遠隔監視通報装置

AMT900/FMT900設置マニュアル
本機を正しく安全に設置、ご使用いただくため、設置前に必ず本書をよくお読みください。

目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ご使用に際してのお知らせとお願い
安全上のご注意とお願い
梱包内容
各部の名称とはたらき
設置・接続方法
入出力回路について
外部アンテナについて
環境センサについて増設について廃棄方法と電池のリサイクル
よくある質問（FAQ）
保証とアフターサービス
主な仕様
お問い合わせ先

次
2
3
5
6
8
14
16
16
17
18
19
20
21
23

１. ご使用に際してのお知らせとお願い• 本機には、電気通信事業法第56条第2項の規定に基づく端末機器の設計について認定を受けた以下の設備が組み込まれています。
機器名称：LARA-R220、認定番号：D170130003• 本機には、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第11号の19に規定される以下の設備が組み込まれています。
機器名称：LARA-R220、工事設計認証番号：003-170219• 次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使いかたや、フェイルセーフなどの安全対策へご配慮いただくとともに、当社営業担当に相談くださるようお願いいたします。
（1） 本書に記載のない条件や環境での使用。
（2） 原子力制御、鉄道、航空機、自動車、燃料装置、医療機器、娯楽機械、安全機器などへの使用。
（3） 人命や財産に大きな影響が予想され、特に安全性が要求される用途への使用。
• 本機はLTE回線を利用した通報装置です。
（1） 回線トラブル、電波障害、迷惑メール対策等により通報できなくても、当社では責任を負いかねます。また、通報先を携帯電話に設定した場合、通報先電話が圏外または電源が入っていない場合、通報されない場合がありますが、当社では責任を負いかねます。
（2） 医療機器や高精度な制御や微弱な電波を取り扱う製品の近くで使用すると、故障や誤動作を誘発する原因となる恐れがありますので、そのような場所では使用しないでください。
（3） 航空機内や病院などの使用を禁止された区域では使用しないでください。航空
機内での使用など、禁止行為をした場合は法令により罰せられることがあります。
• 本機は火災、侵入、各種異常を防止する装置ではありません。万一、事故や障害が発生しても当社では責任を負いかねます。
• 本機は消火や各種設備の制御・通報装置ではありません。消火、防犯、救命などの一刻を争う装置の制御・通報には使用しないでください。
• 本機の配線作業には電気工事士の資格が必要です。
• 本機は日本国内専用です。海外での使用はできません。
This product is marketed only in Japan, the use outside of Japan is notguaranteed.

22. 安全上のご注意とお願い■ 安全確保のための警告表示
本機を安全にご使用いただくために、注意事項を次のような図記号と共に取扱上の注
意点を記載しています。注意事項は安全に対する重要な内容ですので、必ず守ってく
ださい。
警告図記号とその意味

警 告 誤った取り扱いをすると人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
注 意 誤った取り扱いをすると人が軽傷を負ったり、物的損害を受ける可能性が想定される内容を示しています。
一般注意図記号とその意味してはいけない「禁止」を意味しています。
必ず実行していていただく「強制」を意味しています。
「アース線の接続が必ず必要」であることを意味しています。
「分解禁止」を意味しています。

■ 使用上のご注意

警告
D種接地（第3種接地）など適切な設置がなされている電源を使用する。
接地不良は感電や故障の原因になります。
必ず電源を切った状態で配線する。
感電や故障の原因になります。
端子や配線を濡れた手で触らない。
感電の原因になります。
分解や改造をしない。
感電や火災、故障の原因になります。
停電通報用内部電池は以下のような取扱いをしない。
液漏れ、破裂、発熱、発火により、火傷やけがの原因になります。
・ショート（短絡）させない。濡らさない。
・釘差し、加圧変形、強い衝撃を与えない。
・分解、改造、直接ハンダ付けしない。
・火中に投入しない。

3

2. 安全上のご注意とお願い（つづき）

注意
本機内部に金属類、液体類や紙類などの燃えやすいもの、異物を入れない。
回路ショートにより、誤動作や故障、感電の原因になります。
通電中は手やドライバー等の工具で端子に触れない。
感電の原因になります。
停電通報用内部電池の取扱いについては以下を守る。
・変形（ふくれ）、液漏れ、異臭、発熱等今までと異なることに気づいたときは、使用を中止する。
・主電源が入った状態で電池交換しない。
電池の液が目に入った場合は、失明の恐れがあるので、直ちにきれいな水で十分洗い流した後、医師の治療を受けてください。
また、皮膚や衣服についたときは、皮膚に傷害をおこす可能性があるので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

