価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：D3-LT3
テレメータ D3 シリーズ

オプション仕様

1200bps通信カード◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円（専用回線帯域品目、Modbus、1対n 専用）
27.5

関連機器
・1200bps IPコンバータ（形式：DT8－1）
・1対n専用上位通信カード（形式：D3－NE2、D3－NM2）
・1200bps通信カード（形式：D3－LT1）

130

109

機器仕様

（mm）

形式：D3－LT3－①②価格
基本価格 165,000円
加算価格
100～120V AC電源 +11,000円
200～240V AC電源 +11,000円
24V DC電源 +11,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：D3－LT3－①②①、②は下記よりご選択ください。
（例：D3－LT3－R／Q）
・オプション仕様（例：／C01）①供給電源
N：供給電源回路なし◆交流電源
K3：100～120V AC（許容範囲 85～132V AC、47～66Hz）＊
L3：200～240V AC（許容範囲 170～264V AC、47～66Hz）＊◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）＊＊､電源カード、供給電源回路付通信カードなどと併用する場合は使用できません。また、電源の2重化時は使用できません。

②付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

接続方式
・回線・RUN1接点出力：コネクタ形ユーロ端子台（適用電線サイズ：0.2～2.5mm2、剥離長 7mm）
・上位通信バス：ベース（形式：D3－BS□）に接続
・内部電源：ベース（形式：D3－BS□）より供給・供給電源・RUN接点出力：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5 N・m）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：回線－上位通信バス・内部電源－供給電源－
RUN接点出力－RUN1接点出力－FG間
ノードアドレス設定：01～F7 ロータリスイッチにより設定
マスタ／スレーブ切替設定：マスタ、スレーブを側面のディップスイッチにより設定
強制キャリア出力設定：通常モード、強制キャリア出力を側面のディップスイッチにより設定
スロット割付設定：側面のディップスイッチにより設定
伝送速度設定：側面のディップスイッチにより設定
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED、交信正常時 緑色点灯、データ受信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED、交信異常時 緑色点灯、内部回路異常時 緑色点滅、データ送信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）■RUN1接点出力
定格負荷：30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：125V DC
最大開閉電力：60W
最小適用負荷：10mV DC 1mA
機械的寿命：5000万回
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■RUN接点出力
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 1/11

形式：D3-LT3
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

4min6max

φ3.212max

（mm）

回線仕様
回線：NTT専用回線帯域品目 3.4kHz
送信レベル：-10dBm
許容回線減衰量：25dB
変調方式：ITU-T V.23準拠
伝送速度：1200／600／300／200bps（半二重通信）
異常検出：CRC16
認定番号：D05－0173001

設置仕様
消費電力
・交流電源：約20VA
・直流電源：約12W
消費電流（供給電源なし）：100mA
出力電流（供給電源あり）：20V DC 250mA（連続）400mA（10分間）
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：D3－BS□）に取付
質量：約200g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：回線－上位通信バス・内部電源－供給電源－RUN接点出力－RUN1接点出力－FG間
1500V AC 1分間

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 2/11

形式：D3-LT3
パネル図
■側面図

BCDE

7 8 9A

3 4 56BCDE
F 01 23 4 56①RUN表示ランプ

SA2

F 01 2

SA17 8 9A■前面図②ERR表示ランプ⑤ノードアドレス設定（上位）用ロータリスイッチ⑥ノードアドレス設定（下位）用ロータリスイッチ⑧各種設定用ディップスイッチ⑦出荷調整・各種設定用
ディップスイッチ③設定用
ジャックコネクタ

L1L2NC
RUN1＋RUN1−④コネクタ形
ユーロ端子台451236SW34321SW687654321ONSW287654321SW187654321ONONON

Modbusファンクションコード
■ Data and Control Functions
CODE01
02
03
04
05
06
0708
09
101112

NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Register
Read Exception Status
Diagnostics
Program 484
Poll 484
Fetch Comm. Event Counter
Fetch Comm. Event Log

131415161718192021222324

Program Controller
Poll Controller
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers
Report Slave ID
Program 884 ／ M84
Reset Comm. Link
Read General Reference
Write General Reference
Mask Write 4X Register
Read ／ Write 4X Registers
Read FIFO Queue

