火 災 報 知 機

ISSN 0910-4895

222

THE FIRE
ALARM SYSTEMS
NO.

JAN

2021

〈新製品紹介〉最近の消防防災システム紹介シリーズ 78
能美防災株式会社

Ｒ−２６Ｅ火災受信機（ＧＲ型受信機 アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）

巻頭言／「新年のご挨拶」

金森

賢治

パンフレット紹介

令和2年度消防庁長官表彰式について

住宅用火災警報器交換診断シート及び設置・交換ガイドブック

山形明夫様が黄綬褒章を受章されました

工業会だより・ 理事会 ・ 業務委員会 ・ 技術委員会
・システム企画委員会 ・ 設備委員会 ・メンテナンス委員会
・ 住宅防火推進委員会 ・ 関西支部 ・ 中部支部

役員名簿／編集委員／編集後記

一般社団法人 日本火災報知機工業会
Japan Fire Alarms Manufacturers’ Association

THE FIRE ALARM SYSTEMS
火 災報 知 機

2021年 1月号 No.222

目

次

1

巻頭言／「新年のご挨拶」 

3

特集／最近の消防防災システム紹介シリーズ 78

金森賢治〈新製品紹介〉Ｒ－２６Ｅ火災受信機（ＧＲ型受信機 アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）



THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

8

令和2年度消防庁長官表彰式について

9

山形明夫様が黄綬褒章を受章されました

10

パンフレット紹介

15

工業会だより21

役員名簿／編集委員／編集後記

能美防災株式会社

住宅用火災警報器交換診断シート及び設置・交換ガイドブック
・理事会 ・業務委員会 ・技術委員会
・システム企画委員会 ・設備委員会 ・メンテナンス委員会
・住宅防火推進委員会 ・関西支部 ・中部支部

新年のご挨拶

一般社団法人

日本火災報知機工業会
会長

金森 賢治

新年あけましておめでとうございます。昨年は 56 年振りの東京オリンピック開催、街は各国からの人々で溢れ、日本中が大いに盛り上がりましたね。と新年会の各所で話題になっているはずでした。
ところが、昨年の初めに中国武漢市で新型コロナウイルスが発生し、初めは対岸の火事く
らいにしか思っていなかった出来事が、あっという間に世界中に広がり、日本でも「緊急事態宣言」を発令する事態にまでなってしまいました。買い物をしたくても店が開いていない、
会いたくても会えない、外食もできない、休日でも繁華街は閑散とし、今までに見たことのない風景を目の当たりにし、こんな状況がいつまで続くのだろうと不安を覚えました。
新型コロナウイルスは飛沫感染ということで、マスクを付けての生活が当たり前になっています。子どもは成長期に、目、鼻、口元で感情を判断し、コミュニケーション能力を養う
そうです。しかし、３つの箇所のうち鼻と口元が隠されているため、目だけで人の感情を判断しなければなりません。
「目は口ほどに物を言う」ということわざがありますが、人の目だけで感情を判断するのは、大人でも難しい。成長期にコミュニケーション能力が養われな
いと、人の感情が読めない大人になってしまうのではと心配する声も上がっているようです。
３密を避けることから、会議も web、親睦を深めるための宴会もできなくなり、人と人との信頼関係、友情や愛情などを育む場所がなくなってきています。これからはメールや電話、相手の目を見るときは画面越し、握手もハグもなくなり、落ち込んでいるときに、肩を叩かれて元気になった、こんな事例はなくなってしまうのでしょうか。また、辞めて欲しい
社員の肩を叩いて退職を促す「肩たたき」という言葉もありますが、女性の肩を叩いたら、セクハラで訴えられるかもしれません。本当にコミュニケーションの取りにくい世の中になったと思います。
施工担当者の間では、どんなに大変な現場でも「終わらない現場はない」という言葉がよく使われます。それと同じで、人類は、今までにいろいろな病と闘ってきましたが、収束を見なかったことはありません。まだ、いつになるかはわかりませんが、個人も会社も新しい時代に向けて、体力を保持していくことが大切でしょう。幸い、この業界は、観光業や外食業などに比べると、それほどの影響は受けていません。しかし、働き方や生活様式が変化しTHE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

1

ている中で、建物の在り方も変わってきています。それに合わせた新しい商品の開発などが求められるのではないでしょうか。今年は既設の住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられた最終猶予期限から 10 年という節目です。
「10 年たったら取り換える」、これを本年度
も更に推し進めていきたいと思っています。
昨年は、わが国でも、アメリカでも政権トップの交代がありました。菅氏（72 歳）、バイ
デン氏（78 歳）、トランプ氏（74 歳）。少し前ならば、引退して隠居生活をしていてもいい年齢です。皆さんがよくご存じの水戸黄門、徳川光圀は 62 歳の時から、隠居生活を始めています。しかし、この３名は、70 代とは思えない体力とバイタリティーで今も走り続けています。現在、ジェンダーを失くそうとさかんに叫ばれています。
「もう年だから」という年齢による差別も、これからはなくなっていくように思います。
今年も、コロナ禍ではありますが、皆さんとの連絡を密にとって、業界を牽引していきた
いと思っております。皆さんのお力添え、よろしくお願いいたします。

2

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

特集

最近の消防防災システム紹介シリーズ 78〈新製品紹介〉Ｒ－２６Ｅ火災受信機（GR型受信機 アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）
能美防災株式会社◆はじめに 能美防災株式会社は、Ｒ－２６シリーズ上位機種の分散型火災受信機「 Ｒ－２６Ｅシリーズ」を発売しました。業界初の【非常電話一体型】受信機を分散型でも実現し、従来品（Ｒ－２４シリーズ）から機能・デザインを刷新した、Ｒ－２６シリーズのラインアップを完成させました。

 これにより、建物規模や用途に応じて、最適なＲ－２６受信機を選択できるようになりました。選択の目安としては、延床面積１万㎡～１５万㎡位までの中・大規模建物には集中型
Ｒ－２６Ｃ受信機、それ以上の超大規模建物は分散型Ｒ－２６Ｅ受信機を選択します。また、非常電話が設置される場合は、それぞれ【非常電話一体型】受信機が選択できます。

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

3

特集 最近の消防防災システム紹介シリーズ 78◆特長１

業界№１＊のシステム容量＊ : 2020 年 12 月現在
国内メーカー複合 GR 型システム

当社調べ

 従来から受信機および主中継器の最大系統数を２倍としたことで、将来の１００万㎡級（延床面積）の超大規模建物まで１台のＲ－２６Ｅシステムで一括管理することができます。

◆特長２

ニーズに合わせて防災ＬＡＮを選択（メタル／光ファイバ）◆特長３

最適なシステム構築

 超高層ビルなどで主中継器の系統数をアップして台数を削減することで、ランニングコスト（定期交換部品）を抑える
ことができます。
 また、工場や空港などの広域建物でシステムリスクを分散したい場合は、系統数を減らして主中継器を増やすことで
オールダウンを防止することもできます。

4

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

特集 最近の消防防災システム紹介シリーズ 78◆特長４

火災受信機と非常電話を一体化【非常電話一体型】

１）省スペース化・省線化を実現
 火災受信盤と非常電話盤を一体化し、非常電話用中継器をローカル設置すること
で、防災センターのスペースを有効活用でき、省スペース化・省線化を実現しました。
非常電話は最大９００回線まで接続できます。（非常電話用中継器は主中継器には接続できません）

２）送受話器を取り上げ、ＬＣＤ画面で容易に操作
 非常電話が着信すると、音声「プルッ、プルッ、プルッ、非常電話を着信しました」が鳴動して火災灯が点灯し、ＬＣＤ画面内で非常電話着信表示を行います。

３）スッキリとした親機操作部
 非常電話親機操作部は、回線選択スイッチのないスッキリとした構成とし、表示・操作についてはＬＣＤ画面で行います。回線数によらず非常電話親機操作部の大きさは変わらない
ため、非常電話子機の増設時でも中継器の追加とデータベースの変更で対応できます。

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

5

特集 最近の消防防災システム紹介シリーズ 78◆特長５

デザイン性と操作性の追求

１）重厚感のあるデザイン
 盤面は１５型の大型ＬＣＤを中心とし、表示操作部を黒色で統一することで重厚感を出し、スイッチカバーを無くしてスッキリとしたデザインに仕上げました。

