自動試験機能付
P 型自動火災報知システム

進 化しつづける! !

進 化しつづける! !

RR

少回線 Type

FAPJ105S-R
Series●進Pと多回線 Type

FCSJ105S-R
SeriesFAPJ104S-B1
SeriesFCSJ104S-B21
SeriesFCSJ104S-B1
SeriesFCSJ104S-B34
Seriesは、能美防災株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用および維持管理してください。
●この製品は消防法に定められた「自動火災報知設備」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。
●この製品の取り付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。
●安全のため、設置の前に「施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
●この製品は、法によって定められた点検を行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門
または当社代理店・特約店にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2016年3月21日現在のものです。

能美防災 株式会社社 ／〒１０２‐８２７７ 東京都千代田区九段南４‐７‐３ TEL.
（０３）
３２６５‐０２１１
社 北海道
（０１１）
７４６‐６９１１ 東 北（０２２）
２２１‐２６９５ 新 潟（０２５）
２４３‐８１２１／茨 城（０２９）
２２５‐２６００ 千 葉（０４３）
２６６‐０３０３ 北関東（０４８）
６６９‐２２５５
横 浜（０４５）
６８２‐４７００ 静 岡（０５４）
２４７‐３２１１ 中 部（０５２）
９１５‐２４１１
金 沢（０７６）
２５２‐６２１１ 関 西（０６）
６３３０‐８６６１ 京 都（０７５）
６９４‐１１９２
岡 山（０８６）
２４４‐４２２２ 九 州（０９２）
７１２‐１５６０
営 業 所 旭 川
（０１６６）
３５‐７８２４ 青 森（０１７）
７２９‐０５３２ 盛 岡（０１９）
６４５‐０５５２／郡 山（０２４）
９４７‐１１９４ 福 島（０２４）
５２８‐４１９５ 羽 田（０３）
５７５７‐９３９３
杉 並（０３）
３３０６‐０４５１ 城 東（０３）
３６２６‐２４６１ 五反田（０３）
３７７９‐９７３７宇都宮（０２８）
６３７‐４３１７ 群 馬（０２７）３２８‐１５６７ 埼玉西（０４９）
２４７‐４６４０
沼 津（０５５）
９２３‐９６６９ 浜 松（０５３）
４７３‐３４２２ 三 重（０５９）
２２６‐９８６０
福 井（０７７６）
２１‐００５６ 神 戸（０７８）３３４‐３５８１ 四 国（０８７）
８６８‐６８１１
長 崎（０９５）
８４５‐０１３５ 熊 本（０９６）
３６０‐１０５１ 大 分（０９７）
５４３‐２７７８鹿児島（０９９）
２５３‐８１９６ 沖 縄（０９８）
８６２‐４２９７
工場 ／三 鷹（０４２２）
４４‐５１４１ メヌマ（０４８）
５８８‐１５３１
本
支

丸の内
（０３）
３２１３‐１７８１
西関東（０４２）
６４３‐１５２０長 野（０２６）
２２７‐５５２１
中 国（０８２）
５１０‐１１２５
秋 田（０１８）
８６２‐５０８６
渋 谷（０３）
３４６１‐１０５１
土 浦（０２９）
８２２‐３８５１
川 崎（０４４）
２３３‐５７７３
富 山（０７６）
４４４‐１４５０
北九州（０９３）
５８３‐３３４４
宮 崎（０９８５）
２８‐８７９２

URL http://www.nohmi.co.jp/160321 C -F-13102YO3

Automatic Testing Function Fire Alarm System進化しつづける
P型システムが、さらに進 PⅢに進化しました。

自動試験機能を装備

進化した
は、1回線に接続できるP-AT感知器を30個から60個へと大幅に増やしました。ホテル・マンション・
病院など、部屋数の多い建物のリニューアル時の設計・施工が容易になります。
「建物の安全性を高める」「維持管理しやすい」「既存の配線を使用できリニューアルも容易」これがノーミの考える新世代のP型、 です。
少回線・多回線タイプ共通特長

1回線にP-AT感知器（進PⅢ感知器 ）が60個接続可能 ●P-AT感知器はP型自動試験機能付感知器の略称です。
※

●特長

6回線

①回線数が少ない受信機で対応できます。
左記の例では、従来6回線が必要だったものが3回線で対応可能。
②リニューアルに最適です。
・回線数を増やさないで、より安心な自動試験機能付へ。
・既存の配線を耐熱電線に引き換えることなく自動試験機能付へ。

5回線
4回線
3回線
2回線
1回線
01アドレス

30アドレス 01アドレス

30アドレス

P-AT感知器（進PⅡ感知器）

進化［例］
一般型感知器60個をP-AT感知器（進PⅢ感知器）
60個にリニューアル
1回線

1回線

1

60

01アドレス

一般型感知器 60 個

60アドレスP-AT 感知器（進PⅢ感知器）
60個③受信機1台当たりのP-AT感知器（進PⅢ感知器）が約6,000個接続可能。

3回線
2回線

P-AT感知器
終端感知器※使用時

1回線

60アドレス

01アドレス

P-AT感知器（進PⅢ感知器）●１警戒区域は 600㎡以下となります。

約

1,200個少回線タイプ（20回線の場合）※終端感知器とは、1回線に接続されるP-AT感知器（進PⅢ感知器）
が31個以上で、末端のP-AT感知器（進PⅢ感知器）
をアドレス60に設定
した感知器です。
（終端抵抗
不要）

P-AT感知器
終端感知器※使用時
約6,000個多回線タイプ（100回線の場合）※進PⅢ感知器とは、FDKJ119/219/319シリーズ、FDLJ113/913シリーズ、FDPJ209シリーズの感知器です。

少回線・多回線タイプ共通特長

部屋番号表示機能を標準装備●写真はFCSJ105S-R-20Lです。

自動試験機能を装備ます。ホテル・マンション・病院などに適しています。また、
アドレス表示や回線番号表示も切り替え表示できます。

FAPJ105Sシリーズ FCSJ105Sシリーズ※1：FAPJ105Sシリーズは5〜20回線、FCSJ105Sシリーズは10〜20回線

自動試験機能を装備

火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができ
01アドレス

02アドレス

03アドレス

04アドレス

101号室

102号室

103号室

104 号室FAPJ104Sシリーズ FCSJ104Sシリーズ●デジタル表示の部屋番号5桁は数字とA〜Gの英字により自由に組み合わせて盤面操作により設定が可能。

少 回 線タイプの 特 長

露出配管や埋込型、オプションカラーなどに対応※2：FAPJ104Sシリーズは30〜60回線、FCSJ104Sシリーズは30〜100回線

多 回 線タイプの 特 長

樹脂製のFAPJ/FCSJ105シリーズ受信機（P型１級少回線タイプ）
を
ションカラーなどに対応した受信機収納箱です。

●特長①露出配管に対応（露出型FXPJ001-R使用時）

埋込型に対応表示機の追加や他設備

P型1級受信機104シリーズへの移報接点の追加などのB１キャビ、B21キャビの増設が可能です。
また、受

露出型受信機を「埋込枠」

信機との接続はRS485

および「埋込ボックス」に組伝送のため、少配線で離み込むことで埋込型に対応。

れた場所に設置が可能②埋込型に対応（埋込型FXPJ001-U使用時）です。

③オプションカラーに対応可能（標準色はノーミホワイト）
操作部プレートを取り付け可能（オプション）

多 回 線タイプの 特 長

P型インターフェイス盤を接続可能

ひと回り大きい鋼板製のキャビネットで収納し、露出配管や埋込型、オプ④誤操作防止対応の受信機収納箱用表示・●写真はFCSJ104S-B1-40LPT（プリンター付）
です。

受信機収納箱露出型 FXPJ001-R

受信機収納箱埋込型 FXPJ001-U

P型インターフェイス盤

写真は104シリーズB1キャビ用です。

進化しつづける
P型システムが、さらに進 PⅢに進化しました。

自動試験機能を装備

進化した
は、1回線に接続できるP-AT感知器を30個から60個へと大幅に増やしました。ホテル・マンション・
病院など、部屋数の多い建物のリニューアル時の設計・施工が容易になります。
「建物の安全性を高める」「維持管理しやすい」「既存の配線を使用できリニューアルも容易」これがノーミの考える新世代のP型、 です。
少回線・多回線タイプ共通特長

1回線にP-AT感知器（進PⅢ感知器 ）が60個接続可能 ●P-AT感知器はP型自動試験機能付感知器の略称です。
※

●特長

6回線

①回線数が少ない受信機で対応できます。
左記の例では、従来6回線が必要だったものが3回線で対応可能。
②リニューアルに最適です。
・回線数を増やさないで、より安心な自動試験機能付へ。
・既存の配線を耐熱電線に引き換えることなく自動試験機能付へ。

5回線
4回線
3回線
2回線
1回線
01アドレス

30アドレス 01アドレス

30アドレス

P-AT感知器（進PⅡ感知器）

進化［例］
一般型感知器60個をP-AT感知器（進PⅢ感知器）
60個にリニューアル
1回線

1回線

1

60

01アドレス

一般型感知器 60 個

60アドレスP-AT 感知器（進PⅢ感知器）
60個③受信機1台当たりのP-AT感知器（進PⅢ感知器）が約6,000個接続可能。

3回線
2回線

P-AT感知器
終端感知器※使用時

1回線

60アドレス

01アドレス

P-AT感知器（進PⅢ感知器）●１警戒区域は 600㎡以下となります。

約

1,200個少回線タイプ（20回線の場合）※終端感知器とは、1回線に接続されるP-AT感知器（進PⅢ感知器）
が31個以上で、末端のP-AT感知器（進PⅢ感知器）
をアドレス60に設定
した感知器です。
（終端抵抗
不要）

