ポリジョイントシリーズ

ポリジョイントシリーズ
ワンタッチ型金属継手●水道用ポリエチレン管金属継手（OPW）

OPW・OPポリジョイントの接続方法

耐震性能強化型WSA B 013・JWWA B 116（1）ポリ管がJIS K 6762 の水道用ポリエチレン二層管1種（以下、管）であることを確認してください。
管の内外面にキズの少ない箇所を選んで、パイプカッタ等で管軸に対して直角に切断してください。

●水道用ポリエチレン管金属継手（OP）

銅（2）OPWの場合は、樹脂製の耐震性能強化型インコア（以下、インコア）を管に挿入してください。
インコアに面が付けてありますので、面取りは不要です。
OPの場合は、インコアを使用しないので、切断面の外周を面取り器等を使用し、管の肉厚の1/2以上の面取りを行ってください。面取りで発生したバリはきれいに取り除いてください。

JWWA B 116●水道用硬質塩ビ管金属継手（OP-V）

耐震継手

目安位置呼出し
挿し込み長さ（3）継手の胴部に鋳出ししてある目安位置線または、右表にて、挿し込み長さを確認し、必ず管に白マジック等でマーキングを付けてください。
（4）接続は管の内外面に付着した泥などを、ウエス等で拭き取って、管に水等をつけ、マーキング面までまっすぐ挿し込んでください。
回転させながらの挿し込みは行わないでください。
（5）管挿入後、管と継手を強く引張り、離脱防止を確認後、受口の隙間に砂等が入らないように、ビニールテープを巻いてください。

印

寸法

管

インコア

132025304050

挿し込み長さ（㎜） 4552627990 103

ポリジョイント

OPW・OPポリジョイントの分解方法（1）管をキャップから100㎜以上残した所でパイプカッタ等で切断します。
（2）キャップと管をレンチ等で胴から取り外します。
（3）キャップと管を外すには、管を図の矢印方向へ抜いてください。
・OPポリジョイントを再使用する場合には、必ずキャップと胴を清掃し、「リングパッキン」「OPリング」「座板」「インコア」を全て新しいものと交換してください。

！

施工上の注意●凍結が予想される場合には、保温などの凍結防止策を施してください。
●ねじ部は鋭利な為、直接素手で握らないでください。

管抜き方向

100mm 以上

管

キャップ

インコア 銅

OPWポリジョイント
OPポリジョイント
OP-V（塩ビ管）ジョイント

ラップクランプ●レンチをご使用の際はレンチかかり以外の場所を挟まないようにしてください。
●他種管及び栓類と接合するときは、継手の胴と他種管等を先に接合してください。
●一度使用した継手の再使用は部品等を交換してください。

標準仕様●OPポリジョイントは以下の条件でご使用ください。
1. 適用管種／水道用ポリエチレン二層管1種（JIS K 6762）
水道用硬質塩化ビニル管（JIS K 6742）
2. 使用流体／水道水
3. 使用温度／常温（20℃±15℃）
4. 使用圧力／0.75MPa以下
暮らしと、水をむすぶ…。

本社

修理などでパイプを圧着した場合の補修としてご使用ください。

※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

〒455−0027 名古屋市港区船見町29番1

本社営業所 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８００
F A X ０５２ー６１８−３８０１
札幌営業所 札幌市東区北三十六条東１５丁目１番１号〒００７−０８３６ T E L ０１１ー７４２−２２７５
F A X ０１１ー７４２−３２３２
岡山営業所 岡 山 市 北 区 青 江 5 丁目2 2 - 3 1〒700−0941 T E L ０8 6ー2 3 0−0 7 6 3
F A X ０8 6ー2 3 0−0 7 6 4
九州営業所 福 岡 市 博 多 区 西月隈３丁目３番６６号〒８１2−０8５７ T E L ０９２ー４７４−８８１８
F A X ０９２ー４７４−８８２４港 工 場 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８１１
F A X ０５２ー６１８−３８１２
本社サイトでの登録です

URL https: //www.mvk.co.jp※青銅鋳物（銅）材料は、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の資源循環型材料です。

24-11
前田バルブ工業 ㈱ マスコットキャラクター

®

ポリジョイントシリーズ

OPWポリジョイント 水道用ポリエチレン二層管金属継手
耐震性能強化型WSA B 013規格品
水道用ポリエチレン管金属継手
OPポリジョイント
鋼管用おねじ13.20.25.30.40.50 mm