■ 取り扱い上のお願い● 端子番号、極性を確認し、正しく配線してください。誤って配線すると内部の部品

破壊、焼損の原因になります。

● 入力端子に接続する機器は、電圧、電流仕様を守ってください。仕様外の機器の接続は故障、誤動作の原因になります。

● 仕様の範囲内の温度、湿度で使用、保管してください。
● 次のような環境では使用しないでください。

• 静電気やノイズを受けるところ• 水やほこりの入るところ• 引火性ガス、腐食性ガス（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx等）のあるところ• 発熱する機器の近く• 直射日光が当たるところ● 設置にあたっては電波状況を確認ください。
● 出力端子に接続する負荷は、定格内で使用してください。
● 電源電圧は、仕様の範囲内で使用してください。
● 電源端子、ソケットコネクタのねじは確実に締め付けてください。ねじが緩むと故障、誤動作の原因となります。
● 清掃時にベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。汚れが気になる場合は水を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
● 本機を廃棄する場合は、各地方自治体の規定に従ってください。

4

■ 停電通報用内部電池について● 電池には寿命が有ります（目安は2年ですが、使用条件により大幅に異なります）。

定期点検時（2か月に1回程度）に停電通報ができることを確認してください。できなかった場合は、新品の電池（専用品）と交換してください。
● 電池交換は、必ずパワースイッチをOFFにして行ってください。
● 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、高温多湿を避けて涼しい場所で保管してください。製品に接続したまま長期間通電しないと、電池が過放電状態となり電池寿命が短くなります。保管時の電池は6か月に1度充電を行ってください。
● 電池の温度が−10℃未満、55℃以上になると充電されません。充電停止後は、−5℃
以上、50℃以下になると充電が再開されます。
● 停電復帰後、電池が満充電になる前に再停電した場合は、停電通報が行えない場合があります。
● 交換用の停電通報用内部電池のお求めの際は、「お問い合わせ先」（⇒P.23参照）
までご連絡ください。

3. 梱包内容
箱の中には下記のものが同梱されていますのでご確認ください。
不足品、不良品がある場合は「お問い合わせ先」（⇒P.23参照）にご連絡ください。
□ AMT900またはFMT900本体 ………………………………………
（アンテナ端子キャップ、USBコネクタキャップ付）□ コネクタ目隠しラベル …………………………………………………
□ 停電通報用内部電池（形式：BAT-N001） ………………………
□ ソケットコネクター 16P（入力端子用） …………………………
□ ソケットコネクター 8P（出力端子用） ……………………………
□ ソケットコネクター 6P（RS485端子用） ………………………
□ 終端対抗 …………………………………………………………………
□ (−)ドライバー …………………………………………………………
□ 取付用マグネット ………………………………………………………
□ 取付用木ねじ（3.1×15） …………………………………………
□ 設置マニュアル（本書） ………………………………………………
□ UIMカード（IC部分は取り外して本機に搭載済） …………………

