス

1回線

1回線

30アドレスP-AT 感知器（進 PⅡ感知器）

安全性の向上常時監視

感 知 器の 機能を、専用の試 験器を使い、半年に１回の点検でチェックする必要があ
ります。

地図式

専用の試験器不要。
P- AT 感 知 器の 機能を24 時間
365日、常時チェックしているな
ど安全性が大幅に向上します。

1

進化

2回線

※2：終端感知器とは、1 回線に接続される P-AT
感 知 器（進 PⅢ感 知 器）が 31 個 以 上 で、末 端 のP-AT 感知器（進 PⅢ感知器）をアドレス 60 に設定
した感知器です。
（終端抵抗不要）

P-AT感知器
終端感知器※2使用時
約60アドレス

01アドレス

4,200個P-AT 感知器（進 PⅢ感知器）

感知器が取りはずされても検出できません。

70回線の場合●１警戒区域は 600㎡以下となります。

システムを正常に維持するため一般のP型システムは、感知器の機能を半年に一回定期点検をしていますが、地図式システムはP-AT 感知器を24時間365日常時監視・性能チェック
しているなど、安全性の大幅な向上を実現します。

60アドレス●受信機 1台当たりのP-AT感知器（進 PⅢ感知器）が約 4,200 個接続可能。

地図式

P - AT 感 知 器が 取りはずされると、受信機が検出し警報を発します。

01アドレスP-AT 感知器（進PⅢ感知器）60個

3回線

1回線

感知器
取りはずし
検出機能

60

一般型感知器60個※1：進 PⅢ感知器とは、FDKJ119/219/319 シリーズ、FDLJ113/913 シリーズ、FDPJ209 シリーズ、FDKJ224/324、FDCJ003 の感知器です。

部屋番号表示機が接続可能（最大 3 台まで）

P型インターフェイス盤を接続可能

表示機が設置されている病院のナースステーションやホテルのフロント、管理室

表示機の追加や他設備への移報など火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができます。

接点の追加など増設が可能です。

●表示機接続図 注）必要に応じて電話線などを追加

ま た、受 信 機 と の 接 続 は RS485■10回線の場合※4■20回線以上の場合

※3

伝送線

伝送のため、少配線で離れた場所

P型インターフェイス盤では、表示機のほかに他設備への移報接点の追加などが可能です。

に設置が可能です。

※3：伝送線 RS485（4 本）、電源線 DC24V（2 本）

電源線
※3

伝送線

伝送線

電源線
1〜n回線

最適な
維持管理

自動試験機能を装備しているた
め、人手に頼っていた加熱・加煙試験と煙感知器の感 度試 験が免除されます。

火災・複合火災受信機

1〜n回線

表示機
（部屋番号表示付） 火災・複合火災受信機
FIPJ104 シリーズ

P 型インターフェイス盤
FXZJ004 シリーズ

表示機
（部屋番号表示付）
FIPJ104 シリーズ

P 型インターフェイス盤※4：標準の移報接点（25 点）で表示機移報が不足する場合には、P 型インターフェイス盤での対応となります。

感知器接続パターン
パターン 1●自動試験機能を採用された場合でも、外観点検など、省略できない点検項目もあります。
●P-AT感知器のみ。

1回線

半年に１回の機器点検では専用の試験器を使い感知器の加熱・加煙試験が必要です。
また、1年に１回の 総 合点
検 では煙 感 知 器を取りはずし、専 用 の 試 験 器 に よる 感 度 試 験 が必 要 で す。
さらに 、高 天 井 の点 検 時に足場 の 設 置など 時 間と手間がかかります。

※3電源線

感 知 器 31 個 以 上 で、末 端 に 進 PⅢ感 知 器（終端感知器）を接続し、アドレス（AD）を 60に設定する場合、終端感知器を含めて感知器は 60 個接続できます。

