小型集塵機
取扱説明書
設置・メンテナンス編

CKU-080AT3-HC[文書番号] CIM-10001-06

チコーエアーテック株式会社
CHIKO AIRTEC CO.,LTD小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

はじめに
このたびは、ＣＫＵシリーズ集塵機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ＣＫＵシリーズ集塵機は、「風の技術」を有効に利用し、コンパクトにまとめた省エネ形のクリーンBOXです。
本書は設置・メンテナンス向けに装置の取扱方法を記載しています。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分に理解してから、正しく使用してください。

•

本書は、必要なときにいつでもご覧になれるよう、お手元で大切に保管してください。

•

本書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、お気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。

•

本書を紛失または汚損した場合、警告ラベルを損傷した場合は、速やかに当社までご連絡ください。

•

記載内容は、改良のため細部において実機と異なることがあります。ご質問などはお気軽に当社までお問い合わせください。

製品改良のため、本書に記載している仕様の一部を予告なく変更することがあります。

転載・複写について•

本書の著作権は、チコーエアーテック株式会社が所有しています。

•

本書の内容の一部あるいは全部を無断で転載や複写することは固くお断りします。

Copyright © 2024 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

はじめに
原本の翻訳
1

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

安全に関する表示
本取扱説明書の中で、作業者の事故防止と装置の損傷防止などのため、下記に示す絵表示とシグナルワード
による注意事項などを記載しています。
危険、警告、注意は装置を正しく使用し、所定の性能を得るために必要な情報です。
常に遵守してください。

本文中の表示表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。
取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性（切迫の度合）が高い限定的の場合

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、物的損害のみ生じることが想定される場合

図記号の説明お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。
装置の取扱いにおいて、その行為を禁止する内容

装置の取扱いにおいて、必ず実行していただく強制する内容

その他、知っていると役立つ事項などを、次の表示で区別し、説明しています。

重 要

本機の機能を十分に発揮するための情報

メ モ

装置を取扱う上で知っていると役に立つ事項

凡例
参照先
本書内に参照先がある場合は「章番号/節番号」または（章番号/節番号）、（Pページ番号）で表記します。
例) 装置の起動方法については「4.1」を参照してください。
装置を起動します。（4.1）
交換部品を点検します。（P10）

安全に関する表示
原本の翻訳
2

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

保証とアフターサービスについて
製品保証

1. 製品保証期間
納品から１年間の製品を対象とします。
転売・譲渡でご入手された場合は、保証の対象外となります。

2. 保証範囲
保証期間内に、当社の責任により故障が生じた場合は、修理または部品の交換を無償で行います。
ただし、保証期間内であっても下記に該当する故障の場合は、無償保証の対象から除外させていただきます。
(1) 消耗品および使用による摩耗、劣化(2) 不適切な取扱方法による故障(3) 取扱説明書に記載している環境条件以外での使用による故障(4) 当社製品以外の装置による故障(5) 当社以外の分解、改造、修理による故障(6) 自然災害や想定外の外的要因による故障(7) 出荷時の科学、技術水準では予見できない事由による故障(8) その他、当社の責任に起因しない故障

3. 責任の制限
当社は、故障によって生じるいかなる損害に関して、一切の責任を負いかねます。

4. 仕様の変更
改良のため、本書に記載している仕様を予告なく変更することがあります。

5. サービス範囲
技術者派遣の費用は、製品販売価格に含まれていません。
ご希望に応じて、別途相談させていただきます。

アフターサービス
修理は、お買い上げの販売店を通じて、ご依頼ください。
また、無償修理に関する往復の送料は当社負担ですが、ご購入された国以外でご使用の場合は、ご購入された国との間に掛かる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
なおご依頼の際は、あらかじめ製品の「型番」「製造番号」をお控えの上、ご連絡をお願いいたします。

チコーエアーテック株式会社〒562-0012 大阪府箕面市白島 2 丁目 27-24<お問い合わせ先>

TEL： 072-720-5151[受付時間] 9：00～18：00（土日祝休み）
FAX： 072-720-5133
URL:

https://chiko-airtec.jp/

保証とアフターサービスについて
原本の翻訳
3

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

もくじ
はじめに ......................................... 1

5 設定/確認 ................................ 25

転載・複写について ........................... 1

5.1 操作パネルの画面遷移............................ 25
5.1.1 各種モードの画面遷移 ...................................... 25

安全に関する表示 ............................. 2

5.1.2 装置情報の確認（運転ＯＦＦ） ............................... 25

凡例 ............................................... 2

5.1.3 運転状態の確認（運転ＯＮ）................................. 26

5.2 初期圧の登録/削除 ................................ 27

保証とアフターサービスについて ......... 3

5.2.1 初期圧の登録 .................................................. 27

1 製品使用上のご注意 ..................... 5

5.2.2 初期圧の削除 .................................................. 28

1.1 安全警告表示 ........................................... 5
1.2 安全上のご注意 ........................................ 6

5.3 各種設定 .............................................. 29

1.2.1 各作業に共通のご注意.........................................6

5.3.2 通信フォーマットの設定..................................... 30

1.2.2 運搬・保管・輸送時のご注意...................................6

5.3.3 風量不足お知らせタイミングの設定..................... 30

1.2.3 設置時のご注意 ..................................................7

5.3.4 積算稼働時間のリセット .....................................31

1.2.4 運転時のご注意 ..................................................85.3.5 設定値の初期化 ............................................... 32

1.2.5 清掃・メンテナンス時の注意事項............................95.3.6 エラー履歴の確認............................................. 32

2 仕様および外観 ......................... 106 保守・点検 ................................ 33

2.1 装置仕様................................................ 10
2.2 装置外観および各部の名称 ...................... 11
2.3 付属品................................................... 12
2.4 操作パネル（ＡＴ３パネル） ......................... 13
2.5 脱着フランジ（オプション） ........................ 14
2.6 リモートケーブル（オプション） ................... 14

6.1 装置の清掃 ........................................... 33
6.2 部品交換時期 ........................................ 34
6.3 フィルターの交換 ................................... 34

2.6.1 リモートコントロールについて .............................14

6.4 ヒューズの交換...................................... 37

2.6.2 リモート操作内容 ..............................................14

7 トラブルシューティング............... 38

5.3.1 各設定モードの表示.......................................... 29

6.3.1 １次フィルターの交換 ........................................ 34
6.3.2 ２次フィルターの交換........................................ 35
6.3.3 排気フィルターの交換 ....................................... 36

2.6.3 標準接続図.......................................................15

2.7.1 ＲＳ－４８５通信ボードセット ................................18

7.1 エラー/警告が発生した場合（ERR/WARN） ...
........................................................... 38
7.2 エラー・警告一覧 .................................... 39
7.3 故障かなと思ったら ............................... 40

2.7.2 イーサネット通信用ＬＡＮボードセット ....................18

7.3.1 ディスプレーが表示しない ................................. 40

3 設置 ........................................ 19

7.3.2 モーターが起動しない、運転中に突然停止した...... 40

3.1 設置環境................................................ 19
3.2 設置方法............................................... 20
3.3 配線、配管.............................................. 21

7.3.3 吸引力が低下している ...................................... 40

3.3.1 配線 ................................................................21

7.3.6 モーターが異常振動している ..............................41

3.3.2 配管 ....................................................................
..................................................................... 22

8 付録........................................ 42

2.6.4 ピンアサイン .....................................................17

2.7 通信機能（オプション） .............................. 18

7.3.4 粒子が吹き漏れする ..........................................41
7.3.5 モーターから異音がする ....................................41

8.1 消耗品リスト ......................................... 42
8.2 電気回路図 ........................................... 42

4 運転 ........................................23
4.1 始業前点検 ........................................... 23
4.2 装置の起動 ........................................... 24
4.3 装置の設定 ........................................... 24
4.4 装置の停止 ........................................... 24

8.2.1 CKU-080AT3-HC(-T/-CE) ........................ 42

8.3 海外規格対応 ........................................ 43
8.3.1 ＥＵ規格（適合宣言書）........................................ 43

もくじ
原本の翻訳
4

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

1 製品使用上のご注意
1.1 安全警告表示
作業者の事故防止のため、重要安全注意情報として下記の警告ラベルを貼っています。

重 要

警告ラベルが汚損/破損した場合は、速やかに当社までご連絡ください。

高電圧警告シール

リモートコネクターシール
メインパワーシール
分解禁止シール

パワーインレットシール

ネームプレート

高電圧警告シール

ネームプレート

分解禁止シール

リモートコネクターシール

パワーインレットシール

メインパワーシール

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳5

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

1.2 安全上のご注意
1.2.1

各作業に共通のご注意

ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから作業してください。
すべての警告および注意を遵守し、正しくご使用ください。
本書に書かれていない方法、目的のために、装置を運転しないでください。
事故につながる恐れがあります。
装置の設置、接続、運転、操作、点検、故障診断は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。
装置を分解、改造しないでください。
感電や怪我をする恐れがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げになった販売店にご連絡ください。
装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
装置は、過電圧カテゴリー区分Ⅱの電源に接続することを想定して設計しております。電源ケーブルには仕様に合ったプラグを取り付け、過電圧カテゴリー区分Ⅱのコンセントに接続してください。
電源コードをコンセントに差し込む際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。

装置の廃棄方法は、自治体のルールに従い、産業廃棄物として適切に処分してく
ださい。

1.2.2

運搬・保管・輸送時のご注意

運搬は、２人以上で行ってください。
落下などにより、けがをする恐れがあります。
輸送機器の運転は必ず有資格者が行ってください。
輸送作業は、安全のため、運転者の他に監視者が必要です。
輸送に使用する機器（玉掛け・クレーン・フォークリフト）は点検整備された、装置の荷重に適切な容量のものを使用してください。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳6

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

1. 装置の吊り上げは、据え付けのフックか、繊維スリングを使用して行なってくだ
さい。
2. 装置を吊り上げる場合は、傷つけないように保護してください。
3. ワイヤは装置の重量に合ったものを使用してください。
装置は重量および重心を考慮して固定してください。
1. 輸送中は装置を垂直にし、転倒しないよう固定してください。
2. 吊り上げ中は、装置が水平に上がるよう考慮し、衝撃を与えないよう、ゆっくり降ろしてください。
吊り上げ作業中は、吊り荷の下に人が絶対に入らないようにしてください。
吊り荷が落下した場合、事故につながるおそれがあります。

輸送する場合は保管環境に注意してください。
1. 温度-10℃～60℃、湿度 80%以下の環境に装置を保管してください。
2. 輸送中は機械を垂直にし、転倒しないよう固定してください。
3. 輸送中に激しい振動を与えないでください。

1.2.3

設置時のご注意

据付作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。
1. 作業中にオンにならないよう電源をロックアウト※してください。
2. 「作業中」を示す札をつける、または他の作業者が監視してください。
※ ロックアウトとは、設備内に作業者が入って作業する場合に第三者が機器を作動させることがない
ようにするシステムのことです。

装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
装置は、過電圧カテゴリー区分Ⅱの電源に接続することを想定して設計しております。電源ケーブルには仕様に合ったプラグを取り付け、過電圧カテゴリー区分Ⅱのコンセントに接続してください。
電源ケーブルをコンセントに差し込む際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。
装置は、環境条件を満足する場所に設置してください。
守られなかった場合は、思わぬ事故につながる恐れがあります。
設置環境は「3.1」（P19）を参照してください。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳7

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

吸込口の配管は適切なサイズのものを使用してください。
吸込口に細い配管を使用すると、圧力が高くなるためモーターが高温になる恐れがあります。
40℃以下の環境および粉塵のない場所に設置してください。
吸引雰囲気温度（集塵対象の粉塵をとりまく周囲の温度）が高いとモーター能力が低下し、故障する恐れがあります。
フィルターは正しく取り付けてください。
フィルターに異常がある状態で運転すると、モーター内へ異物が混入し、故障する恐れがあります。

1.2.4

運転時のご注意

粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引に使用してください。
<爆発性粉塵>
アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、コバルト、ニッケル、小麦粉など
引火性、爆発性、腐食物質の霧、煙、ガスが滞留している場所や周囲で、装置の運転や吸引をしないでください。
ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
装置稼働中に、リモートケーブルを接続或いは取り外すと、装置が故障する恐れがあります。
リモートケーブルの抜き差しは、装置の電源を切ってから、行ってください。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。

装置の運転中は、装置を移動しないでください。

停電や装置が不意に停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳8

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

1.2.5

清掃・メンテナンス時の注意事項

清掃時は必ず、電源コードを抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。
交換部品は、必ず当社指定の純正品を使用してください。
指定品以外を使用して故障した場合は、保証できません。
作業中は、適切な服装および保護具を着用してください。
ヘルメット、手袋、安全靴などの着用を徹底し、安全に作業できるよう対策してください。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳9小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2 仕様および外観
2.1 装置仕様
CKU-080AT3-HC(-V1)
型式
-T
出力

-CE

50W

電圧

100V 単相※1

200V 単相

220-230V 単相

電流値

2.4A

1.6A

1.4A

周波数

50/60Hz

最大吸込風量2.9m3/min

最大吸込静圧2.5kPa騒音値※254-58dB

ヒューズ電流定格

5A

吸込口（ホース）サイズ

φ65

吸込口変更可能サイズ（別売）

φ50、φ38

電源コード3m

塵落とし機能なし

リモートコントロール
機能〇（リモートケーブル別売り）

１次フィルター容量

2.5L

質量

10.3kg

本体寸法（D×W×H）

385mm×290mm×276mm※1

100-115Vの地域で使用できます。

※2

騒音値は吸込口にホースを接続し、本機から1m離れてAスケールdBで測定しています。

重 要

本機の電源は単相電源です。
供給電圧の許容範囲は±10％です。

2 仕様および外観
原本の翻訳10

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.2 装置外観および各部の名称

11
番号

名称

働き

1

吸気側フィルター室

１次、２次フィルターを収納します。

2

吸込口（脱着フランジ）

吸気ダクトを接続します。

3

排気口扉

排気フィルターを収納します。

4

パッチン錠

排気口扉を固定します。

5

パッチン錠

吸気側フィルターを固定します。

6

操作パネル（ＡＴ３パネル）装置を操作します。

7

主電源スイッチ

装置の電源のＯＮ/ＯＦＦを切り替えます。

8

ヒューズボックス

ヒューズを収納します。

9

電源インレット

電源ケーブルを接続します。

10

リモートコネクター

リモートケーブル（別売）を接続します。

11

コミュニケーションボード
コミュニケーションボード（別売）を設置します。
設置箇所

2 仕様および外観
原本の翻訳
11

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.3 付属品

1

2

3

4

5

6

100Ｖ仕様200V（－Ｔ仕様）

220-230V（－ＣＥ仕様）

7

8

9

番号

名称

働き

数量

1

１次フィルター

粉塵を捕集します。

1

2

２次フィルター

電気・電子部品を粉塵から守ります。

1

3

排気フィルター

排気をクリーンにします。

1

4

排気ＨＥＰＡフィルター

排気をクリーンにします。(Ｖ１仕様のみ)

