価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：D3-LT5
テレメータ D3 シリーズ

オプション仕様10km対応通信カード◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円（ツイストペア用）
27.5

関連機器
・上位通信カード（形式：D3－N□）（D3－NS□、D3－NE2、D3－NM2は使用できません）

130

機器仕様
109（mm）

形式：D3－LT5－①②価格
基本価格 165,000円
加算価格
100～120V AC電源 +11,000円
200～240V AC電源 +11,000円
24V DC電源 +11,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：D3－LT5－①②①、②は下記よりご選択ください。
（例：D3－LT5－R／Q）
・オプション仕様（例：／C01）①供給電源
N：供給電源回路なし◆交流電源
K3：100～120V AC（許容範囲 85～132V AC、47～66Hz）＊
L3：200～240V AC（許容範囲 170～264V AC、47～66Hz）＊◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）＊＊､電源カード、供給電源回路付通信カードなどと併用する場合は使用できません。また、電源の2重化時は使用できません。

②付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

接続方式
・回線：コネクタ形ユーロ端子台（適用電線サイズ：0.2～2.5mm2、剥離長 7mm）
・内部通信バス：ベース（形式：D3－BS□）に接続
・内部電源：ベース（形式：D3－BS□）より供給・供給電源・RUN接点出力：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5 N・m）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：回線－内部通信バス・内部電源－供給電源－
RUN接点出力－FG・FG1間
マスタ／スレーブ切替設定：マスタ、スレーブを側面のディップスイッチにより設定
伝送速度設定：側面ディップスイッチにより設定
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED、交信正常時 緑色点灯、デー
タ受信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED、交信異常時 緑色点灯、内部回路異常時 緑色点滅、データ送信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）
その他、ディップスイッチによる設定
・上位書込設定・組合せ異常検出設定
詳細は取扱説明書をご参照下さい。
■RUN接点出力
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。

D3-LT5仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 1/8形式：D3-LT5■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

4min

6max

φ3.212max

（mm）

回線仕様
伝送ケーブル：ツイストペアケーブル（CPEV-0.9φ）、シールド付ツイストペアケーブル（CPEV-S 0.9φ）（ノイズ源の多い環境や1km以上の長距離でご使用される場合、シールド付ツイストペアケーブル（CPEV-S 0.9φ）をお勧めします。）
伝送距離：50bps時 10km以下
300bps時 8km以下
1200bps時 6km以下
4800bps時 4km以下
9600bps時 3km以下
19.2kbps時 2.5km以下
38.4kbps時 1.5km以下
送信出力：±3V以上（平衡出力）
通信方式：同期式半二重
制御手順：弊社専用プロトコル
通信速度：50bps～38.4kbps
異常検出：CRC16

設置仕様
消費電力
・交流電源：約20VA
・直流電源：約12W
消費電流（供給電源なし）：100mA
出力電流（供給電源あり）：20V DC 250mA（連続）400mA（10分間）
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：D3－BS□）に取付
質量：約180g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：回線－内部通信バス・内部電源－供給電源－RUN接点出力－FG・FG1間
1500V AC 1分間

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 2/8

形式：D3-LT5
パネル図
■側面図

BCDE

3 4 567 8 9ABCDE
F 01 2①RUN表示ランプ

F 01 27 8 9A■前面図⑤未使用

3 4 56⑥未使用②ERR表示ランプ⑦出荷調整・各種設定用
ディップスイッチ③設定用
ジャックコネクタ

LINE＋LINE−NC
NC
FG1④コネクタ形ユーロ端子台
45⑧各種設定用ディップスイッチ
SW34321SW687654321123ONSW287654321SW187654321ONONON6

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

13027.510956126.26ーM3
端子ねじ
43

端子カバー

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

位置決めガイド
回転軸

NS-8707 Rev.10 Page 3/8

形式：D3-LT5
ブロック図・端子接続図
表示
ランプ

シールド付より対線※1

縁路制御回路

通信回路

各種設定用
ディップスイッチ

電源回路

内部通信バスコネクタ

RUN接点出力

絶回

LINE＋LINE−NCNC
FG1

内部電源

RUN ＋ 15

RUN − 4供給電源

U（＋） 2
V（−） 3※1

設定用ジャック※1電源回路FG 6ステレオジャック※1、供給電源回路なしのときは付きません。
注）FGおよびFG1端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 4/8

