Источник:JASE-W Японские продукты и технологии интеллектуальной энергетики,http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/index.html

S1E-31ключевое словоY4по и системыZ4электричествоинтеллектуальная электросетьF33

электроэнергии
Tokyo Electric Power CompanyИнженерно-технические услуги:Система автоматизации распределительной сети (САРС)Ключевые особенностиПри сочетании автоматизированного и дистанционного компьютерного управления работой
распределительной сети повышается надежность электроснабжения и эффективность работ поэксплуатации/техобслуживанию.
◆ Эффективное использование средств распределительной сети путем интерактивного
мониторинга и дистанционного управления ее эксплуатационным состоянием
◆ Экономия трудовых ресурсов при полевых работах путем автоматического и/или дистанционногопереключения
◆ Сокращение времени восстановления после отключений электроснабжения путем быстрого
выявления неисправностей и автоматического и/или дистанционного переключенияБазовая концепцияСАРС состоит из устройств дистанционного/автоматического переключения для воздушных иподземных распределительных линий электропередач и компьютерной системы мониторинга иуправления.
При аварии в распределительной сети система выявляет неисправный участок сети, изолирует егои переключает передачу электроэнергии на один из исправных участков распределительной сети,причем все это делается автоматически. При дистанционном контроле из пункта управления всеостальные участки сети, кроме неисправного, остаются под напряжением.
Воздушные линии электропередачи
Монтаж

Контроллеравтоматической коммутации

Управляет автоматическими коммутаторамии контролирует состояние сети посредством
функций дистанционного наблюдения иуправления. Изолирует неисправный участок
посредством функции регистрации
предельного времени сбоя в случае
неисправности в распределительной линии.

Коммутатор среднего напряжения

Принимает несущие сигналы распределительных линий
среднего напряжения и передает сигналы отавтоматического коммутатора в линии среднего
напряжения для их переключения.

Автоматический переключатель

Замкнут при наличии рабочего напряжения отавтоматического контроллера коммутации и разомкнут вотсутствии рабочего напряжения.

Подземные линии
Автоматический воздушный
многопозиционный переключатель

Автоматический переключатель
Цепи 1 - 5 это автоматические
переключатели. К первой цепиподключен питающий кабель отподстанции.

Блок силовой коммутации
Состоит из силового
трансформатора ивысоковольтного коммутатора.

Контроллер автоматической коммутацииДля всех цепей обеспечиваются
функции дистанционного
наблюдения и управления.
Функция регистрациипредельного времени сбояобеспечивается для Цепей 2 - 5.

Шкаф электроавтоматики

Контроллер автоматической коммутацииДля Цепи 1 обеспечиваются
Блок силовой коммутации
функции дистанционного
Состоит из силового трансформатора инаблюдения и управления, авысоковольтного коммутатора.
также регистрации предельного
времени сбоя.
Цепь 1 представляет собой автоматический переключатель.
Цепь 2 - это ручной переключатель, аЦепь 3 - это монолитный размыкатель

Автоматический коммутатор
распределительной линии
Наблюдение и управление
коммутатором распределительной линии
Управление и эксплуатация распределительной линии
Отображение схемы распределительной
системы и токов в распределительной линии

E-31Ведение данных

Распечатка и запись
Цветной копир
Лазерный принтер
Принтер KanjiРечевой выводданных

Показатели и результаты
Пример восстановления после аварии враспределительной линииДо

Автоматическая последовательная
система распределения посредством
регистрации предельного времени сбоя.

После автоматизации
Новая автоматизированная
система распределения

Количество клиентов, подверженных отключению
электроснабжения и его длительностьДо

Новая автоматизированная система распределения

Дистанционная работа коммутаторов

Реализованные и планируемые проектыВ Японии

◆ Установка автоматических распределительных систем в сети TEPCO (с 1990 по2000 годы)◆ Установка усовершенствованной автоматической распределительной системы всети TEPCO (в ближайшем будущем)За рубежом ◆ Технико-экономическое обоснование проекта автоматизации распределительнойсети в г. Ханой, Вьетнам (2004 год)◆ Этап проектировки системы автоматизации распределительной сети в г. Бангкок,Таиланд (2004 год)◆ Специальное содействие в проектировании системы автоматизациираспределительной сети в г. Бангалор, Индия (2005 год)Контакты: Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp