2024-01
DL� 채용�사례집

KC-7691

I oT

5-0003Rev.

를 위해 만들어진DL8이상 통보6페이지유지보수의절력화
14페이지사례집저장 액체의잔량 관리12페이지

* IoT란?

사물�인터넷 (Internet of Things)기계나�장치를�인터넷에�연결하여�가동상황을�원격으로�파악하는�방법을말합니다.

Your local representative:Website원격 감시조작8페이지예측 유지 보수및예방 유지 보수10페이지

Web Data Logger

DL8 시리즈Request Info

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp

Specifications are subject to change without notice. When ordering, use the latest data sheets available at our web site: www.mgco.jp

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp
5005072바로 도입할 수 있는I oTPC·스마트폰 표시 화면 예DL8의 기능DL�에서계측�데이터를�다운로드할수�있습니다!

이상이�발생하면통보문을�메일로송신합니다!

5 메일로 통보현장의 계측 데이터를 언제 어디서나 스마트폰으로 확인트랜드 확인 가능!

그래픽 화면도 표시 가능!

PC·스마트폰에서 원격 조작 가능!

편리한 이벤트 화면도 존재!

필요한�정보를스마트폰으로볼�수�있습니다!

2 계측 데이터 표시

3 계측 데이터 송신스마트폰스마트폰mPCail클라우드�등에
계측�데이터를�송신할수도�있습니다!

인터넷클라우드 서버스마트폰에서�현장의
출력�조작이가능합니다!

4 원격 조작

3 계측 데이터 송신마스코트 캐릭터 소개!

DL8의
5가지 기능

이�카탈로그에서는�응용�프로그램�등을�소개할�때 DL�을�다음과�같은�캐릭터로�소개합니다.

모바일라우터

1 계측 데이터 저장
2 계측 데이터 표시

DL8

3 계측 데이터 송신현장에서 SD 카드에데이터를저장합니다!

4 원격 조작
5 메일로 통보1 계측 데이터 저장계측�신호

조작�신호2라우터와�함께�소개하여�간결하고�알기�쉽도록�하였습니다.

모바일 라우터의 경우이동통신�사업자의
전파무선 LAN 라우터의 경우유선 라우터의 경우광�회선ADSL 등무선 LAN 전파모바일
라우터무선 LAN라우터유선�라우터DL� 본체DL� 본체DL� 본체

3구내 LAN의 경우
EthernetDL� 본체바로 도입할 수 있는DL8의 소개본체형식: DL8I oT현장의 계측 데이터를 언제 어디서나 스마트폰으로 확인입출력 모듈기능 블록도

형식: R8각 부분의 명칭로깅 버튼SD 카드슬롯SD 버튼SD 카드각종 설정용딥 스위치공급 전원/RUN접점 출력 단자대공급�전원입출력 모듈의 종류입출력�모듈은�폭 ��mm,접속포트

다양합니다.

