漏電火災警報器
漏電火災から家財を守ります !

漏電火災警報器は左図の自己認証規格適合表示が付された製品をお使いください。
ー般社団法人 日本火災報知機工業会

漏電火災警報器 検定品と自主表示品の取扱い
区分

検品

自主表示品

旧規格（昭和 51 年規格）(1976 年)

適合規格

表

定

現規格に不適合

現規格に適合現規格（平成 25 年規格）(2013 年)示

適合型式の番号等の例

受信機
変流器
新規設置

(１７条設備)防火対象物

上記以外の一般設備

継続使用

漏受第１８～１号
漏変第 ５～１号
平成 29 年 3 月まで(2017 年 3 月)
平成 39 年 3 月まで(2027 年 3 月)
以降は現規格適合品に交換が必要

Ｅ０３０４０１Ａ
Ｚ０３０５０１Ａ
設置可能（期間制限なし）

使用可能（期間制限なし）

新規設置

特に制限なし継続使用

特に制限なし政令施行（平成 26 年 4 月 1 日）
（平成 29 年 3 月 31 日）（平成 39 年 3 月 31 日）(2014 年

昭和 37 年(1962 年)
規格適合品

昭和 57 年 2 月末日
型式失効(1982 年 2 月末日)

昭和 44 年(1969 年)
規格適合品

平成 2 年 2 月末日
型式失効(1990 年 2 月末日)

4 月 1 日)(2017 年3 月 31 日)(2027 年

防火対象物への新規設置可能な期限（変流器・受信機）
検 定品

昭和 51
年規格に適合品

現規格に不適合防火対象物での使用期限（変流器・受信機）

3 月 31 日)

継続使用不可変流器・受信機(1976 年)

現規格に
適 合

防火対象物への新規設置・継続使用に制限なし※検定品で現行規格に適合している型式は、現在調査中です

自主表示品

平成 25 年(2013 年)
規格適合品

防火対象物への新規設置・継続使用に制限なし

改訂理由
旧規格に基づく検定品の取扱いについて型式失効という表現をしていたが、このたび消防庁より型式失効をかけない方針が示されたことから、この部分の表現を改めて修正したものである。
検定品でも現行規格に適合している機器であれば、新規設置・継続使用に制限はないことを追記した。
なお、設置後一定期間を経過した機器については、自主表示品に更新することが望ましい。

漏電火災警報器の用途☆消防法の対象として…
・ラスモルタル作りの建築物に設置義務があります。
（ 建物の延べ面積や、契約電流容量などで設置の要否が分かれます。
）
ラスモルタル作りとは下図のような壁などの構造です
アスファルトフェルト

