2024-05

Rev.

KC-2768기존 장치의전력 감시2

전력 멀티 변환기초소형! 제어반 속 좁은 공간에도 간단하게 추가 설치 가 가능합니다.

탄소중립에 대한 요구가 높아짐에 따라 제품 �대의 CO� 배출량의 측정이 요구되는 시대가 되었습니다.

전력 멀티 변환기는 컴팩트한 형태로 신설된 장치는 물론, 이미 설치된 장치나 제조라인에서도 제어반의 좁은 공간에설치함으로서 Modbus통신을 이용하여 전력 제량을 용이하게 측정가능하며, 면밀한 전력 계측을 실현합니다.

신제품

형식: M��EXWTU

형식: M��XWTU

CO�배출량(전력량 환산값)을
연산출력CO�배출량(전력량 환산값)을
연산출력

Modbus 통신에 대응출력은 Modbus 통신,각종 전력량 펄스 �점전압은 최대값입력 ���V AC
단상은 �회선, 단상�선과�상�선은 �회선 대응�상 �선식의 결선에 대응유기 EL 표시기 탑재자세한 내용은 �페이지를 참고하십시오.

Modbus 통신에 대응출력은 Modbus 통신,각종 전력량 펄스 �점전압은 최대값입력 ���V AC
단상은 �회선, 단상�선과�상�선은 �회선 대응�상 �선식의 결선에 대응

형식: M�XWTU형식: M�XWTModbus 통신에 대응출력은 Modbus 통신,아날로그 출력, 각종 펄스/경보출력 중에서 하나를 선택할 수있습니다.
전압은 최대값입력 ���V AC전력 측정값 ���개 요소(�상 �선식의 경우)

Modbus 통신에 대응출력은 Modbus 통신전압은 최대값입력 ���V AC

전력 측정값은 고조파를 제외한���개 요소 (�상 �선식의 경우)자세한 내용은 �페이지를 참고하십시오.

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp설 치컴팩트한 사이즈전력�멀티�변환기는�두께가 ��mm(M��EXWTU는 ��mm)에�불과하므로 JIS 협약형�치수의�기기와�나란히�배열하여�안전�개폐기및�벽걸이�제어반에도�설치할�수�있습니다.
기존 제어반 내의

28 mm

25 mm

좁은 공간에 추가설치합니다.

22.5 mm

105 mm

97 mm

M�XWTU, M�XWT

M��XWTU

115 mmM��EXWTU

설 치클램프식 교류 전류 센서를 간단하게 장착나중에 붙일 수 있습니다클램프식교류 전류 센서
CLSE 시리즈전류�입력은�동력선에 클램프식�교류�전류�센서(형식: CLSE)를�원터치로�설치할�수
있을�뿐만�아니라�개선�공사가�필요�없습니다.

또한 M�XWTU와 M�XWT는�변환기의�구동�전력은�전압�입력에서�취하므로�전원배선도�필요�없습니다.

동력선동력선을 가공하지 않고 교류 전류 센서를 추가 설치할 수 있습니다.
동력선클램프 부분을 열고■ M��XWTU �상 �선의 접속 예시� � � N전압결선동력선M��XWTU동력선을 감싸서 닫습니다.
전류센서결선교류 전류 센서를 기존 동력선에손을 대지 않고 설치할 수 있습니다.

동력선클램프식 교류 전류 센서 CLSE클램프식 교류 전류 센서분전반�등�기존�설비에�설치하기�쉬운�나일론�스프링�원터치�클램프형�센서입니다.
�A, ��A, ���A, ���A, ���A, ���A에�대응합니다.
형식

CLSE-R�

CLSE-��

CLSE-��

CLSE-��

CLSE-��

CLSE-��동작 입력 범위�A 이하��A 이하

���A 이하���A 이하���A 이하���A 이하적용 전선 직경φ�� 이하φ�� 이하φ�� 이하φ�� 이하2φ�� 이하φ�� 이하부하측회로 A설정 및 접속Modbus 통신 기능을 탑재Modbus 통신에�표준�대응하므로 PLC 및�로거의�전력�집�중�감시에�편리합니다.

트위스트�페어선을�점퍼�배선으로�연장하는�것만으로�계측�포인트를�증설할�수�있습니다.

또한�아날로그�신호, 각종�전력량�펄스�또는�경보�접점도�선택할�수�있으므로(*�) PLC 및 DCS의�입력�모듈로�수신하는�것도�간단합니다.
Web 데이터 로거DL��-G

ABC12CPU

PLC

Modbus/TCP

POWER

MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOPPULLMITSUBASHI

PULL적산용�전력�펄스

Ethernet/RS-��� 변환기（Modbus용)GR�-EM내장된 CPU가 여러 전력량을순간적으로 산출합니다Modbus-RTU

전력 멀티 변환기이 CPU가
전체�측정값을산출합니다.

전력 멀티 변환기(*�) M�XWTU의�경우. M�XWT는 Modbus 통신만, M��XWTU 및 M��EXWTU는 Modbus 통신, 각종�전력량�펄스를�출력할�수�있습니다.
(*�) M�XWT의�계측�요소는�고조파를�제외한 ���개�요소(�상 �선식의�경우)입니다.

내장된 CPU가�전류, 전압, 전력�등의순간값부터�전력량, 디맨드값, 최대・최소값, 전고조파�왜곡률, 그리고�차부터 ��차의�고조파�함유율까지 �상�선식에서 ���개�요소(*�)의�전체
측정값을�순간적으로�산출하여�내장메모리의�계측�데이터를�약 ���ms마다갱신합니다.

설정 및 접속편리한 무료 컨피규레이터 소프트웨어 제공전력�멀티�변환기를 PC에�접속해서�측정값을�표시하거나�각종�파라미터를�자유롭게�설정할�수�있습니다.

또한, 루프�테스트�기능을�사용하면�실제�전력�계통에서의�입력을�접속하지�않고�임의의�출력값을�설정할�수�있으므로�시스템�셋업시에�편리합니다.

컨피그레이터접속용 잭전력 멀티 변환기컨피그레이터 소프트웨어PMCFG컨피그레이터 접속 케이블
COP-US■ 컨피규레이터�소프트웨어(형식: PMCFG)의�모니터화면�예시

PC

컨피그레이터
소프트웨어통신 루프 테스트 출력각종 측정값 표시입력 사양 및 계측 항목 설정· PMCFG는 당사 Web 사이트에서무료로 다운로드할 수 있습니다.
최대・최소값・M��XWTU 의�모니터�화면입니다.

각종전력량벡터도CO� 배출량（전력량환산값）고조파 함유율PC에�연결하면측정값이�한번에보입니다！

3어플리케이션

Modbus를 사용해서 전력 감시 시스템을 �점부터 시작할 수 있습니다.

탄소�중립을�실현하기�위해서는�치밀한�전력�관리가�필수적입니다.

전력�멀티�변환기라면�기존�장치가�있다하더라도�작은�공간만�있으면�설치할�수�있습니다.

Modbus 통신이�가능하고, 가격도�저렴하므로 현장�설치형 Web 데이터�로거(형식: DL��-G)와�조합하여�로깅을�실시하는�등, 적은예산으로�시작하여, 서서히�계측�포인트를�늘려서�전체�관리까지�확장할�수�있습니다.
■ 시스템 구성 예Web 데이터 로거DL��-G■ 시스템 구성 예
(M��XWTU, M��EXWTU)(전력량환산값)Web 데이터 로거DL��-GPC
Ethernet

Ethernet/RS-��� 변환기GR�-EMCO�배출량�을�측정합니다！

Ethernet/RS-��� 변환기GR�-EM

Modbus-RTU

PC
Ethernet

Modbus-RTU전력 멀티 변환기전력 멀티 변환기전력 멀티 변환기전력 멀티 변환기전등 �회로제조장치 �회로+ 전등 �회로제조장치 �회로무선�게이트웨이를�사용하면 전력�멀티�변환기의 Modbus 통신을�무선으로�전송할�수�있습니다.

