空調機器の改装
産業・社会システムソリューションへの 提案

日本電化工機株式会社

お客様のご希望に合わせ現場毎の納入仕様に準拠する様標準品の空調機を改装します。
●製品別には小型エアコンから製造・産業用の大型機器までの全てが可能です。
小型エアコン

外装・パネル色変更・耐塩害塗装

店舗・オフィス用

外装・パネル色変更・耐塩害塗装・防食塗装・オプション部品組込

ビル用マルチ
設備用パッケージ

外装・パネル色変更・耐塩害塗装・防食塗装・オプション部品組込
静圧変更・ファンモーター・電気ヒーター・加湿器・ドレンパン変更
防食塗装・断熱材変更・オプション部品組込

設備用チラー

外装塗装変更・防食塗装・ドレンパン変更・部品組込換

パネル色変更気機器

ヒートポンプ給湯タンクユニット・熱交換ユニット・補助加熱電気ヒーター

空調機の改装●用途別には、一般家庭用から、製造プロセス、特殊工場など対応可能です。
特定店

舗

特定色塗装可能

海岸地域

耐塩害・重耐塩害塗装対応・離島仕様対応

温泉

地域

防食・重防食塗装・室内機カチオン電着塗装対応

化学

工場

防食・重防食塗装・室内機カチオン電着塗装対応

食品工場

断熱材変更・カチオン電着塗装対応

庁

公共建築工事標準仕様対応

官公●空調機の改装には部品の組込、仕様の変更、付帯装置の取付などを行います。

1

塗

装

変

更指定色塗装・耐塩害塗装・防食塗装・カチオン電着塗装

部

品

組込

電気部品・機械部品組込

部

品

変

更

電気部品・機械部品変更

配線

変

更

用途別・客先指定・特殊仕様変更

特殊

変

更

特殊仕様の部品変更・交換

指定色改装

重防食改装

耐塩害塗装

塗装改装

お客様の指定する塗装に機器外装部を変更致します。変更には、指定色変更、耐塩害変更、防食変更などが行えます。色変更では、天井パネルなどへの応用も行えます。

銅配管系統の防食処理

室内機コイルなどのカチオン電着塗装への変更が行えます。
カチオン塗装

パネル塗装

焼付塗装

機器の取付

電気・温水・蒸気ヒーター
加湿器・製作及び取付

ドレンアップメカ組込部品改装

機器内部への指定部品の組込み、オプション部品取付及びファンモーター・プーリ交換による機外静圧の変更など行えます。省エネに関わる電子基板取付などの応用も行えます。

気化式加湿器の組込電極式加湿器の組込

2

特殊改装

風量・静圧変更

プ－リ・モ－タ－交換
圧力計・サーマルリレ－取付
進相コンデンサー取付

防熱材の交換防熱材の張替

室内機防熱材の張替
耐熱、防湿、防水用

外部からの監視窓取付

組込部品

ヒーターチャンパー

パネルの製作及び交換
パッキンの交換、隙間の目地材充填、水漏れ対策等

内部照明ランプ

降雪地向け室外機用フード

PAC上部取付用

室外機排風方向用ボックス

プレフィルター

フィルター・ボックス

花粉対策用フィルター
中性能、高性能フィルター

汎用PAC用製作取付
ビルマル用製作取付

空調用ヒーター

3

気密改装

PAC組込用電気ヒーター

デフロストヒーター

PAC組込用蒸気・温水ヒーター

ドレンパン除霜用蒸気スプレー型

組込部品

加湿器

パン型

温水・蒸気スプレー型

配線改装

特殊仕様に合わせる機器内部の配線変更を致します。
圧縮機単独運転回路
遠方発停・ファン残留運転
停電自動復帰故障表示
状態表示
ヒーター制御フィルターボックス特殊改装

室内機に関わる変更・部品追加など行えます。
ドレンパンの交換

SUS製 製作及び取付
旧型PACの腐食ドレンパンの防食処理又は新規製作交換製作及び取付けPAC・空気調和機分割及び現場組立

パネル・側板・送風機・モーター・熱交等の工場内部での分割
現場搬入後の据付場所での再組立

ファン
コイル
ユニット

勝手変更及び二方弁の組込
冷温水コイルの組込フィルターの分割及び取付吸込口の変更改装
パネルの指定色塗装
カサ上部品の製作
モーター交換
電源コード及びプラグの交換取付

