Built-in Pump Component Box

特長

1. 燃料の移送に必要な機器類をボックス内に集約したコンパクト設計。
省スペースかつ利便性の高い製品です。
2. タンクローリー車が圧送できない高所へも給油が可能になります。
3. 送油ポンプと防油堤の一体構造となるので、ポンプ室のスペースがない現場でも設置が可能になります。
4. フロートスイッチからの満警報信号により送油ポンプを停止し、オーバーフローを防止します。
（フロートスイッチは別売りとなります）
5. ポンプ室を設けることができない施設などの高層階に設置したタンクへの移送に最適です。

使用例 -1

タンクローリー車からメインタンクへの給油

1. タンクローリー車のホースを注油口に接続。
（アース線クリップをローリーアース端子に接続）
2. コンポーネントボックス内の液面指示計にてメインタンクへの給油量（空間容量）の確認を行い、ポンプ制御盤にて手動によりポンプを運転し、給油を開始。
3. 給油完了後、手動によりポンプを停止。

設置概要図

フロートスイッチ検出部
液面計検出部

高層階

メインタンク

ボイラー等

ポンプ内蔵型コンポーネントボックスタンクローリー車

液面指示計

注油口

満警報信号
液面計信号
ポンプ制御盤ポンプ

GL（土間）

参考図面

ケース材質：S U S 3 0 4 t =1.5mm
ケース仕上：へアライン加工（内部除く）

ローリーアース端子

液面指示計

ベース材質：S U S 3 0 4
ベース仕上：生地
インターホン

銘板

表示ランプ、ポンプ操作部
吊金具
設置後キャップ取付
図面収納ポケット
銘板
筐体アース端子銅製
通気用ガラリ内面 40 メッシュ金網付

注油口

ポンプ制御用部品
ブレーカー、M g S W
リレー、端子台等

中扉
キー付ハンドル

防水パッキン
中仕切板

メインタンクへ

JIS25A
呼び圧力10K フランジ

送油ポンプ
安全増防爆型屋内モーター
ドレン用バルブチャンネルベース
オイルパン

正面図

配管系統図

20Aグローブ弁
メインタンクへ

65A 注油口

ポンプ
20A
Y 型ストレーナ

20Aスイング
チャッキ弁

側面図

表示ランプ、ポンプ操作部詳細

J I S 20A
呼び圧力10Kフランジ

20Aグローブ弁

アンカーボルト穴J I S 25A
呼び圧力10Kフランジ

過負荷表示ランプ：白色

満警報表示ランプ：赤色

停止表示ランプ：緑色

運転表示ランプ：赤色

ポンプ停止ボタン：緑色

ポンプ運転ボタン：赤色

ポンプ内蔵型コンポーネントボックス
Built-in Pump Component Box
使用例 -2地下タンクから燃料小出槽への給油

1. タンクローリー車のホースを注油口に接続。
（アース線クリップをローリーアース端子に接続）
設置概要図
2. コンポーネントボックス内の液面指示計にて地下タンクへの給油量（空間容量）を確認し、タンクローリー車から地下タンクへ荷卸しを行う。
3. 燃料小出槽に設置しているフロートスイッチが下限に達すると、自動でポンプが運転し、地下タンクから燃料小出槽へ給油を開始。
4. フロートスイッチが上限に達すると、自動でポンプを停止。