접속포트��mm의�초박형으로�기종도

SD 카드본체 설정용접속 포트RUN 접점신호의�종류

공급�전원최대�탑재�점수 *아날로그�입력

디지털�입력최대 ��점최대 ��점펄스�입력최대 ��점아날로그�출력최대 ��점전력용�입력

디지털�출력펄스�출력■전원 모듈(�유닛당)확장용�전원�모듈(비절연)최대 ��점최대 ��점최대 ��점입출력�모듈의�종류

직류�전류�입력�모듈(절연 �점)직류�전류�입력�모듈(비절연 �점)직류�전류�입력�모듈(센서용�전원�장착, 비절연 �점)직류�전류�입력�모듈(절연 �점, 커넥터형�스프링식�단자대)직류�전압�입력�모듈(절연 �점)직류�전압�입력�모듈(비절연 �점)열전대�입력�모듈(절연 �점)측온�저항체�입력�모듈(비절연 �점)직류�전압/전류�입력�모듈(센서용�전원�탑재, 비절연 �점)직류�전압/전류�입력�모듈(센서용�전원�탑재, 비절연 ��점)접점 �점�입력�모듈접점 ��점�입력�모듈(NPN 대응)접점 �점�입력�모듈(NPN 대응, 커넥터형�스프링식�단자대)접점 ��점�입력�모듈(NPN 대응, 커넥터형�스프링식�단자대)접점 �점�입력�모듈(PNP 대응, 커넥터형�스프링식�단자대)적산�펄스 �점�입력�모듈(NPN/PNP/전압�펄스�입력)고속�적산�펄스 �점�입력�모듈(NPN 입력)교류�전류�입력�모듈(실효값�연산형, 클램프식�교류�전류�센서, 비절연 �점)직류�전압�출력�모듈(비절연 �점)직류�전류�출력�모듈(비절연 �점, 커넥터형�스프링식�단자대)직류�전류�출력�모듈(센서용�전원�탑재, 비절연 �점)직류�전류�출력�모듈(절연 �점)
NPN형�트랜지스터 �점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재)
NPN형�트랜지스터 �점�출력�모듈(유전압�접점, 단락�보호�기능�탑재)PhotoMOS 릴레이 �점�출력�모듈접점 �점�출력�모듈(릴레이, 커넥터형�스프링식�단자대)
NPN형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재)
NPN형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 전체�인터록�기능�탑재)
NPN형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 전체�및�개별�인터록�기능�탑재)
NPN형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 전체�및�부분�인터록�기능�탑재)PNP형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재)
NPN형�트랜지스터 �점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 커넥터형�스프링식�단자대)
NPN형�트랜지스터 ��점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 커넥터형�스프링식�단자대)PNP형�트랜지스터 �점�출력�모듈(단락�보호�기능�탑재, 커넥터형�스프링식�단자대)펄스�출력�모듈(NPN 트랜지스터 �점, 유전압�접점)품명Modbus 통신�기능
I/O 매핑�기능

FTP 클라이언트�기능

FTPS 클라이언트�기능메일�통보�기능SLMP 클라이언트로깅�기능

FTP 서버�기능

FTPS 서버�기능전원

메인�보드RUN접점�출력

형식

R�-SS�R�-SS�N
R�-SS�NJ
R�-SST�
R�-SV�
R�-SV�N
R�-TS�
R�-RS�N
R�-FST�N
R�-FS��N
R�-DA�A
R�-DAM��A
R�-DAT�A�
R�-DAT��A�
R�-DAT�B�
R�-PA�
R�-PA�F
R�-CT�E
R�-YV�NR�-YST�NR�-YS�NJ
R�-YS�
R�-DC�A
R�-DC�A�
R�-DC�C
R�-DCT�D
R�-DCM��A
R�-DCM��ALZ
R�-DCM��ALK
R�-DCM��ALH
R�-DCM��B�
R�-DCT�A�
R�-DCT��A�
R�-DCT�B�
R�-PC�A
형식R�-PS�* 리모트 I/O에서의 확장 점수 포함4그래픽�기능SD 카드슬롯RUN 접점■입출력 모듈

Ethernet내부�버스간이 Web 서버�기능출력 모듈입출력 모듈설정용 접속 포트

형식: R8입력 모듈HUB·라우터로상태 표시램프입출력 모듈입출력 모듈 인터페이스HUB·라우터로통신 인터페이스Ethernet용모듈러 잭본체
형식: DL8리모트 설정자세한 내용은 19페이지

DL�-DL8 본체의 종류A기능별로 �가지DL�-C알림�기능

I/O 제어�기능화면�확장�기능

기록�기능통신�기능�확장

DL�-CDL�-DDDDL�-EEE기능해설간이 Web 서버�기능스마트폰이나 PC의�브라우저�화면에서�데이터를�열람하고�조작할�수�있습니다.

FTP 클라이언트�기능인터넷상의 FTP 서버에�데이터를�송신합니다.

Modbus 통신�기능메일�통보�기능
로깅�기능

FTP 서버�기능그래픽�기능

I/O 매핑�기능암호화�통신�기능SLMP 클라이언트형식

DL�-ADL�-BCDL�의�기능�해설
B

표시�기능

B

형식이�있습니다.

A통신용�파라미터를�제외한�모든�설정�항목은�인터넷을�경유해서어디서든�쉽게�설정하고�설정을�변경할�수�있습니다!

최대 ��대까지의�리모트 I/O 입출력�데이터를�인터페이스합니다.
현장에서�발생한�경보나�이벤트를�이메일로�자동�통보합니다.
정주기로�수집한�데이터를�메모리(SD 카드)에�축적합니다.

메모리에�축적한�데이터를�인터넷상의 FTP 클라이언트에�송신합니다.
간이 Web 서버�기능을�통해�사용자�정의�그래픽을�그릴�수�있습니다.

Modbus/TCP 신호를�임의의�유닛, 임의의�단자에�할당(매핑)할�수�있습니다.
HTTPS, FTPS에�의한�암호화�통신이�가능합니다.

SLMP 클라이언트�기능을�사용해서 PLC와�통신하여�데이터를�수집할�수�있습니다.

5이상 통보화산성 가스 검지이상 통보 란 , 기 계 나 장 치 를 감 시 하 여지역 맥주시스템 구성은16페이지 No.1 으로모바일라우터이상 발생 시 에 이 메 일 로통보하는 기 능 을 말 합 니 다 .

DL8DL8·탱크�내�압력
·CO� 농도맥주의 맛은압력과 CO 2의농도에 따라 결정됨!

2호 탱크이상

어느�탱크에�이상이발생해도�자동으로�메일이
오니까�안심이군.

가스가�발생하면메일이�오고
데이터도�오는군.

스마트폰17페이지 No.6 로LAN·황화수소
·아황산�가스·외기�온도·습도PC시스템 구성은모바일라우터DL8황화수소다.
냄새가�지독해!
도망쳐!

·감시�계측�신호
·경보�상태

소방차수질 분석계·탁도
·색도
·pH

모바일
라우터

클린 룸시스템 구성은16페이지 No.2 로인터넷송수관이젠�순회하지않아도�돼네.
한곳이라도�이상하면자동으로�메일이오는군.

국17페이지 No.6 로모바일라우터

DL8DL8·우량계의·펄스�신호
·풍향, 풍속·외기�온도�시간에�번은�메일이�오니까
안심이군.

수질�감시�순회다녀오겠습니다.

특고변전소시스템 구성은

16페이지 No.1 으로시스템 구성은17페이지

No.6 으로LANDL8·누전�경보·무효�전력이상이상이상�통보가�왔으니어서�현장으로가야겠어!

강수량이�설정값을초과하면�자동으로메일이�오는군.

이상이�생기면큰일이니까�이�자리를비울�수가�없네!

6토사 재해LAN·급환기의�풍량
·외기압·내부�압력
·FAN의�운전�상태

DL8수질�분석계○○시�수도시스템 구성은모든�탱크를��시간�감시해야한다고!

이�근처는토사�재해�지정지역이었지!

보안�규정때문에�상주하고있어야�해!

7원격 감시·조작용수 게이트광범위하 게 분 산 배 치 된 기 계 나 장 치 를16페이지 No.3 로큰�비가�와도
관리�사무소에서원격으로�조작할�수�있어서다행이야!

현장에 가 지 않 고 도 인 터 넷 으 로
감시·조 작 할 수 있 습 니 다 .

모바일
라우터수위

스마트폰

수답용�게이트

DL8

조작�신호

인터넷

라우터

reBefo스위칭�허브

Ethernet

ADSL/광�회선�등

유선�라우터

감시용네트워크�카메라

DL8

맨홀 펌프시스템 구성은

16페이지 No.2 로시스템 구성은

16페이지 No.1 으로모바일�라우터

십여 km 떨어진 곳에 있는 육묘용 비닐 하우스DL8·수위·장치�이상모바일
라우터·수위·유입�유량
·유출�유량
·운전�신호
·고장�신호

DL8PC감시반○×지역 A-�P P수많은�비닐하우스의�온도를일일이�체크하기에는너무�힘들다!

텔레미터장치

816페이지 No.1 으로인터넷

맨홀펌프P P회선사용료P P배선공사P P초기�비용은비싸고유지�비용도�들어서곤란한데!

배선공사시스템 구성은

16페이지 No.1 으로DL8DL8·현재의�발전량
·일사�강도·외기�온도맨홀
펌프인터넷PC모바일라우터토출관유입관하드웨어도저렴하고�통신비도
저렴하니�도움이�되네～!

스마트폰만�있으면어디에�있어도�전부
감시할�수�있지!

·전력량·유입�유량·이상�접점

모바일라우터태양광 발전시스템 구성은배출관유입관계측�데이터이상�통보�메일

마이크로 수력 발전소인터넷

인터넷증설에�증설을거듭해서�배전반이
여기저기�있는�바람에
이제�와서�배선�공사를
할�수가�없어.