形式：D3-LT5
システム構成例
PC
PLC

D3−
DC16

12

D3−
SV4

D3−
DS4

D3−
YV4

D3−
LT5

D3−N□

D3−PS□

345678ベース（形式：D3−BS08）

RS−485／422用避雷器
形式：MDP−4R

シールド付きより対線

RS−485／422用避雷器
形式：MDP−4R

D3− D3−
DA16 DC16

12

3

D3−
YS4

D3−
SV4

D3−
LT5456

D3−PS□78

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

ベース（形式：D3−BS08）

NS-8707 Rev.10 Page 5/8

形式：D3-LT5
解説■入出力カードの配置
本器は1対1のテレメ・テレコンを実現するための通信カードです。第1スロットに実装された入力カードのデータは、相手局の第1スロットに実装される出力カードに出力し、第2スロットは相手局の第2スロットに出力します。同様に第16スロットの入力は、相手局の第16スロットに出力します。このため、相手局の同一スロットには、入力カードの場合は出力カードが、出力カードの場合は入力カードが実装されていなければなりません。また、相手局の同一スロットにカードが実装されていない場合も、同様にERR表示ランプが点灯し、RUN接点出力（警報）が開放となります（異常とし、警報を出しますが他のカードに対しては通常と同じように動作します）。
デジタル入力カードとアナログ出力カード、アナログ入力カードとデジタル出力カードの組合せは異常としていません。
■組合せ異常検出設定●相手局が10km対応通信カード（形式：D3－LT5）の場合①上位書込設定がない場合
入出力カード組合せ異常検出の条件は次の通りです。
・正常：入力カード（マスタ局）、出力カード（スレーブ局）または出力カード（マスタ局）、入力カード（スレーブ局）
・異常：未実装も含め上記以外の組合わせコンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）にてスロット毎に入出力カード異常検出を設定することも可能です。詳細はD3CONの取扱説明書をご参照下さい。
②上位書込設定がある場合
マスタ局、スレーブ局の同じスロットで入出力カードが 1枚のみ実装されている場合は、D3CONにて入出力カード異常検出を設定します。
この場合、組合せ異常検出設定（SW6-2）は“OFF（あり）”に設定の上、D3CONにて設定して下さい。設定方法等の詳細はD3CONの取扱説明書を参照して 下さい。
●相手局が1対n専用10km対応通信カード（形式：D3－LT6）の場合
組合せ異常検出は“ON（なし）”に設定して下さい。
■上位通信機能
本器は上位通信カード（形式：D3－NE1、D3－NM1など）と組合わせて、PLCやパソコンにてマスタ局、スレーブ局の入出力カードのステータスが確認可能です。マスタ局、スレーブ局の入出力カードのステータスは同じエリアに重複して表示されますので注意して下さい。
■上位書込設定●相手局が10km対応通信カード（形式：D3－LT5）の場合上位のPLC やPCから各スロットの出力カードへの書込みを有効／無効にします。相手局の同じスロットにカードが実装されていない場合のみ設定可能です。それ以外の場合は正常に動作しませんのでご注意下さい。
上位書込設定はマスタ局、スレーブ局を問わず上位通信カード(形式：D3－NE1、D3－NM1など)と同じベースに実装されているD3－LT5にて“ON（有効）”に設定して下さい。上位通信カードが実装されていないベースのD3－LT5は、“OFF（無効）”に設定して下さい。
●相手局が1対n専用10km対応通信カード（形式：D3－LT6）の場合上位書込設定は使用しません。ディップスイッチの設定にかかわらず、上位のPLC やPCから書込み可能です。差し支えなければ、工場出荷時設定（OFF）の状態でご使用下さい。
■RUN接点出力と表示ランプ●表示ランプ前面のランプは、側面のディップスイッチ（SW3-1）により2種類の状態を表示します。
①回線の通信状態のみ確認したい場合（SW3-1がON）回線の通信状態を表示します。
RUN表示ランプはデータ受信時に赤色に点滅し、ERR表示ランプはデータ送信時に赤色に点滅します。
②組合せ異常検出、データ送受信などの異常を確認したい場合（SW3-1がOFF）
RUN表示ランプは相手局から正常にデータを受信すると、緑色に点灯します。
ERR表示ランプは相手局から正常にデータを受信し、入出力カードの内部通信が正常で、かつ相手局との入出力カードの不一致がない場合に消灯します。
・相手局から正常にデータを受信できない。
・相手局と入出力カードが一致しない。
D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 6/8

形式：D3-LT5
・入出力カードが全く実装されていない。
・内部通信が正常に行えない。
上記のような場合は緑色に点灯し、内部回路異常時は緑色に点滅します。
●RUN接点出力
通信（回線）異常と入出力カードの組合せ異常を検出します。入出力カードの組合せ異常検出はSW6-4にて無効に設定可能です。
○入出力カードの組合せ異常検出が有効の場合（SW6-4がOFF）＜ON条件＞
各スロットにて入出力カードの組合せが正常で、かつ相手局と正常に送受信している場合。
＜OFF条件＞
各スロットにて入出力カードの組合せが異常の場合。
例）
・相手局に入出力カードが実装されていない。
・マスタ局に入力カードが実装されている場合でスレーブ局にも入力カードが実装されている。
・マスタ局に出力カードが実装されている場合でスレーブ局にも出力カードが実装されている。
注）通信中に通信カードをベースから取外した際は、タイミングにより相手局にてカード組合せ異常を検出後、通信異常となる場合があります。通信カードを再び実装すると正常に通信を開始します。性能上、問題ありません。
○入出力カードの組合せ異常検出が無効の場合（SW6-4がON）
通信（回線）異常検出のみを行います。
＜ON条件＞
相手局から正常にデータを受信している場合。
＜OFF条件＞
・マスタ局（SW3-2がON）の場合
スレーブ局から正常にデータを受信しない場合。
通信速度により、下記の時間後にOFFとなります。
通信速度50bps時：約24秒
通信速度300、1200bps時：約6秒
通信速度4800bps以上時：約4秒
・スレーブ局（SW3-2がOFF）の場合マスタ局から正常にデータを受信しない場合。
未通信検出時間の約4倍の時間後（下記参照）OFFとなります。未通信検出時間は、D3CONにてスレーブ局のみ設定可能です。
通信速度50bps時：約180秒
通信速度300、1200bps時：約34秒
通信速度4800bps以上時：約12秒