1

5

脱着フランジ（φ65）

吸気ダクトを接続します。（3.3.2）

1

6

スタートアップガイド

装置起動後の簡易マニュアルです。

1

電源インレットに接続します。
電源仕様により形状が異なります。

1

電源ケーブル（3m）7100Ｖ仕様※8200V（－Ｔ仕様）

9220-230V(－ＣＥ仕様）※ 100-115Vの地域で使用できます。

2 仕様および外観
原本の翻訳
12

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.4 操作パネル（ＡＴ３パネル）

1
2
9
3
4
5
5
8
6
7

3
番号

名称

1

ディスプレー

運転状態や各種設定内容を表示します。
エラー・警告発生時は、エラー・警告 No.を表示します。

2

能力レベルランプ

能力レベルを緑色のランプで表示します。（レベル１～７）

3

4

5

/

ボタン

異常ランプ

/

ボタン

働き

参照

• 停止中、運転中：

5.1

ディスプレーの表示内容を切り替えます。
• セレクトモード時：
設定項目の切り替え、設定する数値データを変更します。

5.3

エラー発生時に、赤色ランプが点灯/点滅します。
• ランプ点灯： 運転を停止するエラーが発生しています。
• ランプ点滅： 運転を継続するエラー、警告が発生しています。

7.1• 運転中：

ボタンを押すと、能力が１レベルずつ降下/上昇します。
• セレクトモード時：

ボタンを押すと、カーソルが１つずつ左/右に移動します。
6

ＯＦＦボタン

運転を停止します。

メ モ

ＯＦＦボタンを長押し（３秒以上）すると、登録されている初期圧がクリアされます。

7

ＯＮボタン

運転を開始します。

8

ＥＮＴＥＲボタン• 運転中：

ボタンを長押し（３秒）すると、初期圧登録に移行します。

5.2.2

5.2.1

• セレクトモード時：

設定項目の選択と数値データを決定します。
9

MODE SELECT
ボタン• 停止中：

5.3

セレクトモードに移行します。
• セレクトモード時：
１つ前の画面に戻ります。
• エラー、警告発生時：
エラー確認モード、エラークリアモードに移行します。

2 仕様および外観
原本の翻訳
13

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.5 脱着フランジ（オプション）
脱着フランジは、使用する吸気配管に適したサイズのものを使用してください。
フランジ径（mm）
品番
φ38
FRJ-D-38-35-92
φ50
FRJ-D-50-35-92
φ65（標準）FRJ-D-65-35-92

2.6 リモートケーブル（オプション）
2.6.1

リモートコントロールについて
リモートケーブル（オプション）を使用すると、周辺機器と連動した遠隔操作が可能になります。
•

リモートケーブル：•

遠隔操作内容：運転ON/OFF、能力レベル（風量）変更

MT-173-8（3m）

リモートケーブル
差込口

2.6.2

リモート操作内容<リモート操作で運転ＯＮ/ＯＦＦする場合>④ピンと⑧ピンを短絡します。詳細は「2.6.4」を参照してください。
•①ピンを短絡：運転ON•①ピンを短絡しない：

運転OFF<本機側の操作で運転ＯＮ/ＯＦＦして信号を取り出す場合>「2.6.4」の説明に従い、必要な出力信号を取り出してください。
④ピンと⑧ピンは短絡しません。
•

リモート操作移行中は、本体側から初期圧登録、運転ON/OFFの操作、能力レベルの変更
操作はできません。

•

能力レベルは変更時にレベルが保存されます。

•

主電源スイッチをOFFにしても、前回の能力レベルは消えません。

2 仕様および外観
原本の翻訳
14

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.6.3

標準接続図

2 仕様および外観
原本の翻訳15

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

接続例＜①、④ピン（入力）＞
集塵機側

客先装置側
電圧を印加しないでください。

①または④ピン⑧ピン＜②ピン（アナログ出力）＞
集塵機側

客先装置側

出力電圧：+1～5V±0.2V
②ピン

計測器側
モニタ

⑧ピン

＜③、⑤、⑥ピン（オープンコレクタ出力）＞

集塵機側

客先装置側

定格を超えないように保護回路を追加してください。
③または⑤または⑥ピン

24V（最大定格：50V）

負荷

100mA 以下
⑧ピン

推奨 DC 電圧・電流：最大定格 1/2 以下＜⑦ピン（入力）＞
集塵機側

客先装置側

印加電圧 : +0～5V

2 仕様および外観
原本の翻訳
16

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.6.4

ピンアサイン
ピン
信号名称
番号
黒① 運転入力信号（※1）
赤/白 ④ 遠隔操作切替信号
（※1）
線色

黄

⑦

黄/白
黒/白

⑧
②

赤

③

緑

⑤

緑/白

⑥

内容

遠隔信号 ④と⑧を短絡後、①を短絡して運転を開始し（入力） ます。
④と⑧を短絡し、リモート操作に移行します。
短絡すると、ＡＴ３パネルの通常操作はできません。
能力レベル変更⑦と⑧の間で、0～5Ｖの電圧を印加し、能力（※2）
レベルを変更します。（下表参照）
GND－
運転圧力信号
出力信号 現在の運転圧力を出力します。
• アナログ信号：
1～5V• インピーダンス： ≧4.7kΩ
フィルター目詰出力
運転中は「HI」、目詰まり発生時は「LO」を出信号（※3）
力します。
• オープンコレクタ出力： NPN• フィルター目詰まり出力信号：
WARN2、WARN4、WARN５発生時
運転出力信号（※3）
運転中は「LO」、停止時は「HI」を出力します。
• オープンコレクタ出力： NPN
異常出力信号（※3）
運転中は「HI」、異常発生時は「LO」を出力します。
• オープンコレクタ出力： NPN• 異常出力信号： すべてのＥＲＲ発生時※1 接点入力（無電圧接点）※2 アナログ入力（0～5V）+5.0V以上印加させないでください。
※3 オープンコレクタ出力
・ 絶対最大定格： 電圧50V、電流100mA
・ 推奨値：
定格の1/2以下
・ インダクタ（リレーなど）を負荷する場合：
ノイズリミッタ（約33Ω+0.1μF）またはダイオードなどを取り付けてください。

⑦ピンの電圧の設定について電圧を設定する場合は、各レベルの中点の電圧を印加してください。
•

誤差：±4%<⑦ピンの印加電圧閾値表・グラフ>
能力レベル
1
2
3
4
5
6
7

電圧（DCV）
0.6～1.1
1.2～1.7
1.8～2.3
2.4～2.9
3.0～3.5
3.6～4.1
4.2～5.0

電圧
（DCV）

能力レベル

2 仕様および外観
原本の翻訳
17

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

2.7 通信機能（オプション）
通信ボードセット（型式：RS-485またはRS-EN）を使用すると、運転ON/OFFや能力レベル変更などの制御、目詰まりや圧力不足などの情報の読み出しができます。
詳細は別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

2.7.1

ＲＳ－４８５通信ボードセット
RS-485通信ボードの詳細は、取扱説明書を参照してください。

2.7.2

イーサネット通信用ＬＡＮボードセット
イーサネット用LANボードの詳細は、取扱説明書を参照してください。

重 要「Com Setting」（通信フォーマット設定モード）の設定内容については、
別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

2 仕様および外観
原本の翻訳18

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

3 設置
3.1 設置環境
使用上の安全および本機の性能を十分に発揮させるため、下記の条件を満たす場所に設置してください。

電源
過電圧カテゴリーが区分Ⅱの電源で使用してください。
CKU-080AT3-HC(-V1)
型式

電圧100V 単相※-T-CE

200V 単相

220-230V 単相※ 100-115Vの地域で使用できます。

温度・湿度
•

温度： 0℃～40℃•

湿度： 80％RH以下の範囲（ただし、結露のないこと）

周囲条件
装置は屋内の以下の条件を満たす場所に設置してください。
•

海抜1000m以下の標高の場所•

汚染度2の場所•

水平で振動の影響を受けにくい場所•

冷暖房などの風が直接当たらない場所•

直射日光が当たらない場所•

40℃以下の環境および粉塵のない場所•

腐食性ガス、引火性ガス、オイルミストのない場所•

クリーンルームまたは清浄度の高い場所•

水滴、油のかからない場所•

高周波加熱炉などの放射ノイズ源が近くにない場所

3 設置
原本の翻訳
19

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

3.2 設置方法
1. 設置作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。
2. 装置は、環境条件を満足する場所に設置してください。
守られなかった場合は、思わぬ事故につながる恐れがあります。
1.

装置の質量に十分耐え、水平位置を保てる場所に据え付けます。
排気口の周囲は塞がないでください。
排気口が塞がれていると、吸引力が弱まり十分に冷却できません。
モーター焼けや電気・電子部品が故障する恐れがあります。
<設置スペース>
排気口の周囲は100mm以上のスペースが必要です。

2. 操作パネルの保護フィルム、脚およびフランジの養生テープをはがします。

保護フィルム

吸込口（脱着フランジ）

100mm
以上

操作パネル

脚

養生テープ

3 設置
原本の翻訳
20

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

3.3 配線、配管
配線、配管作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。

3.3.1

配線
1. ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
2. 装置の仕様と異なる電源で使用しないでください。
装置が破損する恐れがあります。
電源ケーブルをコンセントに差し込む際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。
電源ケーブルは、タコ足配線をしないでください。
電圧の降下により故障する恐れがあります。
1.

装置の電源インレットに、電源ケーブルを接続します。

2. １次電源に電源ケーブルを接続します。
１次電源

アース

電源インレット
電源ケーブル

3 設置
原本の翻訳
21

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

3.3.2

配管

重 要

使用中の脱着フランジに適さないサイズの配管に変更する場合は、脱着フランジを交換する必要があります。当社までご連絡ください。

吸気配管（お客様手配）を以下の手順で接続します。
1.

吸込口に脱着フランジを取り付けます。

2. 脱着フランジを時計回りに回し固定します。
3. 吸込口の脱着フランジに配管を接続します。
4. 配管をホースバンドなどで固定します。
脱着フランジ

ホースバンド

吸込口

配管

3 設置
原本の翻訳
22

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

4 運転
本章では、装置の運転方法について説明します。
作業前に本章と「1.2」（P6）をよく読み、十分に理解してから作業してください。
装置の運転中は、装置を移動しないでください。
停電や装置が意図せず停止した場合は、電源を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

4.1 始業前点検
No.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

項目

チェック

フィルター室は完全に閉じている。
吸込口は塞がれていない。
排気口は塞がれていない。
装置の周囲に引火性物質はなく、吸引も行わない。
• ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など装置の周囲に爆発性粉塵はなく、吸引しない。
• アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、ニッケル、コバルト、小麦粉など
装置の周囲で火花を含む粉塵を発生させる作業は行われておらず、吸引も行わない。
• 高速切断機、グラインダー、溶接機などを使用する作業装置の周囲に火種はなく、吸引も行わない。
• たばこ、油、液体の薬品など装置の周囲に水や液体はなく、吸引も行わない。
40℃以上の粉塵はない。
使用場所の雰囲気温度は 0～40℃の範囲内である。
配管に異常はないか。（異物などが詰まっていないか。）
各種エラー表示が出ていないか。

4 運転
原本の翻訳
23

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

4.2 装置の起動
３分以上のインターバルをおいて、操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を行ってください。
３分未満、特に３０秒未満で操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を繰り返すと、故障の原因になります。
※リモート操作、通信機能による操作でも同様です。

メ モ
1.

ＯＦＦボタンを長押し（３秒以上）すると、登録されている初期圧がクリアされます。

主電源スイッチをONにします。

2. ディスプレーにプログラムバージョンと通信用のID番号が表示されていることを確認します。
3. 操作パネルの[ON]を押し、装置の運転を開始します。
4. 正常に動作していることを確認します。
•

異常音がない•吸引が適切である

ディスプレー

Ver*.** ID.**
能力レベルランプ5. 能力レベルランプを確認し、必要とする吸引能力が異なる場合は[ / ]で吸引レベルを設定します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

4.3 装置の設定
装置を初めて起動した場合は、以下の設定を行ってください。
•

初期圧の登録：5.2.1（P27）参照

4.4 装置の停止
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

2. 主電源スイッチをOFFにします。

4 運転
原本の翻訳
24

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5 設定/確認
操作パネルでは、装置の各種設定およびエラー履歴の確認ができます。

5.1 操作パネルの画面遷移
5.1.1

各種モードの画面遷移
通常モード
主電源スイッチ
ON

停止中[MODE SELECT]
押し
[OFF]

[OFF]
３秒押し

[ON]

運転中
[ENTER]
３秒押し

5.1.2

セレクトモード
5.3
初期圧登録削除
5.2.2
初期圧登録
5.2.1

装置情報の確認（運転ＯＦＦ）
運転OFF時に[/]を押すと、装置情報が確認できます。

Ver*.**

ID.**

プログラムバージョン、
ＲＳ－４８５通信用局番

5 設定/確認
原本の翻訳
25

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.1.3

運転状態の確認（運転ＯＮ）
運転ON時に[/]を押すと、運転状態が確認できます。

OP**.**kPa

外部圧

SP**.**kPa

吸込圧

DP**.**kPa

差圧

EP**.**kPa

排気圧

Blower ***.* C

ブロワー周辺温度

Motor ******rpm

ブロワー回転数

Runtime ******h

積算稼働時間（リセット可）
リセット後からの稼働時間を表示します。
「5.3.4」参照

Total ******h

実働時間（リセット不可）
トータルの稼働時間を表示します。

5 設定/確認
原本の翻訳
26

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.2 初期圧の登録/削除• 装置を初めて起動するときは、初期圧を必ず登録してください。

重 要

初期圧が未登録の状態で運転すると「初期圧力未登録警告（WARN6）」が発生します。
• １次/２次フィルターの交換や配管を変更したときは、初期圧を再登録してくだ
さい。

初期圧登録を行なうと、登録した差圧からフィルター目詰まりによる風量低下の判定ができます。
風力が低下すると、風量不足（WARN4）としてお知らせします。

5.2.1

初期圧の登録1.

「4.2」を参照し、装置の運転を開始します。

2. 操作パネルの[ENTER]を3秒間長押しします。

3. ディスプレーに「Initial DP Get Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
初期圧の取得動作が開始します。登録が完了するまで、待機してください。

Initial DP Get Y※ 初期圧を更新しない場合は、[MODE SELECT]を押してください。

<登録動作>
能力レベル1～7までの差圧を自動取得します。
登録動作中はディスプレーに「Initial
DP Check」と「能力レベルと差圧」が交互に表示されます。

4. 初期圧の登録が完了すると、ディスプ
レーに「Initial DP Entry」と表示され通常動作に戻ります。

Initial DP Check

Initial DP Entry

5 設定/確認
原本の翻訳
27

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.2.2

初期圧の削除1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。

2. [OFF]を3秒間長押しします。

3. ディスプレーに「Initial DP Clr Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
※ 初期圧の削除を中止する場合は、[MODE
SELECT]を押してください。

4. 初期圧が削除されると、ディスプレーに「Initial DP Clr」と表示されます。

Initial DP Clr Y

Initial DP Clr

5 設定/確認
原本の翻訳
28

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.3 各種設定
5.3.1

各設定モードの表示
各種モードはモードセレクト画面より表示します。
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。

2. [MODE SELECT]を押します。

3. [/]を押して、表示したいモードを選択し、[ENTER]を押します。
<選択内容>•Com Setting：
通信フォーマット設定モード•

Volume Down ST：
風量不足お知らせタイミング設定
モード•

Other Setting：
その他の設定モード•–

積算稼働時間リセット–

設定データの初期化

Error Data：
エラー履歴モード

5 設定/確認
原本の翻訳
29

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.3.2

通信フォーマットの設定
通信フォーマットの設定については、オプションの別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

5.3.3

風量不足お知らせタイミングの設定
風量不足お知らせタイミングは、初期圧を設定すると自動的に設定されます。
風量不足お知らせタイミング設定モードでは、風量不足警告（WARN4）を表示させるタイミン
グを任意に変更できます。
•

設定範囲：

•

初期設定値： 50％

1.

「5.3.1」を参照し、「Volume Down ST」を表示します。

30～70%（5段階切替）

2. 現在の設定値を確認します。
<表示例>
設定値が50%のときの場合「3:Down
to 50%」を表示します。
3. 設定値を変更する場合は、[
押して、設定値を選択します。

/

3:Down to 50%]を<風量不足お知らせのタイミング>•

設定値を下げる：

遅くなる•

設定値を上げる：

早くなる

4. [ENTER]を押します。

5. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5 設定/確認
原本の翻訳
30

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.3.4

積算稼働時間のリセット
積算稼動時間をリセットします。
1.

「5.3.1」を参照し、「Other Setting」を表示します。

2. [/] を 押 し て 、 「 Runtime
Reset」を選択します。
3. [ENTER]を押します。

4. ディスプレーに「Reset Runtime Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
積算稼働時間がリセットされます。

Runtime Reset

Reset Runtime Y※ 積算稼動時間のリセットを中止する場合
は 、 [MODE SELECT] を 押し て く ださい。

5. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5 設定/確認
原本の翻訳
31

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

5.3.5

設定値の初期化
設定値の初期化を実行すると、以下の項目が初期化されます。
•

通信フォーマット：

初期設定値

•

風量不足お知らせタイミング：

初期設定値

•

積算稼動時間：リセット

1.

「5.3.1」を参照し、「Other Setting」を表示します。

2. [/]を押して、「Setting Reset」
を選択します。
3. [ENTER]を押します。

4. ディスプレーに「1：YES」と表示されたら[ENTER]を押します。

5. ディスプレーに「1：START」と表示されたら[ENTER]を押します。
設定値が初期化されます。

Setting Reset

1:YES

1:START※ 設定値の初期化を中止する場合は、[MODE SELECT]を押してください。

6. リセットが完了すると自動的に通常モードに戻ります。

5.3.6

エラー履歴の確認
エラー履歴モードでは、装置起動後のエラー履歴が4件まで確認できます。
エラー履歴は主電源スイッチをOFFにするとクリアされます。
1.

「5.3.1」を参照し、「Error Data」を表示します。

2. エラー履歴を確認します。
エラー履歴モードでは、直近で発生したエラーNoと発生時の実働時間が表示されます。
3. [/]を押すとエラー内容が切り替わります。

4. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5 設定/確認
原本の翻訳
32

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

6 保守・点検6.1 装置の清掃
清掃時は必ず、電源コードを抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。

1. 洗剤や薬品は使用しないでください。
2. アルコールを装置に直接かけないでください。
1.

装置の外側を、柔らかい布で拭きます。
汚れが落ちない場合は、アルコールで湿らせた布で拭き取ってください。

2. パッチン錠を解除し、吸気側フィルター室を開きます。
3. ２次フィルター、１次フィルターを取り外します。
4. 吸込側フィルター室内を掃除機などで清掃します。
5. １次フィルター、２次フィルターを取り付けます。
6. 吸気側フィルター室を閉じ、パッチン錠で固定します。

6 保守・点検
原本の翻訳
33

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

6.2 部品交換時期
名称
１次フィルター
２次フィルター
排気フィルター
ヒューズ
モーター
主電源スイッチ
電源インレット
操作パネル、メイン基板
電源基板

交換時期
警告「WARN２」、「WARN4」が表示されたとき
１次フィルター交換後、圧力が回復しないとき
警告「WARN5」が表示されたとき過電流によりヒューズが切れたとき

参照
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4

基本的に交換しないでください。
お客様側で交換した場合は、保証対象外となります。

6.3 フィルターの交換
交換作業時は必ず、電源コードを抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。

フィルターは正しく取り付けてください。
フィルターに異常がある状態で運転すると、ブロワー内へ異物が混入し、故障する恐れがあります。

6.3.1

１次フィルターの交換
フィルターが目詰まりすると「WARN２」、「WARN4」の警告が表示されます。
警告が表示された場合、或いは１～３か月毎に必要に応じ１次フィルターを交換してください。

重 要
1.

１次フィルターの交換は、吸気側フィルター室を開くことができる十分なス
ペースがある場所で行ってください。

パッチン錠を解除し、吸気側フィルター室を開きます。

2. ２次フィルターを取り外します。

パッチン錠
２次フィルター
２次フィルターが取り外しにくい場合は吸気側フィルター室と２次フィルター

メ モのスキマ（左右）にマイナスドライバーを差し込んで取り外してください。
吸気側フィルター室は、本体から取り外すことができます。

6 保守・点検
原本の翻訳
34

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

3. １次フィルターを取り外します。１次フィルターは吸気側フィルター室のフランジに、フィルター紙パッキン部を差し込んで付けています。

１次フィルター４. 新しい１次フィルターを取り付け、２次フィルターを元通りに取り付けます。
5. 吸気側フィルター室を閉じ、パッチン錠で固定します。
6. 初期圧を登録します。（5.2.1）

6.3.2

２次フィルターの交換
１次フィルター交換後圧力が回復しない場合、或いは３～６か月毎に必要に応じ２次フィルターを交換してください。

重 要
1.

２次フィルターの交換は、吸気側フィルター室を開くことができる十分なス
ペースがある場所で行ってください。

パッチン錠を解除し、吸気側フィルター室を開きます。

2. ２次フィルターを取り外します。

パッチン錠

２次フィルター

２次フィルターが取り外しにくい場合は吸気側フィルター室と２次フィルター

メ モのスキマ（左右）にマイナスドライバーを差し込んで取り外してください。
吸気側フィルター室は、本体から取り外すことができます。

3. 新しい２次フィルターにOリングが取り付けられていることを確認します。
4. 新しい２次フィルターを取り付けます。
5. 吸気側フィルター室を閉じ、パッチン錠で固定します。
6. 初期圧を登録します。（5.2.1）

6 保守・点検
原本の翻訳35

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

6.3.3

排気フィルターの交換
警告「WARN5」が表示された場合、或いは６～１２か月毎に必要に応じ排気フィルターを交換してください。

重 要
1.

交換作業は十分なスペースがある場所で行ってください。

排気口扉のパッチン錠を解除し、排気口扉を取り外します。
排気フィルター

パッチン錠
排気口扉
2. 排気フィルターを取り出します。
3. 新しい排気フィルターにOリングが取り付けられていることを確認します。
V1仕様の場合は、排気HEPAフィルターのため、Oリングはありません。
4. 新しい排気フィルターを取り付けます。
フィルターの取り付け時は、裏・表を間違えないでください。
フィルター格子の枠が排気側です。
Ｖ１仕様の場合は、側面の矢印が排気側になるよう取り付けてください。
5. 排気口扉を取り付け、パッチン錠で固定します。

6 保守・点検
原本の翻訳36

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

6.4 ヒューズの交換
交換作業時は必ず、電源コードを抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。

内部機器のトラブルによる過電流でヒューズが切れたときは、ヒューズを交換してください。
交換するヒューズは当社指定品になります。
1.

マイナスドライバーのような先の細いものを差し込み、ヒューズボックスを引き出します。

ヒューズ
ボックス

2. ヒューズを取り外します。
3. 新しいヒューズを取り付けます。
•

指定ヒューズ：Littelfuse 218シリーズ[0218005.MXP]
ヒューズ

4. ヒューズボックスを元に戻します。

ヒューズ
ボックス

6 保守・点検
原本の翻訳37

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

7 トラブルシューティング
エラー（ＥＲＲ）および警告（ＷＡＲＮ）が発生すると、操作パネルの異常ランプが点灯/点滅し、ディスプレー
に表示データとエラーNo.が交互に表示されます。
「7.1」を参照し、対処してください。
エラー/警告が発生しない不具合の場合は、「7.3」を参照し、対処してください。

7.1 エラー/警告が発生した場合（ERR/WARN）
エラー（ERR）/警告（WARN）が発生すると、操作パネルの異常ランプが点灯/点滅し、ディスプ
レーに表示データとエラーNo.が交互に表示されます。
複数のエラー/警告が発生している時は、優先順位の高いものが表示されます。
エラー/警告内容を確認し、対処してからエラー/警告をリセットしてください。

エラー発生中の装置•

運転を継続するエラー/警告の場合：

すべてのボタンが有効です。

•

運転を停止するエラー/警告の場合：[ON]が無効になります。
エラー/警告を解除するまで運転は再開できません。

エラー発生時の対処
1.

[MODE SELECT]を押してエラー確認モードに 移 行し 、 ディ ス プ レ ー に 表 示 さ れる エラーNo.を確認します。

2：ERR04

複数のエラー/警告が発生している時は、エラーNo.の左側に件数が表示されます。

2. 複数のエラーが発生しているときは、[/]を押して、すべてのエラーNo.を確認します。

2：ERR04
1:WARN4

3. 「7.2」を参照し、エラーの内容と原因を確認します。
4. エラー原因の対処をします。
5. [MODE SELECT]を押します。

7 トラブルシューティング
原本の翻訳
38

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

6. ディスプレーに「ERROR CLEAR Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
エラー/警告が解除されます。

ERROR CLEAR Y

ＷＡＲＮ６とＷＡＲＮ７は、一度警告を解除すると、主電源スイッチを入れ直すまで警告表示されません。

重 要

7.2 エラー・警告一覧
異常ランプ点滅： 運転継続
優先
順位

No.
ERR03

名称
回転数異常

原因
• モーターの回転数が下

がっている

高

異常ランプ点灯： 運転停止

異常
対処
ランプ
点滅 「7.3.2」を参照し、対処してください。

• モーターが停止している

低

ERR04

内部温度異常モーター周辺温度が異常に高い

点灯「7.3.2」の No.３を参照
し、対処してください。

ERR06

圧力異常

圧力不足状態で一定時間以上運転を継続した

点灯「7.3.2」を参照し、対処してください。

ERR07

Ｆ－ＲＡＭ
書き込み異常Ｆ－ＲＡＭに書き込みできない

点滅

当社までご連絡ください。

ERR08

通信異常

ＢＣＣ判定が不一致

点滅「AT3 通信仕様書」を参照
してください。

WARN1 内部温度上昇

モーター周辺温度が異常判定閾値に近い点滅「7.3.2」を参照し、対処してください。

WARN2 フィルター
交換時期超過風量低下状態で一定時間以上運転を継続した

点滅「7.3.3」を参照し、対処してください。

WARN3 圧力（吸込）不足

吸込圧が低い点滅「7.3.2」を参照し、対処してください。

WARN4 風量不足

フィルターの目詰まりにより風量が低下した点滅「7.3.3」を参照し、対処してください。

WARN5 排気圧力異常

排気圧が異常に高い点滅「7.3.3」、「7.3.4」を参照
し、対処してください。

WARN6 初期圧力
未登録

初期圧が登録されていな
い点滅「5.2.1」を参照し、初期圧を登録してください。

7 トラブルシューティング
原本の翻訳
39

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

7.3 故障かなと思ったら
7.3.1

ディスプレーが表示しない
No.
原因
1 電源がＯＮになっていない
2 ヒューズが切れている
3 上記のいずれも該当しなかっ
た場合

7.3.2

7.3.3

対処
主電源スイッチをＯＮにしてください。
ヒューズを交換してください。
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

参照
4.2
6.4
–

モーターが起動しない、運転中に突然停止したNo.
原因
1 パッチン錠が外れている
2 １次/２次フィルターが取り付けられていない3 • 過負荷により停止した• 異常温度により停止した対処
パッチン錠で確実に固定してください。
１次/２次フィルターを正しく取り付けてください。
1. 以下の点検をし、問題がある場合は対処してください。
• 排気口/吸引口は塞がっていないか• 入力電圧は正常であるか• タコ足配線をしていないか• フィルターは目詰まりしていないか• 吸込み温度の異常によりモーターは過熱していないか
2. 装置を再起動してください。
解決しない場合は、主電源スイッチをＯＦＦにし、３０分待機してから再起動してください。
モーターの温度サーモスタットにより停止している可能性があります。

参照
–
6.3

4

直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

–

No.
原因
1 １次/２次/排気フィルターが目詰まりしている対処
１次/２次/排気フィルターを交換してください。
目詰まりを放置すると「集塵機内部の温度上昇」の原因となります。

参照
6.3

2

配管が詰まっている

配管が詰まっていないか確認してください。

–

3

吸込口が詰まっている

吸込口が塞がれていないか確認してください。

4

上記のいずれも該当しなかった場合

直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

上記のいずれも該当しなかった場合–

吸引力が低下している–

7 トラブルシューティング
原本の翻訳
40

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

7.3.4

粒子が吹き漏れするNo.
原因
1 １次/２次/排気フィルターが正常に取り付けられていない
2 １次/２次/排気フィルターが破損している
3 １次/２次/排気フィルターが寿命である
4 １次/２次/排気フィルターが目詰まりしている5 上記のいずれも該当しなかっ
た場合