게이트�개폐댐

·실내�온도·실외�온도DL�이�있으면
무선으로�인터넷에연결되니까
배선�공사가�필요�없지!

PC

닫힘·감시�계측�신호·경보�상태육묘용 비닐 하우스

16페이지 No.1 으로·전류·전력·전력량

관리�사무소의 PC 화면모바일
라우터시스템 구성은DL8열림PC관광 호텔의 전력 감시시스템 구성은이상이�발생하면메일이�오고,데이터는�서버에축적되니까�다행이야.

그냥�앉아서모든�발전기를�관리할�수
있게�되었어.

reBefo드넓은대규모�태양광발전�시설을�둘러보는건�너무�힘들어!

불편한�위치에있어서�보러다니는�게중노동이야!

9예측 유지 보수 및 예방 유지 보수지역 냉난방인터넷이나 LAN을 경유하여기계나 장치의 계측 데이터를 서버 등에 수집하고WLAN액세스�포인트소모 정도를 판정하여 트러블을 사전에 방지합니다.

스마트폰PV증기

17페이지 No.7 으로Modbus/TCP의�각종�신호LANMV빌딩 유지관리시스템 구성은시스템 구성은16페이지 No.3 로ADSL/광�회선�등유선�라우터

싱글�루프
컨트롤러
(형식: SC���)DL8DL8SD 카드·발진�정지�횟수
·운전�시간�적산

유지보수실PC데이터를�통해
열화가�판독되었습니다.
점검하겠습니다.

스마트폰데이터를�통해�냉수�펌프
의�이상을�확인했습니다.
점검하겠습니다.

제조업체제조업체

모바일라우터DL8·감시�계측�신호
·경보�상태

사용자자가발전기진동 시험 장치컴프레서시스템 구성은16페이지 No.1 으로시스템 구성은

16페이지 No.4 로모바일라우터모바일
라우터DL8·진동�센서·소음�센서·기계�온도

데이터를통해�열화가판독되었습니다.
점검하겠습니다.

사용자이상한�소리가나는데.
지금�확인하러와�주세요!

DL8·냉각수�온도
·공기�압력·급유�압력
·고장�상태

·구동부�온도
·토출�압력
·진동�센서

사용자

10PCDL8�호�컴프레서의데이터로부터�열화가판독되었습니다.
조만간�점검하는것을�권장합니다.

제조업체모바일라우터인터넷스마트폰슬러리 펌프제조업체�호�컴프레서의상태가�조금�이상한데!
바로�점검해�주세요!

요즘�아무래도연비가�나빠진�것�같아.
대체�어떻게�된�일이지?

사용자보일러시스템 구성은

16페이지

No.1 으로LAN인터넷스마트폰요즘�냉수�펌프에서소음이�발생합니다!
해결해�주세요!

시스템 구성은17페이지 No.6 로구내 LANPCDL8·고장�상태
·가스�압력·배기가스의�성분·온도�호�슬러리�펌프의수명이�다�되어갑니다.오버홀
하겠습니다.

사용자유지관리실데이터에따르면�스케일이상당히�쌓여�있는
것으로�보입니다.
점검하겠습니다.

제조업체슬러리�펌프의
소음이�심한�것�같아!
괜찮을까?

사용자11제조업체요즘�열�효율이떨어진�것�같아.
전문가의�점검을부탁합니다!

저장 액체의 잔량 관리세정액

병원이나 공장 등에 있는 저장 액체의 잔량이나 트랜드를액체 산소·질소시스템 구성은16페이지

No.1 으로인터넷

인터넷이나 LAN을 경유하여 관리하면모바일
라우터원료가 바닥나는 일 없이 배송 효율을 높일 수 있습니다.

스마트폰모바일
라우터

PC

DL8

세정액C인터넷스마트폰

PC·액체�산소�액체�위치
·액체�질소�액체�위치

사용자 C병원산부인과사용자 B

세정액B세정액A

세정액C

세정액B

세정액A

세정액C

세정액B사용자 A바닥날�것�같은곳만�돌면�되므로배송�횟수가
대폭�줄었어!

스마트폰PC

16페이지 No.1 으로DL8

세정액A·세정액의�액체위치시스템 구성은계획�배송을�할수�있게�되어서클레임이�없어졌어.