■ 시스템 구성 예무선의 경우PCWeb 데이터 로거DL��-GEthernet마스터슬레이브���~���MHz대멀티 홉 무선 기기무선 게이트웨이WL�MW�일부 국가에 한정무선 게이트웨이WL�� 시리즈
���~���MHz대 무선의 특징Modbus-RTU●���~���MHz대는 회절성이 높고장애물에 강한 주파수대입니다.

●네트워크 구축은 신뢰성이 높은 멀티 홉방식입니다.
●가시성이 좋은 곳에서는 �km까지도달합니다.

전력 멀티 변환기전력 멀티 변환기���MHz대멀티�홉�무선�기기전력 멀티 변환기●면허를 신청할 필요 없습니다.

●통신 배선 공사가 필요 없습니다.

・ Modbus-RTU, ���MHz대 특정 소전력 무선 기기용 게이트웨이입니다.

・ Modbus-RTU의 통신 프로토콜을 무선화하여 Modbus의 리모트 I/O와접속할 수 있습니다.

슬레이브・ 단자대 형상으로 되어 있으며 기기 제어반 및 안전 개폐기 등 두께가 얇은제어반에도 설치할 수 있습니다.

무선 게이트웨이
형식: WL�MW�일본 시장에 한함W�� x H�� x D�� mm4월드 와이드한 사양의M��XWTU, M��EXWTU

유기 EL
표시기탑재

CE 인증, ���V AC 입력�및 �상 �선식에�대응한�월드와이드한�사양을�구비하고�있습니다.

신제품또한�단자수가�많은�스프링식�단자대의�채용으로�대로�복수의�회로를�동시에�측정할�수�있습니다.

특징M��XWTU・CO�배출량(전력량환산값) 을 측정합니다.
・CE인증 대응・전압은 최대값입력 ���V AC・�상 �선식의 결선에 대응

M��EXWTU・단상은 �회선, 단상�선과 �상�선은 �회선 대응・각종전력량 펄스�점을 출력・M��EXWTU는 보기 쉬운 유기 EL 표시기 장착■ �대로 최대 �회로를 계측！ 공간절약 및 비용절감을 실현했습니다.

■ 접속이 간단한 스프링식 단자대단상�선 �회로페룰

� N마이너스
드라이버전압결선

전류센서결선

M��XWTU

�회로측정부하측회로 A단상�선 + 단상�선 �회로 합 �회로� N �전압결선단상�선의 전압은임의로 라인을선택합니다.

전류센서결선회로 BM��XWTU�부하측회로 A회로 C회로 C회로 D

단자대는 접속이 간단한 스프링식을 채용했습니다.
전선사이즈는 �.�mm�까지 연결할 수 있으므로 단선이나페룰을 연결할 수 있습니다.

회로측정회로 D클램프식 교류 전류 센서 CLSE・접속하는 시스템/어플리케이션의 예시는 그 밖에도 있습니다. 자세한 내용은 사양서를 참조하십시오.

M��EXWTU의 유기 EL이 선명하게 표시전압, 전류, 전력, 전력량을�비롯하여 CO� 배출량(전력량�환산값)이나�각�요소의�고조파�함유율의�측정값, 또는�다양한�설정값을확인할�수�있습니다.

아무런�버튼�조작없이�설정된�시간이�경과하면�꺼집니다. 꺼진�상태에서�아무�버튼이나�누르면, 다시�꺼지기�전의�상태로�돌아갑니다. 또한, 상시�점등도�가능합니다.

측정값 표시 전환조작 버튼∨ ∧ 버튼을 누를 때마다 측정값 표시가 순서대로 전환됩니다.
표시 예유효전력량 (수전)유효전력전류

유효전력량오류 등이 발생하면깜박입니다.

전류측정값 표시 모드주파수설정값 표시 모드현재 표시중인 회로와측정 위치

환산값 (CO�배출량)설정값이 표시되거나변경될 때 켜집니다.

Modbus 통신중에켜집니다.

주파수역률무효전력피상전력설정값 메뉴 번호측정값과 단위전압버튼을 길게 누르면설정값 표시로 전환됩니다.

적산 펄스 출력의 ON/OFF에맞추어 깜박입니다.
회로 A의 �-N 라인 간 전압의 표시 예입니다.

설정값설정 항목명회로 A 의 표시를 유효하게 설정하는 예입니다.

