大阪広域環境施設組合
鶴見工場建替・運転委託事業

対面的対話議事要旨

令和４年７月15日
大阪広域環境施設組合

№

資料名編・ページ

章・
様式

大項目・条

中項目・項

小項目
・号

項目名

確認内容

回答内容

1

要求水準書お 2-3
よび
別紙2
地質調査資料1

1(4)

オ(ｱ） 地質調査
B

第1回目質問回答No.9にて「地質調査は、必要に応 既存資料に基づき、支持層等は建設事業者がリスクも踏じて建設事業者において調査を行うこととなってい まえてご提案いただく内容です。
ます。」との回答を得ております。
建設事業者の提案内容に沿った合理的な経費を見込み応
入札段階において地質調査の実施は調査工程を考え 札してください。ただし、事業契約締結後の調査によると現実的に不可能と考えますので、入札時には計 り、事前に想定が困難な事象が判明し、その事象に起因画建物の支持層を既存の建物の支持層と同じとして する基礎計画の大幅な変更については、必要性を合理的います。受注者決定後の調査により、基礎計画に増 に説明できる範囲において協議に応じます。
減が発生した場合は、別紙４「予想されるリスク及び組合と事業者のリスク分担表」の設計段階のリス
ク項目「測量・調査」に従い対応いただけると考えてよろしいでしょうか。

2

要求水準書

2-3

11(4)

オ(ｱ） 煙突調査
C

現行耐震基準による安全性の確認が必要であれば、 既存の煙突を再利用する場合、現行耐震基準による安全杭の断面情報およびＰＳ検層結果が必要です。受注 性の確認は求めておりません。
後に杭の断面情報は組合様から頂けるものとし、受 杭に関する情報については、鶴見工場竣工図をご確認く
注者はPS検層調査の実施するものと考えてよろしい ださい。
でしょうか。また、断面情報およびPS検層調査結果 令和３年３月の「大阪広域環境施設組合鶴見工場建替計から、既存煙突が現行耐震基準による耐震安全性が 画における基本方針について（答申）」を踏まえ、煙突不足している場合は、別紙４「予想されるリスク及 を再利用することが望ましいと考えておりますが、煙突び組合と事業者のリスク分担表」の設計段階のリス の再利用を含め、建設事業者がリスクも踏まえてご提案
ク項目「測量・調査」に従い対応いただけると考え いただく内容です。てよろしいでしょうか。
煙突を再利用する場合の詳細調査、設計・改修工事は建設事業者の業務範囲です。合理的な経費を見込み応札してください。

3要求水準書

3-235

1(１)
(２)

展開検査と搬入物 第5章 搬入管理業務 １ 搬入管理（１）では展開検 搬入物検査に展開検査は含まれます。
検査査の実施を、（２）には「組合が実施する搬入物検 搬入物検査を行う車両の抽出、搬入不適物の判断、搬入査に協力する。」とあります。
者への指導は組合にて行います。
展開検査における搬入不適物の指導は組合様にて実 その他の搬入物検査に係る業務（車両誘導、運転手への施と理解してよろしいでしょうか。（添付資料1
指示、運転手からの聞き取り、搬入物検査装置操作、ご上段に展開検査業務の分担表を示します。）
みの展開指示、展開ごみの検査、写真撮影、ホワイト
搬入物検査において運転事業者が協力する内容につ ボードの記入及びタブレットPC操作など）について、運いてご教示願います。（添付資料１ 下段に運転管 転管理事業者は組合と協力して行います。
理事業者にて想定した搬入物検査業務の分担表を示 搬入物検査は、搬入を受入れている時間帯(9:00～します。）
12:00、13:00～16:00、17:00～23:00、2:00～9:00。ただし、日曜日は13:00～16:00を除く。）に、受入れに影響許可車の搬入が24時間あるため、24時間体制で展開 のない範囲で行っております。ただし、収集遅延や不測検査と搬入物検査が実施されると考えております。 の事態が起こった場合等は、これによらない時もありま
展開検査及び搬入物検査の実施頻度と昼間と夜間そ す。
れぞれの所要時間についてご教示願います。
頻度については、１時間当たり２～３回程度です。
所要時間は、不適物が発見された場合は20～30分程度、発見されなかった場合は５～10分程度です。

編・ページ

大項目・条中項目
・項

3

1(2)

2-232

3

13(17)

要求水準書

2-233

313(20)5要求水準書2-13096要求水準書
共通事項
別紙1
敷地範囲図

№

資料名

4要求水準書

1-18

要求水準書章・様式

(1)

小項目・号

カ

項目名

確認内容

回答内容

「（必要に応じ「「（必要に応じて）」と記載されているものにつ 本施設の施工に当たって、必要とする許認可についてて）」と記載され いては、当該設備等の設置の要否の判断を含めて事 は、建設事業者の責任と負担においてすべて取得するこているもの
業者提案により整備すること。」とありますが、設 ととなっています。
備に必要な資格者の手配は組合様にて実施いただけ 設備の設置に当たり必要な資格がある場合は、建設事業ると考えてよろしいでしょうか。
者がその有資格者を配置してください。ただし、許認可の取得に際して、組合が担う必要があるものについては組合が行います。
二酸化炭素利用装
また、運転管理業務を行うに当たり必要な資格がある場
置（必要に応じ合は、運転管理事業者がその有資格者を配置してくださて）い。
なお、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者等の事業者への選任が必要な有資格者は組合職員を選任しますが、運転管理事業者も有資格者又は同等の経験を燃料電池自動車用有する者を配置し、組合の有資格者の指示のもと、運転水素充填スタンド
管理事業者の体制内を総括的に監督してください。
（必要に応じて）

