店舗区画工事区分表（物販・サービス用途区画）
工

事

区

築

出店者負担

機構負担分

Ａ工事

建別紙４-１

店舗1〜3，9〜13

（注１）

B工事

（注2）

備考

（注3）

C工事

床モルタル下地（FL-30〜50程度）

なし

A工事以降の全工事（モルタル下地補修含む）

壁

躯体現しのまま（コンクリートブロック等）

なし

A工事以降の全工事

柱型

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事

天井

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事（A工事設備点検口含む）

店舗間間仕切壁(防火区画壁)

LGS+PBｔ=12.5+12.5（両面）素地貼りまでなし

A工事以降の全工事

店名看板

通路側店名看板の本体表示プレート及び文字なし

店名サインの共通仕様による

その他

防火防煙シャッター、くぐり戸

鍵取替

店舗内装飾、仕上げ工事、什器類

原則として下地・仕上ともに不燃材料を使用すること

空調・換気設備

区画内基準容量に基づく主ダクト突出し（単一ダクト方式）

主ダクト突出し口の増移設及び吹出口なし

排煙兼用

冷水設備（強化空調用）

区画内配管突出しバルブ止め（カロリーメーター付き）

なし

A工事以降の全工事

給水設備

区画内配管突出しバルブ止め（メーター付き）

なし

A工事以降の全工事

排水設備

区画内配管突出しプラグ止め

なし

A工事以降の全工事

手洗い程度の排水のみ可なし

A工事以降の全工事（分電盤含む）

原則として引渡盤の移設不可

なし

A工事以降の全工事（分電盤含む）

原則として引渡盤の移設不可
電話（メタル回線用）、光回線用地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可
地下街事業者財産の柱に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可原則としてスケルトン天井は不可
地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可

機
械設
備

電気設
備

防災設
備

電灯・コンセント設備（100Ｖ）
動力設備（200Ｖ）

引渡盤（基準容量幹線引込み、メーター及び配線用遮断器まで）
引渡盤（基準容量幹線引込み、メーター及び配線用遮断器まで）

通信設備

空配管2本（PF管呼び22）なし

A工事以降の全工事（申し込み含む）

スプリンクラー設備

法定基準に基づく標準設置

A工事の増移設工事

なし

非常用放送設備法定基準に基づく標準設置（区画内ボックス仮止め）

A工事の増移設工事

なし

非常用放送設備（カットリレー）

区画内ボックス渡し

信号線の接続A・B工事以降の全工事

A工事の増移設工事

自動火災報知設備法定基準に基づく標準設置（シャッター連動用含む）

非常照明設備なし

なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）

誘導灯設備

なし

なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）

消火器設備

なし

なし

法定基準に基づく標準設置

受信盤及び総合操作盤の改修(注1)A工事とは、地下街事業者の所有施設であり、地下街事業者の費用負担で、地下街事業者が設計・施工するもの。
(注2)B工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、出店者が設計を行い、地下街事業者が施工するもの。
(注3)C工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、地下街事業者の承認を得て出店者が設計・施工するもの。
※A工事の変更及び追加は、原則不可とします。
※本区分表は、令和５年10月時点のものであり、今後の詳細設計及び工事により変更する場合があります。

なし

個別音響設備の設置は地下街事業者との協議を要する

店舗区画工事区分表（飲食用途区画）
工
5

店

#内

#事区

店舗4〜8，14〜22

別紙４-２
出店者負担

機構負担

分

Ａ工事（注１）

B工事（注2）

床モルタル下地（FL-30〜50程度）

なし

A工事以降の全工事（モルタル下地補修含む）

壁

躯体現しのまま（コンクリートブロック等）

なし

A工事以降の全工事

柱型

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事

天井

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事（A工事設備点検口含む）

店舗間間仕切壁(防火区画壁)

LGS+PBｔ=12.5+12.5（両面）素地貼りまでなし

A工事以降の全工事

防水区画

床モルタル下地（FL-30〜50程度）

なし

A工事以降の全工事（モルタル下地補修防水含む）

防水区画立上りなし

なし

全工事（防水含む）

建
#

築

厨
房

防火区画もしくは排煙区画形

備考

C工事（注3）

地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可
地下街事業者財産の柱に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可原則としてスケルトン天井は不可
地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可なし

