ポリジョイントシリーズ

ポリジョイントシリーズ「新」へ！
ここがGFPポリジョイントの接続方法

コア一体型金属継手
水道用ポリエチレン管金属継手（GFP）
耐震性能強化型WSA B 012

NEW 締め付けトルクは驚きの軽さ（1）ポリ管が JIS K 6762 の水道用ポリエチレン二層管 1 種（以下、管）であることを確認してください。
・管の内外面にキズの少ない箇所を選んで、パイプカッタ等で管軸に対して直角に切断してください。

JWWA B 116各種性能適合品

耐震
継手

共回り防止強化構造はそのままで驚きの軽さで締め付けが可能。
より快適な施工へ進化。口径別トルクは最終ページに記載。

・管の内外面に付着した泥などは、ウエスなどで拭き取ってください。
・切断面に出たバリ等は面取り器などで取り除いてください。

NEW 施工完了を分かりやすく（2）袋ナットを緩めた状態の継手に管を挿入し、手で仮締めをします。
・継手本体内壁に突き当たるまで、管を十分に挿入してください。
（挿入深さが浅いと漏水の原因となります。）・低温下で管の内径が規格値下限に近い場合や管が変形している時など挿入性が悪いことがあります。その時は袋ナット･リングを先に管に通した後、継手本体を水等をつけ強く押し込むか、又は木ハンマー等で打ち込んで十分に奥まで挿入してから、袋ナットの締め付けを行ってください。

13〜25mm は、ナットと本体がタッチで完了。
30〜50mm は、ねじ山がかくれたとき完了。

施工完了
イメージ

目安となりますので、施工の際はトルクレンチの使用をお願いします。

ポリジョイント

13〜25mm30〜50mm®

NEW その上、耐震性能強化型・管が抜け出さないように保持しながら仮締めしてください。
・器具や他種管と接合する時は、継手の胴を器具や他種管に接合してから管と接合してください。

業界で定めた耐震性能を示す性能項目にすべてクリア。
詳しくは中面に記載。

（3）工具を使って袋ナットを締め付けます。
・締め付けの際はレンチかかり以外の箇所は挟まないようにしてください。
・締め付け目安は、
13〜25mm は袋ナットが胴に当たるまで、30〜50mm は胴のねじ部が見えなくなるまでです。
・締め付けトルク表に従い、完了してください。

！

施工上の注意締め付けトルク表●凍結が予想される場合には、保温などの凍結防止策を施してください。

口径ト ル ク（ Nm ）●ねじ部は鋭利な為、直接素手で握らないでください。

1320〜30●締め付けの際はレンチかかり以外の箇所を挟まないようにしてください。

2030〜40●他種管及び栓類と接合するときは、継手の胴と他種管等を先に接合してください。

2540〜503080〜904090 〜10050110〜120●一度使用した継手の再使用は部品等を交換してください。

標準仕様●GFPポリジョイントは以下の条件でご使用ください。

新・GFPポリジョイント
NEW GFP※トルクレンチを使用し施工を行ってください。

1.適用管種／水道用ポリエチレン二層管1種（JIS K 6762）
2.使用流体／水道水
3.使用温度／常温（20℃±15℃）
4.使用圧力／0.75MPa以下
暮らしと、水をむすぶ…。

本社※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

〒455−0027 名古屋市港区船見町29番1

本社営業所 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８００
F A X ０５２ー６１８−３８０１
札幌営業所 札幌市東区北三十六条東１５丁目１番１号〒００７−０８３６ T E L ０１１ー７４２−２２７５
F A X ０１１ー７４２−３２３２
岡山営業所 岡 山 市 北 区 青 江 5 丁目2 2 - 3 1〒700−0941 T E L ０8 6ー2 3 0−0 7 6 3
F A X ０8 6ー2 3 0−0 7 6 4
九州営業所 福 岡 市 博 多 区 西月隈３丁目３番６６号〒８１2−０8５７ T E L ０９２ー４７４−８８１８
F A X ０９２ー４７４−８８２４
港 工 場 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８１１
F A X ０５２ー６１８−３８１２

