建設コンサルタンツ協会ホーム協会誌トップページ

256号目次Project brief 1

露出配管プロジェクト紹介【寄稿】二戸市

下水道クイックプロジェクトへの取組み

岩手県

図2 二戸市の位置

写真1 下水道整備前の安比川左岸

図3 露出配管設置概略図

千葉恭人
CHIBA Yasuto
株式会社東京設計事務所
東京支社
施設グループマネージャー■ 公共事業に信頼の構図

公共下水道の管平成18年度末での下水道普及

きょを個人の敷地率が全国平均で70.5％に達してい内 に 敷 設したり、るのに対し、5万人未満の中小市

露出配管に対し住町村では40％程度と地域間の格民参加型の管理を差が顕著になってきた。そのため

お 願 いしたり、ま国土交通省では、平成19年6月にた、従来の雨水側地域の実状に応じた低コストで早溝内に下水管を敷期に整備が可能な技術など、新た設 するなど、担 当な整備手法に主眼を置いた「下水者は役所内外の関道未普及解消クイックプロジェクト

連部署や住民の理社会実験制度」を創設した。

解と協力を得るた

表1

クイックプロジェクト18の技術

クイックプロジェクト技術① クイック配管（露出配管・簡易被覆）（平成22年度末一般化）② クイック配管（側溝活用）
社 ③ 改良型伏越しの連続的採用（平成21年度末一般化）会（平成21年度末一般化）
実 ④ 道路線形に合わせた施工験 ⑤ 発生土の管きょ基礎への利用（平成21年度末一般化）
技⑥
流動化処理土の管きょ施工への利用（平成20年度末一般化）
術⑦ 工場製作型極小規模処理施設（膜分離型（PMBR））⑧ 工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型）① 排水設備の緩勾配化
広 ② 上限流速の緩和
く ③ 改良型伏越しの採用
普及 ④ 改良土の基礎への利用
促 ⑤ 曲管等使用によるマンホールの省略
進を ⑥ マンホール間隔の延長
図 ⑦ 小口径推進工法の長距離化
る
技 ⑧ マンホールポンプの対象範囲の拡大
術 ⑨ 民地活用型下水道（コンドミニアル下水道）⑩ 最上流取付管の小型マンホール落とし

この制度は従来の設計思想やめに渉外事務力を設計基準にとらわれない自由な視フルに発揮しなけ

点で、下水道の目的や機能をシンればならない。事プルにとらえ、コストとリスクをマネ業コストを削減し、ージメントしながら効率的な整備普及率をアップさせるためには、手法を導き出す斬新な政策手法

技術論もさることながら、自治体社会実験を要さないで、地域のである。この整備手法では、図1

担当者の 熱いおもい が重要な実状に合わせて広く適用可能な技のような信頼の構図が重要なポイ鍵となる。

術である。

■ 新たな整備手法18技術■ 二戸市で導入した技術

住民

自治体（担当者）相互協力の関係

国
政策バックアップ・広く普及させる技術

表1に 示 す 平 成22年 度 末 まで

岩手県二戸市は、図2に示すよに取り上げられている18の技術

うに青森県と岩手県の県境に位は、大きく2つに分類される。

置し、平成18年1月1日に旧二戸市・社会実験を要する技術と旧浄法寺町が合併し、人口約3性能などを検証した後に普及させ、全国のモデル市町村で実地検

下水道新技術推進機構技術支援証し、有効性等を評価する技術である。

図1 信頼の構図

046

Civil Engineering Consultant

万人、面積約420km2 の新二戸市として誕生した。
旧二戸市は公共下水道事業を主体に整備普及を推進してきた。一方、旧浄法寺町は浄化槽市町村整VOL.256 July 2012

● 管きょの露出配管関する実験は、国土技術政策総合
あ っ ぴ

進を図ってきたが、家屋が密集して写真1に示すように、安比 川護研究所が実施したものを本設計に浄化槽の設置スペースがなく、整備岸に近接して家屋が建っており、反映した。写真2〜5に実験状況が遅れ気味であった。また、設置既存の雑排水が直接河川に放流を示す。

