価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：D3-LT2A
テレメータ D3 シリーズ
50bps通信カード（専用回線符号品目、停電通報機能付）
27.5130109（mm）

形式：D3－LT2A①価格
基本価格 165,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：D3－LT2A①①は下記よりご選択ください。
（例：D3－LT2A／Q）
・オプション仕様（例：／C01）①付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

関連機器
・バックアップ電池接続カード（形式：D3－TLB）
・バックアップ電池対応ベース（形式：D3－BSB）・上位通信カード（形式：D3－N□）（D3－NS□、D3－NE2、D3－NM2は使用できません）
・バックアップ電池ユニット（形式：TLB1、TLB3）

機器仕様
接続方式
・回線・RUN接点出力：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5 N・m）
・内部通信バス：ベース（形式：D3－BSB）に接続
・内部電源、バックアップ電源：ベース（形式：D3－BSB）より供給・RUN1接点出力：コネクタ形ユーロ端子台（適用電線サイズ：0.2～2.5mm2、剥離長 7mm）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：回線－内部通信バス・内部電源・バックアップ
電源－RUN接点出力－RUN1接点出力間
マスタ／スレーブ切替設定：マスタ、スレーブを側面のディップスイッチにより設定
強制キャリア出力設定：通常モード、強制キャリア出力を側面のディップスイッチにより設定
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED、交信正常時 緑色点灯、デー
タ受信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED、交信異常時 緑色点灯、内部回路異常時 緑色点滅、データ送信時 赤色点滅（ディップスイッチにて切替）
その他ディップスイッチによる設定
・上位書込設定・組合せ異常検出設定
・通信方向設定・バックアップ電源設定
詳細は取扱説明書をご参照下さい。
■RUN1接点出力
定格負荷：30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：125V DC
最大開閉電力：60W
最小適用負荷：10mV DC 1mA
機械的寿命：5000万回
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■RUN接点出力
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8721 Rev.12 Page 1/10

形式：D3-LT2A■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

4min6max

φ3.212max

（mm）

回線仕様
回線：NTT専用回線符号品目 50bps
伝送方式：アースリターン方式
送出電圧：±48V
送出電流：±20mA±3mA
収容回線数：1回線
伝送速度：50bps以下
異常検出：CRC16
認定番号：L05－0020

設置仕様
消費電流：140mA
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：D3－BSB）に取付
質量：約200g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：回線－内部通信バス・内部電源・バックアップ電源－
RUN接点出力－RUN1接点出力間
1500V AC 1分間

パネル図
■前面図

■側面図
⑤各種設定用ディップスイッチ
SW6①RUN表示ランプ②ERR表示ランプ③設定用
ジャックコネクタ

RUN1＋
RUN1−T1T2
T3T4④コネクタ形
ユーロ端子台4587654321⑥各種設定用ディップスイッチ
SW34321ONON

12SW287654321ON

3SW187654321ON6

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 2/10

形式：D3-LT2A
通信（専用回線）ケーブルの配線■双方向通信の場合
D3−LT2A
送信 2
受信 3
D種接地または100Ω以下 6

MDP−MFA

MDP−MFA

321CB
AC
B
A
G

32
1

D3−LT2A

2 送信3 受信6 D種接地または100Ω以下GSGSG■片方向通信の場合
D3−LT2A
送信 23SG 6

MDP−MFA

MDP−MFA

321CBACBA
G321

D3−LT2A

23 受信6 SGGSGSG

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

13027.5710956126.26ーM3端子ねじ
43端子カバー

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

位置決めガイド
回転軸

NS-8721 Rev.12 Page 3/10

形式：D3-LT2A
ブロック図・端子接続図

NTT専用回線

表示
ランプ

絶回

送信 2

縁路制御回路

通信回路

各種設定用
ディップスイッチ

電源回路

内部通信バス

コネクタ

RUN1＋
RUN1−T1
T2
T3
T4

RUN1接点出力

内部電源

受信 3

D種接地または100Ω以下 6コネクタ

RUN接点出力

RUN＋ 1
RUN− 4

バックアップ電源

5
設定用ジャック

ステレオジャック

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 4/10形式：D3-LT2A
システム構成例■双方向通信の場合
PC
PLC

