標準仕様書 型式：MS3101
端子台型 絶縁２出力 熱電対温度変換器

MS310049.8

概要

熱電対入力信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁２出力 熱電対温度変換器です。
102型 式 コ ー ド5

ＭＳ３１０１ -□-□□□＿5<<

型式40

供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 110V
入力信号
Ｋ: Ｋ熱電対
Ｅ: Ｅ熱電対
Ｊ: Ｊ熱電対
Ｔ: Ｔ熱電対
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

Ｂ: Ｂ熱電対
Ｒ: Ｒ熱電対
Ｓ: Ｓ熱電対
Ｎ: Ｎ熱電対
０: 上記以外
１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

仕●電源

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC110V : DC90～121V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100-240V DC24V DC110V
約 7.0VA / 約 1.8W / 約 2.5W

●入力部

入 力 抵 抗許 容信号 源抵 抗
入力許容電圧冷 接点補 償方 式
冷 接点補 償精 度
リ ニ ア ラ イ ザ
製作可能範囲＜標準仕様＞

第 1 出力信号のコードと同じKＥＪ
Ｔ
Ｂ
Ｒご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

＜準標準仕様＞

オプション
未記入： なし／Ｄ ： バーンアウト下降／Ｋ ： 高速応答型 （10ms 以下:0～90%）／Ｘ ： 特注

熱電対

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定温度範囲）（例）MS3101-A-KA6（0～500℃）*温度レンジのご指定は min.10℃単位でご指定下さい。
その他ご指定例
・入力“0”時MS3101-A-0AA（WRe5-26 0～2000℃）
・出力“0”時MS3101-A-K60（0～500℃/出力 2～5V）・ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時 MS3101-A-K66/X（0～500℃/ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ時間500ms 以下）・ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は、ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい。（/KX）

通電時：1MΩ以上（停電時：1MΩ以上）
1kΩ以下
30V DC max. 連続
感温素子を変換器に内蔵±0.5℃以内（25℃±15℃）
アナログ方式内蔵（最大６折線）（入力 0%時の温度=0℃）

0～100℃ ··· 0～1350℃ までの 50℃刻み(例:K 0～ 350℃)
0～100℃ ··· 0～1000℃ までの 50℃刻み(例:E 0～ 150℃)
0～100℃ ··· 0～ 800℃ までの 50℃刻み(例:J 0～ 550℃)
0～100℃ ··· 0～ 400℃ までの 50℃刻み(例:T 0～ 250℃)
0～1200℃ ·· 0～1800℃ までの 100℃刻み(例:B 0～1700℃)
0～400℃ ··· 0～1700℃ までの 100℃刻み(例:R 0～1400℃)☞バーンアウトは、上昇が標準となります。

*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

様部

第 2 出力信号☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力の(mm)

測定温度範囲（℃）(＋)バイアス(－)バイアス（入力スパンの） （入力スパンの）K-200～+13705 倍まで
1 倍まで
Ｅ-200～+10003 倍まで
0.5 倍まで
Ｊ-200～+12005 倍まで
0.5 倍まで
Ｔ-200～+ 400
2 倍まで
0.5 倍まで
Ｂ
0～ +1820
5 倍まで―
Ｒ- 50～+176010 倍まで
制限なし
Ｓ- 50～+176010 倍まで
制限なし
Ｎ-200～+13005 倍まで
0.5 倍まで（例1）K-100～400℃⇒入力スパン 500℃、バイアス-0.2 倍（例2）J 300～400℃⇒入力スパン 100℃、バイアス+3 倍☞入力スパン ：3mV 以上☞入力温度範囲が 0℃未満から始まる場合は、部分的に精度が落ちることがあります。
☞B 熱電対の場合は、600℃未満は精度保証外となります。
☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

MS3101 仕様書 Rev.1.9(MQDDK-111125-1)

Page:

1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3101

端子台型 絶縁２出力 熱電対温度変換器部

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
4～20mA 1 出力
4～20ｍA 2 出力2mA 以下
10kΩ以上100kΩ以上
750Ω以下第１出力 550Ω以下
第 2 出力 350Ω以下

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 標準：上昇（下降はオプション仕様となります。）
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20 mA10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20 mA⇒出力スパン 16 mA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%●基 準 性 能
変 換 精 度±[ｽﾊﾟﾝの 0.1%＋0.5℃{感温素子精度}＋リニアライズ精度]以内（25℃±5℃にて）

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃●取 付 ・ 形 状
DIN レール取付
M3.5 ネジ端子接続（脱落防止機構）
0.8～1[N・m] *推奨値
W49.8×H102.0×D40.0mm(DIN レール含む)
量 140g 以下

取 付 方 法配 線 方 法
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
外 形 寸 法質

●材質
ABS 樹脂（UL-94V-0）
鉄/ニッケルメッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
HumiSeal® 1A27NSLU（ポリウレタン樹脂）

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端 子 ネ ジ基板
防 湿 処 理●適合規格
適 合 E C 指 令 電磁両立性指令(2014/30/EU)
EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010-1/EN61010-1:2010
設置カテゴリⅡ、汚染度 2、最高使用電圧 300V
[入力・出力・GND]－電源間 強化絶縁

*リニアライズ精度は入力スパンにより変わります。（ｽﾊﾟﾝの 0.1% typ.）

入力スパン精度（%）
JIS K 0～ 300℃
0.1
JIS J 0～ 200℃
0.15
JIS E 0～ 600℃
0.25
JIS S 0～1000℃
0.25

入力スパン精度（%）
JIS K 0～ 600℃
0.15
JIS E 0～ 200℃
0.15
JIS R 0～1600℃
0.5
JIS T 0～ 300℃0.25

端子配置図、信号割付
232221:9823456710℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
160ms 以下（0～90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）

温応
C
信度
答
M号

特速
R
絶性度
R
縁絶縁

抵

抗 100MΩ以上（@500V DC）

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁

耐電入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
圧 入力－[第1 出力、第2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2N.C（＋）
P
POWER（－）
N
GND
T.C ＋T.C －N.C
N.C＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1

ブ ロ ッ ク 図
ﾘﾆｱﾗｲｻﾞ
Z1

熱電対

S1

入力信号＋⑦増幅回路

入力信号－ ⑧CJ

絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路⑪ 第 1 出力信号＋⑫ 第 1 出力信号－

Z2 S2供給電源

P(＋)④
N(－)⑤

センサ
ー電源回路

絶縁回路

第 2 出力回路① 第 2 出力信号＋② 第 2 出力信号－

GND ⑥※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。
MS3101 仕様書 Rev.1.9(MQDDK-111125-1)

Page:

2/2