1台
1枚
1個
4個
2個
1個
1本
1個
3個
3個
1冊
1枚

接続ケーブルや圧着端子等の配線部材、外部アンテナ、SDカードは同梱されていませんので、必要に応じて別途ご用意ください。

5

4. 各部の名称とはたらき
①②③ ④

⑦

⑤

⑥

⑪
⑮

⑭
⑬
⑫
⑩

⑧

⑨

本体正面（外カバー、内カバーを外した状態）【ランプ表示】①電源ランプ

名称

表示（色）
−
消灯

状態
電源が入っていません。または停電動作中です。

点灯

電源が入っています。

②通信中ランプ

緑※1点滅

センターと通信中です。

点灯

センターと接続が完了しました。

③警報ランプ−

消灯

異常ありません。

赤点灯

警報発生中です。

緑点灯④アンテナランプ⑤入力ランプ⑥出力ランプ−

消灯

電波強度を3段階で表示します。
（2本以下のときは外部アンテナが必要）
子機の場合は子機No.を示します。
外部入力設定がOFFになっています。

※2点灯

外部入力設定がONになっています。

−

消灯

外部出力設定がOFFになっています。

紫点灯

外部出力設定がONになっています。

（※1）内部アンテナ使用時：緑、外部アンテナ使用時：青で点灯します。
（※2）デジタル信号：緑、アナログ信号：青で点灯します。

【スイッチ】
名称⑦テストスイッチ⑧パワースイッチ

6

説明
サーバへの接続テストを行います。
（通報メールを送信します）
通信をランプの点灯で確認します。
主電源をON/OFFします。

⑨セレクトスイッチ

複数台接続時の親子関係を設定します。
（親機：0、子機：1〜3）⑩リセットスイッチ

リセット時にペン先などで押します。

名称⑪SDカードコネクタ⑫UIM カードコネクタ⑬電池コネクタ⑭電池固定爪⑮製品ラベル

説明
記録用SDカードを挿入します。
（SDカードは別途ご用意ください）
UIMカードを挿入します。
（出荷時は挿入済です）
停電通報用内部電池のリードコネクタを接続します。
停電通報用内部電池を保持します。
お問い合わせの際に必要な情報（ID番号、シリアル番号）が記載されています。

⑲

⑱

⑰

⑯
本体正面
（外カバー、内カバーを付けた状態）
名称⑯端子台カバー⑰内カバー⑱外カバー⑲アンテナ端子本体裏面

説明
端子台の活電部を保護します。
スイッチや電池収納部のカバーです。
透明の意匠カバーです。
外部アンテナ（別売）を接続します。
(左側は受信用、右側は送受信用です)

㉒

⑳

㉑

㉓ ㉔

本体下面
名称
⑳入力端子
㉑出力端子
㉒電源端子
㉓RS485端子㉔USBコネクタ

説明
専用のソケットコネクタ（16P）を使用して外部機器と接続します。
専用のソケットコネクタ（8P）を使用して外部機器と接続します。
電源ケーブル、アース線を接続します。
複数台接続時に専用のソケットコネクタ（6P）を使用して増設した通報端末と接続します。
（⇒P.17参照）
環境センサ（別売）を接続します。

7

5. 設置・接続方法■ 設置手順● 設置場所へ行く前に通報メールの送信先を設定する

インターネットでM2Mセンタにログインして、通報メールに関する設定作業が必要です。通報メールの設定方法については、M2Mセンサーネットのホームページから
M2Mセンタにログインし、M2Mセンサーネットマニュアルをダウンロードして参照してください。
設定の際は、通報先設定画面で携帯電話等のメールアドレスを入力し、「テストSW」または「システムイベント」欄にチェックを入れ、[設定]ボタンをクリックしてください。
その他のM2Mセンタ設定は、設置前、設置後のどちらに設定してもかまいません。
● 入力機器、出力機器の接続に際しては、回路図を確認する「6.入出力回路について」（⇒P.14、15参照）を参考にして入出力機器を接続してください。
● 使用しない入力端子、出力端子、RS485端子（⇒P.7参照）には、予め付属の目隠しラベルを貼り付ける

接続端子の汚損防止のため、付属の目隠しラベルを適切なサイズにカットし、各端子に貼り付けてください。各端子ごとの奨値カットサイズは下記です。
入力端子：11×35mm、出力端子： 11×21mm、RS485端子：11×17.5mm

設置は次の手順で行います。
AMT900/FMT900本機を壁面に取り付ける
外カバー、内カバー、端子台カバーを外す
信号線、終端抵抗を付属のソケットコネクタに接続する
ソケットコネクタを入力端子、出力端子、RS485端子に接続する
停電通報用内部電池を接続する
AC電源を接続し、端子台カバーを取り付ける
SDカードを挿入する
パワースイッチをONにする
テストスイッチを押して動作確認する
内カバー、外カバーを取り付けるケーブル類を整理し、クランプする

8

本機を取り付ける
付属のねじまたは、付属のマグネットで壁面に取り付けます。
【ねじで取り付ける場合】
・3カ所のねじ取付穴を利用して壁面にねじ止めします。
・壁面が木材の場合は付属の木ねじを使用します。壁面の材質が木材以外の場合は、材質に合ったねじを別途入手して使用してください。
【マグネットで取り付ける場合（壁面が鋼板等の磁性体の場合）】
・本機裏面の3か所に付属のマグネットをはめ込み、壁面に固定します。

