4-3012

2024-021无锡凯尔克电动调节阀
Rev.

CC-Z204电动执行器由MG Co., Ltd. 生产！

备有各种开放式网络通信
功能的机型，可大幅度节省配线。

开放式网络请参阅第 8 页的 说明 2 。

不需要费时费力又费钱的气源装置！

（*1）

（*1）

（*1）

（*1）

（*1）
（*1）请咨询。

因为是电动调节阀，所以只要连接信号和电源即可使用。

·节能·省空间·缩短工期
另外还有如此多的益处！

Wuxi KELK Apparatus & Valve CO., LTD.
www.kelkflow.com.cn

高功能＆高性能· 大 推 力（����N）· 高分辨率（�/����）· 也可选择电池配备型。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp如果给调节阀装上电动执行器，则无需气动调节阀的设备复杂，耗电量大。

气动式气动调节阀

操作信号

4～20mA DC

气源装置气电变换器I/PPP备有过滤器的减压阀压缩机设备成本高，维护也很麻烦！
而且电费昂贵！

20～100kPa

备有过滤器的减压阀

停止阀

气动
定位器

停止阀
控制阀

空气管排水除湿机

从气动式换成电动式后压缩机供电电源（高压或低压）还备有可以直接连接各种开放式网络的机型。
配备开放式网络
通信功能的机型可进行串联式连接，
从而节省配线。而且经由1个网络就能收集调节阀的各种运行信息。

（*2）

（*2）

（*2）

（*2）

（*2）
POWER

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

关于开放式网络，请参阅 第 8 页的 说明 2 。

PULL

PLCPULL电动调节阀  PLC

PLC→电动调节阀· 开度应答· 开度设定· 开度输入异常· 强制开闭

· 电机锁定警报· 警报复位· 维护信息· 维护信息复位（电机起动次数· 其他（*2）请咨询。

电动执行器 MSP累计运行距离）· 其他2设备成本和运营成本昂贵的气源装置。
电动调节阀无需辅助设备，
耗电量少。

电动式电动调节阀

操作信号 4～20mA DC或开放式网络太好了！
设备成本缩减到1/5（*3）

耗电量减少到1/10！

，

无需气源装置（*3）

循环稳定时，耗电量仅为待机电量（*4）。

控制阀

省去了气源装置！

（*3）MG Co., Ltd. 调查结果（*4）最大耗电量：240VA
待 机 电 量：20VA
该数值为使用 电动执行器（机型：PSN1）时的数据。

供电电源 ���V AC 或者���V AC/��V DC

驱动部采用步进电机。
数字控制元件采用步进电机，不仅推力大，而且分辨率达到了1/1000。

● 零点、量程的设定一步到位。
● 可任意设定开关速度。
● 可输出开度信号。
● 可输出锁定警报信号。

可选择具有故障防护功能的内置电池型。

停电时的应急用电池步进电机螺杆轴

非接触式位置传感器输出轴开度调节
手柄安装轴

密封弹簧机构大 推 力：最大 5000N
高分辨率：1/1000
请参阅 第 8 页的 说明１ 。

可选择配备电池的机型，该
机型具有断电时进行应急动作（全关、全开、维持现状、预先指定的开度）的功能。

MG Co., Ltd. 产电动执行器
照片中的电动执行器是MG Co., Ltd. 生产的电动执行器（机型：PSN1）。

�电动调节阀结构简单、外形精巧、性能强大。
电动调节阀与气动调节阀相比，结构非常简单。

182

电动执行器

而且，电动执行器部分外形精小，（机型：PSN1）

221.5

可以缩窄配管的间隔。

电动执行器（MG Co., Ltd. 生产）

接线口
电动执行器
（MG Co., Ltd. 生产）141(181)

