はじめに
２０１９年度の熱供給事業においては、冷熱供給システムにおける最適運用方法の確立などによる、プラント設備全体にわたる省エネルギーへの取り組みなどにより、総合エネルギー 効率（ＣＯＰ）については 1.007 と、計 測を開始してから初めて1.000 を 上 回 る こ と が で き まし た。CO2 排 出 量 に つ い て も 14,916t-CO2 と、共に目標を達成することができました。
オフィス活動においては、熱供給事業及び関連事業の事業拡大に伴い、事務所のＰＰＣ用紙使用量は前年度比 14.2％増加する結果となりました。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●2019 年度（平成 31/ 令和元年度）の取り組み状況
1．熱供給事業における取り組み
池 袋 地 域 冷 暖 房 は、 熱 供 給 事 業 に お け る 環 境 対 策 と し て、 総 合 エ ネ ル ギ ー 効 率（ Ｃ Ｏ Ｐ ） の 改 善 に よ る エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 削 減 と CO2 排 出 量 の 削 減 へ の 取 り 組 み を進めています。
2019 年 度 は 当 社 の 冷 熱 供 給 シ ス テ ム に お け る 高 効 率 運 転 方 法 の 確 立 の ほ か、
タ ー ボ 冷 凍 機・ 吸 収 式 冷 凍 機 の 冷 熱 製 造 比 率 の 最 適 化 に よ る 運 用 効 率 改 善 な ど、エネルギー使用量と CO2 排出量の削減に努めました。
こ れ ら の 取 り 組 み に よ り、 Ｃ Ｏ Ｐ は 1.007 と 初 め て 1.000 を 上 回 る こ と が で きま し た。 CO2 排 出 量 に お い て は、14,916t- CO2 と 基 準 排 出 量（27,097t-CO2）
及 び 排 出 可 能 上 限 量（ 基 準 排 出 量 － 削 減 義 務 率 12.75 ％；23,642t-CO2）を大きく上回る削減を実現しています。

Ａ . エネルギー使用量・販売熱量・ＣＯＰ・CO2 排出量●エネルギー使用量の推移（電気とガス）

エネルギー使用量(GJ)

2016 年度
327,911100%

2017 年度
323,175
98.6%

2018 年度
316,503
96.5%

2019 年度
298,004
90.9%

2017 年度
314,69299.9%

2018 年度
314,470
99.8%

2019 年度
300,02395.2%

2017 年度
0.974

2018 年度
0.994

2019 年度
1.007●販売熱量の推移

販売熱量（ＧＪ）

2016 年度
315,043
100%●総合エネルギー効率（COP）

COP

2016 年度
0.961●二酸化炭素の排出量

C02 排出量(t-C02)

基準排出量 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度
27,097

16,384

16,181

15,736

14,916

100%

60.5%

59.7%

58.1%

55.0%

※過年度の排出量も、第２計画期間の係数を用いて算出しております。
二酸化炭素以外に温室効果ガスとして、ハイドロフルオロカーボン（23,617 ㎏）と六フッ化硫黄（952 ㎏）を冷媒・絶縁材として扱っていますが、機器内部に適切に封入管理されております。

Ｂ . プラント設備の省エネ取り組み
取り組み項目ターボ冷凍機圧縮機改造による効率改善
ターボ・吸収式冷凍機の冷熱製造比率の改善

電力使用量

都市ガス使用量削減ＣＯ２量▲ 78MWh－38.1t-CO ２＋1,620MWh▲ 711,000 ㎥

735.0t-CO ２●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●C．水使用量・排水等●上水

2016 年度
146,787100%

2017 年度
140,74295.9%

2018 年度
145,28399.0%

2019 年度
130,33888.8%

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

19,075

17,147

18,116

15,769

100%

89.9%

95.0%

82.7%

水使用量
3（m ）

●下水道への排水量

排水量(㎥)●（参考）ボイラー排水水質基準と排水水質実績

区分ＰＨ

東京都下水道条例（基準値） （5 を超え 9 未満）
２０１9 年度実績値

5.6 ～ 8.2

排水温度
（45℃未満）25 ～ 42℃

D．その他の環境負荷物質●ＰＲＴＲ法における第一種指定化学物質

化学物質名

使用月

ヒドラジン 1・2・３月

使用量（㎏）

使用目的

319

冷凍機冷却水系のスライム剥離およびチューブの改質処理●ボイラーのばい煙

施設名

測定月

BW-1.2.3 8月/2月

排ガス温度（℃）

窒素酸化物（ppm）(5%O2 濃度換算値）

ばいじん濃度（g/㎥ N）

基準：170 以下

基準：30.5 以下

基準：0.05 以下

92 ～ 10823.1 ～ 26.1

0.001 以下(2015 年測定値 ) ※※ガス専焼ボイラーのばいじん濃度測定頻度は 5 年に 1 回となっており、2019 年度は実施しておりません。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●2．オフィス活動における取り組み
池袋地域冷暖房は、オフィス活動における環境対策として、事務所の節電、PPC 用紙の削減、グリーン購入、ごみの分別収集・廃棄などに取り組んでいます。
■事務所の節電・不使用時のコンセント抜きの徹底 ・昼休み時間帯の消灯 ・不要箇所の消灯・蛍光灯の間引き点灯 ・パソコンの休止モードの徹底 ・省エネ機器への更新等を実施しました。
電力使用量については、2019 年度中に事務所を移転しており、従前と同じ条件での計測ができなくなったため、一旦数値管理対象から外しています。

■ＰＰＣ用紙の削減
・裏紙利用の促進 ・電子媒体へのシフト ・複写機の機能活用等を進めてきましたが、熱供給事業及び関連事業における事業拡大のための新規プロジェクトへの着手などにより、ＰＰＣ用紙の使用量は 70,250 枚と、2018 年度比 14.2％増加する結果となりました。

■グリーン購入
グリーン購入作業基準に従い、前年度までにグリーン商品への切り替えが可能な商品に
つ い て は 全 て 切 り 替 え を 行 い ま し た が、2019 年 度 は 新 た に グ リ ー ン 商 品 ４ 品 目 を導入しました。

■ゴミの分別収集・廃棄
サンシャインシ ティのゴ ミ 処 理 フロ ー に合 わ せ、 ７種 類（ 可 燃 物・不 燃 物・ビ ン 缶・ペットボトル・生ゴミ茶殻・リサイクルペーパー・再生品）に分別して廃棄しました。
A．ＰＰＣ用紙の使用量
PPC 用紙使用量(枚)

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

82,25072,00061,50070,250

100%

87.5%

74.8%

85.4%

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●3．まとめ～ 2020 年度の取り組み
２０１９年度は、熱供給事業においては、２０１８年度から継続して設備改善とこれに伴う運用改善等により、熱供給システムの高効率化を実現してきました。この結果、総合エネルギー効率（ＣＯＰ）と CO2 排出量は共に改善させることができました。
オフィス活動においては、業容拡大に伴い、ＰＰＣ用紙の削減目標を達成できません
でしたが、適切な管理は継続しております。
２０２０年度は、熱供給事業においては、これまでの対策を進化・発展させ更なる効率改善を実現することで、エネルギー使用量と CO2 排出量の削減に努め、更なる総合エネルギー効率（ＣＯＰ）の改善を目指します。
またオフィス活動においては、引続き適切な管理と取り組みに努めます。
当社は、今後も熱の安定安全供給という使命を果たしつつ、社員一人ひとりが地球環境保全への高い関心を持ち、全社一丸となって環境負荷低減に努めてまいります。

●人に、街に優しいエネルギー●これまでも、これからも●