技術資料

防火材料・防耐火構造 認定一覧（5）− 二重葺き折板 −■ 耐火構造 屋根耐火 30 分

商品

名番号

等

名称・主な仕様

裏打材／商品名①無し②無機質断熱材
ガラス繊維シート
厚さ：5 〜 10 ㎜
・スーパーフェルトンⅢ・フネンルーフ Ｇ２・NS フネンＧＦ③無機質高充填フォームプラスチック
厚さ：4 〜 10 ㎜ 以下
・ハイエチレンスーパー・フネンエース※：枝番(1)〜(9)の場合 ：裏張材の有無（無し又は裏張材の組合せ（2種類））と上張材・下張材の組合せで、9種類。
名称例：グラスウール断熱材充てん/片面めっき鋼板・片面無機質高充填フォームプラスチック裏張めっき鋼板製折板屋根
枝番(1)〜(4)の場合： 裏張材の有無（無し又は有り）と上張材・下張材の組合せで、4種類。

技術資料

MSW-600

グラスウール断熱材充てん /（※）めっき鋼板製折板屋根板厚：上葺材 ｔ0.6 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
ボルト・ナット ：Ｍ8 以上 ×Ｌ57 以上
FP030RF
座金：厚さ1.4 〜 1.6 直径 30 〜 35-1802
防水パッキン ：厚さ3.5 〜 6.0 直径 21（1）
〜（9）
断熱金具
：ダンボ 100
断熱材：グラスウール断熱材※
JIS Ａ 9521
組合せ
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜
9種類
密度 10 kg/ ㎥
外皮 ポリエチレン系フィルム
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 2,500 以下＊同協会 HP より抜粋

参考納め図

①無し
②無機質断熱材
ガラス繊維シート
厚さ：5 〜 10 ㎜
・スーパーフェルトンⅢ・フネンルーフ Ｇ２・NS フネンＧＦ③無機質高充填フォームプラスチック
厚さ：4 〜 10 ㎜
・ハイエチレンスーパー・フネンエース

・月星カラー・ガルバリウム鋼板
・月星 GL カラー／セリオス プライム・SGL カラー／セリオス プライム
・月星 GL カラーつや消し／タフクール
・月星 GL カラー TF
・ＺＡＭ

建築素材・資材MSW-500

グラスウール断熱材充てん /（※）めっき鋼板製折板屋根板厚：上葺材 ｔ0.8 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
ボルト・ナット ：Ｍ8 以上 ×Ｌ57 以上
座金：厚さ1.4 〜 1.6 直径 30 〜 35
FP030RF
防水パッキン ：厚さ3.5 〜 6.0 直径 21- 1801
断熱金具
：ダンボ 100（1）〜（9）断熱材：グラスウール断熱材※
JIS Ａ 9521
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜
密度 10 kg/ ㎥
外皮 ポリエチレン系フィルム
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 3,750 以下MS 角馳折板 600

外装材

①無し
②無機質断熱材
ガラス繊維シート
厚さ：5 〜 10 ㎜
・スーパーフェルトンⅢ・フネンルーフ Ｇ２・NS フネンＧＦ
・サウンドプルーフ GW 4 ㎜③無機質高充填フォームプラスチック
厚さ：4 〜 10 ㎜
・ハイエチレンスーパー・フネンエース
・サウンドプルーフ SF 2 ㎜

追加認定

各種屋根

グラスウール断熱材充てん /（※）めっき鋼板製折板屋根
板厚：上葺材 ｔ0.8 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
FP030RF吊子：ｔ1.0 〜ｔ1.6 ｘ 130 〜 150
-1928
断熱金具
：ダン吉Ｈ、W（スライド可）
（1）
〜（4）
断熱材
：グラスウール断熱材
JIS Ａ 9521※
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜
組合せ
密度 10 kg/ ㎥
4種類
外皮 ポリエチレン系フィルム
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 3,500 以下＊フェライト系ステンレス鋼板の使用可②化粧の仕様（表・裏の合計：300±30μm 以下、有機質量 349±35g/ ㎡以下）
・塗料（表面及び裏面）
ポリエステル系、エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、塩化ビニル樹脂系、シリコーン・ポリエステル樹脂系、フッ素樹脂系、アクリル樹脂系、フッ素樹脂配合アクリル樹脂系、フッ化ビニリデン樹脂系、アクリル・塩化ビニル樹脂系
・フィルム系（表面及び裏面）
塩化ビニル樹脂系フィルム、塩化ビニル樹脂系シート
アクリル樹脂系フィルム、フッ素樹脂系フィルム、（一社）
日本金属屋根協会
断熱亜鉛鉄板委員会

