電気錠技術資料㈱ケーティーワークショップ

目次自動錠/電気ストライクの組み合わせ ---------------------------------------------- 3
自動錠（AHT-1）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ――――――――――――――― 4
自動錠（HK-2A）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ――――――――――――――― 5
自動錠（LAL-2A）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ――――――――――――――― 6
電気ストライクの取付け -------------------------------------------------------- 7
ES100（小型電気ストライク） ------------------------------------------------ 8
ES2000（モニター型電気ストライク） --------------------------------------------- 11
AHT（自動本締錠） -------------------------------------------------------- 14
HK（モノロック型自動錠） -------------------------------------------------------- 15
LAL-2A（自動施錠型レバーハンドル錠） ----------------------------------------- 16
マグネットロック --------------------------------------------------------------17

マグネットロックを使った Net2 システムの概要---------------------------------- 17
M205（小型マグネットロック） ---------------------------------------------------

19

M307（標準型マグネットロック） ------------------------------------------------ 22
M613（大型マグネットロック） ---------------------------------------------------

24

マグネットロックの取付例 ----------------------------------------------------

26

引戸用マグネットロック --------------------------------------------------------

27

M200(小型引戸用マグネットロック) ----------------------------------------------

28

M300(引戸用マグネットロック) ----------------------------------------------

30

引戸用マグネットロックの取付例-------------------------------------------------- 32
EL110（キャビネットロック） ------------------------------------------------------ 33
参考資料（国産電気錠）
モーター錠（AL3M） ------------------------------------------------------------ 35 通電時解錠型電気錠（ALT） ---------------------------------------------------

36

電気ストライク（AST） ---------------------------------------------------------

372

自動錠/電気ストライクの組み合わせ
ドア側に設置する自動錠と組み合わせ、電気ストライクをNet2 システムからの DC12V 信号で制御することによりドアの解錠を行います。施錠はドアが閉まる時に自動的にしまる構造により実現されます

AHT‑1

ES100WR
HK‑2A

LAL‑2A

ES2000電気ストライク自動錠

3自動錠（AHT-1）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ両開ドアの場合、電気ストライク用のケーブルは通電金具を使用します。

ガラス框扉の場合、自動錠および電気ストライクが框内に入らない場合があります。ご注意ください。

Net2収納兼電源ボックス

管理ＰＣもしくは次のNet2へ

AC100V

カード開錠用押ボタン
リーダー （室内側壁面取付）

電気ストライク
ES100

MIWA自動錠
AH※両開きの扉の場合は電気ストライク側ドアはフランス落しで固定する必要があります。

4自動錠（HK-2A）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ

Net2収納兼電源ボック

管理用ＰＣもしくは次のＮｅｔ２へ
AC100V

カードリーダー

自動錠
HK‑2A

電気ストライク
ES100

自動錠のトリガーが電気ストライク内に入り込まないようご注意ください。

自動錠（HK‑2A）の場合外部ノブは固定です。室内側から外へ出るにはノブを回して下さい下。

5

自動錠（LAL-2A）と電気ストライク（ES100）の組み合わせ
Net2収納兼電源ボック

管理用ＰＣもしくは次のＮｅｔ２へ
AC100V

MIWA

カードリーダー

自動錠LAL‑2A

電気ストライク
ES100

自動錠のトリガーが電気ストライク内に入り込まないようご注意ください。

自動錠（LAL‑2A）の場合外部レバーハンドルは固定です。室内側から外へ出るにはレバーを下に押し下げます。

6電気ストライクの取付け

ES100

ES20007

ES100小型電気ストライク

ドア枠に取付け自動錠と組み合わせて使用する電気ストライクです。テンキー、カードロック等により解錠します。

特徴＊ 非常に小型。従来は取付が難しかった場所でも取り付けられます。
＊ ケーブルはソレノイドの２芯のみ。結線上のミスを防ぎます。
＊耐久性は米国の厳しいテスト（
UL1034）をパスしています。
＊ストライク部分はステンレス製で耐食性に優れています。
＊保持力は驚異的な１３６２Ｋｇを誇ります。
＊通電時解錠型と通電時施錠型が用途に応じ現場で変更できます。
＊ 連続通電運用が可能です。
＊ ＤＣ１２Ｖ用とＤＣ２４Ｖ用の２種類

