止水栓シリーズ
開閉防止式
ボール伸縮止水栓U形

MV-TABU

13.20.25mm

開閉防止式
ボール伸縮止水栓K形
13.20.25mm

MV-TABK

開閉防止式
ボール伸縮止水栓P形
13.20.25mm

止水栓シリーズ
ボール止水栓MV-TABP

標準仕様●ボール止水栓は以下の条件でご使用ください。
１. 使用流体／水道水
２. 使用温度／常温（20℃±15℃）
３. 使用圧力／0.75MPa以下
４. 開閉方向／左回り開き、右回り閉じ！

使用上の注意（1） ボール止水栓を流量調整弁用として中間開度で使用すると、キャビテーション現象や、ボール弁等の異常摩耗、振動、騒音などの発生及び製品の性能低下や止水不良を発生させる原因となりますので、流量調整用としては使用しないでください。
また保管状況につきましても中間開度で保管しますと、ボールシートに変形が生じ止水不良の原因発生及びボールの球面保護のため、全開状態で保管をお願いいたします。
ですので、開閉方向を確認の上、それ以上無理に回さないでください。破損の原因となります。
（2） ボール弁の開閉角度は90°（3） ボール弁の急閉止は、水撃が発生することがありますので、ゆっくりと行ってください。
（4） ボール止水栓の最高使用圧力は0.75MPaである為、竣工検査などにおいて、0.75MPaを越える水圧で検査を実施する場合は、管末にプラグなどを用いて閉栓し、止水栓は開の状態にして行ってください。
（5） 配水管の動水圧が0.75MPaを超える場合は、止水性能に悪影響を及ぼす恐れがありますので、減圧等の処置をして0.75MPa以下にして使用してください。
（6） ボール止水栓の開閉方向は標準では左回り開き、右回り閉じとなっております。開閉方向を間違えるとスピンドルの破損等の恐れがある為注意してください。尚、右回り開き、左回り閉じが必要な場合はご注文の際に指示してください。
（7） 伸縮管ソケットを縮めた状態で水道メーターを取り付けると、交換ができなくなる可能性がありますので、伸縮可能な範囲で取り付けてください。

逆流防止機能付ボール止水栓のご紹介
ボール止水栓の内部にスプリング式の逆流防止弁をボール止水栓シリーズ
ボール伸縮止水栓シリーズ
ボール固定止水栓シリーズ

cut model

組み込んだ逆流防止機能付ボール止水栓(ベストップ)もございます。
詳しくは逆流防止機能付止水栓のカタログをご覧ください。
暮らしと、水をむすぶ…。

本社※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

〒455−0027 名古屋市港区船見町29番1

本社営業所 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８００
F A X ０５２ー６１８−３８０１
札幌営業所 札幌市東区北三十六条東１５丁目１番１号〒００７−０８３６ T E L ０１１ー７４２−２２７５
F A X ０１１ー７４２−３２３２
岡山営業所 岡 山 市 北 区 青 江 5 丁目2 2 - 3 1〒700−0941 T E L ０8 6ー2 3 0−0 7 6 3
F A X ０8 6ー2 3 0−0 7 6 4
九州営業所 福 岡 市 博 多 区 西月隈３丁目３番６６号〒８１2−０8５７ T E L ０９２ー４７４−８８１８
F A X ０９２ー４７４−８８２４
港 工 場 名 古 屋 市 港 区 船 見 町 2 9 番 1〒４５５−００２７ T E L ０５２ー６１８−３８１１
F A X ０５２ー６１８−３８１２

URL https: //www.mvk.co.jp※青銅鋳物（銅）材料は、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の資源循環型材料です。
22-08
前田バルブ工業 ㈱ マスコットキャラクター

