本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料
資料番号
KK67-0090 改17
提出年月日
平成29年6月1日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉

設計基準対象施設について

平成29年6月
東京電力ホールディングス株式会社

目次

4条
5条
6条
7条
8条
9条
10 条
11 条
12 条
14 条
16 条
17 条
23 条
24 条
26 条
31 条
33 条
34 条
35 条

地震による損傷の防止
津波による損傷の防止
外部からの衝撃による損傷の防止
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止
火災による損傷の防止
溢水による損傷の防止等
誤操作の防止安全避難通路等
安全施設
全交流動力電源喪失対策設備
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
原子炉冷却材圧力バウンダリ
計測制御系統施設(第 16 条に含む)
安全保護回路原子炉制御室等
監視設備
保安電源設備緊急時対策所
通信連絡設備

下線部：今回ご提出資料

目次-1

第８条：火災による損傷の防止
＜目次＞
1.

基本事項
1.1. 要求事項の整理
2. 追加要求事項に対する適合性
2.1. 火災区域及び火災区画の設定
2.2. 火災防護計画を策定するための方針
2.2.1. 火災発生防止に係る設計方針
2.2.1.1. 火災発生防止対策
2.2.1.2. 不燃性材料又は難燃性材料の使用
2.2.1.3. 自然現象への対策
2.2.2. 火災の感知及び消火に係る設計方針
2.2.2.1. 火災感知設備
2.2.2.2. 消火設備
2.2.2.3. 自然現象
2.2.2.4. 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
2.2.3. 火災の影響軽減のための対策
2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の影響軽減のための対策
2.2.3.2. 火災影響評価
2.3 個別の火災区域又は火災区画における対策の設計方針
3. 別添
3.1. 火災による損傷の防止（別添資料－１）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火災防護について
3.2. 運用，手順説明資料（別添資料－２）火災による損傷の防止
3.3. 現場確認プロセス（別添資料－３）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火災防護に係る等価時間算出プロセスについて
今回ご提示の資料

資料９

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災防護対策について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の選定について3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能の特定
3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統の確認
3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能
3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能
3.2.3. 使用済燃料プール水の補給機能
3.2.4. 放射性物質放出の防止機能
3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能
3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の特定
4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災区域設定5. 火災感知設備の設置について
6. 消火設備の設置について
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について
添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト
添付資料３

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）第 12 条：安全施設
＜目

次＞

1.

基本方針
1.1 要求事項の整理

2.

追加要求事項に対する適合方針
2.1 静的機器の単一故障
2.1.1 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統のうち単一の設計とする箇所の確認
2.1.2 非常用ガス処理系
2.1.2.1 単一故障仮定時の安全機能の確認結果
2.1.2.2 基準適合性
2.1.3 格納容器スプレイ冷却系
2.1.3.1 単一故障仮定時の安全機能の確認結果
2.1.3.2 基準適合性
2.1.4 中央制御室換気空調系
2.1.4.1 単一故障仮定時の安全機能の確認結果
2.1.4.2 基準適合性
2.2 安全施設の共用・相互接続
2.2.1 共用・相互接続設備の抽出
2.2.2 基準適合性（可燃性ガス濃度制御系を除く）
2.2.2.1 重要安全施設
2.2.2.2 安全施設（重要安全施設を除く）
2.2.3 基準適合性（可燃性ガス濃度制御系）

今回ご提出資料

3. 別紙別紙 1 単一故障
別紙 1-1 重要度の特に高い安全機能を有する系統 抽出表
別紙 1-2 重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表
別紙 1-3 設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系
別紙 1-4 地震，溢水，火災以外の共通要因について
別紙 1-5 被ばく評価に用いた気象資料の代表性について
別紙 1-参考 1 単一設計採用時の安全確保基本方針
別紙 1-参考 2 非常用ガス処理系・中央制御室換気空調系システム信頼性・
事故シーケンス頻度評価（ランダム要因・地震要因）について
別紙 1-参考 3 福島第二原子力発電所の知見（サプレッションプール水温度検出器中継端子箱について）
別紙 1-参考 4 ケーブル敷設問題における対策
別紙 2 共用・相互接続
別紙 2-1 共用・相互接続設備 抽出表
別紙 2-2 共用・相互接続設備 概略図
4. 別添
別添 1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉
運用，手順説明資料
安全施設

今回ご提出資料

2.2 安全施設の共用・相互接続
設置許可基準規則第 12 条第 6 項及び第 7 項に対する基準適合性を説明する。
2.2.1 共用・相互接続設備の抽出設置許可基準規則第 12 条の解釈において，以下の記載がなされている。
１

第 1 項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもの」については，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」による。ここで，当該指針における「安全機能を有する構
築物、系統及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。
１１ 第 6 項に規定する「重要安全施設」については，「発電用軽水型原子炉
施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラス MS-1 に分類される下記の機能を有する構築物等を対象とする 。
・原子炉の緊急停止機能・未臨界維持機能
・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
・原子炉停止後の除熱機能
・炉心冷却機能・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能（ただし、可搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構造物）を除く。）
・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能・安全上特に重要な関連機能（ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口及び排水口を除く。）
これらの要求により，設置許可基準規則第 12 条第 6 項及び第 7 項の対象となる系統は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（重要度分類指針）に示される安全機能を有する構築物，系統及び機器（安全施設）となる。
安全施設については，2 基以上の発電用原子炉施設間で共用する場合は，発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計としており，設置許可基準規則第 12 条第 7 項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。また，設置許可基準規則第 12 条第 7 項の相互接続設備に関する規則については，復水補給水系等が該当する系統であるが，同様に発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計としており，適合することを確認した。

12 条－2.2－1

ただし，可燃性ガス濃度制御系の可搬式再結合装置については，常設設備に変更し，かつ発電用原子炉施設間で共用しない設計に変更する。詳細を 2.2.3に示す。
一方，安全施設のうち重要安全施設については，該当する構築物等のうち，・安全上特に重要な関連機能を有する中央制御室（下部中央制御室を除く）
・安全上特に重要な関連機能を有する中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）
が 2 基以上の発電用原子炉施設間で共用する施設，・安全上特に重要な関連機能を有する非常用交流電源系
が 2 基以上の発電用原子炉施設間で相互に接続する施設となる。これらの施設については，共用又は相互に接続することで安全性が向上することから，設置許可基準規則第 12 条第 6 項に適合することを確認した。
これらの確認を行うにあたり，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，重要度分類指針に示される安全施設の中から 2 基以上の発電用原子炉
施設間で共用する系統を抽出した結果を別紙 2-1 に示す。系統の抽出にあたっては，「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」（JEAG46122010，社団法人日本電気協会）及び「安全機能を有する計測制御装置の設計指針」（JEAG4611-2009，社団法人日本電気協会）を参考とし，図 2.2.1-1 に示す抽出フローに従って実施した。抽出された対象施設の一覧を表 2.2.1-1 に示す。また，抽出した系統の概略図を別紙 2-2 に示す。

12 条－2.2－2

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の全ての構築物，系統又は機器
安全施設（MS-1,2,3，PS-1,2,3 のいずれかに該当）
No
重要安全施設かYes