２）鮮明で見やすい、業界初＊の１５型大画面＊ : 国内メーカー複合 GR 型システム

当社調べ

 ＬＣＤ画面は１５型のタッチパネルを採用し、従来品の１０．
４型と比べて面積は約２倍、画素数は約２．
５倍の高画質です。

6

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

特集 最近の消防防災システム紹介シリーズ 78３）スイッチカバーをなくし、高級感のあるデザイン
 スイッチはくぼませて誤操作防止を図るとともに、周囲をすり鉢状にくぼませることで指をスイッチ中央に誘導して押しやすくしています。新たに追加した「トップ画面へ」スイッ
チは、ＬＣＤ画面内の深い階層から一度の操作でトップ画面へ移動できます。

４）どの機器が作動したか分かる音声メッセージ
 防排煙設備や消火設備などの端末装置が作動すると、あらかじめ設定した音声メッセージ
でお知らせします。従来の「ブー、端末装置が作動しました」から、「ブー、防火戸が閉鎖しました」「ブー、スプリンクラーが放出しました」など設備ごとにメッセージを設定できます。
種別名称 99 種類×状態名称 43 種類の中から組み合わせることができます。

◆おわりに 今回ご紹介させていただいた分散型の「Ｒ－２６Ｅ火災受信機」は、将来の超大規模建物に対応するだけでなく、ユーザーニーズに合わせて柔軟に設計できるよう、従来からシステム容量を２倍に拡張しました。製品化にあたっては、膨大な情報量を扱うために多くの課題がありましたが、一つずつ丁寧に問題を解決することで、良い製品ができたと自負しております。
 今後とも、ユーザーニーズを反映した製品を提供していけるよう、尽力していきたいと思います。

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

7令和２年度消防庁長官表彰式が開催される
令和2年11月6日明治記念館（東京都港区）2階「富士の間」で「令和2年度消防設備保守関係功労者
表彰式」、「令和2年度消防機器開発者普及功労者表彰式」（消防長官表彰）が、（一財）日本消防設備
安全センター関係の表彰式と合同で開催されました。
（一社）日本火災報知機工業会では、消防庁長官表彰に4名の方が受賞されました。誠におめでとうございます。今後とも、なお一層のご活躍をご期待申し上げます。
なお、今年度は祝賀会の開催は中止となり、表彰式場内には受賞者のみの入場、随行者、各団体の役員等の出席の自粛要請など新型コロナウイルス感染症対策を講じての開催となりました。

〈消防庁長官表彰受賞者（50 音順）
〉
板谷

敏行

諏訪本

篤

ニッタン株式会社

取締役上席執行役員

ホーチキ株式会社

執行役員
社長室長兼渉外室長

高橋秀晃

パナソニック株式会社
ライフソリューションズ社

エナジーシステム事業部
システム機器ビジネスユニット
商品企画部 主幹

西上佳典

新コスモス電機株式会社

取締役上席執行役員
技術開発本部長

ニッタン株式会社

パナソニック株式会社

8

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

板谷

高橋

敏行 氏

秀晃 氏

ホーチキ株式会社

諏訪本

新コスモス電機株式会社

西上

篤氏

佳典 氏

山形明夫様が黄綬褒章を受章されました

令和2年秋の褒章（黄綬褒章）が山形明夫

ホーチキ（株）代表取締役社長に授与されました。受章おめでとうございます。
同年秋の褒章（消防関係）を受章された方は全員で105名、その内、黄綬褒章を受章され方は8名で、さらに一般社団法人全国消防機器協会の傘下の団体からは3名の方が受章されました。
黄綬褒章は、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方で、特に消防業界の発展、当工業会の円滑な業務の推進等のために多大な貢献をされた方が対象となります。
なお、褒章伝達式及び拝謁は新型コロナウイルス感染症拡大の防止を理由に、大変残念ながら中止となりました。そこで、同協会の橋爪毅会長のはからいにより、11月10日に感染拡大防止対策を踏まえつつ、ヤクルト本社ビル大会議室に受章者及び関係団体の方にお集まりいただき、橋爪毅会長から挨拶が述べられた後、受章者3名にそれぞれ章記の授与が行われました。

章記の授与

記念撮影

山形明夫 様THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

9住宅用火災警報器の新しいパンフレット紹介

住宅用火災警報器 交換診断シート(一社)日本火災報知機工業会では、住宅用火災警報器の設置維持及び交換促進の必要性を広く啓発するため、毎年広報を展開しています。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなる恐れがあるため、設置から10年を目安に交換をおすすめしています。この住宅用火災警報器 交換診断シートは、居住者の方に、設置済みの住宅用火災警報器の点検を実施していただき、その結果を判定できるようにしています。このため、居住者の方が設置済みの住宅用火災警報器の状態を把握することが可能となり、交換の必要性等が判断可能となります。今後の住宅用火災警報器の適正な維持管理を行うための一助としてご活用ください。
Ａ４判（ 1枚）です。「住宅用火災警報器
ください。

どうやって
火災を見つける？
どんな種類がある？

Q&A

電池切れ・故障
でも警報音！

Q&A

関連法令

設置時期は
いつ？

関連法令

用語解説

Q&A

関連法令

関連法令

設置時期は
いつ？

取扱方法

10

取扱方法

回覧板サンプル

回覧板サンプル

回覧板サンプル

作動確認を！

作動確認を！

回覧板サンプル

取扱方法

取扱方法

10

年を目安に
交換を！

住宅用火災警報器 設置・交換ガイドブック
年を目安に
交換を！

27

用語解説

23

19

です。

一般社団法人 日本火災報知機工業会

用語解説

就寝時間帯 死者数が多い

いち早く火災に気づき行動に移るために呼ばれます。
住宅用火災警報器の設置が必要

火災感知で大きな警報音！

発光素子
（LED）

警報器が
鳴ったら

0

P.22

機器異常の場合

どんな種類がある？

20

電池切れの場合

・種類・用語解説・Q & A
感知する部分
P.26
用火災警報器を取り外してくだ
どうやって火災を見つけるの？
発光素子
P.27
どんな種類がありますか？
さい。
（LED）
ピッ
電池切れですP.28
ピッピッピッ 故障です
用語解説

P.30
「ピッ」
Q & A または「ピッ電池切れです」と「ピッピッピッ」またはP.32「ピッピッ
住宅用火災警報器に関わる関連法令
間欠的に鳴る場合は、電池切れです。
受光素子
災警報器（定温式）
煙ピッ故障です」と判断しと鳴る場合は、機器
P.34
2 熱式の住宅用火各社住宅用火災警報器取扱方法リンク
り続けると火災
新しい警報器に交換し〜2 2〜40て
4〜6
6〜
8ください。
災警報器にあた8〜
10 10〜12 12〜14 14の故障です。新しい警報器に交換〜16 16〜18 18〜20 20〜 P.36
熱風が住宅用火22 22〜24（時）
回覧板サンプル2 新しい住宅用火災警報器を取付してください。
※出典：消防白書。
P.40（令和元年版）よりける。
電子部品
住宅用火災警報器交換診断シート
警報を行います
温度計のような
新しい住宅用火災警報器を取付けてくだP.42 温度を感知する
サーミスタというさい。
※電源プラグやコンセントは定期的に掃除をして、昼間と比べて温度を感知する発光素子のほこりがたまらないようにしましょう。
電子部品
ことができます。
機器の取付けについては（LED） 出典：。
消防庁住宅防火情報「取付方法はどうすればいいでしょうか
定温式とも
住宅火災による逃げ遅れなどにがあり、温度を感知する？」（P.9）（サーミスタ）を参照し判断するため、
よる死者を減らすにはてください。
した時に火災と一定の温度に達どうやって火災を見つける？

