価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：TL2F-S
フィールドロガーシリーズ①入出力部

FAXロガー

11：Ai4点、Di12点（有電圧接点）、Do4点
12：Ai8点、Di12点（有電圧接点）、Do4点
13：Ai4点、Di12点（無電圧接点）、Do4点
14：Ai8点、Di12点（無電圧接点）、Do4点（I／O内蔵形、公衆回線用）
主な機能と特長●定時刻にモデム経由FAX機へ日報、月報、年報を印刷●FAX機から本器を呼出し、日報、月報、年報、異常ログ・運転ログを印刷●入力データを監視し、異常が発生したときはあらかじめ設定されている通報文をFAXまたはEメール・音声にて送信●FAXロガー本体と市販品のFAX機があれば、遠隔監視と運転日報・運転月報・運転年報の作成が容易に可能●時計自動調整●デジタル計器ライン出力、アナログ演算出力値をトレンド記録、事象検出、帳票等へ反映可能
アプリケーション例●マンホールポンプの状態監視、運転監視および運転日報、運転月報、運転年報の作成
36/4&/%-*/&

②供給電源
◆交流電源
M2：100～240V AC（許容範囲 85～264V AC、47～66Hz）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 20.4～26.4V DC、リップル含有率 10％p-p以下）③付加コード（複数項指定可能）◆音声機能
無記入：なし／V：あり◆帳票データの合計値の集計方法
無記入：サンプリングデータ集計（収録したサンプリングデータから合計値を算出して表示する）／L：表示データ集計（帳票欄（セル内）に表示しているデータから合計値を算出して表示する）
注）詳細な集計方法は取扱説明書の「帳票表示と運用上の注意」を参照ください。

$/'(36/$/'(%*4"
315(



関連機器




ʢNNʣ

形式：TL2F－S①－②③価格
基本価格
TL2F-S11 300,000円
TL2F-S12 360,000円TL2F-S13 300,000円
TL2F-S14 360,000円
加算価格
24V DC電源 +12,000円
音声機能付 +60,000円

ご注文時指定事項
・形式コード：TL2F－S①－②③①～③は下記よりご選択ください。
（例：TL2F－S12－M2／V／L）

・コネクターミナル（形式：CNT）
・専用ケーブル（形式：MCN34－FR－□／TL2）・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：MCN－CONまたはCOP－US）
・総合支援パッケージソフト（形式：TL2PAC）は弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
・バックアップ電池ユニット（形式：TLB5）（R電源時のみ使用可能）
・電話回線用避雷器（形式：MD－TL、MDP－TLなど）

機器仕様
構造：プラグイン構造
適用FAX：G3またはスーパーG3接続方式
・入力：34ピンコネクタ（オムロン製 XG4A-3434）
・供給電源：M3.5ねじ端子接続
・接点出力駆動用電源：M3.5ねじ端子接続・バックアップ電源：M3.5ねじ端子接続
・FG接地用端子：M3.5ねじ端子接続・バックアップ電源用接点入力：M3.5ねじ端子接続
・装置故障接点出力：M3.5ねじ端子接続
・TL2POL用内蔵接点出力：M3.5ねじ端子接続
・LINE（FAXモデム）：モジュラジャック
TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-6154 Rev.30 Page 1/7

形式：TL2F-S
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
トグルスイッチ・RUN：動作時
・DISA.RPTG：通報停止
・CNFG：ビルダ使用時
アイソレーション（入出力部コードが11、12 のとき）：
アナログ入力－接点入力－LINE－FG－Do1・Do2・Do3・
Do4・装置故障接点出力・接点出力駆動用電源－バックアップ電源用接点入力－電源・バックアップ電源間
アイソレーション（入出力部コードが13、14のとき）：
アナログ入力－接点入力・バックアップ電源用接点入力－
LINE－FG－Do1・Do2・Do3・Do4・装置故障接点出力・接点出力駆動用電源－電源・バックアップ電源間
カレンダ時計：年（西暦4ケタ）・月・日・曜日・時・分・秒
内蔵バッテリ：リチウム金属電池（形式：CR14250SE-P1-1）（バッテリ交換不可）
動作表示ランプ
・RUN：緑色LED、正常動作時点滅
・SEND：緑色LED、上位通信回線送信中に点灯
接点入力表示ランプ：各接点入力点に対応した橙色LEDにより入力状態が目視可能

