安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性
ら外したりしないでください。

安全・取付取扱説明書

1.2 安全な操作① 重要な安全ガイド
本マニュアルは株式会社 SI ソーラー（下記、「SI ソー モジュールの取扱い時と取付する時に必ず絶縁⼿袋ラー」という）が製造する太陽光発電モジュール（下記、を着⽤してください、不適切な輸送と取付はモジュ「モジュール」という）の製品標識、安全なインストレールを破損される 恐れがあります。

ーション⽅法およびメンテナンス情報を含まれています。⽤語「モジュール」は、⽂脈によって、単⼀のモジュールまたは複数のモジュールとして解釈されること ジャンクションボックスやケーブルでモジュールを持ち上げたり、動かしたりしないでください。
 モジュールの上には物を置いたり、表⾯を押したりしないでください。

があります。
インストレーション作業を実施する技術者は、すでに太陽光発電システムの機械的および電気的要件に熟知

 モジュールをドロップしたり、オブジェクトがモジュールに落としたりしないでください。

している必要があります。また、取付する前にこのマニ モジュールの裏⾯を直射⽇光に当てないでください。

ュアルをよくお読みください。将来、ご参照、モジュー モジュールの取り扱い時や取付する時に⾦属製のアルの売却または廃棄するために、このマニュアルを捨てずに安全な場所に保管することをお勧めします。

クセサリーを付けないでください。
 湿気や強い⾵のある環境にモジュールを取り付けたり、取り扱ったりしないでください。

1. 1 ⼀般的安全性
 太陽光発電システムの取付には、専⾨的なスキルと知識を持つ必要で、ライセンス／資格がある者のみ

1.3 安全な取り付け⽅法
 太陽光発電システムを取付する際には、国家や地域の法律や規制を従って取付をする必要があります。に取付をさせてください。
 技術者にすべての怪我について、損害賠償請求が認

例えば、取付をする前に必要なライセンスを取得すめられるわけではありません。電気ショックのリスる必要があり、または、⾞両や船舶に関する規制も守クを含むがこれに限定されない、取付に発⽣する恐る必要があります。

れがある潜在的な怪我をしないよう、細⼼の注意を ケーブル、コネクタ、充電⽤コントローラ、インバーター、蓄電池などを含めて、システムコンポーネント払って取付ことが必要不可⽋であります。
 モジュールは、接続する場合にスペシャルなケーブの安全ルールを守る必要があります。

ルが必要ありません。すべてのモジュールには、耐久 モジュールは設備の近くや可燃性ガスの発⽣または的な接続ジャンクションボックス、ケーブル、コネク収集のおそれのある場所で使⽤しないでください。
 モジュールの取り扱い時と取付する時に必ず絶縁⼿タが付けています。
 モジュールは鏡や拡⼤鏡で直射⽇光にあたる場所に袋を着⽤してください。
 モジュールの取り扱い時や取付する時に⾦属製のア放置しないでください。
 モジュールは太陽光から DC 電気エネルギーに変換クセサリーを付けないでください。

する。これらは屋外での使⽤のためにデザインされ フレームに⽳を開けないでください。ており、屋根や地⾯などのフレームに取り付けるこ 通常の条件では、モジュールは標準試験条件（STC)で報告されるよりも多くの電流および／または電圧とが可能です。
 モジュールをペイントしたり、モジュールの裏⾯にを⽣ずる可能性があります。このため、モジュールのネームプレートに表⽰されている Isc Voc の値には、何も取り付けたりしないでください。
 モジュールを分解したり、モジュールに付属するネ部品電圧定格、導体電流定格、ヒューズサイズ、およームプレートやコンポーネントなどをモジュールかび太陽光発電システムに接続されているコントロー
ラサイズを確定する際に因⼦を掛ける必要がありま

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性

す。信頼できる因⼦値はライセンス／資格がある者があります：

によって提案されるべきです。

ネームプレート：製品の種類；または、すべては STC

 モジュールが接続されていない場合でも、コネクタによって測定される定格電⼒、定格電流、定格電圧、オが作動していると、⽕災、⽕花、または致死ショック

ープン回路電圧、短絡電流、重さ、規格などが記載されに引き起こす可能性があります。ています。最⼤システム電圧は 1000 V /1500 DC です。

 モジュールが接続されていない場合でも、太陽光に警告： VoC 値に直列モジュール値を掛ける当たると発電します。30V、または 30 以上の DC 電

値は、ネームプレートに記載されている最圧に触れると危険ですので、回路が負荷にさらされ⼤システム電圧より⼤きくしないでくださている場合は絶対に電気コネクタを開けたり、抜いい。

