제품 소개 및 어플리케이션 사례

2024-01
KC-Z658

Central Air-Conditioning System빌딩의 공조 방식에는 중간 규모(��,���m� 이하)빌딩에 사용되는 개별 공기 조화 방식과 대규모 빌딩(��,���m� 이상)에 사용되는 고도로 자동화된중앙 공기 조화 방식(이하 중앙 공조 방식)이 있습니다.

이 해설서에서는 중앙 공조 방식을구성하는 설비 기기와 이를 적절하게제어하여 쾌적한 주거 공간을 유지하면서에너지 절약을 실현하는 제어 기기를설명합니다.

이 카탈로그의 일부 제품은 일본 시장에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의해 주십시오.
MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp

6-0030

Rev.

2

소개
PA(프로세스�자동화)를�위해�개발된�계장�기기는 FA(공장�자동화)에도�적용되어, 자동화의영역을�크게�확장했습니다. 지금은 BA(빌딩�자동화)에도�널리�활용되며, 중앙�공조�시스템이

일반적으로�쓰이게�되었습니다.

당사에서는 BA에�특화된 빌딩�제어용 DDC(다이렉트�디지털�컨트롤러)를�개발하고, 범용 PLC가가진�문제점을�많이�해결했습니다. 또한, 빌딩�제어에�특화된�리모트 I/O의 I/O 모듈도�갖추고�있어

BA의 SI(시스템�통합�업체) 여러분께서�설계�간소화와�조직적인�유지�보수를�하는�데에�확실하게
힘이�되어�드릴�수�있습니다.

SI 여러분, 당사의 오픈�네트워크 DDC 및 리모트 I/O 채용을�검토해�주시기�바랍니다.

�장
�-�
�-�

목�차

BAS(빌딩�자동화�시스템)와�중앙�공조
BAS(빌딩�자동화�시스템)중앙�공조�시스템

�~� 페이지

AHU(에어�핸들링�유닛)� 페이지

FCU(팬�코일�유닛)

� 페이지

�장

중앙�공조의�주요�설비�-�

VAV(베리어블�에어�볼륨)

�-�
�-�
�-�

� 페이지

� 페이지

열원�시스템

�장공조�제어�시스템에�사용되는�오픈�네트워크�-�

LONWORKS 네트워크�구성

�-�

�-�

Modbus 네트워크�구성�� 페이지

BACnet 네트워크�구성�� 페이지�� 페이지

�장BA 컴포넌트�-�

VAV 전용�오픈�네트워크�컨트롤러(형식: BA�□-VAV)

�-�리모트 I/O R� 시리즈에�공조�제어�전용�입출력�모듈을�갖췄습니다.

�-�
�-�
�-�

범용 PLC에는�없는�편리한�기능을�갖춘�오픈�네트워크 DDC를�준비했습니다.

FCU 전용�오픈�네트워크�컨트롤러(형식: BA�□-FCU)빌딩�자동화용�네트워크 BACnet 대응�리모트 I / O

�-�오픈�네트워크�전용�컨트롤러(싱글�루프�컨트롤러, 온도�조절계)�-�공조�제어에서�자주�사용되는�신호�변환기�외

�-�

� 페이지

소형�리니어�모션�타입�전동�액추에이터® MSP 시리즈

2

��~�� 페이지�� 페이지�� 페이지

��~�� 페이지�� 페이지�� 페이지�� 페이지

��~�� 페이지

�장

�-�

BAS(빌딩�자동화�시스템)와�중앙�공조
BAS(빌딩�자동화�시스템)수집한�데이터를

바탕으로�향후�운용�계획
등을�세울�수�있습니다.

대규모�빌딩의�예
운용

BEMS(빌딩�에너지�관리�시스템)

관리

스마트폰

요금�부과�시스템

·이상�통보
·계측�데이터

프린터

인터넷

시스템

빌딩의�조작은

LAN

통합

서버

관리

시스템

워크
스테이션

실제로�여기에서
진행합니다.

워크
스테이션

프린터

Web 서버

LAN설비별로�관리
시스템이

있습니다.

필드�서브
시스템

공조

열원
AHU
VAV
FCU
：

전기

위생

수변전
동력반
분전반
：

상하수
양수
화장실
：

조명
점등
소등
조광
：

대규모�빌딩은�공조�설비, 전기�설비,위생�설비�등�설비별로�서브�시스템이
있으며, 그것을�통합한�통합�관리

시스템이�빌딩�전체를�관리합니다.
중간�규모�이하�의�빌딩에서는�공조·전기·위생�등의�설비를�하나로
통합한�시스템으로�관리하는
방식이�일반적입니다.

3

방범

문�개폐
잠금�장치
입/퇴출
방범�카메라
：

방재

배연
방화문
스프링클러
：

다음�페이지부터는

중앙�공조와�그�자동제어에
대한�설명입니다.

�-�중앙�공조�시스템

중앙�공조�방식이란, 한�곳에�집중된�열원�장치(보일러나�냉동기�및�반송�펌프�등)에서�만들어내는�냉수나�온수�또는
증기를�각�층의�열�교환기(공조기�또는 FCU 등)로�보내고, 건물�전체의�냉방이나�난방을�하는�공조�방식입니다.

중앙�공조�방식은�열원기의�초기�비용�또는�유지�보수�비용�등이�소요되고, 기기의�설치�공간(주로�지하에�설치)이

필요하므로�연면적 ��,���m� 이상의�비교적�대형인�오피스텔, 상업�시설, 병원, 호텔�등에�채용됩니다. 도시에서는�건물
내에�열원�장치를�설치하지�않고�열�공급�설비(지역�냉난방�플랜트)로부터�냉수, 온수�또는�증기를�접수하는�지역�냉난방
방식도�많이�채용됩니다.

또한, 본�해설서에서는�공조기를 'AHU', 팬�코일�유닛을 'FCU', 가변�풍량�유닛을 'VAV'로�각각�설명합니다.
냉각탑

FCU

팬�코일�유닛→ � 페이지 �장 �-�냉수·온수�배관

빌딩�옥상에서�자주�볼�수
있는�냉각탑은�지하에
있는�냉동기의�냉각수를
식히는�장치야.

천장�내부

방

방

이 AHU로�층�전체에
냉풍이나�온풍을�보내는�거야.

기계실칸막이로�구분된
회의실이나�외기�영향을
받기�쉬운�창측�등은 FCU
가�개별적으로�공조해.

천장�내부
공기�덕트

AHU

VAV

베리어블�에어�볼륨

에어�핸들링�유닛→ � 페이지 �장 �-�→ � 페이지 �장 �-�냉수·온수�배관

열원�시스템

보일러넓은�층은�천장�내에�있는
VAV로 ZONE별로공조하는구나.

지하
기계실

보일러

→ � 페이지 �장 �-�대부분의�빌딩은�열원
시스템이�지하에�있어.
여기서�펌프로�냉수나
온수를�전관에�보내지.

넓은�층

냉동기

4

냉동기

중앙�공조�방식의�설비�구성
[범례][용어�해설]AHU: 에어�핸들링�유닛(공조기)→ � 페이지 �장 �-�

VAV: 베리어블�에어�볼륨(가변�풍량�유닛)
FCU: 팬�코일�유닛

BACnet/IP
Modbus-RTU, BACnet MS/TP개별�배선냉수�유출�배관
냉수�유입�배관
온수�유출�배관
온수�유입�배관
냉각수�유출�배관
냉각수�유입�배관→ � 페이지 �장 �-�→ � 페이지 �장 �-�

DDC: 다이렉트�디지털�컨트롤러

→ �� 페이지 �장 �-�

SCADA

BACnet/IP게이트웨이용
오픈�네트워크 DDC→ �� 페이지 �장 �-�

C

냉각탑

D

팬

FCU 컨트롤러

FCU

방

C

→ �� 페이지 �장 �-�실내�설정기

천장�내부

VAV
컨트롤러

→ �� 페이지 �장 �-�

온수 코일

필터

배기

전열 교환기

냉수 코일

외기

VAV
팬

AHU

실내�설정기

환기

A

P

VAV

급기

실내�설정기

→ �� 페이지 �장 �-�지하기계실→ �� 페이지 �장 �-�

D

VAV 컨트롤러

다른�방으로

팬열원�시스템용
오픈�네트워크 DDC

방

급기 환기

→ �� 페이지 �장 �-�

팬

F
C
U

로

급기 환기

기계실

천장�내부

FCU

실내�설정기B AHU용
오픈�네트워크 DDC

팬

보일러
냉동기

P

냉동기

냉동기

5

P

보일러

급기

보일러

다른

FCU
컨트롤러

→ �� 페이지 �장 �-�

외기 배기

B

전열 교환기

A

Modbus-RTU, BACnet MS/TP

넓은�층

�장

�-�

중앙�공조의�주요�설비
AHU(에어�핸들링�유닛)AHU(에어�핸들링�유닛)

환기
외기

급기

급기�팬
가열�장치

온수�코일

냉수�코일

에어�필터

AHU는�환경�기준을�충족하는�쾌적한�주거�공간을�만들기�위해�각�실내에서의�환기와�동시에�외기를�들여와�정화한�후,열처리를�하여�공조를�위한�공기를�각�실내로�급기합니다.

