テレメータ

取扱説明書

形 式

300bps 専用回線用

テレメータ変換器

ご使用いただく前にこのたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。
■梱包内容を確認して下さい・テレメータ変換器（本体＋ソケット＋入力抵抗器）..1 台
ただし入力抵抗器は電流入力をご指定いただいた場合にのみ付きます。
■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうかスペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

TMS●本器を使用する場合に、次の点を確認して下さい。
・TMS−2E1、TMS−2E2、TMS−2R1 の設定
TMS−2E1、TMS−2E2、TMS−2R1 は、 前 面 パ ネ
ルの キャリア切換スイッチ によりオリジネートモー
ドとアンサーモードの設定が必要となります。このた
め TMS−2E1、TMS−2E2、TMS−2R1 を使用する
場合には一方を M アンサーモードに設定し、他方を S オリジネートモードに設定して下さい。
・専用回線との接続
本器に接続可能な専用回線は帯域品目 3.4 kHz ですので注意して下さい。また、専用回線への落雷による破損を防止するために必ずテレメータ用避雷器（形式：MDP−FT など）を接続して下さい。また、供給電源にも電源用避雷器（形式：MA−100 など）を接続することをおすすめします。
注）専用回線との接続や送出信号レベルの変更は、工事担任者■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

またはその監督の下で行って下さい。

各部の名称
ご注意事項
●供給電源・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 85 〜 132 V AC の場合
85 〜 132 V AC、47 〜 66 Hz、約 5 VA
定格電圧 170 〜 264 V AC の場合
170 〜 264 V AC、47 〜 66 Hz、約 5 VA
●取扱いについて・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断して下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -5 〜 +60℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

認定ラベル

ソケット
本体

スペック表示PWR
RUN

入力抵抗器RDSD
CD

12結線表示■前面図①電源表示ランプ
PWR②動作表示ランプRUNRDSD
CD⑤キャリア切換スイッチ※1MS
1③モジュラジャック④コネクタ形ユーロ端子台

LINE123⑥接点入出力状態表示ランプ※24LINE2※1、入出力の種類コードS1、S2、S3、S4には付きません。
※2、アナログ入出力ユニットには付きません。
■動作表示ランプRUN ：RUN表示
RD ：受信データ表示
SD ：送信データ表示
CD ：キャリア検出表示

NM-5223

改4

P1/5

TMS
取付方法
ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。
■DIN レール取付の場合ソケットはスライダのある方を下にして下さい。
ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。
取外す場合はマイナス
ドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

本体取付用
クランプ（上、下）DINレール（35mm幅）

スライダ
ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。
■壁取付の場合
外形寸法図を参考に行って下さい。

接続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。
入力抵抗器が付いている場合、入力配線と入力抵抗器（R）とを端子ねじで共締めして下さい。

外形寸法図（単位：mm）
20

本体取付用
クランプ（上、下）
7.8
DINレール（35mm幅）取付の場合

7 14 6

5 12 42ーφ4.5
取付穴（深さ25）

501272

38以上

14−M3.5
端子ねじ103132808038
9 15 10

1 11 260（3.3）

72・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

通信部端子接続図12

入力抵抗器（REM）

7 14 6

5 12 43

1 11 2REMは電流信号入力のときに付きます。

T1

各 I／O参照

T2

LINE 1 モジュラジャック
供給電源89 15 10LINE 2U 7V 14

接地用端子 FG 8
RUN接点出力211ソケット

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-5223

改4P2/5TMS
入出力部端子接続図■TMS−2E1■TMS−2E29V9V1
24 Di 1

14 Di 1

5 Di 225 Di 212 COM1（−）

12 COM1（−）

6633349 Do 1

39 Do 1

10 Do 2410 Do 2

15 COM2

15 COM2（−）

11ソケットソケット

斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

■TMS−2R1■TMS−2S14 ＋
12 −
5 ＋
6 −

4 Ai ＋
12 Ai −Ai 1

56Ai 2
9V

3319 ＋

9 Di 1210 Di 2

15 −
10 ＋
1 −

Ao 1

15 COM（−）
1Ao 2
ソケット

ソケット

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

NM-5223

改4P3/5TMS■TMS−2S2■TMS−2S3

412R

Ai ＋

4 Ao ＋Ai −12 Ao −

5569V

633

19 Di 1129 Do 1

10 Di 2210 Do 215 COM（−）

15 COM

11ソケットソケット

斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

■TMS−2S4

4 Ao ＋
12 Ao −
563
19 Do 1210 Do 2
15 COM（−）
1ソケット斜体数字は前面パネルの接点入出力状態表示ランプの番号を示します。

システム構成例
テレメータ変換器
テレメータ用避雷器
形式：TMS−2S3−Kなど 形式：MDP−FT
アナログ出力接点出力（Do 1）接点出力（Do 2）

電源用避雷器
形式：MA−100

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

テレメータ用避雷器
形式：MDP−FT

テレメータ変換器
形式：TMS−2S1−Kなど
アナログ入力接点入力（Di 1）
接点入力（Di 2）

専用回線

電源用避雷器
形式：MA−100

NM-5223

改4P4/5

TMS
配線

■端子ねじ
締 付 ト ル ク：0.8 N・m■コネクタ形ユーロ端子台（回線）適 用 電 線：0.2 〜 2.5 mm2
剥離長：7 mm

雷対策
雷による誘導サージ対策のため弊社では、電気機器専門避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-5223

改4P5/5