製品一覧

茨城第一工場
茨 城 第 一工 場
改装パッケージの立会い検査風景

設計部門（技術課）

PAC 改装品

工場内部全貌

組立部門

製品
一覧
事業所及び
設備内容
製品
一覧
本社
シーズヒーター

茨城営業所
シーズヒーター

名古屋営業所
シーズヒーター

九州販売店
エロフィンヒーター
ハイテックエンジニアリング㈱総合カタログ２

総合カタログ１

総合カタログエロフィ茨城第一工場
ンヒーター

エロフィ茨城第二工場
ンヒーター

放熱翼付シーズヒーター

放熱翼付シーズヒーター

総合カタログ３

総合カタログ３

１

総合カタログ３

取付型ヒーター
ヒーター製造設備
U字型
パイプ切断機３

取付型ヒーター
岩手営業所
コイル巻き型
岩手工場

取付型ヒーター
塗装設備
Ｕ型フィン付き
塗装ブース

総合カタログ総合カタログ２

取付型ヒーター
取付型ヒーター
遠赤外線ヒーター
板 金
設 備
M字型
O字型 （リフター付）
NCTパンチプレス
ベンダー
ﾃｰﾌﾞﾙｽﾎﾟｯﾄ溶接機
30ton･加工ｻｲｽﾞ1525ｘ3100

