Fuente:JASE-W Productos y Tecnologías Japonesas de Punta para el Ahorro Inteligente de Energía

http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-s/index.html

E-31

Palabras clave

Y4

sistema o software

Z4

electricidad

S1

red inteligente,

F33

electricidad
Tokyo Electric Power Company

Servicio de Ingeniería: Sistema de Automatización de Distribución (DAS)
Características
Sistema para mejorar la confiabilidad del suministro de energía y mejorar la eficiencia del manejo y delmantenimiento de los equipos del control del sistema de distribución mediante la combinación del control
automático y el control a distancia por computadora.
Supervisión en línea del estado de operación y uso eficiente de los equipos de distribución por control adistancia.
Ahorro de las tareas locales por el control automático y el control a distancia.
Rápida determinación del lugar del corte energético y reducción de las horas para el restablecimientodel corte energético por control automático y control a distancia.
Descripción o principios
El sistema de automatización de la distribución se compone de los equipos de apertura y cierre a distancia
automáticos de las líneas de distribución aérea y subterránea, y la computadora para la supervisión y el control.
Al producirse una falla en el sistema de distribución, se determina el tramo de la falla dentro de la línea dedistribución, y después de aislarse el tramo de la falla, se realiza automáticamente una serie de operaciones
para la transmisión de la energía a una parte de los lugares fuera del tramo de la falla. Con respecto a laspartes donde no se transmita la energía automáticamente fuera de los tramos de la falla, se transmite la energía
por control a distancia desde el sitio de control.

Líneas aéreas

Ensamblado

Controlador de interruptores automáticos
Controla los interruptores automáticos y elestado de los motores a través de lasupervisión remota y la función de control.
Al ocurrir una falla en la línea dedistribución, se separa el tramo de la falla
con la función de detección de la falla con
límite de tiempo.

Acoplador de voltaje medio

Recoge las señales de la portadora de distribución desdelas líneas de voltaje medioy suministra las señales delcontrolador de interruptores automáticos a las líneas devoltaje medioy para la superposición.

Interruptor automático

Se cierra al recibir la tensión de operación desde elcontrolador de interruptores automáticos y se abrecuando no se aplique más la tensión de operación.

Líneas subterráneas
Interruptor automático a aire multicircuito

Interruptor automático

Los circuitos 1 a 5 estánprovistos de los interruptores
automáticos. El cable dealimentación desde lasubestación se conecta alprimer circuito

Unidad de suministro deenergía

Contiene un transformador depoder y el acoplador de altatensión.

Controlador de interruptores
automáticos
Todos los circuitos estánprovistos de la función desupervisión y de control a
distancia. Los circuitos 2 a 5
están provistos con la función
de detección de fallas con límite
de tiempo.

Gabinete automático

Controlador de interruptores
automáticos
El circuito 1 está provisto de la
función de supervisión y decontrol a distancia y lasfunciones de detección de fallas
con límite de tiempo.

Unidad de suministro de energía
Contiene un transformador depoder y el acoplador de altatensión.

El circuito 1 es un interruptor automático,el circuito 2 es un interruptor manual, yel circuito 3 es un disyuntor moldeado.

E-31

Interruptor automático dela línea de distribuciónSupervisión y control del Interruptor
de la línea de distribución.

Impresión y registro

Mantenimiento
de los datos

Manejo y operación de la línea dedistribución

Copiadora de colorImpresora laser
Impresora de Kanji

Monitor del diagrama del sistema de distribución
y la corriente de la línea de distribución.

TRC

TRC

TRC

Salida de voz

Efectos del ahorro de energía y notas especiales
Ejemplo del Restablecimiento dela Falla de la Línea de Distribución

Cantidad de Clientes y Duración Afectada
por la Falla de la Energía
Antes

Antes

Sistema automático de distribución
secuencial por el detector defalla con límite de tiempo.
Oficina

HogaresLos operadores van al sitio,
trepan los postes eléctricos yoperan los interruptores.

Cantidaddeclientes

Duración del corte deenergía fuera del sitio
de la falla
18 minutos(Tiempo de conmutación)
4 min

Después de la Automatización
Nuevo Sistema de Distribución
Automatizada

Operación a distancia de los interruptores

24 minArribo al sitio

42 min73 minTiempo de restablecimiento

Nuevo Sistema de Distribución Automatizado
Hogares

Control a distancia
de los interruptores
por el sistema decomputadora.
Cantidaddeclientes

La cantidad de clientes a quienes
se les suministra rápidamente laenergía eléctrica se ha incrementado
2,5 veces, y el tiempo ha sido
reducido a 1/10 (promedio) con
respecto al manual de operación.
¡El corte deenergía fue
restablecida
rápidamente!

4 5 min24 minmin
Arribo al sitio¡El corte de la energía fue
restablecida rápidamente!

55 minTiempo de restablecimiento

Antecedentes o programa de introducción
Japón

Automatización de la distribución eléctrica en TEPCO (1990 � 2000)
Introducción del sistema de automatización de la distribución modificada en TEPCO (Futuro)

Exterior

Estudio del proyecto de automatización de la distribución eléctrica en Hanoi, Vietnam (2004)
Estudio del proyecto de automatización de la distribución eléctrica en Bangkok, Tailandia (2004)
Apoyo para elaborar el proyecto de automatización de la distribución eléctrica en Bangalore,India (2005)

Contacto: Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp