価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：D3-GE2／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

テレメータ D3 シリーズ
通信入出力選択カード（Modbus／TCP（Ethernet）用）
主な機能と特長●Modbus／TCP上のデータをテレメータカードで扱うことが可能となる通信入出力選択カード（ゲートウェイカード）●テレメータカードからはアナログ入力カードまたはアナログ出力カードとして認識●D3－NE1と同じModbus／TCPスレーブ機器
27.5130109（mm）

形式：D3－GE2S①
価格
基本価格 143,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：D3－GE2S①①は下記よりご選択ください。
（例：D3－GE2S／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

通信S：シングル①付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円

注意事項
・本器は1対n専用通信カードおよび1対n専用モデムインタ
フェースカードと組み合わせて使用することはできません。
・次のモデムインタフェースカードと組合わせて使用できますが、占有カード数に制限があります。
D3－LR1：占有カード数＋他のI／Oカード枚数の合計が13まで
D3－LR8、D3－LR10、D3－LR12：占有カード数設定は「6」まで・次の通信カードと組合わせてご使用になる場合、占有カード数に制限があります。
D3－NC1、D3－ND1：占有カード数設定は「1」のみ
D3－NC2、D3－ND2：占有カード数設定は「2」まで
D3－ND3：占有カード数設定は「4」まで
・次のテレメータカードと組合わせて使用可能です。
D3－LT1、D3－LT2、D3－LT2A、D3－LT5、D3－LP1

関連機器
・ コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：MCN－CONまたはCOP－US）
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

機器仕様
接続方式
・Ethernet：RJ-45モジュラジャック
・内部通信バス：ベース（形式：D3－BS□）に接続
・内部電源：ベース（形式：D3－BS□）より供給
・RUN接点出力：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5N・m）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：Ethernet－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力間
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED
Modbus／TCP通信正常時かつD3テレメータカード側フィール
ドバス正常時 緑色点灯
データ受信時 赤色点灯
ディップスイッチにより設定
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED
交信異常時 緑色点灯／点滅（ケーブル断時は消灯、異常設定時は点滅）
データ送信時 赤色点灯
D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8753 Rev.3 Page 1/8

形式：D3-GE2
ディップスイッチにより設定
占有カード数設定：ディップスイッチにより設定
入力／出力選択設定：ディップスイッチにより設定■RUN接点出力
RUN接点：RUN表示ランプが緑色点灯時ON（Modbus／TCP 通信正常時かつD3テレメータカード側フィー
ルドバス正常時ON）
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

耐電圧：Ethernet－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力
間1500V AC 1分間
供給電源－FG間（電源カードにて絶縁）
2000V AC 1分間

4min6max

φ3.212max（mm）

Ethernet仕様
通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）
制御手順：Modbus／TCP
データ：RTU（Binary）
コネクション数：2個
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）
100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
セグメント最大長：100m
Ethernet表示ランプ：LINK、DPLX、LINK10、LINK100、COL
IPアドレス：コンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）にて設定、変更可能（初期値：192.168.0.1）
Port番号：502

設置仕様
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：D3－BS□）に取付
質量：約200g

性能
占有エリア：16×n（1～8の設定した占有カード数）
消費電流：100mA
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8753 Rev.3 Page 2/8

形式：D3-GE2
パネル図■側面図BCDE

3 4 567 8 9ABCDE
F 01 2①RUN表示ランプ

F 01 27 8 9A■前面図⑤未使用⑧各種設定用ディップスイッチ

3 4 56⑥未使用②ERR表示ランプ⑦Ethernet表示ランプ③設定用
ジャックコネクタ④RJ-45モジュラジャック
456123

SW3432
1

LINK（リンク）
DPLX（全二重）
LINK10（リンク10Mbps）
LINK100（リンク100Mbps）
COL（コリージョン）

ONSW18765
4321ON

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

SW287654321ONNS-8753 Rev.3 Page 3/8

形式：D3-GE2
Modbusファンクションコード
■ Data and Control Functions
CODE010203040506070809
101112NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Register
Read Exception Status
Diagnostics
Program 484
Poll 484
Fetch Comm. Event Counter
Fetch Comm. Event Log