○○ 산소�주식회사모바일라우터DL8병원가스 탱크조미료시스템 구성은16페이지 No.1 으로모바일
라우터LANDL8DL8시스템 구성은17페이지 No.6 로WLAN액세스�포인트그냥�앉아서�모든탱크의�잔량은�물론소모�패턴까지�알수�있게�되어서�좋네.

패밀리 레스토랑의 세제시스템 구성은16페이지 No.1 으로모바일
라우터모바일라우터인터넷시스템 구성은

16페이지 No.1 으로인터넷
스마트폰PCDL8각종�가스LGC 용기PC·세제�액체�위치리패밀 랑토레스패밀리�레스토랑 A계획적으로�배송할
수�있고�고객에게도�폐를끼치지�않아서안심이야.

공장이�멈추면안�되니까커다란�원료
창고가�필요해!

12(극저온 가스 용기)·가스�압력잔량은�물론소모�패턴까지알�수�있으니
계획적으로�보충할
수�있어.

보고�다녀도순시값밖에
알�수가�없어!

공장용 LGC

DL8·원료�레벨·액체�위치잔량이
�일분밖에�없어요!
어서�보충해�주세요!

매일�모든사용자를�순회하는
건�너무�힘들어!

·액체�위치·압력·차압매일의�매송처와루트가�정해져서탱크로리의�수가
훨씬�줄었어!

잔량이�적어지면전화나 FAX로배송을�독촉하니까정신이�없어!

패밀리레스토랑리밀 랑패 스토레패밀리�레스토랑 B패밀리�레스토랑 C패밀리랑레스토매일�모든배송처를들리는�건�너무
힘들어!

13유지보수 의 절력화가스 발전 장치기계나 장 치 를 인 터 넷 이 나 L A N 에LAN연결하면 순 회 등 의 유 지 보 수작업을 대 폭 삭 감 할 수 있 습 니 다 .

DL8ADSL/광�회선�등유선�라우터배기�가스도시가스가스�엔진배기가스보일러증기시스템 구성은16페이지전력량 자동 검침No.6 로감시용네트워크�카메라상업용�전력

Web 카메라도�있고운전�데이터가�서버에축적되니까�정기적으로순회할�필요가없어졌어.

스마트폰17페이지사내 LAN·배기�가스�농도
·온도·발전�전력의
운전, 고장PC임대용 빌딩의시스템 구성은DL8PC·전력량�펄스각�테넌트동력공유부온수

No.3 로사무소
사무소테넌트학원미용실서점카페모든�임대용의
사용�전력량을�서버에서
관리할�수�있으므로
요금의�자동�청구・자동납부도�가능해졌어.

모바일라우터

DL8매일�패트롤해서운전�데이터를모으는�건�너무
고생스러워!

·각종�계측·신호공장양식장모바일라우터엔진시스템 구성은

16페이지 No.1 으로양식장인터넷유선�라우터

DL8시스템 구성은

16페이지 No.3 로배수기장

DL8·수조의�온도�데이터
·산소�농도
·여과�장치의�이상�신호·펌프의�운전·이상신호

·압력
·온도
·회전수
·고장�상태원격으로�모든�기기의시운전을�할�수�있고,운전�데이터를�수집할�수있어서�편리해졌어.

모든�측정점의온도와�트랜드를볼�수�있게�됐어.

용존�산소�농도와온도를�자주
체크해야�해.

○○시

14라우터스위칭�허브인터넷
Ethernet

16페이지 No.2 로모바일라우터모바일라우터시스템 구성은

16페이지 No.2 로인터넷·배수관�끝유량�신호

PCDL8DL8PC배수�기장의시운전을�하고다니기에는체력이�필요해!

에너지 감시시스템 구성은스마트폰

감시용네트워크�카메라펌프용엔진누수 검지매달마다�검침하러
돌아다니는�것은중노동이야!

·전력·가스·수도유량계

문화회관

전기・가스・수도의사용량을�인터넷을
경유하여�서버에서관리할�수�있게�됐어.

배수관�끝�유량계를연속�계측하면누수�위치를
알�수�있게�됐어.

누수�위치를발견하려면
기술이�필요해!

○○시

15시청경기장���곳이나되는�미터를검침하러�다니는건�너무�힘들어!