URL https: //www.mvk.co.jp※青銅鋳物（銅）材料は、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の資源循環型材料です。

23-03
前田バルブ工業 ㈱ マスコットキャラクター

ポリジョイントシリーズ

GFPポリジョイント
鋼管用外ねじ13.20.25.30.40.50 mm

GFP-G

鋼管用内ねじ13.20.25.30.40.50 mm

水道用ポリエチレン二層管金属継手（コア一体型）
耐震性能強化型WSA B 012規格品
GFP-F

分止水栓用
13.20.25.30.40.50mm

GFP-J

塩ビ管用
13.20.25.30.40.50mm

GFP-V

GFPポリジョイントの特長●JWWA B 116水道用ポリエチレン管金属継手と同じ性能で、管の内面でシールする構造のコア一体式継手です。
●バリエーションが豊富でねじれ防止型も各種あります。

管の共回り防止強化構造

作業はスピードアップへ●胴にインコアを一体化したポリエチレン管継手で、ポリエチレン管を差込み、袋ナットを締め付けるだけで接合がスピーディーに完了します。

13〜25mmは、袋ナットと胴がタッチで完了
30〜50mmは、胴のねじ山が見えなくなれば完了メーター用ユニオン
13.20.25.30.40.50 mm

GFP-M

90゜
ベンド
13.20.25mm

GFP-90B

60゜
ベンド
13.20.25mm

GFP-60B

90゜
ロングベンド13.20.25mm

GFP-90LB

ミスなく作業が完了します

cut model●継手を分解してもリングは、どちらの方向でも組付くので、接合方法が簡単・確実です。
●管がねじれにくく施工性が向上します。

再使用ができます●接合後も、分解しやすく仮設配管やミス配管の補修ができます。環境にも優しい継手です。
※接合部分の管に締め付け傷がつきますので切断して使用してください。再使用する場合はリングを交換してください。

60゜
ロングベンド13.20.25mm

パイプエンド13.20.25.30.40.50 mm

GFP
-60LB

GFP-E

エルボ
13.20.25.30.40.50 mm

ねじれ防止型
鋼管用外ねじ13.20.25.30.40.50 mm

GFP-L

GFP-TG

ソケット
13.20.25.30.40.50mm

GFP-S

ねじれ防止型
メーター用ユニオン GFP-TM
13.20.25.30.40.50mm

チーズ
13.20.25.30.40.50mm

ねじれ防止型
60゜
ロングベンド13.20.25mm

12

3

GFP-T

GFP
-T60LB

PE管
部品番号

部品名

1

胴CAC900系

2

袋 ナット

CAC900系 又は CAC406

3

リ ン グＰＯＭ

材料

耐 震 前田バルブのコア一体型継手は、発売当時から耐震性の高い試験を繰り返しており、継 手 ® 業界で定めた耐震性能を示す性能項目にもクリアしております。
ポリジョイント

GFPポリジョイントは耐震実験の実証済み
GFPポリジョイントは、
JWWA B 116とWSA B 012に定められた性能項目にすべて合格していますので、「耐震性能強化型継手」としてご使用いただけます。EF継手と同等の試験を繰り返しても、管の限界まで達し一切の離脱はありません。

性能項目
地震応力吸収型
フレキシブル継手（メタリング付）

MS-MPGTM

ラップクランプ

水道用ポリエチレン管金属継手は、他に下記の種類があります。
● JP/ JPWポリジョイント（インコア打込み型）●OP/OPWポリジョイント（ワンタッチ型）

修理などでパイプを圧着した場合の補修としてご使用ください。

判定

高速引張性能管路に急激な速さで引張力が加わった時に十分な性能を有していること

適合

離脱防止性能管路に移動距離の大きな地盤変状が発生した場合、管が変形（降伏）するまで、十分な性能を有していること

適合

圧縮性能

継手が固定状態で圧縮側に地盤変状が起きた場合、十分な性能を有していること

適合

伸縮性能

繰り返し荷重が発生するような地盤変状が起きた場合、十分な性能を有していること

適合▲高速引張試験例