コモン：全点プラスコモン
ON電圧：14.4V DC
OFF電圧：10.5V DC
最小パルス幅（設定すればパルス入力として使用可能）：1s以上■接点入力（入出力部コードが13、14のとき無電圧接点）
入力信号：無電圧スイッチまたはオープンコレクタ 12点
コモン：マイナスコモン
検出電圧／電流：5V DC 7mA以下／1点
オン電圧／電流／抵抗：0.7V以下／4.2mA以上／150Ω以下
オフ電圧／電流／抵抗：3.4V以上／0.8mA以下／4.2kΩ以上最小パルス幅（設定すればパルス入力として使用可能）：1s以上■バックアップ電源用接点入力
入力信号：無電圧スイッチ 1点
絶縁方式：フォトカプラ絶縁
検出電圧／電流：5V DC／4mA
接点閉／オン抵抗：200Ω以下
接点開／オフ抵抗：100kΩ以上
オン電圧：2.0V以下
オン洩れ電流：0.8mA以下

NCU付モデム仕様

出力仕様

適用回線：一般公衆回線（2線式）およびPBXの内線（NTT回線準拠 極性反転なし回線には対応しません。）
制御方法：自動受信／自動発信（NCU：AA形）
モデム仕様
・通信方式：全二重通信方式
・通信速度：モデム 受信1,200～56,000bps
送信1,200～33,600bps
・通信規格：モデム V.90、K56flex、V.34、V.32 bis、V.32、V.22 bis、V.22
・エラー訂正：V.42、MNP4・データ圧縮：V.42 bis、MNP5
FAX仕様
・通信方式：半二重通信方式
・通信速度：2,400～14,400bps
・通信規格：V.17、V.29、V.27 ter、V.21
・制御：class2
JATE認定番号：AD06－0220001■TL2POL用内蔵・装置故障接点出力
出力信号：24V給電形オープンコレクタ 5点
コモン：マイナスコモン絶縁方式：フォトカプラ絶縁
装置故障接点開閉条件
・正常時：接点閉・異常時：接点開（CPU異常時、停電時）最大定格負荷：30V DC 100mA（抵抗負荷）
飽和電圧：0.5V以下
過電流保護：0.2Aスロー・ブロー・ヒューズ（交換不可）
誘導負荷を駆動する場合は、接点保護とノイズ消去を行ってください。

入力仕様■アナログ入力
入力信号：電圧入力 4点または8点
コモン：全点マイナスコモン
入力範囲：1～5V DC
入力抵抗：100kΩ以上■接点入力（入出力部コードが11、12のとき有電圧接点）
入力信号：24V DC -15～+10% 12点1点分の入力電流：4.1mA（24V DC）

設置仕様
消費電力
・交流電源：約10VA
・直流電源：約6W 250mA
接点出力駆動用電源：24V DC -15～+10%、約0.4W（24V DC時 約16mA）
バックアップ電源：12～14.2V DC
リップル含有率10%p-p以下 500mA（R電源時のみ有効となります。）
使用温度範囲：-5～+45℃
使用湿度範囲：20～70%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約500g

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6154 Rev.30 Page 2/7

形式：TL2F-S
性能（スパンに対する%で表示）
A／D変換精度：±0.2%
温度係数：±0.015％／℃
カレンダ時計：月差1分以下（周囲温度変動±5℃／日以内）
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧（入出力部コードが11、12のとき）：
アナログ入力－接点入力－LINE・FG－Do1・Do2・Do3・Do4・
装置故障接点出力・接点出力駆動用電源－バックアップ電源用接点入力－電源・バックアップ電源間
2000V AC 1分間
LINE－FG間
500V AC 1分間
耐電圧（入出力部コードが13、14のとき）：
アナログ入力－接点入力・バックアップ電源用接点入力－LINE・FG－Do1・Do2・Do3・Do4・装置故障接点出力・接点出力駆動用電源－電源・バックアップ電源間
2000V AC 1分間
LINE－FG間
500V AC 1分間

本器設定用パソコン環境
パソコン：RS-232-C（9ピン、Dサブコネクタ）または、USBポート（バージョン1.1以上）の接続が可能なこと
OS：Windows XP、Windows Vista Business 32bit、Windows 7（32bit／64bit）、Windows 10（32bit／64bit）