시스템�구성�예
No.�

PC

스마트폰

No.�

휴대�전화

PC

• Web 감시• 메일�통보• 데이터�수집• Web 감시Ethernet라우터• Web 감시• 메일�통보• 메일�통보클라우드�서버

인터넷

ISP

ISP

No.�

PC

Ai / Di리모트 I/ONo.�
PC스마트폰• Web 감시• Web 감시• 데이터�수집• 메일�통보라우터

모바일�회선모바일�회선ISPISP

GR�-EMISP라우터

ISP인터넷ISPISP모바일�회선라우터인터넷

WLAN
액세스�포인트

Ethernet

Ai / Di리모트 I/O태블릿

Modbus/TCP사내 LANDL�네트워크카메라DL�SD 카드• Web 감시WLAN
액세스�포인트

• 데이터�수집Ethernet스위칭�허브

스위칭�허브Ethernet모바일�라우터DL�Ai / Di리모트 I/O네트워크카메라메일�서버

• Web 감시일체형�타입도�있음

Ethernet전력멀티 미터

Ethernet

PCNo.�

Ethernet

라우터

ISP• 메일�통보DL�• 메일�통보

Ethernet

ISP

Ethernet• Web 감시• 원격�조작Modbus용
Ethernet/RS-��� 변환기WLAN
액세스�포인트모바일�라우터스마트폰• 메일�통보모바일�회선

스위칭�허브

Ethernet

Ai / Di• Web 감시인터넷• 데이터�수집일본�시장�한정

모바일�회선

Ai / Di리모트 I/O스마트폰

PC

Ethernet

ISPDL�
Ai / Di• Web 감시• 메일�통보인터넷

모바일�라우터

Ethernet

무선 LAN표시등모바일�회선

FTP 클라이언트모바일�회선

No.�

(클라우드�경유)라우터ISPISP• Web 감시Ethernet모바일�회선ISP스마트폰• 데이터�수집• 메일�통보• 메일�통보No.�

DL�
• Web 감시Ai / Di / Do스마트폰태블릿16Ai / Di싱글�루프�컨트롤러SC 시리즈싱글�루프�컨트롤러
SC 시리즈17Ai / DiDL�Ai / Di리모트 I/O입출력 카드의 사양은 당사 홈페이지에서 확인해 주십시오.

외형 치수도(단위: mm)■ 본체Ethernet 사양통신 규격： IEEE ���.�u전송 종류：��BASE-T/���BASE-TX
전송 속도：��, ���Mbps (Auto Negotiation 기능 탑재)제어 순서：TCP/IP, Modbus/TCP, HTTP, HTTPS, FTP,FTPS, SMTP, SNTP전송 케이블：��BASE-T (STP 케이블 카테고리 �)
���BASE-TX (STP 케이블 카테고리 �e）
세그먼트 최대 길이：���mEthernet 표시 램프：DPLX, LNKIP 어드레스 (공장 출하시 설정)：���.���.�.�

설치 사양공급 전원• 직류 전원：��V DC(허용 범위 ��V±��%, 리플 함유율 (ripple) ��%p-p 이하)소비 전력• 직류 전원：약 ��W ��V DC(내부 전원 최대 전류 �.�A 시)내부 전원 (입출력 모듈용 공급전원)• 직류 전원：�V DC• 전류 용량：�.�A필드용 전원 (입출력 모듈용 필드용 전원)• 직류 전원：��V DC±��%• 허용 전류：�A(공급전원 (필드용 전원)용 커넥터로부터 내부통신버스용커넥터를 경유하여 각 입출력 모듈에 공급합니다. 필드용전원의 소비 전류가 허용 전류 이하로 되게 하십시오.)사용 온도 범위：-��~+��℃사용 습도 범위：��~��%RH (결로되지 않을 것)사용 주위 환경：부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함설치：DIN 레일에 설치질량：약 ���g성능사용 전지：바나듐 리튬 이차전지 (분리 불가)캘린더 시계：월차 �분 이하 (주위 온도 ��℃)전지 백업：약 �개월절연 저항：���MΩ 이상/���V DC
내전압：Ethernet－내부통신버스 · 내부전원 · 공급전원(필드용 전원)－RUN 접점출력－FE 간����V AC �분간대응 단말기■소프트웨어 요건●PC• OS：Windows �.� (��bit/��bit)
Windows �� (��bit/��bit)• 브라우저： Internet Explorer ��Microsoft Edge ��.�Chrome ��.�Firefox ��.�●태블릿
• OS：iPad (iPadOS ��.�)Android 단말기 (Android ��.�)• 브라우저： iOS：Safari, Android：Chrome●스마트폰• OS：iPhone (iOS ��.�)Android 단말기 (Android ��.�)• 브라우저： iOS：Safari, Android：Chrome경보 접점출력 기능 (Type B•C•D•E)