131415
16
17
18
1920
21222324

Program Controller
Poll Controller
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers
Report Slave ID
Program 884 ／ M84
Reset Comm. Link
Read General Reference
Write General Reference
Mask Write 4X Register
Read ／ Write 4X Registers
Read FIFO Queue○○○○Digital output from the slave
Status of digital inputs to the slaveGeneral purpose register within the slave
Collected data from the ﬁeld by the slave
Digital output from the slave
General purpose register within the slave○

Fetch a status word and an event counterA status word, an event counter, a message count anda ﬁeld of event bytes○○

Digital output from the slave
General purpose register within the slave
Slave type ／ RUN status○○○

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function

○
○
○
○
○

Loop back test
Reset the slave and clear all counters
Contents of the diagnostic data（2 bytes）
Delimiter character of ASCII message
Force the slave into Listen Only Mode

■ Exception Codes
CODE0102030405060708

NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge
Memory Parity Error■ Diagnostic Subfunctions
CODE0001020304

NAME
Return Query Data
Restart Comm. Option
Return Diagnostic Register
Change ASCII Input Delimiter
Force Listen Only Mode

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8753 Rev.3 Page 4/8

形式：D3-GE2
Modbus I／O割付ADDRESS
1025 〜 1032
1 〜 1617 〜 32
33 〜 48
49 〜 64
65 〜 8081 〜 96
97 〜 112
113 〜 128
129 〜 256
1 〜 1617 〜 32
33 〜 48
49 〜 64
65 〜 8081 〜 96
97 〜 112
113 〜 128
129 〜 256

Input（1X）
Input Register（3X）

Holding Register（4X）

DATA TYPE
IDATA
カード情報
Virtual Analog Output（仮想出力）

I

予約
Virtual Analog Input（仮想入力）

占有カード位置12345678
12345678

予約■ DATA TYPE
I ：Int 0 〜 65535（0x0000 〜 0xFFFF）
注）上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作等の原因になります。
・カード情報各カードの実装（有無）状態を示します。
設定された占有カード数の分だけ対応するビットが1 、未設定の場合0となります。

伝送データ
本体側面のディップスイッチで、占有カード数設定を行います。
占有カード1枚につき、アナログ入力16ワードまたはアナログ出力16ワードのカードとなり、最大8枚（入力＋出力＝128ワード）の伝送が可能です。Modbus／TCPから本器を見た場合、最大8枚のカードが実装されたことになります（最大8スロットを占有します）。
占有カードの入出力の設定における“入力”とは、下記の信号の流れを示します。
［Modbus通信］⇒［D3－GE2カード］⇒［D3ベース］⇒［D3テレメータカード］
仮想入力カードに対し、Modbus／TCP通信において出力（Holding Register）のコマンドが有効となります。仮想出力カードには入力（Input Register）のコマンドが有効となります。
注）占有カードが設定されている空きスロットに、実入出力カードを実装しないで下さい。
実入出力カードを実装した場合、内部通信バスでエラーが発生し、正常動作できません。
また、実入出力カード数と占有カード数の合計が、16枚以下（D3－LR1と組合わせる場合は13枚以下）になるように設定して下さい。
16スロットを超える分のデータを、テレメータカードで読出すことはできません。
■本器をスロット 2 に実装した場合（占有カード数 4）
実際には、スロット 1 とスロット 2 だけに入出力カードが実装されていますが、スロット 7 に実装されている D3−L □からは、スロッ
ト 1 〜 5 に入出力カードが実装されていると認識します。すなわち、スロット 1 に実装されている D3−SV4 についてはそのままに認識しますが、スロット 2 に実装されている D3−GE2 については 4 分割し、スロット 2 〜 5 にカードが実装されていると認識します。
D3−BS08
D3− D3−SV4 GE212

D3− D3−
L□ PS1345678スロット
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7スロット 8