电动执行器

208

6785

接线口

（机型：MSP4）

联结器
支架

80

支架

223

联结器

调节阀阀体

114

公称直径：25A

调节阀阀体
公称直径：15A
70（）内为使用交流电源时的尺寸

120

单位：mm

安装后只要连接供电电源和输入信号（或网络）线即可动作。

4

各行业用户 电动调节阀的应用事例用途

石油炼化

用途

能源环保

燃料化工、石油、炼油行业的

取水、水输送、污水处理系统、加氢、延迟焦化、催化剂再生、垃圾焚烧、脱硫脱硝、多晶硅等。

重整、硫回收等。

应用举例

应用举例

提供诸如中高压调节阀、高压提供诸如活塞阀、刀闸阀、蝶阀、角阀、高压平行闸阀、两偏心

自动空气阀、柱塞阀、止回阀、高性能蝶阀、三偏心高性能蝶闸板阀等。

阀、偏心旋转阀等。

用

途

石化化工

用途

电力拖动

石油化学、精细化工、基础化工、核电站、常规岛及 BOP 系统、锅炉系统、汽机 / 抽气、拖动、盐化工、化肥与农药、有机化工、内燃机及辅机、太阳能、风力

轻化工等。

发电等系统。

应用举例

应用举例

提供诸如中高压调节阀、两偏

提供诸如中高压调节 / 开关的心高性能蝶阀、轨道球阀、偏球型阀，多级降压阀，气路旁心旋转阀、耐磨球阀、粉浆阀、路阀、液位控制阀、注水控制阀、盘阀、釜底阀等。

主给水隔离阀、三偏心蝶阀及
中高压截止阀等。

用途冶金钢铁用途电子行业连铸等。

空调恒温系统、蒸汽、水处理压缩空气等。

应用举例

应用举例

提供诸如中低压调节 / 开关的

提 供 诸 如 不 平 衡 型 单 座 阀、平衡套筒调节阀、开关球阀、开关蝶阀等。

炼铁、炼钢、轧钢、高炉、转炉、球型阀，低负载蝶阀，高性能蝶阀、氧气阀等。

用

途空分气站

用

途

其他行业

空气分离系统、分子筛纯化系统、

矿 山、航 空 航 天、地 铁 通 风、

低温液化装置，储槽 / 罐、空气

医 药、建 材、通 用 机 械、风 洞

压缩机、调压站、加气站、天然气、实验等。

变压吸附装置等。

应用举例

应用举例

提供诸如中高压调节 / 开关的提供诸如中高压调节阀、开关

球型阀，高性能蝶阀、氧气阀、球 阀、高 性 能 蝶 阀、氧 气 阀、多级降压阀、低温调节 / 开关多级降压阀、低温调节阀、低阀、低温铝角阀等。

温铝角阀等。

�电动调节阀

小流量单座调节阀顶部导向型单座调节阀

GV110 适用于微小流量调节阀控制。阀芯形状可选择针型或 V 型口，GV120 系列顶部导向型单座调节阀结构简单，体积小，特别适用于针型阀芯更容易调节，灵敏度高，V 型口阀芯不容易折断，哪怕是允许差压小的工况。靠顶部导向进行动作，低流阻设计。

在压差很高的情况下。

OPTION

V型

针型

公称直径（Ａ）：15 ～ 25

OPTION

上述选配图标的
含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

On-OffLinerEqSoft Seal

公称直径（Ａ）：15 ～ 200

上述选配图标的含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

GV���

GV���

顶部导向型单座调节阀（平衡型）

低温单座阀

GV130 采用平衡型阀芯，不平衡力小，允许压差大，适用于关闭压GV120D 应用低温场合，介质温度在 -196 ～ -45℃范围内。其阀盖

差较高的工况。

颈部长度超过散热片型，使得填料距离阀芯阀座位置很远，以保证
其材料不受温度的影响，确保密封性能。

OPTION

公称直径（Ａ）：100 ～ 200

GV���

OPTION

上述选配图标的
含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

公称直径（Ａ）：15 ～ 200

�GV���D上述选配图标的含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

阀主要规格套筒导向型单座调节阀多孔式套筒控速调节阀GC120 系列套筒导向型调节阀采用流体压力平衡型阀芯，容量大，GC210 采用多孔式套筒，有效控制阀内流体流速，以达到降低噪音、动态稳定性优良，适用于苛刻工况条件的高性能调节阀。