P-AT感知器
終端感知器※使用時
約6,000個多回線タイプ（100回線の場合）※進PⅢ感知器とは、FDKJ119/219/319シリーズ、FDLJ113/913シリーズ、FDPJ209シリーズの感知器です。

少回線・多回線タイプ共通特長

部屋番号表示機能を標準装備●写真はFCSJ105S-R-20Lです。

自動試験機能を装備ます。ホテル・マンション・病院などに適しています。また、
アドレス表示や回線番号表示も切り替え表示できます。

FAPJ105Sシリーズ FCSJ105Sシリーズ※1：FAPJ105Sシリーズは5〜20回線、FCSJ105Sシリーズは10〜20回線

自動試験機能を装備

火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができ
01アドレス

02アドレス

03アドレス

04アドレス

101号室

102号室

103号室

104 号室FAPJ104Sシリーズ FCSJ104Sシリーズ●デジタル表示の部屋番号5桁は数字とA〜Gの英字により自由に組み合わせて盤面操作により設定が可能。

少 回 線タイプの 特 長

露出配管や埋込型、オプションカラーなどに対応※2：FAPJ104Sシリーズは30〜60回線、FCSJ104Sシリーズは30〜100回線

多 回 線タイプの 特 長

樹脂製のFAPJ/FCSJ105シリーズ受信機（P型１級少回線タイプ）
を
ションカラーなどに対応した受信機収納箱です。

●特長①露出配管に対応（露出型FXPJ001-R使用時）

埋込型に対応表示機の追加や他設備

P型1級受信機104シリーズへの移報接点の追加などのB１キャビ、B21キャビの増設が可能です。
また、受

露出型受信機を「埋込枠」

信機との接続はRS485

および「埋込ボックス」に組伝送のため、少配線で離み込むことで埋込型に対応。

れた場所に設置が可能②埋込型に対応（埋込型FXPJ001-U使用時）です。

③オプションカラーに対応可能（標準色はノーミホワイト）
操作部プレートを取り付け可能（オプション）

多 回 線タイプの 特 長

P型インターフェイス盤を接続可能

ひと回り大きい鋼板製のキャビネットで収納し、露出配管や埋込型、オプ④誤操作防止対応の受信機収納箱用表示・●写真はFCSJ104S-B1-40LPT（プリンター付）
です。

受信機収納箱露出型 FXPJ001-R

受信機収納箱埋込型 FXPJ001-U

P型インターフェイス盤

写真は104シリーズB1キャビ用です。

デザインを刷新し、［見やすさ］［わかりやすさ］［使いやすさ］を追求。
「見やすさ」、「わかりやすさ」、「使いやすさ」が向上しました。
また、キャビネット色を壁面色に合う白系（ノーミホワイト：NW）にしました。

少回線タイプはカラーユニバーサルデザイン機構の2012年度版を認証取得
多回線タイプはカラーユニバーサルデザイン機構の2013年度版を認証取得

この機能と使いやすさがこれからの P型のスタンダードになります。

自動試験機能を装備

自動試験機能をはじめ、感知器取りはずし検出機能、感知器接続数確認機能など…。
より大きな安心のために、数多くの新機能を装備。P型の「スタンダード」が、ここから変わります。

一般 Pシステム

’13

見やすさ
1

常時監視
安全性の向上3

火災代表灯をシンボルで大きな表示にしました。
発信機灯に青色 LEDを採用しました。

わかりやすさ

警報発生時
使用

1

復旧時使用

2

音響停止スイッチの名称・シンボルをわかりやすくしました。

感知器
取りはずし
検出機能

迅速な対応

3
4

一括遮断スイッチを設けました。

地区窓により警戒区域を確認し、現地にて室外表示灯により、火災発生場所を確認します。

をしていますが、システムはP-AT 感知器を24時間365日常時監視・性能チェックして5

6

異常代表や交流電源断（停電時）などの信号を機械警備などへ移報できます。

最適な維持管理

半年に１回の機器点検では専用の試験器を使い感知器の加熱・加煙試験が必要です。
また、1年に１回の 総 合点
検では煙 感 知 器を取りはずし、専 用 の 試 験 器 に よる 感 度 試 験 が必 要 で す。
さらに 、高 天 井 の点 検 時に足場 の設 置など 時 間と手間がかかります。

7

自動試験機能を装備しているた
め、人手に頼っていた加熱・加煙
試 験と煙感 知器の 感 度 試 験 が免除されます。
●自動試験機能を採用された場合でも、外観点検など、省略できない点検項目もあります。

● P-AT感知器のみ。

表示機は最大 4 台まで接続可能です。
注）少回線タイプは感知器接続個数により台数制限があります。

十字スイッチ採用により回線選択などの操作性を向上しました。

部屋番号表示により、火災発生
場所を確認できるため、迅速な対応ができます。

いるなど、安全性の大幅な向上を実現します。

緊急時に使いやすいレイアウトにしました。

オプションスイッチを標準搭載し、多回線タイプは5個、少回線タイプは4個設けました。

P - AT 感 知 器 が 取りはずされると、受信機が検出し警報を発します。

システムを正常に維持するため一般のP型システムは、感知器の機能を半年に一回定期点検

音声警報を装備しました。

（緊急時に配慮したスイッチ・LEDの配置）

2専用の試験器不要。
P - AT 感 知 器 の 機 能を2 4 時 間
365日、常時チェックしているな
ど安全性が大幅に向上します。

感知器が取りはずされても検出できません。

使いやすさ
1

感 知 器の 機能を、専用の試 験器を使い、半年に１回の点検でチェックする必要があります。

地区灯の表示部分を大きくしました。
・当社製品従来比約4.5倍

2

システム

進化

警報・操作履歴の確認が行える
履歴リスト機能を設けました。

●写真は多回線タイプ。

自動試験機能付システムにリニューアル
するには…

これまでは、高機能のR 型システムにリニュー
アルするしかなく、しかも、R型システムにするには、既存の配線を耐熱電線にする必要があります。

システムなら、受信機と感知器を取り換えるだけでOK。既存の配線を耐熱電線にするコストが発生しません。また、工期の短縮にもなります。
● 既存の配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

● P-AT 感知器は P 型自動試験機能付感知器の略称です。

デザインを刷新し、［見やすさ］［わかりやすさ］［使いやすさ］を追求。
「見やすさ」、「わかりやすさ」、「使いやすさ」が向上しました。
また、キャビネット色を壁面色に合う白系（ノーミホワイト：NW）にしました。

少回線タイプはカラーユニバーサルデザイン機構の2012年度版を認証取得
多回線タイプはカラーユニバーサルデザイン機構の2013年度版を認証取得

この機能と使いやすさがこれからの P型のスタンダードになります。

自動試験機能を装備

自動試験機能をはじめ、感知器取りはずし検出機能、感知器接続数確認機能など…。
より大きな安心のために、数多くの新機能を装備。P型の「スタンダード」が、ここから変わります。

一般 Pシステム

’13

見やすさ
1

常時監視
安全性の向上3

火災代表灯をシンボルで大きな表示にしました。
発信機灯に青色 LEDを採用しました。

わかりやすさ

警報発生時
使用

1

復旧時使用

2

音響停止スイッチの名称・シンボルをわかりやすくしました。

感知器
取りはずし
検出機能

迅速な対応

3
4

一括遮断スイッチを設けました。

地区窓により警戒区域を確認し、現地にて室外表示灯により、火災発生場所を確認します。

をしていますが、システムはP-AT 感知器を24時間365日常時監視・性能チェックして5

6

異常代表や交流電源断（停電時）などの信号を機械警備などへ移報できます。

最適な維持管理

半年に１回の機器点検では専用の試験器を使い感知器の加熱・加煙試験が必要です。
また、1年に１回の 総 合点
検では煙 感 知 器を取りはずし、専 用 の 試 験 器 に よる 感 度 試 験 が必 要 で す。
さらに 、高 天 井 の点 検 時に足場 の設 置など 時 間と手間がかかります。

7

自動試験機能を装備しているた
め、人手に頼っていた加熱・加煙
試 験と煙感 知器の 感 度 試 験 が免除されます。
●自動試験機能を採用された場合でも、外観点検など、省略できない点検項目もあります。

● P-AT感知器のみ。

表示機は最大 4 台まで接続可能です。
注）少回線タイプは感知器接続個数により台数制限があります。

十字スイッチ採用により回線選択などの操作性を向上しました。

部屋番号表示により、火災発生
場所を確認できるため、迅速な対応ができます。

いるなど、安全性の大幅な向上を実現します。

緊急時に使いやすいレイアウトにしました。

オプションスイッチを標準搭載し、多回線タイプは5個、少回線タイプは4個設けました。

P - AT 感 知 器 が 取りはずされると、受信機が検出し警報を発します。

システムを正常に維持するため一般のP型システムは、感知器の機能を半年に一回定期点検

音声警報を装備しました。

（緊急時に配慮したスイッチ・LEDの配置）

2専用の試験器不要。
P - AT 感 知 器 の 機 能を2 4 時 間
365日、常時チェックしているな
ど安全性が大幅に向上します。

感知器が取りはずされても検出できません。

使いやすさ
1

感 知 器の 機能を、専用の試 験器を使い、半年に１回の点検でチェックする必要があります。

地区灯の表示部分を大きくしました。
・当社製品従来比約4.5倍

2

システム

進化

警報・操作履歴の確認が行える
履歴リスト機能を設けました。

●写真は多回線タイプ。

自動試験機能付システムにリニューアル
するには…

これまでは、高機能のR 型システムにリニュー
アルするしかなく、しかも、R型システムにするには、既存の配線を耐熱電線にする必要があります。

システムなら、受信機と感知器を取り換えるだけでOK。既存の配線を耐熱電線にするコストが発生しません。また、工期の短縮にもなります。
● 既存の配線状況によっては見直しが必要な場合があります。

