資料番号：Ｃ-17-9 改 0
平成３０年９月２１日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 設計基準事象の燃料有効長頂部に係る解析入力値の確認について
東海第二発電所の燃料有効長頂部（ＴＡＦ）の値については，審査資料に数値の不整合が確認（平成 30 年 1 月 22 日公表）されたため，不整合の原因分析，水平展開等を実施し，現在に至っている。本年 3 月 8 日の審査会合で報告した水平展開では，既存の安全評価（すなわち設計基準事象（ＤＢＥ））への影響についても確認しており，燃料の型式等により生じた主な評価条件の変更を適切に反映しているか等について確認している。
一方，ＤＢＥへの影響については，ＴＡＦに係る入力値として燃料有効長の解析コードへの入力値の確認によっても行っている。添付１にＤＢＥで用いる解析コード一覧を，また，
添付２※にＤＢＥの各事象における燃料有効長の解析入力値の確認結果を示す。
添付２のとおり，ＤＢＥの各事象について，燃料有効長の解析入力値は，ミリ単位としては 3708mm，インチ単位としては 146 in（＝3708mm），フィート単位としては 12.1666…ft（146 in）をベースとしており，適切に入力されている。
※：添付２は，各解析コードのアウトプット（エコーバック）から燃料有効長の解析入力値の箇所を抜粋して示したものとなっている。

以上

1添付１（１／２）
表１ ＤＢＥで用いる解析コード一覧表（１／２）（運転時の異常な過渡変化）
解析項目

９×９燃料（Ａ型）

９×９燃料（Ｂ型）

炉心内の反

原子炉起動時における制御

ＡＰＥＸ

応度又は出棒の異常な引き抜き

ＳＣＡＴ

力分布の異

出力運転中の制御棒の異常

三次元沸騰水型原子

三次元沸騰水型原子常な変化

な引き抜き

炉模擬計算コード

炉模擬計算コード

原子炉冷却材流量の部分喪ＲＥＤＹＢＡＮＤＩＸ失ＳＣＡＴ

ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ

原子炉冷却材系の停止ルー

ＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸ

プの誤起動

ＳＣＡＴ

ＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸ

ＩＳＣＯＲ

ＴＨＲＰ

原子炉冷却材流量制御系のＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸ

誤動作

ＳＣＡＴ

ＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡ

炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化

外部電源喪失給水加熱喪失

負荷の喪失

原子炉冷却

主蒸気隔離弁の誤閉止

材圧力又は原子炉冷却給水制御系の故障

材保有量の異常な変化

原子炉圧力制御系の故障
給水流量の全喪失

2

ＥＵＲＥＫＡ－Ｎ

添付１（２／２）
表１ ＤＢＥで用いる解析コード一覧表（２／２）（設計基準事故）
解析項目

原子炉冷却

９×９燃料（Ａ型）

９×９燃料（Ｂ型）

ＬＡＭＢ

ＬＡＢＥＬ※ＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡＳＡＦＥＲ

ＳＡＬＵＴＥＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡ

原子炉冷却材ポンプの軸固

ＲＥＤＹ

ＢＡＮＤＩＸ着ＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡ

原子炉冷却材喪失

材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化

原子炉冷却材流量の喪失

反応度の異
常な投入又
は原子炉出ＡＰＥＸ

制御棒落下

ＳＣＡＴ

力の急激な

ＥＵＲＥＫＡ－Ｎ

変化
放射性気体廃棄物処理施設

－－

ＬＡＭＢ

ＬＡＢＥＬ※ＳＣＡＴＦＲＡＮＣＥＳＣＡ

燃料集合体の落下－－

原子炉冷却材喪失

－－

制御棒落下

－

－の破損
環境への放
射性物質の異常な放出

原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化

主蒸気管破断短期間格納容器圧力応答解析コード※

原子炉冷却材喪失

長期間格納容器圧力応答解析コード※

可燃性ガスの発生※：燃料有効長の入力はない。

3

可燃性ガス濃度解析

可燃性ガス濃度解析

コード※

コード※

添付２（１／１８）【ＡＰＥＸ】（燃料有効長）146 in【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）12.1667 ft【ＥＵＲＥＫＡ－Ｎ】（燃料有効長）146 in

図１ 「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

4添付２（２／１８）【三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（Ａ型燃料）】（燃料有効長）12.166662 ft【三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（Ｂ型燃料）】（燃料有効長）146 in

図２ 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

5

添付２（３／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図３ 「原子炉冷却材流量の部分喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

6

添付２（４／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図４ 「原子炉冷却材系の停止ループの誤起動」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

7

添付２（５／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図５ 「外部電源喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

8

添付２（６／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＩＳＣＯＲ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＴＨＲＰ】（燃料有効長）3708 mm

図６ 「給水加熱喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

9

添付２（７／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図７ 「原子炉冷却材流量制御系の誤動作」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

10

添付２（８／１８）【ＲＥＤＹ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm

図８ 「負荷の喪失（タービンバイパス弁作動）」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

11

添付２（９／１８）【ＲＥＤＹ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm

図９ 「負荷の喪失（タービンバイパス弁不作動）」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

12

添付２（１０／１８）【ＲＥＤＹ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm

図１０ 「主蒸気隔離弁の誤閉止」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

13

添付２（１１／１８）【ＲＥＤＹ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（サイクル早期）（サイクル末期）（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（サイクル早期・末期共通）（燃料有効長）3708 mm

図１１ 「給水制御系の故障」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

14

添付２（１２／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図１２ 「原子炉圧力制御系の故障」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

15

添付２（１３／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図１３ 「給水流量の全喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

16

添付２（１４／１８）【ＬＡＭＢ】（燃料有効長）12.1667 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＳＡＦＥＲ】（燃料有効長）12.1667 ft【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm【ＳＡＬＵＴＥ】（燃料有効長）12.17 ft

図１４ 「原子炉冷却材喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

17

添付２（１５／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図１５ 「原子炉冷却材流量の喪失」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

18

添付２（１６／１８）【ＲＥＤＹ】（燃料有効長）12.17 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＢＡＮＤＩＸ】（燃料有効長）3708 mm【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図１６ 「原子炉冷却材ポンプの軸固着」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

19

添付２（１７／１８）【ＡＰＥＸ】（燃料有効長）146 in【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）12.1667 ft【ＥＵＲＥＫＡ－Ｎ】（燃料有効長）146 in

図１７ 「制御棒落下」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

20

添付２（１８／１８）【ＬＡＭＢ】（燃料有効長）12.1667 ft【ＳＣＡＴ】（燃料有効長）146 in【ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ】（燃料有効長）3708 mm

図１８ 「主蒸気管破断」における燃料有効長の解析入力値の確認結果

21