ごみ汚水の排水処 「本設備は、ごみピットより浸出するごみ汚水及び 可とします。
理についてプラットホーム洗浄水を処理する。」との記載があり、本ページ以降にはごみ汚水の生物処理や、薬剤中和処理、凝集沈殿処理が求められております。
ごみ汚水については、BOD値が高いことが多く、臭気もひどく、高濃度の有機系排水であることから、ごみピット返送やストレーナ処理後に炉内噴霧し、高温酸化処理を提案してよろしいでしょうか。

収集車両基地につ 計画地西側に収集車両基地がございますが、工事期 工事期間中は、仮囲い内に収集車両が通行することはあいて間中は添付資料2で示された工事範囲内に収集車が りません。
通行することはなく、その他のゲートから出入りす 事業計画地内における工事期間中の収集車両通行場所、ると考えてよろしいでしょうか。
収集車両の入退出経路、仮囲いの計画範囲については、工事期間中も計画敷地内を通行する場合、通行する 別紙１のとおりです。
ルート・時間帯・曜日・車両台数・車両の大きさを 工事期間中に通行する収集車両については、以下のとおご教示願います。
り予定しています。
時間帯：８時～17時
曜日：月～土曜日
車両の大きさ・台数：２t車は40台、軽四輪車は40台（それぞれ午前、午後に最低１回ずつ通行します。）

編・ページ

大項目・条中項目・項

小項目・号

22(2)

エ(ｲ)
A(C)

2-28353(1)

要求水準書

2-28453(1)

要求水準書

2-29255(3)表2-52 ダイオキシン類・ 以下の「必要な数量」について、具体的な数量をご ダイオキシン類・重金属類（付着物・堆積物）調査、作重金属類（付着指示下さい。
業環境調査、除染後の汚染状況調査はご提案いただく内物・堆積物）調査 １）表2-52のダイオキシン類・重金属（付着物・堆 容です。
積物）調査について、「その他ダイオキシン類等の 建設事業者の提案に基づくものであり、費用の増減は考
表2-53 作業環境調査
有害物質による汚染が考えられる設備や水槽等」の えておりません。合理的な経費を見込み応札してくださ
調査数量い。
２）表2-53の作業環境調査について、「作業現場・表2-57 除染後の汚染状況 管理区域ごと」の調査数量
調査３）表2-57の除染後の汚染状況調査について、「その他ダイオキシン類等の有害物質による汚染が考えられる設備や水槽等」の調査数量
なお、必要数量が不明の場合、増減については協議をお願いします。

要求水準書

2-50

32(5)

№

資料名

7

要求水準書

2-40

8要求水準書

9章・様式

ウ(ｱ)

項目名

確認内容

回答内容

自己搬入車（自己 「鶴見工場建替計画における基本方針について（答 令和３年３月の「大阪広域環境施設組合鶴見工場建替計搬入ごみ等）申）」に搬入車両については、西門と東門の両方か 画における基本方針について（答申）」を踏まえ、自己ら入退場可能とすると記載あります。自己搬入車に 搬入車についても西門と東門の両方から入退出可能としついても同様に両方からと考えてよろしいでしょう てください。
か。または、東門に限定する予定などありましたらご教示願います。

切断機の形式につ 「切断機（参考）可とします。
いて本装置は、可燃性の災害廃棄物等を焼却しやすい寸法に切断するために設ける。
(ウ) 処理対象物 可燃性災害廃棄物等(エ) 処理能力 30～50t/５h」と記載があります。
上記の処理能力の切断機の場合、添付資料3のように畳など長物の形状を破砕する際、プッシャー前進時に破砕物が滑り落ちるような事例が報告されております。
切断機の形式に関しては、可燃性の災害廃棄物の破砕に適し、大量のごみを安定して連続破砕処理できる二軸式の低速回転破砕機の採用を提案してよろしいでしょうか。

№

資料名編・ページ章・様式

10要求水準書

2-224311

要求水準書

2-1062-262
他

3

大項目・条

中項目・項

13(11)

小項目・号

項目名

確認内容

回答内容

ごみピット転落者 要求水準書224頁
可とします。
救助装置の形式に 「(11) ごみピット転落者救助装置（必要に応じついてて）
本設備は、ごみピット内に誤って人が転落した場合にその転落者を救助するために設置する。」と記載があります。
ごみピット内をより広範囲に救助が可能な、ごみクレーンメンテナンスホイストにカゴを吊下げる方式を提案してよろしいでしょうか。
場内給湯、場内暖 給湯、暖房の形式について確認させていただきたい 給湯・暖房の方式を限定しているわけではありません。
房の動力源につい と考えます。
給湯・暖房の方式はご提案いただく内容です。て要求水準書106頁「本設備は、各熱交換器、蒸気タービン発電機等により構成され、ボイラーで発生した蒸気等を利用し、本施設内暖房、給湯を行うこと。」
要求水準書267頁「給湯水栓は混合水栓とし、給湯は余熱利用又は電気式から、利便性、経済性、維持管理性等を総合的に勘案して設定すること。」
要求水準書271頁「5 建築電気設備工事 (4) 動力・電灯設備
本設備は給排水、冷暖房および換気等の建築設備の動力負荷および電灯分電盤に対する電源設備・・・（後略）」
106頁では蒸気式、267頁では蒸気式もしくは電気式、271頁では電気式と読み取れますが、給湯・暖房についてどちらの方式を採用されておられるでしょうか。