No

共用又は相互接続
している設備か

共用又は相互接続
している設備か

Yes

Yes

対象施設
（重要安全施設）対象外

設置許可基準規則 第 12 条第 6 項
技術基準規則第 15 条第 5 項（共用化にて「安全性向上」）

図 2.2.1-1

No

対象施設（安全施設（重要安全施設を除く。））

対象外

設置許可基準規則 第 12 条第 7 項
技術基準規則第 15 条第 6 項（共用化にて「安全性を損なわない」）

共用又は相互接続している安全施設の抽出フロー

12 条－2.2－3

表 2.2.1-1

共用・相互接続設備の抽出結果一覧（1/2）

共用・相互接続設備

重要度分類

共用／相互接続・中央制御室（下部中央制御室を除く）

MS-1

共用

・中央制御室換気空調系（下部中央制
御室の換気を除く）

MS-1

共用

・非常用交流電源系

MS-1

相互接続

・中央制御室遮蔽MS-1

共用・使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵
ラックを含む）・燃料プール冷却浄化系
・燃料取替機・原子炉建屋クレーン
・燃料プール冷却浄化系の燃料プール
入口逆止弁

PS-2

共用

・圧力抑制室プール水排水系（圧力抑制室プール水サージタンク，
ポンプ等）

PS-3

共用

・液体廃棄物処理系（低電導度廃液系，高電導度廃液系）

PS-3

共用

・固体廃棄物処理系（原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分
離槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タン
ク，固体廃棄物処理系固化装置，固体廃棄物処理建屋，固体廃棄物貯蔵
庫）

PS-3

共用

・焼却炉建屋PS-3

共用

・使用済燃料輸送容器保管建屋

PS-3

共用

・取水設備
・放水設備

PS-3
PS-3

共用

重要安全施設安全施設（重要安全施設を除く。）

12 条－2.2－4

PS-3
PS-2
PS-2
MS-2

表 2.2.1-1

共用・相互接続設備の抽出結果一覧（2/2）

共用・相互接続設備

重要度分類

共用／相互接続・500kV 送電線及び 154kV 送電線
・変圧器（起動用開閉所変圧器，起動変圧器，
予備電源変圧器，工事用変圧器，共通用高圧母線，共通用低圧母線）（油劣化防止装置，冷却装置を含む）
・開閉所（超高圧開閉所機器，起動用開閉所
機器，154kV 開閉所機器）

PS-3
PS-3

共用

・所内ボイラ設備
・所内蒸気系及び戻り系

PS-3
PS-3

共用

・不活性ガス系

MS-3

共用

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

MS-3

共用

・通信連絡設備

MS-3

共用

・放射線監視設備（固定モニタリング設備，気象観測
設備）

MS-3

共用

・放射線監視設備（焼却炉建屋排気筒放射線モニタ，焼却炉建屋放射線モニタ）

MS-3

共用

・津波監視カメラ

MS-3

共用

・消火系
（圧力調整用消火ポンプ，電動駆動
消火ポンプ，ディーゼル駆動消火
ポンプ，ろ過水タンク，防火扉等）

MS-3

共用

・安全避難通路・非常用照明

MS-3
MS-3

共用

・復水貯蔵槽・復水補給水系

PS-3
PS-3

相互接続

・計装用圧縮空気系
・計装用圧縮空気設備

MS-3
PS-3

相互接続

安全施設（重要安全施設を除く。）

PS-3

これらの確認において，「安全性を損なうことのない」こと，及び「安全性12 条－2.2－5

が向上する」ことの判断基準は以下の通りとした。
・「安全性を損なうことのない」こと：共用又は相互に接続することによって，要求される安全機能が阻害されることがないよう配慮していること
・「安全性が向上する」こと：各設備に要求される安全機能を満たしつつ，共用又は相互に接続することのメリットを期待できるよう配慮していること
詳細を 2.2.2 以降で示す。

12 条－2.2－6

2.2.2 基準適合性（可燃性ガス濃度制御系を除く）
2.2.2.1 重要安全施設
表 2.2.1-1 に示す通り，重要安全施設のうち，2 基以上の発電用原子炉施設間で共用する施設として，・中央制御室（下部中央制御室を除く）
・中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）
2 基以上の発電用原子炉施設間で相互に接続する施設として，・非常用交流電源系がある。
これらの施設について，共用又は相互接続による安全性への影響を確認した
結果を表 2.2.2-1 及び表 2.2.2-2 に示す。
表 2.2.2-1
共用設備

重要度
分類

中央制御室
（下部中央制御室
を除く）

MS-1

重要安全施設共用の適切性（1/2）

共用により安全性が向上することの説明（6,7 号炉共用）
6 号炉中央制御室（下部中央制御室を除く）及び
7 号炉中央制御室（下部中央制御室を除く）は，それぞれの空間に対して要求される安全機能を満たすとともに，共用することで，下記の通り安全性が向上する。
○運転員の融通等各号炉で必要な人員を確保したうえで，共用により 6，7 号炉中央制御室を自由に行き来できる空間とすることにより，片方の号炉で事故等が発生した場合の人員融通を可能にするとともに，両方の号炉で事故等が発生した場合にお互いの号炉での対応状況を参考としたより適切な対応が可能となることから，安全性が向上する。

12 条－2.2－7

表 2.2.2-1
共用設備

重要度
分類

中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）MS-1

重要安全施設共用の適切性（2/2）

共用により安全性が向上することの説明（6,7 号炉共用）
6 号炉中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）及び 7 号炉中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）は，要求される安全機能をそれぞれ満たすとともに，共用することで，下記の通り安全性が向上する。
○更なる多重性の確保
各換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）
は，共用空間である 6 号炉中央制御室（下部中央制御室を除く）及び 7 号炉中央制御室（下部中央制御室を除く）に対して，100％容量のものを 2系統ずつ設置しており，共用により多重性を確保することから，安全性が向上する。
また，2.1.4 において，設置許可基準規則第 12条の解釈に従い単一故障を仮定しないこととした各号炉単一設計の再循環フィルタについても，共用により多重性を確保することから，安全性が向上する。

12 条－2.2－8

表 2.2.2-2
相互接続設備重要度分類

非常用交流電源系

MS-1

重要安全施設

相互接続の適切性

相互接続により安全性が向上することの説明（5,6,7 号炉相互接続）
6 号炉非常用交流電源系及び 7 号炉非常用交流電
源系は，要求される安全機能をそれぞれ満たすとともに，5,6,7 号炉の非常用モーターコントロー
ルセンターを連絡ケーブルにて相互に接続する
ことで，下記の通り安全性が向上する。
○電源の融通
通常時は，5,6,7 号炉間連絡ケーブルの両端の遮断器を開放するにより，6 号炉非常用交流電源
系及び 7 号炉非常用交流電源系の分離を図っており，非常用交流電源系としての技術的要件が満たされなくなることのない設計としている。そのうえで，重大事故等発生時においては，5,6,7 号
炉間連絡ケーブルの両端の遮断器を投入することにより，迅速かつ安全に電源融通を可能とする設備であることから，安全性が向上する。

表 2.2.2-1 及び表 2.2.2-2 の通り，共用又は相互に接続することで安全性が向上することから，設置許可基準規則第 12 条第 6 項に適合することを確認した。