注意

50
5
15

20

15

217

198

壁面の材質や状態に適した方法でしっかりと取り付ける。
機器が落下し、故障の原因になります。

マグネットは本機裏面の凹部にはめ込みます。

20

145.4
198

20

外カバー、内カバー、端子台カバーを外す
外カバー、内カバー、端子台カバーを取り外し、パワースイッチ（⇒P.6参照）がOFFであることを確認します。

外カバー

内カバー

端子台カバー

ご注意・外カバー（透明）、内カバー（黒）は必ず両手で取り外してください。
・端子台カバーは安全上必要な部品ですので、紛失しないようにご注意ください。
〈使用ドライバー〉
・(+)2番ビット

9

5. 設置・接続方法（つづき）
ソケットコネクタ（16P/8P）にケーブルを接続する
16Pコネクタ側には入力、8Pコネクタ側には出力信号線を接続します。
プッシュイン方式のコネクタです。
入力（Al/Dl）
入力（Al/Dl） 出力（DO）
電線を突き当たるまで挿入します。
撚り線使用時はリリースボタンを ＋
押しながら挿入します。被覆剥き −0・・・・・・7
8・・・・・・150・・3
代は10mmです。
入力（Dl）
入力（Dl）
出力（DO）
電線取り外し時はリリースボタン
を押しながら引き抜きます。
16・・・・・・23
24・・・・・・31
4・・7
・本機コネクタ部の＋−表示に合わ
せて信号線を接続してください。
〈使用可能なケーブル〉
・AWG24〜16（0.205〜1.31mm2）（フェルールを使用せず接続する場合）、
長さ3m以下が目安です。
〈撚線用フェルール（スリーブ）について〉
電線のバラケを防止し、電気的接続の品質を安定させることができます。
・市販の絶縁カバー付きのフェルール（絶縁カバーの外径が3.3mm以下のもの）を使用
してください。
・フェルールサイズに適応した工具で圧着してください。

リリースボタン＋−注意
ケーブルを接続する前にソケットコネクタの向きを確認する。
端子No.極性を間違えると故障、誤動作の原因になります。

ソケットコネクタ（6P）にケーブルを接続する
プッシュイン方式のコネクタです。
電線を突き当たるまで挿入します。撚り線使用時はリリースボタンを押しながら挿入します。被覆剥き代は10mmです。
電線取り外し時はリリースボタンを押しながら引き抜きます。
・子機を接続しない場合は、終端抵抗の接続は不要です。
（このコネクタは使用しません）
・子機増設時には、この端子を使って親機子機間を接続します。
具体的な親子接続の方法は、「9. 増設について」（⇒P.17参照）をご覧ください。
・使用可能なケーブル、フェルールは、入出力用コネクタ（16P、8P）と同一です。

10

終端抵抗

＋ − G

配線済のソケットコネクタ（16P/8P/6P）を本機に接続する
配線済のコネクタを本機の入力端子、出力端子、RS-485端子に接続します。
（子機を接続しない場合は、RS-485端子は使用しません）
コネクタを奥まで差し込んで左右のねじで固定します。
〈使用ドライバー〉
・本機付属の(−)ドライバー〈ねじの推奨締め付けトルク〉
・0.15N･m＋−
付属の(−)ドライバー

お願い・本機の空コネクタ部は端子保護のため、付属のコネクタ目隠しラベ
ルを適当なサイズにカットして貼り付けてください。

停電通報用内部電池を接続する
同梱の停電通報用内部電池を本機の電池用ポケットに収納し、ケーブルコネクタを電池コネクタに接続します。
・電池を接続せずに電源をONにした場
合、電池なし異常通報メールが送信されます。（この状態で通常動作はしま
お知らせ
すが、停電通報はできません）
・停電通報をするためには、電池を接続
後15時間以上の充電が必要です。

お願いケーブルコネクタ

・必ず専用の停電通報用内部電池をご使用ください。専用電池以外は使用できません。
電池コネクタ11

5. 設置・接続方法（つづき）
電源を接続し、端子台カバーを取り付ける
電源端子は、M4ねじ端子台です。
圧着端子を使用する場合は、必ず絶縁被覆付きの端子を使用してください。
AC-N、AC-L端子にAC100V、またはAC200Vの電源ケーブルを接続します。
FG端子はD種接地をします。
接続完了後に端子台カバーを取り付けます。
〈使用可能なケーブル〉
・AWG18〜16（0.823〜1.31mm2）〈使用ドライバー〉
・(+)2番ビット〈ねじの推奨締め付けトルク〉
・端子台：1.2N･m・端子台カバー：0.6 N･m

