日本原子力発電株式会社
平成 30 年 5 月 2 日
補足説明資料PD-2-26 改 7

東海第二発電所 設計基準対象施設に対する津波防護対策の概要
Ⅰ 設計基準対象施設の津波防護対象設備と基準津波による津波高さ

第２表 防潮堤位置における津波高さ
評価位置
津波高さ※２－１

第１表 設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置標高
設置標高
津波防護対象設備※１－１①原子炉建屋敷地側面北側

T.P.＋15.4m②タービン建屋

敷地前面東側

T.P.＋17.9m

敷地側面南側

T.P.＋16.8m

T.P.＋8m③排気筒※２－１：施設の設計，評価に用いる津波高さ（入力津波）④使用済燃料乾式貯蔵建屋※１－１：クラス１及びクラス２設備並びに耐震Ｓクラスに属する設備⑤常設代替高圧電源装置用カルバート※１－２⑥常設代替高圧電源装置置場※１－３

T.P.＋11m⑦海水ポンプ室T.P.＋3m※１－２：非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料配管を内包する建屋

T.P.＋3m～T.P.＋8m ※１－３：軽油貯蔵タンク（地下式）並びに非常用ディーゼル発電機及び⑧非常用海水系配管（屋外二重管）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料配管を内包する建屋◆基準津波による遡上波が設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に到達・流入するため，津波防護対策を講じる必要がある。以下に津波防護対策（外郭防護１，外郭防護２，内郭防護）の概要を示す。
設計基準対象施設の津波防護対象設備

第１図 設計基準対象施設の津波防護対象設備

・外郭防護１：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に基準津波による遡上波を地上部から到達・流入させない。また，取水路，放水路等の経路から流入させない。
・外郭防護２：取水・放水施設，地下部等において，漏水の可能性を考慮し，漏水による浸水範囲を想定して，津波防護対象設備への影響を防止する。
・内郭防護 ：津波防護対象設備を内包する建屋・区画は，浸水防護をすることにより，津波による影響から隔離する。

Ⅱ 敷地への浸水防止 （遡上波の地上部からの到達・流入防止） ＜外郭防護１＞①防潮堤及び防潮扉の設置
タービン建屋【目的】基準津波による遡上波が設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された建屋及び区画に到達・流入することを防止する。
【対策】３種類の構造形式からなる防潮堤※３及び防潮扉の設置

T.P.＋20m 以上

原子炉
建屋

タービン
建屋

常設代替高圧電源装置置場
T.P.＋11m※３：鋼製防護壁，鉄筋コンクリート防潮壁，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁

T.P.＋20m 以上
海水ポンプ室
T.P.＋8m

使用済
燃料乾式
貯蔵建屋

【説明】第２図参照

常設代替高圧電源装置用カルバート

T.P.＋3m

常設代替高圧電源装置置場
T.P.＋11m

T.P.＋8m

使用済
燃料乾式
貯蔵建屋

非常用海水系配管（屋外２重管）海水ポンプ
T.P.＋3m

防潮堤

非常用海水系配管（屋外２重管）常設代替高圧電源装置用カルバート（防潮堤設置前）

地表面

原子炉
建屋

（防潮堤設置後）

鋼製防護壁

鉄筋コンクリート防潮壁

鋼製防護壁

鉄筋コンク
リート壁

鋼管杭鉄筋コンクリート
防潮壁

防潮扉

鉄筋コンクリート壁
鋼製扉

地表面
地表面

取水路
岩盤

地表面
鋼管杭

基礎

基礎基

基礎

岩盤
岩盤
岩盤

基準津波による遡上波が到達しない敷地

第２図 防潮堤による基準津波による遡上波の到達・流入防止対策イメージ

岩盤

Ⅲ 敷地への浸水防止 （取水路，放水路等からの津波の流入防止） ＜外郭防護１＞
第３表 津波の流入経路に対する対策
区分

流入経路※４①取水路②海水引込み管
取水路，放水路等から敷地 ③緊急用海水への流入取水管④放水路
設計基準対象施設の津波防護対象設備
取水路，放水路等からの津波の流入経路