変圧器（機能材 ）

防火対象物

下地板

モルタル

分電盤
ワイヤラス
（メタルラス）

WHM（積算電力量計）

変流器

・貫通形と分割形があります。
・屋内型と屋外型があります。
（原則屋外の電線に設置します）

受信機

・露出形と埋込形があります。
・１回線のタイプと２回線以上のタイプ（集合型）があります。
・音響装置を一体化したものとそうでないものがあります。

◎漏電火災警報器は、受信機と変流器で構成されます。

☆その他に…
・マンションのキュービクルなどに絶縁監視のため取り付けられることがあります。
キュービクルマンション

変圧器

漏電火災警報器

低圧 100,200,400V
漏電火災警報器 Q&A

1

漏電火災警報器 Q&A★基本的事項 ( 一般対象 )Q1

漏電火災警報器とは何ですか？
関連する質問① 一般の漏電リレーとどこが違うのですか？
② 自主表示とは何ですか？

③ 音響装置を鳴らさないようにできますか？

A1① 漏電火災警報器は、商用電路に火災に至るような漏電が発生した際に警報を発し、火災を未然に防ぐものです。

② 消防法の改正により平成 26 年４月１日より漏電火災警報器は「検定」→「自主表示」へ移行しました。

この改正は公益法人事業仕分けの結果を踏まえて自主検査の拡大に対応したものでこれにより「型式番号」→「届出番号」に変わりました。

（届出番号）のないものは消防用設備として販売したり、使用したりできません。

この変更前後において製品の特性に違いはないため、検定品と自主表示品は全ての組合せにて接続可能です。
変流器（検定品）

変流器（自主表示品）

受信機（検定品）

受信機（自主表示品）③ 製品を改造して使用することはできません。
（漏電発生時のブザー音を停止させたい

場合は、受信機のブザー停止ボタンを押してください。
）

漏電火災警報器 Q&A

2

Q2
A2

機器の構成と動作原理を教えてください。
・変流器と受信機と音響装置で構成されます。

・ 変流器で漏電（電路の往復電流の差分）を検出し、受信機で漏電の大きさを判定し、設定値（感度電流）以上の漏電がある場合は、音響装置が警報を発します。

・音響装置は受信機と一体になったものとそうでないものがあります。

変圧器

防火対象物

WHM

変流器

原理の説明

・貫通形と分割形があります。
・屋内型と屋外型があります。

受信機

分電盤

・露出形と埋込形があります。
・１回路型と２回路以上の集合型があります。
・音響装置を一体化したものとそうでないものがあります。

漏電が発生した際の往路と復路の電流の差分 (ig) を変流器で検出し受信機が大きさを判定して音響装置 ( ブザーなど ) で知らせます。

II

負 荷ig

Iigig

※ i g を検出します。

受信機
I：負荷電流i g ：漏洩電流

漏電火災警報器 Q&A

3

★設置に関する事項 ( 関係者対象）

Q3
A3

どこ（どのような建物）に設置するのですか？
・消防法施行令第 22 条に規定される、ラスモルタルによる建築物で施行令別表第一に示す防火対象物のうち、広さもしくは契約電流が同条に指定される大きさ以上のものに設置する義務があります。

Q4
A4Q5
A5

取り付け工事はどのようにすればよいですか？
・設置の判断などは消防設備士が行いますが、交流 100V や 200V など商用電路に係わる部分の工事には電気工事士の資格が必要です。

設置時の試験と届けはどのようにするのですか？
・消防法施行令第 35 条に示す防火対象物（特定防火対象物で面積が 300 ㎡以上のものなど）については、設置工事が完了して４日以内に関係者は消防長または消防署長に届け出て検査を受けることが必要です。

・ 届けには、「消防用設備等設置届出書」と「漏電火災警報器試験結果報告書」「配線の試験結果報告書」が必要になります。

・消防用設備等設置届出書は建築物の関係者が、試験結果報告書は試験の実施者が記入します。

★警報時の対応に関する事項 ( 関係者対象）

Q6A6警報が出た場合はどうすればよいのですか？
・電気管理者等に点検・調査を依頼し、原因を取り除いてもらう必要があります。

・ 負荷の電源を切ってもよい場合は、分電盤の分岐回路のブレーカーを一旦全部「切」にして、警報が止まるかどうかを見ます。

止まらなければ、分電盤より電源側で漏電しています。

止まるようなら分電盤より負荷側の回路で漏電していますので（復帰が手動の場合は一旦復帰させることが必要です）、１回路ずつ「入」にして行き、再び警報が発生した回路が漏電を起こしていますので、その回路だけ「切」にしておきます。
その後、電気管理者等に点検・検査を依頼します。

漏電火災警報器 Q&A4

★点検・保守 ( メンテ ) に関する事項 ( 関係者対象）

Q7
A7

点検はどうすればよいのですか？
・外観と試験ボタン等による簡易な操作で行う機能点検（６ヶ月に１回以上）と作動試

験、絶縁抵抗、接地抵抗、音量の良否について詳細に行う総合点検（１年に１回以上）とがあり、消防設備士あるいは消防設備点検資格者が行うことになっています。

・点検の結果は維持台帳に記録するとともに、定められた様式の点検結果報告書に点検票を添付して、特定防火対象物では１年に１回、その他の防火対象物では３年に１回消防長または消防署長に報告することになっています。