7.3.5

参照
6.3

１次/２次/排気フィルターを交換してください。

6.3

１次/２次/排気フィルターを交換してください。

6.3

直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

–

対処
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

参照
–
–

対処
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

参照
–
–

6.3

モーターから異音がする
No.
原因
1 モーター内へ異物が混入した
2 モーターの軸受けが破損した

7.3.6

対処
１次/２次/排気フィルターを取り付け直してく
ださい。
１次/２次/排気フィルターを交換してください。

モーターが異常振動している
No.
原因
1 モーター内へ異物が混入した
2 モーターの軸受けが破損した

7 トラブルシューティング
原本の翻訳
41

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

8 付録
8.1 消耗品リスト
品名

交換周期※1

品番

１次フィルター

１～３か月

FB-25

２次フィルター

３～６か月

CHF-2525-50

排気フィルター
排気ＨＥＰＡフィルター※2

６～１２か月CHF-2525-50
HEP-2525-50※１ 交換周期はお客様の使用頻度、環境、吸い込み濃度（材質と成分）により異なります。
※２ V1仕様

8.2 電気回路図
8.2.1

CKU-080AT3-HC(-T/-CE)

CKU-080AT3-HC（-T/-CE）

8 付録
原本の翻訳
42

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

8.3 海外規格対応
8.3.1

ＥＵ規格（適合宣言書）

8 付録
原本の翻訳
43

小型集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-10001-06

MEMO

原本の翻訳

44

小型集塵機
取扱説明書
設置・メンテナンス編

第６版:2024.09.19

文書番号:CIM-10001-06
発行元:チコーエアーテック株式会社©2024 （許可なしに転載複製を禁ずる。）

小型集塵機取扱説明書
オペレーター編

CKU-080AT3-HC[文書番号] CIM-11001-06

チコーエアーテック株式会社
CHIKO AIRTEC CO., LTD小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

はじめに
このたびは、ＣＫＵシリーズ集塵機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ＣＫＵシリーズ集塵機は、「風の技術」を有効に利用し、コンパクトにまとめた省エネ形のクリーンＢＯＸです。
本書はオペレーター向けに装置の取扱方法を記載しています。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分に理解してから、正しく使用してください。

•

本書は、必要なときにいつでもご覧になれるよう、お手元で大切に保管してください。

•

本書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、お気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。

•

本書を紛失または汚損した場合、警告ラベルを損傷した場合は、速やかに当社までご連絡ください。

•

記載内容は、改良のため細部において異なることがあります。ご質問などはお気軽に当社までお問い合わせください。

製品改良のため、本書に記載している仕様の一部を予告なく変更することがあります。

転載・複写について•

本書の著作権は、チコーエアーテック株式会社が所有しています。

•

本書の内容の一部あるいは全部を無断で転載や複写することは固くお断りします。

Copyright © 2024 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

はじめに
原本の翻訳
1

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

安全に関する表示
本取扱説明書の中で、作業者の事故防止と装置の損傷防止などのため、下記に示す絵表示とシグナル
ワードによる注意事項などを記載しています。
危険、警告、注意は装置を正しく使用し、所定の性能を得るために必要な情報です。
常に遵守してください。

本文中の表示表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。
取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性（切迫の度合）が高い限定的の場合

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、物的損害のみ生じることが想定される場合

図記号の説明お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。
装置の取扱いにおいて、その行為を禁止する内容

装置の取扱いにおいて、必ず実行していただく強制する内容

その他、知っていると役立つ事項などを、次の表示で区別し、説明しています。

重 要

本機の機能を十分に発揮するための情報

メ モ

装置を取扱う上で知っていると役に立つ事項

凡例
参照先
本書内に参照先がある場合は「章番号/節番号」または（章番号/節番号）、（Pページ番号）で表記します。
例) 装置の起動方法については「4.1」を参照してください。
装置を起動します。（4.1）
交換部品を点検します。（P10）

安全に関する表示
原本の翻訳
2

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

保証とアフターサービスについて
製品保証

1. 製品保証期間
納品から１年間の製品を対象とします。
転売・譲渡でご入手された場合は、保証の対象外となります。

2. 保証範囲
保証期間内に、当社の責任により故障が生じた場合は、修理または部品の交換を無償で行います。
ただし、保証期間内であっても下記に該当する故障の場合は、無償保証の対象から除外させていただきます。
(1) 消耗品および使用による摩耗、劣化(2) 不適切な取扱方法による故障(3) 取扱説明書に記載している環境条件以外での使用による故障(4) 当社製品以外の装置による故障(5) 当社以外の分解、改造、修理による故障(6) 自然災害や想定外の外的要因による故障(7) 出荷時の科学、技術水準では予見できない事由による故障(8) その他、当社の責任に起因しない故障

3. 責任の制限
当社は、故障によって生じるいかなる損害に関して、一切の責任を負いかねます。

4. 仕様の変更
改良のため、本書に記載している仕様を予告なく変更することがあります。

5. サービス範囲
技術者派遣の費用は、製品販売価格に含まれていません。
ご希望に応じて、別途相談させていただきます。

アフターサービス
修理は、お買い上げの販売店を通じて、ご依頼ください。
また、無償修理に関する往復の送料は当社負担ですが、ご購入された国以外でご使用の場合は、ご購入された国との間に掛かる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
なおご依頼の際は、あらかじめ製品の「型番」「製造番号」をお控えの上、ご連絡をお願いいたします。

チコーエアーテック株式会社〒562-0012 大阪府箕面市白島２丁目２７－２４<お問い合わせ先>

TEL： 072-720-5151[受付時間] 9：00～18：00（土日祝休み）
FAX： 072-720-5133
URL:

https://chiko-airtec.jp/

保証とアフターサービスについて
原本の翻訳
3

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

もくじ
はじめに .................................................................................................... 1
転載・複写について ...................................................................................... 1
安全に関する表示........................................................................................2
凡例..........................................................................................................2
保証とアフターサービスについて ....................................................................3
1 製品使用上のご注意 ................................................................................5
1.1 安全警告表示 ...................................................................................................... 5
1.2 安全上のご注意 ................................................................................................... 6
1.2.1 各作業に共通のご注意 ................................................................................................................................... 6
1.2.2 運転時のご注意 ............................................................................................................................................ 7

2 仕様および外観 ......................................................................................8
2.1 装置仕様 ............................................................................................................. 8
2.2 装置外観および各部の名称 .................................................................................... 9
2.3 操作パネル（ＡＴ３パネル）..................................................................................... 10

3 運転 ................................................................................................... 11
3.1 始業前点検........................................................................................................ 11
3.2 装置の起動........................................................................................................ 12
3.3 装置の停止........................................................................................................ 12
3.4 ディスプレーの表示内容 ...................................................................................... 13
3.4.1 情報の確認（運転ＯＦＦ） ................................................................................................................................ 13
3.4.2 運転状態の確認（運転ＯＮ） ........................................................................................................................... 13

3.5 異常ランプが点灯した場合................................................................................... 13

もくじ
原本の翻訳
4

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

1 製品使用上のご注意
1.1 安全警告表示
作業者の事故防止のため、重要安全注意情報として下記の警告ラベルを貼っています。

重 要

警告ラベルが汚損/破損した場合は、速やかに当社までお問い合わせください。

高電圧警告シール

リモートコネクターシール
メインパワーシール

分解禁止シール

パワーインレットシール

ネームプレート

高電圧警告シール

ネームプレート

分解禁止シール

リモートコネクターシール

パワーインレットシール

メインパワーシール

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳5

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

1.2 安全上のご注意
1.2.1

各作業に共通のご注意

ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから作業してください。
すべての警告および注意を遵守し、正しくご使用ください。
本書に書かれていない方法、目的のために、装置を運転しないでください。
事故につながる恐れがあります。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。
装置を分解、修理、改造しないでください。
感電や怪我をする恐れがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げになった販売店にご連絡ください。
装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
装置は、過電圧カテゴリー区分Ⅱの電源に接続することを想定して設計しております。電源ケーブルには仕様に合ったプラグを取り付け、過電圧カテゴリー区分Ⅱのコンセントに接続してください。
電源コードをコンセントに差し込む際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。

装置の廃棄方法は、自治体のルールに従い、産業廃棄物として適切に処分してください。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳6

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

1.2.2

運転時のご注意

粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引に使用してください。
<爆発性粉塵>
アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、コバルト、ニッケル、小麦粉など
引火性、爆発性、腐食物質の霧、煙、ガスが滞留している場所や周囲で、装置の運転や吸引をしないでください。
ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
装置稼働中に、リモートケーブルを接続或いは取り外すと、装置が故障する恐れがあります。
リモートケーブルの抜き差しは、装置の電源を切ってから、行なってください。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。

装置の運転中は、装置を移動しないでください。

停電や装置が意図せず停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

1 製品使用上のご注意
原本の翻訳7

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

2 仕様および外観
2.1 装置仕様
CKU-080AT3-HC(-V1)
型式
-T
出力

-CE

50W

電圧

100V 単相※1

200V 単相

220-230V 単相

電流値

2.4A

1.6A

1.4A

周波数

50/60Hz

最大吸込風量2.9m3/min

最大吸込静圧2.5kPa騒音値※254-58dB

ヒューズ電流定格

5A

吸込口（ホース）サイズ

φ65

吸込口変更可能サイズ（別売）

φ50、φ38

電源コード3m

塵落とし機能非搭載

リモートコントロール
機能〇（リモートケーブル別売り）

１次フィルター容量

2.5L

質量

10.3kg

本体寸法（D×W×H）

385mm×290mm×276mm※1 100-115Vの地域で使用できます。
※2 騒音値は吸込口にホースを接続し、本機から1m離れてAスケールdBで測定しています。

2 仕様および外観
原本の翻訳8

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

2.2 装置外観および各部の名称
00

9
番号

名称

働き

1

吸気側フィルター室

１次、２次フィルターを収納します。

2

吸込口（脱着フランジ）

吸気ダクトを接続します。

3

排気口扉

排気フィルターを収納します。

4

操作パネル（ＡＴ３パネル）

本機を操作します。

5

主電源スイッチ

装置の電源のＯＮ/ＯＦＦを切り替えます。

6

ヒューズボックス

ヒューズを収納します。

7

電源インレット

電源ケーブルを接続します。

8

リモートコネクター

リモートケーブル（別売）を接続します。

9

コミュニケーションボード
設置箇所

コミュニケーションボード（別売）を設置します。

2 仕様および外観
原本の翻訳
9

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

2.3 操作パネル（ＡＴ３パネル）

番号

名称

1

ディスプレー

運転状態や各種設定内容を表示します。
エラー・警告発生時は、エラー・警告 No.を表示します。

2

能力レベルランプ

能力レベルを緑色のランプで表示します。（レベル１～７）

3

/

ボタン

働き

参照

• 停止中、運転中：

3.4

ディスプレーの表示内容を切り替えます。
• セレクトモード時：
設定項目の切り替え、設定する数値データを変更します。
4

5

異常ランプ

/

ボタン

エラー発生時に、赤色ランプが点灯/点滅します。
• ランプ点灯： 運転を停止するエラーが発生しています。
• ランプ点滅： 運転を継続するエラー、警告が発生しています。

3.5• 運転中：

ボタンを押すと、能力が１レベルずつ降下/上昇します。
• セレクトモード時：

ボタンを押すと、カーソルが１つずつ左/右に移動します。
6

ＯＦＦボタン

運転を停止します。

重 要

ＯＦＦボタンは長押し（３秒以上）しないでください。
登録されている初期圧がクリアされます。

7

ＯＮボタン

運転を開始します。

8

ＥＮＴＥＲボタン• 運転中：

ボタンを長押し（３秒）すると、初期圧登録に移行します。
• セレクトモード時：

設定項目の選択と数値データを決定します。
9

MODE SELECT
ボタン• 停止中：

セレクトモードに移行します。
• セレクトモード時：

１つ前の画面に戻ります。
• エラー、警告発生時：

エラー確認モード、エラークリアモードに移行します。

2 仕様および外観
原本の翻訳10

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

3 運転
本章では、装置の運転方法について説明します。
作業前に本章と「1.2」（P6）をよく読み、十分に理解してから作業してください。
装置の運転中は、装置を移動しないでください。
停電や装置が意図せず停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

3.1 始業前点検
No.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

項目
フィルター室は完全に閉じている。
吸込口は塞がれていない。
排気口は塞がれていない。
装置の周囲に引火性物質はなく、吸引も行わない。
• ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など装置の周囲に爆発性粉塵はなく、吸引も行わない。
• アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、ニッケル、コバルト、小麦粉など
装置の周囲で火花を含む粉塵を発生させる作業は行われておらず、吸引も行わない。
• 高速切断機、グラインダー、溶接機などを使用する作業装置の周囲に火種はなく、吸引も行わない。
• たばこ、油、液体の薬品など装置の周囲に水や液体はなく、吸引も行わない。
40℃以上の粉塵はない。
使用場所の雰囲気温度は 0～40℃の範囲内である。
配管に異常はないか。（異物などが詰まっていないか）
各種エラー表示が出ていないか。

チェック

3 運転
原本の翻訳
11

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

3.2 装置の起動
３分以上のインターバルをおいて、操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を行ってください。
３分未満、特に３０秒未満で操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を繰り返すと、故障の原因になります。
※リモート操作、通信機能による操作でも同様です。

重 要
1.

ＯＦＦボタンは長押し（３秒以上）しないでください。
登録されている初期圧がクリアされます。

主電源スイッチをONにします。

2. ディスプレーにプログラムバージョンと通信用のID番号が表示されていることを確認します。
3. 操作パネルの[ON]を押し、装置の運転を開始します。
4. 正常に動作していることを確認します。
•

異常音がない•吸引が適切である

ディスプレー

Ver*.** ID.**
能力レベルランプ5. 能力レベルランプを確認し、必要とする吸引能力が異なる場合は[ / ]で吸引レベルを設定します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

3.3 装置の停止
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

2. 主電源スイッチをOFFにします。

3 運転
原本の翻訳
12

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

3.4 ディスプレーの表示内容
3.4.1

情報の確認（運転ＯＦＦ）

Ver*.**

3.4.2

ID.**

プログラムバージョン、
ＲＳ－４８５通信用局番

運転状態の確認（運転ＯＮ）
運転ON時に[/]を押すと、運転状態が確認できます。

OP**.**kPa

外部圧

SP**.**kPa

吸込圧

DP**.**kPa

差圧

EP**.**kPa

排気圧

Blower ***.* C

ブロワー周辺温度

Motor ******rpm

ブロワー回転数

Runtime ******h

積算稼働時間リセット後からの稼働時間を表示します。

Total ******h

実働時間
トータルの稼働時間を表示します。

3.5 異常ランプが点灯した場合装置に異常が発生しています。
直ちに装置を停止し、メンテナンス担当者または当社までお問い合わせください。

3 運転
原本の翻訳
13

小型集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-11001-06

MEMO

原本の翻訳
14

小型集塵機取扱説明書
オペレーター編

第６版:2024.09.19

文書番号:CIM-11001-06
発行元:チコーエアーテック株式会社©2024 （許可なしに転載複製を禁ずる。）

Compact Dust Collector
Instruction Manualfor Installation and Maintenance

CKU-080AT3-HC
Document No.: CIM-10001-06

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Introduction
Thank you for purchasing our “CKU series” dust collector.
This dust collector is an energy-saving cleaning box that packs “air technology” in a compact body.
This manual describes how to perform maintenance on the machine.
Before using the machine, please carefully read this manual and fully understand all instructions to ensure correctuse.