第３図 設計基準対象施設の津波防護対象設備と津波の流入経路①-ａ．取水路点検用開口部浸水防止蓋の設置【目的】取水路からの流入津波が取水路の点検用開口部を経由し，海水ポンプ室側壁壁外側に流入することを防止することにより，隣接する海水ポンプ室への浸水を防止する。
【対策】取水路点検用開口部への浸水防止蓋の設置⑤構内排水路

流入箇所

対 策

ａ．取水路点検用開口部

浸水防止蓋

ｂ．海水ポンプグランドドレン排出口

逆止弁

ｃ．取水ピット空気抜き配管

逆止弁

ａ．ＳＡ用海水ピット開口部

浸水防止蓋

ａ．緊急用海水ポンプピット点検用開口部

浸水防止蓋

ｂ．緊急用海水ポンプグランドドレン排出口

逆止弁

ｃ．緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

逆止弁

ａ．放水ピット上部開口部等

放水路ゲートｂ．放水路ゲート点検用開口部

浸水防止蓋

ａ．集水枡及び排水管

逆流防止設備

図
第４図
第５図

第６図

第７図
第８図

※４：上記の流入経路以外に東海発電所（廃止措置中）の取水路及び放水路があるが，取水路及び放水路の機能に期待しないため，埋め戻す。

①-ｂ．海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設置【目的】取水路からの流入津波が海水ポンプグランドドレン排出口を経由し、海水ポンプ室に流入することを防止する。
【対策】海水ポンプグランドドレン排出口への逆止弁の設置【説明】第４図参照【説明】第４図参照①-ｃ．取水ピット空気抜き配管逆止弁の設置【目的】取水路からの流入津波が取水ピット空気抜き配管を経由し，循環水ポンプ室に流入することを防止することにより，隣接する海水ポンプ室に流入することを防止する。
①-ｃ．取水ピット
循環水ポンプ【対策】取水ピット空気抜き配管への逆止弁の設置
空気抜き配管【説明】第５図参照【逆止弁の設置】

取水ピット空気抜き配管
第４図 取水路点検用開口部及び海水ポンプグランドドレン排出口からの流入防止対策イメージ

第５図 取水ピット空気抜き配管からの流入防止対策イメージ

取水ピット

②-a．ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋の設置⑤-a．構内排水路逆流防止設備の設置【目的】海水引込み管からの流入津波がＳＡ用海水ピット開口部を経由し，設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入することを防止する。
【対策】ＳＡ用海水ピット開口部への浸水防止蓋の設置【説明】第６図③-a．緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，③-b．緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止【目的】構内排水路からの流入津波が集水枡及び排水管を経由し，設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入することを防止する。
【対策】構内排水路への逆流防止設備の設置【説明】第８図参照

弁，③-c．緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置【目的】緊急用海水取水管及び海水引込み管からの流入津波が，緊急用海水ポンプピットの点検用開口部，緊急用海水ポンプのグランドドレン排出口及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口を経由し，設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入することを防止する。
【対策】緊急用海水ポンプピット点検用開口部への浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口への逆止弁の設置【説明】第６図参照

防潮堤内

防潮堤外

防潮堤

入口集水枡

基準津波

出口集水枡
排水管防潮堤基礎【逆流防止設備の設置】

第８図 構内排水路からの流入防止対策イメージ
第６図 ＳＡ用海水ピット，緊急用海水ポンプピットの流入防止対策イメージ④-a．放水路ゲート，④-b．放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設置【目的】放水路からの津波が放水ピット，放水路ゲート点検用開口部を経由し，設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入することを防止する。
【対策】放水路への放水路ゲート及び放水路ゲート点検用開口部への浸水防止蓋の設置【説明】第７図参照
放水路ゲート点検用開口部【浸水防止蓋の設置】【放水路ゲートの設置】
防潮堤
放水ピット
放水口
放水路