5유효전력량 (송전)환산값주요 사양신제품

W28 x H105 x D41 mm

W22.5 x H115 x D55 mm
Product name
Model
Configuration
Construction
Connection
Screw terminal
Applicable wire size
Housing material
Isolation
GeneralSpecifications
Measured variables

ModbusCommunication전력 멀티 변환기(PC 프로그램 가능)

M50EXWTU

Simplified measurement mode
Power indicator LED
Communication
Standard
Transmission distance
Baud rate
ProtocolNode address
ParityStop bitMax. number of nodes
Transmission media
Internal terminating resistor
Communication indicator LED
Frequency

M50XWTU

Single phase / 2-wire and 3-wire, 3-phase / 3-wire and 4-wireTerminal block
Tension clamp terminal--Lower connector (voltage input, power, Modbus)
0.2 - 1.5 mm2, stripped length 8 - 9 mm
Upper connector (current sensor input, pulse output) 0.2 - 1.5 mm2, stripped length 10 - 11 mm
Flame-resistant resin (black)
Voltage input or current input to Modbus to pulse output 1 to pulse output 2 to power
Active energy: Incoming / outgoing
Voltage: 1-N, 2-N, 3-N, 1-2, 2-3, 3-1
Reactive energy: Incoming / outgoing / lag (inductive) / lead (capacitive)
Current: 1, 2, 3, N
Harmonic distortion: Overall distortion ratio, content rate (2nd to 31st)
Active power
Max. and min. values
Reactive power
CO2 emissions (energy conversion value)
Apparent power
Power factor
Frequency--------

Calculates power from current values with fixed voltage values and power factor.
Green LED; Blinking patterns indicate different operating status of the transducer.
Half-duplex, asynchronous, no procedure
Conforms to TIA/EIA-485-A
500 meters max.
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps (default: 38400 bps)
Modbus-RTU
1 to 247 (default: 1)
None, even or odd (default: odd)
1 or 2 (default: 1)
31 (excluding master)
Shielded twisted-pair cable (CPEV-S 0.9 dia.)110 ΩGreen LED turns ON while Modbus communication
50 / 60 Hz (45 – 66 Hz)

Pulse output• Voltage Input
Outputs assignable to pulse: various energy
Rated voltage for each wiring
Output type: Photo MOSFET relay
Single-phase/2-wire: rated voltage 240 V AC
Rated load: 30 V 200 mA AC/DC at peakSingle-phase/3-wire: phase voltage 240 V AC / line voltage 480 V ACON resistance: 1 Ω max.
Three-phase/3-wire: line voltage 240 V ACLeakage current during opening: 2 µA max.
(480 V AC when voltage to ground for each line is ≤ 277 V)
Three-phase/4-wire: phase voltage 277 V / line voltage 480 V ACInput range: 1-N, 2-N, 3-N: 50 to 277 V AC
1-2, 2-3, 3-1: 50 to 480 V AC
Consumption VA: Voltage circuit ≤ ULN2 / 250 kΩ / phSelectable primary voltage range: 50 – 400 000 V• Current Input
CLSE-R5: 0 – 5 A ACCLSE-05: 0 – 50 A AC
CLSE-10: 0 – 100 A AC
CLSE-20: 0 – 200 A AC
CLSE-40: 0 – 400 A AC
CLSE-60: 0 – 600 A AC
Input range: 0 - 120% of the rating
Low-end cutout (current): 0 - 99.9% (default setting: 1%)
Selectable primary current range: 1 – 20 000 A (only with CLSE-R5, refer to the configurator settings)

Input/Output
Specifications

M50EXWTU display specifications
Display function: Displays measured values and status of the unit
Display size: Approx. 14 x 40 mm (0.55" x 1.57")
Character color: Yellow
Brightness: Standard or low brightness (default: standard)
Display life: Approx. 120,000 hours(Expected time for the display brightness to be reduced to 50 % when thedisplay is used continuously with low brightness in 25°C)
Operating mode: Automatically turn off after no operation, or always on(default: automatically turn off after no operation for 10 minutes)
Display type: OEL display