進 PⅢ感知器進 PⅢ感知器進 PⅢ感知器

P 型発信機パターン 2

これまでは、高機能のR 型システムにリニュー
アルするしかなく、しかも、R型システムにするには、既存の配線を耐熱電線にする必要があります。

●既存の配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

3
地図式進PⅢ受信機●P-AT 感知器は P 型自動試験機能付感知器の略称です。

回線n（ 終端感知器AD60設定 ）感知器 31 個以上で、末端に発信機を接続する場合、アドレス付終端器を除いて進 PⅢ
感知器は 59 個接続できます。

パターン 3
回線・・・

自動試験機能付システムにリニューアル
するには…

地 図式
システムなら、受信機と感知器を取り換えるだけでOK。既存の配線を耐熱電線にするコストが発生しません。また、工期の短縮にもなります。

回線

2

進 PⅢ感知器

感知器 30 個以下で、末端に終端抵抗を接続する場合、感知器は 30 個まで接続できます。

Ω
一般感知器

終端抵抗
（10kΩ,1/2W)

アドレス付終端器
FZEJ001（AD60 固定）

地図式進 PⅢ FAPJ104S, FCSJ104Sシリーズ仕様
種別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

型

名

FAPJ104S-B13-10LC

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）
FCSJ104S-B13-20 〜 40LC ／ FCSJ104S-B43-50 〜 70LC

プリンタ

自動試験機能を装備し効率的な管理が可能
P-AT感知器、地区音響装置の配線、予備電源接続などの状態をなどの、これまで人手に頼っていた点検や試 験が不 要になるた

音声警報機能を装備
盤面の表示や警報音に加え、音声によって火災発生や異常をお知

検知部

伝送部

受信機

機能診断部

警戒時：最大約40ＶＡ
作動時：最大約100ＶＡ

リニューアル時のイニシャルコストをセーブ
自動試験機能付システムにリニューア■感知器監視●出力値監視方式による P-AT
感知器の自己診断

既存の配線はそのままで週間試験●予備電源試験■定期受信回路試験
定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験

一般感知器

感知器※1

継電器・火災表示等・
結線接続・回路導通●
加熱試験・加煙試験

表示機

防排煙電源

ー

2A

要がありました。
地図式

常時通電灯電源ー

150mA

は、既存の配線をそのまま使用できる

公称蓄積時間ため、耐熱電線に引き換えるコストが

主音響装置● 既存の 配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

システムをすべて自動試験機能対応とすることをおすすめしますが、特定のエリアだけ、特定の感知器（ポイント）
だけを対象としたシステ

オール対応

エリア・ポイント対応※1●感知器 : 作動試験（加熱・加煙試験）

地図式

地図式

P-AT感知器
一般感知器※1： P-AT感知器のみ◎自動試験： P-AT感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧

試験・点検機能異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ脱落 ●メモリ異常 ●DB異常 ●定期受信回路試験異常 ●CPU異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡 ●地絡異常

デジタル表示（ 5桁 ）

蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ
地図シート式（材質：フィルム
（透過式）
）
［サイズ］
Ａ3相当
（Ｗ390×Ｈ290）（10 〜 40Ｌ）、
Ａ2相当
（Ｗ390×Ｈ590）（50 〜 70Ｌ）
［地区灯色］
赤色（用途は地区灯周囲の縁取り色で識別（火災：赤色、
防排煙：緑色））地図部および
地区表示部
環境条件

使用温度範囲 ：0℃〜40℃

使用湿度範囲 ：20〜85%（RH）（結露しないこと）
往復50Ω以下

外部配線抵抗
外形寸法

W530×H700×D180 mm（10 〜 40L）、
W530×H1150×D180（50 〜 70L）

材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.6
（扉）

仕

上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

質

量

約29㎏
（10 〜 40L）、
約43㎏
（50 〜 70L）
工事用予備品、取扱説明書、
蓄電池、
送受話器、
予備品箱、
施工説明書、
データベース設定説明書、
機能設定表、
遮断スイッチ設定表、
部屋番号設定表※1：標準移報接点のうち 20 点（F6 〜 25）を5 回線コモン単位のジャンパーピン設定により、地区音響有電圧出力または無電圧 a 接点に選択します。なお、Ｐ型インターフェイス盤に内蔵するSOU-104 基板は地区音響有電圧出力にはできません（無電圧 a 接点専用）。
※2：31個以上接続の場合は進 PⅢシリーズ感知器に限ります。

名

FXZJ004-E2-20

移報接点数

20

型

地絡検出機能を装備

連動マトリクスの設定、空き回線処理、回線別蓄積解除など、すべシステムを正常に維持するため感知器配線の絶縁を常時監視すての設定が盤面操作により行えるので、施工時はもちろん、施工