D3−SV4

D3−DS4

D3−
YV4

＊1 ＊2
D3− D3− D3−
N□ LT2A PS□

ベース（形式：D3−BS08）

テレメータ用避雷器
形式：MDP−MFA

専用回線

テレメータ用避雷器
形式：MDP−MFA

D3− D3−TLB DC16

D3−
YS4

D3−
SV4

D3− D3−
LT2A PS□

ベース（形式：D3−BSB08）
TLB1
またはTLB3＊1、SW1-5、7、SW2-1、SW3-1をONに設定して下さい。
＊2、SW3-2をONに設定して下さい。
注）D3CONにてスロット2、3の入出力カード組合せ異常検出を無効にして下さい。

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 5/10

形式：D3-LT2A■片方向通信の場合
PCPLC

D3− D3− D3− D3−
YV4 DC16 DC16 YV4＊1 ＊2
D3− D3− D3−
N□ LT2A PS□

ベース（形式：D3−BS08）

テレメータ用避雷器
形式：MDP−MFA

専用回線

テレメータ用避雷器
形式：MDP−MFA

D3−TLB

D3− D3− D3− D3−
SV4 DA16 DA16 SV4＊3
D3− D3−
LT2A PS□

ベース（形式：D3−BSB08）
TLB1
またはTLB3＊1、SW1-3、SW2-1、SW3-1をONに設定して下さい。
＊2、SW3-2、SW6-3をONに設定して下さい。
＊3、SW6-3をONに設定して下さい。

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 6/10

形式：D3-LT2A
解説■入出力カードの配置
本器は1対1のテレメ・テレコンを実現するための通信カードです。バックアップ電池接続カード（形式：D3－TLB）は必ず第1スロットに実装して下さい。第2スロットに実装された入力カードのデータは、相手局の第2スロットに実装される出力カードに出力し、第3スロットは相手局の第3スロットに出力します。同様に第16スロットの入力は、相手局の第16スロットに出力します。このため、相手局の同一スロットには、入力カードの場合は出力カードが、出力カードの場合は入力カードが実装されていなければなりません。また、相手局の同一スロットにカードが実装されていない場合も、同様にERR表示ランプが点灯し、RUN接点出力（警報）が開放となります（異常とし、警報を出しますが他のカードに対しては通常と同じように動作します）。
デジタル入力カードとアナログ出力カード、アナログ入力カードとデジタル出力カードの組合せは異常としていません。
■組合せ異常検出設定①上位書込設定がない場合
入出力カード組合せ異常検出の条件は次の通りです。
・正常：入力カード（マスタ局）、出力カード（スレーブ局）または出力カード（マスタ局）、入力カード（スレーブ局）
・異常：未実装も含め上記以外の組合わせコンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）にてスロット毎に入出力カード異常検出を設定することも可能です。詳細はD3CONの取扱説明書をご参照下さい。
②上位書込設定がある場合マスタ局、スレーブ局の同じスロットで入出力カードが 1枚のみ実装されている場合は、D3CONにて入出力カード異常検出を設定します。
この場合、組合せ異常検出設定（SW6-2）は“OFF（あり）”に設定の上、D3CONにて設定して下さい。設定方法等の詳細はD3CONの取扱説明書を参照して 下さい。
■上位通信機能
本器は上位通信カード（形式：D3－NE1、D3－NM1など）と組合わせて、PLCやパソコンにてマスタ局、スレーブ局の入出力カードのステータスが確認可能です。マスタ局、スレーブ局の入出力カードのステータスは同じエリアに重複して表示されますので注意して下さい。
■上位書込設定
上位のPLC やPCから各スロットの出力カードへの書込みを有効／無効にします。相手局の同じスロットにカードが実装されていない場合のみ設定可能です。それ以外の場合は正常に動作しませんのでご注意下さい。
上位書込設定はマスタ局、スレーブ局を問わず上位通信カード(形式：D3－NE1、D3－NM1など)と同じベースに実装されている
D3－LT2A にて“ON（有効）”に設定して下さい。上位通信カードが実装されていないベースのD3－LT2Aは、“OFF（無効）”に設定して下さい。

