Fuente:JASE-W Productos y Tecnologías Japonesas de Punta para el Ahorro Inteligente de Energía

http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-s/index.html

E-09

Palabras clave

Y3

equipo o facilidad

Z2/3

petróleo/gas natural

S4

FEMS

E25

maquinarias para uso general
Hitachi Zosen Corporation

Sistema de Cogeneración con Turbina de Gas
Características◆ Sistema de energía con un

Descripción de las facilidades
rendimiento total de más del 80%
mediante la conversión delDisposición
combustible como el gas natural,
Paquete de la turbina de gasdel sistemaetc., en energía eléctrica y larecuperación al máximo del calor
Caldera de gas
de escaperesidual que se genera con la
Sala de equipos
generación eléctrica.
eléctricos◆ Aun durante el corte de energía
eléctrica, es posible el suministro dela energía por cogeneración(instalación de generación deemergencia).
Compresor de gas◆ Reduce la emisión de CO2 y presta
atención en el ambiente.
◆ Ahorro de energía aprovechando elcalor residual y generando energía.
◆ Contribución a la nivelación de la carga eliminando los picos de demanda de energía eléctrica.
◆ Reducción del costo de introducción evitando la recepción de la energía de alta tensión especial.

Rendimiento de generación 30%
Entrada decombustible
100%

Rendimiento
total

80%

Recuperación del vapor 50%
Pérdida del gas deescape y otros 20%

Flujo de la energía de cogeneración de ciclo simple
Descripción o principios◆ Sistema que impulsa la turbina deFlujo básico del sistema de calor y ptencia
variable (VHP) (Ejemplo)

gas y el motor a gas con el
combustible como el gas natural,
Silenciador de escapeFlujo delFiltro de aspiraciónetc., para generar la electricidad
sistemaoperando el generador, recupera el
Desaireador
simplificado
Ventilación
calor residual para usarse como
Desaireador
simplificado
calor de las fábricas, sistemas defrío y calor de los edificios, etc.
◆ Se denomina cogeneración por
lograr dos productos de un solo
Bomba dealimentación
Vapor deCaldera
de agua decombustible (electricidad + vapor).
toberade calor
la calderaresidual◆ En el caso de producirse el vapor
Vapor de caja
excedente, éste se inyecta a la turbina
de gas para impulsar la turbina deOpción
gas con la mezcla del gas decombustión y el vapor, y adoptando
el sistema de calor y energía variable (sistema VHP), se logra mejorar aproximadamente el 30% delrendimiento de la generación eléctrica.
Vapor deproceso

Purificador
electrostático

Compartimientodel generador

Compartimientode la turbina

Compresor

Turbina

Generador

Energía

Gas industrial

Sala de equiposeléctricosTanquede agua
purificada

Compresorde gas caja

Combustión
adicionalEfectos del ahorro de energía y notas especiales

E-09◆ Aunque depende de las condiciones de operación del usuario, con la introducción del sistema es

posible lograr un ahorro de energía de alrededor del 5% ~ 10%.
Operación a la máxima potencia de generación(Punto de operación: (1))

Temperatura exterior

Rendi- Commiento bustible Vapor

Potencia en terminal de salida

Mark IMark IIºC1515

Temperatura exterior
Potencia en terminal de salidakW6.100

6.120

Vapor de inyección

kg/h

9.792

9.792

Vapor de proceso

kg/h

400

3.500

kcal/kW

2.207

2.370

Rend. de generación%

39,036,3

Rendimiento total%

40,951,9

Consumo decombustible

Vapor de proceso (kg/h)

Gama de operación del sistema VHP

Consumo(Área decombustiónadicional)

de combustible(Inyección devapor +Combustiónadicional)
suplementaria(Área de inyección de vapor)

Clasificación de modelo

Rendi- Commiento bustible Vapor

Clasificación de modelo

Operación al máximo proceso de vapor(Punto de operación: (2))
Mark I

Mark IIºC

1515kW

4.200

4.220

Vapor de inyección

kg/h

2.052

2.054

Vapor de proceso

kg/h

8.678

9.408

kcal/kW

2.878

2.881

Rend. de generación%

29,929,9Rendimiento total%

76,581,4

Consumo decombustible<Inyección de vapor + combustión
adicional>Área rodeada por (1)(4)(5)(2)
Del (2) y (5) hacia la derechacorresponde a la inyección de vapor al
motor.
De (1) y (2) hacia arriba se debe a la
combustión adicional.
<Inyección de vapor>
Indica la parte rodeada por (1), (2) y (3)que se debe a la carga de la parte de laturbina de gas y la combustión
adicional.

Generator output (kW)

Antedecentes o programa de introducción
Japón

En Japón: 48 plantas, 66 unidades con una capacidad total de 627.080kW.

Exterior

En el extranjero: 8 plantas, 21 unidades con una capacidad total de 108.100kW.

(Person in charge: Mr. Aiba)
Contacto : Hitachi Zosen Corporation
Tel: +81-3-6404-0842 & Fax: +81-3-6404-0849
URL: http://www.hitachizosen.co.jp
E-mail: aiba@hitachizosen.co.jp