実装カード
D3−SV4
D3−GE2
未実装
未実装
未実装
未実装
D3−L □D3−PS1

仮想カード
データ数
D3−SV44 ワード
D3−GE2（1 ／ 4） 16 ワード
D3−GE2（2 ／ 4） 16 ワード
D3−GE2（3 ／ 4） 16 ワード
D3−GE2（4 ／ 4） 16 ワード
未実装−D3−L □−D3−PS1−

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8753 Rev.3 Page 5/8

形式：D3-GE2
入出力データ■カード情報各スロットの占有カード設定の有無を示します。
150

Card 1（スロット1）
Card 2（スロット2）
Card 3（スロット3）
・・・
Card 8（スロット8）■アナログ入力データ、アナログ出力データ150

16ビットのバイナリデータ

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図10913027.5

位置決めガイド
回転軸6ーM3
端子ねじ516.2

4236

端子カバー

ブロック図・端子接続図
表示ランプModbus／TCP RJ-45モジュラジャック

RUN − 4

設定用ジャック

ステレオジャック

縁路制御回路通信回路

Ethernet 各種設定用
表示ランプ ディップスイッチ

電源回路

内部通信バスコネクタ

RUN接点出力

RUN ＋ 1

絶回

内部電源

2356

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8753 Rev.3 Page 6/8

形式：D3-GE2
システム構成例
遠隔地にあるテレメータ D3 シリーズのアナログ入力カードやくにまるのアナログ入力情報を Web ロガー 2（形式：DL30）を介してI ／ O マッピングで子局にある D3−GE2 に書込みます。
書込んだデータは親局にある D3−GE2 に送られ、上位システムから D3−NE2 に送られたデータを参照することができます。
下記のシステム構成にて本器（形式：D3−GE2）以外はすべてお客様にてご用意下さい。
SCADALINXpro
HMIパッケージ（形式：SSPR06）

LANケーブルハブ

D3− D3− D3− D3−
GE2S DM LR12-N PS1-□

Modbus／TCP
ベース（形式：D3−BS04）

デジタル簡易無線モデム（子局）（形式：U7000UJC121）
デジタル簡易無線モデム（親局）（形式：U7000UJC121）

親局側 D3−GE2 の設定
・占有カード数：６・仮想カード 1 出力
2 出力
3 出力
4 出力
5 入力
6 入力

D3− D3− D3− D3−
GE2S DM LR12-N PS1-□

ベース（形式：D3−BS04）

ハブ

Modbus／TCP

LANケーブル

Webロガー2（形式：DL30）

ハブ

子局側 D3−GE2 の設定
・占有カード数：６・仮想カード 1 入力
2 入力
3 入力
4 入力
5 出力
6 出力

ワイヤレスゲートウェイ（形式：WL40EW2）

D3− D3− D3− D3−
SS8S SS8S NE1 PS1-□

920MHz帯無線ベース（形式：D3−BS04）
Ai入力

少点数入出力ユニット（形式：WL40W1ーDS2）

Ai入力

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8753 Rev.3 Page 7/8

形式：D3-GE2
解説■伝送時間（秒）占有カード数
12
34567
850
5.12
10.24
15.36
20.48
25.60
30.72
35.84
40.96

200
1.28
2.56
3.84
5.12
6.40
7.68
8.96
10.24

300
0.85
1.71
2.56
3.41
4.27
5.12
5.97
6.83

600
0.43
0.85
1.28
1.71
2.13
2.56
2.99
3.41

伝送速度（bps）
1200
2400
0.21
0.11
0.43
0.21
0.64
0.32
0.85
0.43
1.07
0.53
1.28
0.64
1.49
0.75
1.71
0.85

4800
0.050.110.16
0.21
0.27
0.32
0.37
0.43

9600
0.03
0.05
0.08
0.11
0.13
0.16
0.19
0.21

19200
0.01
0.03
0.04
0.05
0.07
0.08
0.09
0.11

38400
0.01
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.050.05

上記の表は、占有カード数と伝送速度から求めた、伝送時間（秒）の理論値です。
テレメータカードの種別により、設定時間、構成時間等が加算されますので、各カードの取扱説明書をご参照下さい。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

D3-GE2仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8753 Rev.3 Page 8/8