なし

全工事（防火設備や垂れ壁等含む）

区画の仕様については、消防等との協議による

#

店名看板

通路側店名看板の本体表示プレート及び文字なし

店名サインの共通仕様による#

その他

防火防煙シャッター、くぐり戸

鍵取替

店舗内装飾、仕上げ工事、什器類

原則として下地・仕上ともに不燃材料を使用することなし

店舗21，22以外は排煙兼用

成

空調・換気設備#

区画内基準容量に基づく主ダクト突出し（単一ダクト方式）

主ダクト突出し口の増移設及び吹出口

厨房用排気設備

区画内基準容量に基づく主ダクト突出しまで

主ダクト突出し口の増移設

A・B工事以降の全工事（フード等吹出器具含む）

冷水設備（強化空調用）

区画内配管突出しバルブ止め（カロリーメーター付き）

なし

A・B工事以降の全工事

# 備

給水設備

区画内配管突出しバルブ止め（メーター付き）

なし

A工事以降の全工事#

排水設備

区画内配管突出しプラグ止め

なし

A工事以降の全工事# 電

電灯・コンセント設備（100Ｖ）

なし

A工事以降の全工事（分電盤含む）（厨房用給気設備含む）
機

##

械
設

気動力設備（200Ｖ）

引渡盤（基準容量幹線引込み、メーター及び配線用遮断器まで）引渡盤

飲食用途を入店する場合
全区画グリストラップは必須、店舗4〜8、14〜16は転送ポンプ必須
原則として引渡盤の移設不可

なし

A工事以降の全工事（分電盤含む）

原則として引渡盤の移設不可

通信設備

空配管2本（PF管呼び22）なし

A工事以降の全工事（申し込み含む）

電話（メタル回線用）、光回線用#排煙設備（店舗21，22のみ）

法定基準に基づく標準設置

ダクト、排煙口の増移設

なし

店舗21，22以外は空調兼用#スプリンクラー設備

法定基準に基づく標準設置

A工事の増移設工事

なし#

非常用放送設備法定基準に基づく標準設置（区画内ボックス仮止め）

A工事の増移設工事

なし# 防

非常用放送設備（カットリレー）

区画内ボックス渡し

信号線の接続A・B工事以降の全工事

設
備

災（基準容量幹線引込み、メーター及び配線用遮断器まで）A工事の増移設工事

自動火災報知設備法定基準に基づく標準設置（シャッター連動用含む）

備#

フード内自動火災設備

区画内ボックス渡し#

非常照明設備なし

なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）

#

誘導灯設備

なし

なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）#消火器設備なし

なし

法定基準に基づく標準設置#

設

受信盤及び総合操作盤の改修
信号線の接続受信盤及び総合操作盤の改修(注1)A工事とは、地下街事業者の所有施設であり、地下街事業者の費用負担で、地下街事業者が設計・施工するもの。
(注2)B工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、出店者が設計を行い、地下街事業者が施工するもの。
(注3)C工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、地下街事業者の承認を得て出店者が設計・施工するもの。
※A工事の変更及び追加は、原則不可とします。
※本区分表は、令和５年10月時点のものであり、今後の詳細設計及び工事により変更する場合があります。

なし
A・B工事以降の全工事

個別音響設備の設置は地下街事業者との協議を要する

店舗区画工事区分表（物販・サービス用途区画）
工

事

区

築

出店者負担

機構負担

分

Ａ工事

建別紙４-3

店舗23（注１）

B工事

（注2）

床モルタル下地（FL-30〜50程度）

なし

A工事以降の全工事（モルタル下地補修含む）

壁

躯体現しのまま（コンクリートブロック等）

なし

A工事以降の全工事（A工事設備点検口含む）

柱型

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事

天井

躯体現しのままなし

A工事以降の全工事（A工事設備点検口含む）

店舗間間仕切壁(防火区画壁)

LGS+PBｔ=12.5+12.5（両面）素地貼りまでなし

A工事以降の全工事

店名看板

通路側店名看板の本体表示プレート及び文字なし

店名サインの共通仕様による

その他

防火防煙シャッター

鍵取替

店舗内装飾、仕上げ工事、什器類

原則として下地・仕上ともに不燃材料を使用すること

空調設備

主ダクト及び標準吹出口の設置

吹出口の設置及び内装設計に起因する移設工事なし

空調（ルームエアコン）

壁掛空冷エアコン設置、電源供給

A工事の移設工事

なし

給水設備

なし

なし

なし

排水設備

なし

なし

なし

機
械設
備設
備

防災
設
備

分電盤内主開閉器への幹線接続及び接続盤内積算電力量計取

電灯設備

区画外接続盤まで動力設備（該当店舗のみ）

なし

なし

なし

電話設備

区画天井内接続盤までの配管配線工事

なし

A工事以外の工事

電気

備考

（注3）

C工事

付

区画天井内接続盤以降、端末までの空配管工事

なし

光端子盤から区画天井内接続盤までの空配管工事

スプリンクラー設備

法定基準に基づく標準設置

A工事の増移設工事

なし

非常用放送設備

機器までの配管配線工事

法令に基づく機器取付工事

なし共用部中継ボックス以降の信号線送り及びA・B以外の工事

共用部中継ボックスまでの信号線工事

自動火災報知設備

光ファイバー配線の全工事

カットリレーコンセント取付※カットリレーコンセントへの電源供給工事含む機器までの配管配線工事

法令に基づく機器取付工事なし

非常照明設備

機器までの配管配線工事なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）

誘導灯設備

なし

なし

法定基準に基づく標準設置（店舗内分電盤より）

消火器設備

なし

なし

法定基準に基づく標準設置(注1)A工事とは、地下街事業者の所有施設であり、地下街事業者の費用負担で、地下街事業者が設計・施工するもの。
(注2)B工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、出店者が設計を行い、地下街事業者が施工するもの。
(注3)C工事とは、出店者の所有施設であり、出店者の費用負担で、地下街事業者の承認を得て出店者が設計・施工するもの。
(注4)内装の撤去工事は全てB工事です。必要となる什器、備品は別途定める期日までにC工事にて引き上げること。
※A工事の変更及び追加は、原則不可とします。
※本区分表は、令和５年10月時点のものであり、今後の詳細設計及び工事により変更する場合があります。

重を加えることは不可原則としてスケルトン天井は不可
地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可

排煙兼用吹出口の増設不可（9：40〜21：00）

A・B工事以外の工事

光回線

非常用放送設備（カットリレー）

地下街事業者財産の壁に対して直接仕上・造作をすること、及び荷重を加えることは不可
地下街事業者財産の柱に対して直接仕上・造作をすること、及び荷NTT西日本への申し込みは出展者にて対応
光配線工事は指定業者：NTT西日本