그�구조는�에어�필터, 공기�열�교환기, 가습기, 송풍기를�금속�케이싱에�넣은�유닛�구조이며, 통상적으로�전용�기계실에
설치됩니다.

배기

배기�댐퍼

환기

환풍기

환기�댐퍼

외기�댐퍼
냉수

필터

온수

C

냉수
코일

C

급�기

급�기

환�기

송풍기

H

C
외기

급기�덕트

증기

온수
코일

가습�노즐

AHU

AHU의�제어�방식에는�제어�대상�공간이나
용도에�따라�다양한�종류가�있습니다.

6

�-�

VAV(베리어블�에어�볼륨)VAV

VAV 컨트롤러
댐퍼�모터

풍속�센서

에어�덕트

댐퍼

VAV

급�기

급�기

급�기

급�기

천장

실내�설정기

천장�송풍구

VAV는�급기�풍량을�가변하여�실내�온도를�제어합니다. 또한, VAV는�현재�실내�온도에�맞춘�요구�풍량을 AHU 컨트롤러에
보냅니다. AHU 컨트롤러는�각 VAV 요구�풍량의�합계를�산출하고, 송풍기의�회전�수를�적정값으로�제어하여�동력
에너지를�최소화합니다.

또한, VAV는�실내�천장�내에�설치되어�보통 �대의 AHU에 �~��대의 VAV가�설치됩니다.
냉방이�너무�세다는
클레임도�없어졌고,전력도�절감되었는걸.

풍량 ���%급기�덕트풍량 ��%

C

C

쾌적!

H

풍량 ��%
쾌적!

추워~!

C

AHU

팬�회전�수 ���%(에너지 ���%)풍량 ��%

급기�덕트

VAV

VAV

풍량 ��%

C

C

H

쾌적!

풍량 ��%
쾌적!

쾌적!

C

AHU

팬�회전�수 ��%(에너지 ��%)7모터의�전력량은�회전�수의
세제곱에�비례하므로, 예를들어�인버터에서�송풍기의
회전�수를 ���%에서 ��%로낮추면, 소비�전력은 ��%절감됩니다.

�-�

FCU(팬�코일�유닛)FCU

코일(열�교환기)FCU 컨트롤러

�관식 FCU

팬

M
M

팬

천장

C

H

C

C

열�교환기

급�기

FCU

천장�판

(냉수�코일·온수�코일)

급�기

환�기

환�기

급�기

FCU는�개별적으로�구분된�회의실이나�외기�온도의�영향을�받기�쉬운�창측�등, AHU만으로�온도�제어를�할�수�없는�영역의
냉난방을�수행합니다. FCU는�온도�제어�기능만�있기�때문에�습도�제어는�할�수는�없습니다. 또한, 공기�순환만�하기
때문에, 신선한�공기(외기)의�도입은 AHU 또는�독립된�환기�설비가�합니다.

또한, FCU에는�독립된�냉수�코일과�온수�코일이�있는 �관식 FCU와�이들을�겸용한�냉온수�코일을�가진 �관식 FCU가있습니다.

페리미터�존과�인테리어�존

넓은�층은�외기의�영향을�받기�쉬운�창측의�페리미터�존과�외기의�영향을�거의�받지�않는�인테리어�존으로�나뉩니다. 페리미터�존에서는
직사광선이�닿는�남측과�햇빛이�닿지�않는�북측에서�공조�부하가�다릅니다. 또한, 회의실과�같은�방은�회의를�할�때와�그렇지�않을�때의�공조
부하가�크게�달라집니다. 이렇게 AHU만으로는�온도�제어를�할�수�없는�존은 FCU에서�개별적으로�온도�제어를�수행합니다.

ELV

FCU

페리미터
존

ELV

ELV

공용부

인테리어�존

FCU인테리어�존

방

FCU

페리미터
존

방
FCU

페리미터�존
FCU

FCU

FCU

8

FCU

FCU

FCU

�-�

열원�시스템
(유출)
온수
(유입)
(유출)
냉수
(유입)

열원�제어

(유출)
온수
(유입)
(유출)
냉수
(유입)

P

유량�센서

M

P

�차�유출�헤더

유입�온도�센서

바이패스�밸브

보일러

P

보일러

)

←

)

P

보일러

Ao

유량�센서

M

P

바이패스
밸브

유입�온도�센서

Do, Di냉동기�입구
온도�차�유입�헤더

�차�유출�헤더냉수 유( 출온수 유( 출P

P보일러�입구
온도�차�유입�헤더

�차�유출�헤더

�차펌프�차�유입�헤더Ai

Do, Di

←

�차
펌프

P

�차�유입�헤더

Ai

유출 헤더
압력 센서

유출 온도
센서

유출 헤더
압력 센서

유출 온도 센서�차�유출�헤더

기기

P

냉동기
냉동기

P

P
P

냉동기

중앙�공조에서는�냉난방의�열�매체로서�냉수와�온수�또는�증기를�사용합니다. 열원�시스템은�냉동기나�보일러에서�냉수
또는�온수를�만들어�펌프로�배관을�통해�건물�내의 AHU 또는 FCU로�반송합니다(온열원이�증기인�경우는�감압�밸브로

증기�압력을�조정하여�배관을�통해�각 AHU로�증기를�보냅니다. 또한, FCU는�증기를�사용하지�않습니다). 건물의�공조용수
배관은�오픈�배관�시스템과�클로즈�배관�시스템이�있습니다(상기�예는�클로즈�배관�시스템입니다). 각�배관�시스템에�따라
냉수�또는�온수의�반송�방식이�다르지만, 어느�시스템에서도�열원기(냉동기나�보일러) 및�펌프의�대수�제어나�인버터에
의한�펌프�회전�수�제어�등, 에너지�소비�효율이�높은�제어를�수행합니다.

오픈�배관�시스템

서지�탱크

척�밸브

AHU

유출�헤더

클로즈�배관�시스템

F CU

AHU
F CU

압력�유지�밸브

유입�헤더

척�밸브

유출�헤더

냉동기

펌프

팽창�탱크

펌프

펌프

유입�헤더
냉동기

축열조

오픈�배관�시스템은�펌프를�정지하면�배관�안의�물이�빠져나와�흘러(이를�낙수라고�합니다)버리므로, 압력�유지�밸브를�닫아서�낙수를
방지합니다. 클로즈�배관�시스템에서는�항상�물이�고여�있는�상태이므로�시스템을�정지해도�낙수가�없습니다.

9

�장

�-�

공조�제어�시스템에�사용되는�오픈�네트워크
Modbus 네트워크�구성

SCADA

Modbus는�프로토콜이
간단해서�여러�기기
통신에�쓸�수�있군요.

SCADA

중앙�감시�장치는
범용 SCADA를사용할�수�있습니다.
Modbus/TCP

D DC

GR�-EM

I/O

BA�-CM��AHU 제어�전용 DDC입니다.
공조�전용�펑션�블록이�있으므로
프로그래밍하기�쉬워집니다.

I/O

BA�-CE��

Modbus-RTU

전용�컨트롤러

BA�M-VAVVAV, FCU 제어에�특화된
전용�컨트롤러입니다.
다양한�종류의 VAV나FCU에�대응합니다.

BA�M-FCU
BA-RC�

BA-RC�

Modbus-RTU

리모트 I/O공조�제어�전용
입출력�모듈을�다수
갖췄습니다.
I/O

R�-NM�

I/O

I/O

R� 시리즈

R�-NE�

Modbus란?

Modbus란, Modicon 사(현재, Schneider Automation International S.A.S.)가 PLC용으로�개발한�통신�프로토콜이며, 그�사양은�공개되어
있습니다(*�). Modbus에서�정의된�것은�통신�프로토콜뿐이며, 통신�매체�등의�물리�계층은�규정되어�있지�않습니다.
Modbus의�통신�방식에는�바이너리�데이터를�사용하는 RTU 모드와�문자�데이터로�통신하는 ASCII 모드가�있으며, 이러한�모드의�물리
계층으로는�일반적으로 RS-���나 RS-��� 등이�사용됩니다. 그�외에 Ethernet 네트워크상에 Modbus 프로토콜의�메시지를�추가한�통신�방식도
있습니다(Modbus/TCP 통신).
Modbus는�프로토콜의�사양이�공개되어�있고�매우�심플하기�때문에 BA나 FA, PA 등의�분야에서�널리�사용되고�있습니다.
(*�) https://modbus.org/
에서�프로토콜�사양서(PI-MBUS-��� Rev.J)를�열람할�수�있습니다.