이벤트 발생 시에 경보 접점출력으로 지정한 DO를 ON 시킬 수있다.
이벤트 내용• 아날로그 입력의 영역 이동 시• 펄스 입력의 영역 이동 시• 디지털 입력의 상태 변화 시• 디지털 입력의 카운트 도달 시메일 통보 기능 (Type B•C•D•E)

이벤트 발생 시 및 지정한 시각에 메일 통보 가능.
암호화 통신(SMTP over SSL)을 지원메일 송신 완료 시, 지정한 DO를 ON 가능.
• 통보처 메일 어드레스：��개소• 이벤트 통보 메일 문장：��통• 정시 통보 메일 문장：�통• 채널 정보：AI • DI • PI • DO • AO 중에서 복수 선택하여본문에첨부 (DO • AO는 본 기기 펌웨어 버전 �.�.x이상에서 지정 가능)• 통보 실패 출력：�지정한 간격으로 수집한 데이터를 CSV 형식의 파일로 FTP 서버,
FTPS 서버 (Type E에 한함) 에 업로드 할 수 있다.
CSV 파일은 사용자가 지정 가능.
• 채널：최대 ��점(AI·DI·DI(counter)·PI·DO·AO 중 선택)(AO는 본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상에서 선택 가능)• 샘플링 속도：본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상�초/�초 (�분/��분/�시간마다 송신)�초/��초/��초 (��분/�시간마다 송신)�분/�분/�분/��분/��분/��분/��분 (�일마다 송신(고정))본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상�초/�초 (�분/��분/�시간마다 송신)�초/��초/��초 (��분/�시간마다 송신)�분/�분/�분/��분/��분 (�일마다 송신(고정))본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이전�초/�초/�초/��초/��초 (�시간마다 송신)�분/�분/�분/��분/��분 (�일마다 송신)본 기기 펌웨어 버전은 컨피그레이터 소프트웨어(형식：DLCFG) 를 이용하여 확인 가능.

트랜드 기록 기능 (Type C•D•E)

지정 시간에 로깅한 데이터를 CSV 형식의 파일로 SD카드에 저장한다.
CSV 파일은 사용자가 지정 가능.
• 채널：최대 ��점(AI·DI·DI(counter)·PI·DO·AO 중 선택)(DO·AO는 본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상에서 선택 가능)• AI 샘플링 방식：순시값, 평균값, 피크 값(대), 피크 값(소)• 로깅 주기：초 간격 지정：�, �, �, ��, ��, ��초분 간격 지정：�, �, �, ��, ��, ��, ��분(��분은 본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상에서 선택 가능)시간 간격 지정：����시(복수 시각 선택, 각 시간별로오프셋(분 · 초) 지정)날짜 변경 시각, 유효 요일 지정 가능• SD카드의 메모리 용량이 가득 찰 때까지 기록 가능.
자동 삭제 기능 있음.
(자동 삭제 기능은 본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상)• 저장 시간 (기준)수록 주기：�초, 기록 채널 수: ��점으로 약 ���일※단, 트랜드 기록만 유효한 경우FTP 서버 기능 (Type C•D•E)

FTP 클라이언트, FTPS 클라이언트 (Type E에 한함) 에서 SD카드내의 파일 읽기/삭제가 가능.
동작 검증 완료된 FTP 클라이언트• 익스플로러• FFFTP동작 검증 완료된 FTPS 클라이언트• FFFTP �.�

로그 기록 기능 (Type C•D•E)

각 로그 파일을 텍스트 형식으로 SD카드에 저장 가능.
저장 건수는 SD카드의 빈 용량에 의존.
로그 파일：시스템 로그, 이벤트 로그, 메일 통보 로그, 채널 로그I/O 매핑 기능 (Type D•E)
DI→DO, AI→AO의 매핑 정보를 등록하면, 원격지의 입출력 데이터의 다중 전송 및 IP 텔레미터로 사용 가능.