された浄化槽の処理水の臭気に対されていた。

実 験 の 結 果 、① 凍 結 深 さ

する苦情が夏場に集中していた。

図3のように露出配管で汚水をH=90cm、②凍上量H=15cmと推そのため、水環境や生活環境の改流集するためには、寒冷地特有の定した。図5は、凍結深さと凍上善から集合処理での早期整備が望制約因子の解決が課題となった。

量をもとにした露出配管の基礎形

まれていた。そのような背景からそれは冬季期間の平均気温がマ式である。こうした実験の結果、二戸市は、下水道クイックプロジェ

イナス15℃ 、凍 結 深さも約90cm

安比川左岸には写真6〜7のようなクト社会実験のモデル市町村に応と、露出配管の設置条件としては下水道整備が実現した。

募し、採択後、新たな整備手法の極 めて 厳しい 環 境 であることか

また、写真8のように屋根の雪が導入の検討を行なった。

ら、冬季の現地実験により設計諸落下した時に、露出配管の破損の元の定量化を行なった。

恐れがある区間に対して、防護用

表2は、浄法寺処理区での未普及解消技術導入の可能性を整理

図4の実験フローにて、露出配のU字型プレキャストコンクリートしたものである。以下に導入を検管の基礎形式に関する知見を求を被せる形で設置した。このよう討した新たな技術を紹介する。

めた。また、管路内の汚水凍結にに新たな手法の採用にあたって

表2

浄法寺処理区における技術導入の検討結果

導入の可能性
対象地区の状況有り
安比川沿いの護岸裏へ露出配管することにより県道と安比川に挟まれた家屋の取込みが可能となる。
無し
管きょ埋設深に影響を及ぼす水路等はない。
② 改良型伏越しの連続的採用
社 ③ 道路線形に合わせた施工有り
急勾配路線はないが、屈曲した道路がある。
会無し
土質に礫が混じる。
実 ④ 発生土の管きょ基礎への利用
験 ⑤ 流動化処理土の管きょ施工への利用無し
施工が困難なまでの狭隘な道路はない。また、東北地方に常設プラン
技トがない。
術有り⑥ 工場製作型極小規模処理施設（膜分離型（PMBR）／ PMBR の採択を受けており、平成 21年度から工事に着手し、平成 23 年4月供用開始。
⑦ 接触酸化型・膜分離型）
比較的深い側溝がある。
有り⑧ 側溝を活用した下水道管きょ施工
全家屋を対象とする。
有り① 排水設備の緩勾配化
急勾配路線はない。
無し② 上限流速の緩和
広本管埋設深さに影響を及ぼすような水路がある。
有り③改良型伏越しの採用
く
普 ④ 改良土の基礎への利用
改良土プラントが近隣にない現場で適さない。近県に民間施設の改良
無し
及土プラントがあるが、県外からの受入れは行っていない。
促
進 ⑤ 曲管使用によるマンホールの省略
曲線道路が多い。
有り
を ⑥ マンホール間隔の延長
長い直線道路がある。
有り
図
推進工法を採用する路線はない。
無し
る ⑦ 小口径推進工法の長距離化
技 ⑧ マンホールポンプの対象範囲の拡大
処理場へ流入する計画汚染水量が0.36m3/ 分と少ない。
無し術
平成 22年度以降の技術、平成 20 年の検討には含まれない。
─⑨ 民地活用型下水道（コンドミニアル下水道）
平成 22年度以降の技術、平成 20 年の検討には含まれない。
─⑩ 最上流取付管の小型マンホール落とし
未普及解消技術① 管きょの露出配管ントである。

信頼の絆

備促進事業により浄化槽の整備促

Civil Engineering Consultant

VOL.256 July 2012047

これは事業認可計画で作成した
現地実験
凍上の発生要因
土質、温度、水分①気温

検 証

従来型の施設計画を、クイックプロ・測定3項目の相関性

ジェクトの18の技術を積極的に採②凍結深さ※温度の着目③凍上量用する前提で対象地域を区域全・凍結深さの推定・凍上量の推定体に広げて、再度、導入可能性の検討を実施したことによる。これにより、導入技術適用の幅を大き設計への反映

