QH-00-09-756
２０２３年５月

太陽電池モジュール
施工マニュアル（トップロック）

販売店・工事店様用

もくじ◆ 仕１ ． 架 台 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ p1
２ ． ト ッ プ ロ ッ ク ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ p2

様 ◆ツメ無し

太陽電池モジュール

YGO工 法設置工事をされる方へお願い■据付工事を始める前に据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
■据付け強度を確保する為、据付工事説明書の据付方法を守ってください。
■据付工事は、販売店・工事店様が実施してください。
●据付工事は高所（２ｍ以上）作業であり、転落の恐れがありますので、ヘルメット、墜落制止用器具を着用し、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
■取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。
■本据付工事説明書は支持部材のみの据付工事説明書になります。
■建築強度については考慮されていませんので、販売店様、施工店様にてご確認ください。

横置１．架台１）支持部材①トップロック軒棟セット
品名① トップロック軒用② トップロック棟用③ 端部押え金具**④ M8フランジナット

数量1122①②③④②トップロック中間セット
品名① トップロック中間② 中間押え金具③ M8フランジナット

数量111①②③●拾い出しの関係上、据付けに必要のない部材が含まれている場合がございます。
●固定部材の色はブラック色となります。
●端部押え金具、中間押え金具の形状は図と異なる場合がございます。

1２．トップロック１ ） 1段 目 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け①太陽電池モジュールの設置位置と太陽電池モジュールの固定範囲を確認し、トップロックの取付け位置を決めます。
■固定範囲

■ハゼ折板
■固定範囲

■トップロック
取付位置■トップロック
取付位置■太陽電池モジュール② ア レ イ 端 の 1列 目 の ト ッ プ ロ ッ ク (軒 用 )を ハ ゼ 折 板 の ハ ゼ 部 に 入 れ 、ハゼ折板の端からトップロックまでの距離を揃えます。

■ハゼ部

Ａ

■トップロック(軒用)

Ａ
■ハゼ部

Ａ詳細
2

③ ト ッ プ ロ ッ ク の 側 面 の M8ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
トルクレンチで規定トルク値まで締め付けてください。

注意

仕様によって締め付けトルクが異なります。
スチール製
溶融亜鉛メッキ品
シルバー色

ステンレス製
塗装品
ブラック色

トルク値：25N･m±0.5

トルク値：9N･m±0.5■トップロック■M8ナット■トップロック■M8ナット

■ハゼ折板

■ハゼ折板

この時、トップロックを上からしっかり押さえながら締め付けてください。
④トップロックに“緩み”がないことを確認してください。
“緩み”がある場合は、増し締めして調節してください。

注意締め込み過ぎると金具が破損する恐れがあります。
また、本締めした金具は緩めて位置調整や、取り外して再利用はできません。
強度低下の恐れがあるため、新品をご使用ください。

3

⑤金具と金具に水糸を張ります。
⑥水糸に残りのトップロックを合わせ、③同様に取り付けます。

■ハゼ折板■トップロック■水糸⑦ ト ッ プ ロ ッ ク (軒 側 )の 上 に 太 陽 電池モジュールを置きます。
こ の 時 、 M8ボ ル ト の 中 心 か ら 15mm離してください。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール

15㎜

15mm

⑧ ト ッ プ ロ ッ ク (軒 側 )の M8ボ ル ト に端 部 押 え 金 具 と M8フ ラ ン ジ ナ ッ トを入れます。

■M8フランジナット■端部押え金具■M8フランジナット■端部押え金具■M8ボルト■M8ボルト4

⑨ ト ッ プ ロ ッ ク (中 間 )を 太 陽 電 池モジュールの下に入れ、モジュールスペーサーを太陽電池モジュールに当てます。

■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■トップロック(中間)■トップロック(中間)⑩ ③同様にトップロックの側面のM8ナ ッ ト を 締 め ま す 。

