株式会社島津製作所
放射(輻射)冷暖房の導⼊事例

2018年9⽉10⽇
株式会社島津製作所
製造推進部
祝部 茂樹

会社概要社

是︓ 科学技術で社会に貢献する

経営理念 ︓ 「⼈と地球の健康」への願いを実現する
創

業 ： 1875年3⽉

設

⽴ ： 1917年9⽉

資本

⾦ ： 266億円

連 結 売 上 ⾼ ： 3,765億円
連 結 従 業 員 数 ： 11,954名
連 結 ⼦ 会 社 ： 74社 (国内23社, 海外51社)
2018年3⽉31⽇現在
1／26

沿⾰
1875

初代島津源蔵京都木屋町二条南で創業
教育用理化学機械製造を開始

1952

光電子増倍管を使用した世界初の分光光度計を開発
光電式分光光度計QB-50

創業者 島津源蔵

日本で初めて有人軽気球の飛揚に成功

1896

X線写真の撮影に成功

1897

蓄電池の製造開始

1909

日本初の医療用
X線撮影装置を完成

日本初のガスクロマトグラフを開発

1956

世界初の遠隔操作式X線テレビジョン装置を開発

⼆代⽬ 島津源蔵

1877

GS蓄電池（1904年）

1956

汎用ガスクロマトグラフ
GC-1A

1972

高速液体クロマトの開発

1988

世界初のレーザイオン化
質量分析計の開発

1956

島津デュポン
高速LC840型
レーザイオン化質量分析計
LAMS-50K

2／26

事業領域
事業別売上構成（売上⾼ 3,765億円）《2018年3⽉期》

産業機器

産業機器
12% 442億円

その他
２% 72億円

航空機器
7% 276億円
ターボ分⼦ポンプ

油圧ギヤポンプ

医用機器
18%
659億円

航空機器

分析・計測機器

液体クロマトグラフ質量分析計
計測機器
61%
2,361億円
分光光度計

コントロール・バルブ・モジュールパワー・ドライブ・
ユニット・ギヤボックス

医用機器
精密万能試験機

アングル・ギヤボックス

フラップ・アクチュエータ

X線TVシステム

⾎管撮影システム

乳房専⽤PETシステム
3／26

事業の紹介分野の紹介

科学の⼒で社会に役⽴つ。SHIMADZUはさまざな分野の発展に貢献しています。
医薬・開発プロセスにおける分析評価・品質管理⽀援
・⽣産設備の管理⽀援

医療・医療機関での診断治療⽀援
・新薬の研究・開発⽀援

半導体・電機・半導体の製造⼯程
・ディスプレイの製造⼯程

環境

⾷品

・⼤気・⽔・⼟壌の分析計測
・排出物・廃棄物の分析

・原料の特性評価・成分分析
・安全性評価・⾵味・⾷感測定試験

エネルギー

モビリティ

・再⽣可能エネルギーの開発⽀援
・次世代電池開発における分析評価

・航空機の安全運⾏と搭乗者の快適環境
・⾃動⾞の安全性・快適性評価試験
・産業⾞両や建設機械の動⼒源

素材

インフラ

・⽯油化学製品や新素材の分析計測評価
・⾦属・ガラス・セラミックスの分析計測評価・社会／産業インフラの疲労耐久試験、劣化計測
・モニタリングサービス／劣化診断サービス

44／26

新事業展開多様な技術・ノウハウを融合して新たなソリューションを提供していきます。
インフラ
ヘルスケア
超早期診断・予防診断の実現、構造物の劣化・寿命診断やiPS細胞などによる再⽣医療、環境汚染物質の使⽤の新薬開発プロセスなどに有無など、社会インフラのかかわる新たな技術開発を安全性を確保するための展開しています。

技術開発を提供します。

マテリアル
⾰新的新規材料・素材の研究開発や、有機ELなどの新たなデバイス開発・⽣産性向上に貢献する技術・開発を⽀援します。

環境・エネルギー
シェールガスやバイオマスなど、新エネルギーの開発プロセスの評価に不可⽋となる計測技術、ＰＭ２．５をはじめとする⼤気や河川・⽔道⽔など環境計測の技術開発を推進しています。

