Источник:JASE-W Японские продукты и технологии интеллектуальной энергетики,http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/index.html

E-09ключевое словоY3

оборудование и установкиZ2/ 3нефть/ природный газS4

СКЭПE25общего машиностроенияТеплофикационная газотурбинная установкаКлючевые особенности◆ Энергосистема с суммарным КПД более 80% на основе электрогенераторной турбины, работающейна сжигании природного газа или другого топлива с утилизацией тепла отходящих газов
◆ Электроэнергия от теплофикационной системы может поставляться даже в ситуациях
временного отсутствия электроэнергии в сети (аварийные резервные энергогенерирующиеустановки)◆ Система благоприятна для окружающей среды благодаря сокращению выбросов CO2◆ Энергосбережение благодаря утилизации тепла отходящих газов при выработке электроэнергии◆ Эксплуатация с сокращением пикового потребления дает вклад в выравнивание нагрузки
◆ Экономия средств благодаря отказу от использования специальных высоковольтных системпитания от электросетиКПД выработки электроэнергии 30%Расход топлива100%Общий КПД80%КПД утилизации тепла пара 50%Отходящие газы идругие потери 20%Упрощенная схема комбинированного производства
тепла и электроэнергии

Базовая концепция
◆ Система приводит в действие
газовую турбину или газовый
двигатель с помощью природного
газа и других видов топлива,которые вращают генератор, атепло отходящих газов
используется в теплицах длявыращивания растений и/или длякондиционирования воздуха взданиях.
◆ Такая система называется
когенерационной, поскольку изодного источника топлива
вырабатываются два продукта(электроэнергия и пар).
◆ При выработке излишнего параможно вернуть его в газовую
турбину и, смешав сгазообразными продуктамисгорания, повысить выработку
электроэнергии и КПД примерно
на 30%. Такая система
называется комбинированной
теплоэнергетической (КТЭ)системой.

Схемаустановки

Технологический пар Отходящий газВоздухозаборный фильтрУпрощенный
деаэраторВентиляцияГлушительОтделениегенераторовГенератор

Турбинный залКомпрессорПар в форсунке

Система дистанционногомониторингаЭлектроэнергияТурбина

Котел утилизациитепла

Питательный насоскотлоагрегатаПар в бакеЭлектрощитоваяБак хранениячистой водыПоказан как дополнительный вариантОборудование
повторного подогреваПланировкасистемы

Выравниватель потокаГазотурбинный отсекКотел отходящего газаЭлектрощитовая

Газовый компрессорПоказатели и результатыE-09◆ При установке системы обеспечивается энергосбережение 5-10%, хотя фактический уровень
зависит от конкретных эксплуатационных условий.
Ниже сопоставляются характеристики установок Mark I (ориентированной на максимальный КПДвыработки электроэнергии) и Mark II (ориентированной на максимальный общий КПД).
Эксплуатация на максимальной выходной
мощности (рабочая точка: (1))
Mark IIМодель

Mark I

Mark II

15

15Температура окружающего воздуха°C

1515Мощность генератора

кВт

6 100

6 120

Мощность генератора

кВт

4 200

4 220

Объем впрыска из форсунки

кг/ч

9 792

9 792

Объем впрыска из форсунки

кг/ч

2 052

2 054

Объем технологического пара

кг/ч

400

3 500

Объем технологического пара

кг/ч

8 678

9 408

ккал/кВт

2 207

2 370

ккал/кВт

2 878

2 881

Электрический КПД%39,036,3

Электрический КПД%29,929,9Общий КПД%40,951,9Общий КПД%76,581,4

Расход топливаРасход топливаЭксплуатационный диапазон КТЭ системы

25 000Технологический пар (кг/ч)КПД°CКПДТемпература окружающего воздухаТопливо ФорсункаMark IТопливо ФорсункаМодельЭксплуатация на максимальной выработке
пара (рабочая точка: (2))

5620 000Расход то

470x106kJ/h

плив

а

100x106kJ/h(Инжекция пара +дожигание вовтором контуре) 90x106kJ/h

60x106kJ/h
15 000 (Эксплуатационныйдиапазон дожигания6во втором контуре) 50x10 kJ/h
40x106kJ/h

10 00080x106kJ/h

2630x10 kJ/h
5 000(Диапазон инжекции пара)

30

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

16 000Мощность генератора (кВт)

7 000(Инжекция пара + дожигание во второмконтуре)Область, ограниченная точками (1), (4), (5) и(2), соответствует инжекции пара + дожиганию.
Повышение генерируемой мощности справа
от (2) и (5) обусловлено инжекцией пара вгазовую турбину.
Увеличение выработки пара в верхней
области (1) и (2) обусловлено дожиганиемдля разогрева утилизационного котла.
(Инжекция пара)Область, ограниченная (1), (2) и (3),соответствует инжекции пара, которыйобеспечивает частичную нагрузку газовой
турбины.
(Дожигание)Область, ограниченная (2), (5), (6) и (3),соответствует дожиганию, которое обеспечивает частичную нагрузку газовой турбины идополнительное тепло для разогрева
утилизационного котла.

Реализованные и планируемые проектыВ Японии48 станций в Японии / 66 установок / Общая мощность: 627 080 кВтЗа рубежом 8 станций в зарубежных странах / 21 установка / Общая мощность: 108 100 кВтКонтакты:(Person in charge: Aiba)
E-mail: aiba@hitachizosen.co.jp
Tel: +81-3-6404-0842 & Fax: +81-3-6404-0849
URL: http://www.hitachizosen.co.jp