たりしないでください。または、モジュールが太陽光に当たる場合、モジュールを取付の過程で作動してバーコード：識別するために、各モジュールは、追跡可いるコネクタに接触しないでください。

能なバーコード番号が付いています。各ソーラーモジ ⼦供は太陽光発電システムに近づかないようご注意ュールのバーコードは 15 ⽂字／桁があります。

ください。

警告：ネームプレートやバーコードを外さ 取付する時に電流や電圧を⽣ずることを防ぐため、ないでください。モジュールのネームプレ

不透明な基板でモジュールをカバーすることがお勧ートまたはバーコードが取り外された場合、めします。

ソーラー製品メンテナンス保証は無効とな

 認証がとれていない絶縁ツールを使⽤しないでくだります。

さい。
 モジュールのフレームは、地域、区域または国家の安③機械取付全および電気基準に従って接地することができます。 （注：下記、すべての取付説明はご参考⽤です。ライセ
 モジュールの性能および／またはモジュールの損傷ンス／資格がある者または取付をする技術者は、太陽に影響を与えることを避けるため、地域、区域または光発電システムのデサイン、取付、機械的負荷計算およ

国家の安全電⼒基準に従っているシステムバランス

びセキュリティに貢任を負う必要があります。
）(BOS) コンポーネントのみを使⽤してください。
3.1 取付に適する場所をご選択
1.4 ⽕災安全 モジュールの取付に適する場所を選択してください。

 建物や構造物の⽕災安全のため、ガイドラインや要 取り付けられるモジュールに適⽤する傾斜⾓度と向件については、地⽅⾃治体にご問い合わせやご確認

きは、ライセンスを持つ、資格がある技術者から推奨してください。

する必要があります。

 屋根構造や設備は、建物の⽕災安全に影響を与える可能性があります。不適切な取付は⽕災リスクに⾼ モジュールは陰になり光が当たらない場所に放置しないでください。
 可燃性ガスが発⽣しやすい、回収場所の近くでモジくなる恐れがあります。
 接地する故障サーキットブレーカーやヒューズなどュールは使⽤しないでください。の部品は地域の要求に従って、取付してください。

注 1: 塩⽔環境では、特に電気化学ポテンシャルの⾼ 可燃性ガスが発⽣しやすい場所の近くでモジュールい異なる⾦属が接触すると、電気絶縁損失およびガは使⽤しないでください。

ルバニック腐⾷のプロセスがスビートアップさせる可能性があります。

②製品標識

SI ソーラーは、塩分濃度の⾼い環境では海岸までの各モジュールの裏⾯には下記の情報を表記するラベル

距離に基づいて、⼀般的に 3 つのレベルに分けてい

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性やホコリがたまりやすい部分の洗い流しを実施してます：
 0 メートルから 50 メートル未満：この範囲は、海⽔により腐⾷する可能性が⾼いため、モジュールの取り付けをお勧めしません。

ください。
 錆びた部分を補修するには、周辺の塩なとのホコリをきれいにした後に、常温亜鉛めっき(ローバル)や市

 50 メートルから 500 メートル未満：この範囲を「海販錆⽌め剤でしっかりとカバーしてください。

岸近く」と⾒なしています。この場合、海⽔による腐注 2: アンモニアがある環境では、SI ソーラーの太陽⾷防⽌対策をお勧めします。

電池モジュールは以下の条件で取付する必要があり

 500 メートル以上：この範囲では腐⾷するリスクは低いため、年⼀回の予防メンテナンスのみで済むと考えています。

ます： 8 つの取り付け溝を使って、モジュールを固定する場
合、すべてのハードウェア（ワッシャー、ネジ、ナッ 「海岸近く」で取付する場合、太陽光発電モジュールト）はステンレス製でなければならない。

は以下のような⽅法で対策することをお勧めします。  アルミフレームとサポート構造の間にガルバニック
 モジュール及び屋根勾配を 15 度(3 ⼨)以上とし、海⽔や⾬⽔が素早く落ちる⾓度する。

腐⾷を発⽣することを避けるため、マイカ絶縁シー
トまたはフッ化物シートを異種⾦属の間に取付して モジュールおよび取付⾦具の耐腐⾷性コーティング（溶融亜鉛めっき、電気めっき、酸化⽪膜、樹脂コーください。
 モジュールフレームを接地する場合は、ステンレスティングなど）を傷つけたり、破損しないようにして製のハードウェアも使⽤する必要があります。