12 条－2.2－9

2.2.2.2 安全施設（重要安全施設を除く）
表 2.2.1-1 に示す通り，重要安全施設を除く安全施設のうち，2 基以上の発電用原子炉施設間で共用する施設は以下の通りである。
・中央制御室遮蔽・使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む）
・燃料プール冷却浄化系，燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁・燃料取替機・原子炉建屋クレーン
・圧力抑制室プール水排水系（圧力抑制室プール水サージタンク，ポンプ等）
・液体廃棄物処理系（低電導度廃液系，高電導度廃液系）
・固体廃棄物処理系（原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タンク，固体廃棄物処理系固化装置，固体廃棄物処理建屋，固体廃棄物貯蔵庫）
・焼却炉建屋・使用済燃料輸送容器保管建屋
・取水設備
・放水設備
・500kV 送電線及び 154kV 送電線
・変圧器（起動用開閉所変圧器，起動変圧器，予備電源変圧器，工事用変圧器，共通用高圧母線，共通用低圧母線）（油劣化防止装置，冷却装置を含む）
・開閉所（超高圧開閉所機器，起動用開閉所機器，154kV 開閉所機器）
・所内ボイラ設備
・所内蒸気系及び戻り系・不活性ガス系
・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所
・通信連絡設備（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号炉共用，6 号及び 7 号炉共用）
・放射線監視設備（固定モニタリング設備，気象観測設備，焼却炉建屋排気筒放射線モニタ，焼却炉建屋放射線モニタ）
・津波監視カメラ

12 条－2.2－10

・消火系（圧力調整用消火ポンプ，電動駆動消火ポンプ，
ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，防火扉等）
・安全避難通路・非常用照明これらの施設のうち，・焼却炉建屋・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所
・通信連絡設備（6 号及び 7 号炉共用）
・津波監視カメラ
・消火系（防火扉等）
を除く施設については，共用により安全性を損なわない設計とすることで，設置（変更）許可を得ている。
共用による安全性への影響を確認した結果を表 2.2.2-3 に示す。

12 条－2.2－11

表 2.2.2-3
共用設備

重要度
分類

・中央制御室遮蔽

MS-1

安全施設

共用の適切性（1/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（6,7 号炉共用）
6 号炉中央制御室及び 7 号炉中央制御室内の運転員を防護するための設備であり，一体となった遮蔽を条件として居住性評価を行って，要求される安全機能を達成できることを確認している。従って，安全性を損なうことはない。

・使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む）
・燃料プール冷却
浄化系
・燃料取替機・原子炉建屋クレーン
・燃料プール冷却
浄化系の燃料プ
ール入口逆止弁

PS-2

PS-3
PS-2
PS-2

（6 号炉：1,2,5,6 号炉共用
7 号炉：1,2,5,7 号炉共用）
1,2,5,6 号炉の使用済燃料を 6 号炉の使用済燃料
プールに，1,2,5,7 号炉の使用済燃料を 7 号炉の使用済燃料プールに貯蔵することが可能な設計としているが，設備容量の範囲内で運用するため，冷却能力が不足する等は発生せず，安全性を損なうことはない。（※1）

MS-2
なお，6 号炉燃料は 6 号炉使用済燃料プールのみに，7 号炉燃料は 7 号炉使用済燃料プールのみに貯蔵可能な設計としている。

（※1）使用済燃料の号炉間輸送に用いる使用済燃料構内輸送容器については，「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」における技術上の基準に適合した容器（核燃料輸送物設計承認及び容器承認を取得した容器）を用いることから，発電用原子炉施設としての重要度
分類は対象外である。なお，本容器は号炉に関わらず使用するものであり，号炉間輸送時は実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第 88条（工場又は事業所において行われる運搬）を遵守し，輸送を行うことから，事業所外運搬と同様に安全性が損なわれることはない。

12 条－2.2－12

表 2.2.2-3
共用設備

重要度
分類

・圧力抑制室プール水排水系（圧力抑制室プール
水サージタンク，ポンプ等）PS-3

・液体廃棄物処理
系（低電導度廃液系，高電導度廃液系）

PS-3・固体廃棄物処理
系（原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽，
使用済樹脂槽，
濃縮廃液タン
ク，固体廃棄物
処理系固化装置，固体廃棄物処理建屋，固体
廃棄物貯蔵庫）

PS-3

安全施設

共用の適切性（2/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（5,6,7 号炉共用）
各号炉に必要な容量を確保しており，何らかの要因で個別号炉側の設備が損傷した場合にも，号炉間接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。
ただし，圧力抑制室プール水サージタンクは溢水対策完了までの間，運用を停止することとしている。
（低電導度廃液系：6,7 号炉共用
高電導度廃液系：5,6,7 号炉共用）
液体廃棄物処理系はその性状に応じて処理する設計としており，その処理容量は共用対象号炉における合計の予想発生量を考慮して設計している。また，何らかの要因で個別号炉側の設備が損傷した場合にも，号炉間接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。（※2）（原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽：6,7 号炉共用
使用済樹脂槽：6,7 号炉共用
濃縮廃液タンク：5,6,7 号炉共用
固体廃棄物処理系固化装置：5,6,7 号炉共用
固体廃棄物処理建屋：1～7 号炉共用
固体廃棄物貯蔵庫：1～7 号炉共用）
固体廃棄物処理系はその性状に応じて処理する設計としており，その処理容量は共用対象号炉における合計の予想発生量を考慮して設計しているため，安全性を損なうことはない。（※2）（※2）集中監視制御を行う 5 号炉廃棄物処理系制御室については，居住性の確保等の安全機能を有する施設ではないことから，発電用原子炉施設としての重要度分類は対象外である。
12 条－2.2－13

表 2.2.2-3
共用設備

重要度
分類

・焼却炉建屋PS-3

安全施設

共用の適切性（3/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（1～7 号炉共用）
焼却炉建屋は共用対象号炉における合計の予想発生量を考慮して処理及び保管容量を設計しているため,安全性を損なうことはない。

・使用済燃料輸送
容器保管建屋

PS-3（1～7 号炉共用）
使用済燃料輸送容器保管建屋は設備容量の範囲内で運用するため，安全性を損なうことはない。

・取水設備

PS-3

・放水設備

PS-3

（5,6,7 号炉共用）
各号炉に必要な容量を確保しており，取水を阻害する等の悪影響のない設計としているため，安全性を損なうことはない。

12 条－2.2－14

表 2.2.2-3
共用設備
・500kV 送電線及び 154kV 送電線
・変圧器（起動用
開閉所変圧器，
起動変圧器，予備電源変圧器，
工事用変圧器，
共通用高圧母
線，共通用低圧
母線）（油劣化防止装置，冷却装置を含む）
・開閉所（超高圧
開閉所機器，起動用開閉所機器，154kV 開閉
所機器）

重要度
分類
PS-3
PS-3

PS-3

安全施設

共用の適切性（4/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（500kV 送電線及び 154kV 送電線：1～7 号炉共用
起動用開閉所変圧器：1～7 号炉共用
起動変圧器：6,7 号炉共用
予備電源変圧器：1～7 号炉共用
工事用変圧器：6,7 号炉共用
共通用高圧母線：6,7 号炉共用
共通用低圧母線：6,7 号炉共用
超高圧開閉所機器：1～7 号炉共用
起動用開閉所機器：1～7 号炉共用
154kV 開閉所機器：1～7 号炉共用）
各号炉に必要な容量を確保しているため，安全性を損なうことはない。
ただし，予備電源変圧器については，各号炉の非常用ディーゼル発電機 1 系統分の電源を供給できる容量を確保している。
外部電源の受電ルートには遮断器を設け，電気事故が発生した場合，故障箇所を隔離し，他の系統への影響を及ぼさない設計としている。共用箇所の故障により外部電源を受電できなくなった場
合は，非常用ディーゼル発電機により各号炉の非常用所内電源系に給電する。
なお，6 号炉非常用高圧母線と 7 号炉非常用高圧
母線は，重大事故等対処設備である緊急用高圧母線を介して相互にケーブルが接続されているが，遮断器を設け，電気事故が発生した場合，故障箇所を隔離し，他の号炉への影響を及ぼさない設計としている。