総合カタログ３

遠赤外線ヒーター
半自動溶接機125ton・ﾃｰﾌﾞﾙ長3000

総合カタログ１

総合カタログ

取付型ヒーター
ヒーター製造設備
渦巻型
フィリングマシン
マグネシア充填機

４

総合カタログ４

取付型ヒーター
ヒーター製造設備

取付型ヒーター
ヒーター製造設備

Z字型
スウェージングマシン

L字型
スウェージングマシン

国産ローリングミル

タンク側面取付用
総合カタログ ５

タンク底部取付用
総合カタログ ５

底部加熱側面取付用
総合カタログ ５

底部加熱上蓋取付用
総合カタログ ５

捻込ヒーター
ヒーター製造設備

フランジヒーター
ヒーター製造設備
パイプベンダーフランジヒーター
ヒーター製造設備
チタン製
サンドブラスト

フランジヒーター
ヒーター製造設備

温水タンク用
総合カタログ ７

安全増防爆型
総合カタログ ８

安全増防爆型
総合カタログ ７

プラグヒーター
光輝焼鈍炉

ヒーター組立風景

1150℃

水加熱用
総合カタログ ６〔1〕

投げ込みヒーター

総合カタログ

９

製品
製品

一覧
一覧

投げ込みヒーター

投げ込みヒーター

総合カタログ９

水中ヒーター

水中ヒーター

総合カタログ総合カタログ10

総合カタログ９

水中ヒーター

総合カタログ10

タワー用投げ込みヒーター タワー用投げ込みヒーター

11

総合カタログ12

総合カタログ12

捻込ヒーター

投げ込みヒーター

石英ヒーター用

デフロストヒーター

耐アルカリ用

耐酸用石英ヒーター

塩ビ保護管

冷却コイル除霜用

総合カタログ13

デフロストヒーター

総合カタログ14

総合カタログ

カートリッジヒーター

14

カートリッジヒーター

総合カタログ15

細管ヒーター

ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ除霜用

総合カタログ15

総合カタログ16

総合カタログ16

スペースヒーター

スペースヒーター

バンドヒーター

バンドヒーターマイカヒーターマイカヒーターマイカヒーターマイカヒーター総合カタログ19

総合カタログ19

総合カタログ

〔2〕

〔２〕

20

総合カタログ

20

製品
製品

一覧
一覧

鋳込みヒーター

鋳込みヒーター

鋳込みヒーター

鋳込みヒーター総合カタログ 21

総合カタログ 21

総合カタログ 21

総合カタログ 21

鋳込みヒーター

コードヒーターラバーヒーター

テープヒーター総合カタログ 21

総合カタログ 22

総合カタログ 23

総合カタログ 23

電気温水器

流水加熱器

流水加熱器

流水加熱器

ラインヒーター
屋外仕様

ラインヒーター
屋外仕様

ラインヒーター

加湿器

加湿器

加湿器

加湿器

NSH1－型

KCS－（省エネ）型

KVH－型

外装筒付き蒸気スプレー型

SKAG－型

特許第4994127号

特許第3680817号

スケールの清掃が簡単
単独カタログ

低価格品（ﾒﾝﾃ不可）
総合カタログ 32

ドレン水の飛散が無い
単独カタログ

加湿器

加湿器

加湿器

加湿器

KDS－（省エネ）型
KCS改良・簡易型

二重構造蒸気スプレー型

温水スプレー型
蒸気スプレー型

スプレー加湿用エリミネーター

ドレン水の噴出しが激しい
総合カタログ 37

噴霧水の飛散が激しい
総合カタログ 35

飛散防止用カバー
総合カタログ 38

総合カタログ33

単独カタログ

〔3〕

〔３〕

製品
製品
製品
空調用ヒーター
熱風オーブン
PAC組込用電気ヒーター

一覧
一覧
一覧

空調用ヒーター
熱風オーブン

空調用ヒーター
純水装置

PAC組込用温水ヒーター

空調用ヒーター
純水装置

PAC組込用蒸気ヒーター
横型

PAC組込用蒸気ヒーター
縦型

凝縮水溜まり損傷が多い
凝縮水溜まらず損傷が少ない
総合カタログ42
総合カタログ42
総合カタログ 117
総合カタログ117

総合カタログ 9940
総合カタログ総合カタログ総合カタログ
99 41

空調用コイル
屋外移動エアコン

空調用コイル
屋外移動エアコン

空調用コイル 屋外移動エアコン
空調用コイル
屋外移動エアコン

伸縮吸収式構造
電源搭載型エアコン

災害地
・緊急時用
銅管+銅フ
ィン式
医療用テントに設置

移動テント用
V型コイル（ｱｸﾘﾙ処理ﾌｨﾝ）災害地・緊急時用
多管式冷温水コイル
電源搭載型エアコン
感染症対策テント用

総合カタログ13745
総合カタログ総合カタログ総合カタログ
137 45

総合カタログ45
総合カタログ
136

木材乾燥機
空調用コイル

梱包材燻蒸装置
空調用コイル

冷水供給ユニット
冷水供給ユニット
空調用コイル
空調用コイル

総合カタログ45
総合カタログ137

冷却銅管+銅フ塔使用式 ィン直膨コイル
チリングユニト使用式 ィン式
アックリル処理フ

防食処理直膨コイル

多管式冷温水コイル

総合カタログ総合カタログ
124 47

総合カタログ 53

総合カタログ47
総合カタログ138

総合カタログ45
総合カタログ
139

空調用コイル
ガス冷却ユニット

ファンヒーター
ガス冷却ユニット

ファンヒーター
制御盤

ファンヒーター
制御盤

カチオン電着処理型

床置型（温水）

天吊型（蒸気）天吊型（温水）総合カタログ 47
総合カタログ総合カタログ 61
総合カタログ総合カタログ61
総合カタログ128

総合カタログ61
総合カタログ
128

フィルタ
ファ
ンヒーター
プレフィ天吊型
ルタ （蒸気）花粉対策用フィルタ
中性能、高性能フィルタ

総合カタログ 62

フィルタ
・ボックス
ファ
ンヒーター
汎用PAC用製作取付
天吊型（蒸気）ビルマル用製作取付

ドレンパン
ファンヒーター 吹き出しボックス
ファンヒーター
SUS製・樹脂製
天吊型（蒸気） 防雪フード 天吊型（蒸気）SS塗装製の製作
降雪地向け室外機用フード
室外機排風方向用ボックス

総合カタログ 62

総合カタログ 62〔4〕

総合カタログ 62

製品
製品

一覧
一覧

ダクト接続型電気ヒーター ダクト接続型電気ヒーター ダクト接続型電気ヒーター ダクト接続型電気ヒーター
一般空調用
耐高圧式
耐高圧式
飛行機ボデー製作加温用

総合カタログ 48

総合カタログ 48

総合カタログ50

総合カタログ 50

ファンヒーターファンヒーターファンヒーターファンヒーター

床置電熱式（UHS－）

天吊電熱式（NDTE-）

天吊電熱式

天吊電熱式

総合カタログ 56

総合カタログ 58

総合カタログ

空調機

空調機

空調機

外気処理ユニット

外気処理ユニット

総合カタログ総合カタログ75

75

総合カタログ58

65-１

総合カタログ58

空調機

総合カタログ

65-２

空調機

空調機

空調機

空調機

空調機

空調機

空調機

冷蔵庫

低温用

総合カタログ 67

総合カタログ 67

総合カタログ 74〔5〕

総合カタログ 65-４

製品
製品
低温用空調機

総合カタログ79

低温用空調機

低温用空調機

低温用空調機接合部の縁切り接合部の縁切り電源貫通部の縁切り

総合カタログ総合カタログ総合カタログ 79

79

省エネ型熱風発生器

省エネ型熱風発生器

総合カタログ総合カタログ81

真空乾燥機

総合カタログ85

コンベア型乾燥機

総合カタログ

86

一覧
一覧

79

省エネ型熱風発生器

81

総合カタログ83

省エネ型熱風発生器

総合カタログ 83

真空乾燥機

真空乾燥機

真空乾燥機

炉内

真空ポンプ

制御盤

総合カタログ85

総合カタログ

コンベア型乾燥機

総合カタログ86

85

総合カタログ 85

コンベア型乾燥機

コンベア型乾燥機

総合カタログ総合カタログ 86

86

チエーンコンベア型電気炉

電気炉

電気炉

総合カタログ 88

総合カタログ 92

総合カタログ 96

〔6〕

製品
製品

一覧
一覧

排ガス加熱装置

排ガス加熱装置

ガスクーラー

総合カタログ 97

総合カタログ 97

総合カタログ 118

プリント基板乾燥機

プリント基板乾燥機

シャッター開閉式乾燥炉

総合カタログ 95

総合カタログ 95

総合カタログ 100

総合カタログ

スタックヒーター

スタックヒーター

スタックヒーター

スタックヒーター

炉体

炉体

制御盤

制御盤

総合カタログ 98

総合カタログ 98

総合カタログ 98

総合カタログ

平釜

平釜

ホットプレート

ホットプレート

総合カタログ 108

総合カタログ 108

総合カタログ 113

ヒーターチャンバー

ヒーターチャンバー

ヒーターチャンバー

ヒーターチャンバー

PAC上部取付用

PAC上部取付用

PAC上部取付用

PAC上部取付用

単独カタログ単独カタログ単独カタログ単独カタログ〔7〕〔７〕

ガスクーラー

総合カタログ118

シャッター開閉式乾燥炉

総合カタログ

100

98

114

製品
製品
熱風オーブン

熱風オーブン

総合カタログ総合カタログ

99

一覧
一覧
純水装置

99

総合カタログ

純水装置

117

総合カタログ 117

屋外移動エアコン

屋外移動エアコン

屋外移動エアコン

屋外移動エアコン

電源搭載型エアコン

災害地・緊急時用
医療用テントに設置

移動テント用電源搭載型エアコン

災害地・緊急時用
感染症対策テント用

総合カタログ 137

総合カタログ 137

総合カタログ 136

総合カタログ 137

木材乾燥機

梱包材燻蒸装置

冷水供給ユニット

冷水供給ユニット

冷却塔使用式チリングユニット使用式

総合カタログ 138

総合カタログ 139

制御盤

制御盤

総合カタログ 124

ガス冷却ユニット

ガス冷却ユニット

総合カタログ総合カタログフィルタ
プレフィルタ
花粉対策用フィルタ
中性能、高性能フィルタ

フィルタ・ボックス
汎用PAC用製作取付
ビルマル用製作取付

総合カタログ

128

ドレンパン
SUS製・樹脂製
SS塗装製の製作〔8〕

総合カタログ

128

吹き出しボックス
防雪フード
降雪地向け室外機用フード
室外機排風方向用ボックス

製品
製品 一覧
一覧
製品
一覧
ダクト接続型電気ヒーター
ダクト接続型電気ヒーター 冷菓保管ケース
ダクト接続型電気ヒーター １斗缶加温機
ダクト接続型電気ヒーター
チョコレート温蔵庫
三つ折エリミネータ
飛行機ボデー製作加温用