取付概要

ドア厚に応じ２５ｍｍと５０ｍｍの２種類のエクス
テンション・リップを選べます（オプション）。

832.0mm

3.0 mm12.0mm

9.5mm

85.5mm123.5mm 38.6mm

85.3mm49.0mm

17.0 mm

20.0mm
16.0mm

30.0mm

定格電圧/電流連続通電
電気錠タイプ切り替え
保持力
閉扉信号
施解錠信号
耐久性テスト

KT Workshop Inc.

品名
作成

243mA/12V
可能
可能
1362ｋｇ無し
無し
100万回テストを実施

TRIMEC ES100
日付

9電気ストライクES100 の取扱上の注意事項
製品を正しく御使用いただくために、この「電気ストライク錠の取扱上の注意事項」をよくお読み下さい。
通電時解錠／通電時施錠の切替方法
当社の電気ストライク錠は通電時解錠／施錠の切替が出来ます。
初期設定は通電時解錠になっています。

通電時解錠／施錠切替用ネジ

切替用ネジを外すと、スプリング・ショートピン×２・ロングピンＸ１が出てきます。
下図の様にピンの配置を変えることにより通電時解錠／施錠を変更することができます。
注意 切替用ネジを閉める際はマイナスドライバーでシッカリと閉めてください。
切替用ネジがゆるい場合、正常に機能しない場合があります。

通電時施錠型

通電時解錠型 （初期設定） ﾛﾝｸﾞﾋﾟﾝ

ｼｮｰﾄﾋﾟﾝ

ﾛﾝｸﾞﾋﾟﾝ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 切替用ネジ

取付上の注意○×

注意 ラッチがストライクに入ったら、ラッチとストライクの間を多少隙間を空けてください。

隙間を空けない場合、正常に作動しません。 御注意下さい。
10

ES2000

モニター型電気ストライク

ドア枠に取付け自動錠と組み合わせて使用する電気ストライクです。テンキー、カードロック等により解錠します。

特徴＊ １００万回のサイクルテストを実施しています。
＊ ドアの閉扉信号、施解錠信号出力用のﾏｲｸﾛｽｲｯﾁを内臓。
＊耐久性は米国の厳しいテスト（UL1034）をパスしています。
＊オールステンレス製で耐食性に優れます。
＊保持力は驚異的な１３６２Ｋｇを誇ります。
＊通電時解錠型と通電時施錠型が用途に応じ現場で変更可能。
＊ 連続通電運用が可能です。
＊ ＤＣ１２Ｖ用とＤＣ２４Ｖ用の２種類＊ 国産電気錠制御機での運用が可能です。

ドア厚に応じ２５ｍｍと５０ｍｍの２種類のエクス

取付概要

テンション・リップを選べます（オプション）。

113.0 mm

16.0 mm27.0 mm
45.0 mm

7.0 mm176.0 mm86.0 mm 86.0 mm40.0 mm

40.0 mm133.0 mm

176.0 mm13.5 mm
45.0 mm 7.0 mm

16.0 mm

3.0 mm32.0 mmﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｰﾀ
定格電流／電圧
連続通電
通電時解錠／施錠保持力
ﾄﾞｱ閉扉信号
施解錠信号
耐久性テスト

175mA/12V,88mA/24V
可能
切替可能
1362ｋg(3000lb)
３AﾘﾚｰC接点
３AﾘﾚｰC接点
１００万回

品名

TRIMEC ES2100テクニカルデータ

作成

日付

KT Workshop Inc.