40

る
けに
付安
取目
年を
に
！は？
こは
を法
ど期
認方
確付
設置時
作動取
置は？
位！
取付ける？ 交換をいつ？
回覧板サンプル
取扱方法
関連法令

60

住宅用火災警報器の新しいパンフレット紹介
Q&A

80

10

電池切れ・故障
でも警報音！

P.21

120 警報器が鳴って助かった！ 奏功事例集 ピー ピー ピー
火事です
ネジをドライバーでゆるめて住宅煙が流入し、100 資料編：住宅用火災警報器の仕組み

10

用語解説

壁掛けの場合

小さな虫
P.19

火災感知で
大きな警報音！

お手入れは必要でしょうか？

140

9

受光素子

どんな種類が
ある？

5

警報器が
鳴ったら

まだ住宅用火災警報器を設置していな
火災の時 の速さは 3～5
い場合は火災でない時2 煙が上昇する時
P.4
住宅火災の現状は？
本体を取付ベースに押し付けながら左に
m / 秒です。
回してください。
1,028人0 .5～1
ピーピーピーP.5
平成30年中
広がる速さは火事です
住宅用火災警報器の効果は？
427ピーピーピー
人 平成30が人
年中 519火事です（死者数）
次に取付ベースのネジをドライバーで外89.7 炭素（C O）などの有毒ガス
45.1し、％ （死者数）
取付ベースを取り外します。
法令では？
54.9 P.6
3 煙には、一酸化％警報音が鳴り、
火災を見つけたら％
P.6 室内の警報音停止ボタンを押すか、合があります。
どこに取付ければいいのでしょうか？
含まれている場
天井取付の場合
次のような対処をしましょう。
P.7
3 ネジを外す
換気をすると警報音は止まります。
住宅火災
取付ける位置はどこでしょうか？
逃げ遅れが
による死者
P.8
理 以下のものに注意してください。
取付方法はどうすればいいでしょうか？
死亡原因 ”があります。
報器の動作原する“1 押し付けながら
P.9 熱式
住宅用火災警すでに住宅用火災警報器を設置してい※コンロなどの使用中は、その場を離れないようにしましょう。
る“ 煙式“、火災の熱を感知※出典：消防白書（令和元年版）
受光素子
より
る場合は
左へ回す
災の煙を感知すP.10
出典：京都府
住宅用火災警報器が鳴ったら火災警報器は火 火事だー！！
建物火災に占める住宅火災によP.11
火災を感知すると、大きな音で警報しますます。
割と非常に高く、災警報器（光電式）!る死者は約!
断し警報を行い
P.12
煙式の住宅用火2
1 外す
電池切れや故障の時も音で警報します
発
入ると火災と判逃げ遅れが死亡原因の約!!
奏功事例
警報器の内部に2 電源コンセント
割となっています。
P.13、煙がある時はに届きませんが煙が住宅用火災
いつ頃設置しましたか？
の光は受光素子
ドライバー
発光素子ができます。
住宅火災では逃げ遅れによる死
光素子（LED）
就寝中、テレビの電源プラグのコンセント差込口
P.14
10
者が非常に多い状況にあります。
、煙を感知すること大声
10周りにで知らせましょう。
年を目安に交換しましょう
煙がない時は発くんえん式のから出火。
！
調理時に発生する （LED）
受光素子に届き
P.16の粒子に反射して 殺虫剤
避難しましょう。
確実に動作するか確認しましょう
れます。
大量の煙や湯気
住宅用火災警報器の警報音で目を覚ま
光素子の光が煙！
め、光電式とも呼ばし、消火器で消火しました。
P.17
時間帯別の火災による死者災を感知するた
119 番通報交換方法と日頃のお手入れしましょう。
（放火自殺者を除く）
壁に1つのネジで引っ掛けて取付け
光を利用して火・管理についての発生状況 られている時
ホコリや
P.18
受光素子
可能なら初期消火をしましょう。
交換はどのようにするのでしょうか？
煙（人）

どんな種類が
ある？

約 割に

どうやって
火災を見つける？

死亡原因

9 ！
10.3がっていきます。
P.2 ！
％ 天井または壁に2つのネジで取付
約半数
m / 秒で、横にけられている時

電池切れ・故障
が火災の 火災感知で は！
器宅
では？
令！
警報住
法音
果音 ？ でも警報
効報
大きな警
らは？
た状
鳴っ現
どんな種類が
Q&A
用語解説
どうやって
？
火災を見つける？ ある住宅用火災警報器
設置・交換ガイドブック

死者はじめに 118人

どうやって火災を見つける？

回覧板サンプル
取扱方法
関連法令
どんな種類が
Q&A
用
どうやって
／説
壇解
仏語
？ばこ／
るた
？ あ寝
火災
／つける
所見
台を
こんな事例もを！
電気ストーブ
年を目安に 作動確認
電源コンセント
設置時期は作動確認を！
はれ知入感
手災
電池切れ・故障
お火交換を！ る
で
いつ？
取付け
器が
警報
？な警報音！
要き
でも警報音！
必大
どこに？
取付方法は？
はら
法た
方っ
交換鳴
位置は？
取付ける？
住宅火災の
法令では？
効果は？
現状は？

奏功事例 1す。
時や、電池切れや故障の時に警報を出します。
連動型住宅用火災警報器が作動して、住宅火災による死者の割合を見てみると※警報音はメーカーや製品により異なり、下のイラストを参考に住宅用火災警報器
別の部屋にいた居住者が早期に音声のないものもあります。
……。 を取り外してください。
煙の性質気付いたため、火災には至りませんでした。
り、天井面かなお、メーカーや製品によって異なりま
元から天井に昇すので、購入時の取扱説明書をご確認
建物火災に占める住宅火災の割合
く
1 火災の煙は、火ださい。
逃げ遅れが死亡原因の場合
住宅用火災警報器が鳴っきます。
ている! ?
c o n t e n ら横に広がっていts
面に向けて下住宅以外のピー ピー ピー
ピー ピー ピーが壁に沿って床
その他の
火災による他の場所で火事です
その後、煙全体 火事です

仏壇／
寝たばこ／
台所／
こんな事例もブはーれ
回覧板サンプル
を目安に
ト入
ス手
電気お
置時期は関連法令 年を！ 取扱方法作動確認を！
電源コンセントが
電池切れ・故障Q&A 設つ？
？感知で類交換 取付ける
要
ど
？んな種必
はが
災
法器
火
方報
い どこに
交換警
どうやって
用語解説
取付方法は？
でも警報音！
ある？ 大きな警報音！
？ たら
位置は？
火災を見つける
取付ける？
鳴っ住
宅火災の
法令では？
効果は？
現状は？

台所（無線連動型の事例）

交換はどのようにするのでしょうか？
の？
台所のガスコンロで魚を焼いている最住宅用火災警報器が見つける中に、その場を離れてしまったため、て火災を鳴ったら住宅火災の現状は？
魚焼きグリルから大量に発煙。
どうやっ
1 古い住宅用火災警報器を取り外住宅用火災警報器は煙や熱を感知した

大切な家族の暮らしと命を見守る住宅用火災警報器、その作動により助かった奏功事例をご紹介します。

設置・交換ガイドブック」と併せてご活用

1153

住宅用火災警報器は平成16年の消防法改正により設置が義務付けられ、全国の設置率は約80％となっています。住宅用火災警報器の普及が住宅火災の抑制に効果を発揮してきている一方、設置から10年以上が経過している住宅用火災警報器については、電池切れや本体内部の電子部品劣化により性能を十分に発揮できなくなっている可能性があります。
本ガイドブックは、住宅用火災警報器の設置・維持・管理を手助けするとともに、設置から10
年以上経過した住宅用火災警報器の交換を促進することで、万が一火災が発生したときに住宅用火災警報器が確実に火災を警報し、火災による被害を最小限にすることを目的としたものです。
住宅用火災警報器の適正な維持管理を推進するためにご活用ください。（ガイドブック「はじめに」より抜粋）
Ａ５判44ページの冊子です。「住宅用火災警報器交換診断シート」と併せてご活用ください。