一般空調用
SUS製

総合カタログ 48

総合カタログ 48

ファンヒーター 汚泥加温用ヒーター
ファンヒーター
特殊型空調機
床置電熱式（UHS－）
天吊電熱式（NDTE-）
オールSUS製

総合カタログ 56

総合カタログ

75

空調機
流体分配機

空調機
加熱炉

総合カタログ50

総合カタログ 50

天吊電熱式

総合カタログ空調機

ファンヒーター
触媒加熱器
天吊電熱式
発熱体：ニクロム線式

58

総合カタログ

空調機
海産物乾燥炉58

空調機

外気処理ユニット
空調機内部

総合カタログ75

総合カタログ

空調機
ドレンアップチエッカー

空調機
熱風器

65-１

総合カタログ

65-２

空調機
消音ボックス空調機
恒低温空調機

空調機
天吊型加湿ボックス

冷蔵庫
オートロールフィルターボックス

低温用
ダクト接続型

移動式省エネ型

総合カタログ 67

耐高圧式

ファンヒーター
加熱炉

総合カタログ 58

空調機
特型空調機
外気処理ユニット
空調機外観
吸込み口 フィルター付

耐高圧式

総合カタログ 67〔9〕

総合カタログ 74

総合カタログ 65-４

ＰＡＣ改装
PAC改装
指定色改装

内容一覧
内容一覧

重防食改装
銅配管系統の防食処理

PAC改装
内部改装

内部照明ランプ・外部からの監視窓取付け

防熱材の交換フィルターボックス製作及び取付けドレンパンの交換
SUS製 製作及び取付
旧型PACの腐食ドレンパンの防食処理又は新規製作交換

PAC分割及び現場組立
パネル・側板・送風機・モーター・熱交等を取り外し、現場搬入後再組立を行う

防熱材の張替
室内機防熱材の張替
耐熱、防湿、防水用

冷媒配管

静圧変更

改装品機器の
冷媒回収及び充填
冷媒管の溶接風量・静圧変更
プーリー、モーターの交換
圧力計、サーマルリレーの取り付け

進相コンデンサーの取付

気密改装

機器の取り付けパネルの製作及び交換

気化式加湿器の組込

パッキンの交換、隙間の目地材

電極式加湿器の組込

機器の取り付けドレンアップメカ組込

電気・温水・蒸気ヒーター
加湿器・製作及び取付

充填、水漏れ対策等

電気回路の改装

圧縮機単独運転回路
遠方発停・ファン残留運転
停電自動復帰故障表示
状態表示
ヒーター制御其の他の現場工事

ファンコイルの改装

PACの分割+搬入+現場組立
空調機の解体・搬出・搬入・据付 勝手変更及び二方弁の組込

空調設備及び冷媒配管工事
冷温水交換及び配管工事
冷却塔改修工事
空調機改修工事
ダクト工事
現場要求に対する板金物の製作

冷温水コイルの組込
フイルタの分割及び取付
吸込口の変更改装
パネルの指定色塗装
カサ上部品の製作
モーター交換
電源コード及びプラグの交換取付〔 10 〕

〔10〕

カチオン
カチオン

電着塗装
電着塗 装

カチオン電着塗装とは■低濃度で水溶性の電着塗料（陽極とする）中に、被塗物（エバポレータ等）を浸漬させ陰極とし、直流電流をかける電着塗装の一種です。
■電極付近では塗料が化学反応を起こし不溶性の樹脂（ポリマー）となり、複雑な形状質も（部品の不溶接部の隙間までも）ピンホールなく均一で密着性の良い厚い塗膜を形成します。
■塗膜は防錆性能に優れ、1,000時間以上の塩水噴霧試験に合格する実力をもち、エポキシ樹脂
系塗料で表面がコーティングされるので耐防食性が従来と比較すると飛躍的にアップします。
■処理可能寸法2000Wｘ1000Hｘ400D
重量 100kg以下■処理品納入実績
3,300台（2011/12/末 現在）■三菱電機株式会社 ダイキン工業株式会社 認定 東芝キヤリア㈱ 他空調機メーカー納入
適用環境■硫黄系ガス・酸性・アルカリ性の雰囲気のある地域

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

温泉地・化学・薬品工場・実験室等
都市公害地
車の排ガス影響のある場所
下水処理場
スイミングプール
動物飼育場
メッキ・エッチング工場等
寿司米・惣菜・パン工場・納豆工場・卵加工場等の腐食性ガスを発生する場所

カチオン塗装良い電着処理品※中央部迄電着塗装
されている

カチオン塗装悪い電着処理品※中央部が電着塗装
されていないカチオン塗装カチオン塗装カチオン塗装

処理品

処理品

処理品

カチオン塗装処理工程
前処理装置へ

カチオン塗装処理工程
前処理済み品

カチオン塗装処理工程
カチオン電着槽へカチオン塗装処理工程
カチオン電着槽へカチオン塗装処理工程
電着処理中

カチオン塗装処理工程
電着処理済

カチオン塗装処理工程
最終 洗浄及び熱処理
炉へ移動

カチオン塗装処理工程
全処理完了〔 11 〕〔11〕

カチオン塗装確実に電流を流す為の器具に取付た写真
処理前

ＭＡＣ改装
MAC改装

センター
セン ター

MAC冷熱品改装センター第１工場

MAC冷熱品改装センター第２工場

改装依頼品

耐塩害塗装

耐塩害塗装

耐塩害塗装
設備PACコイル

耐塩害塗装

耐塩害塗装

耐塩害塗装

塗装ブース

耐塩害塗装

耐塩害塗装
RAC室外機

耐塩害塗装

耐塩害塗装

冷媒回収

電気回路改装

耐塩害塗装

パネル塗装

冷媒回収

部材組込
ドランアップメカ組込〔 12 〕

製品
一覧
事業所及び
設備内容
事業所及び
設備内容
本社
シーズヒーター

茨城営業所
シーズヒーター 名古屋営業所
シーズヒーター

九州販売店
エロフィンヒーター

ハイテックエンジニアリング㈱総合カタログ２

総合カタログ１

総合カタログ１

茨城第一工場
エロフィンヒーター茨城第二工場
エロフィンヒーター 岩手営業所
取付型ヒーター
放熱翼付シーズヒーター
放熱翼付シーズヒーター 岩手工場
コイル巻き型

総合カタログ３

総合カタログ３

総合カタログ２

総合カタログ３

塗装設備
取付型ヒーター
塗装ブース
Ｕ型フィン付き

総合カタログ

３

板 金 設 備
取付型ヒーター
取付型ヒーター
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター
NCTパンチプレス
ベンダー（リフター付）
ﾃｰﾌﾞﾙｽﾎﾟｯﾄ溶接機
半自動溶接機M字型
O字型
30ton･加工ｻｲｽﾞ1525ｘ3100