防止空化的目的，适用于压差较高的工况。

OPTION等百分比线性称直径（Ａ）：25 ～ 600

OPTION

上述选配图标的
含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

多孔套筒
公称直径（Ａ）：25 ～ 600

上述选配图标的含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

GC���GC���迷宫式套筒控速调节阀

三通分（合）流调节阀

GC320 采用迷宫式套筒，通过在套筒上开设若干个一定形状的多级

GV300 是套筒导向结构的三通阀，结构简单，阀芯和套筒不易卡阻，窗孔，高压介质围绕阀芯和套筒窗孔，经过多次膨胀，压差逐级平

可以用于高温、高压的场合。主要应用于改变介质流向，也应用于需缓减小，有效防止液体产生闪蒸、空化气蚀现象，大幅降低高压差

要流体进行配比的控制系统。

气体或蒸汽的噪音。

OPTION多级降压套筒单层芯片

公称直径（Ａ）：25 ～ 600

GC���

OPTION

上述选配图标的含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

公称直径（Ａ）：25~600

�

上述选配图标的
含义请参阅
第 8 页的 说明 3 。

GV���/GV���无锡凯尔克电动调节阀说明� 何为步进电机一个脉冲对应旋转一个步距角的步进电机
步进电机是按照收到的脉冲信号同步旋转的电机，也叫做脉冲电机。下图通过简化的2相8极型号，展示了步进电机的旋转原理。
步进电机由施以绕线的定子和使用强力钕磁铁的转子构成。

N使定子的绕线通电产生磁力叫作励磁，电机会根据脉冲指S定子
S

令，使多个定子绕组依次励磁，利用定子与转子磁极之间的N

吸引和排斥作用，逐步转动（旋转）。所接收的每个脉冲所SS产生的步进电机的转动角度始终由恒定的机械精度（电机的转子（永磁铁）转子（永磁铁）结构和加工精度）决定，因此能够进行高精度的定位控制。

定子

说明� 何为开放式网络开放式网络是规格公开，可供众多用户、厂商共同使用的工业网络。
开放式网络大致分为两种。
1. 机构和团体协商制定规格，并作为公共标准得到认可的网络。
2. 由特定厂商或组织先行开发，通过开展普及活动，作为“事实标准”得到市场接受的网络。
两种规格都经过了完善的整理、整合，任何人均可将其用于各种用途。相同种类的开放式网络上可以连接不同厂商的设备（多厂商），为用户提供了诸多益处。
如今在市场上，在不同的适用领域和国家，各种开放式网络正在加速普及。
详情请参阅MG Co., Ltd. 主页。

说明� 选配图标的说明
流量特性为等百分比的部分内阀可以选择可调比50:1的选配规格。请联系本公司详细咨询适用规
格和可制作的内阀尺寸等。

可选择散热片型、加长型、波纹管型、蒸汽夹套型的特殊上阀盖。

可制作非标的配管连接形状和配管连接尺寸。
请联系本公司详细咨询您需要的配管形状和尺寸。

可选择聚四氟乙烯Ｖ型填料、聚四氟乙烯碳纤维、高强度碳纤维+聚四氟乙烯纤维、聚四氟乙烯纤维+纯聚四氟乙烯（紧油）及柔性石墨。

可选择非标的接液部材料，可选用哈氏合金、双相钢、Monel等特殊材质。请联系本公司详细咨询您需要的材料。

可选择表面全部堆焊司钛莱合金及部分堆焊司钛莱合金的阀内件处理。

可在认证范围内制作符合高压ASME B16.34B标准的
认证产品。请联系本公司详细咨询您需要进行控制的流体条件等。

可选择低温加长型上阀盖，禁油处理。

产品目录注意事项●为满足各位用户的要求并提高品质，本公司可能会对部分规格及外观进行变更，恕不另行通知。●未经许可，严禁刊载、转用、复制。●照片和示意图与实际产品存在差异。●本产品目录中记载的规格等仅限于主要零件。●请在使用前仔细阅读使用说明书并正确使用。●除使用目的外，严禁用于其他用途。●本产品目录中记载的产品根据公共标准、规格及本公司标准规定了使用范围，请使用适当的产品。●本产品目录记载的电话号码、地址等有可能发生变更，恕不另行通知。●本产品目录的记载内容截止到 2024 年 1 月。

联络处Wuxi KELK Apparatus & Valve CO., LTD.

www.kelkflow.com.cn

上海代表处

总部地址：无锡市新区鸿山镇后宅机光电集中区德育路6号
电话：0510-85141699 传真：0510-85141819

江阴工厂

地址：江苏省江阴市花东路66号
邮件：info@kelkflow.com.cn

电动执行器生产厂商MG CO., LTD.
总部上海爱模电子系统贸易有限公司

地电网Your local representative:

址：日本大阪府大阪市中央区今桥�丁目�番�号 ��楼
话：+��-(�)�-����-���� 传 真：+��-(�)�-����-����站：https://www.mgco.jp

邮 编：������
地 址：上海市长宁区仙霞路���号 远东国际B����室电 话：+��-(�)��-����-����, ����
传 真：+��-(�)��-����-����
E-Mail ：info-c@mgco.jp

�500611