図4 実験フロー

写真2 河川沿いの実験地

写真3 温度計設置

写真9 側溝を活用した下水道管きょ

く増やすことができた。現在、整写真10 竣工後の水路備の途中であり、最終的な建設コストの削減率や建設期間の短縮化などについての正確な評価はできないが、従来の整備手法に比べて大幅な削減になると期待している。
下水道クイックプロジェクトは、自治体担当者の事業完成への意
欲と住民との相互協力の関係が
写真4 凍結深さ測定器設置

写真5 凍上量測定器設置

しっかり構築されている中で、国、図5 基礎形式の断面図
図7 伏越し構造概要

県のバックアップ体制がスムーズに進むことが重要な要素である。

越し構造にすることにより、管きょの浅層化が可能となり大幅なコスト縮減が図れた。

写真6 河川沿いの露出配管全景

写真7 本管と宅内取付け管の状況

写真8 落雪対策用の管防護コンクリート● 道路線形に合わせた施工

は、きめ細かな配慮が必要であ管の阻害率の想定が必要であり、る。本工法により、従来の工法に降雨時における側溝の流水状況

汚水管きょを道路線形に合わせ比べて建設コストで78％、建設工を十分に調査して、安全性を検討て、マンホールを省略して曲管の期で55％の大幅な縮減が図れた。

し導入を判断した。写真9のよう組合せによるコスト縮減を図った。

● 工場製作型極小施設に 、既 存 雨 水 側 溝 に 汚 水 管 Φ● 改良型伏越しの採用
図7のように河川横断箇所で伏ができたことで、事業の当初の目道事業計画を策定したタイミング

的に対する達成度は高いと考え

下水管きょの線形であり、開削工でクイックプロジェクト計画に参画る。今後は、住民参加型の管理手法での施工が可能となった。このしたことである。その結果、個々

法 を 十 分 に 検 討して、下水 道 のように、曲管使用によるマンホールの技術を整備対象区域全体に効BCP（事業継続計画）に反映していの省略、及び改良型伏越しの採用率良く組み合わせることができた。

きたい。

により従来工法に比べて建設コストで59％の縮減が図れた。

■ 新たな整備手法8技術の導入
以上に示した新技術の導入状

U字型プレキャストコンクリートを況を整理すると、図8のように5つもに長期的な視点で、処理施設の被せる形で施工した。の新技術が導入された。その他フレキシブルな対応が要求され

写真10は竣工後の水路状況での3つの技術は、表2に示す社会た。そのため人口増減に応じた水ある。雨水側溝は、少降雨時は写実験を要さないで広く普及促進を

処理設備のユニット化や搬出入の真左側の底部流水断面内を流下図る技術で、面的な管きょ実施設容易性なども考慮に入れた処理し、流下量が多くなってくると写真計の中に効率良く採用した。

システムを検討した。図6に処理手前側に設置した簡易スクリーン

下水道計画区域は南北に狭く、フローを示す。本工法は従来工法を通過し、防護用U字コンクリート東西に細長く広がっている。この（ POD 法 ）に 比 べ 建 設 コストで内を通過するようになっている。

特性を考慮し、各戸の汚水を効率公道埋設の従来工法に比べ建良く集め、建設コストを抑制した図れた。

設コストで12％（宅内排水設備工

整備手法を適材適所に組合せる● 側溝を活用した下水道管きょ

事費も含む）、建設工期で33％のことができた。

048

Civil Engineering Consultant

VOL.256 July 2012

図6 PMBRの処理フロー

階でこのプロジェクトに関わること整備の大きな特徴は、全体の下水150mmを敷設し、管防護用として縮減が図れた。

二戸市浄法寺処理区の下水道調査→計画→設計→施工の各段

写真11は河川横断箇所を示し

浄法寺処理区は少子高齢化の側溝の流水断面に対する下水今回、設計コンサルタントとして、ている。写真12は河川横断後の地域であり、早期の整備促進とと15％、建設工期で23％の縮減が■ クイックプロジェクトの成功■ に向けて

写真11 河川横断箇所

写真12 河川横断後の下水管きょの線形

クイック配管（側溝活用）

道路線形に合わせた施工

クイック配管
（露出配管）

改良型伏越しPMBR（パッケージ型膜分離活性汚泥法）

図8 5つの新技術の導入位置

Civil Engineering Consultant

VOL.256 July 2012049