る地絡検出機能を装備しています。

後の変更も容易です。

盤面データ設定の作業性向上

音声警報、
後続再鳴動方式

P 型インターフェイス盤仕様●自動試験機能を採用された場合でも、外観の点検など、省略できない点検項目もあります。

盤面操作により各種設定が可能

60秒（熱感知器：10秒、煙感知器：60秒）： 1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（P-AT感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験： 盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験： 予備電源電圧を試験

付属品

※1

10
（20L）
、
20
（30、
40L）
、
30
（50、
60L）
、
40
（70L）

◎火災試験

主

工事完了時に免除される試験項目●受信機 : 火災表示、回路導通、同時作動、予備電源、非常電源試験

3台（表示機移報（In、
B＋）は標準なし。
移報接点Fn（標準25点※1)＋Ｐ型インターフェイス盤）
で対応

は、感知器の配線を耐熱電線にする必ムも自在に構築可能。建物の用途や規模に応じた運用ができます。

※1■総合点検時（1 年ごと）
●煙感知器感度試験・総合作動試験

DC24V, 10mA：45個(20 〜 50L）
、
60個
（60，
70L）
14個
（30Ｖ,2Ｗ ランプ）、40個
（24Ｖ,21mA LED）、
56個
（24Ｖ,15mA LED）

ー

多彩なシステムを構築可能■機器点検時（6ヶ月ごと）●受信機●予備電源・非常電源

DC24V, 10mA：30個

表示灯

能な自動試験機能付システムにグレー

P-AT感知器

定期点検時に免除される点検項目

線 : 送り配線試験◎終端抵抗時：30個×回線数◎アドレス付終端器時：59個※2×回線数◎終端感知器時：60個※2×回線数

ドアップできます。

●上記以外、必要時には、火災試験（火災表示などの試験）をマニュアルで行うことができます。

端子電圧・切替装置・充電装置・結線接続

受信機のＰ-ＡＴ感知器数

防排煙回線数システムで復帰対応を標準で装備（FCSJのみ）

接点構成

FXZJ004-E2-40

FXZJ004-E2-60

FXZJ004-A2-80

FXZJ004-A2-100

40

60

80

100

無電圧ａ接点、５回線につき１コモン端子、接点容量：DC24V,1A/1回線

接続可能受信機

多回線タイプ（FAPJ104シリーズ、
FCSJ104シリーズ）

最大接続数

受信機１台につき100点（SOU基板×５枚まで）

伝送線

RS485 ／複数台接続の場合は送り配線（分岐配線不可）とし、総延長距離は1.2km

電源線

配線抵抗：18Ω以下（往復） 最遠端距離：φ0.9mmの場合片道約0.3km、φ1.2mmの場合片道約0.5km

環境条件

使用温度範囲：0℃〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85% RH （結露なきこと）
W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

十字スイッチ、
テンキースイッチの装備やデジタル表示の活用によ

防排煙復帰対応を標準装備しました。
データベース設定により、

外形寸法

り、
盤面データ設定の作業性が向上しました。
また、設定用の専用注）1 つの復帰付防排煙端末に
1 回線から復帰制御の設定が可能です。

質

量

つき、
防排煙回路 2 回線
（起動、復帰各 1 回線）使用します。

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

仕

上

（NW）
（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
焼付塗装ノーミホワイト

シートが不要になりました。
DBTOOL（専用ソフト内蔵パソコン）を用いて設定することも可能です。

◎一般型発信機◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電1種、
光電2種、
光電3種、
光電2･3種
（2信号）
、
差動2種、
定温特種、
定温1種、
炎）
◎一般型感知器
（差動、
定温、
炎、
光電、
光電分離、
イオン）

選択するしかなく、その導入に当たってと感知器を交換するだけで、より高機

地図式

警戒時：最大約60ＶＡ
作動時：最大約210ＶＡ

◎30個
（通番）
、
終端抵抗10kΩ、
1/2Ｗ（炎感知器は20個、
光電2･3種（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱシリーズ感知器は30個、終端抵抗に限る）
※2
◎59個
（通番）
、
アドレス付終端器FZEJ001（アドレス60番固定）
※2
◎60個
（通番）
、
終端感知器
（アドレス60番に設定）発生せず、工期の短縮も可能。受信機■自動試験●感知器試験
（P-AT感知器の試験）