警告
配線作業前に給電元ブレーカをOFFにする。
（活電作業はしない）
感電の原因になります。
配線完了後は必ず端子台カバーを取り付ける。
感電の原因になります。

電線カシメ側を端子台側にする＜圧着端子＞
圧着端子を使用する場合には、下記仕様の絶縁被覆付き端子をお使いください。
φ4.3mm8.2mm以下

8.2mm以下
4.3mm

丸形（R形）

先開形（Y形）

SDカードを挿入する
SDカードコネクタ（⇒P.6、7参照）に別途準備したSDカードを挿入します。
・カード挿入方向、表裏を間違えないようご注意ください。
・カチッと音がする位置まで確実に挿入してください。もう一度押すと排出されます。
・使用可能なSDカードの容量は、2〜32GB（SD・SDHC）です。

12

電源を入れる
パワースイッチ（⇒P.6参照）をONにして本機前面のランプの動作を確認します。
本機前面の次のランプが点灯/点滅します。
（注）すべての配線が完了するまで、パワースイッチをONにしないでください。

電源 通信中ランプ ランプ

パワースイッチをON

電源ランプが「点灯」

センターと通信中

通信中ランプが「点滅」※内部アンテナ使用時は緑、外部アンテナ使用時は青点滅

センターとの通信正常通信中ランプが「点灯」

テストスイッチを押す
通信中ランプが点灯した後に、テストスイッチを押すと、即時に通報メールが送信されます。
AMT900の入力状態を携帯メールまたはセンタ画面で確認します。
・テストスイッチを押すとM2Mセンタに登録したメールアドレスにテスト通報メー
ルが送信されます。
・詳しくはホームページからマニュアルをダウンロードしてご覧ください。

内カバー、外カバーを取り付ける
内カバー、外カバーを取り付けます。
・矢印部を押して本体にはめ込みます。

内カバー

外カバー

ケーブル類をクランプする
配線、テスト送信完了後、ケーブル類を適宜クランプします。
・本機の端子部に機械的負荷がかからないようにケーブルを処理してください。
・ケーブル長に余裕を持たせてクランプしてください。

13

6. 入出力回路について■ 入力回路汎用入力機器を接続する場合は、下記の回路図を参考にしてください。
● アナログ入力
各入力端子のGNDは、内部回路にて共通化されています。したがって、出力側の機器が＋側で共通となっている場合は、接続できません。このような機器と接続する
場合は、アイソレータを使用してください。
入力端子