総合カタログ

125ton・ﾃｰﾌﾞﾙ長3000３

総合カタログ１

総合カタログ４

総合カタログ

４

ヒーター製造設備
取付型ヒーター ヒーター製造設備
取付型ヒーター ヒーター製造設備
取付型ヒーター ヒーター製造設備
取付型ヒータースウェージングマシン
スウェージングマシン
パイプ切断機U字型
フィリングマシン
渦巻型
Z字型
L字型
マグネシア充填機

タンク側面取付用
総合カタログ ５

国産

タンク底部取付用
総合カタログ ５

底部加熱側面取付用
総合カタログ ５

ローリングミル

底部加熱上蓋取付用
総合カタログ ５

ヒーター製造設備
捻込ヒーター ヒーター製造設備
フランジヒーターヒーター製造設備
フランジヒーターヒーター製造設備
フランジヒーター
サンドブラストヒーター組立風景
光輝焼鈍炉
プラグヒーター パイプベンダー
チタン製
1150℃

水加熱用
総合カタログ ６

温水タンク用
総合カタログ ７〔 13 〕

安全増防爆型
総合カタログ ８

安全増防爆型
総合カタログ ７

日本電化工機株式会社
本社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３ー４
Tel：03－5760－7011
Fax：03－5760－7511

本社営業部〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３ー４
Tel：03－5760－7011
Fax：03－5760－7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107－５
Tel：0280－76－1355
Fax：0280－76－6770

名古屋営業所〒452-0813

名古屋市西区赤城町117番地
Tel：052－503－3361
Fax：052－502－7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430
Tel：0197－31－2727
Fax：0197－36－8188

九州地区代理店〒812-0016

福岡市博多区博多南３－10－23 第５西田ビル㈲ハイテック・エンジニアリング
Tel：092ー441－4511
Fax：092－441－4521

茨城第一工場〒306-0127

茨城県古河市下片田406－１
Tel：0280－77－2110
Fax：0280ー77－2116

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107－５
Tel：0280－76－1355
Fax：0280－76－6770

ＭＡＣ冷熱品
改造センター
第 一 工 場〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585
Tel：048－998－2100
Fax：0489－98－4000

ＭＡＣ冷熱品
改造センター
第 ニ 工 場〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚880－５
Tel：048－998－2100
Fax：048－998－4000

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430
Tel：0197－31－2727
Fax：0197－36－8188

カタログ№140

製品詳細
カチオン電着塗装
熱交換器の腐食̵̤͉̜̥́ࣾͤ́ͤͭ͘ȉ・食品関連工場及び倉庫
・温泉旅館

・メッキ工場
・印刷関連工場

・動物飼育場・下水処理場

室内機

・化学・薬品工場

上記等諸所で使用されている空調機（熱交換器等）の防食処理に最適！※適用環境等、詳しくは裏面を参照下さい。

カチオン電着塗装

ラインヒーター【NDLH タイプ】

空調機器塗装1. 設置環境から選ぶ空調機器の塗装

室外機

納入実績

食品工場、印刷工場、薬品工場等

カチオン電着塗装

潮風の当たらないところ（海岸からの距離が約300mを越え1km以内）

耐塩害塗装

潮風の直接当たるところ（海岸からの距離が約300m以内）

耐重塩害塗装腐食性のガスの雰囲気（機器内部のみ腐食する場合）

防食塗装

腐食性のガスの雰囲気（機器全体が腐食する場合）

沖縄県、離島【 特型温泉地仕様】

離島仕様塗装

NDLH

草
津
温
泉
某
ホ
テ
ル
ビ
ル
用
重室
防外
食機
塗
装
2

強
羅
温
泉
某
施
設
冷
凍
機
重
防
食
塗
装
１

製品事例

【標準型】

重防食塗装

温泉地、化学プラント、下水処理場等

離
島
仕
様
塗
装

離
島
仕
様
塗
装

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
外
観

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
内
部

タイプの特徴●屋外でも使用できます。
●端子箱が設けてあり、端子台に電源をつなぐだけの簡単な操作で使用できます。
●温度調節器により20～70℃の間で、任意に温度設定ができます。
●二重安全式過熱防止器が内蔵されております。

NDLH

タイプの仕様型

式

ヒーター容量200V ～ 3φ ～

5kW

32A

200V ～ 3φ ～

6kW

32A

NDLH III - 7

200V ～ 3φ ～

7kW

32A

NDLH III - 8

200V ～ 3φ ～

8kW

40A

NDLH III - 9

200V ～ 3φ ～

9kW

40A

NDLH III -10

200V ～ 3φ ～ 10kW

40A

NDLH III -11

200V ～ 3φ ～ 11kW

40A

NDLH III -12

200V ～ 3φ ～ 12kW

40A

NDLH III -13

200V ～ 3φ ～ 13kW

50A

NDLH III -14

200V ～ 3φ ～ 14kW

50A

NDLH III -15

200V ～ 3φ ～ 15kW

50A

※接液部の材質をステンレスにすることも可能です。
（NDLH

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

ıĸĲĳĳĹĮıĶȁ඾ུഩ‫ܥࢥا‬ȁΙρΏȁ΃Ι΂ϋഩ಍ഭ௡

071228-06

缶 体 材 質：Ŕ ŖŔ Ĵ ı ĵ
電気ヒーター：Ŕ ŖŔ Ĵ Ĳ ķ ō
電 力 密 度：８Ｗ İ Ť㎡以下ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġġ ġ ġ ġ ġ ġ ġġ ġ●工場の暖房、倉庫の恒温調整用の加熱器として

ラインヒーター用

使用されております。

ヒーターチャンバー は、送風機やパッケージエアコン（ダクトタイプ）の吹き出しフランジに接続して使用していただく温風暖房機です。

●標準型以外にも、高温（70℃以下）や防湿・防水タイプ等、使用目的に応じた仕様の製作も致しております。

自動エア抜き弁ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
循環ポンプインタロック端子（Ŕ ŉŃ型のみ）
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
通電遠方表示端子（Ŕ ŉŃ型のみ）
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
異常警報表示端子（Ŕ ŉŃ型のみ）【ＳＨＢ型】