■M8ナット■トップロック(中間)■M8ナット■トップロック(中間)5⑪太陽電池モジュール同士のコネクタを接続します。

■太陽電池モジュール

■コネクタ

注

意

・太陽電池モジュール同士のコネクタ接続が確実に行われていることを必ず確認してください。
・太陽電池モジュールと架台の間にケーブル、コネクタを挟まないでください。
(コ ネ ク タ に 衝 撃 や 荷 重 を 加 え る と 火 災 、 感 電 の 原 因 に な り ま す 。 )⑫トップロックのケーブル保持用の穴などを使い、ケーブルを結束バンドなどで留付けます。
この際、結束バンド等でケーブルを傷付けないよう注意してください。

お願い・ケーブルが弛んで屋根材に触れないようにしてください。

■ケーブル※ケーブル保持用穴■結束バンド6

⑬ M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

■M8フランジナット■端部押え金具■M8フランジナット■端部押え金具

7２ ） 2段 目 以 降 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け① 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を YGOモ ジ ュールスペーサーの後に置きます。

■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー② ト ッ プ ロ ッ ク (中 間 )を 太 陽 電 池モジュールの下に入れ、モジュー
ルスペーサーを太陽電池モジュー
ルに当てます。

■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■トップロック(中間)■トップロック(中間)③ １）③同様にトップロックの側
面 の M8ナ ッ ト を 締 め ま す 。

■M8ナット■トップロック(中間)■M8ナット■トップロック(中間)④ １）⑪⑫同様に太陽電池モジュールのコネクタを接続し、ケーブルを処理します。

8⑤ ト ッ プ ロ ッ ク (中 間 )の M8ボ ル ト に
中 間 押 え 金 具 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト ■M8フランジナット■中間押え金具を入れます。
■M8フランジナット■中間押え金具■M8ボルト■M8ボルト

⑥ M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

■M8フランジナット⑦ ２）の手順を繰り返し、太陽電池モジュールを据付けます。

9■M8フランジナット

３）最終段の太陽電池モジュールの据付け①最終段の太陽電池モジュールをYGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー の 後 に置きます。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー② ト ッ プ ロ ッ ク (棟 側 )を 太 陽 電 池■太陽電池モジュールモジュールの下に入れます。

■太陽電池モジュール■トップロック(棟側)■トップロック(棟側)③ ト ッ プ ロ ッ ク (棟 側 )の M8ボ ル ト に端 部 押 え 金 具 と M8フ ラ ン ジ ナ ッ トを入れます。
■M8フランジナット■端部押え金具15mm10■M8フランジナット■端部押え金具

④ １）③同様にトップロックの側
面 の M8ナ ッ ト を 締 め ま す 。

■M8ナット■トップロック(棟側)■M8ナット■トップロック(棟側)⑤ １）⑪⑫同様に太陽電池モジュールのコネクタを接続し、ケーブルを処理します。
⑥ ト ッ プ ロ ッ ク (中 間 )の M8ボ ル ト に
中 間 押 え 金 具 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト ■M8フランジナット■中間押え金具を入れます。
■M8フランジナット■中間押え金具⑦ 全 て の M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 めします。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

■M8フランジナット■M8フランジナット

11■M8フランジナット

５）架台アース①太陽電池モジュール架台より接続箱、地面へアース接続します。
（ⅰ）圧着端子（現場調達部材）をアース線（現場調達部材）に圧着ペンチで取付けます。
（ⅱ）アース線の圧着端子をドリルビス（現場調達部材）でトップロックの側面に打ち込み、横方向の太陽電池モジュール間の渡りアースを取ります。

■ドリルビス
（現場調達部材）（ⅲ）地上接地用のアース線（現場調達部材）をトップロックに取付けます。

■アース線

■アース線

■ドリルビス
（現場調達部材）■モジュール間の渡りアース

注意

お願い

Ｃ種またはＤ種接地工事が必要です。
アースを取らないと感電の恐れがあります。

アース線が弛んで屋根材に触れないようにアース工事は有資格者が行ってください。

してください。

12