10

�-�

LONWORKS는�노드간에�자유롭게�통신할
수�있으니�마스터가
필요�없지.

LONWORKS 네트워크�구성

SCADA
게이트웨이
DDC

LNS
（LONWORKS Network Services）

I/O

BA�-CL��전용�컨트롤러

LONWORKS란?

SCADALONWORKS

I/OBA��CL�BA�-FCUBA�-VAV

BA-RC�

BA-RCW�L

BA-RC�

리모트 I/O

I/O

R�L

I/O

R�-NL�

�-�

BACnet 네트워크�구성SCADA

BACnet는�멀티�벤더
시스템을�구축할�때
편리하구나.

BACnet이란?

SCADA

BACnet/IP게이트웨이

BACnet 라우터

BACnet MS/TP

D DC

I/O

I/O

BA�-CB��리모트 I/OBA�-CB��

I/OBA�-NBI�LONWORKS는�미국 Echelon 사가�개발한
인텔리전트�분산형�네트워크�시스템에�관한
것이며 BA 및 FA, 홈�컨트롤, 전기/가스모니터링�등�전세계의�다양한�분야에서
사용되고�있습니다.
LONWORKS의�특징은�분산형�네트워크
시스템에�있습니다. 네트워크에�연결된�센서나
액추에이터�등의�노드는�각각의�인텔리전스를
가지며, 네트워크상의�다른�노드와�통신을
하거나, 독자적으로�제어를�합니다. 따라서�각
노드에�뉴런�칩이라는�인텔리전트�소자가
탑재되어�제어�프로그램이�들어가�있습니다.
LONWORKS의�통신�프로토콜은 LONTALK라고하며, 물리�계층에서�응용�계층까지�정의되어
있습니다. 물리층�대응으로는�각종�전용
트랜시버(LON 칩)가�준비되어�있습니다.

I/O

BA�-NBM�

11

I/O

BA�BM-DAC�

BACnet은 ASHRAE(American Society ofHeating, Refrigerating, and Air conditioning
Engineers: 미국�난방�냉동�공조�공학회)가
추진하는 ANSI/ISO 규격이며, BA를�위한개방된�통신�프로토콜로�널리�이용되고
있습니다(*�). 통신�방식으로는�사용하는
네트워크�층에�따라 BACnet LAN(Ethernet,
MS/TP 등을�이용하는�통신) 또는 Internet
Protocol(IP)을�사용한 BACnet/IP가�있습니다.
BACnet의�특징은�네트워크상의�물리적인
장치(I/O) 및�장치가�가진�데이터를�추상화된
데이터�집합 '오브젝트'로�정의하고,오브젝트에�액세스하기�위한�목적을�분류한
'서비스(표준�절차)'를�규정하는�것입니다.
따라서�기기�제조업체�고유의�인터페이스가
필요�없으며, 서로�다른�제조업체�기기�간의
상호�운용이�쉽습니다.
(*�) https://bacnet.org/
에서 BACnet 최신�정보를�확인할�수
있습니다.

�장

�-�

BA 컴포넌트

범용 PLC에는�없는�편리한�기능을�갖춘�오픈�네트워크 DDC를�준비했습니다.

DDC는�현장에�설치된�자율�분산형�컨트롤러로, 상위 SCADA나�다른�제어�기기와�통신합니다. 만일의�경우�분산형
컨트롤러와�네트워크가�차단되어도�현장의�제어에는�영향을�미치지�않습니다.

LONWORKS용 DDC

BA 컨트롤러

형�식: BA�-CL��

Modbus-RTU용 DDC

BACnet용 DDC

BA 컨트롤러

BA 컨트롤러

형�식: BA�-CM��

형�식: BA�-CB��오픈�네트워크 DDC의�주요�기능과�특징

·리모트 I/O R� 시리즈의�베이스에�장착하여�공조�전용 DDC로서�기능합니다.

·리모트 I/O R� 시리즈는�취급하는�점수가�많고, 풍부한�종류의�입출력�모듈을�사용할�수�있습니다.
아날로그�입력: ���점까지
디지털�입력: ����점까지

아날로그�출력: ���점까지

디지털�출력: ����점까지

·국제�규격 IEC�����-�을�준수하는�프로그래밍�언어를�채용했습니다.
권장: FBD(펑션�블록�다이어그램)·공조�제어�전용�펑션�블록을�사용할�수�있습니다.

오픈�네트워크 DDC

DDC를�사용한�하드웨어�구성�예

I/O 일체형 DDC도�구비되어�있습니다.
LONWORKS용 DDC

D
D
C

Do

· 급기�팬
· 환기�팬· 외기/배기팬· 전자�밸브
(가습기용)■아날로그 입력・전압 입력 : � 점・측온 저항체 입력(�선식): � 점■접점 입력
:�점■아날로그 출력 : � 점■접점 출력
:�점BA 컨트롤러
형�식: BA��CL�

12

오픈
네트워크

· 외기�온도
· 외기�습도
· 급기�온도
· 환기�온도
· 환기�습도
· CO� 농도

D
i

모듈

Ai

D
o

모듈

Ao

· 냉수�밸브
· 온수�밸브· 댐퍼(외기/배기/
환기)

A
i

모듈

모듈

A
o

전원 모듈

Modbus-RTU, Modbus/TCP, LONW ORKS, BACnetDi· 미차압�스위치
(필터�경보)· 급기�팬
(상태·경보)· 환기�팬
(상태·경보)특�징➀프로그래밍�언어는�펑션�블록�방식을�채용했습니다.
펑션�블록이라고는�해도�과연
나도�할�수�있을까.

네, 문제�없습니다.

누구든�간단하게�만들�수�있습니다.

엔탈피�연산이나 PID 연산�등�복잡한�펑션�블록은
당사에서�미리�준비했으니까요.

펑션�블록이란?

프로그램�개발�효율은�높여주고�실수는�낮춰주고!

반복적으로�사용하는�로직이나�연산을�부품화하여, 몇�번이든�사용할�수�있도록�한�프로그램입니다.
펑션�블록은�프로그램�개발�효율을�높이고�프로그램�실수를�줄이는�데에�기여합니다.
엔탈피�연산�펑션�블록

예를�들면, 이것은�엔탈피�연산�블록입니다.

건구�온도[℃]rDB상대�습도[％RH]rRH노점�온도[℃]

rVout

rDPT

엔탈피[KJ/Kg]

건구�온도와�상대�습도�또는�건구�온도와�노점
온도를�입력하면, 엔탈피를�연산해줍니다.

번거로운�연산식을�입력할�필요가�없습니다.

rTR

설정�입력

rSP

비례대

적분�시간
미분�시간
리셋�값

정/역동작�전환

편차�차이연산�스킵�횟수

설정값이나�비례대�등�필요한�파라미터를�입력하면,PID 연산�펑션�블록

트래킹�입력

프로세스�입력

이쪽은 PID 연산�블록입니다.

연산한�결과를 rVout으로�출력해줍니다.

복잡한�제어�프로그램을�짤�필요가�없습니다.

rPV

rPB
iTI

iTD

rVout

제어�출력

rUR

xDIR

rGAP
iSKP

13

펑션�블록의�이점
프로그램을�작성하는�공수를�대폭�절감할�수�있습니다.
래더�프로그램은�전체�프로그램을
혼자�기술하니까�공수와�시간이
걸리더라고.
펑션�블록�방식은�블록�단위로�반복
사용하니까�버그�걱정도�없고,여럿이서�프로그래밍�작업을�분담할
수도�있습니다.

누구든�읽을�수�있는�프로그램입니다.
개수�공사�때문에�기존 PLC의�래더프로그램을�변경해야�하는데, 다른�사람이
만든�프로그램을�해독하지�못�해서�난처했어.
펑션�블록�방식으로�작성된�프로그램은
블록의�조합이므로, 누구든�읽을�수
있는�프로그램입니다.

완성된�펑션�블록을�몇�번이든�사용할�수�있습니다.
래더�프로그램은�하나의
두루마리�같아서�힘들게�만든
프로그램도�재사용하기�어렵지.

항상�처음부터
작성하기�때문에
시간도�비용도
낭비가�커.

성과가�있는�펑션�블록이라면�디버그도�필요�없고,다같이�블록을�공유하면�다른�안건에서도
재사용할�수�있어요.

14소프트웨어�재산이�축적됩니다.
래더�프로그램은�블록�단위�사양이
없어서�애써�만든�프로그램을
소프트웨어�자산으로�만들기�어려워.
성과가�있는�펑션�블록은
회사의�소중한�소프트웨어
자산이�됩니다.

래더�프로그램과�뭐가�다르지?

펑션�블록을�선으로�연결하기만�하면�완성되는�프로그램이에요.