Web 화면 사용자정의 기능 (Type D•E)사용자정의의 Web 화면을 작성 가능.
HTML 파일 등의 작성 툴은 제공하지 않습니다.
고객께서 준비하여 주십시오.

■ 엔드 커버（�）��DL8의 설정 요령설정�시�시스템�구성�예리모트 설정메일의 리모트 설정컨피그레이터�소프트웨어(형식: DLCFG)를�설치한 PC에서스마트폰이나 PC의�브라우저�화면에서 DL�의 '메일�통보

설정을� 변경하고� 설정� 내용을� 읽을� 수� 있습니다. (통신용신규로�설정, 변경할�수�있습니다.

설정� 화면'에� 액세스하여� 메일� 통보처나� 문장� 내용을인터넷을� 경유하여� 인터넷에� 연결된 DL�에� 액세스해서파라미터�등�기본�설정�항목의�변경은�제외합니다)컨피그레이터소프트웨어DLCFG*PC（Windows）

스마트폰메일�간이�설정�화면

* 당사의�홈페이지에서�무상으로�다운로드할�수�있습니다.

인터넷로컬에서 설정컨피그레이터�소프트웨어DLCFG

PC（Windows）

컨피그레이터�소프트웨어(형식:DLCFG)를�설치한

전용
케이블

PC를�전용�케이블(형식:COP-US별매)로 DL�
본체에�연결해서�모든�항목을�설정합니다.

DL�전용�케이블

컨피그레이터�접속�케이블
형식: COP-US18

�

DIN 레일(��mm 폭)���통신 기능IP：
DHCP 클라이언트 기능을 지원. 본체 IP어드레스, 서브넷마스크, 디폴트 게이트웨이, DNS 서버의 수동 설정도 가능.
Modbus/TCP 슬레이브：SCADA 등에 의해 원격지에서 감시 가능.
커네션 수 �개Modbus/TCP 마스터：R�, R� 등의 리모트 I/O와 접속하여 I/O를 확장 가능. 또한,떨어져 있는 측정 장소의 데이터를 일괄 취급 가능
SLMP 클라이언트：Mitsubishi 시퀸서 MELSEC의 SLMP 대응 CPU 모듈과 연결하여 I/O 확장 가능. 또한 떨어져 있는 측정 장소의 데이터를 일괄 취급 가능.
간이 Web 서버 (일반형)：본 기기가 Web 서버가 되어, 원격지에서 브라우저를 이용하여 입력 상태를 데이터 표시 화면, 트랜드 표시 화면, 이벤트 표시 화면에서 확인 가능.
간이 Web 서버 (클라우드형)：본 기기가 FTP 클라이언트가 되어, Web용 파일을 클라우드상의 서버에 업로드 가능. 사용자는 이 클라우드상의 서버 안을 브라우저로 열람. 열람 기능만 있기 때문에 DO 조작은 할 수 없지만, 다수가 동시에 열람하는 경우는 본 기기의 통신부하를 경감 가능.
아날로그 입력：��점디지털 입력：��점펄스 입력：��점디지털 출력：��점아날로그 출력：��점(본 기기 펌웨어 버전 �.�.x 이상)주) 펄스 입력은 ��비트 데이터만 대응합니다. ��비트 데이터의 제품 (형식：R�-PA�� 등)은 사용할 수 없습니다.

���＊�. DL�-C의 RUN 접점 출력은 본 기기의 펌 웨어 버전 �.�.x 이후의버전에 대응합니다.

FTP 클라이언트 기능 (Type B•C•D•E)（�）�기기 사양입출력 모듈 접속 대수: 최대 ��대(단, 입출력 모듈의 합계 전류는 �.�A 이내로 제한되어 있습니다.)아이솔레이션：Ethernet－내부 통신 버스 • 내부 전원 •공급 전원 (필드용 전원)－RUN 접점 출력＊�－FE 간캘린더 시계： 연 (서기 �자리) • 월 • 일 • 요일 • 시 • 분 • 초상태 표시 램프：POWER, LOGGING, SD CARD, SEND,COM, ERRORRUN 접점 출력＊�：포토 MOS 릴레이 (무극성)(이상 시 접점 개방)�������DL8 본체의 주요 사양19