● P-AT 感知器は P 型自動試験機能付感知器の略称です。

少 回 線・多 回 線タイプ共 通 の 特 長

自動試験機能を装備

自動試験機能を装備し効率的な管理が可能

感知器接続数の確認が可能

P-AT感知器、地区音響装置の配線、予備電源接続などの状態をP-AT感知器の回線ごとの接続数、
または全回線の総数を確認できます。

常時監視。異常がある場合には、受信機に異常表示されます。併

などの、これまで人手に頼っていた点検や試 験が不 要になるた

盤面の表示や警報音に加え、音声によって火災発生や異常をお知らせする、音声警報機能を搭載。より迅 速な対処を可能にします。

め、効率的な維持管理ができます。

受信機

機能診断部

通常履歴

自動試験履歴多回線タイプ

最大10,000件

最大10,000件

少回線タイプ

最大 1,000件

最大 2,000件

回線

伝送部

火災判定部

リニューアル時のイニシャルコストをセーブ

常時監視
■電源監視
●受信機電源、予備電源接続の監視

自動試験機能付システムにリニューア
ルする場合、
これまではR型システムを選択するしかなく、その導入に当たって■電路監視●受信機→ 感知器の断線監視、地区音響装置の断線・短絡の監視●予備電源試験

換するだけで、より高機能な自動試験機
能付システムにグレードアップできます。

●上記以外、必要時には、火災試験（火災表示などの試験）をマニュアルで行うことができます。

P-AT感知器■機器点検時（6ヶ月ごと）●受信機●予備電源・非常電源

結線接続・回路導通※1■総合点検時（1 年ごと）
●煙感知器感度試験・総合作動試験

工事完了時に免除される試験項目● 既存の 配線状況によっては見直しが必要な場合が（ 終端感知器AD60設定 ）アドレス付終端器
FZEJ001（AD60固定）Ωn

P-AT感知器
or 一般感知器

表示機接続図終端抵抗（10kΩ,1/2W)

注）
必要に応じて電話線などを追加

少回線タイプ

多回線タイプ■少回線タイプでT付の場合■40回線以下のT付の場合表示機（部屋番号表示付）接続の場合■50回線以上の場合

あります。
※

伝送線2

多彩なシステムを構築可能●感知器※1
加熱試験・加煙試験
継電器・火災表示等・

端子電圧・切替装置・充電装置・結線接続

一般感知器

P型発信機

感知器30個以下で、末端に終端抵抗を接続する場合、感知器は30個まで接続できます。

の配線をそのまま使用できるため、耐熱期の短縮も可能。受信機と感知器を交■定期受信回路試験
定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験

定期点検時に免除される点検項目

写真は多回線タイプFCSJ104S-B21-60LPTシステムでは、既存

電線に引き換えるコストが発生せず、工進PⅢ感知器

進PⅢ感知器

感知器31個以上で、末端に発信機を接続する場合、アドレス付終端器を除いて進PⅢ
感知器は59個接続できます。

回線

既存の配線は
そのままで

週間試験
■自動試験
●感知器試験
（P-AT感知器の試験）

3

進PⅢ受信機

は、感知器の配線を耐熱電線にする必
要がありました。

進PⅢ感知器パターン 3回線 ・・・■感知器監視●出力値監視方式による P-AT
感知器の自己診断●配2

自動試験の結果を記憶する「自動試験履歴」
があります。

CPU

進PⅢ感知器パターン 2

火災などの警報や受信機での操作結果を記憶する「通常履歴」とP-AT感知器

検知部

感知器31個以上で、末端に進PⅢ感知器（終端感知器）を接続し、アドレス（AD）を60に設定する場合、終端感知器を含めて感知器は60個接続できます。

履歴リスト機能を装備

出力値監視方式システム
煙濃度
／温度

1

回線

記の定期点検項目、試験項目が免除されます。加熱・加煙試験

パターン 1

音声警報機能を装備せて、週間試験も自動で実施。一 般のP型に比べ、建物の安全性を大幅に高めました。また、この機能を装備することにより、下感知器接続パターンP型インターフェイス盤には、表示機のほかに他設備への移報接点の追加などが可能です。
※2：伝送線RS485（4本）、電源線DC24V
（2本）

電源線
※

システムをすべて自動試験機能対応とすることをおすすめしますが、特定のエリアだけ、特定の感知器（ポイント）
だけを対象としたシステ

伝送線2

※

伝送線2

電源線

1〜n回線

1〜n回線

電源線

1〜n回線

ムも自在に構築可能。建物の用途や規模に応じた運用ができます。

オール対応

火災・複合火災受信機（少回線タイプ）
写真は
FCSJ105S-R-20LT

エリア・ポイント対応

線 : 送り配線試験※1

表示機
FIPJ103シリーズ
写真は
FIPJ103-S-10L

火災・複合火災受信機（多回線タイプ）
写真は
FCSJ104S-B1-40LT

表示機（部屋番号表示付） 火災・複合火災受信機
FIPJ104シリーズ（多回線タイプ）
写真は
写真は
FCSJ104S-B21-60L
FIPJ104-E2-40L

P型インターフェイス盤
FXZJ004シリーズ
写真は
FXZJ004-E2-60

表示機（部屋番号表示付）
FIPJ104シリーズ
写真はFIPJ104-A2-60L●受信機 : 火災表示、回路導通、同時作動、予備電源、非常電源試験※1●感知器 : 作動試験（加熱・加煙試験）●自動試験機能を採用された場合でも、外観の点検など、省略できない点検項目もあります。

P-AT感知器
一般感知器※1：P-AT感知器のみ

盤面操作により各種設定が可能

さまざまな建物に適合

連動マトリクスの設定、空き回線処理、回線別蓄積解除など、
すべ自動試験機能を装備しているため、高い安全性を求めるお客様をての設定が盤面操作により行えるので、施工時はもちろん、施工

はじめ、プライバシー保護、衛生上の問題、危険性や作業上の問後の変更も容易です。

題などにより、機能点検しにくい場所に適したシステムです。

盤面データ設定の作業性向上

ホテル

スーパー

病院

発・変電所

十字スイッチ、
テンキースイッチの装備やデジタル表示の活用により、盤面データ設定の作業性が向上しました。
また、設定用の専用

銀行

ビル

シートが不要になりました。DBTOOL（専用ソフト内蔵パソコン）を用いて設定することも可能です。

飲食店

映画館・ホール

マンション
研究所

多 回 線タイプの 特 長
地絡検出機能を装備

部屋番号表示付表示機が接続可能システムを正常に維持するため感知器配線の絶縁を常時監視す表示機が設置されている病院のナースステーションやホテルのフロント、

る地絡検出機能を装備しています。

管理室など火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができます。

プリンタの有無選択可能

復帰対応を標準で装備（FCSJのみ）

不特定多数の人が出入りする場所への受信機設置にはプリンタ

防排煙復帰対応を30回線から標準装備しました。データベース設なしの機種を選択できるなど、設置場所により機種が選べます。な

定により、1回線から復帰制御の設定が可能です。注）1つの復帰付しの場合にはメンテプリンタで試験結果などをプリントアウトします。

防排煙端末につき、防排煙回路2回線（起動、復帰各1回線）
使用します。

少 回 線・多 回 線タイプ共 通 の 特 長

自動試験機能を装備

自動試験機能を装備し効率的な管理が可能

感知器接続数の確認が可能

P-AT感知器、地区音響装置の配線、予備電源接続などの状態をP-AT感知器の回線ごとの接続数、
または全回線の総数を確認できます。

常時監視。異常がある場合には、受信機に異常表示されます。併

などの、これまで人手に頼っていた点検や試 験が不 要になるた

盤面の表示や警報音に加え、音声によって火災発生や異常をお知らせする、音声警報機能を搭載。より迅 速な対処を可能にします。

め、効率的な維持管理ができます。

受信機

機能診断部

通常履歴

自動試験履歴多回線タイプ

最大10,000件

最大10,000件

少回線タイプ

最大 1,000件

最大 2,000件

回線

伝送部

火災判定部

リニューアル時のイニシャルコストをセーブ

常時監視
■電源監視
●受信機電源、予備電源接続の監視

自動試験機能付システムにリニューア
ルする場合、
これまではR型システムを選択するしかなく、その導入に当たって■電路監視●受信機→ 感知器の断線監視、地区音響装置の断線・短絡の監視●予備電源試験