펑션�블록�다이어그램은�연산자나�펑션�블록의�각�단자를�와이어링으로�연결해나갑니다. 프로그램은�좌에서�우로,위에서�아래로�진행되므로, 한�눈에�전체�동작을�알�수�있는�구조입니다.

프로그램의�흐름

프로그램의 흐름

15

특�징➁

편리한�펑션�블록을�준비했습니다.
연산용�펑션�블록�라이브러리�예

➂시스템�기본�처리(시스템�함수)

➄
➅
➆
➇
➈
➉
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

열량�연산

공수가�크게�줄었어.

사이클릭�타이머

듀얼�딜레이�타이머
엔탈피�연산

일차�지연�필터

히스테리시스�장착�비교
급기�온도�최적화�제어
PID 연산

모멘터리�출력
변화량�제한

변수값�이력�쓰기
펄스�카운트

현재�날짜�및�시간�취득
가중�평균오픈�네트워크 DDC는�리모트 I/O R� 시리즈의�다양한 I/O를사용할�수�있습니다.
당사의 DDC는�리모트 I/O R� 시리즈의다양한 I/O를�사용할�수�있습니다.
그리고�열량�연산�모듈이나�전동�조작기
I/I 포지셔너 등, 공조�제어�전용�모듈도
준비되어�있습니다.

PLC의�아날로그 I/O는종류가�적어서�항상�전처리
변환기가�필요하니까
비용이�올라간다구.

직류�입력�모듈

��기종전력용�입력�모듈

��기종센서�입력�모듈

아날로그�출력�모듈

다채널�조합�자유형
리모트 I/O��기종��기종접점�입출력�모듈��기종

BCD 입출력�모듈

�기종BA 용�입출력�모듈
온도�조절계�모듈

16놀라울�정도로
기종이다양하네요.

�기종펄스�입출력�모듈
경보�모듈R� 시리즈

있으니까�프로그래밍

꺾은�선�리니어�라이저

➃

특�징➂

블록이�다양하게

기�능➀➁오픈�네트워크 DDC

공조�제어�전용�펑션

�기종
�기종
�기종

리모트 I/O R� 시리즈의�세부�내용은�� 페이지 �장 �-�를 보세요.

특�징➃표준적인 AHU 제어용�샘플�프로그램 도�준비했습니다.
(*�)샘플�프로그램

�번째�샘플

표준적인 AHU 제어용�샘플�프로그램을 �가지프로그램은�이번

준비했습니다.

작업�템플릿으로�쓸

유사한�계장�패턴을�템플릿으로�사용하면�초기
도입�시�또는�설비�개조�시�엔지니어링�공수를

수�있겠는걸.

절감할�수�있게�됩니다.

설비�내용

No.

제어�내용

�

냉수, 온수(�코일) 방식 + 전열�교환기

실내�온도�제어, 실내�습도�제어, 외기�냉방�제어, CO� 제어�등�냉수, 온수(�코일) 방식 + 전열�교환기＋ VAV급기�온도�제어, 환기�습도�제어, 풍량�가변�제어, 외기�냉방�제어, CO� 제어�등�냉수, 온수(�코일) 방식실내�온도�제어, 실내�습도�제어�등

�냉수, 온수(�코일) 방식＋ 외기�댐퍼

실내�온도�제어, 실내�습도�제어, 외기�댐퍼�제어�등

�냉온수�온수(�코일) 방식 + 전열�교환기

실내�온도�제어, 실내�습도�제어, 외기�냉방�제어, CO� 제어�등�냉온수�온수(�코일) 방식실내�온도�제어, 실내�습도�제어, 외기�냉방�제어, CO� 제어�등�냉온수�온수(�코일) 방식＋ 외기�댐퍼

실내�온도�제어, 실내�습도�제어, 외기�댐퍼�제어�등(*�) 사용할�때는�반드시�사양�확인, 디버그�등�확인�작업을�시행한�후에�사용하십시오. 샘플�프로그램에�대해�문의하십시오.

특�징➄프로그램�디버그용�시뮬레이터를�준비했습니다.

프로그램�디버그용�시뮬레이터

개발한�프로그램의�시뮬레이션�디버그는�현장�작업�경감과�공수�절감이�됩니다.

측온�저항체�출력 �점, 디지털�입출력�각 ��점, 아날로그�입출력�각 �점�및�동력�발진�정지�시뮬레이터를�준비했습니다.

전문�스태프가�도와드립니다. 상세�내용은�당사�커스터머센터에�문의하여�주시길�부탁드립니다.

시뮬레이터를�사용한�디버그�작업

동력�발전�정지�시뮬레이터

17디지털�및�아날로그�입출력�시뮬레이터�-�

VAV 전용�오픈�네트워크�컨트롤러(형식: BA�□-VAV)댐퍼�열림�정도를�가변하여�송풍량을�변화시켜�실내�온도를�제어하는 VAV 전용�컨트롤러입니다. 통신�네트워크를�통해 AHU용�오픈네트워크 DDC와�통신을�하고 AHU와�연계하여�실내�온도�제어를�합니다. 천장�내의 VAV 본체에�설치되는�컴팩트한�크기의
컨트롤러입니다.

Modbus용블록도형�식: BA�M-VAVA

Modbus, L ON W ORKS 외
내장
온도
센서

풍속�센서

공급�전원

(전압�입력)

댐퍼�전폐

COM

Di �

M

닫힘 Do

전원
회로

Di �

댐퍼�전개

열림 Do

통신
회로

(발진�정지, 온도�설정, 온도측정)형�식: BA�-VAV(측온�저항체�입력)통신회로실내�설정기

LONWORKS용VAV급기�온도�센서출력 회로(발진�정지, 온도�설정, 냉난방�설정,각종�설정)

제어 회로・BA�M-VAVA는 VAV로�풍량을�제어할�수�있는
제품과�조합하여�사용하는�것을�전제로�하고
있습니다. 컨트롤러에�의한�풍량�제어가
필요한 VAV인�경우는 BA�M-VAV를사용하십시오.

VAV 컨트롤러입력 회로형�식: BA�M-VAV댐퍼�모터Modbus, LONWORKS
액정�표시부

설정�조작
↑ 스위치

실온�표시
스위치

풍속�센서
댐퍼�열림�정도�제어

설정�조작
↓ 스위치

상태�표시
램프

운전/정지
스위치

온도�센서

LONWORKS 대응 실내 설정기실내�설정기

실내�설정기의�온도�센서로�계측한�값이�설정�온도와�같아지도록�요구�풍량을
산출합니다.
여기서�산출된�요구�풍량은�다음�항의�풍량�제어에서�사용됩니다.

(비례�제어에�의한�조작량
+ 적분�제어에�의한�조작량) × (설정�최대�풍량 - 설정�최소�풍량)+ 설정�최소�풍량
���%

���%

조작량

���%

Y�
비례대

설정
온도(℃)

T�

�%

실내
온도(℃)

비례대

설정
온도(℃)

실내
온도(℃)

설정�온도와�실내�온도의�차를 �초마다�적산합니다. 적분�제어에�의한�풍량�조작량은
다음�그림에�따라�적산값을�적산�시간으로�나눈�값에�맞춰�결정됩니다.
���%

조작량

냉방의�경우

���%

Y�

��

��(Y�)

비례대

�

X�

적산값
적산�시간

Y�: 연산값이 X�일�때의�조작량

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

�%

비례대

Y�: 연산값이 X�일�때의�조작량

불감대
불감대
댐퍼�제어
동작�폭
(*�)

-��

�

-��

X�

-��

-��

�

(현재�풍량 - 요구�풍량)의�값(l/s)

����댐퍼�제어�동작�폭을 �%, 제어�판정�폭을 ��l/s로�한�경우의�제어�동작����Y�: 현재�풍량과�요구�풍량의�차가 X�일�때의�댐퍼�동작량(*�) 댐퍼�제어�판정�폭(l/s)을�설정할�수�있습니다.

(*�) 댐퍼�제어�동작량�폭(%)을�설정할�수�있습니다.

●댐퍼의�개도와�동작�시간에�대해

댐퍼의�개도는 VAV 컨트롤러에서의�열림, 닫힘의 �방향�제어�접점의�메이크
시간에�비례하여�변화합니다.
VAV 컨트롤러는�전원�투입�후, 한번�댐퍼를�전개한�후에�전폐하는�동작을
실시하고, 전개→전폐로�될�때까지의�동작�시간을�측정합니다.
그�값으로�단위�시간당�댐퍼�개도�변화량을�연산함으로써, 전폐를�기점으로
제어�접점을�메이크하고, 댐퍼를�임의의�개도로�설정할�수�있습니다.