改修用①無し②無機質断熱材
ガラス繊維シート
厚さ：5 〜 10 ㎜
・スーパーフェルトンⅢ・フネンルーフ Ｇ２・NS フネンＧＦ
・サウンドプルーフ GW 4 ㎜③無機質高充填フォームプラスチック
厚さ：4 〜 10 ㎜
・ハイエチレンスーパー・フネンエース
・サウンドプルーフ SF 2 ㎜

たてぶきMS 角馳折板 300

グラスウール断熱材充てん /（※）めっき鋼板製折板屋根
板厚：上葺材 ｔ0.8 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
FP030RF
吊子：ｔ1.0 〜ｔ1.6 ｘ 130 〜 150- 1927
断熱金具：ダン吉Ｈ、W（スライド可）
（1）
〜
（4）
断熱材
：グラスウール断熱材
JIS Ａ 9521※
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜
組合せ
密度 10 kg/ ㎥
4種類
外皮 ポリエチレン系フィルム
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 3,500 以下＊フェライト系ステンレス鋼板の使用可①鋼板の種類及び規格（鋼板は厚さ0.6 から1.2mm で塗覆装（化粧）あり及びなしのもの）・溶融亜鉛めっき鋼板／ JIS G 3302
めっきの質量 250ｇ/ ㎡以上
・溶融亜鉛−5％アルミニウム合金
めっき鋼板／ JIS G 3317
めっきの質量 250ｇ/ ㎡以上
・溶融 55％アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板／ JIS G 3321
めっきの質量 150ｇ/ ㎡以上
・溶融アルミニウムめっき鋼板／ JIS G 3314
めっきの質量 150ｇ/ ㎡以上
・溶融亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき鋼板／ JIS G 3323
めっきの質量 140ｇ/ ㎡以上（・冷間圧延ステンレス鋼板（フェライト系ステンレス）／ JIS G 4305）

よこぶき・スーパーフェルトンⅡ、Ⅲ・フネンルーフ Ｇ２・ＮＳフネンGF（以上、厚さ：5〜10）・ハイエチレンスーパー・フネンエース
・しずかエース（以上、厚さ：4〜10）
・サウンドプルーフ
SF-2Rﾌﾈﾝ（厚さ：1.7〜4）・サウンドプルーフ
GW-4Rフネン（厚さ：3.8〜4.2）
・フォームエース（厚さ：2〜10）
・きららエース（厚さ：3.6〜5）

認定管理事業者

各種加工施工要領

MS 角馳折板Ⅱ型
MS 丸馳折板Ⅱ型（断熱材 16K）

グラスウール断熱材充てん /（※）[ めっき鋼板製 ] 折板屋根
板厚：上葺材 ｔ0.8 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
FP030RF吊子：ｔ1.0 〜ｔ1.6 ｘ 130 〜 150- 1879-2
断熱金具：ダン吉Ｈ、W（スライド可）
（1）
〜
（4）
断熱材
：グラスウール断熱材
JIS Ａ 9521※
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜
組合せ
密度 16 kg/ ㎥
4種類
外皮 ポリエチレン系フィルム
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 5,000 以下＊フェライト系ステンレス鋼板の使用可

めっき鋼板／商品名

重ね折板・スーパーフェルトンⅡ、Ⅲ・フネンルーフ Ｇ２・ＮＳフネンGF（以上、厚さ：5〜10）・ハイエチレンスーパー・フネンエース
・しずかエース（以上、厚さ：4〜10）
・サウンドプルーフ
SF-2Rフネン（厚さ：1.7〜4）・サウンドプルーフ（厚さ：3.8〜4.2）
・フォームエース（厚さ：2〜10）
・きららエース（厚さ：3.6〜5）

馳折板

MS 角馳折板Ⅱ型
MS 丸馳折板Ⅱ型（断熱材 10K）

グラスウール断熱材充てん /（※）めっき鋼板製折板屋根
板厚：上葺材 ｔ0.8 〜ｔ1.2
下葺材 ｔ0.6 〜 t 1.2
タイトフレーム ： t 2.3 〜ｔ4.5
FP030RF
吊子：ｔ1.0 〜ｔ1.6 ｘ 130 〜 150
断熱金具：ダン吉Ｈ、W（スライド可）1799-2断熱材：グラスウール断熱材（1）〜（4）
JIS Ａ 9521
厚さ 100ｘ1 又は 50ｘ2 ㎜※
密度 10 kg/ ㎥
組合せ
外皮 ポリエチレン系フィルム
4種類
20μm 以下 有又は無裏張材： 無し又は有り ※母屋間隔： 5,000 以下＊フェライト系ステンレス鋼板の使用可

かんごう折板●（一社）日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会 取得認定

135