チラシ

ヒーターチャンバー

【天吊型電熱式ユニットヒーター】
NDTE型

温 度 制 御：電子サーモ（０～80℃） ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
過昇温防止：サーモスタット（110℃ OFF）
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
空焚き防止：139℃溶断（温度ヒューズ）ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
低水位遮断：低水位電極付（Ŕ ŉŃ 型のみ）
ġ ġ ġ ġ ġ ġ
過昇圧防止：圧力スイッチ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
漏電遮断器：30ｍＡ、0.1sec

流水加熱器ＳＨＢ型（操作盤 付）

日本電化ユニットヒーター

型

S）

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİĲĳıĲĳıĮıĳȁ඾ུഩ‫ܥࢥا‬ȁΙρΏȁߗ಺‫ܕܥ‬ഭ௡

ヒーポンチラーの補助熱源、貯湯槽の昇温、温水パネルヒーターの熱源、ケアハウス、寮、ゴルフ場、クラブハウス、ホテル、病院、学校等の浴槽循環水の昇温再加熱

出入口フランジ

NDLH III - 5
NDLH III - 6

吹出口フランジ
ヒーターチャンバー
リード線引出口（端子箱取付可）

電気ヒーター
過熱防止器【床置型電熱式ユニットヒーター】
UHS型・UHL型・UHH型（高温用）

短管

背面固定金具前面パネル●オフィス・ホテル・寮・病院等に最適で、取付簡単

幅

操作も容易です。
風向調整板
（固定）

●標準仕様の電磁接触器内蔵ON・OFF制御型以外にPAC本体幅と同じ

奥行

PAC本体奥行と同じ

高さ

400mm

色

PAC塗装色と同じ

無接点リレー内蔵制御型の製作も承っております。
●UHH型は、制御盤別置タイプになります。

流水加熱器ＳＨＳ型（操作盤 無）

UHL型【天吊型蒸気式ユニットヒーター】
NDCS型●蒸気を熱源とするユニットヒーターです。
●天井の低い工場等の暖房やスポットヒーティングに向いております。

【天吊型温水式ユニットヒーター】
NDCW型●温水を熱源としたタイプです。

NDCS型

日本電化

チラシ

流水加熱器

空調用ヒーター
日本電化工機は、昭和36年に電気ヒーターのメーカーとして発足しました。
以来、50年以上で数万台という数の多種多様なヒーターを製作しております。

蒸気スプレー加湿器【SKAGタイプ】
音が静か
ムラなく噴霧水飛びがない
細菌の消滅

空調設備に欠かすことの出来ない加湿装置の革命品！
【ダクト接続型電気ヒーター】【パッケージ機内取付型電気ヒーター】●パッケージエアコンに組込み、冬期の暖房用として使用されます。
●防湿型・防水型・オールSUS型の製作も可能です。
●各主要メーカーのパッケージエアコンに数多く使用されており、御好評いただいております。

特許第3680817号

アルミニウム不織布をエキスパンドメタルでサンドイッチ状に密着させて圧延した金属性多孔質吸音材を
蒸気放湿管の外周に施した、清潔で微細な蒸気を噴霧する従来品にはない性能に優れた加湿器です。

仕

様

型

式

加湿量（0.1MPa）

寸法（mm）●前面パネルをグリルにした直吹き仕様のプレナムタイプ（高さ500mm）の設定もございます。

1～ 10[kg/h]

300

15A

11～ 30[kg/h]

500

15A

SKAG - 1510

31～ 40[kg/h]

1000

15A

SKAG - 2505

41～ 80[kg/h]

500

25A

SKAG - 2510

81～120[kg/h]

1000

25A

2014年
開発中 新商品
経済的で長寿命

清掃簡易な加湿器として御好評を頂いております
KCS型加湿器の、
メリットはそのままに低価格化。
●ＫＣＳ型ではレベルセンサーによる水位感知を行っておりましたが、ＫＤＳ型ではボールタップ方式を採用。
●電熱で加熱を行い沸騰した蒸気で加湿をします。殺菌された水分のみが蒸発するので人体に対して優しく安全な加湿です。
●ロール状に巻いた付着ネットによるフィルター効果によりスケールが付着します。掃除の際にスケール

噴霧時の様子
従 来 品

パン型加湿器【KDSタイプ】

接続口径

SKAG - 1503
SKAG - 1505

直膨コイル

●パッケージエアコン機内にヒーターを組み込む場合、ヒータ
ー容量が異なる毎に、日本冷凍空調工業会規格「エアコンディショナの電熱装置の安全基準」に基づく各種測定が必要となり、多額のテスト費用がかかってしまいます。
ヒーターチャンバーは、 送風機と接続される条件であれ
ば「温風暖房機」の扱いになる という見解を東京消防庁から頂いておりますので、本機では不要となります。
（設置施工の際、所轄の消防署へ図面及び電気試験成績書、温度テスト書を添付して届け出て下さい）

ĲııĲĲĶĮıĳġī ඾ུഩ‫ا‬ȁΙρΏġΪȜΗȜΙλϋΨȜ

蒸気式加湿器SKAGタイプ●空気調和用、熱風乾燥機等、通風ダクトの中間に設置し温風を供給するのに使用されます。
●電気式以外に蒸気式、温水式また使用目的に応じて耐高圧型、防湿型も製作いたします。

●ヒーターチャンバーは、パッケージエアコンに使用して頂く
場合、各メーカー・各機種に応じて塗装色や外形寸法を合わせて製作しますので、違和感が少ない納まりとなります。

●ヒーターチャンバーなら、パッケージエアコン機内にヒーターが組込み不可の機種の場合でも、機外取付けの為、再加熱用ヒーターとしてご使用になれます。

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

ıĸĲĳĳĹĮıĵȁ඾ུഩ‫ا‬ȁΙρΏȁξΣΛΠΪȜΗȜဥ

SHB・SHS●ヒーターチャンバーは、パッケージエアコンの上部吹き出し
口に取り付けて頂く事により、ファンベルトの磨耗が原因によるベルトや粉の落下による発煙・異臭の発生が有りません。
また、機外取付の為、パッケージエアコン内部の部品に対しても、温度が上昇にすることによる悪影響を与えません。

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

080909-04●一般的にダクト接続型電気ヒーターは、高所や天井裏等が設
置場所となり、電気ヒーター及びダクトの外周を断熱材で覆う為、定期点検や過熱防止器の交換が困難でした。
ヒーターチャンバーなら、前面パネルが取り外し可能なので点検・交換が簡単に行えます。