난방의�경우

X�

실내�설정기
BA-RCW�L

��

Y�

�%

환기

�

Y�: 실내�설정�온도가 T�일�때의�조작량

●적분�제어

댐퍼�제어
댐퍼�제어
※�
판정�폭(*�)판정�폭��난방의�경우

T�

Y�: 실내�설정�온도가 T�일�때의�조작량

조작량실내�설정기
BA-RC�

댐퍼�열림�정도(%)

Y�

�%

급기

풍속�센서에서�검출한�풍속으로�풍량을�산출하고, 요구�풍량과�비교하여�댐퍼�열림
정도를�제어합니다.
댐퍼�열림�정도는�다음�그림과�같이 �단계로�조작됩니다.

비례�제어에�의한�풍량�조작량은�다음�그림에�따라�실내�온도에�맞춰�결정됩니다.
냉방의�경우

급기

내장�온도
센서

2 풍량�제어

●비례�제어조작량급기최대 �개�구역의�공조�기기를�설정할�수�있습니다.

1 온도�제어
=급기형�식: BA-RCW�L

형�식: BA-RC�

요구�풍량

VAV

환기

VAV
컨트롤러

적산값
적산�시간

18

�-�

FCU 전용�오픈�네트워크�컨트롤러(형식: BA�□-FCU)

FCU 팬�발진�정지, 팬의�강·중·약�스피드�제어�및�냉온수�밸브의�개도�제어를�통해�실내�온도를�제어하는 FCU 전용�컨트롤러입니다.
통신�네트워크를�통해�상위 SCADA와�통신합니다. FCU 본체에�설치되는�컴팩트한�크기의�컨트롤러입니다.
블록도(�관식 FCU)

형�식: BA�M-FCU

Modbus, LONWORKS(발진�정지, 온도�설정, 풍량�설정, 각종�설정)실내�설정기

통신회로(운전/정지, 온도설정, 풍량�설정,실내�온도�설정값,실내�온도�계측값)상태�표시�램프최대 �개�구역의�공조�기기를�설정할�수�있습니다.

불감대

강

T�

�
설정값

환�기

급�기

스텝�온도

T�

�℃

�℃

�.�

�.�

�.�

T�

�.�

불감대를 �.�℃, 스텝�온도를 �.�℃로�한�경우의�냉수�밸브�개도
Y�: 설정값과의�온도차가 T�일�때의�냉수�밸브�열림�정도

�.�
설정값과의
편차(℃)

�.�

●난방�모드(비례�제어)

설정값과의
편차(℃)

온수�밸브의�개도는�다음�그림과�같이 �단계로�제어됩니다(*�).
냉수�밸브�개도
（%）
���
��

스텝�온도

불감대

��(Y�)
��불감대불감대를 �℃, 스텝�온도를 �℃로�한�경우의�풍량�전이도
Y�: 설정값과의�온도차가 T�일�때의�풍량

��

�
�.�
�.� T� �.�
�.�
설정값과의 �.�편차(℃)
불감대를 �.�℃, 스텝�온도를 �.�℃로�한�경우의�냉수�밸브�개도
Y�: 설정값과의�온도차가 T�일�때의�온수�밸브�개도

설정값과의
편차(℃)
설정값
'팬�정지'를�선택한�경우의
동작입니다.

(*�) 냉·온수�밸브의�개도와�동작�시간에�대해

�.�

설정값

밸브�개도는 FCU 컨트롤러에서의�열림, 닫힘의 �방향�제어�접점의�메이크�시간에
비례하여�변화합니다.
FCU 컨트롤러는�전원�투입�후, 한번�밸브를�전폐하는�동작을�시행합니다.
그�후, 밸브�열림�정도는�밸브�개폐�시간(임의�설정�가능)을�바탕으로�단위�시간당
밸브�열림�정도�변화량을�산출함으로써�전폐를�기점으로�제어�접점을�메이크하고,밸브의�개도를�설정할�수�있습니다.

(*�) 실내�설정기에�내장된�온도�센서로�계측합니다.

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

천장�판

��

약

�℃

c

열�교환기

냉수�밸브�개도
（%） 불감대
���

중 Y�

�℃

c

FCU

냉수�밸브의�개도는�다음�그림과�같이 �단계로�제어됩니다(*�).

불감대를 �℃, 스텝�온도를 �℃로�한�경우의�풍량�전이도
Y�: 설정값과의�온도차가 T�일�때의�풍량

제로

H(냉수�코일/온수�코일)실내�설정기 실내�설정기
BA-RCW�L
BA-RC�

��'팬�정지'를�선택한�경우의�동작입니다.

강

c

��

�℃

스텝�온도

팬

M

��(Y�)

제로

풍량

Do×�점

●냉방�모드(비례�제어)약●난방�모드

M

(유출)
온수
(유입)

2 밸브�개도�제어

스텝�온도

�℃

c
c
열�교환기

실내�온도�측정값과�설정�온도의�편차에�따라�냉수�밸브·온수�밸브의�개도를�제어합니다.
비례�제어와 ON/OFF 제어를�선택할�수�있습니다.

중 Y�

설정값

팬

H

(유출)
냉수
(유입)

내장�온도�센서 C

FCU의�운전�모드에는�강·중·약·자동이�있습니다. 강·중·약�모드는�풍량을�수동으로
설정합니다.
자동�모드에서는 FCU 컨트롤러가�실내�온도�측정값(*�)과�설정값의�편차에�따라�풍량을
자동으로�변경합니다.
또한, 자동�모드�시에는�편차가�불감대�범위�내일�때�풍량을�제로로�하는 '팬�정지' 모드도선택할�수�있습니다.
다음�그림은�자동�모드인�경우의�동작입니다.
풍량

Do

Do

c

Modbus, LONWORKSFCU 컨트롤러

1 풍량�제어

●냉방�모드Do

Do×�점

형�식: BA-RCW�L

형�식: BA-RC�

L

H

M

온수�밸브

FCU

퓨즈

COM

Do×�점

LONWORKS 대응 실내 설정기실내�설정기

M

외부�전원온도�센서 A

운전/정지
스위치

온도�센서

COM

(냉수�코일/온수�코일)온도�센서 B

설정�조작
↑ 스위치
설정�조작
↓ 스위치

실온�표시
스위치
풍량�전환
스위치

M

냉수�밸브

닫힘 Do

전원
회로

공급�전원

액정�표시부

열림 Do

COM

닫힘 Do

출력 회로

내장
온도
센서 C

형�식: BA�-FCU

열림 Do온도�센서 B(측온�저항체�입력)온수(유입) (유출) (유입) (유출)

통신
회로

제어 회로

온도�센서 A(측온�저항체�입력)LONWORKS용냉수FCU 컨트롤러

입력 회로Modbus용19�-�리모트 I/O R� 시리즈에 공조�제어�전용�입출력�모듈을�갖췄습니다.

다양한�입출력과�공조�제어에�적합한�편리한�리모트 I/O R� 시리즈다채널�조합�자유형�리모트 I/OR� 시리즈

대응�네트워크�종류나�입출력�모듈의�종류�등�가장�알찬�리모트 I/O입니다.

구�성기종에�따라�다릅니다.

모듈 �대당�점수가�많고, 입출력�부분을�저가에�고밀도로�구성할�수�있습니다.
필요한�모듈만�조합할�수�있으므로�낭비가�없어�경제적으로�구축할�수�있습니다.
조합�자유�구조

통신�모듈장착�베이스

장착�베이스에�필요한�전원�모듈, 통신�모듈, 입력모듈, 출력�모듈을�선택하여�자유�자재로�조합하는
빌드�업�형식의�리모트 I/O입니다.
베이스어드레스�가변�형식�베이스

크기: H���×D���mm■ 네트워크�종류가�다양합니다.
■ I/O 모듈의�종류가�다양합니다.

전원�모듈입출력�모듈

간단하고�확실한�스냅�인�방식�장착

입출력�모듈, 통신�모듈은�각각에 CPU를�가지고�있습니다. 각�모듈�간�시리얼�통신을
통해�데이터를�갱신합니다.
따라서�통신�모듈을 �중화로�사용한�경우, 계통�전환�등을�할�때도�아날로그
출력의�순단�또는�펌프�등이�발생하지�않습니다.
또한, 입출력�모듈이나�통신
모듈의�교환도�다른�모듈에
핫�스왑도 OK영향을�주지�않습니다.
따라서�전원을�유지한�채
교체할�수�있습니다.

전류�용량 ���mA, �슬롯�폭
전류�용량 �A, �슬롯�폭

탈부착�가능한�단자대

R� 시리즈의�단자대는�단자대별로�제거할
수�있는�탈부착�자유�구조입니다.
점검�시�또는�사양�변경�시�등에
편리합니다.

입력�단자대

공급�전원�단자대

�종류의�단자대를�준비했습니다.

대응�네트워크�종류가�다양합니다.

나사�단자대�외에�커넥터�연결형(��종류), 스프링식단자대(��종류)를�준비했습니다.

��종류의�네트워크에�대응했습니다. (하기)경제적인�입출력�모듈입니다.

통신 �중화·�계통화를�지원합니다.

모듈 �대당�점수가�많고, 신호 �점당�코스트�퍼포먼스가
좋은�리모트 I/O입니다.