○
○
○
○
○
○

Digital output from the slave（read ／ write）
Status of digital inputs to the slave（read only）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Collected data from the ﬁeld by the slave（read only）
Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）○○○Fetch a status word and an event counterA status word, an event counter, a message count anda ﬁeld of event bytes○○

Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 3/11

形式：D3-LT3■ Exception Codes
CODE01
02
03
04
05
06
0708

NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge
Memory Parity Error○○○

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function

○○○
○
○

Loop back test
Reset the slave and clear all counters
Contents of the diagnostic data（2 bytes）
Delimiter character of ASCII message
Force the slave into Listen Only Mode

■ Diagnostic Subfunctions
CODE
00
01
02
03
04

NAME
Return Query Data
Restart Comm. Option
Return Diagnostic Register
Change Input Delimiter Character
Force Slave to Listen Only Mode

Modbus I／O割付Coil（0X）
Input（1X）

Input Register（3X）
Holding Register（4X）

ADDRESS
1〜1024
1〜10241025〜1040
1041〜1056
1057〜1072
1〜256257〜768
1〜256257〜768

DATA TYPE

IFIF

DATA
Digital output（接点出力）
Digital input（接点入力）
カード情報
異常情報
データ異常情報
Analog Input（アナログ入力）
Analog Input（アナログ入力）
Analog Output（アナログ出力）
Analog Output（アナログ出力）■ DATA TYPE
I ：Int 0 〜 10000（0 〜 100％）
F：Floating（32 ビットデータは、Floating アドレスでアクセスすることはできません）
注）上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤作動等の原因になります。
①カード情報各カードの実装（有無）状態を示します。
カードが実装されている場合は、対応するビットが1 、未実装の場合、 0になります。

②異常情報
各カードの異常を示します。
・D3−TS □、D3−RS □の入力がバーンアウト
・D3−DA16A の入力電源が異常、または未接続
・D3−YS □の出力電流が異常（負荷未接続など）
・D3−PC16A の外部供給電源が異常、または未接続
上記の状態が発生した場合、対応するビットが 1 となります。
③データ異常情報
各入出力カードの入力値が -15％以下または 115％以上の場合、対応するビットがD3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

1 となります。

NS-8688 Rev.20 Page 4/11

形式：D3-LT3
伝送データ
本体側面のディップスイッチにより、各入出力カードの伝送データ数（占有エリア）を設定することができます。
例えば、下記のように設定した場合
スロット 14スロット 24スロット 34スロット 41スロット 51スロット 61スロット 71
入出力データは次のように割付けられます。
ADDRESS
Input Register（3X） 1 〜 4、257 〜 264
Holding Register（4X） 5 〜 8、265 〜 272
9 〜 12、273 〜 280
13、281 〜 282
14、283 〜 284
15、285 〜 286
16、287 〜 288

カード位置
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7

Coil（0X）
Input（1X）

ADDRESS1 〜 6465 〜 128
129 〜 192
193 〜 208
209 〜 224
225 〜 240
241 〜 256

カード位置
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7注） Coil（0X）、Input（1X）の割付は、伝送データ数（占有エリア）
が 1 または 4 の場合には、伝送データ数を 16 倍したアドレスを割付けます。伝送データ数が 8 または16 の場合には、強制的に 64（4 × 16）のアドレスを割付けます。

入出力データ■カード情報、異常情報、データ異常情報
150Card 1（スロット 1）
Card 2（スロット 2）
Card 3（スロット 3）
・・・
Card 16（スロット 16）
各スロットの入出力カードの有無および異常を示します。

■アナログデータ（16ビットデータ長、形式：D3－SV4、YV4、DS4、YS4など）
150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、各カードで設定されている入出力レンジの0〜100%を0〜10000のバイナリ（2進数）で示します。
-15〜0%の負の値は2の補数で示します。

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 5/11形式：D3-LT3■アナログデータ（16ビットデータ長、形式：D3－RS4、TS4など）
150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、温度単位が摂氏（℃）の場合には10倍した整数部を示します。例えば、25.5℃の場合は 255 がデータとなります。
また、温度単位が華氏（゜F）の場合には整数部がそのままデータとなります。例えば、135.4゜Fの場合は 135 がデータとなります。
負の値は2の補数で示します。

■アナログデータ（32ビットデータ長、形式：D3－BA32A、BC32Aなど）
150＋0

下位16ビット
150＋1

上位16ビットBCDコードデータは、32ビット長のバイナリデータです。
低アドレスから順に下位16ビット、上位16ビットが配置されます。
32ビットデータは、Floatingアドレスでアクセスすることはできません。