付着ネットを手もみ洗いやブラシを利用して付着したスケールを落としていただく事により簡単に掃除

SKAGタイプが出来ます。さらに水槽内をフッ素塗装した事と、内部の強制循環器及び吹きこぼれ防止器が簡単に取り外せる事で、除去清掃が簡単に行えます。
●発熱体がアルミ製水槽と一体成型構造の為、加熱効率が良く加湿能力に優れております。そして、発熱体が水槽内に露出していない事により、シーズヒーターへのスケール付着による発熱阻止が無いので断線による不具合の危険性が下がります。さらに絶縁不良対策としてヒーターは防水仕様とした為、長期間のご使用が可能です。
●従来の強制ブロー方式の加湿器と比較して 、オーバーブローを行わない為、加湿ショックが無く、水道ダクト接続型蒸気ヒーター

料金・電気料金の大幅削減が可能です。
※オーバーブローが無い構造の為、スケールが溜まりやすいので、水質にも依りますが200時間毎の御使ダクト接続型電気ヒーター
400V〜3φ〜7000kW

用を目安にスケール付着ネット及び水槽内の掃除をお願いします。

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

ıĸĲĳĳĹĮıĸġ඾ུഩ‫ا‬ȁΙρΏȁߗ಺ဥΪȜΗȜဥ

071228-08

日本電化

チラシ

蒸気スプレー加湿器

日本電化工機株式会社 ũŵŵűĻİİŸŸŸįůĮťŦůŬŢįŤŰįūűİ

ĲĵĲıĲıĸĮıĵȁ඾ུഩ‫ا‬ȁΙρΏΩϋ߿‫ح‬৔‫ܕ‬ȁŌŅŔΗͼίカチオン電着塗装
熱交換器の腐食でお困りではありませんか？
・食品関連工場及び倉庫
・温泉旅館
・動物飼育場・メッキ工場
・印刷関連工場
・下水処理場

・化学・薬品工場

上記等諸所で使用されている空調機（熱交換器等）の防食処理に最適！※適用環境等、詳しくは裏面を参照下さい。

カチオン電着塗装

納入実績

製品事例

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品

カチオン電着塗装とは
低濃度で水溶性の電着塗料(陽極とする)中に、被塗物(エバポレータ等)を浸漬させ陰極とし、直流電流をかける電着塗装の一種です。
電極付近では塗料が化学反応を起こし不溶性の樹脂(ポリマー)となり、複雑な形状質も(部品の不溶接部の隙間までも)ピンホールなく均一で密着性の良い厚い塗膜を形成します。
塗膜は防錆性能に優れ、1,000時間以上の塩水噴霧試験に合格する
実力を持ち、エポキシ樹脂系塗料で表面がコーティングされるので耐防食性が従来と比較すると飛躍的にアップします。

適用環境
仕

様

適

用

目

的

防食仕様

硫黄系ガスの雰囲気等のある地域
1. 化学・薬品工場・温泉地
2. 工場・学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所
3. 都市公害地
車の排ガスの影響のある場所

1. 銅管のロウ付けに用いたロウ材のリンが浸されるのを防止
2. アルミフィン腐食防止

重防食仕様＊上記にさらに酸性・アルカリ性の雰囲気のある地域
1. 下水処理場
2. 動物飼育場
3. メッキ・エッチング工場等
4. 寿司米・惣菜・パン工場・納豆工場・卵加工場等の腐食性ガスを発生する場所

1. 銅管のロウ付けに用いたロウ材のリンが浸されるのを防止
2. アルミフィン腐食防止
3. 外装パネル部の防錆力強化

カチオン電着塗装工程表
受

入

準備作業

脱

出

荷

検

復旧作業

査

カチオン電着塗装風景

脂

水

洗

純水洗

焼付乾燥

純水洗

カチオン
電着塗装

空調機器塗装
1. 設置環境から選ぶ空調機器の塗装
室内機

室外機

食品工場、印刷工場、薬品工場等

カチオン電着塗装

潮風の当たらないところ（海岸からの距離が約300mを越え1km以内）

耐塩害塗装

潮風の直接当たるところ（海岸からの距離が約300m以内）

耐重塩害塗装腐食性のガスの雰囲気（機器内部のみ腐食する場合）

防食塗装

腐食性のガスの雰囲気（機器全体が腐食する場合）
温泉地、化学プラント、下水処理場等
沖縄県、離島重防食塗装
離島仕様塗装草津温泉某ホテルビル用室外機
重防食塗装

強羅温泉某施設冷凍機
重防食塗装１2

離島仕様塗装離島仕様塗装ルームエアコン内部

ルームエアコン外観

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品

2. 店舗、オフィス、マンション、工場の壁、天井等の色合いにマッチする【

2方向、4方向パネル等

塗装
色
定
指

塗装前

】

換気フード

塗装前

店舗用室外機

ビル用室外機

指定色塗装

工程表

受

入

分解作業

マスキング

下地処理

出

荷

検

復旧作業

乾

査

燥

指定色
塗

装

※御注文時、色見本または日本塗料工業会の色番号、艶を御連絡下さい。

ラインヒーター【NDLH タイプ】

【標準型】
【 特型温泉地仕様 】

NDLH

タイプの特徴●屋外でも使用できます。
●端子箱が設けてあり、端子台に電源をつなぐだけの簡単な操作で使用できます。
●温度調節器により20〜70℃の間で、任意に温度設定ができます。
●二重安全式過熱防止器が内蔵されております。

NDLH
型タイプの仕様式

ヒーター容量

出入口フランジ

NDLH III - 5

200V 〜 3φ 〜

5kW

32A

NDLH III - 6

200V 〜 3φ 〜

6kW

32A

NDLH III - 7

200V 〜 3φ 〜

7kW

32A

NDLH III - 8

200V 〜 3φ 〜

8kW

40A

NDLH III - 9

200V 〜 3φ 〜

9kW

40A

NDLH III -10

200V 〜 3φ 〜 10kW

40A

NDLH III -11

200V 〜 3φ 〜 11kW

40A

NDLH III -12

200V 〜 3φ 〜 12kW

40A

NDLH III -13

200V 〜 3φ 〜 13kW

50A

NDLH III -14

200V 〜 3φ 〜 14kW

50A

NDLH III -15

200V 〜 3φ 〜 15kW

50A

※接液部の材質をステンレスにすることも可能です。（NDLH

S）

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/

流水加熱器【SHB・SHS型】
用【ＳＨＢ型】

途

ヒーポンチラーの補助熱源、貯湯槽の昇温、温水パネルヒーターの熱源、ケアハウス、寮、ゴルフ場、クラブハウス、ホテル、病院、学校等の浴槽循環水の昇温再加熱
共通仕様

缶 体 材 質 ： SUS304
電気ヒーター： S U S 3 1 6 L
電 力 密 度 ：８Ｗ/c以下

安全装置

温 度 制 御：電子サーモ（０〜80℃）
過昇温防止：サーモスタット（110℃ OFF）
空焚き防止：139℃溶断（温度ヒューズ）
低水位遮断：低水位電極付（S H B 型のみ）
過昇圧防止：圧力スイッチ
漏電遮断器：30ｍＡ、0.1sec