ください。

注 3: ⽔損傷（湿度＞ 85RH%) が⽣じやすい環境で モジュールおよびシステムの固定・取り付けする場

PV モジュールを取付することを計画している場合

合、コンポーネント（ナット、ボルト、ガスケットなは、適切な取付⽅法と適⽤できるモジュールがある

ど）は耐⾷材料（例：ステンレス SUS 316) を使⽤しかどうか、または取付が可能か慎重にご判断くださてください。

い。

 アルミフレームとサポート構造の間にガルバニック
腐⾷が発⽣することを避けるため、異種⾦属の間に3.2 適切な取付レールのご選択

マイカ絶縁シートまたはフッ化物シートの取付をお取付レールにある安全規定および取付説明書を従って、勧めします。

取付してください。必要がある場合、詳しい情報を把握 モジュールフレームを接地する場合は、ステンレスするため、サプライヤーに直接にお問い合わせくださ製のハードウェアを使⽤する必要があります。接地い。

⾯への塩腐⾷を防ぐため、フルオロカーボンワニス

 モジュールは取付レールに安全にセットする必要がを接地⾯にしっかりと吹き付けて、耐⾷性コーティあります。地域、区域または国家の安全基準（およびング（少なくとも厚さ 40μm）を形成すること、まその他の関連基準）に従って、太陽光発電システムをたは接地⾯にブチルプラスターをスプレーでしっか

⽀えるレール全体は、⾵または雪のいずれかによっりとカバーすることをお勧めします。て引き起こされる潜在的な機械的圧⼒に耐えられる

 最適なモジュール性能を確保するため、⼀般的に6 ヶ必要です。

⽉ごとにシステムメンテナンスサービスを実施する

 熱膨張によって取付レールが膨張する場合、モジュことをお勧めします。また、以下のメンテナンス⽅針ールが変形したり、影響を与えたりしないようにしも実施することをお勧めします。てください。

 フレーム、取付⾦具、接地ブロックなどの接合部に腐 取付レールは、耐久性、耐腐⾷性、耐紫外線性の材料で作られている物を使⽤する必要があります。

⾷の可能性がないか確認してください。
 フレーム、取付⾦具、接地ブロックなどの接合部に塩株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

SI ソーラーモジュールは、以下の 2 つの⽅法で取付す安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性
モジュールクランプによる陰の影響を避けるため、モることができます：

ジュールクランプは前ガラスと接触してはならず、モネジで取り付け：モジュールフレームの既存する取りジュールフレームを変形させられずにしてください。

付け⽳には、耐⾷性ネジを使⽤して取付します。各モジモジュールフレームはいかなる状況下でもカタチを変ュールには、取付レールでモジュールを固定するため更することができません。⽅向にかかわらず、各モジュのつの取り付け⽳があります。モジュールフレームは、ールに少なくともつのクランプを使⽤する必要があり

M8 耐⾷ネジを使⽤して、モジュール上の対称的な位置ます。取付する地域の⾵や雪の負荷に従って、クランプにスプリングワッシャーとフラットワッシャーを取りを追加する必要がある場合もあります。トルクは付けます。トルクは 16~20Nm です。詳しい取付⽅法

16~20 Nm です。詳しい取付⽅法については、次の図については、次の図をご参照してください。

をご参照してください。

スクリューフィッティング⽅法で取付されるモジュー
ル 図1

クランプ フィッティング：モジュールフレームの⻑辺に適切なモジュールクランプを使⽤して、モジュールを取付する場合は「縦向き」モード、モジュールフレー
ムの短辺には「横向き」モードで取付してください。
株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性

クランプフィッティング⽅法で取付するモジュール
156/158/166mm をベースとするモジュールは各クランプに推薦するミニマル⻑さが 50mm です
182mm セルをベースとするモジュールは各クランプに推薦するミニマル⻑さが 60mm です 図 2
負荷に基づいて、適切な取付⽅法を選択してください（詳しい情報は以下をご参照してください）

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

警告：モジュールのフレームまたはガラス

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性
4.6 紫外線照射や極端な気候現象に耐えられる絶縁ケ⾯に⽳を開けないでください。そのような変更がある場合、SI ソーラー製品メンテナーブルを使⽤してください。
4.7 使⽤しているケーブルの定格電圧はシステム全体ンス保証は無効となります。の最⼤電圧によって選択しなければなりません。
4.8 モジュールフレームは、地域、区域または国家の安3.4 ポールにモジュールを取付する場合、ポールと取付全規格および電気規格に従って接地してください。

レールがこの地域予想される⾵⼒に耐えられるか接地ケーブルには推奨するコネクタまたは同等品どうかを確認してください。ポールは安全な固定すを使⽤してください。接地ケーブルは、モジュールるベースに取付する必要があります。