•

Please keep this manual carefully so that operators can refer to it whenever necessary.

•

Although every effort has been made to ensure that the information in this manual is complete andaccurate, please contact us if you find any errors, or if you have any inquiries or other concerns.
If this manual is lost or defaced, or if a warning label is damaged, please contact us immediately.

••

Due to continued product improvement, the information in this manual may not completely apply to yourparticular machine. If you have any inquiries, please feel free to contact us.

Some of the specifications contained in this manual are subject to change
without notice for product improvement.

Reprinting and Copying•

This manual is copyrighted by CHIKO AIRTEC CO., LTD.

•

Unauthorized reprinting or copying of part or all of this manual is strictly prohibited.

Copyright © 2024 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

Introduction
Original instructions
1

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Safety-Related Symbols
This manual contains instructions indicated by the symbols and signal words listed below to prevent worker accidents
and damage to the machine.
Instructions marked DANGER, WARNING, or CAUTION are information necessary in order to use the machinecorrectly and to ensure the desired performance.
Please follow them at all times.

Symbols Used in This Manual
The following symbols are used to classify and indicate the severity of injury or damage caused by failing to follow the
instructions and using the machine improperly:
Indicates limited cases where improper handling could lead to a hazardous situation
resulting in death or serious injury, and where the urgency (degree of imminence) of thewarning against the danger is highDANGER

Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in death orserious injury

WARNING

Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in injury

CAUTION

NOTE

Indicates that improper handling could only cause property damage

Explanation of Icons
The following icons are used to indicate the types of precautions to follow:
Indicates an action that must NOT be performed when handling the machine

Indicates an action that must be performed when handling the machine

The following labels are used to indicate other types of information such as points that are useful to know:

Important
Tip

Information for making full use of the machine’s capabilities
Useful information that helps handle the machine

Conventions
References
References in this manual are indicated by “c#.s#” or (c#.s#), where c# is a chapter number and s# is a section
number, or “p. #”, where # is a page number.
Examples:Refer to “4.1” for instructions on how to start the machine.
Start the machine. (4.1)
Inspect replacement parts. (p.10)

Safety-Related Symbols
Original instructions
2

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Warranty and After-Sales Service
Product Warranty

1. Product Warranty Period
One year from delivery.
The guarantee does not apply if the product was obtained by resale or alienation.

2. Scope of Warranty
Free repair or parts replacement if the product fails due to reasons attributable to our company during thewarranty period.
However, even during the warranty period, this free warranty does not cover the following:(1) Consumables, wear and deterioration due to use(2) Failure due to improper handling(3) Failure due to use under environmental conditions not specified in this manual(4) Failure caused by equipment other than our products(5) Failure due to disassembly, modification, or repair performed by a third party(6) Failure due to natural disasters or unexpected external factors(7) Failure due to reasons that are scientifically and technically unpredictable at the time of shipment(8) Other failures not attributable to us

3. Limitation of Liability
We are not responsible for any damage caused by product failure.

4. Changes in Specifications
The specifications contained in this manual are subject to change without notice for product improvement.

5. Scope of Service
The selling price of the product does not include the cost of dispatching a technician.
Please contact us if you need such service.

After-Sales Service
Please inquire the dealer that you purchased the product when maintenance is needed.
The return shipping costs for free maintenance will be borne by our company, but if the product is used outside thecountry of purchase, the customer will be responsible for the return shipping costs to and from the country ofpurchase.
When making a request, please note the model number and serial number of the product in advance before
contacting us.

CHIKO AIRTEC CO., LTD.
2-27-24, Hakunoshima, Minoh-shi, Osaka, 562-0012 Japan
Contact Information

Phone:+81-72-720-5151
Business hours: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (closed Saturdays, Sundays, and holidays)

Fax:+81-72-720-5133

URL:

https://chiko-airtec.jp/

Warranty and After-Sales Service
Original instructions
3

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Table of Contents
INTRODUCTION ..........................................1

5 CONFIGURING SETTINGS AND CHECKING
INFORMATION .................................... 25

REPRINTING AND COPYING .........................1

5.1 Screen Transitions on the Control Panel .............. 25

SAFETY-RELATED SYMBOLS .........................2

5.1.1 Screen Transitions for Different Modes ............................25
5.1.2 Checking Machine Information (During Non-Operation) ..25

CONVENTIONS ............................................2

5.1.3 Checking Operating Status (During Operation) .................26

WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE ......3

5.2 Registering and Clearing Initial Pressure .............. 27

1 PRECAUTIONS FOR USING THE PRODUCT.............................................................5

5.2.1 Registering Initial Pressure ................................................27

1.1 Safety Warning Labels ........................................... 5
1.2 Safety Precautions ................................................. 6

5.3 Configuring Settings ............................................. 29

1.2.1 General Precautions ........................................................... 6

5.3.2 Configuring Communication Format Settings ...................30

1.2.2 Precautions for Carrying, Storing, and Transporting the
Machine ............................................................................. 6

5.3.3 Setting When to Display Insufficient Airflow Notifications ....
..........................................................................................30

1.2.3 Precautions for Installation ................................................. 7

5.3.4 Resetting the Cumulative Operating Hours.......................31

1.2.4 Precautions for Operation .................................................. 8

5.3.5 Initializing Settings ............................................................32

1.2.5 Precautions for Cleaning and Maintenance ........................ 9

5.3.6 Checking the Error History ................................................32

2 SPECIFICATIONS AND APPEARANCE..... 10

6 MAINTENANCE AND INSPECTION ........ 33

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Machine Specifications ........................................ 10
Exterior Features ................................................. 11
Items Included ..................................................... 12
Control Panel (AT3 Panel) .................................... 13
Removable Flanges (Optional) ............................. 14
Remote Cable (Optional) ..................................... 14

6.1 Cleaning the Machine .......................................... 33
6.2 When to Replace Parts ........................................ 34
6.3 Replacing Filters ................................................... 34

2.6.1 Remote Control ................................................................ 14

6.4 Replacing the Fuse ............................................... 37

5.2.2 Clearing the Initial Pressure ..............................................28
5.3.1 Displaying Setup Modes....................................................29

6.3.1 Replacing the Primary Filter ..............................................34
6.3.2 Replacing the Secondary Filter ..........................................35
6.3.3 Replacing the Exhaust Filter ..............................................36

2.6.2 Remote Operation Details ................................................ 14

7 TROUBLESHOOTING ............................ 38

2.6.3 Standard Connection Diagram.......................................... 15

7.1 If an Error or Warning Occurs (ERR/WARN) ......... 38
7.2 List of Errors and Warnings .................................. 39
7.3 Troubleshooting................................................... 40

2.6.4 Pin Assignment ................................................................. 17

2.7 Communication Feature (Optional) ..................... 18
2.7.1 RS-485 Communication Board Set.................................... 18

7.3.1 Nothing Appears on the Display........................................40

2.7.2 LAN Board Set for Ethernet Communication .................... 18

7.3.2 The Blower Does Not Start or Stops Suddenly During the
Operation..........................................................................40

3 INSTALLATION..................................... 19
3.1 Installation Environment ..................................... 19
3.2 How to Install the Machine.................................. 20
3.3 Wiring and Piping................................................. 21

7.3.3 The Suction Power Is Low .................................................40

3.3.1 Wiring............................................................................... 21

7.3.6 The Motor Is Vibrating Abnormally ...................................41

3.3.2 Piping................................................................................ 22

8 APPENDIX ........................................... 42

4 OPERATION......................................... 23

8.1 Consumables List ................................................. 42
8.2 Electrical Circuit Diagram ..................................... 42

4.1
4.2
4.3
4.4

7.3.4 Dust Leaks Out ..................................................................41
7.3.5 The Motor Is Making Noise...............................................41

Pre-Operation Inspection .................................... 23
Starting the Machine ........................................... 24
Configuring the Machine ..................................... 24
Stopping the Machine.......................................... 24

8.2.1 CKU-080AT3-HC(-T/-CE)....................................................42

8.3 Compliance with International Standards............ 43
8.3.1 EU Standards (Declaration of Conformity) ........................43

Table of Contents
Original instructions
4

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

1 Precautions for Using the Product1.1 Safety Warning Labels
The warning labels shown below are attached to the machine to provide important safety informationthat helps prevent worker accidents.
Important

If a warning label is defaced or damaged, please contact us immediately.
High voltage
warning sticker
Remote connector sticker“Disassembly
prohibited” sticker

Main power sticker

Power inlet sticker

NameplateHigh voltage warning sticker

Nameplate“Disassembly prohibited” sticker

Remote connector sticker

Power inlet sticker

Main power sticker

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
5

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

1.2 Safety Precautions
1.2.1

General Precautions

WARNING
Carefully read this manual and fully understand all instructions before beginning work.
Observe all warnings and cautions and use the machine correctly.
Do not operate the machine in a manner or for a purpose not specified in this manual.
Doing so may result in an accident.
Only trained and qualified personnel should install, connect, operate, inspect, andtroubleshoot the machine.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.
Do not attempt to disassemble or modify the machine.
Doing so may cause electric shock or injury.
For internal inspection or repair, contact the dealer where you purchased themachine.
The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.
The equipment is designed to be connected to an overvoltage category II power
supply. Attach a plug that complies with the specifications to the power cable andconnect it to an overvoltage category II outlet.
Be sure to ground the power cord when plugging it into an electrical outlet.
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

CAUTION
Dispose of the machine properly as industrial waste in accordance with local
government rules.

1.2.2

Precautions for Carrying, Storing, and Transporting the MachineWARNING
The machine should be carried by at least two people.
Failure to do so may cause the machine to fall, resulting in injury.
Transportation equipment must be operated by qualified personnel.
Transporting the machine requires a supervisor, as well as an operator, to ensure
safety.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
6

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

WARNING
Use transportation equipment (such as slings, cranes, and forklifts) that has beeninspected and maintained, and has adequate capacity for the load of the machine.
1. The machine should be lifted using the installed hooks or fiber slings.
2. When lifting the machine, protect it from damage.
3. Use wires suitable for the weight of the machine.
Consider the weight and center of gravity while securing the machine.
1. During transportation, keep the machine vertical and secure it to prevent it fromtipping over.
2. Keep the machine horizontal while hoisting it, and lower it slowly to avoid shocks.
During hoisting, never allow anyone under the suspended load.
If the load falls, it may cause an accident.

CAUTION
When transporting the machine, pay attention to the storage environment.
1. Store the machine in an environment with a temperature of -10°C to 60°C and ahumidity of 80% or less.
2. When transporting the machine, keep it vertical and secure it to prevent it fromtipping over.
3. Do not subject the machine to severe vibration during transportation.

1.2.3

Precautions for Installation

WARNINGBe sure to shut off the power before installation.
Failure to do so may cause electric shock.
1. Lock out* the power supply to prevent it from being turned on during work.
2. Attach a tag that says “Work in Progress” to the lock, or have a worker keep watch.
* Lockout refers to a system that prevents someone from activating devices when a worker is working
inside equipment containing the devices.

The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.
The equipment is designed to be connected to an overvoltage category II power
supply. Attach a plug that complies with the specifications to the power cable andconnect it to an overvoltage category II outlet.
Be sure to ground the power cable when plugging it into an electrical outlet.
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.
Install the machine in a location that meets environmental requirements.
Failure to do so may result in unexpected accidents.
For the installation conditions, see “3.1” (p.19).

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
7

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

NOTE
Use an appropriately sized pipe for the suction port.
Using a thin pipe for the suction port may cause the motor to become hot due toincreased pressure.
Install the machine in a dust-free environment of 40°C or lower.
A high suction ambient temperature (around the dust to be collected) may reduce
motor performance, resulting in a malfunction.
Install filters correctly.
Operating the machine with an improperly installed filter may cause foreign matter toenter the motor, resulting in a malfunction.

1.2.4

Precautions for Operation

WARNING
Use the machine to suck up non-explosive dry dust.
Explosive dust:
Aluminum, magnesium, titanium, zinc, cobalt, nickel, wheat flour, etc.
Do not operate the machine or perform suction in or around areas with stagnant fog,
smoke, or gas containing flammable, explosive, or corrosive substances.
Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.
Plugging or unplugging the remote cable while the machine is in operation may resultin machine failure.
Turn off the power of the machine before plugging in or unplugging the remote cable.
The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.

CAUTION
Do not move the machine while it is in operation.

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
8

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

1.2.5

Precautions for Cleaning and Maintenance

WARNING
Always unplug the power cord or otherwise turn off the power before cleaning.
Failure to do so may cause electric shock.
Be sure to use genuine replacement parts specified by us.
We cannot guarantee against malfunctions caused by using non-specified parts.
Wear appropriate clothing and protective equipment during work.
Always wear protective equipment such as a helmet, gloves, and safety shoes, andtake other measures to ensure safe work.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
9

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2 Specifications and Appearance
2.1 Machine Specifications
CKU-080AT3-HC(-V1)

Model

-T

Power

-CE

450W

Voltage

100V, single phase*1

200V, single phase220–230V,
single phase

Current value

2.4A

1.6A

1.4A

Frequency

50/60Hz

Maximum suction airflow

2.9m3/minMaximum suction staticpressure

2.5kPaNoise level*2

54–58dB

Fuse ampere rating

5A

Suction port (hose) size

⌀65

Optional suction port sizes(available separately)⌀50, ⌀38

Power cord

3m

Dust shake-off feature

Not equipped

Remote control
featureAvailable(Remote cable sold separately)

Primary filter capacity

2.5L

Weight10.3kgBody dimensions(D × W × H)

385mm × 290mm × 276mm*1

The machine can be used in 100 to 115V areas.

*2

The noise level was measured in A-scale decibels (dBA) at 1m from the machine with a hoseconnected to the suction port.

Important

This machine operates on a single-phase power supply.
The supply voltage tolerance is ±10%.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
10

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.2 Exterior Features

11

No.

Name

Function

1

Intake filter chamberContains primary and secondary filter.

2

Suction port
(removable flange)

Connect an intake duct.

3

Exhaust door

Contains the exhaust filter.

4

Snap locks

Lock the exhaust door.

5

Snap locks

Lock the Intake filter chamber.

6

Control panel(AT3 panel)

Used to operate the machine.

7

Main power switch

Turns the machine on and off.

8

Fuse box

Houses a fuse.