Q8
A8Q9A9故障の場合はどうすればよいのですか？
・メーカーに直接お問い合わせください。

メーカーを教えてください。
・次のとおりです

オムロン株式会社〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10

TEL:075-344-7000

TEL:03-3436-7011

会社:http://www.omron.co.jp/index2.html
製品:http://www.fa.omron.co.jp/products/family/852/download/catalog.html

河村電器産業株式会社〒489-8611 愛知県瀬戸市暁町３番86

TEL:0561-86-8111

会社:http://www.kawamura.co.jp/
製品:http://www.kawamura.co.jp/catalog/category/system.html

泰和電気工業株式会社〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目７番16号

第３小森谷ビル２階

TEL:03-3432-2521

会社:http://www.taiwadenki.co.jp/
製品:http://www.taiwadenki.co.jp/product/

テンパール工業株式会社〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

TEL:082-282-1341

会社:http://www.tempearl.co.jp/
製品:http://www.tempearl.co.jp/products/da

光商工株式会社〒104-0061

東京都中央区銀座7-4-14（光ビル）

TEL：03-3573-1351

会社:https://www.hikari-gr.co.jp/index.html
製品:https://www.hikari-gr.co.jp/products/search/product02/list005

漏電火災警報器 Q&A

5

Q10
A10

交換時期はどのように考えればよいですか？
・使用状態や外観・機能の損傷程度にもよりますが、一般的には設置から十数年以上経過しており機能等に異常がある場合は電子部品の寿命が考えられますので交換をお勧めします。

・ 設置義務がある防火対象物で、交換により型式番号又は届出番号が変わる場合は、新たな設置と同じ扱いになります。

Q11
A11

漏電火災警報器に使用有効期限のようなものがありますか？
・特にありませんが、検定の型式番号が失効したものがあります。

いずれも、昭和 37 年規格、昭和 44 年規格に基づいて製造された古い製品ですが、その後の科学技術の進展に応じて昭和 51 年に規格が改正され、それ以前の規格に基づいて製造されたものは型式失効となりました。

設置の義務付けがある防火対象物では法令で使用ができませんので、交換が必要です。

・また、設置の義務付けのない建築物においても、このように古い製品は品質・機能面で劣化が懸念されますので、安全上の観点から交換をお勧めします。

漏電火災警報器 Q&A

6漏電火災警報器 Ｑ＆Ａ

７

漏電火災警報器 Ｑ＆Ａ

８漏電火災警報器 Ｑ＆Ａ

９漏電火災警報器 受信機届出番号一覧 （漏電火災警報器技術委員会会社分のみ）（掲載は五十音順）
整理
会社名
No
1 オムロン株式会社

E010201A

AGD-N52

2 オムロン株式会社

E010202A

AGD-NY5

3 オムロン株式会社

E010203A

AGD-N52

4 オムロン株式会社

E010204A

AGD-U25 河村電器産業株式会社

E020602A

LGR1届出番号

型式E020608A
6 河村電器産業株式会社

E020603A

LGR2

E020609A
7 河村電器産業株式会社

E020604A

LGR3

E020610A
8 河村電器産業株式会社

E020605A

LGR3R

E020611A
9 河村電器産業株式会社

E020301A

LGR1H

E020302A
10 河村電器産業株式会社

E020601A

LGR1U

E020614A
11 河村電器産業株式会社

E020606A

LGR5S

E020612A
12 河村電器産業株式会社

E020607A

LGR10S

E020613A
13 泰和電気工業株式会社

E030401A

LGA-6B2/6F2

14 泰和電気工業株式会社

E030402A

UP-10LA

15 泰和電気工業株式会社

E030403A

LGA-7B/7F

16 テンパール工業株式会社

E040801A

EF-4A

17 テンパール工業株式会社

E040802A

EF-4WA

18 テンパール工業株式会社

E040803A

EF-KA19 テンパール工業株式会社

E040804A

EF-KWA

20 テンパール工業株式会社

E040701A

EF-4NA

21 テンパール工業株式会社

E040702A

EF-4WNA

22 テンパール工業株式会社

E040901A

EF-4MA

23 テンパール工業株式会社

E040902A

EF-4WMA

24 光商工株式会社

E051001A

LD-25

25 光商工株式会社

E051002A

LD-24A