■16点用接点データ（形式：D3－DA16、DC16など）
150

入力 1（出力 1）
入力 2（出力 2）
入力 3（出力 3）・・・
入力16（出力16）
0：OFF
1：ON

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

13027.5

10956126.2

6ーM3
端子ねじ
43

端子カバー

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

位置決めガイド
回転軸NS-8688 Rev.20 Page 6/11

形式：D3-LT3
ブロック図・端子接続図
ノードアドレス
表示 設定用ロータリ
ランプ
スイッチ

RUN1接点出力

RUN接点出力

※1

絶回

L1
L2
NC
RUN1＋
RUN1−

縁路制御回路

通信回路

各種設定用
ディップスイッチ

電源回路

上位通信バスコネクタNTT専用回線

内部電源

RUN ＋ 1

5

RUN − 4

供給電源

U（＋） 2V（−） 3※1

設定用ジャック※1
電源回路

FG 6ステレオジャック※1、供給電源回路なしのときは付きません。
注）FG端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8688 Rev.20 Page 7/11

形式：D3-LT3システム構成例
D3－LT3は専用回線通信を利用して、複数の遠隔地と1台のPLCやPCとの通信が可能です。D3－LT3は遠隔地の専用回線用通信カード（形式：D3－LT1）と常時送受信します。上位通信カード（形式：D3－NM2）はD3－LT3と送受信するので、PLCやPCは専用回線通信に関係なく複数の遠隔地のデータを速やかに集積できます。

通信レベル変換器
形式：LK1※1
D3−LT3※1 ※1
D3− D3− D3− D3−
LT3 LT3 NM2 PS□

ベース（形式：D3−BS□）

D3−
TS4

D3−
LT1

D3−PS□

D3−
YS4

D3−
LT1

D3−PS□

D3−
SV4

D3−
LT1

D3−PS□※1、ノードアドレスはD3−LT3にて設定します。それぞれ個別のアドレスを設定して下さい。

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 8/11

形式：D3-LT3
解説■相手局の通信カード
本器はD3－LT1と通信します。相手局は必ずD3－LT1を使用して下さい（D3－LT3同士の通信はできません）。
■上位通信機能
本器は上位通信カード（形式：D3－NM2、D3－NE2）と組合わせてご使用下さい。組合わせて使用することでPLCやパソコンのスレーブ局として動作します。
ノードアドレスは上位に通信する通信プロトコル（Modbus、Modbus／TCP）の仕様に合わせて設定して下さい。
また、本器は同一ベース上に複数枚を実装できますので、ノードアドレスを設定する際は重複しないように設定して下さい。
■上位通信カードの入力データ
相手局との通信に異常が発生すると最終値で保持し、相手局との通信が再開されるまで入力データを更新しません（ファームウェアバージ
ョン0.13以前では“0”リセット）。なお、カード情報、異常情報、データ異常情報は“0”リセットになります。
■入出力カード
本器は入出力カードを同一ベース上で使用できません。入出力カードを同一ベース上に実装した場合には正常に動作しませんのでご注意下さい。
■入出力カード異常検出設定
相手局（形式：D3－LT1）の入出力カードの故障、落脱等をRUN接点出力にて検出する機能です。設定はD3CONにて行います。設定方法等の詳細はD3CONの取扱説明書を参照して下さい。
■RUN接点出力と表示ランプ●表示ランプ前面のランプは、側面のディップスイッチ（SW3-1）により2種類の状態を表示します。
①回線の通信状態のみ確認したい場合（SW3-1がON）回線の通信状態を表示します。
RUN表示ランプはデータ受信時に赤色に点滅し、ERR表示ランプはデータ送信時に赤色に点滅します。
②上位通信、データ送受信などの異常を確認したい場合（SW3-1がOFF）
RUN表示ランプは相手局から正常にデータを受信すると、緑色に点灯します。
ERR表示ランプは相手局から正常にデータを受信し、内部通信・上位通信が正常の場合に消灯します。
・相手局から正常にデータを受信できない。
・内部通信が正常に行えない。
・上位通信が正常に行えない。
上記のような場合は緑色に点灯し、内部回路異常時は緑色に点滅します。
●RUN□接点出力①RUN1接点出力
通信（専用回線）異常を検出します。
＜ON条件＞
相手局から正常にデータを受信している場合。
＜OFF条件＞
・マスタ局（SW3-2がON）の場合
スレーブ局から正常にデータを受信しない場合（伝送時間：Tmの約4倍の時間後OFFとなります）。
・スレーブ局（SW3-2がOFF）の場合
マスタ局から正常にデータを受信しない場合（未通信検出時間の約4倍の時間後OFFとなります。未通信検出時間はコンフィギュレータソ
フトウェア（形式：D3CON）にてスレーブ局のみ設定可能です。未通信検出時間の初期値は8.7秒です）。
②RUN接点出力通信（専用回線）異常と上位通信異常を検出します。
＜ ON 条件＞
相手局から正常にデータを受信していて、かつ、上位機器と正常にデータを送受信している場合。
D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8688 Rev.20 Page 9/11