基準津波拡大図参照

（拡大図）

第７図

放水路からの流入防止対策イメージ

Ⅳ 漏水による重要な安全機能への影響防止＜外郭防護２＞「Ⅲ 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止＜外郭防護１＞」に示したとおり，津波の流入経路に対して津波の流入防止対策を講じている。しかし，重要な安全機能を有する設備である非常用海水ポンプが設置されている海水ポンプ室を浸水想定範囲，防水区画として設定し安全機能への影響がないことを確認している。
◆海水ポンプグランドドレン排出口の評価【目的】 津波が流入する可能性のある箇所として，海水ポンプ室に海水ポンプグランドドレン排出口が存在する。このため，海水ポンプ室を浸水想定範囲に設定した上で，安全機能への影響を評価。
【評価】 保守的に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁が開固着したという条件のもと，取水路を経由した津波が海水ポンプグランドドレン排出口から海水ポンプ室に流入した場合の海水ポンプ室内の浸水深を評価した結果，海水ポンプが機能喪失する高さに対して，十分余裕のあることを確認（1m 以上の余裕を確認）。
【説明】第９図参照
グランドドレン配管

防水区画
浸水想定範囲海水ポンプグランドドレン排出口
残留熱除去系海水系ポンプ
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

本体

グランドドレン配管

ボルト
弁体（フロート）（海水ポンプグランドドレン排出口からの漏水イメージ）（海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁構造）

第９図 浸水想定範囲及び海水ポンプグランドドレン排出口からの流入防止対策イメージ◆取水ピット空気抜き配管の評価【目的】 津波が流入する可能性のある箇所として，循環水ポンプ室に取水ピット空気抜き配管が存在する。このため，海水ポンプ室（防水区画）への影響を評価。
【評価】 保守的に取水ピット空気抜き配管逆止弁が開固着したとしても，海水ポンプ室（防水区画）と循環水ポンプ室の間には既設の分離壁が存在していること及び既設分離壁を含む海水ポンプ室の壁の高さが循環水ポンプ室の壁の高さより高いことから，海水ポンプ室には流入しない。
循環水ポンプ室の壁高さよりも【説明】第１０図参照
既設分離壁は 0.79m 高いため，海水ポンプ室に流入しない。

海水ポンプ室0.79m

越流

海水ポンプ室循環水ポンプ室

防水区画
浸水想定範囲取水ピット空気抜き配管
残留熱除去系海水系ポンプ
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（海水ポンプ室の既設分離壁高さイメージ）（循環水ポンプ室からの越流イメージ）

第１０図 浸水想定範囲及取水ピット空気抜き配管からの流入防止対策イメージ

Ⅴ 重要な安全機能を有する施設の隔離 ＜内郭防護＞【目的】津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）に流入することを防止する。
【対策】循環水ポンプの停止及び循環水系弁インターロックの設置，貫通部止水処置，浸水防止蓋の設置（第４表）【説明】第１２図，第１３図，第１４図参照
第４表 溢水想定箇所と対策
区

分

屋内の溢水

浸水想定箇所

地下水図①循環水配管

循環水ポンプ室②循環水配管

循環水ポンプ停止及び循環水系弁の閉止インターロック
貫通部止水処置（原子炉建屋，海水ポンプ室）③非常用海水系配管

浸水防止蓋設置（海水ポンプ室のケーブル点検口）

第１４図

水密扉設置・貫通部止水処置（常設代替高圧電源装置用カルバートの立坑部の開口部・貫通部）

第１５図④屋外タンク
⑤地下水による影響

貫通部止水処置（原子炉建屋内）

屋外

第１１図 浸水防護重点化範囲

策

タービン建屋内

屋外の溢水： 設計基準対象施設の浸水防護重点化範囲

対地下第１３図
第１３図
第１４図

（戻り管）

－

第１２図 浸水防護重点化範囲と溢水想定箇所◆循環水系配管破損に伴う溢水を漏洩 検 知 器 で 検知
し，インターロックにより循環水ポンプを自動停止するとともに，循環水系弁を閉止

第１３図 タービン建屋内及び循環水ポンプ室の溢水対策

第１４図 循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水及び津波の流入の想定
第１５図 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の溢水対策