데이터�통신�신뢰성을�향상시킬�수�있습니다.

전원 �중화·�계통화를�지원합니다.

특수�기능�모듈이�다양합니다.

교류 ���V계, ���V계�및 ��V DC의 �중화·�계통화를
지원하는�시스템을�구축할�수�있습니다.

전력제량을�연산하는�전력�멀티�모듈이나�온도�조절계�모듈
등�특수�기능�모듈이�풍부합니다.

통신�네트워크�종류

전원�모듈�슬롯용~��슬롯용

�슬롯용~��슬롯용

BACnet20

동력�발진�정지에�편리한�원샷�펄스�모듈이나�리모컨�릴레이�모듈�등,공조�제어에�유용한 I/O 모듈을�갖췄습니다.
형�식

입출력

용�도

R�-DA��

디지털�입력 ��점상태�감시, 고장�감시, 경보�감시

R�-DAC��디지털�입력 �점�릴레이
출력(a 접점) �점동력�발진�정지(원샷�펄스�출력)R�-DC��

릴레이�접점�출력 ��점리모컨�릴레이
제어�출력 �점R�-PA�

적산�펄스�입력 �점R�-SV�
R�-SS�

전압/전류�입력 �점

습도, CO�, 압력, 유량�등R�-YV�
R�-YS�

전압�출력 �점전류�출력 �점조작기, 인버터�등

R�-US�

유니버설�입력 �점온도, 압력, 개도�등R�-MS�

R�-CT�A
R�-WTUR�-DS�A
R�-TS�

밸브�개도、댐퍼�개도�등

써머커플�입력 �점해설 ��� 페이지해설 ��� 페이지해설 �(상위�기기로부터의�프리셋�기능�장착)포텐셜미터�입력 �점디스트리뷰터 �회로적�산유량�적산·전력�적산

온도�계측（Pt, Ni, Cu）

교류�전력(�회로, �회로)전�력조명�제어(리모컨�릴레이�제어)RTD 입력 �점교류�전류�입력 �점계�측계절�전환, 상태�표시, 연동R�-RR�

R�-RS�

감시�조작�� 페이지

동력�기기�전류�계측

유효�전력, 무효�전력, 역률, 디맨드�등
�선식�전원�공급·각종�전송기

채널�간�절연·펌프�축�수신�온도�계측�등

R�-MEX�조작기�구동�출력 �회로조작기�다이렉트�구동
（전동�밸브�조작기, 전동�댐퍼�조작기）R�S-CM�A온도, 유량 �입력에너지�관리해설 ��� 페이지해설 ��� 페이지

PLC에서�온도나�습도�등�아날로그�값을

리모트 I/O R� 시리즈의 I/O 모듈이라면, 번거로운래더�프로그램에서�수신하려면

스케일링이나�수신�타이밍을�전처리해주기�때문에

스케일링이나�수신�타이밍�등을

DDC 프로그래밍�부담이�대폭�줄어듭니다.

고려해야�하니까�꽤�번거로워.

포텐셜미터나�써머커플�등 I/O 모듈의�종류가
다양한�것도�특징입니다.

21

해설 �

접점�입출력�모듈
중앙�감시
장치에서의
발진�정지�신호

형�식: R�-DAC��
Di�점(외부�입력�전원), Do�점(릴레이)형�식: R�-DAC��A
Di�점(내부�전원), Do�점(내부�전원)디지털�입출력
모듈�출력(기동)·커넥터형�스프링식�단자대도�준비했습니다.
자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

디지털�입출력
모듈은�어떤�점이
편리할까?

공조기나�펌프의�원격�발진
정지는�동력반의�기동�릴레이
(CX)와�정지�릴레이(TX)로�원샷
펄스를�보내는�거야.

CX
릴레이

TX
릴레이

디지털�입출력
모듈�출력(정지)지금까지는�로직으로�작성했는데
R�의�입출력�모듈은�모듈�내에서
처리해주니까�프로그램�작성이
편해졌어!

디지털�입출력�모듈은�중앙�감시�장치에서의�발진�정지
신호를�받아서�원샷�기동�펄스와�정지�펄스를�출력하니까
일일이�발진�정지�프로그램을�만들�필요가�없어서�편리해.

해설 �리모컨�릴레이�제어�출력�모듈

미쓰비시전기
PLC

형�식: R�-RR�
Do�점·커넥터형�스프링식�단자대도�준비했습니다.
자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

���V AC또는 ���V AC
리모트 I/OR�-RR�

리모컨트랜스유선�리모트�스위치

리모컨
릴레이

조명기구

리모컨�릴레이란, 조명�기구�등을�원격�조작하여

점등/소등하기�위한�릴레이�모듈입니다. 기구의�전원을
직접 ON/OFF하지�않고, ��V AC 등의�저전압�컨트롤

신호로�점등/소등�조작할�수�있습니다. 리모컨�릴레이

제어�출력�모듈은 �회로분의�리모컨�릴레이를�컨트롤할
수�있습니다.

조명�제어는�전기�공사와�신호를
주고�받는�것이�일이지.

22

해설 �

적산�펄스�입력�모듈
형�식: R�-PA�
Pi�점, ��비트�대응

적산�모듈의�적산값을
중앙�감시�장치에서
프리셋할�수�있으면�어떤
점이�좋지?

·커넥터형�스프링식�단자대도�준비했습니다.
자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

전기, 가스, 수도의�적산은�요금�부과�등에�사용되니까�건물�관리에�빼놓을�수�없는�기능일세.
요금�부과�미터는�정기적으로�교체하도록�법으로�정해져�있으니까�미터�교체�시�미터의�읽기
값과�중앙�감시�장치의�표시값을�맞춰야�하는데, 그럴�때�적산값을�중앙�감시�장치에서
프리셋할�수�있는�기능이�있으면�아주�편리할�거라네.

해설 �

I/I 포지셔너�모듈
형�식: R�-MEX�
�회로용, SSR 내장·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.
전동�조절�밸브

기존의�밸브�조작기를
그대로�사용하고�싶은데...

해설 �

I/I 포지셔너�모듈은
기존�설치된�전동�밸브를
직접�구동�할�수�있습니다.

열량�연산�모듈

형�식: R�S-CM�A� 입력, 커넥터형�스프링식�단자대

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.
냉동기에너지�관리를�위한
열량�연산이나�열원의�대수�제어에
사용할�수�있습니다.
보일러

23그�외에도�이렇게�편리하고�사용하기�쉬운�특징이�있습니다.
입출력�회로는�모두�절연입니다.
PLC 아날로그�입력은
비절연이니까�입력�측에�반드시
아이솔레이터가�필요해.
그만큼�비용이�더�들어가겠는걸.

리모트 I/O R� 시리즈의전제품은�입력�회로가�필드�측과
절연되어�있습니다.
그만큼�비용이�절감됩니다.

오픈�네트워크이므로�기존�설치된�시스템의
포인트�추가에도�최적입니다.

전원, 통신 �계통화를�지원합니다.

열�공급�플랜트의�열원
장치는�절대�멈추면�안
되니까�신뢰성이
있어야�하는데.
전원 �계통화

기존�설치된 PLC 시스템에I/O를�증설하고�싶은데�뭔가
좋은�방법�없으려나.

통신 �계통화

기존�설치 PLC

CC-Link／DeviceNetR� 시리즈

상용�전원
비상�전원

I/O

리모트 I/O R� 시리즈를�사용하면
기존�설치된 PLC 시스템의�리모트
I/O로�사용할�수�있습니다.
코스트�퍼포먼스도�좋아집니다.

리모트 I/O R� 시리즈는�전원 �계통화와통신 �계통화를�할�수�있습니다.
�계통화하면�신뢰성이�확�올라간다구요.

24

R� 시리즈
I/O리모트 I/O에는 R� 시리즈�외에
R� 시리즈, R� 시리즈, R� 시리즈,R� 시리즈�등이�준비되어�있습니다.

그�외에도�초소형, 소채널�일체형,슬라이스형, 다채널형�등�용도에�따라
선택할�수�있습니다.

R� 시리즈

초소형�미니멈�시스템�리모트 I/O좁은�공간을�최대한�효율적으로�이용할�수�있는�초소형
조합�방식의�리모트 I/O입니다.
비교적�점수가�적고�신호의�입력, 출력이�혼재하는�애플리케이션에�적합합니다.
유로�단자, 나사�단자, 스프링식�단자 �가지�타입�중에서�단자를�선택할�수�있습니다.
통신�모듈, 입력�및�출력�모듈의�종류가�다양합니다.

R� 시리즈

소채널�컴팩트�일체형�리모트 I/O올인원�구조, 컴팩트�일체형�리모트 I/O입니다.