アイソレータ

本機内部回路
フェライトビーズ＋

電流 4〜20mA
電圧 0〜5V（

アナログ入力0）

サージサプレッサ

＋
−

250Ω
2MΩ

サージ±1KV
DC ±7V−

アナログ入力種別
切替スイッチフェライトビーズ＋

電流 4〜20mA
電圧 0〜5V（）

サージサプレッサ

アナログ入力15

＋
−

250Ω

サージ±1KV
DC ±7V2MΩ
ADC16bit−
アナログ入力種別
切替スイッチ

アイソレータ● デジタル入力
各入力端子のGNDは、内部回路にて共通化されています。
入力端子＋

オープンコレクタ出力
デジタル入力0
ON、OFF状態入力
またはパルス入力

フェライトビーズ（ ）サージ±1KV
DC ±7V

−

＋

14

−
電圧比較器

5V
フェライトビーズ（ ）サージサプレッサ

接点出力
ON、OFF状態入力
またはパルス入力

デジタル入力31

−
約2.0V

ON

＋

サージサプレッサ

パルス入力例

ON、OFF OFF
状態入力例

1K

基準電圧

制御部

最小幅 10ｍｓ

5V

1K

基準電圧
＋
−
電圧比較器

サージ±1KV
DC ±7V

本機内部回路■ 出力回路
汎用出力機器を接続する場合は、下記の回路図を参考にしてください。
出力端子

本機内部回路負荷
デジタル出力0 ＋（出力0）

RL

※

制御部

サージ±1KV
DC ±33V
サージサプレッサ
負荷
デジタル出力7 ＋（出力7）サージ±1KV
DC ±33V

RL

※

DC 電源
MAX 30V

サージサプレッサ
デジタル出力0 −（COM0）

デジタル出力7 −（COM7）※出力に誘導負荷を接続するときは、サージキラー・ダイオードなどを負荷に並列に接続してください。

15

7. 外部アンテナについて
本機には内部アンテナが搭載されていますので、LTEの電波強度が強い環境では外部アンテナなしで使用できます。
LTEの電波強度が弱い（アンテナランプ（⇒P.6参照）が2本以下）場合は、アンテ
ナ端子に外部アンテナを接続してください。
・接続の際は必ずパワースイッチをOFFにしてください。
・本機を親子接続で使用している場合、電波強度は親機のみに表示されます。
（子機は子機No.を表示）
・外部アンテナは2本接続できます。
1本のみ接続する場合は、向かって右側の端子に接続してください。
・SMAコネクタは専用の工具で締め付けてください。
・内部/外部アンテナの切り替えは機器自身が判断して自動で行われます。

外部アンテナケーブル

SMAコネクタ〈推奨外部アンテナ〉
・FOMA アダプタ用ルーフトップアンテナ 02〈SMAコネクタの推奨締め付けトルク〉
・0.8N･m

8. 環境センサについて
USB端子にUSB型環境センサ（オムロン製 形2JCIE-BU01）を接続することにより、温度、湿度、照度、気圧、騒音、加速度、eTVOCの監視が可能になります。
・接続の際は必ずパワースイッチをOFFにしてください。
（ON状態で接続した場合は機能しません）
・別売のフィルタキャップ（オムロン製 形2CIE-BU01-FL1）も併せてご使用ください。
・環境センサ、フィルタキャップをお求めの際は、「お問い合わせ先」（⇒P.23参照）
までご連絡ください。

環境センサ

16

9. 増設について本機は最大3台増設して使用することができます。
（親機1台＋子機3台）
機器増設時はセレクトスイッチで親子関係を設定します。(−)ドライバーでスイッチの矢印の向きを変えてください。（親機：0、子機：1〜3）
ソケットコネクタ（6P）を使用して親機と子機の
RS-485端子を下図のように接続してください。終端抵抗は親機と最下位の子機に接続します。
ケーブル被覆の剥き代は10mmです。
〈使用可能なケーブル〉
・AWG24〜16（0.205〜1.31mm2）長さ10m以下〈使用ドライバー〉
・本機付属の(−)ドライバー〈ねじの推奨締め付けトルク〉
・0.15N･m
親機

子機1

子機2

子機3

RS-485端子

終端抵抗

＋ − G

終端抵抗

17

10. 廃棄方法と電池のリサイクル■ 廃棄方法本機および付属品を廃棄する場合は、次のとおり処理してください。
□本機および付属品
本機からUIMカードと停電通報用内部電池を取り外し、各地方自治体の指示に従って処理してください。
□UIMカード
AMT900のUIMカードコネクタには、LTEデータ通信UIMカードが挿入されています。
このカードの所有権は株式会社NTTドコモにあります。廃棄時には当社にご返却ください。
＜UIMカードの取り外し方＞① カードホルダのスライダをOPEN方向に移動します。

②カードホルダごとSIMカードを起こして抜き取ります。
切り欠き部

OPEN

LOCK

■ 電池のリサイクルについて※ SIMカードを取り付ける場合は、カードのセット方向にご注意ください。
カードホルダを閉めた後、スライダを
LOCK方向に移動します。

本機に使用している停電通報用内部電池（ニッケル水素電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池はリサイクルへご協力ください。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へ
お持ちください。

交換用の停電通報用内部電池のお求めの際は、「お問い合わせ先」（⇒P.23参照）まで
ご連絡ください。

注意

電池はショートしないでください。火災・感電の原因となります。
電池の外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。

18

電池を分解しないでください。

11. よくある質問（FAQ）
代表的なご質問について記載しています。
ご質問

回答

ときどき警報ランプが点滅します。

電源ON後4分間程度は点滅することがありますが、故障ではありません。それ以上続く場合は、LTE通信ができていない可能性がありますので、電波状況が良くなるように本機の取り付け位置を調節してください。