標準装備

自動エア抜き弁
循環ポンプインタロック端子（S H B 型のみ）
通電遠方表示端子（S H B 型のみ）
異常警報表示端子（S H B 型のみ）

流水加熱器ＳＨＢ型（操作盤 付）

流水加熱器ＳＨＳ型（操作盤 無）※上記の表は屋内設置型です。 ※上記以外に屋外設置型、異電圧仕様等

御要求により製作いたします。

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/

ユニットヒーター【天吊型電熱式ユニットヒーター】
NDTE型●工場の暖房、倉庫の恒温調整用の加熱器として使用されております。
●標準型以外にも、高温（70℃以下）や防湿・防水タイプ等、使用目的に応じた仕様の製作も致しております。

【床置型電熱式ユニットヒーター】
UHS型・UHL型・UHH型（高温用）●オフィス・ホテル・寮・病院等に最適で、取付簡単
操作も容易です。
●標準仕様の電磁接触器内蔵ON・OFF制御型以外に無接点リレー内蔵制御型の製作も承っております。
●UHH型は、制御盤別置タイプになります。

UHL型【天吊型蒸気式ユニットヒーター】
NDCS型●蒸気を熱源とするユニットヒーターです。
●天井の低い工場等の暖房やスポットヒーティングに向いております。

【天吊型温水式ユニットヒーター】
NDCW型
NDCS型

●温水を熱源としたタイプです。

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品

■ NDTE型仕様
型

式

容

量

200V-3φkW

能力kcal/hNDTE-1

1860

NDTE-2

2

1,720

NDTE-3

3

2,580

NDTE-5

5

4,300

NDTE-7

7

6,020

NDTE-10108,600

NDTE-1515

12,900NDTE-10W

10

8,600

NDTE-15W

15

12,900NDTE-20W

20

17,200NDTE-25W

25

21,500NDTE-30W

30

25,800

送風機

寸

法（mm）

200V

風量m3/min幅

高さ

1φ-15W

6

400

315

3φ-25W

16

490

405

3φ-50W

25

540

455

3φ-150W

45

580

505

3φ-50W
32（25W×2） （16×2）

860

405

3φ-100W
50（50W×2） （25×2）

960

455

3φ-300W
90（150W×2）（45×2）

1,060

505

制御 B OX 型 名

重
奥行

19
20
480

22
23
28
36

540

38
40
43

480

内

量
kg

48
50

540

67

容

NDTE-**B型

電磁接触器+端子台

NDTE-**TB型

電磁接触器+余熱排除回路+端子台組込

NDTE-**TSB型

ソリットステートコンダクター（SSC）+余熱排除回路+端子台組込

NDTE-**TCB型

サイリスター(SCR)+余熱排除回路+端子台組込■ UHS・UHL型仕様
型

式

容

量

能

力

200V-3φkWkcal/h

UHS-03-1

32,580

UHS-03-2

1.5+1.5

2,580

UHS-04-1

43,440

UHS-04-2

2+2

3,440

UHS-05-1

54,300

UHS-05-2

2.5+2.5

4,300

UHL-06-1

65,160

UHL-06-2

3+3

5,160

UHL-08-1

86,880

UHL-08-2

4+4

6,880

UHL-10-1

10

8,600

UHL-10-2

5+5

8,600

電動機

送風機

寸

法（mm）

重

量

定格200V-1φ 両吸込多翼型風量

幅

高さ

奥行

kg

4P
50/60Hz
120/145W

MAX
14m3/min

900

650

260

50

4P
MAX
50/60Hz18m3/min120/145W

1100

650

260

60

塗装色：2.5Y9/1焼付け塗装仕上■ ＮＤＣ●型仕様
型

式

放熱量

凝縮水

吹出温度
℃

m3／ｈ

NDC●-30

8,700

16.29

47

NDC●-35

15,30028.65

43

NDC●-40

22,50042.13

NDC●-45

31,400

NDC●-50
NDC●-60

kcal／h

kg／h

風量

送風機

寸

法

200Ｖ-3φ

幅

高

奥行

1,080

50W

450

575

575

1,900

100W

580

605

550

42

2,900

200W

640

665

565

58.80

41

4,200

400W

720

745

635

27,000

50.56

42

3,600

400W

720

745

660

19,300

36.14

43

2,400

50W× 2

970

525

575

NDC●-70

31,800

59.55

42

4,100

100W× 2

1,100

595

550

NDC●-80

47,400

88.76

42

6,100

200W× 2

1,240

665

565

NDC●-90

58,300109.1741

7,500

400W× 2

1,400

745

630

NDC●-100

66,600124.7242

8,900

400W× 2

1,400

745

660

※●部分にはＳ（蒸気式の場合）もしくはＷ（温水式の場合）が入ります。
※蒸気圧：0.035ＭＰa、温水温度80℃、吸い込み空気温度15℃の計算値。
※温水ユニットは温水温度、空気吸込温度によって放熱能力が変わりますので正確な能力は当社営業までご連絡下さい。

ヒーターチャンバー
ヒーターチャンバー は、 送風機やパッケージエアコン（ダクトタイプ）の吹き出しフランジに接続して使用していただく温風暖房機です。
吹出口フランジ
ヒーターチャンバー
リード線引出口（端子箱取付可）

電気ヒーター
過熱防止器
短管

背面固定金具前面パネル

風向調整板（固定）●一般的にダクト接続型電気ヒーターは、高所や天井裏等が設
置場所となり、電気ヒーター及びダクトの外周を断熱材で覆う為、定期点検や過熱防止器の交換が困難でした。
ヒーターチャンバーなら、前面パネルが取り外し可能なので点検・交換が簡単に行えます。