12

通電時施錠型，解錠型の切り替え手順
１．裏面カバーを外す。
２．右側のビス（２個所）を外し、ソレノイドを外す。
３．ロッキングピンを取りだし、下図のように順序を入れ替える。

ロッキングピン通電時解錠用

通電時施錠用ケーブルの説明＊ソレノイドソレノイド

ＤＣ１２Ｖ仕様――赤、赤ＤＣ２４Ｖ仕様――青、青

＊閉扉信号
黄−開扉
茶−閉扉
紫−ＣＯＭ

＊施解錠信号
灰−解錠
白−施錠

センターピン

橙−ＣＯＭ

13

14

15

16

マグネットロック・
電磁石の原理で駆動する電気錠です。
・
DC12V を通電すると磁力が働きドアに取付けたプレートを吸着します。
・
保持力は 135Kg（M200 型）から540Kg（M613 型）まで。
・
既設ドアに簡単に後付けできます。
・
構造が簡単なため抜群の耐久性を発揮します。

ロックプレート
マグネットロック本体

17

マグネットロックを使った Net2 システムの概要
Net2収納兼電源Box
管理ＰＣへ

AC100V

カードリーダー 開錠用押ボタン（室内側壁面取付）＊自動錠/電気ストライク等の取付が不可能な前面ガラスドアの場合、マグネットロックで対応できます。
＊マグネットロックは通電時施錠型の電気錠です。停電時に施錠を継続したい場合バッテリーの併用により確保できます。
＊マグネットロックには手動による解錠機構がありません。キースイッチを併設してください。

18

M205

小型マグネットロック

特徴＊機械的に駆動し摩耗する部品が全く無い電気錠です。メンテナンスの必要が全くなく、頻繁に開け閉めするドアに最適です。
＊ドアを瞬時に開放し、災害時等の避難口を確実に確保できます。
＊後付タイプなので現在お使いのドアにそのまま取り付けられます。
＊本体は非常に小型のためほとんどどんなドアにも設置する事が可能です。
＊停電時には自動的に解錠します。ビルの非常口ドアなどに適しています。

取付概要

本体サイズ
170.0ｘ32.0ｘ24.0ｍｍ
プレートサイズ 152.0ｘ32.0ｘ10.0ｍｍ
保持力
300LB（135ｋｇ以上）
使用電圧
DC12V
使用電流350mA/12V

19

マグネットロック本体

32170

赤：DC12V24

黒：0V

ロック・プレート

3215210取付金具
24170

スペック
本体サイズ
170.0ｘ
32.0ｘ24.0ｍｍ
プレートサイズ 152.0ｘ
32.0ｘ
10.0ｍｍ
保持力
300LB（135ｋｇ以上）
使用電圧
DC12V
使用電流350mA/12V

KT Workshop Inc.

品名
作成

M205

日付

20

取付概要

ﾛｯｸ･ﾌﾟﾚｰﾄ

取付断面
ゴムワッシャー

ドア断面

ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾛｯｸ本体

ﾍｸｽﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ

ワッシャー

ﾛｯｸ･ﾌﾟﾚｰﾄ

KT Workshop Inc.

品名
作成

M205/M305/M307/M613 取付概要

日付
21

標準型マグネットロック

M307
特徴

＊機械的に駆動し摩耗する部品が全く無い電気錠です。メンテナンスの必要が全くなく、頻繁に開け閉めするドアに最適です。
＊ドアを瞬時に開放し、災害時等の避難口を確実に確保できます。
＊錠の施錠・解錠の状態が施解錠信号として出力されると同時に LED で表示されます。
＊後付タイプなので現在お使いのドアにそのまま取り付けられます。
＊本体は非常に小型のためほとんどどんなドアにも設置する事が可能です。
＊停電時には自動的に解錠します。ビルの非常口ドアなどに適しています。

取付概要

本体サイズ

250x42x26mm

プレートサイズ186x38x12mm

保持力600LBS(270kg 以上)

使用電圧

12/24vDC を選択

使用電流12v/500mA, 24v/250mA

22250.0mm

42.0mm11.0ｍｍ125.0ｍｍ
9.0ｍｍ

25.0 mm
51.0ｍｍ36.0ｍｍ250.0mm185.0mm
92.5mm
38.0ｍｍ

18.5ｍｍ12.0mm
10.0ｍｍ

KT Workshop Inc.