9Power inlet

Connect the power cable.

10

Remote connector

Connect a remote cable (sold separately).

11

Communication board
mounting position

Install a communication board (sold separately).

2 Specifications and Appearance
Original instructions
11

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.3 Items Included

1

2

3

4

5

6

100V

200V(for Model -T)

220–230V(for Model -CE)

7

8

9

No.

Name

Function

Qty

1

Primary filter

Collects dust.

1

2

Secondary filter

Protects electrical and electronic components from dust.

1

3

Exhaust filter

Keeps exhaust air clean.

1

4

Exhaust HEPA filter

Keeps exhaust air clean. (V1 specification only)

1

5

Removable flange (⌀65) Connect intake duct. (3.3.2)

6

Startup Guide

1

A simplified manual that guides you through the steps tofollow after starting the machine.

1

Connect to the power inlet.
The shape varies depending on the power specification.

1

Power cable (3m)*7

for 100V*8

for 200V (-T)

9for 220–230V (-CE)

The machine can be used in 100 to 115V areas.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
12

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.4 Control Panel (AT3 Panel)

No.
Name
1 Display2
3

Suction levelindicator lights
andbuttons4

Error indicator

5

and

6

OFF button

7
8

9

buttons

ON button
ENTER button

MODE SELECT
buttonFunction
Displays operating status and various settings.
Also displays an error or warning number when an error or
warning has occurred.
The suction level is indicated by green lights. (Levels 1 to 7)

See• When the machine is stopped or operating:

5.1

Used to switch between display screens.
• In Select mode:
Used to switch between setting items and to change numerical
data to be set.
Lights up or flashes red when an error has occurred.
• Steady light:
An error has occurred that stops operation.
• Flashing light:
An error or warning has occurred that allows
continued operation.
• When the machine is operating:Pressing the left or right arrow button lowers or raises the
suction level by one.
• In Select mode:
Pressing the left or right arrow button moves the cursor left or
right by one digit.
Stops operation.
Pressing and holding the OFF button (for 3
Tipseconds or longer) will clear the registered initialpressure.
Starts operation.
• When the machine is operating:Pressing and holding this button for 3 seconds switches to theinitial pressure registration screen.
• In Select mode:
Selects a setting item and confirms numerical data.
• When the machine is stopped:
Switches to Select mode.
• In Select mode:
Returns to the previous screen.
• When an error or warning has occurred:
Switches to Error Confirmation mode or Error Clear mode.

5.3

7.1

5.2.2

5.2.1

5.3

2 Specifications and Appearance
Original instructions
13

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.5 Removable Flanges (Optional)
Use removable flanges of the appropriate size for the intake pipe to be used.
Flange Diameter (mm)Part Number⌀38

FRJ-D-38-35-92⌀50(standard)⌀65

FRJ-D-50-35-92
FRJ-D-65-35-92

2.6 Remote Cable (Optional)
2.6.1

Remote Control
The remote cable (optionally available) enables the machine to be remotely controlled to work with
peripheral devices.
• Remote cable: MT-173-8 (3m)•Remote operation allows you to:Start/stop operation and change the suction level (airflow).

Remote cable socket

2.6.2

Remote Operation Details
Starting/Stopping Operation Remotely
Short-circuit pins 4 and 8. For details, see “2.6.4”.
• If pin 1 is short-circuited:
The machine operates.
•

If pin 1 is not short-circuited:

The machine does not operate.

Starting/Stopping Operation Locally on the Machine and Obtaining Signals
Follow the instructions in “2.6.4” to obtain necessary output signals.
Do not short-circuit pins 4 and 8.
• During remote operation, you cannot register initial pressure, start/stop operation, or change
the suction level locally on the machine.
• The suction level is saved after each change.
•

The suction level is maintained even after the main power switch is turned off.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
14

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.6.3

Standard Connection Diagram

2 Specifications and Appearance
Original instructions
15

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Connection Examples
 Pins 1 and 4 (input)
Dust collector side

Customer’s equipment side
Do not apply
voltage.

Pin 1 or 4

Pin 8

 Pin 2 (analog output)
Dust collector side

Customer’s equipment side
Measuring
instrument sidePin 2

MonitorPin 8

 Pins 3, 5, and 6 (open collector output)

Dust collector side

Customer’s equipment side
24 V
Add a protection
circuit so that the
rated voltage is notexceeded.

Load

Pin 3, 5, or 6
100 mA max.
Pin 8

Recommended DC voltage and current: Half or less of maximum rating Pin 7 (input)
Dust collector side

Customer’s equipment side

Pin 7

Applied voltage : +0～5V

Pin 8

2 Specifications and Appearance
Original instructions
16

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.6.4

Pin Assignment
Wire ColorBlack
Red/white

Pin
Signal Name
No.
1 Operation input
signal(*1)
4 Remote control
switching signal(*1)

Yellow

7

Suction level change
signal(*2)

Yellow/white
Black/white

8
2

GND
Operating pressure
signalRed

3

Filter clogging
output signal (*3)

Green

5

Operation output
signal (*3)

Green/white6

Fault output signal(*3)

Description
Remote Short-circuit pins 4 and 8 and then shortsignal circuit pin 1 to start operation.
(input) Short-circuit pins 4 and 8 to switch toremote operation.
This will make the AT3 panel inoperable.
Apply a voltage of 0 to 5V between pins 7
and 8 to change the suction level.
(See the table below.)–
Output Outputs the current operating pressure.
signal • Analog signal:
1 to 5V• Impedance:≥ 4.7kΩOutputs “HI” during operation, and “LO”
when the filter is clogged.
• Open collector output: NPN• Filter clogging output signal:
When WARN2, WARN4, or WARN5 occurs
Outputs “LO” during operation, and “HI” during
non-operation.
• Open collector output: NPN
Outputs “HI” during operation, and “LO”
when an error has occurred.
• Open collector output: NPN• Fault output signal: When any ERR has
occurred*1

Contact input (no-voltage contact)*2

Analog input (0 to 5V)
Do not apply a voltage of +5.0V or higher.

*3Open collector output• Absolute maximum ratings:
Voltage 50V, current 100mA• Recommended values:
Half or less of the ratings• If an inductor (such as a relay) is loaded:
Install a noise limiter (approx. 33Ω + 0.1µF), diode, or other device.

Setting a Voltage for Pin 7
To set a voltage, apply the center voltage for the desired suction level.
•

Tolerance: ±4%

Table and Graph of Threshold Voltages Applied to Pin 7

Suction Level

Voltage (DCV)

1
2
3
4
5
6
7

0.6 to 1.1
1.2 to 1.7
1.8 to 2.3
2.4 to 2.9
3.0 to 3.5
3.6 to 4.1
4.2 to 5.0

Voltage(DCV)

Suction Level

2 Specifications and Appearance
Original instructions
17

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

2.7 Communication Feature (Optional)
The communication board set (model: RS-485 or RS-EN) can be used to operate or stop the machine,change the suction level, and otherwise control the machine. It also allows you to read out information
indicating problems such as clogging and insufficient pressure.
For details, refer to the separate document “AT3 Communication Specifications”.

2.7.1

RS-485 Communication Board Set
For details on the RS-485 communication board, refer to the instruction manual.

2.7.2

LAN Board Set for Ethernet Communication
For details on the LAN board for Ethernet communication, refer to the instruction manual.

Important

For details on “Com Setting” (communication format setting mode), refer tothe separate document “AT3 Communication Specifications”.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
18

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

3 Installation
3.1 Installation Environment
To ensure safety during use and to maximize the performance of the machine, install it in a location thatmeets the conditions below.

Power Supply
Use a power supply rated for Overvoltage Category II.
CKU-080AT3-HC(-V1)
Model

Voltage*

100V, single phase*

-T

-CE

200V, single phase220–230V, single phase

The machine can be used in 100 to 115V areas.

Temperature and Humidity•

Temperature:

0°C to 40°C•

Humidity:

80% RH or less (noncondensing)Environmental Requirements
Install the machine in an indoor location that meets the following conditions:•

A location 1000m or lower above sea level•

A location with pollution degree 2•

A level surface that is not susceptible to vibration•

A location not directly exposed to air from an air conditioner or other equipment•

A location out of direct sunlight•

A dust-free location of 40°C or lower•

A location free from corrosive gases, flammable gases, and oil mist•

A clean room or a highly clean environment•

A location not exposed to water droplets or oil•

A location with no noise emission sources, such as high-frequency furnaces, nearby

3 Installation
Original instructions
19

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

3.2 How to Install the Machine
1. Be sure to shut off the power before installation.
Failure to do so may cause electric shock.

WARNING

2. Install the machine in a location that meets environmental requirements.
Failure to do so may result in unexpected accidents.

1.

Install the machine on a level surface that is strong enough to support the weight of the machine.

NOTE

Do not block the area around the exhaust port.
A blocked exhaust port will cause the suction power to be reduced,
resulting in insufficient cooling.
This, in turn, may cause the motor to burn out, or electrical or electronic
components to fail.

Installation SpaceA space of at least 100mm is required around the exhaust port.
2.

Remove the protective film from the control panel, and the masking tape from the legs andflanges.

Protective film
100mm
or moreControl panel
Leg

Suction port
( removable flange )Masking tape

3 Installation
Original instructions
20

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

3.3 Wiring and Piping
WARNING
3.3.1

Be sure to shut off the power before wiring or piping work.
Failure to do so may cause electric shock.

Wiring
1. Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.

WARNING

2. Use a power supply that matches the specifications of the machine.
Failure to do so may cause the machine to break.
Be sure to ground the power cable when plugging it into an electricaloutlet.
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

NOTE

When plugging the power cable into an electrical outlet, make sure that theoutlet is not overloaded with too many plugs.
Doing so may result in a voltage drop, causing the machine to fail.

1.

Connect the power cable to the power inlet
on the machine.

2.

Connect the power cable to the primary
power supply.
Primary power
supplyGroundTerminal

Power inlet
Power cable

3 Installation
Original instructions
21

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

3.3.2

PipingImportant

If you plan to replace the pipe with one that does not fit the removable flange,
you need to replace the flange. Please contact us if this is the case.

Connect an intake pipe (supplied by customer) by following these steps:
1.

Attach the removable flange to thesuction port.

2.

Turn the removable flange clockwise
to secure it.

3.

Connect the pipe to the removable
flange on the suction port.

4.

Secure the pipe with a hose clamp orsomething similar.

Removable flange

Hose clamp

Suction port
Pipe

3 Installation
Original instructions
22

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

4 Operation
This chapter describes how to operate the machine.
Before you begin, carefully read this chapter and “1.2” (p.6), and fully understand all instructions.
Do not move the machine while it is in operation.

CAUTION

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

4.1 Pre-Operation Inspection
No.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12

Item

CheckmarkThe filter chamber is fully closed.
The suction port is not blocked.
The exhaust port is not blocked.
There are no flammable materials around the machine. (Do not perform
suction of these materials.)• Gasoline, paint thinner, benzine, kerosene, paint, etc.
There is no explosive dust around the machine. (Do not perform suction ofthese material.)• Aluminum, magnesium, titanium, zinc, nickel, cobalt, wheat flour, etc.
Work that produces dust with sparks is not being performed around themachine. (Do not perform suction of dust with sparks.)• Work using a high-speed cutting machine, grinder, welding machine, etc.
There are no fire hazards around the machine. (Do not perform suction ofthese materials.)• Cigarettes, oil, liquid chemicals, etc.
There is no water or liquid around the machine. (Do not perform suction ofliquid.)There is no dust at temperatures of 40°C or higher.
The ambient temperature where the machine is located is within the range of
0 to 40°C.
There is no problem with the piping. (Make sure no foreign matter is blocking
the piping.)
There is no error displayed.

4 Operation
Original instructions
23

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

4.2 Starting the Machine

NOTE

Tip

Please operate the control panel ON/OFF after an interval of at least 3 minutes.
Repeated ON/OFF operation of the control panel within 3 minutes, especiallywithin 30 seconds, may cause malfunction.
*The same applies to remote operation and operation via communication
functions.
Pressing and holding the OFF button (for 3 seconds or longer) will clear theregistered initial pressure.

1.

Turn on the main power switch.

2.

Check that the program version andcommunication ID number are shown on thedisplay.

3.

Press [ON] on the control panel to start
operating the machine.

4.

Check that the machine is operating
properly:• No unusual sounds•

5.

Display

Ver*.** ID.**
Suction levelindicator lights

Proper suction

Check the suction level indicator lights and,if the level is not as desired, set theappropriate level using [ / ].
Note: The control panel will not respond during a remote connection.

4.3 Configuring the Machine
When starting the machine for the first time, configure the following settings:• Registration of initial pressure:See 5.2.1 (p.27).

4.4 Stopping the Machine1.

Press [OFF] on the control panel to stop the machine.
Note: The control panel will not respond during a remoteconnection.

2.

Turn off the main power switch.

4 Operation
Original instructions
24

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5 Configuring Settings and Checking
Information
The control panel allows you to configure various machine settings and check the error history.

5.1 Screen Transitions on the Control Panel
5.1.1

Screen Transitions for Different Modes
Normal Mode
Main power switch
ON

MachineStopped

[OFF]

Press
[MODE SELECT]

Press and hold [OFF]for 3 seconds[ON]

MachineOperating

5.1.2

Press and hold [ENTER]
for 3 seconds

Select Mode
5.3
Clearing Registered
Initial Pressure
5.2.2

Registering Initial
Pressure
5.2.1

Checking Machine Information (During Non-Operation)

Ver*.**

ID.**

Program version, RS-485
Communication station number

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
25

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.1.3

Checking Operating Status (During Operation)
Press [/

] during operation to check operating status.

OP**.**kPa

External pressureSP**.**kPa

Suction pressure

DP **.**kPa

Differential pressureEP

Exhaust pressure**.**kPa

Blower ***.* C

Blower ambient temperature

Motor ******rpm

Blower rpm

Runtime ******hCumulative operating hours (can be reset)
Displays the operating hours since the last reset.
See “5.3.4”.

Total ******hActual operating hours (cannot be reset)
Displays the total operating hours.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
26

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.2 Registering and Clearing Initial Pressure• When starting the machine for the first time, be sure to register the initial

Importantpressure.
Operating the machine without registering initial pressure will cause the “WARN6”
warning (initial pressure not registered) to appear.
• If the primary or secondary filter is replaced, or if the pipe is changed, register the
initial pressure again.

Registering initial pressure allows you to determine whether the airflow rate has decreased due to a
clogged filter, based on the registered differential pressure.
A reduced airflow rate will be reported as insufficient airflow (WARN4).

5.2.1

Registering Initial Pressure
1.

Start operating the machine by referring
to “4.2”.

2.

Press and hold [ENTER] on the control
panel for 3 seconds.

3.