フロートスイッチ検出部

高層階

燃料小出槽

ボイラー等

ポンプ内蔵型コンポーネントボックス
タンクローリー車

液面指示計

ポンプ制御信号ポンプ制御盤

注油口

ポンプGL（土間）液面計検出部

地下タンク参考図面

ケース材質：S U S 3 0 4 t =1.5mmケース仕上：へアライン加工（内部除く）
ローリーアース端子

ベース材質：S U S 3 0 4
ベース仕上：生地

インターホン
液面指示計

銘板

表示ランプ、ポンプ操作部

銘板
吊金具
設置後キャップ取付

中仕切板

図面収納ポケット

油溜め

銘板

筐体アース端子銅製
通気用ガラリ
内面40メッシュ金網付

中扉

注油口

ポンプ制御用部品
ブレーカー、M g S W
リレー、端子台等

キー付ハンドル
防水パッキン
JIS65A
呼び圧力10K フランジ

地下タンクへ中仕切板

JIS25A
呼び圧力10K フランジ

地下タンクよりJIS25A
呼び圧力10K フランジ

燃料小出槽へドレン用バルブ

正面図

配管系統図

JIS65A
呼び圧力10Kフランジ

65A
地下タンクへ
注油口
JIS25A
20 A
20A
グローブ弁
呼び圧力10Kフランジ
Y型ストレーナ
地下タンクより

20A グローブ弁 20 A
Y型ストレーナ

チャンネルベース
送油ポンプ
安全増防爆型屋内モーター
オイルパン

ポンプ

側面図

表示ランプ、ポンプ操作部詳細

JIS20A
呼び圧力10Kフランジポンプ

アンカーボルト穴

減警報表示ランプ：赤色

満警報表示ランプ：赤色
No.1 運転表示ランプ：赤色
No.1 過負荷表示ランプ：白色
No.2 過負荷表示ランプ：白色

20Aスイング 20A グローブ弁 J I S 2 5 A
呼び圧力10Kフランジチャッキ弁

No.1 停止表示ランプ：緑色

20 A スイング 20A グローブ弁
チャッキ弁

手動ポンプ停止ボタン：緑色

No.2 運転表示ランプ：赤色
手動ポンプ運転ボタン：赤色

運転切替スイッチ：黒色

ポンプ切替スイッチ：黒色

燃料小出槽へNo.2 停止表示ランプ：緑色

その他の仕様●製作にあたっては、下記仕様をご連絡ください。

●ポンプ・モーター、制御盤、給油口、液面指示計等の組込みなど様々な仕様に対応できます。

●ポンプ・モーターは安全増防爆型屋内モーター仕様と耐圧防爆型モーター仕様のいずれも対応できます。
●ポンプ・モーター出力、配管口径、配管取出し方向、給油口、ボックス材質、内部組込み品など現場に応じた設計を行います。

1.

2.

6.

用途

25A

地下タンクから燃料小出槽への給油50A

油種65A
その他（A 重油7.

軽油
灯油
3.

4.

ポンプ・モーター出力、防爆仕様）

送油管口径
20A
25A
32A

0.4Kw

□安全増防爆□耐圧防爆

0.75Kw□安全増防爆

□耐圧防爆

1.5Kw

□安全増防爆□耐圧防爆

SPHC 製・（t2.2Kw□安全増防爆□耐圧防爆

SUS304 製・（t8.

ポンプ・モーター台数

ボックス材質・板厚・仕上）
mm・塗装（））
mm・ヘアライン仕上

その他（
9.

1台2台
5.

給油口

ローリー車からメインタンクへの給油

液面指示計

配管取出し方向）内部組込み品型式（）

インターホン

注油管取出し方向（）

ローリーアース端子

送油管取出し方向（）

その他（）●その他特記事項

警告
1.本製品は軽油･灯油･重油を対象としております。
前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店･営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
2.本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
3.本製品の保証期間は納入から１年間とし､保証期間内に不具合が生じた場合は､弊社は無償で本製品の修理または交換を行います｡但し､不具合の発生が弊社の責めによらない場合はこの限りではありません｡
なお､弊社は上記の製品保証以外については､弊社の責任の有無に関わらず､いかなる場合においても､本製品の使用もしくは不具合に起因もしくは関連する直接損害､間接損害､特別損害､拡大損害､逸失利益､その他一切の損害について､または､本製品と弊社もしくは他社の他製品等とを接続もしくは併用した際の使用もしくは不具合に起因もしくは関連する直接損害､間接損害､特別損害､拡大損害､逸失利益､その他一切の損害について､責任を負いかねます
ので､あらかじめご了承ください｡
ここでいう｢他製品等とを接続もしくは併用｣とは､本製品と弊社もしくは他社の他製品､本製品と弊社もしくは他社のサ−ビス（役務など）､または､本製品と弊社もしくは他社の他製品およびサ−ビス（役務など）等を接続もしくは併用するなど､あらゆる接続もしくは併用を意味するものとします｡

お問い合わせはDCST

YISO 9001

GEAA

MENT SMANMANGEERTIFIE

DEM

TIFIE

ST

ER

EM

CMENT SY

ISO 14001

JQA-QMA11772 JQA-EM5031
本社・福岡工場・太宰府工場●写真等は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
また、カタログ用の特別塗装になっているものもありますのでご了承ください。
●なお、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは、予告なしに変更する場合があります。

カタログNo.430 27E01C