7.0mm

品名作成

M307
日付
23M613大型マグネットロック

特徴＊機械的に駆動し摩耗する部品が全く無い電気錠です。メンテナンスの必要が全くなく、頻繁に開け閉めするドアに最適です。
＊ドアを瞬時に開放し、災害時等の避難口を確実に確保できます。
＊大型ドア用。保持力５００ｋｇ以上を発揮します。
＊後付タイプなので現在お使いのドアにそのまま取り付ける事も可能です。
＊停電時には自動的に解錠します。ビルの非常口ドアなどに適しています。
＊錠の施錠・解錠の状態が施解錠信号として出力されると同時に LED で表示されます。

取付概要

本体サイズ

266x66x40mm

受けプレートサイズ

190.5x61.9x15.1mm

保持力

1200LBS(540kg 以上)

使用電圧

12/24vDC を選択

使用電流12v/500mA, 24v/250mA

24

266.0mm

73.0mm267.0mm124.5mm
13.0mm

83.0mm63.0mm
31.5mm

83.0mm
57.0mm40.0mm
9.0mm
31.5mm21.0mm21.0mm95.0mm

61.0mm
30.5mm
190.0mm
190.0mm
5.0mm

16.0mm

7.0mm
6.0 mm

6.0 mm

KT Workshop Inc.

品名
作成

M613
日付

25

マグネットロック取付例
某大学入り口ドアへ設置

退出用センサーマグネットロック

某マンション入り口ドアへ設置

マグネットロック26

引戸用マグネットロックの取付け
マグネットロック本体

ロックプレート

枠引戸

27

M200

小型引戸用マグネットロッ

特徴＊機械的に駆動し摩耗する部品が全く無い電気錠です。メンテナンスの必要が全くありません。
＊引き戸と枠内に埋め込みますので全く露出が無く美観を損ないません。

＊錠を瞬時に開放し、災害時等の避難口を確実に確保できます。
＊後付タイプなので現在お使いの引き戸にそのまま取り付けられます。
＊本体は非常に小型のためほとんどどんなドアにも設置する事が可能です。
＊停電時には自動的に解錠します。ビルの非常口などに適しています。

設置例

本体サイズ
プレートサイズ
保持力
使用電圧
使用電流

200.0ｘ32.0ｘ24.0ｍｍ
152.0ｘ32.0ｘ10.0ｍｍ
300LB（135ｋｇ以上）
DC12V
350mA/12V

28

マグネットロック本体

3032

170
200

赤：DC12V
黒：0V

ロック・プレート

3215210

取付金具
3014024スペック
本体サイズ
プレートサイズ
保持力
使用電圧
使用電流

KT Workshop Inc.

品
名作成

200.0ｘ32.0ｘ24.0ｍｍ
152.0ｘ32.0ｘ
10.0ｍｍ
300LB（135ｋｇ以上）
DC12V
350mA/12V

M200

日付

29

M300

引戸用マグネットロック

特徴＊機械的に駆動し摩耗する部品が全く無い電気錠です。メンテナンスの必要が全くなく、頻繁に開け閉めする引き戸に最適です。
＊引き戸と枠内に埋め込みますので全く露出が無く美観を損ないません。
＊錠を瞬時に開放し、災害時等の避難口を確実に確保できます。
＊後付タイプなので現在お使いの引き戸にそのまま取り付けられます。
＊本体は非常に小型のためほとんどどんなドアにも設置する事が可能です。
＊停電時には自動的に解錠します。ビルの非常口などに適しています。