12 条－2.2－15

表 2.2.2-3
共用設備

重要度
分類

・所内ボイラ設備
・所内蒸気系及び
戻り系

PS-3
PS-3

・不活性ガス系

MS-3

安全施設

共用の適切性（5/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（5,6,7 号炉共用）
各号炉に必要な容量を確保している。また，何らかの要因で個別号炉側の設備が損傷した場合にも，号炉間接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。
（5,6,7 号炉共用）
各号炉に必要な容量を確保している。また，何らかの要因で個別号炉側の設備が損傷した場合にも，号炉間接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。

・5 号炉原子炉建
屋内緊急時対策所

MS-3（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所：6,7 号炉共用）
共用対象号炉に対して同時に対応するために必要な機能及び居住性を有しているため，安全性を損なうことはない。

・通信連絡設備（1号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号
及び 7 号炉共用，6 号及び 7 号
炉共用）

MS-3

・放射線監視設備（固定モニタリ
ング設備，気象
観測設備）

MS-3

（平成 22 年 4 月 19 日設置変更許可後に設置したもの：6,7 号炉共用
上記以外：1～7 号炉共用）
共用対象号炉内で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設備としているため，安全性を損なうことはない。
（1～7 号炉共用）
共用対象号炉内で共通の対象である発電所周辺の放射線等を監視するための設備であり，監視に必要な仕様を満足する設備としているため，安全性を損なうことはない。

12 条－2.2－16

表 2.2.2-3
共用設備

重要度
分類

・放射線監視設備（焼却炉建屋排気筒放射線モニタ，焼却炉建屋
放射線モニタ）MS-3

・津波監視カメラ

MS-3

安全施設

共用の適切性（6/6）

共用により安全性を損なわないことの説明（1～7 号炉共用）
発電所内に 2 つある焼却炉建屋にそれぞれ設置しており，共用対象号炉内で共通の対象である共用エリアにおける放射線量率等を測定する設備であり，測定に必要な仕様を満足する設備としているため，安全性を損なうことはない。
（6,7 号炉共用）
津波監視カメラは,監視に必要な要件を満足する仕様としており,隣接する共用対象号炉に迫る自然現象（津波含む）を共通事項として把握する設備としているため,安全性を損なうことはない。

・消火系（圧力調
整用消火ポンプ，電動駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，防火扉等）

MS-3（圧力調整用消火ポンプ：5,6,7 号炉共用
電動駆動消火ポンプ：5,6,7 号炉共用
ディーゼル駆動消火ポンプ：5,6,7 号炉共用
ろ過水タンク：5,6,7 号炉共用 及び
1～7 号炉共用
防火扉等：6,7 号炉共用）
各ポンプ及びタンクは，各号炉の消火活動に必要な容量を確保している。また，何らかの要因で個別号炉側の設備が損傷した場合にも，号炉間接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。
防火扉等は，共用対象号炉内で共通の対象を防護するために必要な耐火能力を有する設計としているため，安全性を損なうことはない。

・安全避難通路・非常用照明MS-3
MS-3（6,7 号炉共用）
安全に避難するために使用するものであり，共用
対象号炉内で同時に避難するために必要な仕様を満足する設備としているため，安全性を損なうことはない。
12 条－2.2－17

また，表 2.2.1-1 に示す通り，重要安全施設を除く安全施設のうち，2 基以上の発電用原子炉施設間で相互に接続する施設は以下の通りである。
・復水貯蔵槽，復水補給水系
・計装用圧縮空気系，計装用圧縮空気設備
これらの施設について，相互接続による安全性への影響を確認した結果を表
2.2.2-4 に示す。
表 2.2.2-4

安全施設相互接続の適切性

相互接続設備

重要度
分類

相互接続により安全性を損なわないことの説明

・復水貯蔵槽・復水補給水系

PS-3
PS-3（6,7 号炉相互接続）
各号炉で要求される安全機能をそれぞれ満たす
容量を確保するとともに，何らかの要因で一方の号炉で損傷が発生した場合にも号炉間接続部の弁は常時閉であるため，安全性を損なうことはない。
連絡時においても，各号炉にて設計された圧力に差異はないことから，安全性を損なうことはな
い。

・計装用圧縮空気
系
・計装用圧縮空気
設備

MS-3（5,6,7 号炉相互接続）

PS-3

各号炉で要求される安全機能をそれぞれ満たす
容量を確保するとともに，何らかの要因で一方の号炉で損傷が発生した場合にも号炉間接続部の弁は常時閉であるため，安全性を損なうことはない。
連絡時においても，各号炉にて設計された圧力に差異はないことから，安全性を損なうことはない。

表 2.2.2-3 及び表 2.2.2-4 の通り，共用又は相互に接続することで安全性を損なわないことから，設置許可基準規則第 12 条第 7 項に適合することを確認した。

12 条－2.2－18

2.2.3 基準適合性（可燃性ガス濃度制御系）
可燃性ガス濃度制御系は，図 2.2.3-1 に示す通り，6 号及び 7 号炉共用の可搬式再結合装置を採用している。
他の可搬式再結合装置を接続する

ドライウェル
原子炉
圧力
容器

加熱器
ブロワ

再結合器

セパレータ 冷却器
サプレッション・チェンバ
図 2.2.3-1（可搬式再結合装置）

可燃性ガス濃度制御系

系統概略図（変更前）

しかし，本系統については，図 2.2.3-2 に示す通り，単一設計となっている
配管の二重化を行うとともに，再結合装置を各号炉 1 台ずつ追加し，かつ常設設備に変更することとしている。
加熱器
ブロワ

再結合器

ドライウェル
セパレータ 冷却器
原子炉
圧力
容器

加熱器
ブロワ

サプレッション・チェンバ
図 2.2.3-2

再結合器

セパレータ 冷却器

可燃性ガス濃度制御系

系統概略図（変更後）

従って，2 基以上の発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続することのな
い施設となることから，設置許可基準規則第 12 条第 6 項及び第 7 項に適合することを確認した。

12 条－2.2－19

別紙2-1

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

機能

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに○）

原子炉圧力容器
冷却材再循環ポンプ
原子炉冷却材圧力バウ
配管，弁ンダリを構成する機
1)原子炉冷却材圧力バ器・配管系（計装等のウンダリ機能小口径配管・機器は除 隔離弁
く。）
制御棒駆動機構ハウジング
中性子束計装管ハウジング
制御棒カップリング
2)過剰反応度の印加防制御棒カップリング止機能

制御棒駆動機構カップリング
制御棒駆動機構ラッチ機構

その損傷又は故障により発生する事象によって，(a)炉心の著しい損傷又はPS-1(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築物，系統及び機器

炉心シュラウドシュラウドサポート
上部格子板
炉心支持板
炉心支持構造物（炉心シュラウド，シュラウ 燃料支持金具
ドサポート，上部格子3)炉心形状の維持機能 板，炉心支持板，制御 制御棒案内管
棒案内管），燃料集合体（但し，燃料を除制御棒駆動機構ハウジングく。）
燃料集合体（上部タイプレート）
燃料集合体（下部タイプレート）
燃料集合体（スペーサ）
直接関連系（燃料集合体）チャンネルボックス

