テレメータ D3 シリーズ

取扱説明書

形 式多重伝送（SIN-NET）用、専用回線帯域品目

1200 bps テレメータカード

D3−LT7

ご使用いただく前に取付方法

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

ベース（形式：D3−BS）、アドレス可変形ベース（形式：D3−BSW）をお使い下さい。ただし、テレメータカード（形式：D3−LT7）をベースに取り付ける前に、下記の項目を行って下さい。

■梱包内容を確認して下さい・1200 bps テレメータカード ....................................1 台■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。
■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

■マスタ／スレーブ切替、伝送速度などの設定
必ずカードを取付ける前にマスタ／スレーブ切替、伝送速度などを設定して下さい。
■ベースへの取付
I／O 1 I／O 2I／Oｎ

ご注意事項●供給電源・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 100 〜 120 V AC の場合
85 〜 132 V AC、47 〜 66 Hz、約 20 VA
定格電圧 200 〜 240 V AC の場合
170 〜 264 V AC、47 〜 66 Hz、約 20 VA
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 12 W●取扱いについて・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -10 〜 +55℃を超えるような場所、周囲湿
度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するよ
うな場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

D3−BS および D3−BSW 使用時、テレメータカード、電源カードは全てのスロットに実装可能ですが、基本的には電源カードはベースの右側、テレメータカードはテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）の左側に実装して下さい。

NM-8717

改4P1/6

D3−LT7
各部の名称
■側面図

BCDE

3 4 567 8 9A⑤未使用

BCDE
F 01 2①RUN表示ランプ

F 01 27 8 9A

■前面図

3 4 56⑥未使用②ERR表示ランプ⑧各種設定用
ディップスイッチ

⑦未使用

③設定用
ジャックコネクタ

L1L2NC
NC
NC④コネクタ形
ユーロ端子台45SW343211ON236■前面スイッチの設定
2 個のロータリスイッチおよびディップスイッチは使用しません。ロータリスイッチは 0、ディップスイッチは全て OFF にして下さい。

■側面ディップスイッチの設定（＊）は工場出荷時の設定●機能設定（SW3）
テレメータカードの機能を設定します。
・ランプ表示切替設定（SW3-1）
前面の RUN、ERR のランプの表示内容を切替えます。
詳しくは、解説をご覧下さい。
ランプ表示切替
RUNERR
正常時 緑色点灯
異常時 緑色点灯
OFF（＊）
内部回路異常時 緑色点滅
ON
データ受信時 赤色点滅
データ送信時 赤色点滅
SW3-1・マスタ／スレーブ切替設定（SW3-2）
必ず一方をマスタに、他方をスレーブに設定して下さい。 OFF にすると「スレーブ」、ON にすると「マスタ」になります。
SW
SW3-2マスタ／スレーブ切替
マスタスレーブON
OFF（＊）

・強制キャリア出力設定（SW3-3）
回線のチェック時に使用します。通常は使用下さい。
SW
SW3-3

OFF

でご強制キャリア出力
通常モード
強制キャリア出力OFF（＊）
ON・伝送速度設定（SW3-4）
ご 使 用 に な る 環 境 や NTT 専 用 回 線 の 状 況 に よ り、
1200 bps では正常に通信できない場合があります。その場合は、 ON（300 bps） に変更して下さい。なお、伝送時間、伝達時間が変化しますのでご注意下さい。
SW
SW3-4

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

1200OFF（＊）

伝送速度（bps）

NM-8717300ON

改4P2/6

D3−LT7接続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

13027.5

1095126.26ーM3端子ねじ
436端子カバー

端子接続図配※1

供給電源

内部通信バス

内部電源

RUN＋ 1
RUN− 4U（＋） 2V（−） 3※1

設定用ジャック

FG 6線■M3 ねじ端子（供給電源・RUN 接点出力）
締 付 ト ル ク：0.5 N・m●圧着端子
圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。
また、Y 形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。
推奨圧着端子：R 1.25−3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子は使用不可）
適 用 電 線：0.75 〜 1.25 mm23max

4min
φ3.2ステレオジャック※1、供給電源回路なしのときは付きません。
注）FG端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）
ではありません。

6max

RUN接点出力

L1L2NC
NCNC

コネクタ

NTT専用回線

位置決めガイド
回転軸12max（mm）■コネクタ形ユーロ端子台（NTT 専用回線）
適 用 電 線：0.2 〜 2.5 mm2
剥離長：7 mm

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8717

改4P3/6

D3−LT7
コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）の使用方法については、D3CON の取扱説明書をご覧下さい。
■通信設定
項目