5／26

社会貢献活動
優れた研究を表彰「島津賞(⽇本)」，「島津杯(中国)」

植林活動を推進「島津製作所の森」

地球規模の環境保全活動を⽀援

国連⼤学「環境監視プロジュエクト」

⼩中学⽣への環境教育「出前講座」

特別協賛「島津全⽇本室内テニス選⼿権⼤会」

⻘少年への啓蒙活動「島津ぶんせき体験スクール」

6／26

放射(輻射)冷暖房設備について

7／26

新本社棟

現在活躍中の放射(輻射)空調設備
新本社棟のオフィスフロアに設置し、利⽤を開始

8／26

新本社棟

竣⼯年 ︓
所在地 ︓
⽤途
︓
延床⾯積︓
階数
︓構造︓

2014年
京都府 京都市
オフィス
20,492㎡
地下1階、地上7階
地下SRC造、地上S造
9／26

放射(輻射)冷暖房導⼊前
放射(輻射)冷暖房導⼊前の空調設備
集中熱源による空調設備 or 個別空調機
いずれも ⾵ の循環が必要
× 温度にムラが⽣じる
× ドラフト感を感じる…⼊居者の不満
施設管理担当者の対応⼯数が増えてきた

10／26

放射(輻射)冷暖房導⼊の決め⼿
2012年 新本社棟建設検討中に、ゼネコン業者より放射(輻射)冷暖房 の提案を受ける
× 温度にムラが⽣じる
× ドラフト感を感じるを解決できることが⼤きな魅⼒︕⇒ 最⼤のネックは コスト
約3,000㎡の空調に対して、２億円必要
当初の予算枠内で他の仕様を切り詰めてでも、放射(輻射)冷暖房の導⼊が得策︕と判断
11／26

放射(輻射)冷暖房

導⼊にあたって◆「結露」対策
ゼネコンとの打ち合わせの中で「結露対策」は重要と認識
天井の⾦属パネルを16℃の冷⽔で冷やすので室内に湿気の多い夏の外気が⼊れば、天井⾯で結露する

天井⾯

執務室

12／26

放射(輻射)冷暖房

導⼊にあたって◆「結露」対策
積極的に外気を導⼊するために、⾃動で換気窓を開閉制御する仕組みを採⽤
建物を基本的に窓を開けない運⽤とすることで対応

外気導⼊の換気窓開閉 に対して、空調運転信号条件でインターロック機能制御

13／26

放射(輻射)冷暖房 ⼊居者の声
室内どこで業務しても 均⼀な環境「瞬時に汗が引いていく感じ」「⾵の⾳がしないので静か」
⼊居者の不満はほとんど聞こえてこない
不満対応の突発対応の⼯数がなくなった︕
天井からの放射熱を受けることは、吹抜けがあっても、熱ロスが少ないことも実感
吹抜けの多い建物なら、省エネ効果⼤
14／26

放射(輻射)冷暖房 を使ってみて考察・パネルが温まる(冷える)までのタイムラグ＝ 空調したい時間より前に運転開始が必要
・集中熱源⽅式となるので、個別の負荷変動への応答が悪い⇒ ⼯場・実験室には向かないが、負荷増減の少ない事務エリア・執務室に適している
今後の建設時にも、執務室には放射(輻射)冷暖房の導⼊を進める

15／26

新本社棟

社外に向けた普及、波及の取組み

・社外向けイベントの積極的な誘致＜社外向けイベント事例＞◆ 第４７回⼤都市設備技術担当者会議 ＜施設調査＞
全国の政令指定都市施設担当者が集まる会議の設備⾒学会を受⼊れ、放射(輻射)冷暖房の技術を広めた。
後⽇、京都市が改修⼯事で採⽤したとのことを聞いている。
また、福岡市は、複数名の担当者が⼀か⽉後に再訪され、積極的に検討されている様⼦であった。