Installation

Performance

Operating temperature
Operating humidity
Atmosphere
Mounting
WeightPower consumption-20 to +65°C (-4 to +149°F)
30 to 90 %RH (non-condensing)No corrosive gas or heavy dust
DIN rail
90 g (2.8 oz)

70 g (2.5 oz)
AC: Max. 3 VA (100 - 240 V AC) / DC: ≤ 1.5 W (100 - 240 V DC) [universal]

Accuracy (*3)
Voltage: ±0.5 % (*4)
Current: ±0.5 % (*4)
Power: ±0.5 % (*4)
Power factor: ±1.5 %Frequency: ±0.1 Hz
Energy: ±2 %(power factor ≥ 0.5, input ≥ 10%)

Temp. coefficient: ±0.0075 %/°C (0.004 %/°F)
Sampling time: ≤ 500 msec.
Insulation resistance: ≥ 100 MΩ with 500 V DC
Dielectric strength: 2000 V AC @ 1 minute(current input or voltage input to Modbus to pulse output 1 to pulse output 2 to power) (M50XWTU)
2000 V AC @ 1 minute(current input or voltage input to Modbus to pulse output 1 or pulse output 2 to power)
500 V AC @1 minute (pulse output 1 to pulse output 2) (M50EXWTU)(*3) Sensor error margin not included. Add sensor error margin when using with the combination of the sensor.
(*4) An accuracy for rated input. The described accuracy levels are ensured at the input 1% or more for neutral current in a single-phase/3-wire circuit, phase-2 current in a 3-phase/3-wire circuit andphase-N current in a 3-phase/4-wire circuit.

6

W25 x H97 x D41 mm

W25 x H97 x D41 mm
전력 멀티 변환기(PC 프로그램 가능, 보조 전원 불필요)M5XWTUM5XWTSingle phase / 2-wire and 3-wire, 3-phase / 3-wireTerminal blockM3.5 screw terminals (torque 0.8 N·m)
Nickel-plated steel (standard) or stainless steel--Current input or voltage input to analog output or pulse output or Modbus
Voltage: R-S, S-T, T-R
Current: R, S, T
Active power
Reactive power
Apparent power
Power factor
Frequency

Active energy: Incoming / outgoing
Reactive energy: Incoming / outgoing /lag (inductive) / lead (capacitive)
Apparent energy
Average active power (demand)
Average reactive power (demand)
Average apparent power (demand)
Average (demand) current: R, S, T

Flame-resistant resin (black)Harmonic distortion
Overall distortion ratio, content rate
(2nd to 31st)
Voltage: R-S, S-T, T-R
Current: R, S, T
Max. and min. values

Current input or voltage input to Modbus
Voltage: R-S, S-T, T-R
Current: R, S, T
Active power
Reactive power
Apparent power
Power factor
Frequency
Active energy: Incoming / outgoing

Reactive energy: Incoming / outgoing /lag (inductive) / lead (capacitive)
Apparent energy
Average active power (demand)
Average reactive power (demand)
Average apparent power (demand)
Average (demand) current: R, S, T
Max. and min. values