（一社）日本火災報知機工業会のホームページに掲載しています
URL

https://www.kaho.or.jp/pages/keiho/page-keiho-07-01.html#poster

10

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

パンフレット紹介

住宅用火災警報器

交換診断シート（表面）
THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

11

パンフレット紹介

住宅用火災警報器

交換診断シート（裏面）

無断複製禁止12

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

2021.01. 200,000 INEパンフレット紹介

住宅用火災警報器

設置・交換ガイドブック

住宅用火災警報器
設置・交換ガイドブック（表紙）

一般社団法人 日本火災報知機工業会

どうやって火災を見つける？

どうやって火災を見つける？

どんな種類がある？

どんな種類がある？

どうやって火災を見つける？
どんな種類が
ある？

用語解説

用語解説

Q&A

Q&A

Q&A

関連法令

関連法令

関連法令

取扱方法

取扱方法

取扱方法

回覧板サンプル

回覧板サンプル

回覧板サンプル

取扱方法

用語解説

関連法令

どんな種類がある？

関連法令回覧板サンプル

Q&A

回覧板サンプル

どんな種類が
ある？

Q&A

取扱方法

関連法令

回覧板サンプル

どうやって火災を見つける？

用語解説

Q&A

取扱方法

取扱方法

回覧板サンプル

回覧板サンプル

回覧板サンプル

回覧板サンプル

取扱方法

取扱方法

仏壇／
こんな事例も

お手入れは
必要？

どうやって
火災を見つける？

用語解説

関連法令

どんな種類が
ある？

Q&A

どうやって
火災を見つける？

用語解説

取扱方法

回覧板サンプル
寝たばこ／
電気ストーブ

回覧板サンプル

警報器が
鳴ったら

警報器が
鳴ったら

警報器が
鳴ったら

火災感知で
大きな警報音！

火災感知で大きな警報音！

火災感知で大きな警報音！

作動確認を！
電池切れ・故障
設置時期はでも警報音！
いつ？

電池切れ・故障
でも警報音！

電池切れ・故障
でも警報音！

設置時期は
いつ？

設置時期は
いつ？

年を目安に
交換を！

年を目安に
交換を！

年を目安に
交換を！

作動確認を！

作動確認を！

作動確認を！

作動確認を！

19

出典：消防庁住宅防火情報

23

10

10

ピッ故障です」と鳴る場合は、機器の故障です。新しい警報器に交換してください。

P.4

60

20
0

P.6
P.6
P.7
P.8

11

取付方法は？

80

取付方法は？

100

住宅用火災警報器が鳴ったら火災を感知すると、大きな音で警報します ! !

P.9
P.10
P.11
0～2

10 年を目安に交換しましょう！
確実に動作するか確認しましょう！

交換方法と日頃のお手入れ・管理について
交換はどのようにするのでしょうか？

2～4

どうやって火災を見つけるの？
用語解説

P.12

4～6

P.13

10～12 12～14 14～16 16～18 18～20 20～22 22～24（時）※出典：消防白書（令和元年版）
より

P.21
住宅用火災警報器の設置が必要です。
P.22

5

P.26
P.27
P.28
P.30

Q&A

P.32

住宅用火災警報器に関わる関連法令

P.34

各社住宅用火災警報器取扱方法リンク

8～10

P.17

住宅火災による逃げ遅れなどによる死者を減らすには
P.18
いち早く火災に気づき行動に移るために
P.19

P.36

回覧板サンプルP.40

住宅用火災警報器交換診断シート

P.42

2

6～8

P.14

P.16
昼間と比べて就寝時間帯の死者数が多い。

警報器が鳴って助かった！ 奏功事例集
資料編：住宅用火災警報器の仕組み・種類・用語解説・Q & A
どんな種類がありますか？

一般社団法人 日本火災報知機工業会

年を目安に
交換を！

令和 2 年 3 月「ピッピッピッ」または「ピッピッ

10

39

27

P.5

140
120

取付ける位置はどこでしょうか？
取付方法はどうすればいいでしょうか？

いつ頃設置しましたか？

お手入れは必要でしょうか？
4

一般社団法人 日本火災報知機工業会

5 割となっています。
間欠的に鳴る場合は、電池切れです。

P.2

時間帯別の火災による死者（放火自殺者を除く）
の発生状況

（人）

どこに取付ければいいのでしょうか？

すでに住宅用火災警報器を設置している場合は 40

電池切れや故障の時も音で警報します ! !

設置時期は
いつ？

法令では？

電池切れ・故障
でも警報音！

住宅用火災警報器の適正な維持管理を推進するためにご活用ください。

10

取付方法は？

本ガイドブックは、住宅用火災警報器の設置・維持・管理を手助けすると

実に火災を警報し、火災による被害を最小限にすることを目的としたも10検索

温度を感知する
電子部品（サーミスタ）

取付ける
位置は？

揮できなくなっている可能性があります。

のです。

機器異常の場合

取付ける
位置は？

住宅火災の現状は？
住宅用火災警報器の効果は？

減少、住宅火災による死者数（放火を除く）
は約 23％減少しています。

については、電池切れや本体内部の電子部品劣化により性能を十分に発を促進することで、万が一火災が発生したときに住宅用火災警報器が確

取付ける
位置は？

はじめに

まだ住宅用火災警報器を設置していない場合は設置率向上に伴い、ここ10 年で住宅火災（放火を除く）の件数は約 35％

きています。一方、設置から10 年以上が経過している住宅用火災警報器

ドライバー※電源プラグやコンセントは定期的に掃除をして、小さな虫機器の取付けについては「取付方法はどうすればいいでしょうか？」
（P.9）
を参照し

ピッピッピッ 故障です

呼ばれます。

火災感知で大きな警報音！

逃げ遅れが死亡原因の約

新しい警報器に交換してください。
逃げ遅れによる死者が非常に多い
住宅火災では逃げ遅れによる死者が非常に多い状況にあります。

contents

はじめに
住宅用火災警報器は平成 16 年の消防法改正により設置が義務付けられ、全国の設置率は約 80％となっています。

このように住宅用火災警報器の普及が住宅火災の抑制に効果を発揮してピッ 電池切れです

9 割と非常に高く、「ピッ」または「ピッ電池切れです」と新しい住宅用火災警報器を取付けてください。
ホコリやてください。

どこに
取付ける？

逃げ遅れが
死亡原因

電池切れの場合※出典：消防白書（令和元年版）
より

どこに
取付ける？

住宅火災
による死者

建物火災に占める住宅火災による死者は約10
くんえん式の調理時に発生する
殺虫剤 2 新しい住宅用火災警報器を取付ける。
大量の煙や湯気
法令では？

法令では？

％

効果は？

89.7

18

効果は？

避難しましょう。

119 番通報しましょう。
427人 平成3042
0年中 519人
可能なら初期消火をしましょう。
4 ％ （死者数）
45.1
54.9
％

1,028人1,028

警報音停止ボタンを押すか、室内の壁掛けの場合換気をすると警報音は止まります。
ネジをドライバーでゆるめて住宅
以下のものに注意してください。
用火災警報器を取り外してくだ
さい。

約半数
！
周りに大声
で知らせましょう。

発光素子
（LED）

煙
熱風が住宅用火災警報器にあたり続けると火災と判断し（LED）

ピー ピー ピー
火事です

ピーピーピー 火事です壁に1つのネジで引っ掛けて取付けられている時
ほこりがたまらないようにしましょう。
住宅火災の
現状は？

平成30
0年中

（死者数）

次ページ以降を参考に、設置をおすすめします。

ともに、設置から10 年以上経過した住宅用火災警報器については交換

住宅火災の
現状は？

住宅用火災警報器は、かけがえのない家族の命や大切な財産を守る重要な役割を果たしています。

その他の
死亡原因

電池切れ・故障
年を目安に
どこに
住宅火災設
の置時期は
でも警報音！現状は？いつ？
交換を！ 法令では作効果は？
？動確認を！
取付ける？

火事だー！
！

逃げ遅れが死亡原因の場合

約9 割に！

118人
10.3
10
3％

火災感知で
大きな警報音！

次のような対処をしましょう。

建物火災に占める住宅火災の割合

受光素子

出典：京都府 （定温式）
2 熱式の住宅用火災警報器
受光素子

警報器が
鳴ったら

警報器が
鳴ったら

火災でない時警報音が鳴り、火災を見つけたら
22

住宅火災の現状は？
住宅火災による死者の割合を見てみると……。

住宅以外の
火災による
死者

押し付けながら左へ回す

住宅用火災警報器が鳴っている!
?
2 外す
火災の時
ピーピーピー 火事です

正しく理解していただくとともに、設置時期を確認し、10 年を目安に交換をおすすめします。

1※警報音はメーカーや製品により異なり、音声のないものもあります。

住宅用火災警報器の役割や作動確認方法などを

3 ネジを外す

音声

https://www.kah煙o . o r . j p / p a ge s / ke i h o / p a ge - ke i h o -04 -01 . h t m l

住宅用火災警報器の警報音で目を覚まし、消火器で消火しました。
一定の温度に達した時に火災と判断するため、定温式とも次に取付ベースのネジをドライバーで外し、取付ベースを取り外します。
天井取付の場合

音声

（LED）

音声

パソコンからは、下記のサイトをご覧ください。 火災報知機工業会 角形

警報を行います。
奏功事例 2 電源コンセント
温度を感知するサーミスタという温度計のような電子部品
就寝中、テレビの電源プラグのコンセント差込口から出火。
があり、温度を感知することができます。
発光素子

本体を取付ベースに押し付けながら左に回してください。
26

なお、いずれも高いところでの作業になりますので、住宅用火災警報器は煙や熱を感知した時や、電池切れや故障の時に警報を出します。

転落や転倒に十分ご注意ください。
すでに住宅用火災警報器を設置している場合は

受光素子

天井または壁に2つのネジで取付けられている時

次ページ以降を参考にしてください。

まだ住宅用火災警報器を設置していない場合は

お手入れは
必要？

ださい。

交換方法は？

交換方法は？

下のイラストを参考に住宅用火災警報器を取り外してください。
※コンロなどの使用中は、その場を離れないようにしましょう。
なお、メーカーや製品によって異なりますので、購入時の取扱説明書をご確認く

住宅用火災警報器の交換にあたっては、

検索

煙が流入し、感知する部分
発光素子（LED）

1 古い住宅用火災警報器を取り外す。

日頃からお手入れを心がけるとともに、作動試験も行ってください。
住宅用火災警報器が鳴ったら仏壇／
こんな事例もピー ピー ピー

他の場所で火事です
光を利用して火災を感知するため、
光電式とも呼ばれます。

h t t p s : / / w w w . k a h o . o r . j p / p a ge s / ke i h o / p a ge - ke i h o -04 -01 . h t m l

交換はどのようにするのでしょうか？

また、汚れが付着することがありますので、

用語解説

株式会社

受光素子

音声 煙がない時は発光素子
音声（LED）の光は受光素子に届きませんが、煙がある時は発光素子の光が煙の粒子に反射して受光素子に届き、煙を感知することができます。
発光素子
ピー ピー ピー
火事です

パソコンからは、下記のサイトをご覧ください。 火災報知機工業会 丸形

38

交換方法と日頃のお手入れ・管理について寝たばこ／
電気ストーブ

音声

関連法令

音声

ヤマトプロテック（光電式）
1 煙式の住宅用火災警報器
東芝ライテック
連動型住宅用火災警報器が作動して、別の部屋にいた居住者が早期に株式会社
煙が住宅用火災警報器の内部に入ると火災と判断し警報を行います。
気付いたため、火災には至りませんでした。

大切な家族の暮らしと命を見守る住宅用火災警報器、その作動により助かった奏功事例をご紹介します。

音声

音声

音声

どんな種類が
ある？

取扱方法
台所／
電源コンセント

取扱方法

台所／
電源コンセント

含まれている場合があります。

魚焼きグリルから大量に発煙。

ブザー

Q&A

綜合警備保障（C O）などの有毒ガスが3 煙には、一酸化炭素

ブザー
音声
ブザー
住宅用火災警報器について、より詳しく調べたい場合にお役立てください。
台所のガスコンロで魚を焼いている最中に、その場を離れてしまったため、火災警報器は火災の煙を感知する“ 煙式“、火災の熱を感知する“ 熱式 ”があります。

警報器が鳴って助かった！
奏功事例集

ブザー

株式会社

広がる速さは 0 .5〜1 m / 秒です。
ブザー

ヤマトプロテック

機器ごとの取扱方法を掲載したホームページなどをご紹介しています。
株式会社（無線連動型の事例）
奏功事例 1 台所
住宅用火災警報器の動作原理

ブザー

どうやって
火災を見つける？

株式会社

関連法令

関連法令

2 煙が上昇する時の速さは 3〜5 m / 秒で、横に日本ドライケミカル

住宅用火災警報器に関する技術的な情報をはじめ、関連する法令、

音声

株式会社

がっていきます。

どうやってどんな種類が用語解説
関連法令
火災を見つける？ ある？
Q&A
用語解説
関連法令
取扱方法
回覧板サンプル
Q&A

ブザー

日本ドライケミカル

その後、煙全体が壁に沿って床面に向けて下

どうやってどんな種類が用語解説
関連法令
火災を見つける？ ある？
Q&A
用語解説
関連法令
取扱方法
回覧板サンプル
Q&A

株式会社

用語解説

ら横に広がっていきます。
音声

Q&A

1 火災の煙は、火元から天井に昇り、天井面か

株式会社

音声

音声

煙の性質

沖電気防災

ブザー

Q&A

資料編：
住宅用火災警報器の仕組み・
種類・用語解説・Q & A

音声

どんな種類が
ある？

ブザー

アイホン

株式会社
どうやって火災を見つけるの？新コスモス電機
ブザー

どんな種類が
ある？

株式会社

用語解説

音声

株式会社

どんな種類が
ある？

ホーチキ

用語解説

株式会社

どうやって
火災を見つける？

音声

どんな種類が
ある？

株式会社

日信防災

どうやって
火災を見つける？

角形警報器

どんな種類がある？

アイホン

綜合警備保障

どうやって火災を見つける？

どうやって火災を見つける？

どうやって火災を見つける？

丸形警報器

住宅用火災警報器
設置・交換ガイドブック

3

一般社団法人 日本火災報知機工業会

無断複製禁止 2021.01.50,000 INE

contents

はじめに

P.2

まだ住宅用火災警報器を設置していない場合は

P.4

住宅用火災警報器は平成 16 年の消防法改正により設置が義務付けら住宅火災の現状は？

れ、全国の設置率は約 80％となっています。

住宅用火災警報器の効果は？

P.6

法令では？

P.6

どこに取付ければいいのでしょうか？

P.7

取付ける位置はどこでしょうか？

P.8

取付方法はどうすればいいでしょうか？

P.9

設置率向上に伴い、ここ10 年で住宅火災（放火を除く）の件数は約 35％
減少、住宅火災による死者数（放火を除く）は約 23％減少しています。
このように住宅用火災警報器の普及が住宅火災の抑制に効果を発揮してについては、電池切れや本体内部の電子部品劣化により性能を十分に発揮できなくなっている可能性があります。
本ガイドブックは、住宅用火災警報器の設置・維持・管理を手助けするとともに、設置から10 年以上経過した住宅用火災警報器については交換を促進することで、万が一火災が発生したときに住宅用火災警報器が確
実に火災を警報し、火災による被害を最小限にすることを目的としたものです。
住宅用火災警報器の適正な維持管理を推進するためにご活用ください。
令和 2 年 3 月

一般社団法人 日本火災報知機工業会

P.5

すでに住宅用火災警報器を設置している場合は住宅用火災警報器が鳴ったら（目次）きています。一方、設置から10 年以上が経過している住宅用火災警報器

2

はじめに

P.10
P.11

火災を感知すると、大きな音で警報します ! !

P.12

電池切れや故障の時も音で警報します ! !