통신부, 전원부, 입출력부가�하나로�된�손바닥�크기의�경제적인�리모트 I/O입니다.
풍부한�종류의�접점�입출력용�증설�모듈을�준비했습니다.
아날로그�입력�모듈이라면 �~���%을 �~�����으로�분해한�데이터로�전송합니다.

R� 시리즈

슬라이스�구조�조합�자유형�리모트 I/O고객의�요구�사양으로�개발된�리모트 I/O입니다.

슬림형�입출력�모듈을�필요한�만큼�조합할�수�있고, 장착�베이스가�없어�증감이�자유로운�리모트
I/O입니다.
긴급�정지�스위치�등의�안전�기기에서�접점을�수신하면�출력을�일괄 OFF 시키는�인터록�기능이
탑재된�모듈도�준비했습니다.
단자대�제조업체에�관계�없이�어떤�단자대�및�커넥터라도�검토하오니�문의주십시오.

R� 시리즈

다채널�일체형�리모트 I/O전력량을�연산하는, 경제성을�최우선으로�설계한
컴팩트한�전력�계측�리모트 I/O입니다.

유효�및�무효�전력, 역률, 피상�전력�등�다양한�전력량을�연산하여�통신하는�전력�계측�리모트
I/O입니다.
같은�계통의�전류�입력은�최대 �채널까지�입력할�수�있어, 여러�대의�장치�전력�감시에�적합합니다.
SD 카드를�장착함으로써�전류, 전력�등을�일시와�함께�로깅할�수�있습니다.

25

�-�

빌딩�자동화용�네트워크 BACnet 대응�리모트 I/O멀티 벤더 시스템 구축에 편리빌딩 자동화용 통신 프로토콜의 사실상의 표준인 BACnet에대응한 리모트 I/O입니다.

BTL 인증 취득

BACnet Testing Laboratory(BTL)가 시행하는인증 시험 서비스인 BTL 인증을 취득했습니다.
・BA�BM-DAC�만 취득

I/O 일체형 BACnet 대응 리모트 I/O

BACnet 대응 리모트 I/O접점 �점 입력, 릴레이 �점 출력 모듈(BACnet MS/TP용)BA 컨트롤러
(BACnet MS/TP, BACnet/IP용)BA� 시리즈

형 식: BA�BM-DAC�

BA� 시리즈

형 식: BA�-CB��통신 모듈(BACnet MS/TP용)형 식: BA�-NBM�통신 모듈(BACnet/IP용)형 식: BA�-NBI�입출력 모듈은 실제 사용 상황 따라 종류가다양한 리모트 I/O R� 시리즈 중에서 선택할 수 있습니다.

BACnet 대응 제품 소개

PC

BACnet/IP
BACnet 대응컨트롤러BA�-CB��

BACnet라우터

BACnet/IP 대응통신�모듈BA�-NBI１

열원�장치

BACnet MS/TP
BACnet 대응컨트롤러BA�-CB��

BACnet MS/TP 대응통신�모듈BA�-NBM�

열원�장치

냉동기

I/O 일체형
BACnet 대응�리모트 I/OBA� 시리즈접점 �점�입력(펄스�입력�겸용),릴레이�접점 �점�출력�모듈
Di (Pi) Do
BACnet MS/TP용전력�펄스도�입력할�수�있습니다.
BA�BM-DAC�
분전반

보일러

26

�-�

오픈�네트워크�전용�컨트롤러(싱글�루프�컨트롤러, 온도�조절계)터치�패널식
프로그래머블�조절계

싱글�루프�컨트롤러
기본�모델
확장�모델

풀�스펙
프로그래머블�조절계

백업�모듈�내장형
싱글�루프�컨트롤러

●고화질의�풀�도트�대형�컬러�액정을
탑재했습니다.
(�.�형 TFT, ���색, ���×��� 도트)

기본�모델
확장�모델

●폭넓은�사용자�애플리케이션에�대응하는
고도의�제어�및�연산�기능을�갖추었습니다.

IP��

SC���D (통신�기능�탑재)예: 냉수�유출�유입�압력�제어

중앙�감시�장치와�통신

싱글�루프�컨트롤러는 �대에 �루프�제어가�가능합니다. 이예에서는 �대의�싱글�루프�컨트롤러에서�냉수�유출�헤더�압력
제어와�냉수�유입�압력�제어를�실행합니다. 싱글�루프�컨트롤러
내에서�시퀀스�프로그램을�구성함으로써�펌프의�기동�시�또는�정지
시의�복잡한�시퀀스�제어도�할�수�있습니다.

Modbus

유량계
펌프�대수
제어

Ai

Ai

압력
전송기
냉수 �차�헤더

지역�냉난방�플랜트로부터의
열원�도입�설비에�많은�성과가
있습니다.

압력�전송기

SC���

Ao
Do

Ao

압력�유지�밸브
버터플라이�밸브

바이패스�밸브냉수 �차�헤더

냉수�유입�헤더
DHC·자세한�내용은�사양서를�참고하십시오.

온도�조절계

온도�조절계·온도�조절계�모듈

IP��

시인성이�매우�우수한�표시부를�갖춘
범용�타입�온도�조절계

●접점�입력을�할당함으로써�뱅크의�전환�또는
동작�모드의�전환을�할�수�있습니다.

TC��EM��×��mm 크기TC��EM��×��mm 크기TC��NM

TC��NM●TC��EM은 �루프�제어를�할�수�있으며, �루프의경우에는�리모트 SP 기능을�이용할�수�있습니다.

온도�조절계�모듈
(R�-TC�만)ModbusTC��EM�대로�온도�제어와�습도�제어의 �루프�제어가�가능합니다.
Modbus 통신으로�중앙�감시�장치와�통신할�수�있습니다.
환기�댐퍼
외기

R�-TC�
R�-TC�

R�-TC�

R�-TC�

예: 실내�온습도�제어

단순한�온습도
제어라면�온도�조절계로
충분하다네.

IP��

SC���
SC��� (통신�기능�탑재)단속�출력형
싱글�루프�컨트롤러

●각종�엔지니어링�기능으로�보수성이�매우
우수합니다.

●제어�출력은�할당에�의해 MV와 PV의�값으로
경보�출력�전환을�할�수�있습니다.

IP��

SC���
SC���(통신�기능�탑재)외기�댐퍼·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

27

C
C

냉수�밸브

냉수
코일

H
C

온수�밸브

온수
코일

AHU

중앙
감시�장치와�통신

가습�밸브실내�습도 실내�온도
센서
센서
급기

급기�팬

�-�

소형�리니어�모션�타입�전동�액추에이터 MSP 시리즈소형, 긴�수명, �/����의�고분해능
오픈�네트워크에도�대응하는
액추에이터입니다.

리니어�모션�타입
리니어모션스테핑�모터를�채용했으며, 긴�수명과 �/����의�분해능을
실현했습니다. 또한, 각종�오픈�네트워크�통신도�지원합니다.

·전폐, 전개�위치의�전자
리미터를�탑재하여
조정이�간단합니다.
·과부하�보호�기능을
내장하여�안심할�수
있습니다.

스테핑�모터

씰�스프링�기구�내장

스트로크

IP��

전원�케이블

출력�축누르고�당기는�양방향�씰�스프링�기구입니다.
일정한�씰�압을�얻을�수�있습니다.
(MSP�는�누르는�방향�전용�씰�스프링�기구입니다)개폐�시간（��mm）/최대�추력

최대�추력

IP��

IP��

MSP4

MSP5

MSP6

�초/���N�초/���N��초/���N�초/���N�초/���N��초/���N�초/���N�초/����N��초/����N

�~��mm, �~��mm·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

최장
스트로크

AC 전원
또는

DC 전원

기종에�따라�다릅니다.

IP��

높은�추력과�동시에�소형�경량이므로�좁은�공간이나�높은�곳에�있는�조절
밸브에�설치하기�쉽습니다. 또한, MSP 출력�축이�직접�상하로�움직이는
리니어�모션�구동이므로, 기존의�전동�액추에이터처럼�회전�축을�리니어
모션으로�변환하는�링크�기구가�필요�없습니다. 조절�밸브와의�설치�시
스트로크나�조임�위치의�조정도�내부의�제로 - 스팬�볼륨으로�한�번에�맞출
수�있으므로�현장에서의�조정�시간을�대폭�단축할�수�있습니다.

다기능�제어�회로

형식(아날로그�신호)

N

�� mm

조절�밸브용�소형�경량�전동�액추에이터입니다.

스테핑�모터를�채용했습니다.

외�관

����

�~��mm, ��~��mm

��~��mm, ��~��mm

28네트워크에 대응한 제품이나자동 설정 기능이 있는 제품도구비되어 있습니다.

�-�공조�제어에서�자주�사용되는�신호�변환기�외� �개�입력에서�절연된 �점을�스플릿�출력합니다!