パネル図
■ピン配列
3334

モジュラジャック
動作表示ランプ

RUN

1SEND

23LINE45

ビルダ接続用ジャック
トグルスイッチ
接点入力表示ランプ

CNFG
RUN
CNFG
DISA.
RPTG

6789101112入力コネクタ
21

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6154 Rev.30 Page 3/7

形式：TL2F-S
端子接続図
CNT−M／CNT−S※2

TL2F−S

1Do 2

27 U（＋）Do 3 1114 V（−）

Do 4 103 ＋装置故障接点出力 154 −TL2POL用内蔵接点出力ジャック5バックアップ電源用接点入力※18＋−

12

MCN34−FR−□／TL2
ケーブル

6 ＋9 −

コネクタ

Do 1

入力コネクタLINE モジュラジャック
ビルダ接続用ジャック

供給電源

接点出力駆動用
電源（24V DC）
FG 接地用端子※3※4

バックアップ電源（12V DC）※1、M2電源時のみ有効になります。
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。
（R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装）※2、CNT−Sでは受信抵抗は使用できません。
※3、同一盤内に接地してください。
※4、R電源時のみ有効となります。

■入力コネクタピン番号
専用ケーブル（形式：MCN34−FR−□／TL2）、コネクターミナル（形式：CNT）
を使用した場合の端子接続については、本体取扱説明書（NM−6154）
を参照してください。
●TL2F−S11、TL2F−S12

Ai 1

Ai 2

Ai 3

Ai 4
※2
Ai 5
※2
Ai 6※2Ai 7※2Ai 8＋ 1

入回− 2力路●TL2F−S13、TL2F−S14

入回

22 Di 1力路

入回23 Di 222 Di 1力路

23 Di 2＋ 324 Di 324 Di 3− 425 Di 425 Di 4＋ 526 Di 526 Di 5− 627 Di 627 Di 6＋ 728 Di 728 Di 7− 829 Di 829 Di 8＋ 930 Di 930 Di 9− 1031 Di 1031 Di 10＋ 1132 Di 1132 Di 11− 1233 Di 12+24V＋ 13− 1421＋ 15− 1634

Di COM（＋）

17Ai COM（−）

180V1933 Di 120V19Di COM（−）

20※117※118Di COM（−）

202134※3※3※3※3※1、17、18端子は使用しないでください。
※2、Ai5、Ai6、Ai7、Ai8、は入出力部コードが12、14のとき使用できます。
※3、17、18、21、34端子は使用しないでください。

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6154 Rev.30 Page 4/7

形式：TL2F-S
外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
本体取付用
クランプ
（上、下）
207.8

RUN1SEND

2DINレール（35mm幅）
取付の場合

7 14 6

5 12 433LINE

480805CNFG

6RUN

2ーφ4.5
取付穴（深さ25）78

CNFG

9DISA.
RPTG

1011121472

14ーM3.5端子ねじ10938139（3.3）

89 15 101 11 26072・密着取付可能

ロギング機能事象検出機能：接点入力、デジタル計器ライン出力を0.5秒周期で監視し、異常発生／解除、機器運転入／切などの事象を検出
アナログ入力値、アナログ演算出力値を0.5秒周期で監視し、入力点ごとに設定された上限警報設定値、下限警報設定値に従って、異常発生／解除の事象を検出
事象ログ機能：異常発生／解除、機器運転入／切、停復電などの事象を検出し、タイムスタンプを付けてメモリ内に蓄積可能
FAXからの呼出印刷で最大320件取得可能
帳票作成機能：内蔵入力データ（アナログ入力8点＝入出力部
コードが12、14のとき、接点入力12点）を時計データ、日計データ、月計データとして集計し日報、月報や年報を印刷するための帳票データを自動作成
日報、月報、年報ともにA4判1ページに8項目×8ページ＝64項
目のデータを印刷可能
帳票データ項目は別表「帳票データ項目一覧」を参照
・日報：11日間（当日含む）を記録
・月報：13か月間（当月含む）を記録
・年報：2年間（当年含む）を記録。年間開始月を1月、4月、10月から選択可能