空調設備及び冷媒配管工事
冷温水交換及び配管工事

関連工事

冷却塔改修工事
空調機改修工事
ダクト工事
現場要求に対する板金物の製作

4

カチオン電着塗装とは…
●低濃度の電着塗料漕の中に被塗物を浸漬させ、直流電流を掛ける電着塗装の一種です。
●電極付近では塗料が化学反応を起こし不溶性の樹脂（ポリマー）となり、複雑な形状質もピンホールなく均一で密着性の良い塗膜を形成します。

●塗膜は防食性能に優れ、1,000時間以上の塩水噴霧試験に合格する実力を持ち、エポキシ樹脂系塗料で表面がコーティングされるので耐防食性が従来と比較すると飛躍的にアップします。

当社カチオン実績
●適用環境

防食仕様

2003年～13年4月末まで……5,009台実施

１．
化学・薬品工場・温泉地など
２．工場・学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所
３．都市公害地

重防食仕様

車の排ガスの影響のある場所

上記より更に酸性・アルカリ性の雰囲気のある地域
１．下水処理場
２．動物飼育場
３．メッキ・エッチング工場
４．競馬場廐舎、スーパーのバックヤード、酢蛸工場
５．
寿司米、惣菜、パン工場、納豆工場、卵加工等の腐食性ガスを発生する場所

詳細は、“防食塗装”パンフレットをご参照下さい。

離島仕様とは…
●耐塩害仕様、重耐塩害仕様などの様に、使用環境・設置目安距離により加工する内容が変わります。
●特に、沖縄・離島などの用途に重耐塩害仕様を適用する場合の改装を言います。
詳細は、“室外機 離島仕様塗装の内容”をご参照下さい。

耐塩害仕様・重耐塩害仕様とは…

基準はJRA規格

潮風が直接当たる地域
設置条件

潮風が直接当たらない地域
設置距離目安（m）

300m

500m

外面に面する地域

設置条件

1000m

標準仕様

内面に面する地域

沖縄・離島

空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

塩害仕様

設置距離目安（m）
300m

500m

1000m

内面に面する地域

標準仕様

外面に面する地域

塩害仕様

重耐塩害仕様沖縄・離島

重耐塩害仕様耐塩害仕様・重耐塩害仕様 準拠の表示
日本冷凍空調工業会標準規格

空調機器の耐塩害試験基準（JRA9002：1991）に準拠した製品として、耐塩害仕様・重耐塩害仕様に改装した場合には、下記のシールを製品に貼付ます。

JRA耐塩害仕様

5JRA重耐塩害仕様

パッケージエアコン室内機の各種改装対応

ダクト内蔵

ダクト内蔵

水スプレー加湿器

電気ヒーター

蒸気スプレー加湿器

温水ヒーター
蒸気ヒーターフィルターチャンバー
ヒーターチャンバー

チャンバー内蔵加湿器水スプレー

各種改装対応蒸気スプレー

特型プレナム室
電気計装品組込
防食塗装カチオン電着塗装

ファンモーター交換
機外静圧変更コイル表面処理

機内組込

電気ヒーター
温水ヒーター
蒸気ヒーターSUSドレンパン
電気配線変更
機内組込

パン型加湿器水スプレー加湿器
蒸気スプレー加湿器
超音波加湿器
気化式加湿器6

HEATERの本社 〒158-0091

日本電化工機株式会社
東京都世田谷区中町２丁目３番地４
TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

本 社 営 業 部

〒158-0091

東京都世田谷区中町２丁目３番地４
TEL. 03-5760-7011 FAX. 03-5760-7511

茨 城 営 業 所

〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5
TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813

愛知県名古屋市西区赤城町117番地
TEL. 052-503-3361 FAX. 052-502-7933

岩 手 営 業 所

〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430
TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188

九州地区代理店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多南3-10-23 第5西田ビル(有)ハイテック・エンジニアリング
TEL. 092-441-4511 FAX. 092-441-4521
茨城第一工場〒306-0127

茨城県古河市下片田406-1
TEL. 0280-77-2110 FAX. 0280-77-2116

茨城第二工場〒306-0101

茨城県古河市尾崎3107-5
TEL. 0280-76-1355 FAX. 0280-76-6770

岩 手 工 場 〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字五位塚430
TEL. 0197-31-2727 FAX. 0197-36-8188
M A C 冷 熱 品 〒340-0835 埼玉県八潮市大字浮塚585
改 造 センター
TEL. 048-998-2100 FAX. 048-998-4000

http://www.n-denka.co.jp

メールでのお問合せ : sale@n-denka.co.jp

2013. 6No.147