Calculates power from current values with fixed voltage values and power factor.
Green LED; Blinking patterns indicate different operating status of the transducer.
Half-duplex, asynchronous, no procedure
Conforms to TIA/EIA-485-A
500 meters max.
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps (default: 38400 bps)
Modbus-RTU
1 to 247 (default: 1)
None, even or odd (default: odd)
1 or 2 (default: 1)
31 (excluding master)
Shielded twisted-pair cable (CPEV-S 0.9 dia.)110 Ω--50 / 60 Hz (45 – 66 Hz)• Voltage Input
Rated voltage: 240 V AC
Input range: 80 - 260 V AC (Phase voltage range is 80 - 130 V for single-phase/3-wire)
Consumption VA: P1 - P2: ≤ 3 VA (power consumption of internal circuit)
P2 - P3: voltage2/≤ 1.5MΩ VA
Selectable primary voltage range: 50 – 400 000 V• Current Input
CLSE-R5: 0 – 5 A AC
CLSE-05: 0 – 50 A AC
CLSE-10: 0 – 100 A AC
CLSE-20: 0 – 200 A AC
CLSE-40: 0 – 400 A AC
CLSE-60: 0 – 600 A AC
Input range: 0 - 120% of the rating
Low-end cutout (current): 0 - 99.9% (default setting: 1%)
Selectable primary current range: 1 – 20 000 A (only with CLSE-R5, refer to the configurator settings)Analog output
Default setting is DC current output 4 - 20 mA
Types
DC current output: 0 - 20 mA DC
DC voltage output: -10 - +10 V DC
DC voltage output: -5 - +5 V DC
(3 types can be switched by DIP switch and PC)
Outputs: Voltage, current, various powers, power factor,frequency, harmonic current and harmonic voltage• DC current output range 0 - 20 mA DC
Output available range: 0 - 23 mA DC
Minimum span: 1 mA
Load resistance: 550 Ω• DC voltage output range -10 - +10 V DC
Output available range: -11.5 - +11.5 V DC
Minimum span: 1 V
Load resistance: Output drive 1 mA max.
(e.g. When 0 - 10 V DC, 10 V÷1 mA = 10kΩ)• DC voltage output range -5 - +5 V DC
Output available range: -5.75 - +5.75 V DC
Minimum span: 500 mV
Load resistance: Output drive 1 mA max.
(e.g. When 1 - 5 V DC, 5 V÷1 mA = 5000Ω)• Voltage Input
Rated voltage: 240 V AC
Input range: 80 - 260 V AC
(Phase voltage range is 80 - 130 V for single-phase/3-wire)
Consumption VA: P1 - P2: ≤ 3 VA (power consumption of internal circuit)
P2 - P3: voltage2/≤ 1.5MΩ VA
Selectable primary voltage range: 50 – 400 000 V• Current Input
CLSE-R5: 0 – 5 A AC
CLSE-05: 0 – 50 A AC
CLSE-10: 0 – 100 A AC
CLSE-20: 0 – 200 A AC
CLSE-40: 0 – 400 A AC
CLSE-60: 0 – 600 A AC
Input range: 0 - 120% of the rating
Low-end cutout (current): 0 - 99.9% (default setting: 1%)
Selectable primary current range: 1 – 20 000 A(only with CLSE-R5, refer to the configurator settings)

Pulse / alarm output
Outputs assignable to pulse: various energy
Outputs assignable to alarm: Voltage, current,
various powers, power factor, frequency, various
energy average, current average, harmonic
current and harmonic voltage
Output type: Photo MOSFET relay
Rated load: 160 V 150 mA AC/DC at peakON resistance: 8 Ω max.
Leakage current during opening: 2 µA max.

-20 to +65°C (-4 to +149°F)
30 to 90 %RH (non-condensing)No corrosive gas or heavy dust
DIN rail
80 g (2.8 oz)--Accuracy (*3)
Voltage: ±0.5 % (*5)
Current: ±0.5 % (*5)
Power: ±0.5 % (*5)
Power factor: ±1.5 %Frequency: ±0.5 Hz
Energy: ±2 %(power factor ≥ 0.5, input ≥ 10%)

Analog output accuracy (*6)
Temp. coefficient: ±0.0075 %/°C (0.004 %/°F)
Sampling time: ≤ 500 msec.
Analog output response time: ≤ 1.5 sec. (0 to 99%)
Insulation resistance: ≥ 100 MΩ with 500 V DC
Dielectric strength: 2000 V AC @ 1 minute (current input or voltage
input to analog output or pulse output or Modbus to ground)

Accuracy (*3)
Voltage: ±0.5 % (*5)
Current: ±0.5 % (*5)
Power: ±0.5 % (*5)
Power factor: ±1.5 %Frequency: ±0.5 Hz
Energy: ±2 %(power factor ≥ 0.5, input ≥ 10%)

Temp. coefficient:±0.0075 %/°C (0.004 %/°F)
Sampling time: ≤ 500 msec.
Insulation resistance:≥ 100 MΩ with 500 V DC
Dielectric strength: 2000 V AC
@ 1 minute (current input or voltage
input to Modbus to ground)(*5) An accuracy for rated input. The described accuracy levels are ensured at the input 1% or more for neutral current in a single-phase/3-wire circuit and phase-S current in a 3-phase/3-wire circuit.
(*6) Output accuracy for the setting value span is shown as following formula.
Output accuracy = (output range ÷ output setting value span) × 0.02%
For current output: Output accuracy = (output range ÷ output setting value span) × 0.04%[Ex1] DC current output 4 - 20 mA: Output accuracy = (20 mA ÷ 16A) × 0.04% = 0.05%
Input accuracy and sensor error are added to total accuracy.