設置例

本体サイズ
プレートサイズ
保持力
使用電圧
使用電流

227ｘ38ｘ27ｍｍ
185ｘ38ｘ12ｍｍ
600LB（270ｋｇ以上）
DC12V
500mA/12V

30

マグネットロック本体

電圧切り替え12DC12V

3820

DC24V

18722727

注意：DC12V/24Vの極性はありません。

ロック・プレート

3818512取付金具
取付金具へのプレートの取付
38
ワッシャーｘ２
50142410

スペック

29

本体サイズ
プレートサイズ
保持力
使用電圧
使用電流

KT Workshop Inc.

227ｘ38ｘ27ｍｍ
185ｘ38ｘ12ｍｍ
600LB（270ｋｇ以上）
DC12V
500mA/12V

品名
作成

ゴムワッシャーｘ１M300
日付

31

引戸用マグネットロックの設置

マグネットロック本体

ロックプレート32

EL110キャビネット・ロック

貴重品のキャビネット等の小型建具用電気錠。開き戸、引き戸に取付が可能です。

特徴＊ 小型。従来品では取付が難しかった場所でも取り付けられます。
＊ ケーブルはソレノイドの２芯のみ。結線上のミスを防ぎます。
＊超小型ながらこのクラス最大の保持力１５０Ｋｇを誇ります。
＊アルミ一体成形は強度と耐久性を可能にしています。
＊通電時解錠型と通電時施錠型が用途に応じ現場で変更できます。
＊ 連続通電運用が可能です。
＊ ＤＣ１２Ｖ用とＤＣ２４Ｖ用の２種類

引き戸への取付

開き戸への取付33

21.5 mm13.5 mm15.0 mm72.7 mm72.7 mm55.0 mm30.0 mm30.0 mm28.0 mm40.0 mmﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｰﾀ
定格電流／電圧
連続通電
通電時解錠／施錠保持力

KT Workshop Inc.

40.0 mm

187mA/12V,87mA/24V
可能
切替可能
150ｋg

品名

TRIMEC EL110テクニカルデータ作成

日付34参考資料 国産メーカー電気錠

AL3M
・
モーター錠と呼ばれるタイプの電気錠。施・解錠するときにモーターの回転音がします。
・
錠の施錠・解錠を24V 駆動の内蔵モーターで行うため専用の制御盤を必要とします。
・
マンション入り口のガラス框ドア等を含めかなり広範囲に使用されています。
・
弱点１：錠の解・施錠には複雑なロジックが組み込まれているためその分故障率は高くなっている。
・
弱点２：複雑な構造に加え専用の制御盤を必要とするため高額になる。
錠＝￥47.000 + 制御盤＝￥54.500 ＝計￥101.500

35

ALT-1
・
事務所ドアなどの鉄扉に広範囲に使われています。
・
現在は次期バージョンの AMT-1 に受け継がれています。
・DC24 を通電している間だけ解錠する通電時解錠型と通電時施錠型の 2 種類。
・
部屋内からの解錠にはサムターンを回し次にドアノブを回すタイプのほかに部屋内からはノブを回すだけのタイプ（アンチパニック型＝ATLA 型）もあります。
・
制御は DC24V の通電のみです。したがってメーカーの専用制御盤（￥54.500）を使用しなくてもNet2 基板の有電圧 12V を24V に変換するコンバーターを使用し制御できます。

36

AST
・自動錠と組み合わせて受側ストライク（枠側）を電気的に制御するタイプの電気錠です。
・
DC24 を通電している間だけ解錠する通電時解錠型と通電時施錠型の 2 種類。
・
制御は DC24V の通電のみです。したがってメーカーの専用制御盤（￥54.500）を使用しなくてもNet2 基板の有電圧 12V を24V に変換するコンバーターを使用し制御できます。

LAL 型自動錠

AST 型電気ストライク37

38