★★★Mitsuboshi

Cross-linked polyethylene insulated and polyvinyl chloride sheathed portable power cables

平Flat Cable

徴RoHS2構Characteristic

絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した、ビニルキャブタイヤケーブルです。

A vinyl cabtyre cable which uses cross-linked polyethylene as the insulator.

① 許容電流がアップ① Allowable current is increased

絶縁物の最高許容温度が90℃と高いため許容電流を大きくとることができます。また、一般のVCTよりひとまわり小さなサイズで（許容電流の比較表を参照してください。
ただし使用する長さにより電圧降下を考慮する必要があります）

可とう性に優れ、高い作業性を発揮します。

いるため、耐水性の必要なところでも安心して使用できます。
④ 軽量化

ビニルシース(Refer to the allowable current comparison table, also consider the voltage dropCore Size
線心数 サイズmm2④ Weight reduction

33.5283439333231925.536446275831011173811013415560150183152125508711998

内線規程1340-1 1340-3表の許容電流減少係数を乗じた値です。

1 2 5 k g/ km

1 33 kg / km

1 39 kg / km

CVCTの許容電流値を流すことのできる長さを表しています。
●CVCTの許容m数は電圧降下3％とし、3 14 mm2

6 40 k g/ km

7 39 kg / km

6 78 kg / km

●VCTはビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブルの記号です。

このm数を超えて許容電流値を流す場合は、電圧降下を考慮した導線サイズをお選びください。
●EVCTはポリエチレン絶縁ビニルキャブタイヤケーブルの記号です。
●CVは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの記号です。

製作可能です。

途Application● 600V以下の移動用電気機器の電気回路に使用できます。

・It can be used in the electric circuit of mobile electrical equipment of 600Vor less.

● 300V以下の屋内、屋側、屋外の展開した場所、または、点検できる

・It can be used for wiring indoors, outdoors, or in places where inspections can be

いんぺい場所では配線に使用できます。このような使用場所ではCVのかわりとしても使用できます。
● 深井戸用ポンプの延長ケーブル、水中電動機のリード線の使用に適しています。
● 丸形ケーブルに比べ、ケーブル曲げ半径が小さくなり、収納スペースが制限されている場合に最適です。
◆P60の技術資料の「電線の使用区分」に詳細な内容を記載しています。

performed. It can be used as a substitute for CV in such places of use.
In case when cross section is 2 mm² or more (Electrical Equipment TechnicalStandards Articles 164, 187, 207)・It is suitable for use with extension cables for deep well pumps and lead wires forsubmersible motors.
・Compared to round cables, the cable bending radius is smaller and storage space canbe limited.
◆Detailed contents are described in “Classification of electric wires" Pg. 60 in the technical data.

寸法表
No. of cores
線心数×Size
公称断面積mm2212731313642176

55

3647

4155

47

47

・The permissible current of VCT is as shown in Table 1340-3 1340-6. EVCT and CVCT arevalues obtained by multiplying the allowable current reduction coefficient in Table 1340-1 1340-3of the extension regulations.
・The allowable number of m for CVCT is 3% voltage drop. It represents the length that allows
the allowable current value of CVCT. Select the wire size in consideration of the voltage drop,when the allowable current value exceeds this number of m.
・VCT is a symbol for vinyl insulated vinyl cabtyre cables.
・EVCT is a symbol for polyethylene insulated vinyl cabtyre cables.
・CV is a symbol for cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable.
・VVF is a symbol for vinyl insulated vinyl sheath cables.
・2PNCT is a symbol for Type 2 EP rubber insulated chloroprene rubber cabtyre cable.