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、
IC、
表示回路 DC5V（定電圧電源）・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ）
DC24V（全波整流電源）

回線ごとのＰ-ＡＴ感知器数
および、
終端機器

地区音響装置

ルする場合、
これまではR 型システムを■電源監視●受信機電源、予備電源接続の
監視

■電路監視
●受信機→ 感知器の断線監視、地区音響装置の断線・短絡の監視

●配

消費電力
感知器・
発信機接続機種

DC24V

20〜30L:3.5Ａｈ, 40〜50L:4Ah, 60〜70L:6Ah

・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源）10,000件を記憶することができます。

常時監視

密閉型蓄電池内蔵、
トリクル充電方式
1.2Ａｈ

回路電圧

自動試験の結果を記憶する「自動試験履歴」
があり、それぞれ最大火災判定部

A-13-3AC100V±10%、50 ／ 60Hz

予備電源

らせする、音声警報機能を搭載。より迅 速な対処を可能にします。

火災などの警報や受信機での操作結果を記憶する「通常履歴」とCPU

受第25 〜 5号
ー

主電源

機 器 接 続 個 数

煙濃度
／温度

20, 30, 40, 50, 60, 70
露出、
壁掛型

造

自主評定マーク使用許可番号

履歴リスト機能を装備

P-AT感知器構

国検型式番号

め、効率的な維持管理ができます。
出力値監視方式システム

あり
10

回線数

P-AT感知器の回線ごとの接続数、または全回線の総数を確認できます。

せて、週間試験も自動で実施。一 般のP型に比べ、建物の安全
記の定期点検項目、試験項目が免除されます。加熱・加煙試験

部屋番号表示・
部屋番号表示機接続感知器接続数の確認が可能

常時監視。異常がある場合には、受信機に異常表示されます。併性を大幅に高めました。また、この機能を装備することにより、下なし（メンテナンスプリンタは接続可）

約10㎏

約14㎏

地図式進 PⅢ FAPJ104S, FCSJ104Sシリーズ仕様
種別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

型

名

FAPJ104S-B13-10LC

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）
FCSJ104S-B13-20 〜 40LC ／ FCSJ104S-B43-50 〜 70LC

プリンタ

自動試験機能を装備し効率的な管理が可能
P-AT感知器、地区音響装置の配線、予備電源接続などの状態をなどの、これまで人手に頼っていた点検や試 験が不 要になるた

音声警報機能を装備
盤面の表示や警報音に加え、音声によって火災発生や異常をお知

検知部

伝送部

受信機

機能診断部

警戒時：最大約40ＶＡ
作動時：最大約100ＶＡ

リニューアル時のイニシャルコストをセーブ
自動試験機能付システムにリニューア■感知器監視●出力値監視方式による P-AT
感知器の自己診断

既存の配線はそのままで週間試験●予備電源試験■定期受信回路試験
定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験

一般感知器

感知器※1

継電器・火災表示等・
結線接続・回路導通●
加熱試験・加煙試験

表示機

防排煙電源

ー

2A

要がありました。
地図式

常時通電灯電源ー

150mA

は、既存の配線をそのまま使用できる

公称蓄積時間ため、耐熱電線に引き換えるコストが

主音響装置● 既存の 配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

システムをすべて自動試験機能対応とすることをおすすめしますが、特定のエリアだけ、特定の感知器（ポイント）
だけを対象としたシステ

オール対応

エリア・ポイント対応※1●感知器 : 作動試験（加熱・加煙試験）

地図式

地図式

P-AT感知器
一般感知器※1： P-AT感知器のみ◎自動試験： P-AT感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧

試験・点検機能異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ脱落 ●メモリ異常 ●DB異常 ●定期受信回路試験異常 ●CPU異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡 ●地絡異常

デジタル表示（ 5桁 ）

蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ
地図シート式（材質：フィルム
（透過式）
）
［サイズ］
Ａ3相当
（Ｗ390×Ｈ290）（10 〜 40Ｌ）、
Ａ2相当
（Ｗ390×Ｈ590）（50 〜 70Ｌ）
［地区灯色］
赤色（用途は地区灯周囲の縁取り色で識別（火災：赤色、
防排煙：緑色））地図部および
地区表示部
環境条件

使用温度範囲 ：0℃〜40℃

使用湿度範囲 ：20〜85%（RH）（結露しないこと）
往復50Ω以下

外部配線抵抗
外形寸法

W530×H700×D180 mm（10 〜 40L）、
W530×H1150×D180（50 〜 70L）

材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.6
（扉）

仕

上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

質

量

約29㎏
（10 〜 40L）、
約43㎏
（50 〜 70L）
工事用予備品、取扱説明書、
蓄電池、
送受話器、
予備品箱、
施工説明書、
データベース設定説明書、
機能設定表、
遮断スイッチ設定表、
部屋番号設定表※1：標準移報接点のうち 20 点（F6 〜 25）を5 回線コモン単位のジャンパーピン設定により、地区音響有電圧出力または無電圧 a 接点に選択します。なお、Ｐ型インターフェイス盤に内蔵するSOU-104 基板は地区音響有電圧出力にはできません（無電圧 a 接点専用）。
※2：31個以上接続の場合は進 PⅢシリーズ感知器に限ります。

名

FXZJ004-E2-20

移報接点数

20

型

地絡検出機能を装備

連動マトリクスの設定、空き回線処理、回線別蓄積解除など、すべシステムを正常に維持するため感知器配線の絶縁を常時監視すての設定が盤面操作により行えるので、施工時はもちろん、施工

る地絡検出機能を装備しています。

後の変更も容易です。

盤面データ設定の作業性向上

音声警報、
後続再鳴動方式

P 型インターフェイス盤仕様●自動試験機能を採用された場合でも、外観の点検など、省略できない点検項目もあります。

盤面操作により各種設定が可能

60秒（熱感知器：10秒、煙感知器：60秒）： 1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（P-AT感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験： 盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験： 予備電源電圧を試験

付属品

※1

10
（20L）
、
20
（30、
40L）
、
30
（50、
60L）
、
40
（70L）

◎火災試験

主

工事完了時に免除される試験項目●受信機 : 火災表示、回路導通、同時作動、予備電源、非常電源試験

3台（表示機移報（In、
B＋）は標準なし。
移報接点Fn（標準25点※1)＋Ｐ型インターフェイス盤）
で対応

は、感知器の配線を耐熱電線にする必ムも自在に構築可能。建物の用途や規模に応じた運用ができます。

※1■総合点検時（1 年ごと）
●煙感知器感度試験・総合作動試験

DC24V, 10mA：45個(20 〜 50L）
、
60個
（60，
70L）
14個
（30Ｖ,2Ｗ ランプ）、40個
（24Ｖ,21mA LED）、
56個
（24Ｖ,15mA LED）

ー

多彩なシステムを構築可能■機器点検時（6ヶ月ごと）●受信機●予備電源・非常電源

DC24V, 10mA：30個

表示灯

能な自動試験機能付システムにグレー

P-AT感知器

定期点検時に免除される点検項目

線 : 送り配線試験◎終端抵抗時：30個×回線数◎アドレス付終端器時：59個※2×回線数◎終端感知器時：60個※2×回線数

ドアップできます。

●上記以外、必要時には、火災試験（火災表示などの試験）をマニュアルで行うことができます。

端子電圧・切替装置・充電装置・結線接続

受信機のＰ-ＡＴ感知器数

防排煙回線数システムで復帰対応を標準で装備（FCSJのみ）

接点構成

FXZJ004-E2-40

FXZJ004-E2-60

FXZJ004-A2-80

FXZJ004-A2-100

40

60

80

100

無電圧ａ接点、５回線につき１コモン端子、接点容量：DC24V,1A/1回線

接続可能受信機

多回線タイプ（FAPJ104シリーズ、
FCSJ104シリーズ）

最大接続数

受信機１台につき100点（SOU基板×５枚まで）

伝送線

RS485 ／複数台接続の場合は送り配線（分岐配線不可）とし、総延長距離は1.2km

電源線

配線抵抗：18Ω以下（往復） 最遠端距離：φ0.9mmの場合片道約0.3km、φ1.2mmの場合片道約0.5km

環境条件

使用温度範囲：0℃〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85% RH （結露なきこと）
W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