공조�제어�시스템에서�자주�사용되는�신호�변환기입니다.
����형�식: MFS����부하(단위: mm)

예: 인버터와�바이패스�밸브에�의한�냉수�헤더�유출�압력�제어

MFS�

�차�유출�헤더
P-�시퀀스로�스플릿�설정되어�있습니다.

냉수�부하에�맞춰�냉수를�공급하는�에너지�절약에�적합한

P-�

외기�댐퍼

C
C

바이패스�밸브�출력

인버터�출력
(�대�동일)[Pa]압력�설정값

�차�유출�헤더절연 �출력인데다,비율과�바이패스를
자유롭게�설정할�수�있는
멀티�변환기입니다.

온도�설정값

온도�조절계로부터의�제어�출력을�온수�밸브, 냉수�밸브,외기·배기�댐퍼, 환기�댐퍼로�분배하여�출력합니다. 또한,TC��EM외기에�의한�냉방�가능�여부의�접점�신호를�온도�조절계에
입력합니다.
냉방과�난방은�다음�그림과�같은�시퀀스로
외기�냉방�판단�신호 MFS�냉수�밸브와�온수�밸브가�동작합니다. 외기에배기�댐퍼의한�냉방이�가능한�경우는�외기·배기�댐퍼와
배기환기�댐퍼가�다음�그림의�시퀀스로�동작하고,외기�냉방을�시행합니다.
환기
댐퍼

�

바이패스
밸브

P-�

예: 외기�냉방�제어�공조기의�계장

외기��차�유출�헤더

시스템을�간단하게�실현할�수�있습니다.

통신압력�조절계

압력�발신기

제어�신호와�헤더�바이패스�밸브�제어�신호로�분배하여

냉수�펌프 �대와�헤더�바이패스�밸브는�다음�그림과�같은

ModbusTC��EM압력�조절계로부터의�제어�출력을 �대의�냉수�펌프�인버터

출력합니다.

[％]
���

펌프�대수
제어

유량계

스플릿�연산기�출력

스플릿�연산기

Modbus통신온도�조절계

배기�팬냉수�밸브 온수�밸브
H

냉수
코일 C

온수
코일

배기

가습�밸브

실내�온도�센서

급기�온도�센서

급기

급기�팬

AHU

[％]

���

밸브·댐퍼�열림�정도절연 �출력형

온수�밸브
환기�댐퍼

외기·배기�댐퍼

댐퍼�최소
열림�정도

�

�

냉수�밸브

온도�설정값

[℃]·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

��개�입력에서�스플릿�신호 �점을�출력합니다! (비절연)�개의�제어�출력으로�냉수�밸브, 온수�밸브를�제어할�수�있습니다.
��형�식: MFS조절계로부터의�출력�신호를 �개로스플릿된�신호로�분배하여�출력합니다.
AHU의�냉수�밸브와�온수�밸브의 V자형스플릿�동작이나�대유량�밸브와�소유량
밸브의�스플릿�동작에�쓰입니다.

AHU의�냉수�밸브와�온수�밸브의�제어�예

��

TC��EM���(단위: mm)

외기

MFS
환기
댐퍼

C

외기�댐퍼

Modbus

C

냉수�밸브

냉수
코일

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

29

H
C

중앙�감시
장치와
통신

온수�밸브

가습�밸브

온수
코일

급기�팬

AHU

[％]

온수�밸브

���

실내�습도 실내�온도
센서
센서

급기

밸브�열림�정도

스플릿�연산기

�

냉수�밸브

�

온도�설정값

[℃]� 기존에�설치한 ���Ω 입력의�전기식�계장을�그대로�활용할�수�있습니다!

�~��mA DC를���Ω 등의�저항값으로�변환합니다.

��저항 범위 다양직류 포텐셔미터 변환기형�식: CVR����・수동�설정형�인버터를�원격�설정으로�개조할�수�있습니다.

・���Ω 입력의�전동�조작기를�원격으로�조작할�수�있습니다.
・포텐셔미터�설정형인�각종�기기의�자동화와�원격�설정화가
가능합니다.

출력 저항값의 종류가 다양합니다.
���Ω

���Ω

�kΩ

�kΩ

���Ω

��kΩ

수동 개도 설정값(자동 온도 조절기)중앙 감시 장치에서 원격 조작하고 싶지만기존에 설치한 전기식 조작기는전기식의���Ω 기기도 그대로사용할 수 있습니다.

���kΩ

전기식
모터

���Ω

(단위: mm)

��kΩ

��kΩ

�kΩ

���Ω

기존 설치

��

그대로 사용하고 싶다….
리뉴얼

중앙 감시
시스템

직류 포텐셔미터
변환기CVR�

�~��mA DC
���Ω

전기식
모터

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

� ��V AC 구동�공조용�전동�밸브�또는�전동�댐퍼�전용의 I/I 포지셔너입니다!

정회전·역회전�모터로�위치�제어가�가능합니다.

I/I 포지셔너(��V AC용)형�식: KMP��조절계로부터의 �~��mA DC 조작�신호로�����

�~��mA DC

KMP

외기

외기�댐퍼

구동합니다. 출력에�반도체�스위치를�채용한

긴�수명�설계입니다. 형식�코드에�따라�스플릿
동작이나�역동작도�선택할�수�있습니다.

네트워크�대응 I/I 포지셔너�~��mA DC

��V ACC피드백이 ���Ω인�전동�밸브�또는�전동�댐퍼를

KMP

환기

C

(단위: mm)

냉수�밸브

냉수
코일

·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

H

C

Modbus용, SSR 내장형�식: MEXM

��V AC
온수�밸브

온수
코일

AHU

기존�설치�모터
밸브를�그대로�사용할
수�있습니다.

가습�밸브급기�온도�센서
급기

급기�팬

30

LONWORKS용,SSR 내장
형�식: MEXL

��
��
���

(단위: mm)� 하나의�입력에서�절연된 �개를�출력하는 �출력�아이솔레이터입니다!

급배기�팬의�인버터�제어에�절연 �출력이�편리합니다.

플러그인형

��.�

직류�신호�변환기

외기�온도
외기�습도

��.�

형�식: W�VS다음�그림은�급기�팬과�배기�팬의�인버터신호를 �대의�아이솔레이터로�절연한
것입니다. 하나의�신호를�계측�신호와�제어
신호로�나눌�때도�편리합니다.
공조용�컨트롤러(DDC)

�~�V DC���(단위:mm)센서용�전원�장착, �출력형외기��펄스�아이솔레이터

외기�댐퍼

환기�댐퍼

��

형�식: KWYPD���(단위:mm)배기배기�댐퍼전면�디지털�표시를�보면서�비율과�바이어스를�간단하게�설정할�수�있는�비율�연산기입니다.

비율�변환기
형�식: M�REB��출력�바이어스형(X�=KX�+B)의

��

형�식: M�SES

RTD 변환기
형�식: M�XR�디지털�표시를�보면서�비율�및

바이어스�값을�설정할�수�있습니다.

유량�또는�압력에�일정한�비율�또는
값을�더합니다.

���개�입력�중�큰�쪽�또는�작은�쪽을
출력합니다.
��제습�제어와�같이�온도�제어�신호와
습도�제어�신호를�선택하여�냉수
밸브를�동작시키고�싶을�때�사용할
���(단위:mm) 수�있습니다.

PC 프로그램형 RTD 변환기입니다.

PC 프로그램�가능

연산을�수행하는�비율�변환기입니다.

바이어스를�주고�싶을�때에�사용합니다.
���(단위:mm) 입력에�비율을�곱한�후�바이어스

두개의�신호를�가산�또는�선택을�합니다.

선택�변환기

C

C

AHU

팬

��

��

JPt, Pt, Ni, Cu 등�대응할�수�있는
RTD의�종류가�다양합니다.

급기�온도

급기

인버터

�~��mA DC

직류�신호�변환기
W�VS

FAN

인버터

BA에서�자주�사용되는�특수�변환기입니다!

출력�바이어스형

H

배기�팬·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

�C

�~��mA DC환기CO� 환기
온도

� LONWORKS 용노이즈 필터입니다!

LONWORKS FTT-��A 네트워크용입니다.

LONWORKS용노이즈 필터

��

(FTT-��A)���형�식: NF-LWA��(단위:mm)Echelon사가�권장하는 FTT-��A 네트워크�절연
초크�사양을�충족하는�코일을�사용하고�있습니다.
주) 링크�파워�넷에는�사용할�수�없습니다.

� LONWORKS 용실내 스위치입니다!

LONWORKS용실내 스위치
형�식: BA-RCL

��

��
��
(단위:mm)조명의 ON/OFF 제어를�실행할�때
사용하는 LONWORKS용�실내�스위치입니다.

���(단위:mm)·자세한�내용은�사양서를�참고해�주십시오.

31한 눈에 보는 중앙 공조 제어 시스템Your local representative:

WebsiteRequest Info

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp

Specifications are subject to change without notice. When ordering, use the latest data sheets available at our web site: www.mgco.jp

500564