換するだけで、より高機能な自動試験機
能付システムにグレードアップできます。

●上記以外、必要時には、火災試験（火災表示などの試験）をマニュアルで行うことができます。

P-AT感知器■機器点検時（6ヶ月ごと）●受信機●予備電源・非常電源

結線接続・回路導通※1■総合点検時（1 年ごと）
●煙感知器感度試験・総合作動試験

工事完了時に免除される試験項目● 既存の 配線状況によっては見直しが必要な場合が（ 終端感知器AD60設定 ）アドレス付終端器
FZEJ001（AD60固定）Ωn

P-AT感知器
or 一般感知器

表示機接続図終端抵抗（10kΩ,1/2W)

注）
必要に応じて電話線などを追加

少回線タイプ

多回線タイプ■少回線タイプでT付の場合■40回線以下のT付の場合表示機（部屋番号表示付）接続の場合■50回線以上の場合

あります。
※

伝送線2

多彩なシステムを構築可能●感知器※1
加熱試験・加煙試験
継電器・火災表示等・

端子電圧・切替装置・充電装置・結線接続

一般感知器

P型発信機

感知器30個以下で、末端に終端抵抗を接続する場合、感知器は30個まで接続できます。

の配線をそのまま使用できるため、耐熱期の短縮も可能。受信機と感知器を交■定期受信回路試験
定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験

定期点検時に免除される点検項目

写真は多回線タイプFCSJ104S-B21-60LPTシステムでは、既存

電線に引き換えるコストが発生せず、工進PⅢ感知器

進PⅢ感知器

感知器31個以上で、末端に発信機を接続する場合、アドレス付終端器を除いて進PⅢ
感知器は59個接続できます。

回線

既存の配線は
そのままで

週間試験
■自動試験
●感知器試験
（P-AT感知器の試験）

3

進PⅢ受信機

は、感知器の配線を耐熱電線にする必
要がありました。

進PⅢ感知器パターン 3回線 ・・・■感知器監視●出力値監視方式による P-AT
感知器の自己診断●配2

自動試験の結果を記憶する「自動試験履歴」
があります。

CPU

進PⅢ感知器パターン 2

火災などの警報や受信機での操作結果を記憶する「通常履歴」とP-AT感知器

検知部

感知器31個以上で、末端に進PⅢ感知器（終端感知器）を接続し、アドレス（AD）を60に設定する場合、終端感知器を含めて感知器は60個接続できます。

履歴リスト機能を装備

出力値監視方式システム
煙濃度
／温度

1

回線

記の定期点検項目、試験項目が免除されます。加熱・加煙試験

パターン 1

音声警報機能を装備せて、週間試験も自動で実施。一 般のP型に比べ、建物の安全性を大幅に高めました。また、この機能を装備することにより、下感知器接続パターンP型インターフェイス盤には、表示機のほかに他設備への移報接点の追加などが可能です。
※2：伝送線RS485（4本）、電源線DC24V
（2本）

電源線
※

システムをすべて自動試験機能対応とすることをおすすめしますが、特定のエリアだけ、特定の感知器（ポイント）
だけを対象としたシステ

伝送線2

※

伝送線2

電源線

1〜n回線

1〜n回線

電源線

1〜n回線

ムも自在に構築可能。建物の用途や規模に応じた運用ができます。

オール対応

火災・複合火災受信機（少回線タイプ）
写真は
FCSJ105S-R-20LT

エリア・ポイント対応

線 : 送り配線試験※1

表示機
FIPJ103シリーズ
写真は
FIPJ103-S-10L

火災・複合火災受信機（多回線タイプ）
写真は
FCSJ104S-B1-40LT

表示機（部屋番号表示付） 火災・複合火災受信機
FIPJ104シリーズ（多回線タイプ）
写真は
写真は
FCSJ104S-B21-60L
FIPJ104-E2-40L

P型インターフェイス盤
FXZJ004シリーズ
写真は
FXZJ004-E2-60

表示機（部屋番号表示付）
FIPJ104シリーズ
写真はFIPJ104-A2-60L●受信機 : 火災表示、回路導通、同時作動、予備電源、非常電源試験※1●感知器 : 作動試験（加熱・加煙試験）●自動試験機能を採用された場合でも、外観の点検など、省略できない点検項目もあります。

P-AT感知器
一般感知器※1：P-AT感知器のみ

盤面操作により各種設定が可能

さまざまな建物に適合

連動マトリクスの設定、空き回線処理、回線別蓄積解除など、
すべ自動試験機能を装備しているため、高い安全性を求めるお客様をての設定が盤面操作により行えるので、施工時はもちろん、施工

はじめ、プライバシー保護、衛生上の問題、危険性や作業上の問後の変更も容易です。

題などにより、機能点検しにくい場所に適したシステムです。

盤面データ設定の作業性向上

ホテル

スーパー

病院

発・変電所

十字スイッチ、
テンキースイッチの装備やデジタル表示の活用により、盤面データ設定の作業性が向上しました。
また、設定用の専用

銀行

ビル

シートが不要になりました。DBTOOL（専用ソフト内蔵パソコン）を用いて設定することも可能です。

飲食店

映画館・ホール

マンション
研究所

多 回 線タイプの 特 長
地絡検出機能を装備

部屋番号表示付表示機が接続可能システムを正常に維持するため感知器配線の絶縁を常時監視す表示機が設置されている病院のナースステーションやホテルのフロント、

る地絡検出機能を装備しています。

管理室など火災時に部屋番号が表示されるため迅速な対応ができます。

プリンタの有無選択可能

復帰対応を標準で装備（FCSJのみ）

不特定多数の人が出入りする場所への受信機設置にはプリンタ

防排煙復帰対応を30回線から標準装備しました。データベース設なしの機種を選択できるなど、設置場所により機種が選べます。な

定により、1回線から復帰制御の設定が可能です。注）1つの復帰付しの場合にはメンテプリンタで試験結果などをプリントアウトします。

防排煙端末につき、防排煙回路2回線（起動、復帰各1回線）
使用します。

進PⅢ（多回線タイプ）FAPJ/FCSJ104Sシリーズ仕様

進PⅢ（少回線タイプ）FAPJ/FCSJ105Sシリーズ仕様
種別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

型

名※1

FAPJ105S-R-5〜20L/LT

FCSJ105S-R-10〜20L/LT

部屋番号表示機接続
部屋番号表示機能種

別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

なし

型

名※4

FAPJ104S-B1-30〜60L/LT/LP/LPT

あり

プリンタ

5, 10, 15, 20

回線数

露出、壁掛型

回線数

国検型式番号

受第24〜9号

構

A- 12- 3ー

自主評定マーク使用許可番号

予備電源

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式

警戒時：最大約30ＶＡ

消費電力

ＤＣ２４Ｖ １．
６５Ａｈ

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式

作動時：最大約68ＶＡ

警戒時：最大約45ＶＡ

作動時：最大約125ＶＡ◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電１種、光電２種、光電３種、光電２･3 種（２信号）、差動２種、定温特種、定温１種、炎 ）◎一般型感知器（差動、定温、炎、光電、光電分離、イオン）◎一般型発信機◎30個（通番）、終端抵抗10kΩ、1/2Ｗ（炎感知器は20個、光電 2･3種
（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱ用は30個、終端抵抗に限る）◎60個（通番）、終端感知器（アドレス60番に設定）◎59個（通番）、
アドレス付終端器 FZEJ001（アドレス60番固定）

受信機のＰ-ＡＴ感知器数

最大5L:150個、10L:300個、15L:450個、20L:580個 ※2注）終端感知器使用時は最大5L:300個、10L:600個、15L:900個、20L:1,180個

３０個（ＤＣ２４Ｖ,１０ｍＡ）

4台 ※3（表示機移報は標準なし。移報接点（標準10点＋オプション20点
（T付）
）
で対応）

表示機
防排煙回線数ー

10L: 5回線、15L: 10回線、20L: 10回線

防排煙電源

ー

1A

常時通電灯電源ー
60秒（熱感知器：10秒、 煙感知器：60秒）

主音響装置

音声警報、後続再鳴動方式◎自動試験： Ｐ-ＡＴ感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験 ： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧◎火災試験：1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（ Ｐ-ＡＴ感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験：盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験 ：予備電源電圧を試験

異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ配線脱落異常 ●メモリ異常 ●ＤＢ異常 ●定期受信回路試験異常 ●ＣＰＵ異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡

デジタル表示（ 5桁 ）蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ

環境条件

消費電力
感知器・
発信機接続機種

使用温度範囲：0℃〜40℃

使用湿度範囲：20〜85% RH（結露しないこと）

外形寸法

W340×H480×D９０mm

主

材

ＡＢＳ樹脂

仕

上

ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7近似色）

質量

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式
3０〜40L:1.2Ａｈ、50〜60L:1.65Ah

約4kg

警戒時：最大約40ＶＡ
作動時：最大約100ＶＡ（30〜50L）
最大約210ＶＡ（60L）※1：T=移報増設（OP基板付き）20点※2：受信機の回線数、表示機接続台数およびI±電源容量により、感知器の最大接続数は減ります。
※3：感知器接続数およびI±電源容量により、表示機接続台数は減ります。

受信機のＰ-ＡＴ感知器数◎終端抵抗時：
３０個×回線数◎アドレス付終端器時：59個×回線数◎終端感知器時：60個×回線数
30〜50L：45個、60〜１００L：
６０個（ＤＣ２４Ｖ、
１０ｍＡ）