フレームに確実に固定される必要があります。

3.5 最も低いモジュールが積もる雪に覆われたり、周辺

4.9 潜在的な劣化リスク(PID) を減らすため、SI ソー環境の陰に隠れたりしないように、取付する時、⾼ラーは湿気が多い地域（即ち海岸、湿地）で、耐 PIDさを確保してください。

太陽電池モジュールの使⽤をお勧めします。この3.6 ローカル、地域、区域または国家の基準および規制勧告を守らない場合、モジュールの性能が低下さに従って、モジュールに適切な換気が⾏われていることを確認してください。

せ、有限保証が無効になる恐れがあります。
4.10 に⽰すように、モジュールを直列に直接的に接続

3.7 ⼀般的に、屋根⾯とモジュールフレーム間の最⼩距

すると電圧が加算され、モジュールを並列に接続

離は 10cm 以上を推奨します。

するとモジュール電流が加算されます。電気的特3.8 モジュールフレームの線形熱膨張を観察してくだ性によって、異なるモジュールを直接的に直列でさい、⼀般的に 2 つのモジュールフレーム間の最⼩接続することはできません。

距離は 2mm 以上を推奨します。

④電気取付（注：下記、すべての取付説明は参考⽤です。ライセン
ス／資格がある者または取付をする技術者は、太陽光発電システムのデザイン、取付、機械的負荷計算およびセキュリティに貢任を負う必要があります。
）
4.1 使⽤するすべてのハードウェアは、ガルバニック腐⾷を避けるため、取付材料と互換性がある必要があります。
4.2 太陽電池システム⽤に設計され、または SI ソーラーのモジュールに適⽤するコネクタのみを使⽤してください。

図3

4.3 コネクタを使⽤する場合は、コネクタメーカーが推奨するツールのみを使⽤してください。
4.4 SI ソーラーではシステムの電⼒損失を避けるため、同じタイプのモジュールを接続することをお勧めします。
4.5 直列接続モジュールの最⼤数量はシステム設計、使⽤しているインバータの種類、および環境条件に⑤接地よって異なります。

5.1 フレームに接地端⼦の取付の⽇本国内の電気要件
株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性に従ってください。接地線は IV-5.5sq 以上とし、接地線には適切な丸端⼦やコネクタを使⽤してください。
5.2 接地については、本ガイドのモジュールフレーム接地をご参照してください。接地が必要な場合は、モジュールフレーム（接触する⾦属）が常に接地されていることを確認してください。
5.3 接地クリップを使⽤する場合の(Cat.No.1954381（販売者：TE))をお勧めします。

クリップを接地するたの M832 または M10-32 ネジおよび六⾓ナット（図）またはナット、ロックワッシャー付き

図4

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

⑥メンテナンス

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性
りませんが、ユーザーでクリーニング必要があると6.1 太陽電池モジュールの発電量はモジュールが吸収判断される場合は、基材を損傷または貫通する鋭利する光に⽐例し、モジュールの変換効率に相当しな物の使⽤は避けて清掃を⾏って下さい。

ます。表⾯にホコリを蓄積され、または植物によっ 電気と機械の接続を定期的にチェックし、清潔で安て遮光されるセルは、光の吸収や発電量を減少さ全があり、完全に信頼できることを確認してくださせるため、遮光されずに清潔に保つことが重要でい。

す。最適なモジュール性能を確保するため、SI ソーラーは以下のことをお勧めします 問題が発⽣する場合は、SI ソーラーにお問い合わせ、ご相談してください。

−2

 PV モジュールは太陽放射照度が 200 W m 以下の曇天または⼩⾬の場合にのみ流⽔による洗浄を⾏う

6.2 ⽔質要件

事ができます。晴天時は洗浄⽔が蒸発し焼き付きを PH:5~7起こします。洗浄を⾏わないでください。

 塩化物と塩分：3000 mg/L 以下 ⼤⾬、⼤雪、強⾵の気候条件で太陽電池モジュールを

 濁り度： 30NTU 以下
 導電率： 20ｍS/m 以下

クリーニングすることは禁⽌です。
 加圧⽔を使⽤して、クリーニングする場合、モジュー 総溶解固形物(TDS): 1000 mg/L 以下ルのガラス⾯にかかる⽔圧は 4MPa(40bar) を超え