7센서 입력용 변환기아이솔레이터

품명형식

M5YV

입력 루프 파워 아이솔레이터

M5SN

유니버셜 입력 변환기(PC 프로그램 가능)

M5XU직류 입력 변환기(PC 프로그램 가능)

M5XV직류 입력 변환기(아날로그형)M5VS

직류 입력 변환기(아날로그형, 미세 신호 입력)

M5MV직류 입력 변환기(아날로그형, 초고속)직류 입력 변환기(아날로그형, ��μs의 초고속 반응형)직류 입력 변환기(고내압형)전압 분배기

M5XTR

RTD 변환기

M5RS

포텐셔미터 변환기M5MS

디스트리뷰터

M5D

디스트리뷰터

디스트리뷰터
(HART 통신 대응,출력단 오픈 상태 검출 기능 선택 가능)타코제너레이터 변환기교류 입력 변환기����년 �월 발매 예정품명

M5DYH2
M5TG
M5AC

형식

M5PP
개발 중펄스 아날로그 변환기

M5XPA로터리 엔코더 속도 변환기(PC 프로그램 가능)아날로그 펄스 변환기

M5XRP����년 �월 발매 예정펄스 스케일러개발 중품명직류 입력 경보기

M5YPD
M5PA

펄스 아날로그 변환기(PC 프로그램 가능)직류 입력 경보기M5DY

가산기(PC 프로그램 가능)품명감산기(PC 프로그램 가능)곱셈 변환기(PC 프로그램 가능)디바이더(PC 프로그램 가능)비율 변환기(PC 프로그램 가능)비율 변환기(PC 프로그램 가능)리니어라이저(PC 프로그램 가능)제곱근 연산기(PC 프로그램 가능)리버스 변환기(PC 프로그램 가능)등속 반응 변환기(PC 프로그램 가능)트랙/홀드(PC 프로그램 가능)피크 홀드(PC 프로그램 가능)선택 변환기(PC 프로그램 가능)변수 생성기(PC 프로그램 가능)전력용 변환기품명

개발 중
개발 중

M5AP
M5PRU

형식

형식

M5XADSM5XSBS
M5XMLS
M5XDIS
M5XREBM5XRTS
M5XF
M5XFLSM5XUDSM5XCRS
M5XAMS
M5XPHSM5XSES
M5XMST형식전력 멀티 변환기(PC 프로그램 가능, 보조 전원 불필요)M5XWTUPT 변환기(실효치 연산형)M5PT

전력 멀티 변환기(PC 프로그램 가능, 보조 전원 불필요)CT 변환기(실효치 연산형)펄스 아이솔레이터알람 설정기

M5VSH
M5TS

유니버셜 온도 변환기(PC 프로그램 가능)펄스 아이솔레이터

M5VF2M5VV

써머커플 변환기펄스 변환기

M5VF특성 변환기CT 변환기(클램프식 센서 입력형)

M5XWT
M5CT
M5CTC

● 월드 전원

���～���V AC, ��V DC에 대응합니다.

● 안심할 수 있는 �포트 절연

입력-출력-전원 간의 �포트 절연입니다.

● 루프 테스트 출력 기능 있음입력 신호가 없어도 모의 신호를 출력하여 동작 테스트를할 수 있습니다 (PC 프로그램형에 한함).

・기종에 따라 사양이 다를 수 있습니다. 상세한 내용은 사양서를 확인해 주십시오.

M5AVS
M5SED

Your local representative:

WebsiteRequest Info

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jpSpecifications are subject to change without notice. When ordering, use the latest data sheets available at our web site: www.mgco.jp

500719전력 멀티 변환기단자대형 변환기 M�-UNIT 시리즈