P.13

いつ頃設置しましたか？

P.14

10 年を目安に交換しましょう！

P.16

確実に動作するか確認しましょう！

P.17

交換方法と日頃のお手入れ・管理について

P.18

交換はどのようにするのでしょうか？

P.19

お手入れは必要でしょうか？

P.21

警報器が鳴って助かった！ 奏功事例集
資料編：住宅用火災警報器の仕組み・種類・用語解説・Q & A

P.22
P.26

どうやって火災を見つけるの？

P.27

どんな種類がありますか？

P.28

用語解説

P.30

Q&A

P.32

住宅用火災警報器に関わる関連法令

P.34

各社住宅用火災警報器取扱方法リンク

P.36

回覧板サンプルP.40

住宅用火災警報器交換診断シート

P.42

3

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

13

パンフレット紹介

住宅用火災警報器

設置・交換ガイドブック

連動型住宅用火災警報器が作動して、別の部屋にいた居住者が早期に気付いたため、火災には至りませんでした。

※コンロなどの使用中は、その場を離れないようにしましょう。

奏功事例 2

出典：京都府

電源コンセント

仏壇／
こんな事例もその作動により助かった奏功事例をご紹介します。

掲載例（

仏壇／
こんな事例もピー ピー ピー
他の場所で火事ですピー ピー ピー
火事です

寝たばこ／
電気ストーブ

魚焼きグリルから大量に発煙。

大切な家族の暮らしと命を見守る住宅用火災警報器、

台所／
電源コンセント

台所（無線連動型の事例）

寝たばこ／
電気ストーブ

警報器が鳴って助かった！
奏功事例集

台所／
電源コンセント

奏功事例 1

台所のガスコンロで魚を焼いている最中に、その場を離れてしまったため、

P
23

）

就寝中、テレビの電源プラグのコンセント差込口から出火。
住宅用火災警報器の警報音で目を覚まし、消火器で消火しました。

ピー ピー ピー
火事です

※電源プラグやコンセントは定期的に掃除をして、ほこりがたまらないようにしましょう。

出典：消防庁住宅防火情報

22

23

煙の性質
1 火災の煙は、火元から天井に昇り、天井面から横に広がっていきます。
その後、煙全体が壁に沿って床面に向けて下がっていきます。
広がる速さは 0 .5～1 m / 秒です。

火災警報器は火災の煙を感知する“ 煙式“、火災の熱を感知する“ 熱式 ”があります。
受光素子

（光電式）
1 煙式の住宅用火災警報器

煙が住宅用火災警報器の内部に入ると火災と判断し警報を行います。
光素子の光が煙の粒子に反射して受光素子に届き、煙を感知することができます。
発光素子

受光素子

受光素子

（LED）

警報を行います。
温度を感知するサーミスタという温度計のような電子部品があり、温度を感知することができます。

発光素子
（LED）

一定の温度に達した時に火災と判断するため、定温式とも呼ばれます。
26

14

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

温度を感知する
電子部品（サーミスタ）27

回覧板サンプル煙
熱風が住宅用火災警報器にあたり続けると火災と判断し

取扱方法

（定温式）
2 熱式の住宅用火災警報器
受光素子

回覧板サンプル

発光素子
（LED）

取扱方法

煙

煙が流入し、感知する部分
発光素子
（LED）

P
27

）

光を利用して火災を感知するため、光電式とも呼ばれます。

関連法令

関連法令

煙がない時は発光素子（LED）の光は受光素子に届きませんが、煙がある時は発

Q&A

住宅用火災警報器の動作原理

掲載例（

住宅用火災警報器について、より詳しく調べたい場合にお役立てください。

Q&A

機器ごとの取扱方法を掲載したホームページなどをご紹介しています。

含まれている場合があります。

用語解説

用語解説

2 煙が上昇する時の速さは 3～5 m / 秒で、横に（C O）などの有毒ガスが3 煙には、一酸化炭素

住宅用火災警報器に関する技術的な情報をはじめ、関連する法令、どんな種類がある？

どんな種類がある？

資料編：
住宅用火災警報器の仕組み・
種類・用語解説・Q & A

どうやって火災を見つける？

どうやって火災を見つける？

どうやって火災を見つけるの？

工業会 だより
理事会
令和２年１１月１８日〈審議事項〉（No.222）

４．令和２年度消防機器開発普及功労者表彰受賞者の決定等について
５．協賛事業負担金（シンポジウム負担金）の請求辞退について

令和３年度予算編成方針（案）について〈報告事項〉

６． 火災予防業務協力者等の受賞について
７．火報工からの連絡等⑴令和2年9月度理事会の議事録について

・工業会発刊の資料配布について⑵令和2年10月会計報告について

・東京消防庁人事について⑶新型コロナウイルス感染の影響を踏まえた・準会員の退会 ニッタン電子株式会社

懇親会等に係る対応について⑷事務局長会議等の結果（概要）について⑸（一財）日本防火・危機管理促進協会への負担金について⑹各種データ報告について
ア 検定申請及び受託評価依頼状況
イ 合格証票の取次状況

・準会員の住所変更 株式会社東京信友・関係先事務所移転について

日本消防検定協会虎ノ門事務所、日本消防設備安全センター
・第59回火災科学セミナー開催のご案内
・令 和3年度危険物安全週間推進標語の募集について

ウ 火報工が刊行する基準書等の頒布状況

・令和2年秋の褒章（消防関係）について

エ 火報工ホームページのアクセス状況

・当工業会ホームページアクセス解析

オ 住警器相談室の相談受付状況〈その他〉

８．各種事業への後援、協賛
・ライティング・フェア2021（第15回国際照⑴火報工理事会等日程（予定）

明総合展）協賛名義使用許可について⑵東京消防庁幹部一覧（R02.10.1）＜報告＞ 業務委員長 諏訪本 篤＜委員会開催＞ 10月8日、11月12日

業務委員会
１．総会・理事会の報告について

技術委員会

・令和2年9月度理事会概要報告
２．住宅用火災警報器関連の報告
・住警器相談窓口の受付件数

１．火報システム技術検討小委員会⑴受信機検定型式上の取り扱いについて

・感知器・受信機等の検定申請個数及び住警 8月に日本消防検定協会から「受信回路器等の受託評価・検定依頼個数の推移他

を複数の方式とした受信機及び発信回路を

・消防防災用設備等認定及び評定合格数
３．全国消防機器協会関連会議報告
・消防機器等製品情報センター運営会議結果について・事務局長会議結果について

複数の方式とした中継器の取り扱いについて

検警報第164号」が発出され、受信機・中継器の型式試験の受付に関する説明がなされた。内容について9月の技術委員会で周知した。
THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

15

工業会 だより⑵文化財における課題・実態に関する意見交
換会
 9月に消防庁主催の「文化財における消システム企画委員会
１．火報企画検討小委員会

防用設備等の課題・実態に関する意見交換（9月～11月： 7回開催）

会」が開催された。設備委員長、設備副委

 光警報装置の設置啓発映像について、主に員長、技術委員長で参加した。首里城の自以下の活動を行った。

動火災報知設備に係る整備の考え方につい⑴映像制作企画て意見交換が行われた。

  光警報装置の設置効果を施主・ ゼネコ

２．特小用途拡大検討小委員会

ン・設計事務所・消防職員などにアピール

消防庁が取り組んでいる特定小規模施設用自することを目的とした設置啓発映像の制作

動火災報知設備の基準改正に伴い消防庁及び日企画を行った。制作に際し、光警報装置の本消防検定協会に意見・具申を行った。

製造メーカーであるサクサプレシジョン株

３．連動機構・装置等自主評定委員会

式会社にも協力いただくことで合意した。

9月に開催した第93回連動機構・装置等自主

また、映像制作会社２社と、制作の趣旨や

評定火報専門委員会にて、型式承認1件が受理ポイントとしたい点などについて意見交換され、軽補正申請1件、型式更新申請5件の書類を行い、制作会社側から費用見積もりと併審査・承認が行われた。又、10月開催の第74回

せてシナリオなどの提案を頂いた。

連動機構・装置等自主評定委員会で火報専門委⑵試作映像による意見ヒアリング

員会による審査結果の報告を行った。10月には

 試作版の映像（ver.0.02）をシステム企

第27回諸規定等改訂ＷＧが開催され「熱・煙感画委員会にて確認し、意見を募集した。ま知器連動機構・装置等の設置及び維持に関するた、光警報装置の設置啓発活動を進める上運用指針」の改訂に向け自主評定制度の項目にで、聴覚障がい者団体の意見を伺っておく

ついて修正箇所の確認を行った。

べきとのアドバイスもあり、現在ヒアリン

４．非常用放送設備専門委員会

グ内容を調整中。

電子情報技術産業協会（JEITA） 主催によ２．火報関連システムとの連携調査小委員会

る2020年度第2回専門委員会が10月に開催され、（9月～11月：3回開催）

当工業会より技術委員長がオブザーバーとして

 ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い火災通参加した。
（会議は新型コロナウイルス感染防報装置に発生する事象への対応について、主止のためWeb会議にて実施している。）非常放に以下の活動を行った。