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 7/10

形式：D3-LT2A■表示ランプと RUN 接点出力
●表示ランプ前面のランプは、側面のディップスイッチ（SW3-1）により 2 種類の状態を表示します。
ランプ名

RUN

設定（SW3-1）

OFFONERR

OFFON

状 態
点灯

消灯

消灯
点滅

点灯

消灯
点滅
消灯点滅

表示色

緑赤緑

赤

条 件
正常状態
下記の異常が 1 つでも発生した場合・テレメータ通信異常・内部通信異常・入出力カード組合せ異常（SW6-2：OFF 時）
・停電時またはバッテリ電圧低下時通信データ送信時または未通信時
通信データ受信時
下記の異常が 1 つでも発生した場合・テレメータ通信異常・内部通信異常・入出力カード組合せ異常（SW6-2：OFF 時）
・停電時またはバッテリ電圧低下時
正常状態
内部回路異常時通信データ受信時または未通信時
通信データ送信時● RUN 接点出力
RUN 接点出力
RUN

設

定

SW3-2：ON
SW3-2：OFF

SW3-2：ON
SW6-2：OFF

状 態
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

マスタ／スレーブ
マスタ
スレーブ

マスタ

ON
RUN1

SW3-2：OFF
SW6-2：OFFOFF

SW3-2：ON
SW6-2：ON
SW3-2：OFF
SW6-2：ON

ON
OFF
ON
OFF

スレーブ

マスタ
スレーブ

条 件
電源供給時
停電時またはバッテリ電圧低下時
電源供給時
停電時またはバッテリ電圧低下時
正常状態
下記の異常が 1 つでも発生した場合
・通信異常
・入出力カード異常・停電時
正常状態
下記の異常が 1 つでも発生した場合
・通信異常・入出力カード異常
・停電時
正常状態
通信異常
正常状態
通信異常

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 8/10

形式：D3-LT2A■停電通報・バッテリ電圧低下通報＊2
本器は、バックアップ電池ユニット（形式：TLB □）＊ 1 とバックアップ電池接続カード（形式：D3−TLB）、バックアップ電池対応ベース（形式：D3−BSB）と組合わせて使用し、自局の停電・バッテリ電圧低下を検知して相手局に通報する機能を有しています。
供給電源が OFF になると、自動的にバックアップ電源に切替わり、停電通報を開始します。RUN 表示ランプが消灯、ERR 表示ランプが点灯、RUN 接点出力、RUN1 接点出力が OFF となります。一度停電通報を開始すると停電通報終了までは供給電源が復旧してもバックアップ電源で動作します。停電通報の送信時間は約 3 分です。停電通報終了後、バックアップ電源の供給を停止します。停電状態の場合、電源 OFF 状態になります。供給電源が復旧している場合、正常動作に戻ります。
TLB □の電圧が約 5.5 V 以下に低下した場合、バッテリ電圧低下通報を開始し、RUN 表示ランプが消灯、ERR 表示ランプが点灯、RUN 接点出力が OFF となります。この場合、TLB □を交換して下さい。TLB □を交換し、電圧が 6 V に復帰した場合、正常動作に戻ります。
さらに、上位通信カードを使用すると、上位の PLC または PC に停電・バッテリで電圧低下信号を送信可能です。停電・バッテリ電圧低下信号の割付エリアは入力エリアの先頭 1 ワードです。信号の表示位置、表示方法は下記のとおりです。
150

停電
バッテリ電圧低下
0：正常
1：停電・バッテリ電圧低下＊ 1、接続可能なバックアップ電池ユニットは TLB1 と TLB3 のみです。それ以外とは接続できません。
＊ 2、D3−TLB は必ずスロット 1 に実装して下さい。D3−TLB の相手局にはカードを実装しないで下さい。
D3−TLB を実装している場合は、必ず SW6-4 を ON にして下さい。