止水栓シリーズ

ボール止水栓
ボール止水栓の特長●ボール止水栓は通水口が呼び径通りの真円になっており尚且つ直流でボール固定止水栓

MV-KB13.20.25mmあるため、流水抵抗が極めて少なく、十分な通水量が得られます。

cut model●開閉操作はハンドルを90°回転させて行うため、高さは常に一定です。
●ボール弁体表面にはエポキシ樹脂カチオン電着塗装を施し、ボールシー

Ｄ1Ｄ2ねじの呼びねじの呼び13G 3/42025記号
呼径

トには摩擦係数の小さい四フッ化エチレン樹脂を使用しているため低トルクでの開閉が出来ます。

d1d2HL

G 3/4

13136569

G1G120208285

G11/4

G11/425258594

H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

●ハンドル形状は丸型、一文字型など各種取り揃えており、材質も金属

ボール固定止水栓
鋼管用めねじ製及び樹脂製のものがあるため、用途に応じたタイプを選ぶことが出

MV-KFB

13.20.25mm

来ます。

Ｄ1Ｄ2ねじの呼びねじの呼び

13Rc1/220Rc3/425Rc1記号

ボール止水栓13.20.25.30.40.50mm

呼径MV-JB

記号
呼径

13Ｄ1Ｄ2ねじの呼びねじの呼び

G 3/4

d1d2H

G 3/4

13136569G120208283.5

G11/425258595L

H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

d1HL

G 3/4

136065

20G1G1207080

25G11/4

G11/4257390

ボール止水栓開閉エルボ

MV-SL20.25mm

H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

ボール止水栓鋼管用めねじ13.20.25mm

呼径MV-FB記号
呼径

Ｄねじの呼びdHL

13Rc1/2

13606020Rc3/4

20707225Rc1257381

開閉防止式
ボール伸縮止水栓R形

13.20.25.30.40.50mm

Ｄ2ねじの呼びねじの呼び13G 3/420H

G 3/4

1312589891

G1G1201868123112

25G11/4G11/4

25237113612220×13M

G1G 3/4201368120109

最大13.20.25mm

開閉防止式
ボール伸縮止水栓L形

Ｄ1Ｄ2ねじの呼びねじの呼び13RC1/2

2025

呼径d2H

L33418173455

56.5

72

Rc1

232341.5 41.5 64.567

77

Ｄ1Ｄ2d1d2

H1H2

H367

83

ねじの呼び ねじの呼びL
最大

最小9583

13G 3/4

G 3/4131250

20

G1G1

20

1857.5 81.5 90.5 119 103.5

252361201357.5 81.5 90.5 122 106.5

G11/4 G11/4G1G 3/4

G 3/41312589891

RC3/4

G1201868123112

Rc1

G11/4

252371135122

G 3/4

201368120

109

Rc1

G1251871138125

H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

Ｄ1

Ｄ2ねじの呼びねじの呼び

13G 3/420

記号

最小20×13M RC3/425×20M

L2

Rc1

d1d2

G 3/4

13G1

G12025

G11/4

G11/4

20×13M

G1

G 3/4

呼径

Ld1

最大L18994

137 121

MV-TABL

13.20.25mm

MV-AFB記号l2

最小H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

ボール伸縮止水栓
鋼管用めねじl1

2520×13M

Ld2d2

Rc3/4

記号d1

呼径

d1

Rc3/425
Ｄ1ねじの呼び ねじの呼び20

呼径MV-AB記号

Ｄ2MV-TABR

13.20.25mm

H（高さ）はハンドルの形状により異なります。

ボール伸縮止水栓

Ｄ1記号

NO

部品名称

質

NO

部品名称

1

胴CAC900系

材

5栓

2

ボール押さえCAC900系

63ボー ルCAC900系

74

ボールシート

PTFE

8L

H1

H21291

60

98

91

18101

70

123

112

2523104

73

135

122

2013101

70120

109

最大最小NO

部品名称

C3604又は CAC900系

9袋ナット

CAC406又は CAC900系

栓 棒 押さえC3604

10袋ナットCAC406又は CAC900系

ハンドルPA、C3771 他

ユニオン

CAC900系

棒材

質材

質