90゜
ベンド
13.20.25 mm

OPW-G
OP-G

鋼管用めねじOPW-90B
OP-90B60゜
ベンド

13.20.25.30.40.50 mm

13.20.25 mm

OPW-F
OP-F

分止水栓用

OPW-60B
OP-60B90゜
ロングベンド13.20.25.30.40.50mm

13.20.25mm

OPW・OPポリジョイントの特長

OPW-J
OP-J

メータ用ユニオン

OPW-90LB
OP-90LB

60゜
ロングベンド13.20.25.30.40.50mm

13.20.25mm

OPW-M
OP-M

OPW-60LB
OP-60LB●OPW・OPポリジョイントはワンタッチの挿し込み式になっていますので、配管の為の特別な技術を全く必要とせず、短時間で簡単に確実な施工が出来ます。
●耐震性能強化型インコアを挿入することで、給水システム協会が耐震性能を強化するために制定したWSA B 013に適合しています。
（OPW）●接続後でもパイプが自由に回転する為、ねじれの心配がありません。
●特殊なリングパッキンの働きによって、止水効果はパーフェクト、さらに吸着性が優れているので、負圧発生時にも汚水の吸引等の心配はありません。
●特殊なOPリングを使用しているので、パイプグリップが確実に行なわれ、抜群の抜け防止性能を発揮します。
●塩ビ管用にも接続可能！！
OPリング等の部品を塩ビ管用と交換する事によって、塩ビ管用の接続においてもポリエチレン管同様に挿し込むだけで出来ます。

⑥PPエルボ13.20.25.30.40.50 mm

OPW-L
OP-L

PP45エルボ
20.25.40mm

OPW-45L
OP-45L

PPソケット13.20.25.30.40.50mm

OPW-S
OP-S

13.20.25.30.40.50mm

OPW-T
OP-T

OPW-SM
OP-SM

回転式鋼管用おねじ付エルボ OPW-NGL
OP-NGL
13.20.25mm

耐震性能強化型インコア
13.20.25.30.40.50mm

OPW-IN

地震応力吸収型フレキシブル接手
20.25mm

HS-MPOWT

サドル付分水栓との組み合わせで使用します

部品名称

材

質

1

胴

CAC900系（鉛フリー銅合金）

2

キャップ

CAC900系 又は CAC406

3

リングパッキン

NBR

4O Pリング

C3531 又は CAC902C

6cut modelポリジョイント20.25mm

部品番号PE5PPチーズ

耐震継手®
伸縮メータ用① ③ ⑤ ④ ②座板

耐震性能強化型インコア

PVC 又は PE
HDPE

前田バルブのワンタッチ継手は、発売当時から耐震性の高い試験を繰り返しており、業界で定めた耐震性能を示す性能項目にもクリアしております。

OPWポリジョイントは耐震実験の実証済み
OPWポリジョイントは、
JWWA B 116とWSA B 013に定められた性能項目にすべて合格していますので、「耐震性能強化型継手」としてご使用いただけます。管の限界まで達し一切の離脱はありません。

耐震性能強化型にするためには、インコアを挿入してください（OPW品番には、同梱しております）

性能項目

フレキ長 150mm

OP-Vポリジョイント 水道用硬質塩ビ管金属継手
PVソケット13.20.25.30.40.50 mm

ポリ管×塩ビ管

OP-PVS

PVエルボ
13.20.25.30.40.50 mm

OP-PVL

V分止水栓用13.20.25.30.40.50mm

OP-VJ

V鋼管用おねじ13.20.25.30.40.50mm

ポリ管×塩ビ管

上記製品以外にもビニル管用に対応できますので、お問い合わせください。

OP-VG

判定

高速引張性能管路に急激な速さで引張力が加わった時に十分な性能を有していること

適合

離脱防止性能管路に移動距離の大きな地盤変状が発生した場合、管が変形（降伏）するまで、十分な性能を有していること

適合

圧 縮 性 能継手が固定状態で圧縮側に地盤変状が起きた場合、十分な性能を有していること

適合

伸 縮 性 能繰り返し荷重が発生するような地盤変状が起きた
場合、十分な性能を有していること

適合▲高速引張試験例