携帯電話では十分な電波強度を示しているのに、本機のLTE通信がうまくできません。

電波の状態を調査する必要がありますので、「M2M
コールセンタ」（⇒P.23参照）へご連絡ください。

アンテナランプが点灯したり、消灯したり、するのはなぜですか。

電波強度が変動しています。ランプが頻繁に1〜2個の点滅になるようであれば、外部アンテナの取り付けを検討してください。

配線したのに入力ランプが点灯しません。

M2Mセンタの端末設定で、入力が動作する設定になっているか確認してください。

テストスイッチを押したのにメールが届きません。

以下の設定を通報先設定画面で確認してください。
・メールアドレス、通信時間帯、曜日が正しいいか。
・「テストスイッチ」または「システムイベント」がチェックされているか。
携帯電話等の迷惑メール防止機能が有効になっていれば解除してください。

USB端子に指定の環境センサ以 他のUSB機器は接続できません。
外を接続することができますか。 指定の環境センサ以外は接続しないでください。
SD・SDHC（2G〜32G）以外 指定以外のSDカードは使用できません。
のSDカードを使用できますか。
SDカードはいつ抜き差しして 大丈夫です。書き込み中のデータがあった場合は、も大丈夫ですか。
正常に記録できない場合が有ります。
動作中にソケットコネクタを抜き差しするとどうなりますか。

故障の可能性が皆無ではないので、お勧めできません。
パワースイッチOFF状態での配線作業をお願いします。

19

12. 保証とアフターサービス■ 保証内容
①保証期間
本機の保証期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後1年といたします。

②保証範囲
上記保証期間中に当社側の責により本機に故障が生じた場合は、代替品の提供を、本機の購入先（代理店等）において無償で実施いたします。
（設置現場での交換・修理対応は含まれません。）
但し、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象外といたします。
a）本書に記載されている以外の条件、環境での取り扱いやご使用の場合
b）本機以外の原因による場合
c）当社以外による改造または修理による場合
d）本機本来の使い方以外の使用による場合
e）本機出荷時の科学・技術水準では予見できなかった原因による場合
f ）天災、火災など当社側の責ではない原因による場合
なお、ここでの保証は、本機単体の保証を意味するもので、本機の故障で誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

■ 責任の制限
本機に起因して生じた特別損害、間接損害または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

■ オプション品
オプション品をお求めの際は、「お問い合わせ先」（⇒P.23参照）までご連絡ください。
・外部アンテナ（FOMA アダプタ用ルーフトップアンテナ 02）
・環境センサ（オムロン製 形2JCIE-BU01）
・環境センサ用フィルタキャップ（オムロン製 形2JCIE-BU01-FL1）

2013. 主な仕様
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【本体】
項目
接点数
アナログ入力 計測範囲
（AI0〜AI15）
測定精度

仕様

備考

非絶縁 16点（ペアGND接点）

個別にデジタル入力への切り替え可能

電流計測モード：0〜20mA

入力インピーダンス：250Ω

電圧計測モード：0〜5V

入力インピーダンス：2MΩ

±1.0％FS（周囲温度23±5℃）

サンプリング2ksps / 16bit

測定間隔：10ms

接点数

非絶縁 32点（ペアGND接点）

DI0〜DI15はAI0〜AI15と兼用

接続先条件

無電圧接点または、オープンコレクタ

デジタル入力 入力方式
（DI0〜DI31）
検出範囲

Source型入力[入力方式]