 総硬度： 40 mg/L 以下てはなりません、このモジュールは余分な⼒に掛か ⾮アルカリ性⽔を使⽤する必要があります；条件がらないようにご注意ください。

ある場合は、脱塩⽔のご使⽤はお勧めします PV モジュールをクリーニングする時にモジュールを踏まないようご注意ください。モジュールやケー6.3 安全警告

ブルの裏⾯に⽔を浴びることをしないでください。

 洗浄作業により、コネクタや⼀連のコネクタを破損コネクターを清潔と乾燥を保ち、⽕災や電気ショックの発⽣しないようご注意ください。スチームクリーナーを使⽤しないでください。

させ、感電リスクを⾼める恐れがあります。
 コネクタの破損や損傷は、電流漏れによる感電の恐れがあり、部品内の⽔分により感電リスクが⾼める モジュールをクリーニングする時は、柔らかい布と恐れがあります。クリーニングする前に、すべての配中性洗剤ときれいな⽔を使⽤してください。クリー

線がげっ⻭類動物による損傷と⾵化がない、すべてニングする予定があるモジュールの温度に近い⽔をの接続が緊密で腐⾷されていないことを確認してく使⽤してください。

ださい。

 PV モジュールをクリーニングするには、乾燥または

 昼間にアレイ内にある電圧と電流は致命的な感電を濡れた柔らかい布を使⽤してください。酸性洗剤、ア引き起こすリスクがあり、クリーニングする前に、アルカリ性洗剤、硬い布は使⽤しないでください。

レイが作動部品（インバータなど）から切り離されて PV モジュールの表⾯に油の汚れがある場合は、従来の家庭⽤ガラス洗浄剤を使⽤してください。
 SI ソーラーはパフォーマンスとセルフクリーニングのため、10 度(2 ⼨)の傾斜⾓を推奨しています。販売者は 10 度(2 ⼨)以下の傾斜⾓で取付する場合は、ホいることを確認してください。
 クリーニングする際に保護具（⾐類、絶縁⼿袋なと）を着⽤してください。
 コネクタの⼀部または全部を⽔や液体に浸さないでください。

コリや汚れの蓄積を避けるために、定期的な洗浄が必要になることをエンドユーザーに認識させる必要⑦免責条項があります。
 ⼀般的にモジュール裏⾯の洗クリーニングは必要あ

本マニュアルによる、SI ソーラーは太陽光システムの株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

取付、作動、適⽤、メンテナンスをコントロールすることができないため、設置作業、操作、使⽤、またはメンテナンスによって、または何らかの形で関連する損失、損害、または費⽤について、SI ソーラーは⼀切の損害賠償責任を負いかねます。
太陽光システムの利⽤に関連する特許権や第三者の権利を侵害する可能性がある⾏為については、SI ソーラーは⼀切の責任を負いかねます。
このマニュアル情報は SI ソーラーの知識と経験から得たものです。
ただし、本マニュアルの説明および勧告は、外部または内部の保証にはなりません。SI ソーラーは、お客様に事前に告知することなく、本マニュアル、製品、および製品に関するすべての情報を変更する権利があります。
ユーザーがコンポーネントを取付する時にこのマニュアルに記載される要件に従わない場合、SI ソーラーの製品保証は無効になります。

⑧故障製品の処分⽅法
太陽光発電モジュールを廃棄する場合は⼀般社団法⼈太陽光発電協会(JP-EA)の「太陽電池モジュールの適正処理（リサイクル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名⼀覧表」よりお近くの中間処理業者にお問い合わせ下
さい。

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性

安全・設置取扱説明書
安定性／信頼性／創造性

鏡や拡⼤鏡で直射⽇光にあたる場所に保管しないでください

モジュールをペイントしたり、モジュールの裏⾯に何も取り付けたりしないでください

モジュールを分解したり、モジュールに付属するネームプレートやコンポーネントなどをモジュールから外したりしないでください

ジャンクションボックスやケーブルを持ってモジュールを持ち上げたりしないで下さい

モジュールの上には何も置いたり、表⾯を押したりしないで下さい

モジュールを落としたり、鋭利な物をモジュールに落としたりしないでください

モジュールの裏⾯を直射⽇光に当てないでください

湿気や強い⾵のある環境にモジュールを取り付けたり、取り扱ったりしないでください

モジュールの取り扱い時や設置する時に⾦属製のアクセサリーを外して下さい

フレームに⽳を開けないでください

モジュールは設備の近くや可燃性ガスの発⽣または収集のおそれのある場所で使⽤しないでください

モジュールの取り扱い時と設置する時に必ず絶縁⼿袋を着⽤してください

株 式 会 社 SI ソ ー ラ ー
⽂ 書 番 号 ： A22405SMU