空調，給・排水，冷凍・冷蔵用配管貫通部
�取扱説明書防火措置キット（片壁用）

耐火パック 2 片壁キット
ツー「安全上のご注意」 （必ずお読みください）① 片壁への施工に必要な材料をキットにした製品です。
② 国土交通大臣認定書をよくお読みのうえ、 適切な品番を選び正しく施工してください。
③ 「耐火パック」 は柔軟性がありますので、 分解 ・ 切断等をせずそのままご使用ください。 また、 袋が破損した場合は、 充てん材が流れ出ないようにプラスチックテープなどで補修してご使用ください。
④ 先のとがったもの ( ドライバーなど ) を使用しての充てんは行わないでください。 袋が破れ充てん材が流出する可能性があります。 万一、 袋が破れて充てん材が目に入った場合は、 直ちに流水で洗い流し、 医師の診断を受けて下さい。 皮膚に付着した場合はよくふき取り、 石鹸で洗浄してください。
⑤ 「耐火パック」 を充てんする工法のため、 開口径一杯に配管した場合施工できません。 開口部の大きさには余裕をもたせてください。
⑥ 配管の支持 ・ 固定は貫通部の前後で別途必ず行ってください。 支持 ・ 固定が不十分な場合、 「耐火パック」 がずれたり隙間を生じる恐れがあります。
⑦ 屋外でご使用の場合は、 直射日光や雨水があたらないように処置してください。
注 ： 本製品は ( 一財 ) 日本消防設備安全センターの評定を取得しておりません。

国土交通大臣認定

構成部材

国土交通大臣認定

構造PS060WL-0841、 1127、1127-1、 1127-2、 1127-3

片面強化せっこうボード重張 /軽量鉄骨下地間仕切壁

厚さ

鋼製スリーブ開口径

42mm 以上 φ160mm 以下

耐火パック

支え金具

押さえ金具

厚さ 0.25mm 以上
長さ 100mm 以上

国土交通大臣認定書、 施工要領書、 仕様書およびカタログが弊社ホームページからダウンロードできます。
片壁の詳細については、 認定書にてご確認ください。

押さえプレートラクスリーブ

取扱説明書
工法表示ラベル
固定用ビス

キット仕様
イチジカン耐火パック２片壁キット 構成材料 ( 数量 )適合開口径(mm)品番

NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

φ50 ～ 55
φ75 ～ 80
φ100 ～ 110
φ125 ～ 135
φ150 ～ 160

耐火パック 支え金具

1個

1袋2個

バックアップ材 (mm)(25×25×200） (25×25×300）
1本－－
1本2本－
1本
1本－
2本

適用配管

押さえ金具 ラクスリーブ 押さえプレート

固定用ビス(Ｍ4×30)

1組

4本

1個

占積率 59.2％以下

最大サイズ ( ㎜ )配管の種類
用途
配管 ・ ケーブルサイズ 被覆厚
銅管※1 （被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2)20 以下
φ54.0 以下
φ54.0 以下
銅管 ( 被覆材 ： 発泡合成ゴム※2）
38 以下
20 以下
アルミニウム管 ( 被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2）
φ19.1 以下
空調管
結露防止層付硬質塩化ビニル管φ76 以下－
被覆付可とう塩化ビニル管 ( 被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2)
φ37 以下6 以下
可とうポリエチレン管
φ22 以下－φ64.5 以下
ＰＦ管－
合成樹脂製可とう電線管
φ42 以下ＣＤ管－
電線管
波付硬質合成樹脂管 〈FEP〉
φ65 以下－φ89 以下硬質塩化ビニル電線管 〈VE,HIVE〉－
φ110.1 以下
金属可とう電線管 ( ビニル被覆あり又はなし )－φ42 以下合成樹脂製可とう管 〈さや管〉 （ポリエチレン）－
ポリエチレン管 〈架橋 / 耐熱含む〉 ( 被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2)
φ27 以下20 以下
φ27 以下ポリブテン管 ( 被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2)20 以下
φ38 以下ウレタン層付ポリブテン管－※2)(被覆材：発泡ポリエチレン他
金属強化ポリエチレン管
φ25.1以下
20以下
給水管
※2※3
硬質ポリ塩化ビニル管〈VP,VU,HIVP,HT〉(被覆材：発泡ポリエチレン他)
φ114以下6以下
排水管
オレフィン系エラストマー被覆付ポリエチレン管 〈架橋 / 耐熱含む〉
φ31 以下
2 以下
φ31以下
2 以下
オレフィン系エラストマー被覆付ポリブテン管
φ32.8 以下
外傷防止被覆付ポリエチレン管 〈架橋含む〉
0.2 以下φ32.8 以下
0.2 以下外傷防止被覆付ポリブテン管
ペアポリエチレン管 〈架橋含む〉 ( 被覆材 ： 発泡ポリエチレン他※2)
φ13 以下10 以下
φ23 以下
追い焚き管 ポリエステル系繊維補強層付塩化ビニル系ホース－
φ23 以下ビニロン繊維補強層付 EPDM 系ゴム系ホース－
ステンレス鋼フレキシブル管
ガス管
φ32.3 以下
0.75 以下
325mm2 以下 / 本
電線類 電線ケーブル－1313mm2 以下 / 開口
※1 銅管のほかに、 鋼管 ・ ステンレス鋼管 (φ48.6mm 以下 ) が適用可能です。
※2 被覆材 ( 後付用 ) を用いることのできる配管です。
※3 被覆材 20mm 以下 ( 後付用 ) を用いることのできる配管サイズはφ32mm 以下です。