地区音響装置14個（３０Ｖ,２Ｗ ランプ）、40個
（２４Ｖ,21ｍＡ ＬＥＤ）
、56個
（２４Ｖ,15mA LED）

表示灯

（T付※4））
またはＰ型インターフェイス盤で対応）
4台（表示機移報は標準なし。移報接点（標準25点※5＋オプション40点表示機

防排煙回線数ー

30,40L: 20回線、50,60L: 30回線、70,80L: 40回線、90,100L: 50回線

防排煙電源

ー

2A

常時通電灯電源ー

名

FXPJ001-R

構

造

露出型

構成機器

型

材

仕

上

適応受信機
質

FXPJ001-U
埋込型
ZBPJ001

プレート

主

量

音声警報、後続再鳴動方式

主音響装置
◎火災試験
試験・点検機能：1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（ Ｐ-ＡＴ感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験：盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験 ：予備電源電圧を試験

名

主

材

適応機種
質

量

◎自動試験

： Ｐ-ＡＴ感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験 ： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧

異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ配線脱落異常 ●メモリ異常 ●ＤＢ異常 ●定期受信回路試験異常 ●ＣＰＵ異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡 ●地絡異常 ●プリンタ異常（P付のみ）

デジタル表示（ 5桁 ）蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ
使用温度範囲：0℃〜40℃

材

仕

上

質

量

使用湿度範囲：20〜85% RH（結露しないこと）

往復50Ω以下

外形寸法
主W530×H850×D150 mm

W530×H700×D125 mm

W530×H1000×D160 mm

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
約27kg

約22〜25kg

約32kg

約37kg

工事用予備品、取扱説明書、蓄電池、送受話器、予備品箱、施工説明書、データベース設定説明書

ZBUJ002（埋込ボックス）

W460×H600×D116mm

W460×H600×D116mm（壁面からの露出高さ20mm）
鋼板 t1.2

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

P型インターフェイス盤仕様
名

FXZJ004-E2-20

FXZJ004-E2-40

FXZJ004-E2-60

FXZJ004-A2-80

FXZJ004-A2-100

移報接点数

20

40

60

80

100

型

ZBRJ001（露出ボックス）プレート：焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色） ボックス
：黒色塗装

少回線タイプ（FAPJ105シリーズ、
FCSJ105シリーズ）、
FCPJ202-R-10L
約9kg

約8.3kg受信機収納箱用表示・操作部プレート仕様 （オプション）型

150mA
60秒（熱感知器：10秒、 煙感知器：60秒）

公称蓄積時間※4：T＝移報増設（ROU基板付き）30,40L＝40点、50〜100L=20点※5：標準移報接点のうち20点（F6〜25）は5回線コモン単位のジャンパーピン設定により、地区音響出力または無電圧接点いずれかを選択します。

受信機収納箱仕様

外形寸法◎一般型発信機◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電１種、光電２種、光電３種、光電２･3 種（２信号）、差動２種、定温特種、定温１種、炎 ）◎一般型感知器（差動、定温、炎、光電、光電分離、イオン）

付属品

ボックス

警戒時：最大約60ＶＡ
作動時：最大約210ＶＡ

外部配線抵抗

約5 kg

ＤＣ２４Ｖ

3０L:3.5Ａｈ, 40〜50L:4Ah, 60〜100L:6Ah

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、IC、表示回路 DC5V（定電圧電源）
・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）
・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源） ・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ）DC24V（全波整流電源）

環境条件

工事用予備品、取扱説明書、蓄電池、送受話器、予備品箱、施工説明書、データベース設定説明書

付属品

A-13-3AC100V±10%、50／60Hz（炎感知器は20個、光電 2･3種
（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱ用は30個、終端抵抗に限る）◎30個（通番）、終端抵抗10kΩ、1/2Ｗ◎60個（通番）、終端感知器（アドレス60番に設定）◎59個（通番）、
アドレス付終端器 FZEJ001（アドレス60番固定）

往復50Ω以下

外部配線抵抗

受第25〜5号
ー

回線ごとの
Ｐ-ＡＴ感知器数
および、
終端機器

100mA

公称蓄積時間試験・点検機能

回路電圧

最大10L:300個、15L:450個、20L:600個 ※2注）終端感知器使用時は最大10L:600個、15L:900個、20L:1,200個

7個（30Ｖ,2Ｗランプ）、29個（24Ｖ,15ｍＡ ＬＥＤ）

表示灯

露出、壁掛型造

予備電源

70, 80, 90, 100

50, 6030, 40主電源

機 器 接 続 個 数

機 器 接 続 個 数

回線ごとの
Ｐ-ＡＴ感知器数
および、終端機器

地区音響装置あり
30, 40, 50, 60

自主評定マーク使用許可番号

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、IC、表示回路 DC5V（定電圧電源）
・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）
・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源） ・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ） DC24V（全波整流電源）

回路電圧

感知器・
発信機接続機種

ＤＣ２４Ｖ ０．
４５Ａｈ

Ｐ付の場合：あり（Ｐ付でない場合はメンテナンスプリンタを接続可）

国検型式番号

AC100V±10%、50／60Hz

主電源

FCSJ104S-B21-50〜60L/LT/LP/LPT FCSJ104S-B34-70〜100L/LT/LP/LPTFCSJ104S-B1-30〜40L/LT/LP/LPT

部屋番号表示・
部屋番号表示機接続

10, 15, 20造

構

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

接点構成
接続可能受信機

多回線タイプ（FAPJ104シリーズ、
FCSJ104シリーズ）

最大接続数

受信機１台につき１００点（ＳＯＵ基板×５枚まで）

伝送線

RS485／複数台接続の場合は送り配線（分岐配線不可）とし、総延長距離は1.2km

電源線

配線抵抗：18Ω以下（往復） 最遠端距離：φ0.9mmの場合片道約0.3km、φ1.2mmの場合片道約0.5km

環境条件

ZBGJ001

無電圧ａ接点、５回線につき１コモン端子、接点容量：DC24V,1A/1回線

外形寸法

使用温度範囲：0℃〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85% RH （結露なきこと）
W３６０×H５００×D１０５ mm

W４５０×H６００×D１０５ mm

約10㎏

約14㎏

質

量

FXPJ001-R, FXPJ001-U

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

約0.5kg仕上（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
焼付塗装ノーミホワイ
ト（NW）

ポリカーボネート樹脂

t3.0（無色透明）

進PⅢ（多回線タイプ）FAPJ/FCSJ104Sシリーズ仕様

進PⅢ（少回線タイプ）FAPJ/FCSJ105Sシリーズ仕様
種別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

型

名※1

FAPJ105S-R-5〜20L/LT

FCSJ105S-R-10〜20L/LT

部屋番号表示機接続
部屋番号表示機能種

別

P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

なし

型

名※4

FAPJ104S-B1-30〜60L/LT/LP/LPT

あり

プリンタ

5, 10, 15, 20

回線数

露出、壁掛型

回線数

国検型式番号

受第24〜9号

構

A- 12- 3ー

自主評定マーク使用許可番号

予備電源

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式

警戒時：最大約30ＶＡ

消費電力

ＤＣ２４Ｖ １．
６５Ａｈ

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式

作動時：最大約68ＶＡ

警戒時：最大約45ＶＡ

作動時：最大約125ＶＡ◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電１種、光電２種、光電３種、光電２･3 種（２信号）、差動２種、定温特種、定温１種、炎 ）◎一般型感知器（差動、定温、炎、光電、光電分離、イオン）◎一般型発信機◎30個（通番）、終端抵抗10kΩ、1/2Ｗ（炎感知器は20個、光電 2･3種
（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱ用は30個、終端抵抗に限る）◎60個（通番）、終端感知器（アドレス60番に設定）◎59個（通番）、
アドレス付終端器 FZEJ001（アドレス60番固定）

受信機のＰ-ＡＴ感知器数

最大5L:150個、10L:300個、15L:450個、20L:580個 ※2注）終端感知器使用時は最大5L:300個、10L:600個、15L:900個、20L:1,180個

３０個（ＤＣ２４Ｖ,１０ｍＡ）

4台 ※3（表示機移報は標準なし。移報接点（標準10点＋オプション20点
（T付）
）
で対応）

表示機
防排煙回線数ー

10L: 5回線、15L: 10回線、20L: 10回線

防排煙電源

ー

1A

常時通電灯電源ー
60秒（熱感知器：10秒、 煙感知器：60秒）

主音響装置

音声警報、後続再鳴動方式◎自動試験： Ｐ-ＡＴ感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験 ： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧◎火災試験：1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（ Ｐ-ＡＴ感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験：盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験 ：予備電源電圧を試験

異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ配線脱落異常 ●メモリ異常 ●ＤＢ異常 ●定期受信回路試験異常 ●ＣＰＵ異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡

デジタル表示（ 5桁 ）蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ

環境条件

消費電力
感知器・
発信機接続機種

使用温度範囲：0℃〜40℃

使用湿度範囲：20〜85% RH（結露しないこと）

外形寸法

W340×H480×D９０mm

主

材

ＡＢＳ樹脂

仕

上

ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7近似色）

質量

密閉型蓄電池内蔵、トリクル充電方式
3０〜40L:1.2Ａｈ、50〜60L:1.65Ah

約4kg

警戒時：最大約40ＶＡ
作動時：最大約100ＶＡ（30〜50L）
最大約210ＶＡ（60L）※1：T=移報増設（OP基板付き）20点※2：受信機の回線数、表示機接続台数およびI±電源容量により、感知器の最大接続数は減ります。
※3：感知器接続数およびI±電源容量により、表示機接続台数は減ります。