設定可能範囲出荷時設定

Time（未通信検出時間）

2〜32000（0.1 秒）

87（0.1 秒）

項目

設定可能範囲

出荷時設定

Accept Node

00〜FF、100 伝送したいノードのステーション番号を設定します（16 進数）。100 は無効データとなります。

00〜1F■Accept Node（最大 32 台）

専用回線の確認■専用回線の短絡
専用回線を A 局側と B 局側の両局において D3−LT7 から取外します。一方を必ず開放状態にします（専用回線の一対の電線が接触しないようにする）。他方に抵抗計を接続し、1 M Ω以上の値であることを確認します。
抵抗値が小さな場合、専用回線の短絡が考えられますので、NTT に連絡して下さい。
NTT専用回線
D3−LT7

D3−LT7

L1L1L2L2開放する

Ω■回線の断線
専用回線を A 局側と B 局側の両局において D3−LT7 から取外します。一方を必ず短絡状態にします（専用回線の一対の電線を短絡する）。他方に抵抗計を接続し、数百Ω〜 3 k Ωの値であることを確認します。
3 k Ωを超す場合には、専用回線の断線などが考えられますので NTT に連絡して下さい。
NTT専用回線
D3ーLT7

D3ーLT7

L1

L1L2L2短絡する

Ω

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-8717

改4P4/6

D3−LT7■送出レベルの確認① D3−LT7 の送出レベルを測定します。
NTT専用回線
D3ーLT7

D3ーLT7

L1L1L2

L2600Ω
dBm② NTT 専用回線に一方のみ D3−LT7 を接続します。電源をで、この送出レベルを他方に 600 Ωを接続し測定します。

ON にすると D3−LT7 はキャリア信号を出力しますの

NTT専用回線
D3−LT7

D3−LT7

L1L1L2L2600Ω
dBm①と②の差が NTT 専用回線の線路ロスとなります。この差は 25 dB 以内でなければなりません。

解説■SA（ステーション番号）の設定
通信を行う際、通信カード（形式：D3−NS1）の SA は相手局の D3−NS1 と同じ SA に設定する必要があります。詳
しくは D3−NS1 取扱説明書をご覧下さい。
本器では、その SA を有効／無効にする機能が備わっており、工場出荷時は 00 〜 1F までの SA のみ使用できる設定になっています。そのため、工場出荷時の状態で SA を 20 〜 FF の範囲で使用すると、通信することができません。
各 SA の有効／無効の設定変更は D3CON にて行うことができ、最大 32 局分の設定変更が可能です。
詳しくは D3CON 取扱説明書をご覧下さい。
■RUN 接点出力と表示ランプ●表示ランプ前面のランプは、側面のディップスイッチ（SW3-1）により 2 種類の状態を表示します。
①回線の通信状態のみ確認したい場合（SW3-1 が ON）
回線の通信状態を表示します。
RUN 表示ランプはデータ受信時に赤色に点滅し、ERR 表示ランプはデータ送信時に赤色に点滅します。
②テレメータインタフェースカードの有無、データ送受信などの異常を確認したい場合（SW3-1 が OFF）
RUN 表示ランプは同一ベース上にテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）が実装されていて、かつ相手局から正常にデータを受信すると、緑色に点灯します。
ERR 表示ランプは同一ベース上にテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）が実装されていて、かつ相手局から正常にデータを受信している場合は消灯します。
・相手局から正常にデータを受信できない。
・同一ベース上にテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）が実装されていない。
・内部通信が正常に行えない。
上記のような場合に緑色に点灯し、内部回路異常時に緑色に点滅します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8717

改4P5/6

D3−LT7●RUN 接点出力通信（専用回線）異常とテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）の実装を検出します。
＜ ON 条件＞
同一ベース上にテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）が実装されていて、かつ相手局から正常にデータを受信している場合。
＜ OFF 条件＞
同一ベース上にテレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）が実装されていない場合。
・マスタ局（SW3-2 が ON）の場合
スレーブ局から正常にデータを受信しない場合（伝送時間：Tm の約 4 倍の時間後 OFF となります）。
・スレーブ局（SW3-2 が OFF）の場合
マスタ局から正常にデータを受信しない場合（未通信検出時間の約 4 倍の時間後 OFF となります。未通信検出時間
はコンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）にて設定可能です。未通信検出時間の初期値は 8.7 秒です）。
注）通信中にテレメータカードをベースから取外した際は、タイミングにより相手局にてカード組合せ異常を検出後、通信異常となる場合があります。テレメータカードを再び実装すると正常に通信を開始します。性能上は全く問題ありません。

■伝送時間
伝送時間については、テレメータインタフェースカード（形式：D3−NS2）の取扱説明書の「伝送時間の算出方法」をご参照下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8717

改4P6/6