Dimension
Conductor

Core

導体 mm
Construction
No. of wires/Wire diameter構成
素線数/素線径

線心 mm

Outside φ

外径（約）Insulator
thickness

絶縁体
厚さ

Outside φ

外径（約）Outside φ

仕上外径 （約）mm
Minor diameter×
major diameter

Conductor resistance（20℃）
Weight概算質量 kg/km

導体抵抗（20℃）
Ω/km以下No plating

短径×長径With plating

メッキなし

メッキあり

（3 1.25）

A50/0.18

1.5

0.8

3.1

6.5 12.7

125

14.7

15.5

3 2

A37/0.26

1.8

0.8

3.4

7.0 13.8

160

9.50

9.91

3 3.5

A45/0.32

2.50.84.1

7.7 15.9

225

5.09

5.38

3 5.5

A70/0.32

3.1

1.0

5.1

9.1 19.3

330

3.27

3.46

3 8

A50/0.45

3.7

1.0

5.7

9.9 21.3

425

2.32

2.45

3 14

A88/0.45

4.9

1.0

6.9

11.3 25.1

640

1.32

1.39

3 22

A7/20/0.45

7.0

1.2

9.4

14.6 33.4

1055

0.844

0.892

3 30

A7/27/0.45

8.1

1.210.5

15.9 36.9

1345

0.625

0.661

3 38

A7/34/0.45

9.1

1.2

11.5

17.1 40.1

1625

0.496

0.525

（3 50）

A19/16/0.45

10.4

1.5

13.4

19.6 46.4

2090

0.389

0.411

（3 60）

A19/20/0.45

11.6

1.5

14.6

21.0 50.2

2505

0.311

0.329

※念のため在庫の有無についてはご確認ください。
（ ）内は、受注生産となります。 ※標準品の導体はメッキなしです。

*Please check if the item has stock available. Items in parentheses are made-to-order. *Standard conductors are not plated.

技 術 資 料

ただし断面積2mm2以上（電気設備技術基準第164条、187条、207条）

12upon request.

●2PNCTは2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルの記号です。

1825

海 外 規 格用The color tone of the standard sheath is black, other colors can be manufactured●VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの記号です。

12環 境 配 慮 型

標準品のシースの色調は黒色ですが、ご要望に応じて他の色調も⑤ Customization sheath color

15138211●VCTの許容電流は内線規程1340-3 1340-6表によるものです。EVCT、CVCTについては

172122301150625312144414200V three-phase three-wire system 100V three-phase three-wire system
200V 三 相 3 線 式
100V単相3線式

2683 1.25 mm2⑤ シースの色調は自由自在

three core
3心スターミック
ケーブルシリーズ形）

CVCT193（平three core
3心173VCTEVCT

143（Flat type)
2P N C T（平形）three core
3心1.253case the weight per unit will be lighter. See table below for comparison.

VCT

CV CT am p ac i t y p e r m （ m ）CVCTの許容m数（m）

33

Cross-linked polyethylene has a smaller specific gravity than other resins, in that

（Flat type)

Ampacity (A)
許容電流（A）

Character
特 性3（Flat type)
CVCT（平形）

Cross-linked polyethylene insulation◆許容電流の比較表

ExampleSizeサイズ

600V

Vinyl sheath

架橋ポリエチレン絶縁体

CV and VVF. Good workability.

resins, it can be used where water resistance is required.

ビニルシース

Vinyl sheath

depending on the length used )③ Excellent water resistance

Conductor

Cross-linked polyethylene insulation

ケーブルと比較した場合単位あたりの重量が軽量となります。
例

体

ビニルキャブ
タイヤコード架橋ポリエチレンは他の樹脂と比べ、比重が小さいため同サイズの

導

Conductor

ゴ ム コ ー ド

絶縁体は他の樹脂と比べ密度の高い架橋ポリエチレンを使用して体

架橋ポリエチレン絶縁体

It can be used in a size smaller than the general VCT.

The insulator uses cross-linked polyethylene, which has a higher density than other③ 優れた耐水性

導the allowable current can be increased.

The conductor construction is a cabtyre cable structure, it is more flexible than

導体構成はキャブタイヤケーブル構造のため、CVやVVFに比べConstruction

Since the maximum allowable temperature of the insulator is as high as 90℃,

② Efficient wiring work

② 配線作業を効率化

造溶接用ケーブル使用できます。

600V

ビニルキャブ
タイヤケーブル特形

電気設備技術基準 準拠

ゴムキャブ
タイヤケーブル

CVCT

架橋ポリエチレン絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（平形）600V ビニルキャブタイヤケーブル

13