ON電圧：2.0V以下

パルス入力：ON時間積算、パルス積算
イベントトリガ入力（ON/OFF変化）

OFF電流：0.1mA以下
パルス幅：10ms

接点数

オープンコレクタ出力 8点（ペアGND接点）

最大負荷電圧

DC30V

デジタル出力最大負荷電流（DO0〜DO7）
ON時残留電圧
電源監視

通報

通信

ログ機能

外部 I/F

100mA/1点、400mA/8点
1.0V以下[出力方式]
パススルー：入力をそのまま出力センタ連動：センタ指示内容の出力
警報連動：機器警報時に出力OFF時漏れ電流 0.1 mA以下
AC 0V 1s以上
2次側回路電圧で監視
AC 90V以上
復電検知
テストスイッチ押下時に通報
テスト通報
通報間隔：1〜24時間（1時間単位で設定）
定期通報
停電時に1回通報
内部電池で駆動
停電通報
M2Mセンタで設定
複数設定可
送信先設定
新品電池、満充電時
停電時動作時間 10分以上
NTTドコモ LTE網
通信網
TCP/IP、IPv4
プロトコル
上り 128Kbps、下り 128Kbps
速度LTEカテゴリー1
規格内部2/外部2（何れかを自動選択）
外部アンテナ端子：SMAコネクタ×2
アンテナ
CPU内部SRAM：640KB
リングメモリ（上書き）
CPU外付け FRAM：125KB
リングメモリ（上書き）メモリ
外部SDカード（SD・SDHC）：2G〜32GB 記録形式：CSV、リングメモリ（上書き）[CPU内部SRAM]
各計測データ、端子状態、温度、内部電圧[CPU外付け FRAM]
記録項目
エラー履歴、電池電圧
CPU内部エラー、ch役割設定 等[外部SDカード]
アナログ入力データ（瞬時値）
TypeA（host）、200mA（MAX）
環境センサ 形2JCIE-BU01接続可
USB 2.0
停電検知

21

13. 主な仕様（つづき）
項目

仕様

備考

電源電圧

AC100〜200V±10％ 50/60Hz

消費電力

10W以下（AC100V）

ヒューズ

AC250V 3A

機器内部に2個搭載

使用環境−10〜60℃、25〜85％RH

内部電池の充電は、−10〜55℃

保存環境−20〜70℃、25〜85％RH

内部電池は、−20〜35℃（1年以内）

外形寸法

W198×H198×D50mm

外部アンテナ端子、ねじ取付部を含まず

質量0.95kg以下

電池を含まず

設置方法

木ねじまたは、マグネットで壁面に取り付け 使用木ねじ呼び径：3.1

【付属品】
品名

型名/規格

仕様

停電通報用内部電池

BAT-N001（本機専用品）

Ni-MH二次電池（2500mAh）

UIMカードドコモ UIMカード

LTEデータ通信カード（標準サイズ）本機に装着済み

終端抵抗（本機専用品）120Ω 0.25W ±5%

RS485端子用

木ねじ

（汎用品）

丸頭、呼び径：3.1、長さ：15

本機固定用

マグネット

（本機専用品）異方性Srフェライトマグネット

本機固定用

アンテナ端子キャップ（本機専用品）

材質：シリコーンゴム（ブラック）本機に装着済み

USBコネクタキャップ（本機専用品）

材質：PP（グレー）ソケットコネクタ

ワイドミュラー 1277740000 B2CFシリーズ16ピン

入力端子用

ソケットコネクタ

ワイドミュラー 1277680000 B2CFシリーズ8ピン

出力端子用

ソケットコネクタ

ワイドミュラー 1277670000 B2CFシリーズ6ピンドライバー（本機専用品）(−)先端サイズ：1.8×0.3

ソケットコネクタ固定用コネクタ目隠しラベル（本機専用品）

材質：PCシート（ブラック）

空コネクタ端子保護用

22

備考

本機に装着済み

RS485端子用

14. お問い合わせ先本機についてご不明な点は下記にお問い合わせください。

M2Mコールセンタ：

フリーダイヤル

0120-053-606

受付時間：9:30〜12:15 / 13:00〜17:30（土・日・祝日を除く）
お電話の前に、以下の情報をご用意ください。特に本機のID番号またはシリア
ル番号は必ず必要ですので、事前にご確認ください。
ID番号、シリアル番号は本機の内カバーを外すと見える場所に貼り付けられている製品ラベルに記載されています。
（1） 本機のID番号またはシリアル番号（2） 本機の型名（AMT900 または、FMT900）（3） トラブルが発生する前または直前に行った操作（4） トラブルがどれくらいの頻度で発生するか（5） その他、お気づきの点など〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7階■ 電話番号 0120-053-606
ホームページ https://www.allwatch.jp<おことわり>（1）本書の一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。
（2）本機（付属品を含む）の仕様、および本書内容に関しては、改良のため予告なしに変更することがあります。
（3）本書に記載しているイラストは実機と若干の相違がある場合があります。
（4）本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたら、お手数ですが上記のお問い合わせ先までご連絡ください。
<著作権・商標について>
・本文中に掲載しているシステム名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
・本書の著作権は、オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社に帰属します。

23

AMT900/FMT900
HTD-D4L2003-2̲210914