○

制御棒

○

原子炉停止系の制御棒 制御棒案内管
1)原子炉の緊急停止機 による系（制御棒及び能
制御棒駆動系（スクラ 制御棒駆動機構
ム機能））
直接関連系
（原子炉停止系の制御棒による系）

2)未臨界維持機能○
水圧制御ユニット（ｽｸﾗﾑﾊﾟｲﾛｯﾄ弁，ｽｸﾗﾑ弁，
ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，窒素容器，配管，弁)

○

制御棒

○

制御棒カップリング○

制御棒駆動機構カップリング
原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注 直接関連系
制御棒駆動機構入系）（原子炉停止系の制御棒による系） 制御棒駆動機構ハウジング○

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ,注入弁,タンク出口弁,ほう酸水貯蔵タンク,ポンプ吸込配管及び弁,注入配管及び弁）
3)原子炉冷却材圧力バ逃がし安全弁（安全弁
逃がし安全弁（安全弁開機能）
ウンダリの過圧防止機としての開機能）
能

○
○
○
○

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，原子炉停止時冷却モードのルートとなる配管及び弁）

○

直接関連系
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード））○

熱交換器バイパス配管及び弁

原子炉隔離時冷却系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮ
ﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）

直接関連系（原子炉隔離時冷
却系）

残留熱を除去する系統（残留熱除去系（原子高圧炉心注水系
炉停止時冷却モー
ヘッダ）ド），原子炉隔離時冷4)原子炉停止後の除熱
却系，高圧炉心注水
機能系,逃がし安全弁（手動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機
直接関連系
能））
（高圧炉心注水系）

ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁○ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁

○

ｽﾄﾚｰﾅ

○

復水貯蔵槽

○

復水貯蔵槽出口水源切換弁○

ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁○潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却供給配管○（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，配管，弁，注入○ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁

○

ｽﾄﾚｰﾅ

○

復水貯蔵槽

○

復水貯蔵槽出口水源切換弁○

ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁○逃がし安全弁（手動逃がし機能）

直接関連系（逃がし安全弁（手動逃がし機
能））○○原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管○

駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）○12条-別紙2-1-1

共用／相互接続あり

関連する別系統の共用／相互接続あり

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器機能

自動減圧系（手動逃がし機能）○

駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）○残留熱除去系（低圧注水モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁（熱交換器ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ含む），注水ﾍｯﾀﾞ）

○

直接関連系
（残留熱除去系（低圧注水モード））

ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁

○

ｽﾄﾚｰﾅ

○

原子炉隔離時冷却系 （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟﾚｯ
ｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管○

高圧炉心注水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁，注水ﾍｯﾀﾞ）○

ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
ｽﾄﾚｰﾅ
直接関連系
（原子炉隔離時冷
却系）5)炉心冷却機能

非常用炉心冷却系（低圧注水系，原子炉隔離
時冷却系，高圧炉心注
水系，自動減圧系）

直接関連系（高圧炉心注水
系）

MS-1

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切換弁

ｽﾄﾚｰﾅ

○

ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁

○

復水貯蔵槽

○

復水貯蔵槽出口水源切換弁○

ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁○自動減圧系（逃がし安全弁）○

駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）○

原子炉格納容器 （格納容器本体，貫通部，所員用エアロック，
機器搬入ハッチ，座部鉄筋コンクリートマット）

○

直接関連系
（原子炉格納容器）

原子炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原6)放射性物質の閉じ込 子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷め機能，放射線の遮蔽 却系，原子炉建屋，非及び放出低減機能
常用ガス処理系，非常
用再循環ガス処理系，可燃性ガス濃度制御系○

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸
気配管

直接関連系
（自動減圧系（逃がし安全弁））

ダイヤフラムフロア

○

ベント管

○

スプレイ管

○

ベント管付真空破壊弁○

逃がし安全弁排気管のｸｴﾝﾁｬ○

原子炉建屋原子炉区域（ブローアウトパネル付き）

○

直接関連系
（原子炉建屋原子炉区域）○

原子炉建屋常用換気空調系隔離弁

原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管

○

直接関連系
（原子炉格納容器
隔離弁及び格納容器バウンダリ配管）○

主蒸気隔離弁駆動用空気又は窒素源（ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから主蒸気隔離弁までの
配管，弁）

○

主蒸気流量制限器
残留熱除去系（格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却ﾓｰﾄﾞ） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙからｽﾌﾟﾚｲ先（ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ及びｻﾌﾟ
ﾚｯｼｮﾝ・ﾁｪﾝﾊﾞ気相部）までの配管，弁，ｽﾌﾟﾚｲ・ﾍｯﾀﾞ（ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ及びｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ））
直接関連系
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁（残留熱除去系（格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷
ｽﾄﾚｰﾅ
却ﾓｰﾄﾞ））○○○

非常用ガス処理系（乾燥装置，排風機，ﾌｨﾙﾀ装置，原子炉建屋原
子炉区域吸込口から主排気筒頂部までの配管，弁）

○

直接関連系
（非常用ガス処理系）○

乾燥装置（乾燥機能部分）
主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機
能）

可燃性ガス濃度制御系 （再結合装置，原子炉格納容器から再結合装置までの配管，弁，再結合装置から原子炉格納容器までの配
管，弁）
直接関連系
残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を（可燃性ガス濃度
司る部分）制御系）
遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁，二次遮蔽壁）

12条-別紙2-1-2

関連する別系統の共用／相互接続
あり

○
○
○
○
○
○
○

ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁共用／相互接続あり○

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸
気配管

直接関連系
（自動減圧系（手動逃がし機能））1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統
及び機器

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに
○）

○
○
○

共用
（不活性ガス系（MS-3））

相互接続（計装用圧縮空気系（MS-3））共用（不活性ガス系（MS-3））

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

機能

1)工学的安全施設及び原子炉停止系への作動 安全保護系
信号の発生機能

原子炉緊急停止の安全保護回路○

・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路
・主蒸気隔離の安全保護回路
・原子炉格納容器隔離の安全保護回路
・非常用ガス処理系作動の安全保護回路○

非常用交流電源系（非常用ディーゼル発電機，発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路）

○

直接関連系
（非常用交流電源系）

燃料系（軽油タンク～機関）○

始動用空気系（空気だめ～機関）

○

吸気系

○

冷却水系

○
○

中央制御室
2)安全上必須なその他の構築物，系統及び機器

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに○）共用／相互接続
あり

相互接続

共用
（下部中央制御室を除く）

中央制御室遮蔽共用

非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽，非2)安全上特に重要な関 常用換気空調系，非常 中央制御室換気空調系（放射線防護機能及び有毒ガス防護機
連機能
用補機冷却水系（いず 能） （非常用再循環送風機，非常用再循環ﾌｨﾙﾀ装置，空調ﾕﾆｯ
ﾄ，送風機，排風機，ダクト及びダンパ）
れも，MS-1関連のもの）（下部中央制御室の換気を除く）

1)原子炉冷却材を内蔵する機能（ただし，原
子炉冷却材圧力バウン
ダリから除外されている計装等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されていないも
1)その損傷又は故障によ のは除く。）
り発生する事象によって，炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を直 2)原子炉冷却材圧力バ
ちに引き起こすおそれは ウンダリに直接接続さないが，敷地外への過度 れていないものであっの放射性物質の放出のお て，放射性物質を貯蔵
それのある構築物，系統 する機能
PS-2 及び機器

共用○

原子炉補機冷却水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，非常用系負荷冷却ﾗｲﾝ配管，弁）

○

直接関連系
（原子炉補機冷却水系）○

ｻｰｼﾞﾀﾝｸ

原子炉補機冷却海水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，配管，弁，ｽﾄﾚｰﾅ（MS-1関連））

