Источник:JASE-W Японские продукты и технологии интеллектуальной энергетики,http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/index.html

F-22ключевое словоY3

оборудование и установкиZ3природный газE25общего машиностроения
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Газовый двигательКлючевые особенностиВыхлопная трубаКПД выработки электроэнергии высокий 48,5%,Генерирующее устройство
электроэнергии (включено основноеи в серии KG-V с повышенными техническимии вспомогательное оборудование)условиями КПД, КПД выработки электроэнергии
Охладительное
достигнут до 49%, что улучшает экономичность.
устройствоТак как содержание NOx является не более200ppm (в пересчете О2 = 0%), имеется высокая
способность на окружающие среды.
КотелПоскольку переделы эксплуатации 30% - 100%отработанногонагрузки, широкие.
газаГлушительПрименяется метод электрического зажигания, ине потребуется жидкостное топливоТак как диапазон выходной мощности 5 – 7,8Зеленый газовыйПример состава агрегатаМВт, может перекрывать широкийдвигатель
потребованный диапазон выходной мощности.
На основании национального производства исобственной разработки своей компанией,Электромагнитный клапан
может гибко относиться к требованиямглавной камерыпокупателей.
Газовое топливоЭлектромагнитныйТак как легкий вес, имеется преимущество поклапан
Свечавспомогательной
транспортировке и установке.
камерыБазовая концепциябратный клапанВыхлопной газ▪ В качестве способа зажигания, применяется электрический зажигающий
способ с помощью свечи.
▪ Подача газа осуществляется отдельно к главной камере и вспомогательнойкамере, и за счет применения газового впрыскивания электронногоуправления, позволяется произвести оптимальное впрыскивание.
▪ Принята форма камеры сгорания, в которой стойкость против удала вдвигателе высокая.
▪ По отношению управления, применяется отдельное управление цилиндром,и за счет этого, удерживается оптимальное положение цилиндра, ипроявляется максимальная способность.
▪ В серии KG-V, на управление давлением подачи воздуха применяетсяспособ переменного сопла вместо предыдущего способа байпаса (см.
рисунок, показанный ниже), и вследствие эффективного использования
выхлопной энергии, позволяется повышение КПД.
▪ Посредством когенерации с использованием выхлопной энергии,позволяется энергосбережение.

Особенность по серии KG-VПредыдущий способ (Серия KG)

ВспомогательнаякамераПодача воздухаГлавная камера(камера сгорания)Система подачи газаСпособ переменного сопла (Серия KG-V) ВыхлопнойВыхлопной
ВсасываниеВсасывание
газгазБайпасПеременное соплоДвигатель

Расстановка изделийМодель
Количество цилиндровВыходная мощность50Hz/750rpm
генерацииэлектричества кВт
60Hz/720rpm
NOxКПД электрической генерации(ISO3046, на основании газа 13А)Двигатель

KG-18
KG-12-V
KG-18-V
KG-12
18
12
12
12
7.800
5.200
7.800
5.200
7.500
5.000
7.500
5.000
Не более 200 ppm (В пересчете O2 = 0%)
48,5%
49,0%

F-22

Показатели и результатыОбщий КПД с использованием выхлопного тепла,достигнуто 84,6% (серияKG)
Потеря (15,4%)Утилизация тепла низкотемпературной
воды (7,4%)Выходная мощность электрической
генерации (48,5%)Общий КПД 84,6%• За счет высокого КПД электрической генерации(48,5%), уменьшено СО2 около 5% чем предыдущийуровень.
В серии KG-V уменьшено еще 1%.
• Низкое содержание NOx, не более 200 ppm (Впересчете О2 = 0%): Много уменьшено содержаниеNOx.
КПД электрической
генерации (%)

50Утилизация теплаУтилизация тепла
высокотемпературной выхлопного газа (15,6%)
воды (13,1%)

КПД электрической
генерации (%)• Высокий КПД частичной нагрузки
• Широкие пределы эксплуатацииグリーンガスエンジン
Зеленый газовый двигатель48

Высокий
高効率 КПД
Низкое
低ＮＯｘсодержание NOx

46440200Предыдущий
従来レベル
уровень
400
600

NOx [в пересчете O2 = 0%] (ppm)

50403030405060708090100

Нагрузка (%)Реализованные и планируемые проектыВнутристраныВ городе Дзёэцу префектуры Ниигата построен первый агрегат электрическойгенерации (KG-18-V / 7,8 МВт), и с декабря 2007 г. начата эксплуатация.
На заводе Кобе нашей компании построен второй агрегат электрической генерации(KG-12-V / 5 МВт), и с января 2010 г. начата эксплуатацияВ августе 2012 г. поставлены 14 агрегатов KG-18-V в адрес энергетической компании«Ниппон Техно Содэгаура» (109,2 МВт).
Результаты по заказам внутри страны: более 60 шт. (в декабре 2014 г.)Внешний вид завода Ниппон ТехноВ заграницеВнутреннее состояние помещения электрическойгенерации компании Ниппон Техно.

Получен заказ 2 агрегата KG-18-V в адрес Сингапур, получен заказ 1 агрегат KG-18-Vи 1 агрегатKG-12-V в адрес США.

Контакты: Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Gas Turbine & Machinery Company,Energy Solution Division, Overseas Sales Department
Tel: 03-3435-2211 Fax: 03-3435-2022 http://www.khi.co.jp/machinery/product/power/green.html
E-mail: green-ge-sales@khi.co.jp