十字スイッチ、
テンキースイッチの装備やデジタル表示の活用によ

防排煙復帰対応を標準装備しました。
データベース設定により、

外形寸法

り、
盤面データ設定の作業性が向上しました。
また、設定用の専用注）1 つの復帰付防排煙端末に
1 回線から復帰制御の設定が可能です。

質

量

つき、
防排煙回路 2 回線
（起動、復帰各 1 回線）使用します。

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

仕

上

（NW）
（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
焼付塗装ノーミホワイト

シートが不要になりました。
DBTOOL（専用ソフト内蔵パソコン）を用いて設定することも可能です。

◎一般型発信機◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電1種、
光電2種、
光電3種、
光電2･3種
（2信号）
、
差動2種、
定温特種、
定温1種、
炎）
◎一般型感知器
（差動、
定温、
炎、
光電、
光電分離、
イオン）

選択するしかなく、その導入に当たってと感知器を交換するだけで、より高機

地図式

警戒時：最大約60ＶＡ
作動時：最大約210ＶＡ

◎30個
（通番）
、
終端抵抗10kΩ、
1/2Ｗ（炎感知器は20個、
光電2･3種（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱシリーズ感知器は30個、終端抵抗に限る）
※2
◎59個
（通番）
、
アドレス付終端器FZEJ001（アドレス60番固定）
※2
◎60個
（通番）
、
終端感知器
（アドレス60番に設定）発生せず、工期の短縮も可能。受信機■自動試験●感知器試験
（P-AT感知器の試験）

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、
IC、
表示回路 DC5V（定電圧電源）・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ）
DC24V（全波整流電源）