通信機能
・FAX通信機能
事象通報：異常発生／解除、機器運転入／切、アナログ上下限警報、停復電などの事象検出にて通報文をFAX機へ通報
通報先は最大8か所
定時通報：日報（月報、年報）を任意の時刻（月報、年報は任意の日にち）に最大8か所まで通報
呼出印刷：FAX機から本器を呼出し、日報、月報、年報または異常ログ・運転ログの印刷要求を行うことで、本器から各通報を受信可能
本器へのアクセスはパスワードの設定により規制をかけることも可能
・音声通信機能
音声通報：異常発生／解除、機器運転入／切、アナログ上下限警報、停復電などの事象検出にて通報文を電話機へ通報、通報先は最大8か所
AND巡回形、OR巡回形を要求コードにより選択可能、通報優
先順位は通報先1からとする。
音声報告：電話機から本器を呼出し、異常状態の事象を読上げることが可能
音声読上げ機能：アナログ入力、接点入力の現在値を読上げる。
1点ずつを選択可能
・Eメール通信機能
Eメール通報：異常発生／解除、機器運転入／切、アナログ上下限警報、停復電などの事象検出にてEメール通報
通報先Eメールアドレスは最大8か所
認証方式はAPOP、POP3、SMTP-AUTH(CRAM-MD5、LOGIN、PLAIN)に対応

その他の機能設定機能
・ビルダ設定：専用のビルダソフトをインストールしたパソコンから、本器が持つ機能の各種設定が可能（パソコンはお客様にてご用意ください。）
制御機能：0.5秒周期で合わせて64個のリレー回路を組むことが可能（ただし、Web画面表示など一部使用できない機能あり）
・ロジック制御機能：内部接点出力（Do4点、ただしUPSバックアップ使用時Do3点）を利用して、簡潔な論理制御が可能。デジタ
ル計器ライン出力を接点入力と同様に事象検出、帳票へ反映可能。
・アナログ演算機能：アナログ入力を四則演算し、比較結果を接点出力可能。アナログ演算出力値をアナログ入力と同様に事象検出、帳票へ反映可能。
時計自動調整機能：指定時刻にNTPサーバ（時刻サーバ）に接続して、時計の自動修正をすることが可能

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6154 Rev.30 Page 5/7

形式：TL2F-S■帳票データ項目一覧

○：引用可

信号種類
アナログ

接点入力（パルス入力）

引用項目
瞬時値（正時値）
1 時間積算値（積算係数演算を含む）
1 時間最大値（時間内全欠測を除く）
1 時間最小値（時間内全欠測を除く）
1 時間平均値（時間内全欠測を除く）
1 日合計値
1 日最大値
1 日最小値
1 日平均値（欠測データを除く単純平均）
1 月合計値
1 月最大値
1 月最小値
1 月平均値
1 年合計値
1 年最大値
1 年最小値
1 年平均値（欠測データを除く単純平均）
1 時間パルス幅時間積算値
1 時間パルス幅実量積算値
1 時間パルス列実量積算値
1 日パルス幅時間積算値
1 日パルス幅実量積算値
1 日パルス列実量積算値
1 月パルス幅時間積算値
1 月パルス幅実量積算値
1 月パルス列実量積算値
1 年パルス幅時間積算値
1 年パルス幅実量積算値
1 年パルス列実量積算値

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

日報
○○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

月報

○○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

年報

○○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

NS-6154 Rev.30 Page 6/7

形式：TL2F-S
システム構成例
下記のシステム構成にて本器（形式：TL2F−S）以外はすべてお客様にてご用意ください。

パソコン
Eメール受信Eメール通報Eメール通報メールサーバ

FAX機

ISP：インターネットサービス
プロバイダ

ISP

異常通報メッセージ

携帯電話

異常ログ・運転ログ
日報・月報

インターネット網

電話機

異常通報メッセージ

ISP

異常サマリ報告

ダイヤルアップ接続

一般公衆回線

電話回線用避雷器
形式：MD−TL

RUN
LINE

SEND

1

FIELD

2

RUN
LINE

SEND

1

FIELD235RUN

6CNFG
DISA.
RPTG

789RUNSENDLINEFIELD

34CNFG

5RUN

6CNFG
DISA.
RPTG

1234CNFG

4CNFG
RUN

7CNFG

8DISA.
RPTG

956789101010111111121212

FAXロガー
形式：TL2F−S
注）Eメール通報をご使用の場合には 、別途ダイヤルアップ接続でのプロバイダ契約と、メールサーバのメールアカウントが必要になります。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
●本製品にはリチウム金属電池が内蔵されていますので、本製品を輸送される場合は、必要な手続きについて輸送会社または航空会社等にご確認ください。使用後のリチウム電池は各自治体の条例に従って適切に処理してください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

TL2F-S仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-6154 Rev.30 Page 7/7