形式：D3-LT3＜ OFF 条件＞
相手局から正常にデータを受信しない場合。または、上位機器と正常にデータを送受信しない場合。
例）通信設定（アドレス等）が正常でない。
■伝送時間
伝送時間は、スレーブ局に実装しているカードの種類と枚数により決まります。マスタ局の伝送時間はスレーブ局に実装しているカードと対となるカード（アナログ入力カードを実装している場合は出力カード）の伝送時間と同様になります。
Tc（構成データと待ち時間）＝ 210（ms）
Ta1（アナログ4点入力カード1枚の伝送時間）＝92（ms）
Ta2（アナログ8点入力カード1枚の伝送時間）＝160（ms）
Ta3（アナログ16点入力カード1枚の伝送時間）＝310（ms）Td1（デジタル16点入力カード1枚の伝送時間）＝ 25（ms）
Td2（デジタル32点入力カード1枚の伝送時間）＝ 92（ms）
Td3（デジタル64点入力カード1枚の伝送時間）＝ 92（ms）
Tout（出力カード1枚の伝送時間）＝9（ms）
アナログ4点入力カードの枚数をNa1、アナログ8点入力カードの枚数をNa2、アナログ16点入力カードの枚数をNa3、デジタル16点入力
カードの枚数をNd1、デジタル32点入力カードの枚数をNd2、デジタル64点入力カードの枚数をNd3、出力カードの枚数をNoutとすると1局の伝送時間（TmまたはTs）は下記の式で求めることができます。
Tm（Ts）＝Tc＋（Ta1×Na1）＋（Ta2×Na2）＋（Ta3×Na3）＋（Td1×Nd1）＋（Td2×Nd2）＋（Td3×Nd3）＋（Tout×Nout）
総伝送時間（1局が伝送を開始したときから再度伝送を開始するまでの時間）は、マスタ局の伝送時間とスレーブ局の伝送時間の和として求めることができます。
T＝Tm＋Ts例）スレーブ局にアナログ4点入力カードが2枚、デジタル16点入力カードが3枚、アナログ出力カードが2枚、デジタル出力カードが4枚、実装されている場合マスタ局はアナログ4点入力カードが2枚、デジタル16点入力カードが4枚、アナログ出力カードが2枚、デジタル出力カードが3枚の伝送時間と同等となるので、下記のように求めることができます。
Ts＝210＋（92×2）＋（25×3）＋（9×（2＋4））＝523（ms）
Tm＝210＋（92×2）＋（25×4）＋（9×（2＋3））＝539（ms）
T＝Tm＋Ts＝539＋523＝1062（ms）＝約1.1秒
また、伝送速度が300bps のときは、伝送時間を4倍として下さい。
■伝達時間
伝達時間（1局に入力を変化させ、相手局の出力が変化を開始するまでの時間）は、入力の変化と送信を開始するタイミングにより大きく変化します。例えば、マスタ局からスレーブ局への伝達時間（Tm_max）は下記のような範囲となります。
Tm＜Tm_max＜Tm＋Ts＋Tm
同様にスレーブ局からマスタ局への伝達時間（Ts_max）は下記のような範囲となります。
Ts＜Ts_max＜Ts＋Tm＋Ts
伝送時間の構成例において、伝達時間を求めると
Tm_max＝539～1601（ms）
Ts_max＝523～1585（ms）となります。

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 10/11

形式：D3-LT3●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

D3-LT3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8688 Rev.20 Page 11/11