1組取扱説明書 工法表示ラベル

1枚1枚

開口径 ・ 有効措置径開口径 開口面積 有効措置径
(mm)
(mm)
(mm2)

品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

5580
110135160

2,375
5,024
9,499
14,307
20,0962755
75100125

注意●有効措置径 （点線円の直径 ) は、 貫通している配管等の最大外径を指します。 規定値を超えますと、 「押さえプレート」 が施工できません。
有効措置径（点線円の直径）

開口径

押さえプレート内外径
AB

C

品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

A95120150175200

貫通している配管等が多い場合はプレートのツメ部を C まで折ることが出来ます。

寸法 (mm)
B305580105130C356090115140

● 片壁 ・ 施工手順 （例 ： 断熱被覆銅管）
開口面積、 配管 ・ ケーブル占積率および壁厚等が認定条件に適合していることをあらかじめご確認下さい。
① 開口部の設置 ・ 確認および清掃② ラクスリーブの設置③ 支え金具の設置

品番 (NPQ125 ・ 150KK)の場合

支え金具を配管のまわりにセットし、 開口部に挿入します。
本紙表面の 「適合開口径」 を参照し、ラクスリーブのフックツメを折り曲げて開口内部に 1 枚挿入します。 開口部内の 品番 NPQ50 ・ 75 ・ 100KK の場合は支え金具 1 個、 NPQ125 ・
きれいな円状になるように、 開口部を設けます。
スリーブと対になる様に、 もう 1 枚のラクスリーブを開口面一まで押し込みます。 150KK の場合は支え金具が十字になるように 2 個挿入します。
その後、 所定の配管類を設置します。

④ バックアップ材の設置⑤ 耐火パックの巻きつけと充てん⑥ 耐火パック充てん状況の確認
配管量 ( 占積率 ) によって、 耐火パックの充てん状況が変わります。

袋が破れる恐れがある
ため先端のとがったもの( ドライバーなど ) を使用しての充てんは行わないでください。

配管量が多い場合
バックアップ材

配管量が少ない場合バックアップ材を配管周囲に巻きつけて開口部に押し込みます。
※バックアップ材は容易に変形します。 また、 端末は施工時に重なっても問題ありません。 切断した場合、 切断面をビニールテープ等補強してください。

耐火パックを配管周囲に巻きつけ、 押し込みながら充てんしていきます。 このとき、 配管状況や形状に合わせて耐火パックを変形させ充てんしてください。
( 配管の隙間にも耐火パックがなじむようにしてください。 )配管量 ( 占積率 ) によって、 壁面と防火措置面との間に段差が生じますが、 防火性能上の問題はありません。

⑧ 押さえプレートの設置⑦ 押さえ金具の設置

押さえ金具の端部を拡げて配管をはさみ込み、 開口部へ押し込みます。

バックアップ材

押さえ金具を支え金具と開口の間に挿入します。

押さえ金具の端末を、 支え金具にクロスさせるようにフッキングさせます。
押さえ金具が耐火パックに接して十分に開口内に収まっていることを確認してください。

⑨ 押さえプレートの設置 ・ 施工完了

プレートの接合部が表面になる様に配管をはさみ込んでプレートを組み合わせます。

★ 応用施工 ・ 中空壁
本製品は中空壁 ( 壁厚 ： 125mm 以下 ) にも施工することが出来ます。
中空壁へ施工する際はバックアップ材、 押さえプレートは必要ございません。
詳しくは別資料 ： 国土交通大臣認定書等をよくお読みのうえ正しく施工してください。
国土交通大臣認定
PS060WL-0862
PS060WL-1063
PS045WL-1019

配管量が多い場合はプレートのツメ部を折り曲げてください。 曲げた際の寸法は本紙表面を参照ください。

プレートのビス穴が支え金具とスリーブのツメに重ならないことを確認し、 ビス留めしてください。 支え金具、 押さえ金具により壁面から若干浮きますが、 性能上問題ありません。

技術事項のご相談 ・ お問い合わせは4 箇所ビス留めして完成です。

防災事業部〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5 丁目 1 番 8 号
TEL ： (0463)24-9341 FAX ： (0463)24-9346
URL ： https://www.furukawa-ftm.com

取扱説明書の内容は、 製品改良などによりお断りなく変更する場合がありますので、 ご了承ください。

FT- 取説 - 第 21053-C 号 2023.6