受信機のＰ-ＡＴ感知器数◎終端抵抗時：
３０個×回線数◎アドレス付終端器時：59個×回線数◎終端感知器時：60個×回線数
30〜50L：45個、60〜１００L：
６０個（ＤＣ２４Ｖ、
１０ｍＡ）

地区音響装置14個（３０Ｖ,２Ｗ ランプ）、40個
（２４Ｖ,21ｍＡ ＬＥＤ）
、56個
（２４Ｖ,15mA LED）

表示灯

（T付※4））
またはＰ型インターフェイス盤で対応）
4台（表示機移報は標準なし。移報接点（標準25点※5＋オプション40点表示機

防排煙回線数ー

30,40L: 20回線、50,60L: 30回線、70,80L: 40回線、90,100L: 50回線

防排煙電源

ー

2A

常時通電灯電源ー

名

FXPJ001-R

構

造

露出型

構成機器

型

材

仕

上

適応受信機
質

FXPJ001-U
埋込型
ZBPJ001

プレート

主

量

音声警報、後続再鳴動方式

主音響装置
◎火災試験
試験・点検機能：1回線ごとに手動で火災表示・警報・連動機能を試験（ Ｐ-ＡＴ感知器はアドレス指定可（火災手動試験））◎総合試験：盤面表示灯の全点灯および、1回線から順次火災
受信回路を試験◎予備電源試験 ：予備電源電圧を試験

名

主

材

適応機種
質

量

◎自動試験

： Ｐ-ＡＴ感知器の火災検出機能試験および、
予備電源試験を１週間に１回自動的に実施◎定期受信回路試験 ： 定期的（自動試験後）に火災受信回路を試験◎試験復旧： 火災受信回路の自己保持解除◎自動復旧： 感知器発報後、約８秒後に自動復旧

異常警報機能●感知器配線断線 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●伝送異常 ●非常放送設備連動地区音響停止回路の断線・短絡警報●スピーカ配線脱落異常 ●メモリ異常 ●ＤＢ異常 ●定期受信回路試験異常 ●ＣＰＵ異常 ●自動試験異常（実行不能、
強制終了、
予備電源、
感知器）
●感知器無応答・試験異常 ●火災手動試験異常 ●自動試験履歴の容量不足 ●地区音響回線の断線・短絡 ●地絡異常 ●プリンタ異常（P付のみ）

デジタル表示（ 5桁 ）蓄積中・火災・異常回線（アドレス）、部屋番号、アドレス選択、自動試験異常回線・アドレス、蓄電池電圧、異常コード、Ｐ-ＡＴ感知器接続数、履歴リスト（通常、自動試験）、設定データ
使用温度範囲：0℃〜40℃

材

仕

上

質

量

使用湿度範囲：20〜85% RH（結露しないこと）

往復50Ω以下

外形寸法
主W530×H850×D150 mm

W530×H700×D125 mm

W530×H1000×D160 mm

鋼板 t1.6（本体）、t1.2（扉）焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
約27kg

約22〜25kg

約32kg

約37kg

工事用予備品、取扱説明書、蓄電池、送受話器、予備品箱、施工説明書、データベース設定説明書

ZBUJ002（埋込ボックス）

W460×H600×D116mm

W460×H600×D116mm（壁面からの露出高さ20mm）
鋼板 t1.2

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

P型インターフェイス盤仕様
名

FXZJ004-E2-20

FXZJ004-E2-40

FXZJ004-E2-60

FXZJ004-A2-80

FXZJ004-A2-100

移報接点数

20

40

60

80

100

型

ZBRJ001（露出ボックス）プレート：焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色） ボックス
：黒色塗装

少回線タイプ（FAPJ105シリーズ、
FCSJ105シリーズ）、
FCPJ202-R-10L
約9kg

約8.3kg受信機収納箱用表示・操作部プレート仕様 （オプション）型

150mA
60秒（熱感知器：10秒、 煙感知器：60秒）

公称蓄積時間※4：T＝移報増設（ROU基板付き）30,40L＝40点、50〜100L=20点※5：標準移報接点のうち20点（F6〜25）は5回線コモン単位のジャンパーピン設定により、地区音響出力または無電圧接点いずれかを選択します。

受信機収納箱仕様

外形寸法◎一般型発信機◎Ｐ-ＡＴ感知器（光電１種、光電２種、光電３種、光電２･3 種（２信号）、差動２種、定温特種、定温１種、炎 ）◎一般型感知器（差動、定温、炎、光電、光電分離、イオン）

付属品

ボックス

警戒時：最大約60ＶＡ
作動時：最大約210ＶＡ

外部配線抵抗

約5 kg

ＤＣ２４Ｖ

3０L:3.5Ａｈ, 40〜50L:4Ah, 60〜100L:6Ah

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、IC、表示回路 DC5V（定電圧電源）
・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）
・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源） ・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ）DC24V（全波整流電源）

環境条件

工事用予備品、取扱説明書、蓄電池、送受話器、予備品箱、施工説明書、データベース設定説明書

付属品

A-13-3AC100V±10%、50／60Hz（炎感知器は20個、光電 2･3種
（2信号）
は8個、小形・湯気環境強化型・その他進P/Ⅱ用は30個、終端抵抗に限る）◎30個（通番）、終端抵抗10kΩ、1/2Ｗ◎60個（通番）、終端感知器（アドレス60番に設定）◎59個（通番）、
アドレス付終端器 FZEJ001（アドレス60番固定）

往復50Ω以下

外部配線抵抗

受第25〜5号
ー

回線ごとの
Ｐ-ＡＴ感知器数
および、
終端機器

100mA

公称蓄積時間試験・点検機能

回路電圧

最大10L:300個、15L:450個、20L:600個 ※2注）終端感知器使用時は最大10L:600個、15L:900個、20L:1,200個

7個（30Ｖ,2Ｗランプ）、29個（24Ｖ,15ｍＡ ＬＥＤ）

表示灯

露出、壁掛型造

予備電源

70, 80, 90, 100

50, 6030, 40主電源

機 器 接 続 個 数

機 器 接 続 個 数

回線ごとの
Ｐ-ＡＴ感知器数
および、終端機器

地区音響装置あり
30, 40, 50, 60

自主評定マーク使用許可番号

・表示灯回路 AC24V
・マイコン、IC、表示回路 DC5V（定電圧電源）
・感知器、表示機 DC24V（定電圧電源）
・蓄電池充電回路 DC48V（半波整流電源） ・地区音響装置、自動閉鎖装置（FCSJシリーズのみ） DC24V（全波整流電源）

回路電圧

感知器・
発信機接続機種

ＤＣ２４Ｖ ０．
４５Ａｈ

Ｐ付の場合：あり（Ｐ付でない場合はメンテナンスプリンタを接続可）

国検型式番号

AC100V±10%、50／60Hz

主電源

FCSJ104S-B21-50〜60L/LT/LP/LPT FCSJ104S-B34-70〜100L/LT/LP/LPTFCSJ104S-B1-30〜40L/LT/LP/LPT

部屋番号表示・
部屋番号表示機接続

10, 15, 20造

構

P型1級複合火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）

接点構成
接続可能受信機

多回線タイプ（FAPJ104シリーズ、
FCSJ104シリーズ）

最大接続数

受信機１台につき１００点（ＳＯＵ基板×５枚まで）

伝送線

RS485／複数台接続の場合は送り配線（分岐配線不可）とし、総延長距離は1.2km

電源線

配線抵抗：18Ω以下（往復） 最遠端距離：φ0.9mmの場合片道約0.3km、φ1.2mmの場合片道約0.5km

環境条件

ZBGJ001

無電圧ａ接点、５回線につき１コモン端子、接点容量：DC24V,1A/1回線

外形寸法

使用温度範囲：0℃〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85% RH （結露なきこと）
W３６０×H５００×D１０５ mm

W４５０×H６００×D１０５ mm

約10㎏

約14㎏

質

量

FXPJ001-R, FXPJ001-U

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

約0.5kg仕上（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
焼付塗装ノーミホワイ
ト（NW）

ポリカーボネート樹脂

t3.0（無色透明）

P-AT光電式スポット型煙感知器仕様

P-AT赤外線式スポット型炎感知器仕様
光電式スポット型感知器（試験機能付）

種

別

型

名

FDKJ119-R

FDKJ219-R

FDKJ319-R

FDKJ219-R-X

感

度

1種

2種

3種

2種

構

造

国検型式番号

非蓄積型

感第24〜13号

感第24〜14号

感第24〜15号

感第24〜14号
DC15.0〜28.8V

露出型

公称監視距離13m〜20m

感第14〜25号〜2号

感第17〜32号

使用温度範囲

−10℃〜50℃ （結露しないこと）
進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数60個／回線（進PⅢシリーズ）

30個／回線

本体：ＡＢＳ樹脂（ライトグレー）

8個／回線

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）

約109g

FDCJ003-R-X

視野角

2種：赤色発光ダイオード
3種：緑色発光ダイオード

接続可能機器

適合ボックス

造

2種※

自動試験機能付、屋内型、CO 2 共鳴放射式、ゆらぎ式、非防水型、室外表示灯回路付

100度

国検型式番号

赤色発光ダイオード

量

名

構

3種
感第24〜15号

確認灯

材

型

2、3種

FDKJ204-RY-X 1

DC24V、50mA

使用電圧範囲質

FDKJ803-R-23 1

FDKJ319-R-X

露出型

定格電圧・電流

主

別

非蓄積型

※

赤外線式スポット型感知器（試験機能付）

種

非蓄積型、室外表示灯回路付、
湯気環境強化型

非蓄積型、室外表示灯回路付

約123g

感第26〜6号

定格電圧・電流DC24V,50mA

使用電圧範囲DC15.0〜28.8V

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲−10〜50℃

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数

約130g

20個／回線（進PⅢシリーズ）

約135g［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340／塗代カバー JIS C 8340 ⑤