When the display shows “Initial DP Get Y”,
press [ENTER].
The machine now begins acquiring initialpressure. Wait until the registration
process is complete.

Initial DP Get Y

Note: If you do not want to update the initialpressure, press [MODE SELECT].

Registration Process
The machine automatically acquires
differential pressures for suction levels 1
to 7.
During the registration process, thedisplay alternately shows “Initial DP
Check” and the suction level + differential
pressure.

4.

Once the initial pressure is registered, thedisplay shows “Initial DP Entry”, and themachine returns to normal operation.

Initial DP Entry

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
27

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.2.2

Clearing the Initial Pressure
1.

Press [OFF] on the control panel to stop themachine.

2.

Press and hold [OFF] for 3 seconds.

3.

When the display shows “Initial DP Clr Y”,
press [ENTER].
Note: To cancel the process of clearing theinitial pressure, press [MODE SELECT].

4.

Once the initial pressure is cleared, thedisplay shows “Initial DP Clr”.

Initial DP Clr Y

Initial DP Clr

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
28

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.3 Configuring Settings
5.3.1

Displaying Setup Modes
You can display each mode from the Mode Select screen.
1.

Press [OFF] on the control panel to stop themachine.

2.

Press [MODE SELECT].

3.

Press [/] to select the mode youwant to display, and press [ENTER].
Available Options• [Com Setting]:
Communication Format Setup mode
• [Volume Down ST]:
Insufficient Airflow Notification Timing
Setup mode
• [Other Setting]:
Other Settings mode•–

Resetting cumulative operating hours–

Initializing configuration data

[Error Data]:
Error History mode

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
29

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.3.2

Configuring Communication Format Settings
For information on configuring communication format settings, refer to the separate document“AT3 Communication Specifications”.

Setting When to Display Insufficient Airflow Notifications
The insufficient airflow notification timing is set automatically when the initial pressure is set.
In Insufficient Airflow Notification Timing Setup mode, you can change when to display theinsufficient-airflow warning (WARN4), as desired.
• Setting range: 30% to 70% (can be switched between five stages)•

Default:

1.

Display “Volume Down ST” by referring to “5.3.1”.

2.

Check the current setting.

50%

3:Down to 50%

Display Example
If the setting is 50%, “3:Down to 50%” isdisplayed.
To change the setting, press [select a new setting.

/

] to

Insufficient Airflow Notification Timing• Lower settings: Result in delayed
notifications.
• Higher settings: Result in earlier
notifications.
4.

Maximum filter performance (100% when
initial pressure is registered)Press [ENTER].
Differential
pressure3.

Differential
pressure

5.3.3

Low

High

Setting
Displaytiming

5.

Early

Late

Press [MODE SELECT] to return to Normalmode.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
30

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.3.4

Resetting the Cumulative Operating Hours
Follow the steps below to reset the cumulative operating hours.
1.

Display [Other Setting] by referring to “5.3.1”.

2.

Press [/] to select[Runtime Reset].

3.

Press [ENTER].

4.

When the display shows “Reset Runtime Y”,
press [ENTER].
This resets the cumulative operating hours.

Runtime Reset

Note: To cancel resetting the cumulative
operating hours, press [MODE SELECT].

5.

Press [MODE SELECT] to return to Normalmode.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
31

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

5.3.5

Initializing Settings
Performing this procedure initializes the settings for the following items:• Communication format:
Default•

Insufficient airflow notification timing:

Default•

Cumulative operating hours:

Reset

1.

Display [Other Setting] by referring to “5.3.1”.

2.

Press [/] to select[Setting Reset].

3.

Press [ENTER].

4.

When the display shows “1:YES”, press[ENTER].

5.

Setting Reset

When the display shows “1:START”, press[ENTER].
This initializes the settings.

1:YES

1:START

Note: To cancel initializing the settings, press[MODE SELECT].

Once the settings are reset, the machine automatically returns to Normal mode.

5.3.6

Checking the Error History
In Error History mode, you can view a log of up to four errors that have occurred since the machine
was started.
The error history is cleared when the main power switch is turned off.
1.

Display [Error Data] by referring to “5.3.1”.

2.

Check the error history.
The error history shows the number of each error that occurred and actual work hours that had
elapsed when each error occurred.

3.

Press

4.

Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

[/] to change the error content.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instructions
32

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

6 Maintenance and Inspection
6.1 Cleaning the MachineWARNINGNOTE

Always unplug the power cord to shut down the electric path before cleaning.
Otherwise, it may cause electric shock.

1. Do not use detergents or chemicals.
2. Do not apply alcohol directly to the machine.

1.

Wipe the outside of the machine with a soft cloth.
Wipe off any stubborn dirt with a cloth dampened with alcohol.

2.

Release the snap locks and open the intake filter chamber.

3.

Remove secondary filter and primary filter.

4.

Clean the inside of the intake filter chamber using a vacuum cleaner or other means.

5.

Install primary filter and secondary filter.

6.

Close the intake filter chamber and lock it with the snap locks.

6 Maintenance and Inspection
Original instructions
33

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

6.2 When to Replace Parts
Name

When to Replace
When the “WARN2” or “WARN4” warning isdisplayed

Primary filter

See
6.3.1

Secondary filter

When the pressure fails to recover after the
primary filter is replaced

6.3.2

Exhaust filter

When the “WARN5” warning is displayed

6.3.3

Fuse

When the fuse blows due to overcurrent

6.4

Motor
Main power switch
Power inlet
Control panel, main circuit board

As a rule, do not replace any of these parts.
Doing so will void the warranty.

Power supply board

6.3 Replacing Filters

WARNING

NOTE
6.3.1

Always unplug the power cord to shut down the electric path before
replacement.
Otherwise, it may cause electric shock.
Install filters correctly.
Operating the machine with an improperly installed filter may cause foreign
matter to enter the blower, resulting in a malfunction.

Replacing the Primary Filter
If the filter is clogged, the “WARN2” or “WARN4” warning appears.
Replace the primary filter when a warning is displayed or as needed every 1-3 months.

Important

Replace the primary filter in a location with enough space to open the intake
filter chamber.

1.

Release the snap locks and open the intake filter chamber.

2.

Remove the secondary filter.

Snap lockSecondary filter

If the secondary filter is difficult to remove, insert a flat-blade screwdriver into

Tip

the gap between the intake filter chamber and the secondary filter (left / right)
to remove it. The intake filter chamber can be removed from the main unit.

3.

Remove the primary filter. The primary filter has a filter paper packing section inserted into the

6 Maintenance and Inspection
Original instructions
34

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

flange of the intake filter chamber.

Primary filter

6.3.2

4.

Install the new primary filter and install the secondary filter back in place.

5.

Close the intake filter chamber and lock it with the snap locks.

7.

Register initial pressure. (5.2.1)

Replacing the Secondary Filter
If pressure fails to recover after the primary filter is replaced, or every 3 to 6 months as necessary,
replace the secondary filter.

Important

Replace the secondary filter in a location with enough space to open the intake
filter chamber.

1.

Release the snap locks and open the intake filter chamber.

2.

Remove the secondary filter.

Snap lockSecondary filter

If the secondary filter is difficult to remove, insert a flat-blade screwdriver into

Tip

the gap between the intake filter chamber and the secondary filter (left / right)
to remove it. The intake filter chamber can be removed from the main unit.

3.

Make sure that an O-ring is seated on the new secondary filter.

4.

Install the new secondary filter.

5.

Close the primary filter chamber and lock itwith the snap locks.

6.

Register initial pressure. (5.2.1)

6 Maintenance and Inspection
Original instructions
35

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

6.3.3

Replacing the Exhaust Filter
If the “WARN5” warning is displayed or every 6 to 12 months as necessary, replace the exhaust
filter.

Important
1.

Perform replacement in a location with sufficient space.

Release the snap locks on the exhaust port cover and then remove the cover.

Exhaust filter

Snap lockExhaust door
2.

Remove the exhaust filter.

3.

Make sure that an O-ring is seated on the new secondary filter.
For V1 specifications, there is no O-ring because of the exhaust HEPA filter.

4.

Install the new exhaust filter.
When installing the filter, do not mistake the back side for the front side.

Note

The frame of the filter grate is the exhaust side.
For V1 specifications, install the unit so that the arrow on the side faces theexhaust side.

5.

Install the exhaust door and lock it with the snap locks.

6 Maintenance and Inspection
Original instructions
36

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

6.4 Replacing the Fuse

WARNING

Always unplug the power cord to shut down the electric path before
replacement.
Otherwise, it may cause electric shock.

Replace the fuse if it has blown due to an overcurrent caused by an internal reason.
Use only the type of fuse specified by us.
1.

Insert a pointed object, such as a flat-blade screwdriver, into the fuse box and pry it up.

Fuse box

2.

Remove the fuse.

3.

Install a new fuse.
• Specified fuse:
Littelfuse 218 Series[0218005.MXP]
Fuse

4.

Put the fuse box back in place.

Fuse box

6 Maintenance and Inspection
Original instructions
37

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

7 Troubleshooting
If an error (ERR) or warning (WARN) occurs, the error indicator on the control panel lights up or flashes, andthe display alternately shows relevant data and the error number.
See “7.1” and take the appropriate action.
If a problem occurs that does not cause an error or warning, take action as described in “7.3”.

7.1 If an Error or Warning Occurs (ERR/WARN)
If an error (ERR) or warning (WARN) occurs, the error indicator on the control panel lights up or flashes,
and the display alternately shows relevant data and the error number.
If more than one error has occurred, the error with the highest priority is displayed.
Check the meaning of the error or warning, take the appropriate action, and then clear the error or
warning.

Machine in an Error State•For errors or warnings that allow continued operation:•

For errors or warnings that stop operation:

All buttons remain enabled.

[ON] is disabled.
The operation cannot be resumed until the error or
warning is cleared.

What to Do if an Error Occurs
1.

Press [MODE SELECT] to enter the error
confirmation mode and check the error number
shown on the display.

2:ERR04

If multiple errors occur, the number of errors is
displayed to the left of the error number.

2.

If more than one error has occurred, press [/] to check all the error numbers.

2:ERR04
1:WARN4

3.

Check the meaning and cause of each error by referring to “7.2”.

4.

Eliminate the cause of each error.

5.

Press [MODE SELECT].

7 Troubleshooting
Original instructions
38

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

6.

When the display shows “ERROR CLEAR Y”,
press [ENTER].
This clears the errors or warnings.

ImportantOnce WARN6 or WARN7 has been cleared, no warnings are displayed until themain power switch is turned back on.

7.2 List of Errors and Warnings
Flashing error indicator:
Steady error indicator:
Priority

No.
ERR03

Name
RPM fault

Cause• The motor RPM is low• The motor is not running

Operation continued
Operation stopped

Error
Solution
Indicator
Flashing See “7.3.2” and take theappropriate action.

High
ERR04

Internal
The temperature around thetemperature fault motor is too high

ERR06

Pressure fault

ERR07

F-RAM
writing fault

ERR08

Communication
error

WARN1

Internal
temperature rise

See No. 3 in “7.3.2” and take theappropriate action.

The operation was continued Steadyfor more than a certain periodof time at insufficient pressure
Cannot write to F-RAM
Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Discrepancy in BCC judgment

Flashing

See “AT3 Communication
Specifications”.

The motor ambient
temperature is close to thefault threshold
Filter replacement The operation was continued
overduefor more than a certain periodof time at a low airflow rate
Insufficient
The suction pressure is low
pressure(suction)
Insufficient airflow The airflow rate is low due to a
clogged filter

Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.3” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.3” and take theappropriate action.

WARN5

Exhaust pressure
fault

The exhaust pressure is too
highFlashing

See “7.3.3” and “7.3.4”, and takethe appropriate action.

WARN6

Initial pressure
not registered

The initial pressure is notregistered

Flashing

Register initial pressure byreferring to “5.2.1”.

WARN2

WARN3

WARN4

Low

SteadyPlease contact us.

7 Troubleshooting
Original instructions
39

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

7.3 Troubleshooting
7.3.1

7.3.2

7.3.3

Nothing Appears on the Display
No.
Cause
1 The machine is not turned on.

Solution
Turn on the main power switch.

See
4.2

2

The fuse is blown.

Replace the fuse.

6.4

3

Neither of the above applies.

Stop the machine immediately and contact us.

–

The Blower Does Not Start or Stops Suddenly During the Operation
No.
Cause
1 Snap locks are released.

Solution
Lock securely with the snap locks.

See
–

2

Install the primary/secondary filter correctly.

6.3

1. Check if the following problems occurred andtake action on it:• The exhaust port and suction port areblocked• The input voltage is not normal• The electrical outlet is overloaded with too
many plugs• The filters are clogged• The motor is overheated due to abnormal
suction temperature
2. Restart the machine.
If the problem persists, turn off the main powerswitch, wait 30 minutes, and then restart themachine.
The machine may have been stopped by the
motor thermostat.
Stop the machine immediately and contact us.

–

3

The primary/secondary filter is
not installed.
• The motor has stopped due tooverload.
• The motor has stopped due toan abnormal temperature.

4

None of the above applies.

–

The Suction Power Is Low
No.
Cause
Solution
1 The primary/secondary/exhaust Replace the primary/secondary/exhaust filter.
filter is clogged.
If left untreated, clogging can cause atemperature rise in the dust collector.
2 The pipe is clogged.
Check whether the pipe is clogged.
3

The suction port is clogged.

Check whether the suction port is blocked.

4None of the above applies.

Stop the machine immediately and contact us.

See
6.3

–
–

7 Troubleshooting
Original instructions
40

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

7.3.4

Dust Leaks Out
No.
Cause
Solution
1 The primary/secondary/exhaust Reinstall the primary/secondary/exhaust filter.
filter is not installed properly.
2 The primary/secondary/exhaust Replace the primary/secondary/exhaust filter.
filter is damaged.

See
6.3

3

The primary/secondary/exhaust Replace the primary/secondary/exhaust filter.
filter has reached the end ofservice life.
The primary/secondary/exhaust Replace the primary/secondary/exhaust filter.
filter is clogged.

6.3

None of the above applies.

Stop the machine immediately and contact us.

–

No.
Cause
Solution
1 A foreign matter has entered the Stop the machine immediately and contact us.
motor.
2 The motor bearing is damaged. Stop the machine immediately and contact us.

See
–

4
5

7.3.5

7.3.6

6.3

6.3

The Motor Is Making Noise–

The Motor Is Vibrating Abnormally
No.
Cause
Solution
1 A foreign matter has entered the Stop the machine immediately and contact us.
motor.
2 The motor bearing is damaged. Stop the machine immediately and contact us.