○

直接関連系
（原子炉補機冷却海水系）○

ｽﾄﾚｰﾅ（異物除去機能を司る部分）

関連する別系統の共用／相互接続あり

非常用取水設備

非常用直流電源系 （蓄電池（非常用），蓄電池（非常用）から
非常用負荷までの配電設備及び電路）○

計測制御用電源設備
配電設備及び電路）○（電源装置から非常用計測制御装置までの原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分）

主蒸気系，原子炉冷却材浄化系（いずれも， 主蒸気系
格納容器隔離弁の外側のみ）
原子炉隔離時冷却系ﾀｰﾋﾞﾝ蒸気供給ﾗｲﾝ（原子炉冷却材圧力バウン
ダリから外れる部分であって外側隔離弁下流からタービン止め弁まで）
気体廃棄物処理系 （活性炭式希ガスホールドアップ装置）
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの），使用 使用済燃料プール （使用済燃料貯蔵ラックを含む）
済燃料プール（使用済
燃料貯蔵ラックを含む）
新燃料貯蔵庫（臨界を防止する機能）（減速材流入防止堰又は新燃料貯蔵ラック）
燃料取替機

3)燃料を安全に取り扱
燃料取扱設備う機能

原子炉建屋クレーン
直接関連系（燃料取扱設備）

共用

共用（燃料プール冷却
浄化系（PS-3））

共用
共用

原子炉ウェル2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に作動を要求されるもので逃がし安全弁（吹き止1)安全弁及び逃がし弁
あって，その故障によまり機能に関連する部 逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）の吹き止まり機能
り，炉心冷却が損なわれ分）る可能性の高い構築物，
系統及び機器1)使用済燃料プール水
非常用補給水系
の補給機能

直接関連系
（残留熱除去系（使用済燃料プー
ル水の補給））

ポンプミニマムフローラインの配管，弁
ストレーナ

気体廃棄物処理系隔離弁
気体廃棄物処理系の隔離弁，主排気筒（非常用ガス処理系排気管の 主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外の部分）
支持機能以外）1)PS-2の構築物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくするようにする構築
物，系統及び機器

燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁
2)放射性物質放出の防
止機能

MS-2

残留熱除去系（使用済燃料プール水の補給）（ポンプ，サプレッ
ション・プール，サプレッション・プールから使用済燃料プールまでの配管，弁）共用

原子炉建屋原子炉区域（ブローアウトパネル付き）
直接関連系（原子炉建屋原子燃料集合体落下事故時 炉区域）
放射能放出を低減する
非常用ガス処理系
系
直接関連系（非常用ガス処理系）

原子炉建屋常用換気空調系隔離弁

乾燥装置（乾燥機能部分）
主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機
能）12条-別紙2-1-3

相互接続（計装用圧縮空気系（MS-3））

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

機能

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに○）共用／相互接続あり

関連する別系統の共用／相互接続あり

・中性子束（起動領域モニタ）
・原子炉スクラム用電磁接触器の状態
・制御棒位置・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉圧力・格納容器内圧力
・サプレッション・チェンバ・プール水温・格納容器内放射線レベル
1)事故時のプラント状
事故時監視計器の一部 ［低温停止への移行］
態の把握機能・原子炉圧力2)異常状態への対応上特
・原子炉水位（広帯域）に重要な構築物，系統及［ドライウェルスプレイ］
び機器
・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・格納容器内圧力［サプレッション・プール冷却］・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・サプレッション・チェンバ・プール水温［可燃性ガス濃度制御系起動］・格納容器内水素濃度
・格納容器内酸素濃度2)異常状態の緩和機能 BWRには対象機能なし。 －制御室外原子炉停止装
中央制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）の操作
3)制御室外からの安全置（安全停止に関連す
回路
停止機能
るもの）
計装配管，弁原子炉冷却材圧力バウ
1)原子炉冷却材保持機ンダリから除外される 試料採取系配管，弁能（PS-1,PS-2以外のも計装等の小口径配管， ドレン配管，弁の）弁
ベント配管，弁2)原子炉冷却材の循環
冷却材再循環系機能

冷却材再循環ポンプ

圧力抑制室ﾌﾟｰﾙ水排水系（圧力抑制室ﾌﾟｰﾙ水ｻｰｼﾞﾀﾝｸ）

共用（圧力抑制室ﾌﾟｰﾙ
排水系）

相互接続

復水貯蔵槽

液体廃棄物処理系 （低電導度廃液系，高電導度廃液系）
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの） 注）
3)放射性物質の貯蔵機 液体廃棄物処理系
固体廃棄物処理系 （原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離
能槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タンク，固体廃棄物処理系固化装注）現状では，液体及 置，固体廃棄物処理建屋，固体廃棄物貯蔵庫）
び固体の放射性廃棄物処理系が考えられる。
焼却炉建屋

共用
（液体廃棄物処理系）

共用（固体廃棄物処理系）

共用

新燃料貯蔵庫新燃料貯蔵ラック
使用済燃料輸送容器保管建屋

共用

発電機及びその励磁装置（発電機，励磁機）
固定子冷却装置
直接関連系（発電機及び励磁装置）

発電機水素ガス冷却装置
軸密封油装置
励磁電源系

蒸気タービン（主タービン，主要弁，配管）
主蒸気系（主蒸気／駆動源）
直接関連系（蒸気タービン）

タービン制御系
タービン潤滑油系

復水系（復水器を含む）

タービン，
発電機及びその励磁装置，
復水系（復水器を含4)電源供給機能（非常 む）
給水系，1)異常状態の起因事象と 用を除く）
循環水系，
なるものであって，PS-1
送電線，
及びPS-2以外の構築物，変圧器，系統及び機器
開閉所
PS-3

直接関連系
（復水系（復水器含む））（復水器，復水ポンプ，配管／弁）復水器空気抽出系（蒸気式空気抽出系，配管／弁）

給水系（電動駆動給水ポンプ，タービン駆動給水ポンプ，給水加熱器，配管／弁）
直接関連系
（給水系）

駆動用蒸気

循環水系

（循環水ポンプ，配管／弁）

直接関連系（循環水系）

取水設備（屋外トレンチを含む）

共用

常用所内電源系（発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路（MS-1関連以外），蓄電池（常用），蓄電池（常用）から常用負荷までの配電設備及び電路（MS-1関連以外），計
測制御用電源設備（電源装置から常用計測制御装置までの配電設
備及び電路（MS-1関連以外）））
500kV送電線及び154kV送電線

共用

変圧器（所内変圧器）
変圧器（起動用開閉所変圧器，起動変圧器，予備電源変圧器，工事用変圧器，共通用高圧母線，共通用低圧母線）
直接関連系
（変圧器）

油劣化防止装置
冷却装置

開閉所（母線，遮断器，断路器，電路）

12条-別紙2-1-4

共用
共用
共用
共用

共用
（放水設備（PS3））

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

機能

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに○）共用／相互接続あり

原子炉制御系，
運転監視補助装置（制御棒価値ミニマイ
・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザを含む）
5)プラント計測・制御
ザ），
・原子炉核計装系の一部機能（安全保護機能を
原子炉核計装系の一・原子炉プラント・プロセス計装の一部除く）
部，
原子炉プラント・プロ
セス計装の一部
所内ボイラ設備（所内ボイラ，給水タンク，給水ポンプ，配管
／弁）