主

材

質

量

本

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340
［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレットボックス 浅形 JIS C 8340（102×102×44）塗代カバー JIS C 8340 ⑤型

名

FDKJ119-U

FDKJ219-U

FDKJ319-U

FDKJ219-U-X

FDKJ319-U-X

感

度

1種

2種

3種

2種

3種

構

造
感第24〜13号

感第24〜14号

感第24〜15号

感第24〜14号

感第24〜15号

国検型式番号

注）
この感知器は、火災発報時のアドレス表示と部屋番号表示は行なえません。
また、終端抵抗10kΩでの回線のみに使用できます。

光電式スポット型感知器（試験機能付）

別

非蓄積型

非蓄積型、室外表示灯回路付

非蓄積型、室外表示灯回路付、
非蓄積型、室外表示灯回路付、小形
湯気環境強化型※

FDKJ204-UY-X 1

2、3種

感第14〜25号〜2号 感第26〜2号

感第26〜3号

感第17〜32号

DC24V、50mA
2種：赤色発光ダイオード
3種：緑色発光ダイオード

使用温度範囲

−10℃〜50℃ （結露しないこと）

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数60個／回線（進PⅢシリーズ）

適合ボックス※

3種

DC15.0〜28.8V

量

非蓄積型

2種

赤色発光ダイオード質※1

FDKJ803-U-23 1

確認灯

材

※1

FDKJ324-U-X

使用電圧範囲主FDKJ224-U-X

埋込型

定格電圧・電流30個／回線

本体：ＡＢＳ樹脂（ライトグレー）
約187g

8個／回線

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）

約201g

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約150g

適合ボックス

種

体：ABS樹脂（ライトグレー）

約210g

約125g

約125g

約210g

［埋込ボックス］大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340／塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品） 小形：FZNDJ001

Ｐ型１級表示機仕様
型名

FIPJ103-S-5,10L

FIPJ103-H2-15〜30L

FIPJ103-E2-40〜60L

回線数

5, 10

15, 20, 30

40, 50, 60

70, 80, 90, 100

W250×H250×D80 mm

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

キャビサイズ構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

環境条件

使用温度範囲：0〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）

接続可能受信機

FIPJ103-A2-70〜100L

当社製N-16回路および、
S-13回路以降のP型1級受信機

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約2.5kg約6.5kg約3.3kg

約11kg※1: 終端抵抗10kΩでの回線のみに使用できます。

Ｐ型１級表示機（部屋番号表示付）仕様

P-AT定温式スポット型熱感知器仕様
種

別

型

名

感

度

構

造

定温式スポット型感知器（試験機能付）
非防水型

防水型、室外表示灯回路付

防水型

FDLJ913-R-65

FDLJ913-U-65

露出型

埋込型

FDLJ913-DW-65

FDLJ113-DW-75

特種

国検型式番号

感第24〜16号

感第24〜17号

DC24V、50mA

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲感第24〜18号

特種（65℃）：−10℃〜45℃

60個／回線
約181g

約73g

別

型

名

約73g

約76g

感

度

構

造

FDPJ209-R-X

FDPJ209-U-X

露出型

埋込型

露出型
DC24V、50mA

使用電圧範囲DC15.0〜28.8V

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲

−10℃〜50℃

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数

質

量

適合ボックスFDPJ209-DW-X
露出型
感第24〜20号

60個／回線（進PⅢシリーズ）材

埋込型

感第24〜19号

定格電圧・電流

主防水型、室外表示灯回路付

2種

国検型式番号

ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約103g

約181g

約117g

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

部屋番号表示デジタル表示5桁、
1窓

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）
使用温度範囲：0〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）※

・進PⅡ FAPJ/FCSJ103シリーズ（H付タイプ） ・進PⅢ
（多回線タイプ）
FAPJ/FCSJ104Sシリーズ2

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

鋼板 t1.2
焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
約4kg

約7kg

約13kg

P型1級受信機104シリーズ用埋込枠、埋込ボックス仕様
種

別

型

名

104シリーズB1キャビ用

約195g

約76g

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340塗代カバー JIS C 8340 ⑤【埋込型】［埋込ボックス］大形四角アウトレッ
トボックス 深形 JIS C 8340塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品）

104シリーズB21キャビ用

埋込枠

埋込ボックス

埋込枠

埋込ボックス

ZBFJ004-B1

ZBCJ004-B1

ZBFJ005-B21

ZBCJ005-B21

適用受信機

非防水型、室外表示灯回路付
FDPJ209-U

構造

約76g

差動式スポット型感知器（試験機能付）
FDPJ209-R

W450×H600×D105 mm

重量

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340／塗代カバー JIS C 8340 ⑤【埋込型】［埋込ボックス］大形四角アウトレッ
トボックス 深形 JIS C 8340／塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品）

非防水型

W360×H500×D105 mm

FIPJ104-A2-50〜100L※2: 進PⅢ（少回線タイプ）
FAPJ/FCSJ105Sシリーズには接続不可。

P-AT差動式スポット型熱感知器仕様
種

50、
60、
70、
80、
90、
100

W250×H380×D80 mm

キャビサイズ

仕上

ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約103g

30、
40

主材

１種（75℃）：−10℃〜55℃

最大接続数（進PⅢシリーズ）

FIPJ104-E2-30〜40L

10、
15、20

接続可能受信機

進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

適合ボックス感第24〜17号

FIPJ104-H2-10〜20L

回線数

環境条件

接続可能機器量

1種

感第24〜18号

DC15.0〜28.8V

材

特種
露出型

定格電圧・電流質

FDLJ113-DW-X75

1種

使用電圧範囲主FDLJ913-DW-X65

型名

FAPJ104シリーズ（多回線タイプ）、FCSJ104シリーズ（多回線タイプ）

外形

W650×H826×D126.6 mm

W600×H800×D140 mm

W650×H976×D151.6 mm

W600×H950×D165 mm

質

量

約9kg

約12kg

約10kg

約14kg

主

材

仕

上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

焼付塗装（マンセルＮ4.0半ツヤ近似色）

鋼板 t1.6
焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

焼付塗装（マンセルＮ4.0半ツヤ近似色）

P-AT光電式スポット型煙感知器仕様

P-AT赤外線式スポット型炎感知器仕様
光電式スポット型感知器（試験機能付）

種

別

型

名

FDKJ119-R

FDKJ219-R

FDKJ319-R

FDKJ219-R-X

感

度

1種

2種

3種

2種

構

造

国検型式番号

非蓄積型

感第24〜13号

感第24〜14号

感第24〜15号

感第24〜14号
DC15.0〜28.8V

露出型

公称監視距離13m〜20m

感第14〜25号〜2号

感第17〜32号

使用温度範囲

−10℃〜50℃ （結露しないこと）
進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数60個／回線（進PⅢシリーズ）

30個／回線

本体：ＡＢＳ樹脂（ライトグレー）

8個／回線

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）

約109g

FDCJ003-R-X

視野角

2種：赤色発光ダイオード
3種：緑色発光ダイオード

接続可能機器

適合ボックス

造

2種※

自動試験機能付、屋内型、CO 2 共鳴放射式、ゆらぎ式、非防水型、室外表示灯回路付

100度

国検型式番号

赤色発光ダイオード

量

名

構

3種
感第24〜15号

確認灯

材

型

2、3種

FDKJ204-RY-X 1

DC24V、50mA

使用電圧範囲質

FDKJ803-R-23 1

FDKJ319-R-X

露出型

定格電圧・電流

主

別

非蓄積型

※

赤外線式スポット型感知器（試験機能付）

種

非蓄積型、室外表示灯回路付、
湯気環境強化型

非蓄積型、室外表示灯回路付

約123g

感第26〜6号

定格電圧・電流DC24V,50mA

使用電圧範囲DC15.0〜28.8V

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲−10〜50℃

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数

約130g

20個／回線（進PⅢシリーズ）

約135g［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340／塗代カバー JIS C 8340 ⑤

主

材

質

量

本

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340
［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレットボックス 浅形 JIS C 8340（102×102×44）塗代カバー JIS C 8340 ⑤型

名

FDKJ119-U

FDKJ219-U

FDKJ319-U

FDKJ219-U-X

FDKJ319-U-X

感

度

1種

2種

3種

2種

3種

構

造
感第24〜13号

感第24〜14号

感第24〜15号

感第24〜14号

感第24〜15号

国検型式番号

注）
この感知器は、火災発報時のアドレス表示と部屋番号表示は行なえません。
また、終端抵抗10kΩでの回線のみに使用できます。

光電式スポット型感知器（試験機能付）

別

非蓄積型

非蓄積型、室外表示灯回路付

非蓄積型、室外表示灯回路付、
非蓄積型、室外表示灯回路付、小形
湯気環境強化型※

FDKJ204-UY-X 1

2、3種

感第14〜25号〜2号 感第26〜2号

感第26〜3号

感第17〜32号

DC24V、50mA
2種：赤色発光ダイオード
3種：緑色発光ダイオード

使用温度範囲

−10℃〜50℃ （結露しないこと）

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数60個／回線（進PⅢシリーズ）

適合ボックス※

3種

DC15.0〜28.8V

量

非蓄積型

2種

赤色発光ダイオード質※1

FDKJ803-U-23 1

確認灯

材

※1

FDKJ324-U-X

使用電圧範囲主FDKJ224-U-X

埋込型

定格電圧・電流30個／回線

本体：ＡＢＳ樹脂（ライトグレー）
約187g

8個／回線

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）

約201g

ベース：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約150g

適合ボックス

種

体：ABS樹脂（ライトグレー）

約210g

約125g

約125g

約210g

［埋込ボックス］大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340／塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品） 小形：FZNDJ001