送技術基準WG活動報告のほか、非常用放送設⑴残課題の整理備の出荷統計の報告が行われた。

 火災通報装置に関しての現状把握と、今５．戸外表示器管理委員会

後の課題を整理した上で、消防庁へ説明にインターホン工業会主催による第28回戸外表行くこととし持参する資料について再整理

示器管理委員会が10月に開催され、当工業会かを行っている。

ら技術委員長が管理委員会の副委員長として参 ＮＴＴの仕様書である「技術参考資料」

加した。2019年10月から2020年9月までの活動

も、まだ改定内容や時期が明確にされてい報告が行われ、委員会で承認された。
（2020年3ないことから、ＩＰ網移行後に実際の機器

月から9月までの審査会は新型コロナウイルス

で確実に動作できることを確認する必要が

感染防止のため立ち合い審査を控え審査員によあることや、ＩＰ網移行後のシステム的なる書類審査を実施している。
）

動作と現行の告示基準との間で不整合が生じないかなど、論点を整理しており、課題

16

＜報告＞

技術委員長

＜開催＞

9月17日、10月15日、11月19日

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

雨宮秀人

を消防庁と共有することとしたい。
⑵消防庁予防課への訪問

工業会だより(No.222)

 消防庁より改めて、本事象に関する原因説明、交渉を重ねた結果、計画更新周期の見解について確認したいと依頼があった

表より「自動火災報知設備」の記載を削ため訪問した。

除することになりました。

 ＮＴＴインターフェース仕様書において、⑵「公共建築工事標準仕様書、改修工事標準

過去から現在に至るまで「通話路の保留」

仕様書、標準図（電気設備工事編）平成31「保留呼び返し」機能の動作が記載されて年版」の改定意見募集対応についていることを確認頂いた。また、消防庁予防 6月に提出した意見書説明のため、9月30

課の担当者が今年異動されているため、日に正副委員長、事務局で国土交通省「 2019.5.9付

備・環境課を訪問しました。

消防庁殿の資料に対する日本

設

火災報知機工業会の見解について」に基づ

 提出した意見書の他に意見照会の確認依き、当工業会が、本事象の原因は、ＮＴＴ頼があり、11月10日の小委員会審議後に国固定電話のＩＰ網移行に伴い、通報者と再土交通省へ回答しました。

通話ができる仕組が切り替わることにある、⑶文化財等における消防用設備等の対応につと考えることを確認頂いた。

いて なお、⑴の残課題については、改めて説①文化財等における消防用設備等の課題・

明に伺いたい旨をお願いし了承された。
３．火報システム自主管理専門委員会

実態に関する意見交換会（第4回）
開催日：9月14日

12月の本委員会に向け、今年度の第2回専門委員会を開催した。主な議事は以下の通り。
⑴登録・申請状況の確認

主催：総務省消防庁

予防課設備係

参加者：消防庁3名、文化庁3名、東京理科大学

関澤教授（首里城復元

 今年度の受講者（新規：25期、更新：１、に向けた技術検討委員）、消火6、11､ 16､ 21期）の登録申請書類、及び装置工業会3名、火報工3名

各社の申請書類を相互に確認、不備事項に

 消防庁より沖縄総合事務局の首里城復ついてフィードバックした。

元に関する説明、意見交換を実施しました。

⑵講習会実施報告②文化財における消防用設備等の施工基準

 各社から今年度の専門技術者講習会実施

等の意見交換について

状況をプレゼン報告した。

開催日：10月20日
主催：総務省消防庁＜報告＞

システム企画委員長

上田

毅

＜開催＞

9月25日、10月23日、11月27日

予防課設備係

参加者：消防庁3名、消火装置工業会3名、
火報工3名
 打合せ内容は、これまでの経緯説明も踏まえた対応状況の確認でした。

設備委員会
１．設備性能基準化小委員会活動報告

 文化庁も含め施工基準等の意見交換を11月に実施することになりました。
③文化庁との施工基準等の意見交換について⑴建 築設備計画基準、設備設計基準（令和3

開催日：11月17日

年版）【改定二次案】意見照会について

主催：総務省消防庁①8月21日に正副委員長、事務局で国土交

参加者：文化庁3名、消防庁2名、消火装

通省

設備・環境課へ訪問、7月10日に予防課設備係

置工業会3名、火報工3名

続いて2回目の意見交換を行いました。

 火報工から「文化財等における自動火②「自動火災報知設備」の計画更新周期が災報知設備の整備・強化について（案）」

改定二次案でも25年で変更されなかったを提示し、意見交換を実施しました。

ことから、自動火災報知設備の重要性を 文化庁からは、「文化財の整備事業（防THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

17

工業会 だより

災施設等）指針策定に係る協力者会議」

 この講演会用資料をブラッシュアップすにオブザーバーとしての参加要請がありることで、非火災報の解説資料の作成し火ました。

報工ホームページに掲載する。

 指針策定期間は、12月から令和3年3月31日予定。

＜報告＞

２．工事基準書小委員会活動報告

メンテナンス委員長＜委員会開催＞

成宮

淳一

9月15日、10月20日、11月17日「工事基準書ハンドブック（平成30年版）」の改訂方針を審議しました。
平成30年版が現在残り1500冊、年800冊ペー
スで出庫されていることから、2年後の令和4年

住宅防火推進委員会
１．住宅防火対策推進協議会の行事について10月発刊目標で活動する。
また、ハンドブックの内容をスマホ、タブレッ

住宅防火対策の重要性を周知し、住宅用火災

ト等で閲覧できるよう電子書籍化も検討します。

警報器、住宅用消火器及び防炎品等の普及を図るとともに、住宅における防災対策も含めた住

＜報告＞

設備委員長

良治

宅防火防炎対策の積極的な推進を目的とし、9月24日、10月22日、11月26日

2020年度も住宅防火対策推進協議会から協力依   （9月は、資料配布による書面

頼がありましたが、新型コロナウイルス感染拡＜委員会開催＞

石中

会議）

大及び緊急事態宣言を受けて開催中止の連絡がありましたが、CATV等の撮影の協力依頼がありました。

メンテナンス委員会
１．点検実務検討小委員会報告１）点検報告率向上のための啓発パンフレッ
ト作成（CATV等）について
 10月19日（月）に大田原市那須地区消防本部にて那須塩原市黒磯婦人防火クラブ連
絡協議会が開催され、工業会からは1名が 点検未実施の建物関係者に、点検の重要

出席、住宅用火災警報器のチェックを実施

性を啓発するためのパンフレットの作成をして頂くために交換診断シートを作成、工行っている。

業会のHPからダウンロード可能な紹介を 点検を実施しなかったことで生じた不具行いました。

合事例を複数掲載し、点検未実施の建物関②座間市消防本部CATV事業について係者にパンフレットを届けるための方法に

 11月14日（土）に座間市消防本部にて住ついて検討を行っている。

宅防火広報及び住宅用防災機器紹介の２．維持運用管理手法小委員会報告

CATV事業が開催され、工業会からは1名

１）非火災報対策マニュアルの改訂についてが出席、住宅用火災警報器のチェックを実 中小規模物件の関係者をターゲットと想施して頂きたい旨を説明、チェックを実施

定し、自火報設備のシステム構成やトラブして頂くための交換診断シートを作成した

ル対応について、わかりやすい構成と内容

事と工業会のHPからダウンロード可能なとする方針である。現在は全体構成の見直紹介を行いました。

しを進めている。
２）非火災報についての資料

18①那須塩原市黒磯婦人防火クラブ連絡協議会

２．
「新たな住宅防火対策の策定に向けた調査研究」委員会（第１回）について

 静岡県設備協会・保守業務研修会として

東京消防庁より「新たな住宅防火対策の策定

1月22日に非火災報に関する講演を依頼さに向けた調査研究」委員会の委員として参加依れた。

頼があり、工業会からは1名が8月20日（木）のTHE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

工業会だより(No.222)

Web会議に参加、他の参加委員は3名で消防研連絡会が書面会議にて開催され、工業会からは究センターや東京理科大学の准教授になります。

「住宅用火災警報器に関する取り組み等につい

調査研究のテーマは2項目で早期感知・報知て」という内容の情報資料を提出しました。

に関するシステム・センサーの情報収集や住宅

消防庁予防課からは「住宅用火災警報器の設

防火支援用データセットの作成と検証になり、置率等と推進状況等について」の情報提供があ

今後、年度内に2回の会議予定です。

り、資料の中には住宅用火災警報器

３．北海道・東北ブロック女性防火クラブ幹部
地域研修会報告について

交換診断

シートの紹介があり、工業会のHPで公開中との記載がありました。

9月10日（木）に青森市ラ・プラス青い森にて北海道・東北ブロック女性防火クラブ幹部地

７．第10回住宅用火災警報器設置対策会議報
告について

域研修会が開催され、工業会からは1名が出席、10月30日（金）にニッショーホールにて消防「住宅用火災警報器の機能説明」という内容の庁主催の第10回住宅用火災警報器設置対策会議