共用

直接関連系
（所内ボイラ設
備）

共用

所内ボイラ用変圧器から所内ボイラ給電部
までの配電設備及び電路

所内蒸気系及び戻り系（ポンプ，配管／弁）計装用圧縮空気設備（空気圧縮機，中間冷却器，配管，弁）
後部冷却器
直接関連系
（計装用圧縮空気 気水分離器
設備）
空気貯槽6)プラント運転補助機 所内ボイラ設備，計装
能用圧縮空気系
原子炉補機冷却水系(MS-1)関連以外（配管／弁）

共用
相互接続

相互接続

タービン補機冷却水系（タービン補機冷却ポンプ，熱交換器，配
管／弁）
直接関連系
（タービン補機冷
却水系）

サージタンク

タービン補機冷却海水系（タービン補機冷却海水ポンプ，配管／
弁，ストレーナ）

1)核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散防 燃料被覆管
2)原子炉冷却材中放射性 止機能物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物，系統及び機器
2)原子炉冷却材の浄化 原子炉冷却材浄化系，
機能
復水浄化系

復水補給水系（復水移送ポンプ，配管／弁）

相互接続

直接関連系
復水貯蔵槽
（復水補給水系）

相互接続

燃料被覆管
上部端栓，下部端栓
タイロッド
原子炉冷却材浄化系（再生熱交換器，非再生熱交換器，ポンプ，
ろ過脱塩装置，配管，弁）復水浄化系（復水ろ過装置，復水脱塩装置，配管，弁）逃がし安全弁（逃がし弁機能）

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸
直接関連系
気配管
（逃がし安全弁（逃がし弁機
駆動用窒素源（アキュムレータ，アキュム
逃がし安全弁（逃がし 能））1)原子炉圧力の上昇のレータから逃がし安全弁までの配管，弁）弁機能），タービン・
緩和機能
バイパス弁
タービン・バイパス弁
直接関連系（タービン・バイパス弁）

2)出力上昇の抑制機能
1)運転時の異常な過渡変化があっても，MS-1,MS-2とあいまって，事象を緩和する構築物，系統及び機器

原子炉圧力容器からタービン・バイパス弁までの主蒸気配管
駆動用油圧源（アキュムレータ，アキュム
レータからタービン・バイパス弁までの配管，弁）冷却材再循環流量制御
・冷却材再循環流量制御系（ポンプ・トリップ機能）
系（ポンプ・トリップ
・制御棒引抜阻止機能機能），制御棒引抜監
・選択制御棒挿入機構
視装置
制御棒駆動水圧系（ポンプ，復水貯蔵槽，復水貯蔵槽から制御棒
駆動機構までの配管及び弁）
直接関連系（制御棒駆動水圧系）

ポンプサクションフィルタ
ポンプミニマムフローライン配管，弁3)原子炉冷却材の補給 制御棒駆動水圧系，原原子炉隔離時冷却系（ポンプ，タービン，復水貯蔵槽，復水貯蔵機能
子炉隔離時冷却系
槽から注入先までの配管，弁）タービンへの蒸気供給配管，弁
直接関連系（原子炉隔離時冷却系）

ポンプミニマムフローライン配管，弁潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供
給配管

4)原子炉冷却材の再循 冷却材再循環ポンプMG
冷却材再循環ポンプMGセット
環流量低下の緩和機能 セット
5)タービントリップ

BWRには対象機能な
し。

MS-3

－
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

共用

情報収集設備
直接関連系
通信連絡設備（5号炉原子炉建屋
内緊急時対策所） 資料及び器材
遮蔽設備

共用
共用
共用
共用

試料採取系（異常時に必要な原子炉冷却材放射性物質濃度サンプ
リング分析及び原子炉格納容器雰囲気放射性物質濃度サンプリン
グ分析機能を有する範囲）
通信連絡設備（1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連
絡設備）

共用
共用
（固定モニタリン
グ設備，気象観測設備，焼却炉建屋
排気筒放射線モニ
タ，焼却炉建屋放射線モニタ）

放射線監視設備

原子力発電所緊急時対策所，試料採取系，通12条-別紙2-1-5

関連する別系統の共用／相互接続あり

共用・相互接続設備 抽出表

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

策所，試料採取系，通2)異常状態への対応上必 1)緊急時対策上重要な 信連絡設備，放射能監
要な構築物，系統及び機 もの及び異常状態の把 視設備，事故時監視計 事故時監視計器の一部器
握機能器の一部，消火系，安全避難通路，非常用照津波監視カメラ明
消火系（水消火設備，泡消火設備）

6号及び7号炉
重要安全施設（該当するものに○）共用／相互接続あり

共用
共用

消火系（二酸化炭素消火設備，等）

直接関連系
（消火系）

圧力調整用消火ポンプ，電動駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポンプ

共用

ろ過水タンク

共用

火災検出装置（受信機含む）
防火扉，防火ダンパ，耐火壁，隔壁（消火設備の機能を維持・担保するために必要なもの）

共用

安全避難通路共用

直接関連系
安全避難用扉（安全避難通路）

共用

非常用照明

共用

12条-別紙2-1-6

関連する別系統の共用／相互接続あり

別紙 2-2

共用・相互接続設備

概略図（１）非常用交流電源系，500kV 送電線及び 154kV 送電線，変圧器（起動用開閉所変圧器，起動変圧器，予備電源変圧器，共通用高圧母線，共通用低圧母線），開閉所（超高圧開閉所機器，起動用開閉所機器，154kV 開閉所
機器）

12 条－別紙 2－2－1

12 条－別紙 2－2－2

（２）中央制御室（下部中央制御室を除く），
中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く）
中央制御室

再循環
フィルタ

再循環
フィルタ
再循環
送風機

7 号炉

6 号炉

制御盤

制御盤

再循環
送風機

給気処理
装置

給気処理
装置

送風機
100%×2 台

送風機
100%×2 台

７号炉中央制御室
換気空調系

６号炉中央制御室
換気空調系

【補足】
6/7号炉 中央制御室（共用）7号炉換気空調系（一部共用）※6号炉換気空調系も同様（再循環フィルタ）共用（給気処理装置）号機
単独
7号炉
下部中央制御室（号機単独）

12 条－別紙 2－2－3

6号炉
下部中央制御室（号機単独）

（３）使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む），燃料プール冷却浄化系，燃料取替機，原子炉建屋クレーン，燃料プール冷却浄化系の燃料
プール入口逆止弁
原子炉建屋クレーン