See
–
–

7 Troubleshooting
Original instructions
41

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

8 Appendix
8.1 Consumables List
Part Name

Replacement Cycle*1

Part Number

Primary filter

1 to 3 months

FB-25

Secondary filter

3 to 6 months

CHF-2525-50

Exhaust filter
Exhaust HEPA filter*2

CHF-2525-50

6 to 12 months

HEP-2525-50*1 The replacement cycle depends on the frequency of use, environment, and suction concentration(material and composition).
*2 For V1 specification.

8.2 Electrical Circuit Diagram
8.2.1

CKU-080AT3-HC(-T/-CE)

CKU-080AT3-HC(-T/-CE)

8 Appendix
Original instructions
42

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

8.3 Compliance with International Standards
8.3.1

EU Standards (Declaration of Conformity)

8 Appendix
Original instructions
43

Compact Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-10001-06

Notes

Original instructions

44

Compact Dust Collector
Instruction Manualfor Installation and Maintenance

6th edition: September 19, 2024

Document No.: CIM-10001-06
Published by CHIKO AIRTEC CO., LTD.
©2024 (Reproduction without permission is prohibited.)

Compact Dust Collector
Instruction Manualfor Operators

CKU-080AT3-HC
Document No.: CIM-11001-06

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

Introduction
Thank you for purchasing our “CKU series” dust collector.
This dust collector is an energy-saving cleaning box that packs “air technology” in a compact body.
This manual is intended for operators and describes how to handle the machine.
Before using the machine, please carefully read this manual and fully understand all instructions to ensure
correct use.

•

Please keep this manual carefully so that operators can refer to it whenever necessary•

Although every effort has been made to ensure that the information in this manual is complete andaccurate, please contact us if you find any errors, or if you have any inquiries or other concerns.

•

If this manual is lost or defaced, or if a warning label is damaged, please contact us immediately.

•

Due to continued product improvement, the information in this manual may not completely apply toyour particular machine. If you have any inquiries, please feel free to contact us.

Some of the specifications contained in this manual are subject to change
without notice for product improvement.

Reprinting and Copying•

This manual is copyrighted by CHIKO AIRTEC CO., LTD.

•

Unauthorized reprinting or copying of part or all of this manual is strictly prohibited.

Copyright © 2024 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

Introduction
Original instructions
1

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

Safety-Related Symbols
This manual contains instructions indicated by the symbols and signal words listed below to prevent worker
accidents and damage to the machine.
Instructions marked DANGER, WARNING, or CAUTION are information necessary in order to use the machinecorrectly and to ensure the desired performance.
Please follow them at all times.

Symbols Used in This Manual
The following symbols are used to classify and indicate the severity of injury or damage caused by failing tofollow the instructions and using the machine improperly:

DANGERWARNINGCAUTION

NOTE

Indicates limited cases where improper handling could lead to a hazardous situation
resulting in death or serious injury, and where the urgency (degree of imminence) of
the warning against the danger is highIndicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in deathor serious injury
Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in injury
Indicates that improper handling could only cause property damage

Explanation of Icons
The following icons are used to indicate the types of precautions to follow:
Indicates an action that must NOT be performed when handling the machine

Indicates an action that must be performed when handling the machine

The following labels are used to indicate other types of information such as points that are useful to know:

Important
Tip

Information for making full use of the machine’s capabilities
Useful information that helps handle the machine

Conventions
References
References in this manual are indicated by “c#.s#” or (c#.s#), where c# is a chapter number and s# is a section
number, or “p. #”, where # is a page number.
Examples:Refer to “4.1” for instructions on how to start the machine.
Start the machine. (4.1)
Inspect replacement parts. (p.10)

Safety-Related Symbols
Original instructions
2

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

Warranty and After-Sales Service
Product Warranty

1. Product Warranty Period
One year from delivery.
The guarantee does not apply if the product was obtained by resale or alienation.

2. Scope of Warranty
Free repair or parts replacement if the product fails due to reasons attributable to our company during thewarranty period.
However, even during the warranty period, this free warranty does not cover the following:(1) Consumables, wear and deterioration due to use(2) Failure due to improper handling(3) Failure due to use under environmental conditions not specified in this manual(4) Failure caused by equipment other than our products(5) Failure due to disassembly, modification, or repair performed by a third party(6) Failure due to natural disasters or unexpected external factors(7) Failure due to reasons that are scientifically and technically unpredictable at the time of shipment(8) Other failures not attributable to us

3. Limitation of Liability
We are not responsible for any damage caused by product failure.

4. Changes in Specifications
The specifications contained in this manual are subject to change without notice for productimprovement.

5. Scope of Service
The selling price of the product does not include the cost of dispatching a technician.
Please contact us if you need such service.

After-Sales Service
Please inquire the dealer that you purchased the product when maintenance is needed.
The return shipping costs for free maintenance will be borne by our company, but if the product is used outside
the country of purchase, the customer will be responsible for the return shipping costs to and from the countryof purchase.
When making a request, please note the model number and serial number of the product in advance before
contacting us.

CHIKO AIRTEC CO., LTD.
2-27-24, Hakunoshima, Minoh-shi, Osaka, 562-0012 Japan
Contact Information

Phone:+81-72-720-5151
Business hours: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (closed Saturdays, Sundays, and holidays)

Fax:+81-72-720-5133

URL:

https://chiko-airtec.jp/

Warranty and After-Sales Service
Original instructions
3

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

Table of Contents
INTRODUCTION ................................................................................................................ 1
REPRINTING AND COPYING ............................................................................................. 1
SAFETY-RELATED SYMBOLS .............................................................................................. 2
CONVENTIONS .................................................................................................................. 2
WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE ......................................................................... 3
1 PRECAUTIONS FOR USING THE PRODUCT ................................................................ 5
1.1 Safety Warning Labels.................................................................................................................... 5
1.2 Safety Precautions .......................................................................................................................... 6
1.2.1 General Precautions ......................................................................................................................................................................... 6
1.2.2 Precautions for Operation ................................................................................................................................................................ 7

2 SPECIFICATIONS AND APPEARANCE ........................................................................... 8
2.1 Machine Specifications ................................................................................................................... 8
2.2 Exterior Features ............................................................................................................................. 9
2.3 Control Panel (AT3 Panel) ........................................................................................................... 10

3 OPERATION ............................................................................................................... 11
3.1 Pre-Operation Inspection.............................................................................................................. 11
3.2 Starting the Machine ................................................................................................................... 12
3.3 Stopping the Machine .................................................................................................................. 12
3.4 Display Items ................................................................................................................................. 13
3.4.1 Checking Information (During Non-Operation)............................................................................................................................... 13
3.4.2 Checking Operating Status (During Operation) ............................................................................................................................... 13

3.5 If the Error Indicator Lights Up ................................................................................................. 13

Table of Contents
Original instructions
4

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

1 Precautions for Using the Product1.1 Safety Warning Labels
The warning labels shown below are attached to the machine to provide important safety informationthat helps prevent worker accidents.

Important If a warning label is defaced or damaged, please contact us immediately.
High voltage
warning sticker
Remote connector sticker“Disassembly
prohibited” sticker

Main power sticker

Power inlet sticker

NameplateHigh voltage warning sticker

Nameplate“Disassembly prohibited” sticker

Remote connecter sticker

Power inlet sticker

Main power sticker

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
5

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

1.2 Safety Precautions
1.2.1

General Precautions

WARNING
Carefully read this manual and fully understand all instructions before beginning work.
Observe all warnings and cautions and use the machine correctly.

Do not operate the machine in a manner or for a purpose not specified in this manual.
Doing so may result in an accident.

The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.

If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.
Do not attempt to disassemble, repair, or modify the machine.
Doing so may cause electric shock or injury.
For internal inspection or repair, contact the dealer where you purchased themachine.
The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.

The equipment is designed to be connected to an overvoltage category II power
supply. Attach a plug that complies with the specifications to the power cable andconnect it to an overvoltage category II outlet.
Be sure to ground the power cord when plugging it into an electrical outlet.
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

CAUTION
Dispose of the machine properly as industrial waste in accordance with local
government rules.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
6

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

1.2.2

Precautions for Operation

WARNING
Use the machine to suck up non-explosive dry dust.
Explosive dust:
Aluminum, magnesium, titanium, zinc, cobalt, nickel, wheat flour, etc.
Do not operate the machine or perform suction in or around areas with stagnant fog,
smoke, or gas containing flammable, explosive, or corrosive substances.
Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.
Plugging or unplugging the remote cable while the machine is in operation may resultin machine failure.
Turn off the power of the machine before plugging in or unplugging the remote cable.
The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.

CAUTION
Do not move the machine while it is in operation.

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instructions
7

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

2 Specifications and Appearance
2.1 Machine Specifications
CKU-080AT3-HC(-V1)
Model
-T

-CE

50W

Power
Voltage

100V, single phase*1

200 V, single phase220–230V,
single phase

Current value

2.4A

1.6A

1.4A

50/60Hz

Frequency
Maximum suction
airflow
Maximum suction staticpressure

2.9m3/min
2.5kPaNoise level*2

54–58dB

Fuse ampere rating

5A

Suction port (hose) size

⌀65

Optional suction
port sizes(available separately)⌀50, ⌀38

Power cord

3m

Dust shake-off feature

Not equipped

Remote control
featureAvailable(Remote cable sold separately)

Primary filter capacity

2.5L

Weight10.3kgBody dimensions(D × W × H)

385mm × 290mm × 276mm*1 The machine can be used in 100 to 115V areas.
*2 The noise level was measured in A-scale decibels (dBA) at 1m from the machine with a hoseconnected to the suction port.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
8

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

2.2 Exterior Features

9
No.

Name

Function

1

Intake filter chamberContains primary and secondary filter.

2

Suction port
(removable flange)

Connect an intake duct.

3

Exhaust door

Contains the exhaust filter.

4

Control panel(AT3 panel)

Used to operate the machine.

5

Main power switch

Turns the machine on and off.

6

Fuse box

Houses a fuse.

7

Power inlet

Connect the power cable.

8

Remote connector

Connect a remote cable (sold separately).

9

Communication board
mounting position

Install a communication board (sold separately).

2 Specifications and Appearance
Original instructions
9

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

2.3 Control Panel (AT3 Panel)

No.
Name
1 Display

2
3

4

5

6

Function
Displays operating status and various settings.
Also displays an error or warning number when an error or warning
has occurred.

Suction level
The suction level is indicated by green lights. (Levels 1 to 7)
indicator lights
andbuttons • When the machine is stopped or operating:
Used to switch between display screens.
• In Select mode:
Used to switch between setting items and to change numerical
data to be set.
Error indicator
Lights up or flashes red when an error has occurred.
• Steady light: An error has occurred that stops operation.
• Flashing light: An error or warning has occurred that allows
continued operation.
and buttons • When the machine is operating:Pressing the left or right arrow button lowers or raises the suctionlevel by one.
• In Select mode:
Pressing the left or right arrow button moves the cursor left or
right by one digit.
OFF button

ON button
ENTER button

9

MODE SELECT
button3.4

3.5

Stops operation.
Important

7
8

See

Do not press and hold the OFF button for 3
seconds or longer.
Doing so will clear the registered initial pressure.

Starts operation.
• When the machine is operating:Pressing and holding this button for 3 seconds switches to theinitial pressure registration screen.
• In Select mode:
Selects a setting item and confirms numerical data.
• When the machine is stopped:
Switches to Select mode.
• In Select mode:
Returns to the previous screen.
• When an error or warning has occurred:
Switches to Error Confirmation mode or Error Clear mode.

2 Specifications and Appearance
Original instructions
10

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

3 Operation
This chapter describes how to operate the machine.
Before you begin, carefully read this chapter and “1.2” (p.6), and fully understand all instructions.
Do not move the machine while it is in operation.

CAUTION

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

3.1 Pre-Operation Inspection
No.
1

Item
The filter chamber is fully closed.

2

The suction port is not blocked.

3

The exhaust port is not blocked.

4

There are no flammable materials around the machine.
(Do not perform suction of these materials.)• Gasoline, paint thinner, benzine, kerosene, paint, etc.

5

There is no explosive dust around the machine.
(Do not perform suction of these materials.)• Aluminum, magnesium, titanium, zinc, nickel, cobalt, wheat flour, etc.

6Work that produces dust with sparks is not being performed around themachine. (Do not perform suction of these materials.)• Work using a high-speed cutting machine, grinder, welding machine, etc.

7

There are no fire hazards around the machine. (Do not perform suction ofthese materials.)• Cigarettes, oil, liquid chemicals, etc.

8

There is no water or liquid around the machine.
(Do not perform suction of liquid.)

9

There is no dust at temperatures of 40°C or higher.

10

The ambient temperature where the machine is located is within the range of
0 to 40°C.

11

There is no problem with the piping.
(Make sure no foreign matter is blocking the piping.)

12

There is no error displayed.

Checkmark3 Operation
Original instructions
11

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

3.2 Starting the Machine

NOTE

ImportantPlease operate the control panel ON/OFF after an interval of at least 3 minutes.
Repeated ON/OFF operation of the control panel within 3 minutes, especiallywithin 30 seconds, may cause malfunction.
*The same applies to remote operation and operation via communication
functions.
Do not press and hold the OFF button for 3 seconds or longer.
Doing so will clear the registered initial pressure.

1.

Turn on the main power switch.

2.

Check that the program version andcommunication ID number are shown on thedisplay.

3.

Press [ON] on the control panel to start
operating the machine.

4.

Check that the machine is operating properly:• No unusual sounds

5.

Check the suction level indicator lights and, if
the level is not as desired, set the appropriate level using [•Display

Ver*.** ID.**

Proper suction/].

Note: The control panel will not respond during a remote connection.

3.3 Stopping the Machine1.

Press [OFF] on the control panel to stop the machine.
Note: The control panel will not respond during a remoteconnection.

2.

Turn off the main power switch.

3 Operation
Original instructions
12

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

3.4 Display Items
3.4.1

Checking Information (During Non-Operation)

Ver*.**

3.4.2

ID.**

Program version, RS-485
communication station number

Checking Operating Status (During Operation)
Press [/

] during operation to check operating status.

OP**.**kPa

External pressureSP**.**kPa

Suction pressureDP**.**kPa

Differential pressureEP**.**kPa

Exhaust pressure

Blower ***.* C

Blower ambient temperature

Motor

Blower rpm******rpm

Runtime ******hCumulative operating hours
Displays the operating hours since thelast reset.

Total ******hActual operating hours
Displays the total operating hours.

3.5 If the Error Indicator Lights Up
It indicates that the machine has a problem.
Stop the machine immediately and contact us or the maintenance personnel.

3 Operation
Original instructions
13

Compact Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-11001-06

Notes

Original instructions

14

Compact Dust Collector
Instruction Manualfor Operators

6th edition: September 19, 2024

Document No.: CIM-11001-06
Published by CHIKO AIRTEC CO., LTD.
©2024 (Reproduction without permission is prohibited.)