他にも設計・施⼯を担当したゼネコンの紹介で、導⼊検討中の数社の⾒学を受け⼊れた。

16／26

新本社棟

社外に向けた普及、波及の取組み＜社内向けイベント事例＞

島津グローバルサミット

海外のグループ会社総務担当者を集めての会合で、放射(輻射)冷暖房を体感してもらい、良さを各国に広めていく

・施設紹介ムービー、施設紹介パンフレットにより採⽤技術の啓蒙を図る
17／26

次期建設計画への採⽤

18／26

ヘルスケアR&Dセンター (現在建設中)竣⼯予定︓ 2019年1⽉
所在地 ︓ 京都府 京都市(本社棟の隣に)
⽤途
︓ 研究所
延床⾯積︓ 約18,900㎡
階数
︓ 地上4階・ヘルスケア領域における新たな技術の研究開発を⾏う拠点施設
・国内有数の規模のオープンイノベーションラボを設置し、社外の研究パートナーとの共創・協働を⽬指す
建物の 執務エリア 4,000㎡ に採⽤を決定
新本社棟計画時の経験を活かし、仕様を決定。

19／26

ヘルスケアR＆Dセンターの省CO2技術
・放射(輻射)冷暖房システム
天井パネルの冷却による放射を利⽤する
空調システムで、空調ファンレスによって空調搬送動⼒を削減するとともに、ドラフトを感じない静穏で快適な室内環境を実現
放射(輻射)
パネル
天井⾯23.9℃(敷設率40%)

冷⽔16℃〜18℃
放射(輻射)による熱移動

室内温度28℃
壁⾯27℃
体表⾯32℃

内観イメージ

床⾯27℃
20／26

省CO2技術の全体像
・幅広い省CO2技術を採⽤し、健康かつ快適な執務環境を構築
・BIMの活⽤による省資源・マテリアル対策の実施
・BEMSの活⽤により研究者が⾃ら省エネを実践する仕組みをつくる
Ａ.BEMSによるエネルギー管理

Ｂ. 放射(輻射)冷暖房
システム

Ｅ.光庭による⾃然光の取り⼊れＦ.画像式⼈感センサーによる照明の調光制御

メカニカル
バルコニー

屋外テラス

Ｂ,D,Ｆ,G

Ｄ.換気量のＣＯ２制御

Ｇ.グラデーションブラインドによる⽇射制御Ｅ

オープンミーティングエリア
Ｃ

Ｃ.ダイレクトドライブファンによる維持管理性能の向上

光庭

⼀体的利⽤

オープンミーティングエリア

執務エリア

オープンミーティングエリア

オープンミーティングエリア

執務エリア

オープンミーティングエリア

オープンミーティングエリア

執務エリア

協働ラボ

共創ラボ

W10 ヘルスケアR＆Dセンター

Ａ

執務エリア

既存棟

21／26

ヘルスケアR＆Dセンターの省CO2技術
・画像式⼈感センサによる照明調光制御
従来の熱線⼈感センサーよりも画像式⼈感センサー

⾼精度に 在・不在、照度を検知
無駄のない省エネを実現

・吹抜け による光庭、重⼒換気●環境調整機能︓
執務者が健康に働くことができる執務環境を創出し、居住快適性を向上

22／26

ヘルスケアR＆Dセンターの省CO2技術
・環境性能評価< CASBEE京都-新築

Ｓ> ※⾃⼰評価

23／26

ヘルスケアR&Dセンター (現在建設中)
・ヘルスケア領域における新たな技術の研究開発を⾏う拠点施設
・国内有数の規模のオープンイノベーションラボを設置し、社外の研究パートナーとの共創・協働を⽬指す

研究パートナー・イノベーションのための来訪者に対しても積極的に技術を紹介するサイネージシステムを検討中

24／26

まとめ
放射(輻射)冷暖房設備は⾼コストであるが、それに⾒合うだけのメリット
・省エネ性
・均⼀な安定環境の実現
さらに普及することで、導⼊コストも低減していくことを期待している

25／26

ご清聴ありがとうございました

26／26