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 7/8

形式：D3-LT5■伝送時間
伝送時間は、実装している入出力カードの種類と枚数より決まります。

Tc（ms）
Ta1（ms）
Ta2（ms）
Ta3（ms）
Td1（ms）
Td2（ms）
Td3（ms）

38.4k
6.3
2.9
5.0
9.7
0.8
2.9
2.9

19.2k12.5
5.8
10.0
19.3
1.6
5.8
5.8

通信速度（bps）
9600
4800
1200
25.0
50
200
11.5
2392
19.8
40159
38.6
78309
3.2
725
11.5
2392
11.5
2392

300
800
370
640
1240
100
370
370

504800
2200
3800
7400
600
2200
2200

Tout（ms）

0.3

0.6

1.1

34200

3

9

Tc（構成データと待ち時間）
Ta1（アナログ 4 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Ta2（アナログ 8 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Ta3（アナログ 16 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Td1（デジタル 16 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Td2（デジタル 32 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Td3（デジタル 64 点入力カード 1 枚の伝送時間）
Tout（出力カード 1 枚の伝送時間）

アナログ 4 点入力カードの枚数を Na1、アナログ 8 点入力カードの枚数を Na2、アナログ 16 点入力カードの枚数を Na3、デジタル16 点入力カードの枚数を Nd1、デジタル 32 点入力カードの枚数を Nd2、デジタル 64 点入力カードの枚数を Nd3、出力カードの枚数を Nout とすると 1 局の伝送時間（Tm または Ts）は下記の式で求めることができます。
Tm（Ts）＝ Tc ＋（Ta1 × Na1）＋（Ta2 × Na2）＋（Ta3 × Na3）＋（Td1 × Nd1）＋（Td2 × Nd2）＋（Td3 × Nd3）＋（Tout × Nout）
総伝送時間（1 局が伝送を開始したときから再度伝送を開始するまでの時間）は、マスタ局の伝送時間とスレーブ局の伝送時間の和として求めることができます。
T ＝ Tm ＋ Ts例）通信速度が 50bps 時、マスタ局にアナログ 4 点入力カードが 2 枚、デジタル 16 点入力カードが 3 枚、アナログ出力カードが 2 枚、デジタル出力カードが 4 枚、スレーブ局にアナログ 4 点入力カードが 2 枚、デジタル 16 点入力カードが 4 枚、アナログ出力カードが 2 枚、デジタル出力カードが 3 枚の場合、下記のように求めることができます。
Tm ＝ 4800 ＋（2200 × 2）＋（600 × 3）＋（200 ×（2 ＋ 4））＝ 12200（ms）
Ts ＝ 4800 ＋（2200 × 2）＋（600 × 4）＋（200 ×（2 ＋ 3））＝ 12600（ms）
T ＝ Tm ＋ Ts ＝ 12200 ＋ 12600 ＝ 24800（ms）＝ 24.8 秒■伝達時間
伝達時間（1局に入力を変化させ、相手局の出力が変化を開始するまでの時間）は、入力の変化と送信を開始するタイミングにより大きく変化します。例えば、マスタ局からスレーブ局への伝達時間（Tm_max）は下記のような範囲となります。
Tm＜Tm_max＜Tm＋Ts＋Tm
同様にスレーブ局からマスタ局への伝達時間（Ts_max）は下記のような範囲となります。
Ts＜Ts_max＜Ts＋Tm＋Ts
伝送時間の構成例において、伝達時間を求めると
Tm_max＝12.2～37.0秒
Ts_max＝12.6～37.4秒となります。
■デジタル入力の保持機能
デジタル入力信号は、本器が相手局にデータを送信し、再度送信するまでの間にONとなったビットを記憶しています。このため、押しボタンスイッチなどを直接入力カードに接続することが可能となります（入力部に保持回路を設ける必要はありません。ただし、内部通信のための50ms以上の入力時間が必要となります）。保持データの再送は行いませんので、回線が不安定で通信異常が多発する場合には、正確に送信できなくなりますので注意して下さい。
出力カードでは、新しいデータを受信するまで出力を保持しますので、伝送時間と同じON時間を確保することができます（ON時間は機器構成により大きく変化します。使用される機器構成の伝送時間を計算し、ON時間を確認して下さい）。
●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

D3-LT5仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8707 Rev.10 Page 8/8