Ｐ型１級表示機仕様
型名

FIPJ103-S-5,10L

FIPJ103-H2-15〜30L

FIPJ103-E2-40〜60L

回線数

5, 10

15, 20, 30

40, 50, 60

70, 80, 90, 100

W250×H250×D80 mm

W250×H380×D80 mm

W360×H500×D105 mm

W450×H600×D105 mm

キャビサイズ構造

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）

環境条件

使用温度範囲：0〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）

接続可能受信機

FIPJ103-A2-70〜100L

当社製N-16回路および、
S-13回路以降のP型1級受信機

主材

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

鋼板 t1.2

仕上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

重量

約2.5kg約6.5kg約3.3kg

約11kg※1: 終端抵抗10kΩでの回線のみに使用できます。

Ｐ型１級表示機（部屋番号表示付）仕様

P-AT定温式スポット型熱感知器仕様
種

別

型

名

感

度

構

造

定温式スポット型感知器（試験機能付）
非防水型

防水型、室外表示灯回路付

防水型

FDLJ913-R-65

FDLJ913-U-65

露出型

埋込型

FDLJ913-DW-65

FDLJ113-DW-75

特種

国検型式番号

感第24〜16号

感第24〜17号

DC24V、50mA

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲感第24〜18号

特種（65℃）：−10℃〜45℃

60個／回線
約181g

約73g

別

型

名

約73g

約76g

感

度

構

造

FDPJ209-R-X

FDPJ209-U-X

露出型

埋込型

露出型
DC24V、50mA

使用電圧範囲DC15.0〜28.8V

確認灯

赤色発光ダイオード

使用温度範囲

−10℃〜50℃

接続可能機器進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

最大接続数

質

量

適合ボックスFDPJ209-DW-X
露出型
感第24〜20号

60個／回線（進PⅢシリーズ）材

埋込型

感第24〜19号

定格電圧・電流

主防水型、室外表示灯回路付

2種

国検型式番号

ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約103g

約181g

約117g

露出、壁掛型

地区灯

赤色発光ダイオード（DC24V,2mA）

部屋番号表示デジタル表示5桁、
1窓

主音響装置

電子ブザー内蔵（DC24V,15mA）
使用温度範囲：0〜40℃ 使用湿度範囲：20〜85％（RH）（結露しないこと）※

・進PⅡ FAPJ/FCSJ103シリーズ（H付タイプ） ・進PⅢ
（多回線タイプ）
FAPJ/FCSJ104Sシリーズ2

鋼板 t1.6
（本体）
、
t1.2
（扉）

鋼板 t1.2
焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）
約4kg

約7kg

約13kg

P型1級受信機104シリーズ用埋込枠、埋込ボックス仕様
種

別

型

名

104シリーズB1キャビ用

約195g

約76g

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340塗代カバー JIS C 8340 ⑤【埋込型】［埋込ボックス］大形四角アウトレッ
トボックス 深形 JIS C 8340塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品）

104シリーズB21キャビ用

埋込枠

埋込ボックス

埋込枠

埋込ボックス

ZBFJ004-B1

ZBCJ004-B1

ZBFJ005-B21

ZBCJ005-B21

適用受信機

非防水型、室外表示灯回路付
FDPJ209-U

構造

約76g

差動式スポット型感知器（試験機能付）
FDPJ209-R

W450×H600×D105 mm

重量

【露出型】
［露出ボックス使用の場合］丸形露出ボックス JIS C 8340 ［埋込ボックス使用の場合］中形四角アウトレッ
トボックス 浅形 JIS C 8340／塗代カバー JIS C 8340 ⑤【埋込型】［埋込ボックス］大形四角アウトレッ
トボックス 深形 JIS C 8340／塗代カバー FZN053型塗代カバー（別手配品）

非防水型

W360×H500×D105 mm

FIPJ104-A2-50〜100L※2: 進PⅢ（少回線タイプ）
FAPJ/FCSJ105Sシリーズには接続不可。

P-AT差動式スポット型熱感知器仕様
種

50、
60、
70、
80、
90、
100

W250×H380×D80 mm

キャビサイズ

仕上

ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
約103g

30、
40

主材

１種（75℃）：−10℃〜55℃

最大接続数（進PⅢシリーズ）

FIPJ104-E2-30〜40L

10、
15、20

接続可能受信機

進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ受信機、Ｐ-ＡＴ感知器用中継器

適合ボックス感第24〜17号

FIPJ104-H2-10〜20L

回線数

環境条件

接続可能機器量

1種

感第24〜18号

DC15.0〜28.8V

材

特種
露出型

定格電圧・電流質

FDLJ113-DW-X75

1種

使用電圧範囲主FDLJ913-DW-X65

型名

FAPJ104シリーズ（多回線タイプ）、FCSJ104シリーズ（多回線タイプ）

外形

W650×H826×D126.6 mm

W600×H800×D140 mm

W650×H976×D151.6 mm

W600×H950×D165 mm

質

量

約9kg

約12kg

約10kg

約14kg

主

材

仕

上

焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

焼付塗装（マンセルＮ4.0半ツヤ近似色）

鋼板 t1.6
焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルＮ8.7半ツヤ近似色）

焼付塗装（マンセルＮ4.0半ツヤ近似色）

自動試験機能付
P 型自動火災報知システム

進 化しつづける! !

進 化しつづける! !

RR

少回線 Type

FAPJ105S-R
Series●進Pと多回線 Type

FCSJ105S-R
SeriesFAPJ104S-B1
SeriesFCSJ104S-B21
SeriesFCSJ104S-B1
SeriesFCSJ104S-B34
Seriesは、能美防災株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用および維持管理してください。
●この製品は消防法に定められた「自動火災報知設備」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。
●この製品の取り付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。
●安全のため、設置の前に「施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
●この製品は、法によって定められた点検を行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門
または当社代理店・特約店にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2016年3月21日現在のものです。

能美防災 株式会社社 ／〒１０２‐８２７７ 東京都千代田区九段南４‐７‐３ TEL.
（０３）
３２６５‐０２１１
社 北海道
（０１１）
７４６‐６９１１ 東 北（０２２）
２２１‐２６９５ 新 潟（０２５）
２４３‐８１２１／茨 城（０２９）
２２５‐２６００ 千 葉（０４３）
２６６‐０３０３ 北関東（０４８）
６６９‐２２５５
横 浜（０４５）
６８２‐４７００ 静 岡（０５４）
２４７‐３２１１ 中 部（０５２）
９１５‐２４１１
金 沢（０７６）
２５２‐６２１１ 関 西（０６）
６３３０‐８６６１ 京 都（０７５）
６９４‐１１９２
岡 山（０８６）
２４４‐４２２２ 九 州（０９２）
７１２‐１５６０
営 業 所 旭 川
（０１６６）
３５‐７８２４ 青 森（０１７）
７２９‐０５３２ 盛 岡（０１９）
６４５‐０５５２／郡 山（０２４）
９４７‐１１９４ 福 島（０２４）
５２８‐４１９５ 羽 田（０３）
５７５７‐９３９３
杉 並（０３）
３３０６‐０４５１ 城 東（０３）
３６２６‐２４６１ 五反田（０３）
３７７９‐９７３７宇都宮（０２８）
６３７‐４３１７ 群 馬（０２７）３２８‐１５６７ 埼玉西（０４９）
２４７‐４６４０
沼 津（０５５）
９２３‐９６６９ 浜 松（０５３）
４７３‐３４２２ 三 重（０５９）
２２６‐９８６０
福 井（０７７６）
２１‐００５６ 神 戸（０７８）３３４‐３５８１ 四 国（０８７）
８６８‐６８１１
長 崎（０９５）
８４５‐０１３５ 熊 本（０９６）
３６０‐１０５１ 大 分（０９７）
５４３‐２７７８鹿児島（０９９）
２５３‐８１９６ 沖 縄（０９８）
８６２‐４２９７
工場 ／三 鷹（０４２２）
４４‐５１４１ メヌマ（０４８）
５８８‐１５３１
本
支

丸の内
（０３）
３２１３‐１７８１
西関東（０４２）
６４３‐１５２０長 野（０２６）
２２７‐５５２１
中 国（０８２）
５１０‐１１２５
秋 田（０１８）
８６２‐５０８６
渋 谷（０３）
３４６１‐１０５１
土 浦（０２９）
８２２‐３８５１
川 崎（０４４）
２３３‐５７７３
富 山（０７６）
４４４‐１４５０
北九州（０９３）
５８３‐３３４４
宮 崎（０９８５）
２８‐８７９２

URL http://www.nohmi.co.jp/160321 C -F-13102YO3

Automatic Testing Function Fire Alarm System