■未通信検出時間
未通信検出時間はD3CONにて設定可能です（初期値180秒）。
■伝送時間
伝送時間は、実装しているカードの種類と枚数により決まります。
Tc （構成データと待ち時間）＝ 4.8秒
Ta1（アナログ4点入力カード1枚の伝送時間）＝ 2.2秒
Ta2（アナログ8点入力カード1枚の伝送時間）＝ 3.8秒
Ta3（アナログ16点入力カード1枚の伝送時間）＝ 7.4秒
Td1（デジタル16点入力カード1枚の伝送時間）＝ 0.6秒
Td2（デジタル32点入力カード1枚の伝送時間）＝ 2.2秒
Td3（デジタル64点入力カード1枚の伝送時間）＝ 2.2秒
Tout（出力カード1枚の伝送時間）＝ 0.2秒
アナログ4点入力カードの枚数をNa1、アナログ8点入力カードの枚数をNa2、アナログ16点入力カードの枚数をNa3、デジタル16点入力
カードの枚数をNd1、デジタル32点入力カードの枚数をNd2、デジタル64点入力カードの枚数をNd3、出力カードの枚数をNoutとすると1局の伝送時間（TmまたはTs）は下記の式で求めることができます。
Tm（Ts）＝Tc＋（Ta1×Na1）＋（Ta2×Na2）＋（Ta3×Na3）＋（Td1×Nd1）＋（Td2×Nd2）＋（Td3×Nd3）＋（Tout×Nout）
総伝送時間（1局が伝送を開始したときから再度伝送を開始するまでの時間）は、マスタ局の伝送時間とスレーブ局の伝送時間の和として求めることができます。
T＝Tm＋Ts例）マスタ局にアナログ4点入力カードが2枚、デジタル16点入力カードが3枚、アナログ出力カードが2枚、デジタル出力カードが4枚、スレーブ局にアナログ4点入力カードが2枚、デジタル16点入力カードが4枚、アナログ出力カードが2枚、デジタル出力カードが3枚の場合、下記のように求めることができます。
Tm＝4.8＋（2.2×2）＋（0.6×3）＋（0.2×（2＋4））＝12.2秒
Ts＝4.8＋（2.2×2）＋（0.6×4）＋（0.2×（2＋3））＝12.6秒
T＝Tm＋Ts＝12.2＋12.6＝24.8秒

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 9/10

形式：D3-LT2A■伝達時間
伝達時間（1局に入力を変化させ、相手局の出力が変化を開始するまでの時間）は、入力の変化と送信を開始するタイミングにより大きく変化します。例えば、マスタ局からスレーブ局への伝達時間（Tm_max）は下記のような範囲となります。
Tm＜Tm_max＜Tm＋Ts＋Tm
同様にスレーブ局からマスタ局への伝達時間（Ts_max）は下記のような範囲となります。
Ts＜Ts_max＜Ts＋Tm＋Ts
伝送時間の構成例において、伝達時間を求めると
Tm_max＝12.2～37.0秒
Ts_max＝12.6～37.4秒となります。
■デジタル入力の保持機能
デジタル入力信号は、本器が相手局にデータを送信し、再度送信するまでの間にONとなったビットを記憶しています。このため、押しボタンスイッチなどを直接入力カードに接続することが可能となります（入力部に保持回路を設ける必要はありません。ただし、内部通信のための50ms以上の入力時間が必要となります）。保持データの再送は行いませんので、回線が不安定で通信異常が多発する場合には、正確に送信できなくなりますので注意して下さい。
出力カードでは、新しいデータを受信するまで出力を保持しますので、伝送時間と同じON時間を確保することができます（ON時間は機器構成により大きく変化します。使用される機器構成の伝送時間を計算し、ON時間を確認して下さい）。
●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

D3-LT2A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8721 Rev.12 Page 10/10