VIOPS-5 Workshop－ クラウド時代のインフラ整備

データセンターの安全性、信頼性のご紹介
2010年 7月 23日

株式会社 ビック東海
データセンタソリューション事業部
山下 浩史
Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

ビック東海のデータセンター

静岡県＝東海地震のイメージが大きい
静岡県＝東海地震のイメージが大きい

地震を強く意識したデータセンター
地震を強く意識したデータセンター◆安全性、信頼性の面
・4種類の免震装置
・強固な地層により直下型地震の可能性が低い
・特別高圧を本線、予備線方式にて２系統受電
・・・ など◆人員配置の面
・データセンター近隣に居住
1

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

ビック東海のデータセンター

免震装置
免震装置

積層ゴム支承錫（すず）プラグ入り
積層ゴム支承直動転がり支承流体系ダンパー

2Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

ビック東海のデータセンター

人員配置
人員配置

●●●●●
●●●●●
●●

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

データセンターからの距離(㎞)人数(人)

勤務者全体に占める割合(%)

0 （センター監視員）

3人以上

所要時間
(徒歩：分）- 0分

2㎞以内

1218 30分以内

5 ㎞以内

1625 60分以内

10 ㎞以内813 120分以内

20 ㎞以内1218 －

30 ㎞以内813 －

31 ㎞以上

813 －

合計

64

100

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●

●●●●●
●●●●●
●●
●●●●
●●●●

3

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

2009年8月11日駿河湾沖地震

地震の概要①
地震の概要①
発生時刻
震源地
地震の規模
震度
地震の特徴

：2009年8月11日 5時7分
：駿河湾 （御前崎の北東40km付近）
震源の深さ約20km：M6.6：6弱（焼津市）：横ずれ型

気象庁によりいわゆる「東海地震」ではないと発表。

4

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

2009年8月11日駿河湾沖地震

地震の概要②
地震の概要②

5

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

2009年8月11日駿河湾沖地震

地震の概要③
地震の概要③東名高速道路
牧の原SA付近

駿府城跡のお堀

6

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

2009年8月11日駿河湾沖地震

地震の概要④
地震の概要④◆静岡県内の被害
・人的被害：死者1名、負傷者245名⇒ 宮城内陸地震の１／４程度の被害⇒ 家具の固定率高、63%
・建物被害：半壊3棟、全壊ゼロ
・一部損壊は多数。
⇒ 全国から瓦職人が集まる

7

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

地震発生！ データセンターでは免震装置の効果
免震装置の効果
建物は南北方向に約12cm（南側に約8cm、北側に約4cm）東西方向に約4cm（西側に約4cm）変位。免震装置の効果大、建物は無被害。

8

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

地震発生！ データセンターでは設備の状況と対処
設備の状況と対処
・地震発生直後、連絡網を使用し緊急出動連絡・警報発生箇所を中心にチェック実施⇒ エレベータが停止。業者手配、午後には復旧・建物などの目視確認実施⇒ 免震装置施工業者にもチェック依頼、異常なしの確認
・ユーザへの影響がないことを確認（警報、申告等なし）

9

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

地震発生！ データセンターでは今後の課題と対策①
今後の課題と対策①
課題
点検項目を決めていたがマニュアル化していなかったため、警報発生箇所中心の確認となった。
設備状況を確認できる設備監視室に緊急メールを送信できるPCが少なかった。
業者の監視装置へのアクセス権限が限定的であったため、駆けつけてから操作開始に時間が掛かった

対策
地震発生時の初動マニュアルを見直す。
緊急時に使用できるよう環境を整備した
緊急時に使用できるよう、特別アカウントを監視装置へ設定

10

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

地震発生！ データセンターでは今後の課題と対策②
今後の課題と対策②
課題
来館者への案内がルール化されていなかった（館内放送、受付での案内）

対策
適宜館内放送で状況を連絡するようルール化。
受付にて案内できるようルール化（エレベータ停止、断水など）
データセンター内の震度が計測で 震度計を設置きない
エレベータの復旧に時間が掛かっ 業者の対応限界（5名で1,000箇た所の受け持ち）。近隣の病院の次の優先度であるが、これ以上の早期対応は困難。
11

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

地震発生！ データセンターでは

総括
総括
・堅牢なデータセンタであることが実証できた！
⇒ 設備への影響はほとんど無かった（免震装置大活躍）⇒ お客様へのアピール （安価にできない理由含め）
・生きたマニュアルづくりが大切⇒ 実際に起きてみないと実用的なマニュアルができない⇒ 東海地震への備え（発生して欲しくないが）・改めて日ごろの点検、訓練が大事⇒ 自家発電装置などは今回稼動せず

12Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

最後にちょこっとアピール
ブレードサーバ対応可能

電力供給・床荷重ともに高レベルの性能◆高密度・高性能サーバ対応
・床荷重1,250KG/㎡、1ラックあたり６KVAの電力を供給可能としています
ブレードサーバ、ストレージシステムなど電力消費、荷重の大きな機器も搭載可能です。
・1ラックあたりのサーバ搭載可能数が多く、データセンター費用の抑制が可能です。
標準的なデータセンターラックの積載比で2倍供給電力量は１．５倍 を実現しております。

冗長電源対応ラック1架列ごとにPDFを2つ設置2系統から電源を供給できます

PDF ラック（1架列）PDF

標準的なデータセンター
ラック積載 最大500Kg
供給電力 最大100V 60A

ラック積載 最大250Kg
供給電力 最大100V 40A

12

性能UP

1価格DOWN

13

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright最後にちょこっとアピール◆の保有するインターネット回線総帯域は国内データセンターとして上位（6位※）に位置しております。
回線総量はもちろん最適ルートを多く確保しており、インターネット関連ビジネスを展開されるお客様に、最適な環境をご提供いたします。
◆インターネット回線総量 TOP20
1 さくらインターネット
2 ケイ・オプティコム
3 BUSINESSぷらら
4 UCOM データセンター
5 Bit-isle

ネットユーザー様に快適な接続をご提供します。

6 ビック東海
7 KDDI
8 ソフィア総合研究所
8 NTTPC
10 IDCフロンティア
11 MEX
12 ソフトバンクテレコム
13 ブロードバンドタワー
14 関西マルチメディアサービス
15 イッツコム
16 フリービット
17 NTTビズリンク
18 ベッコアメ・ハウジングサービス
19 シーイーシー
20 インターネットマルチフィード

インターネット総帯域を103Ｇｂｐｓに拡張しました。

231.1Gbps
176.0Gbps
160.0Gbps
150.0Gbps 超135.0Gbps

94.0Gbps
91.0Gbps
70.0Gbps
70.0Gbps
67.0Gbps
60.0Gbps 以上
59.0Gbps
45.0Gbps
44.0Gbps
42.0Gbps
33.0Gbps
27.5Gbps
23.0Gbps
20.0Gbps
19.2Gbps※インプレスビジネスメディア社発行「データセンタ完全ガイド2010年春号」 より

14

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

最後にちょこっとアピール
BroadCenterを支える自社光ファイバーネットワーク◆をご利用いただいているお客様のネットワークは、自社光ファイバーネットワークに直結。
さらに、東京方面と名古屋方面の2ルート化により一層の信頼性向上を図っています。

OPTICAL FIBER NETWORK

情報ボックス内
ケーブル設置イメージ

VIC TOKAI

15

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright

ご清聴ありがとうございました
サービスの詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください

16

Copyright (C)(C) VICVIC TOKAITOKAI AllAll rights
rights reserved.
reserved.
Copyright