燃料取替機
スキマサージ
タンク

燃料プール

燃料ラック

ポンプ
ろ過脱塩装置12 条－別紙 2－2－4

熱交換器

：共用範囲

（４）圧力抑制室プール水排水系

屋外トレンチ

圧力抑制室プール水
サージポンプ室

圧力抑制室プール水
サージタンク室

圧力抑制室プール水
サージポンプ

圧力抑制室プール水
サージタンク

５，６，７号機
共用

５号機残留熱除去系

５号機
タービン
建屋

５号機液体廃棄物処理系

系統境界

５号機原子炉建屋

連絡トレンチ

６号機残留熱除去系
６号機原子炉建屋

６，７号機
共用

６／７号機液体廃棄物処理系

系統境界
６／７号機廃棄物処理建屋
連絡トレンチ

７号機残留熱除去系
７号機原子炉建屋

12 条－別紙 2－2－5

（５）液体廃棄物処理系
低電導度廃液系
低電導度廃液系
低電導度廃液系

低電導度廃液系

収集ポンプ

通水ポンプ

（Ａ）
，（Ｂ）

（Ａ）
，（Ｂ）

サンプルポンプ
（Ａ）
，
（Ｂ）

６，７号機

低電導度

低電導度

低電導度

低電導度

廃液系収

廃液系ろ

廃液系脱

廃液系サ

集槽（Ａ）

過器（Ａ）

塩塔（Ａ）

ンプル槽
（Ａ）

６号機
復水貯蔵槽

各建屋低電導度廃液系サンプ等

低電導度
廃液系収
集槽（Ｂ）

７号機
復水貯蔵槽
低電導度

低電導度

低電導度

低電導度

廃液系収

廃液系ろ

廃液系脱

廃液系サ

集槽（Ｃ）

過器（Ｂ）

塩塔（Ｂ）

ンプル槽
（Ａ）

部：６，７号機共用、設置場所：６／７号機廃棄物処理建屋

高電導度廃液系
５号機
高電導度廃液系
サンプルポンプ
高電導度廃液系
収集ポンプ

高電導度

（Ａ）
，
（Ｂ）
，
（Ｃ）

廃液系サ

６，７号機

廃液系収

ンプル槽

復水貯蔵槽

集タンク

（Ａ）

高電導度
６，７号機 各建屋高電導度廃液系サンプ等（Ａ）

高電導度廃液系
蒸留水ポンプ

高電導度

高電導度廃
液系

高電導度

廃液系収

高電導度

廃液系

高電導度

サンプル

集タンク

廃液系

蒸留水

廃液系

ポンプ

（Ｂ）

濃縮装置

タンク

脱塩塔

（Ａ）
，
（Ｂ）
６号機タービン建屋

連絡トレンチ

高電導度

高電導度

６号機

廃液系収

廃液系サ

放出カナル

集タンク

ンプル槽

（Ｃ）

（Ｂ）

７号機
放出カナル

５号機
高電導度廃液系

７号機タービン建屋（収集タンク）
５号機原子炉建屋

連絡トレンチ

５号機

連絡トレンチ

放出カナル、
高電導度廃液系
連絡トレンチ部：６，７号機共用、設置場所：６／７号機廃棄物処理建屋

貯留水ポンプ部：５，６，７号機共用
５号機タービン建屋、原子炉建屋

12 条－別紙 2－2－6

（６）固体廃棄物処理系
濃縮廃液系（5 号，6 号及び 7 号炉共用，一部既設）
高電導度廃液系
濃縮装置濃縮廃液
濃縮廃液タンク

固化装置

固体廃棄物
貯 蔵 庫

5 号，6 号及び7 号炉共用，既設

1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号炉
共用，既設使用済樹脂系（6 号及び 7 号炉共用）

原子炉冷却材浄化系
使用済樹脂
燃料プール冷却浄化
系使用済樹脂復水浄化系復水ろ過装置廃スラッジ
低電導度廃液系ろ過装置廃スラッジ

冷却材浄化系
沈降分離槽

復水浄化系
脱塩装置使用済樹脂
低電導度廃液系
脱塩装置使用済樹脂
高電導度廃液系
脱塩装置使用済樹脂

使用済樹脂槽

雑固体廃棄物
焼 却 設 備雑固体系（可燃性雑固体廃棄物）

1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号炉
共用，一部既設（不燃性雑固体廃棄物）

減 容 装 置5 号，6 号及び 7 号
炉共用，既設12 条－別紙 2－2－7

固型化処理（モルタル充填）

（７）取水設備，放水設備
取水設備（カーテン・ウォール）

南防波堤（5 号，6 号及び 7 号炉共用，既設）

作成中
放水設備
（5 号，6 号及び 7 号炉共用，既設）

（８）
北防波堤

南防波堤

作成中

#1

#3

#4

#2

#7

#7

12 条－別紙 2－2－8#6 #5

（８）所内ボイラ，所内蒸気系及び戻り系
所内ボイラ及び所内蒸気系
７号機
原子炉建屋

タービン建屋

６，７号機
廃棄物処理建屋

６号機
原子炉建屋

５号機
タービン建屋

原子炉建屋

５号機

タービン建屋

洗濯設備

連絡ト
レンチ

給水タンク

給水タンク

（Ａ）

（Ｂ）

大気放出

給水ポンプ

蒸気だめ

蒸気だめ

（Ａ）
，（Ｂ），（Ｃ），

（Ａ）

（Ｂ）

補助ボイラー

補助ボイラー

補助ボイラー

（４Ａ）

（４Ｂ）

（４Ｃ）

補助ボイラー建屋

補助ボイラー変圧器
（Ａ），
（Ｂ），
（Ｃ）
№３高起動変圧器

６６ＫＶ北側開閉所

部：６，７号機共用、部：５，６，７号機共用

部：１～７号機共用

12 条－別紙 2－2－9

所内蒸気戻り系
７号機

６，７号機

６号機

５号機

原子炉建屋

原子炉建屋

廃棄物処理建屋
原子炉建屋

凝縮水回収
タービ建屋

凝縮水回収
ポンプ

凝縮水回収

タービ建屋

ポンプ

補助ボイラー建屋

ポンプ

タービ建屋

連絡ト

連絡ト

レンチ

レンチ

部：６，７号機共用、

給水タンク

給水タンク

（Ａ）

（Ｂ）

部：５，６，７号機共用（９）不活性ガス系
７号機

６号機

５号機

液体窒素貯蔵タンク

蒸発器
７号機

６号機

格納容器

格納容器へ

AO

AO
５号機
格納容器へ

AO

：共用範囲

12 条－別紙 2－2－10

（１０）固定モニタリング設備

モニタリングポスト設置状況
モニタリングポスト（№9）●
モニタリングポスト（№1）

モニタリングポスト（№8）●●
モニタリングポスト（№2）

モニタリングポスト（№7）

●

●
●

●
●

モニタリングポスト（№6）●

モニタリングポスト（№3）

モニタリングポスト（№4）
モニタリングポスト（№5）

凡例●モニタリングポスト

12 条－別紙 2－2－11

（１１）気象観測設備

放射収支計

日射計

風車型風向風速計（地上高10m）

ドップラー型風向風速計（標高85m，160m）●

12 条－別紙 2－2－12

（１２）消火系
No.１
ろ過水タンクNo.２
ろ過水タンク

ろ過水
移送ポンプ

No.３
ろ過水タンクNo.４
ろ過水タンク

圧力調整用
消火ポンプ×2

5 号機

電動駆動

ディーゼル駆動

消火ポンプ

消火ポンプ

6 号機

12 条－別紙 2－2－13

7 号機

（１３）安全避難通路

12 条－別紙 2－2－14

12 条－別紙 2－2－15

（１４）復水貯蔵槽，復水補給水系

7 号炉
復水貯蔵槽

6 号炉
復水貯蔵槽

7 号炉
復水補給水系

6 号炉
復水補給水系

ポンプ

ポンプ

12 条－別紙 2－2－16

（１５）計装用圧縮空気系
５号機

タービン建屋５号機

高圧窒素ガス供給系

気水分離器

空気圧縮機

原子炉建屋

空気貯槽

所内圧縮空気系

６号機

タービン建屋

６号機
気水分離器

空気圧縮機

原子炉建屋
高圧窒素ガス供給系

空気貯槽

所内圧縮空気系

７号機

タービン建屋

７号機
気水分離器

空気圧縮機

原子炉建屋
高圧窒素ガス供給系

空気貯槽

所内圧縮空気系：相互接続部12 条－別紙 2－2－17