LED照明
スクエア型LED照明(埋込型) 2015-12
DL-MA800N 希望小売価格 60,000円+税
DL-MB600N 希望小売価格 50,000円+税□450タイプ

DL-MA700N 希望小売価格 55,000円+税
DL-MB500N 希望小売価格 45,000円+税□600タイプ※1

固有エネルギー消費効率 150 lm/W 以上を達成。
スクエア型でもさらに省エネへ。
※1 DL-MA800N、DL-MA700Nの場合。

業界トップクラスの固有エネルギー消費効率※2

155.1 lm/W
□600タイプのDL-MA800Nは消費電力が78Wで、固有エネルギー消費効率155.1 lm/W。従来蛍光灯器具と比べ、大幅な省エネが図れます。

※3

質量大幅ダウン で施工もラクラク
当社既存器具と比較し、□450タイプでは器具質量を約33％軽量化。
引っかけ式ネジ留めで取り付けも簡単、作業効率もアップしました。
器具質量を消費電力を約59%削減

約3.2kg

約33%軽量化

188W

約4.8kg

78W
FHP45形×4灯（200Ｖ時）

DL-MA800N（200Ｖ時）※消費電力参考値：日本照明工業会ガイド114-2012

DL-MB600N/500N※2 国内スクエア型LED照明市場において、2015年12月1日時点、当社調べ、当社DL-MA800N、DL-MA700Nの場合。

DL-AB02NM/WM/HM/LM※3 当社既存器具DL-AA02NM/WM/HM、DL-AB02NM/WM/HM/LMとの比較。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。

従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのまま、年間電気料金がお得に。
機種（消費電力/200V時)□600従来蛍光灯 FHP45形×4灯(188W） 20台
800

800

800

10.0m

照度分布図

20台10.0m

800

DL-MA800N FHP45形x4灯相当(78W)

1200

1200
1000
800

800
CH:3.5m

照度算出条件・反射率：天井70％、壁50％、床20％
・保守率込：蛍光灯(0.65)、LED(0.81)

単位 : lx

15.0m

1,116 lx
11,280 kWh￥304,560

平均照度
年間消費電力量
年間電気料金

1000
800

800
CH:3.5m

単位 : lx

15.0m

1,078 lx
4,680 kWh
￥126,360

ほぼ同等の明るさ
約59％削減約59％削減※計算条件 ・年間点灯時間3000時間・新電力料金目安単価：27円/kWh(税込)で算出・消費電力参考値：日本照明工業会ガイド114-2012

■ 配光図

abbʼ
aʼ

器具光束
上方光束
下方光束
最大光度

DL-MA700N

DL-MA800N
0A断面
103050

B断面

010100

1 100

12,100 lm
0 lm
12,100 lm
4,337 cd

1,000
500
300

3-3-2-1

B断面

012

100

3,000

18,650 lm
0 lm
8,650 lm
3,115 cd

1,000
2500
300

33-3010

1 1003,0002DL-MB600N

A断面
103050-2-10123A断面
103050DL-MB500N
B断面

0101003,000

8,150 lm
0 lm
8,150 lm
2,927 cd

1,000
500
300-3-2-1012

B断面

3,000

100

1,000

10100

110023A断面
1030503236,700 lm
0 lm
6,700 lm
2,416 cd

500
300
-3-2-10123200Φ32電源口穴（Φ30ブッシング穴）

■ 寸法図

■ 仕様
タイプ

FHP45形×4灯相当

FHP45形×3灯相当

FHP32形×4灯相当

FHP32形×3灯相当

品番

DL-MA800N

DL-MA700N

DL-MB600N

DL-MB500N

本体：鋼板(ホワイト)
光源ユニットカバー：ポリカーボネート(乳白)

希望小売価格¥60,000 +税¥55,000 +税¥50,000 +税¥45,000 +税

DL-MA800N , DL-MA700N

DL-MB600N , DL-MB500N

埋込穴寸法 □600

埋込穴寸法 □450

色温度5,000K
12,100 lm

8,150 lm

6,700 lm

88.7
7

Φ32調光口穴（Φ30ブッシング穴）

Φ32電源口穴（Φ30ブッシング穴）

50

AC100V〜242V

入力電圧

Ra84Ra※1

光源寿命60,000h

光束維持率

90%

調光範囲

約5〜100%□600mm開口径

7

Φ32調光口穴（Φ30ブッシング穴）

444

47.5W
141.0 lm/W

□470

56.5W
144.2 lm/W

594

57.0W
151.7 lm/W

□620

78.0W
155.1 lm/W

消費電力(200V時)
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (200V時)

8,650 lm

88.750

器具光束

取付ピッチ150□450mm

取付ピッチ200
取付ピッチ275

4-12×20ボルト用穴

取付ピッチ275
4-12×20ボルト用穴

H82mm

埋込高約5.7kg

質量約3.2kg※1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

■保証期間 照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 ■保証内容 取扱説明書、本体張付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店（工事店）にお申しつけください。 ■保証の免責事項 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（1）保証書のご提示がない場合。
（2）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（3）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
（4）火災、公害、異常電圧、定格外の使用電源（電圧・周波数）、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び損傷。(5)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。(6)施工上の不備に起因する故障及び損傷。 （7）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。 (8)日本国以外での使用による故障及び損傷。 ■アフターサービスについて 1：保証期間中／万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げ販売店（工事店）までお申し出ください。2：保証期間を過ぎている場合／お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証とアフターサービスについて安全に関するご注意● 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯（JIS C8105-1解説による）
まれに発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。
● 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ● 点検せずに長期間使い続けると、● ご使用の前に「工事説明書及び取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

シャープ製 品 に 関 す る 情 報 は ホ ー ム ペ ー ジ からもご覧いただけます。 http://www.sharp.co.jp/● カタログ請求または、商品に関するご相談は
フリー ダ イ ヤ ル

0120-508-562

FAXの場合06-6792-5993■ フリーダイヤルがご利用できない場合は06-6792-1582■ ご相談受付時間（日・祝及び年末年始を除く）● ご相談窓口…お客様相談室〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

月曜日〜土曜日/午前9時〜午後5時● 当カタログの数値は50/60Hzで記載されています。
● 当カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもあります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。
● 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

本社〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2015年12月現在のものです。
R.05

DBTOBPG̲MM̲A03̲201512