幅

PAC本体幅と同じ

奥行

PAC本体奥行と同じ

高さ

400mm

色

PAC塗装色と同じ●ヒーターチャンバーなら、パッケージエアコン機内にヒーターが組込み不可の機種の場合でも、機外取付けの為、再加熱用ヒーターとしてご使用になれます。

●パッケージエアコン機内にヒーターを組み込む場合、ヒータ
ー容量が異なる毎に、日本冷凍空調工業会規格「エアコンディショナの電熱装置の安全基準」に基づく各種測定が必要と●ヒーターチャンバーは、パッケージエアコンの上部吹き出しなり、多額のテスト費用がかかってしまいます。
口に取り付けて頂く事により、ファンベルトの磨耗が原因にヒーターチャンバーは、“ 送風機と接続される条件であれよるベルトや粉の落下による発煙・異臭の発生が有りません。
ば「温風暖房機」の扱いになる” という見解を東京消防庁から
また、機外取付の為、パッケージエアコン内部の部品に対頂いておりますので、本機では不要となります。
しても、温度が上昇にすることによる悪影響を与えません。
（設置施工の際、所轄の消防署へ図面及び電気試験成績書、温度テスト書を添付して届け出て下さい）●ヒーターチャンバーは、パッケージエアコンに使用して頂く
場合、各メーカー・各機種に応じて塗装色や外形寸法を合わ●前面パネルをグリルにした直吹き仕様のプレナムタイプ（高せて製作しますので、違和感が少ない納まりとなります。
さ 500mm）の設定もございます。

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品

図：1

送風機とダクト接続型ヒーターとの組み合わせ
ダクト接続電気ヒーター
天井裏
機械室

現状では国内で最も多く採用されていると思われる施工方法で、送風機からのダクトと各部屋へ送風する為のダクトとの中間に電気ヒーターを取り付ける方法です。
設置工事後に防音、断熱の為に外周をグラスウール
にて覆います。

室内

送風機

グラスウールで覆われている事や、天井裏（高所）に設置をする為、施工後の定期点検や風量減少によってヒューズが溶断した場合の交換が非常に困難です。

図：2送風機とヒーターチャンバーの組み合わせ

天井裏
機械室
ヒーターチャンバー

室内

電気ヒーター
送風機

図：3

機械室設置の送風機の吹き出し側に「ヒーターチャンバー」を取り付けて、加熱した空気を天井裏のダクト
へ吹き込み、各部屋へ送る事が出来ます。
この施工方法の場合、機械室内にて「ヒーターチャン
バー」の前面パネルを取り外す事によりヒーター及び安全装置の点検・交換が簡単に行えます。

PACエアコン内部に電気ヒーター組込み
天井裏
機械室
送風機
モーター

室内

電気ヒーター

冷却器

パッケージエアコン

機械室に設置したパッケージエアコンの内部に電気ヒーターを取り付ける方法で、メーカーにも標準品の設定がされているケースも多いです。
ファンベルトの磨耗による粉やベルト自体が落下した
場合は、安全装置が作動する前に異臭や煙を発生する事があります。
また、モーターや送風機を加熱する事になる為、悪影響を与える事があります。

図：4 PACエアコンとヒーターチャンバーの組み合わせ
機械室設置のパッケージエアコンの吹き出し側に「ヒ天井裏
機械室
電気ヒーター

室内

冷却器のダクトへ吹き込み、各部屋へ送る事が出来ます。
「ヒーターチャンバー」はパッケージエアコンの外部送風機に接続している為、ファンベルトが原因による異臭及びモーター煙の発生が有りません。

パッケージエアコン

図：5ーターチャンバー」を接続して、加熱した空気を天井裏

パッケージエアコンの内部部品に対しても温度上昇による悪影響を与えません。

PACエアコンと“プレナムタイプ”の組み合わせ
天井裏
室内直吹き

室内に設置したパッケージエアコンの上部に「ヒータヒーターチャンバー

ーチャンバープレナムタイプ」を取付ける事により、室

電気ヒーター

内への直吹きで使用可能な方法です。

送風機

図：4と同様にパッケージエアコンに対する悪影響はあ

モーター

りません。

冷却器
パッケージエアコンも簡単に行う事が出来ます。

前面パネルを外すだけで内部点検・安全装置の交換

空調用ヒーター
日本電化工機は、昭和36年に電気ヒーターのメーカーとして発足しました。
以来、50年以上で数万台という数の多種多様なヒーターを製作しております。

【ダクト接続型電気ヒーター】【パッケージ機内取付型電気ヒーター】●空気調和用、熱風乾燥機等、通風ダクトの中間に設置し温風を供給するのに使用されます。
●電気式以外に蒸気式、温水式また使用目的に応じて耐高圧型、防湿型も製作いたします。

●パッケージエアコンに組込み、 冬期の暖房用として使用されます。
●防湿型・防水型・オールSUS型の製作も可能です。
●各主要メーカーのパッケージエアコンに数多く使用されており、御好評いただいております。

直膨コイル

ダクト接続型蒸気ヒーター
ダクト接続型電気ヒーター
400V〜3φ〜7000kW

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品

蒸気スプレー加湿器【SKAGタイプ】
音が静か
ムラなく噴霧水飛びがない
細菌の消滅

蒸気式加湿器SKAGタイプ

空調設備に欠かすことの出来ない加湿装置の革命品！

特許第3680817号

アルミニウム不織布をエキスパンドメタルでサンドイッチ状に密着させて圧延した金属性多孔質吸音材を
蒸気放湿管の外周に施した、清潔で微細な蒸気を噴霧する従来品にはない性能に優れた加湿器です。

仕

型

様

式

加湿量（0.1MPa）

寸法（mm）

接続口径

SKAG - 1503

1〜 10[kg/h]

300

15A

SKAG - 1505

11〜 30[kg/h]

500

15A

SKAG - 1510

31〜 40[kg/h]

1000

15A

SKAG - 2505

41〜 80[kg/h]

500

25A

SKAG - 2510

81〜120[kg/h]

1000

25A

噴霧時の様子
従 来 品

SKAGタイプ

日本電化工機株式会社 http://www.n-denka.co.jp/
社〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４

TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地

TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩手営業所〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

本福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング

TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521

茨城県古河市下片田406-1

TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

九州地区代理店〒812-0016

茨城第一工場〒306-0127

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5

TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場

〒023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430

TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

改 造 センター〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

MAC 冷熱品