回線ごとのＰ-ＡＴ感知器数
および、
終端機器

地区音響装置

ルする場合、
これまではR 型システムを■電源監視●受信機電源、予備電源接続の
監視

■電路監視
●受信機→ 感知器の断線監視、地区音響装置の断線・短絡の監視

●配

消費電力
感知器・
発信機接続機種

DC24V

20〜30L:3.5Ａｈ, 40〜50L:4Ah, 60〜70L:6Ah

・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源）10,000件を記憶することができます。

常時監視

密閉型蓄電池内蔵、
トリクル充電方式
1.2Ａｈ

回路電圧

自動試験の結果を記憶する「自動試験履歴」
があり、それぞれ最大火災判定部

A-13-3AC100V±10%、50 ／ 60Hz

予備電源

らせする、音声警報機能を搭載。より迅 速な対処を可能にします。

火災などの警報や受信機での操作結果を記憶する「通常履歴」とCPU

受第25 〜 5号
ー

主電源

機 器 接 続 個 数

煙濃度
／温度

20, 30, 40, 50, 60, 70
露出、
壁掛型

造

自主評定マーク使用許可番号

履歴リスト機能を装備

P-AT感知器構

国検型式番号

め、効率的な維持管理ができます。
出力値監視方式システム

あり
10

回線数

P-AT感知器の回線ごとの接続数、または全回線の総数を確認できます。

せて、週間試験も自動で実施。一 般のP型に比べ、建物の安全
記の定期点検項目、試験項目が免除されます。加熱・加煙試験

部屋番号表示・
部屋番号表示機接続感知器接続数の確認が可能

常時監視。異常がある場合には、受信機に異常表示されます。併性を大幅に高めました。また、この機能を装備することにより、下なし（メンテナンスプリンタは接続可）

約10㎏

約14㎏

（窓式）Ｐ型１級表示機仕様
FIPJ103-S-5,10L

型名
回線数
キャビサイズFIPJ103-H2-15〜30L

FIPJ103-E2-40〜60L

FIPJ103-A2-70〜100L

5, 10

15, 20, 30

40, 50, 60

70, 80, 90, 100

W250×H250×D80 mm

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

環境条件

使用温度範囲：0〜40℃

接続可能受信機

使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）

自動試験機能を装備

当社製N-16回路および、S-13回路以降のP型1級受信機

主材

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）

鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約2.5kg約6.5kg約3.3kg

R

約11kg

地図式

（窓式）Ｐ型１級表示機（部屋番号表示付）仕様
型名

FIPJ104-H2-10〜20L

FIPJ104-E2-30〜40L

回線数

10、15、20

30、40

50、
60、
70、
80、
90、
100

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

キャビサイズFIPJ104-A2-50〜100L

構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

Automatic Testing Function Fire Alarm System

デジタル表示5桁、1窓

部屋番号表示電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

主音響装置

使用温度範囲：0〜40℃

環境条件
接続可能受信機

使用湿度範囲：20 〜85％（RH）（結露しないこと）

・進PⅡ FAPJ/FCSJ103シリーズ（H付タイプ） ・進PⅢ FAPJ/FCSJ104Sシリーズ

主材

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約4kg

約7kg

P-AT（P 型自動試験機能付）光電式スポット型感知器
型

備

約13kg

P-AT（P 型自動試験機能付）差動式スポット型感知器

名

感度

構

造

国検型式番号

名

感度

構

造

国検型式番号

FDKJ119-R

1種

露出型

感第 24〜13 号

FDPJ209-R

2種

露出型

感第 24〜19 号

FDKJ219-R

2種

露出型

感第 24〜14 号

FDPJ209-R-X

2種

露出型

感第 24〜19 号

室外表示灯回路付FDKJ319-R

3種

露出型

感第 24〜15 号

防水型、室外表示灯回路付

FDKJ219-R-X

2種

露出型

感第 24〜14 号

FDKJ319-R-X

3種

露出型

FDKJ204-RY-X

2種

露出型

FDKJ803-R-23

2,3 種

露出型

感第17〜32 号

2 信号型

FDKJ119-U

1種

埋込型

感第 24〜13 号

FDKJ219-U

2種

埋込型

感第 24〜14 号

FDKJ319-U

3種

埋込型

感第 24〜15 号

FDKJ219-U-X

2種

埋込型

感第 24〜14 号

FDKJ319-U-X

3種

埋込型

感第 24〜15 号

室外表示灯回路付FDKJ204-UY-X

2種

埋込型

感第14〜25〜2 号

室外表示灯回路付、湯気環境強化型

FDKJ224-U-X

2種

埋込型

感第 26〜2 号

小形、室外表示灯回路付

FDKJ324-U-X

3種

埋込型

感第 26〜3 号

小形、室外表示灯回路付

FDKJ803-U-23

2,3 種

埋込型

感第17〜32 号

2 信号型

考

型

FDPJ209-DW-X

2種

露出型

感第 24〜20 号

室外表示灯回路付

FDPJ209-U

2種

埋込型

感第 24〜19 号

感第 24〜15 号

室外表示灯回路付

FDPJ209-U-X

2種

埋込型

感第 24〜19 号

感第14〜25〜2 号

室外表示灯回路付、湯気環境強化型型

室外表示灯回路付

備

考

室外表示灯回路付

P-AT（P 型自動試験機能付）定温式スポット型感知器
感度

構

造

国検型式番号

FDLJ913-R-65

名

特種

露出型

感第 24〜16 号

FDLJ913-DW-65

特種

露出型

感第 24〜17 号

防水型

FDLJ913-DW-X65

特種

露出型

感第 24〜17 号

防水型、室外表示灯回路付

FDLJ913-U-65

特種

埋込型

感第 24〜16 号

FDLJ113-DW-75

1種

露出型

感第 24〜18 号

防水型

FDLJ113-DW-X75

1種

露出型

感第 24〜18 号

防水型、室外表示灯回路付

備考

P-AT（P 型自動試験機能付）赤外線式スポット型感知器
型

名

FDCJ003-R-X●進Pと自動試験機能付P型自動火災報知システム
地図式

公称監視距離構

造

国検型式番号

13ｍ〜20ｍ

露出型

感第 26〜6 号

備

考

室外表示灯回路付

は、能美防災株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用および維持管理してください。
●この製品は消防法に定められた「自動火災報知設備」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。
●この製品の取り付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。
●安全のため、設置の前に「施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
●この製品は、法によって定められた点検を行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門
または当社代理店・特約店にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2015年5月現在のものです。

URL http://www.nohmi.co.jp/150525 C -F-13400YO3