説明資料を基に情報提供（火災状況、設置効果、が開催され、工業会からは2名が委員と随行者

点検・ 交換や交換診断シートに関する啓発活として出席、議事の中の住宅用火災警報器の設動）の講演を行い、参加者はコロナの影響で人置率等の項目で作動確認を行った世帯の約2％数が制限され、全体で約60名でした。

で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認さ

４．第15期東京都住宅防火対策推進協議会（第4回）報告書についてれたとの報告がありました。
義務化から10年以上経過した住宅用火災警報

9月23日（水）にスクワール麹町にて第15期

器の検定申請数は約7,123万個あり、仮にその東京都住宅防火対策推進協議会（第4回）が開２％とした場合、約140万個程度になります。

催され、 工業会からは1名が委員として出席、

８．住宅用火災警報器の電話相談受付件数

本来は3月に開催予定でしたが、コロナの影響
で開催時期が延期となりました。

7月39件、8月29件、9月47件、10月81件となり、7月から10月までの件数は 196件となりました。

報告書（案）の「住宅用火災警報器の設置促進
及び適切な維持管理方策について」説明があり、又、9月より問い合わせ内容の抜粋を紹介してます。

調査を実施した中で設置率は約9割と高い水準でありながら、作動確認実施率及び10年交換推奨の＜報告＞

認知率が5割に満たないという結果が示され、課＜委員会開催＞

住宅防火推進委員長

山本

浩史

9月30日、10月28日、11月25日

題として住宅火災の被害軽減は設置後10年での本体交換や定期的な点検の必要性を住民に周知していく必要があるとの説明がありました。

関西支部

５．第112回全国消防長会予防委員会の開催について

第３７５回関西支部定例設備委員会を開催

10月13日（火）に石川県小松市にて開催予定だった第112回全国消防長会予防委員会が新型
コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から10月30日（金）に書面会議による実施になりました。
工業会からは「住宅用火災警報器

2020年度交換促進広報展開について」という内容の情報資料を提出しました。
６．第11回東京都消防長会住宅用火災警報器対策連絡会について
第11回東京都消防長会住宅用火災警報器対策（令和２年９月１０日）⑴調査研究事業「派遣講師支援用として消防設備士再講習用教材」について審議⑵調査研究事業「４政令指定都市消防局との業務懇談会」について審議⑶啓発宣伝事業「住宅用火災警報器の啓発宣伝用リーフレットグッズ等の作成」について審議
第４４０回関西支部定例役員会を開催（令和２年９月１７日）

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

19

工業会 だより⑴調査研究事業「派遣講師支援用として消防設備士再講習用教材」について審議⑵調査研究事業「４政令指定都市消防局との業務懇談会」について審議⑶啓発宣伝事業「住宅用火災警報器の啓発宣伝用リーフレットグッズ等の作成」について審議

交換
第４４１回関西支部定例役員会（令和２年１１月１９日）⑴啓発宣伝事業「住宅用火災警報器の啓発宣伝用リーフレット、グッズ等の作成」について審議⑵令和3年度設備委員会事業について審議

堺市消防局との業務懇談会を開催⑶令和3年度関西支部予算要望について審議（令和２年１０月６日）⑷講師打合せ懇談会の開催について審議

消防局、工業会総勢15名が参加し、双方の質疑事項、要望事項、情報提供などについて意見交換
第３７６回関西支部定例設備委員会（令和２年１０月１５日）⑴大阪市消防局との業務懇談会最終打合せ⑵令和3年度設備委員会事業について審議
大阪市消防局との業務懇談会を開催（令和２年１０月１５日）

地区別業務運営懇談会（令和２年９月１０日）
令和2年度地区別業務懇談会を火報・消装合
同で開催
・名古屋市消防局の提出議題について

消防局、工業会総勢12名が参加し、双方の質

・日本火災報知機工業会の提出議題について疑事項、要望事項、情報提供などについて意見

・日本消火装置工業会の提出議題について

交換

・工業会中部支部の提出質疑事項について

関西支部設備委員会研修事業

・その他（令和２年１０月１６日）
一般社団法人全国消防機器協会が主催する消火報・消装合同役員会（令和２年１０月２６日）

防機器等に関する研修会を聴講⑴令和3年新年互礼会の開催自粛について

京都市消防局との業務懇談会を開催⑵令和3年度予算（案）について（令和２年１０月２９日）
消防局、工業会総勢14名が参加し、双方の質疑事項、要望事項、情報提供などについて意見・2年度の事業実施内容と3年度事業計画における考え方等⑶令 和3年度火報・ 消装定期総会開催（案）

交換

について

第３７７回関西支部定例設備委員会を開催

・開催日時、場所、経費について（令和２年１１月１２日）⑴神戸市消防局との業務懇談会の最終打ち合
せ⑵令和3年度設備委員会事業について審議⑶啓発宣伝事業「住宅用火災警報器の啓発宣伝用リーフレット、グッズ等の作成」について審議⑷講師打合せ懇談会の開催について審議
神戸市消防局との業務懇談会を開催（令和２年１１月１２日）
消防局、工業会総勢14名が参加し、双方の質疑事項、要望事項、情報提供などについて意見

20

中部支部

THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222⑷その他
ア 一 般財団法人日本消防設備安全センター理事長表彰受賞について
イ 一般財団法人愛知県消防設備安全協会
定例表彰について

役員名簿〈令和3年1月1日現在〉
役

職

名

常勤・非常勤

氏

名

所

属

理事（会

長）

非

常

勤

金

森

賢

治

ホーチキ（株）代表取締役会長

理事（副会長）

非

常

勤

伊

藤

龍

典

能美防災（株）代表取締役社長

理事（副会長）

非

常

勤

板

倉

秀

樹

ニッタン（株）代表取締役会長

理事（専務理事）

常

勤

浅

川

修

一般社団法人日本火災報知機工業会

理

事

非

常

勤

遠

山

榮

一

日本ドライケミカル（株）代表取締役社長

理

事

非

常

勤

田

原

仁

志

日本フェンオール（株）代表取締役社長

理

事

非

常

勤

矢

口

孝

仁

日信防災（株）代表取締役社長

理

事

非

常

勤

谷

口

尚

史

パナソニック㈱ライフソリューションズ社
エナジーシステム事業部 システム機器 BU 長

理

事

非

常

勤

伊

藤

郁

夫

ヤマトプロテック（株）監査役

監

事

非

常

勤

藤

倉

大

樹

藤倉電気工業（株）代表取締役

監

事

非

常

勤

鈴

江

昭

中央報知機（株）代表取締役
備考：専務理事は事務局長兼務

編集委員
委員長

諏訪本

篤（ホーチキ株式会社）委高橋

薫（能美防災株式会社）中沢

崇（ニッタン株式会社）

員

委

員

青木

良二（パナソニック株式会社
ライフソリューションズ社）

佐野祥一（事務局）

編集後記
拭き掃除は一方向に
自然界には、人の免疫力を保つために必要な細菌が存在します。大切なのは人にとって必要なものとは共生し、不要なものは遠ざける、それを実現するのが「掃除」です。
掃除前に換気をしてホコリを拡散したり、水拭き
で塗り広げるのは NG です。乾いた布で拡散せず回収します。拭き掃除も往復で拭くとウイルスや細菌、カビなどを拭く動作の折り返し
地点におきざりにしてしまうので一方向拭きをします。感染症を予防するには、まず正しい方法で掃除し、身の回りを清潔にすることが大切です。

（佐野）THE FIRE ALARM SYSTEMS No.222

21一般社団法人 日本火災報知機工業会
Japan Fire Alarms Manufacturers’ Association

発行

一般社団法人 日本火災報知機工業会〒 110-0016
東京都台東区台東 4-17-1 偕楽ビル（新台東）
電話 （3831）4318 ㈹URL https://www.kaho.or.jp/
印刷 株式会社アイネット
令和 3 年 1 月 15 日

印刷

令和 3 年 1 月 15 日

発行