海津市学校プール衛生管理講習会
2024/05/17

学校水泳プールを安全に管理するには

岐阜県薬剤師会
永瀬 文

学校プール管理の基本 考え方
 日常的に安全で衛生的に管理されていること
 プールを使用しているときは何もおこらないこと
 病気発生、児童のけが等が起こってしまっては管理はすべて水の泡

【事務連絡】学校の水泳授業における感染症
対策について (mext.go.jp)

プール管理遊泳者の安全学校周辺への配慮
病気防止

水質管理

事故防止

設備管理

健康管理

（洗面・シャワー・洗眼・排水口）（天候・体調のチェック）

塩素管理（水質基準遵守）⇒見えない汚れの除去（細菌・ウイルスの殺菌）

循環濾過装置⇒見える汚れの除去（毛髪・垢・濁り物質）

補給水⇒浮遊物質（落ち葉）、アンモニア類の除去（水の疲労回復）

学校における水泳プールの保健衛生管理 平成28年度改訂(gakkohoken.jp)

事前におこなっておくこと・先生の間で伝達講習会を行うこと 特に小学校
薬品の使用について救助法、蘇生法“小学校の場合、すべての先生がプール管理に携わることが多い”・緊急のための救助用具の準備 施設設備の点検

・児童生徒への衛生管理の教育
汚れをもちこまない行動、プール当番の意義等
水泳授業を実施する際には、プールの衛生管理について学校内で共有するとともに、 児童生徒や保護者の理解を図ること。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFile
s/afieldfile/2018/07/31/1292465_01.pdf

定期検査基準値

30日を超えない範囲で１回実施

日常点検（学校環境衛生マニュアルより）

学校職員が行うべき日常点検（ア）プール本体及び周辺の安全確認 水中に危険物がないか（イ）プール本体の残留塩素濃度は子どもたちが入る前に、0.7～1.0mg/Lを確保すること。
〔遊泳中は0.4mg/Lを下回らないこと〕 ハイクロンの確実な投入（ウ） ｐHは5.8～8.6の範囲で調整すること。ソーダ灰の確実な投入→ハイクロンの場合は必要ないことが多い（エ）透明度の管理 ろ過器へのろ過助剤（硫酸バンド等）の確実な投入→必要ないこともあるか？

（オ）（ア）～（エ）の記録 プール日誌の確実な記入を行うこと。

（ア）プール本体及び周辺の安全確認

水中に危険物がないか
外観の目視

浮遊物・沈殿物 危険物（石、ガラス破片）

（イ）プール本体の残留塩素濃度は子どもたちが入る前に、0.7～1.0mg/Lを確保すること。
〔遊泳中は0.4mg/Lを下回らないこと〕↓
ハイクロンの確実な投入

塩素消毒剤の殺菌効果（ﾌﾟｰﾙにおける疾病）

遊離残留塩素濃度

死滅菌

0.15mg/L

ﾁﾌｽ菌、赤痢菌、ﾊﾟﾗﾁﾌｽ菌、ｺﾚﾗ菌、黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌、淋菌ｼﾞﾌﾃﾘｱ菌、脳脊髄膜炎菌

0.2mg/L

肺炎球菌

0.25mg/L

大腸菌、溶血性連鎖球菌

0.4mg/L

アデノウイルス

0.1mg/L【アデノウイルス起因による疾病】☆咽頭結膜炎（プール熱）⇒ 咽頭や結膜の分泌物、大便を介して感染。タオル等を共用しない。
☆流行性角結膜炎（はやり目） ⇒ 結膜分泌物からの感染。タオル等を共用しない。

循環ろ過装置の概要

消毒剤（ハイクロン等）

滅菌器 （ハイクロネーター）

Ph調整剤
ろ過助剤（硫酸バンド等）

プール本体

ろ過助剤
溶解槽

採水栓

ろ過装置
バランシングタンク

集毛器

ポンプ
循環ろ過装置の処理水
17ハイクロン(次亜塩素酸カルシウム)用ハイクロネーター使用方法

学校における水泳プールの保健管理衛生H28より

水泳プールの遊離残留塩素の検体採水場所

プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置３か所以上の水面下20cm 及び循環ろ過装置の取水口付近の４か所を原則とする。

循環ろ過装置の概要
滅菌器

プール本体
ろ過助剤
溶解槽

採水栓

ろ過装置
バランシングタンク

集毛器

ポンプ

24

日本曹達株式会社 日曹ハイクロン

food-additive_catalog.pdf (nippon-soda.co.jp)

DPD法残留塩素測定器

（ウ） PHは5.8～8.6の範囲で調整すること。
記録は必要 硫酸バンドで酸性に傾く可能性

（エ）透明度の管理
ろ過器へのろ過助剤（硫酸バンド等）の確実な投入
透明度
水中で3m離れた位置からﾌﾟｰﾙ壁面が明確に見える程度に保持する。

硫酸バンドについて
硫酸バンド（酸性）は化学名硫酸アルミニウム
凝集剤(ろ過助剤)である。
水に入っている懸濁物質や浮遊物を凝集沈殿させ、水をきれいにする。
●使用量
プール容量１㎥に対し、粉末硫酸バンド３gを使用する。
プール遊泳者数が多い場合は、使用量を適時増やす。

粉末硫酸バンド1kg＝約１L

ろ過器にろ過助剤（硫酸バンド等）を毎日投入する。

ろ過器運転時間の確認

運転時間時～時時間

プール用ろ過装置

⑤①～④の記録 プール日誌の確実な記入を行うこと。

凝集剤投入量(投入時間)
ｐＨ値(測定時間)
ｐＨ調整剤(投入時間)

東京都福祉保健局

水泳プールの衛生管理について

循環ろ過装置の凝集剤（ごみなど水の汚れを凝集する薬品）を入れる投入口に塩素剤を誤って注いだため、 塩素ガスが発生し、教諭と連絡を受けて処理に当たった業者の男性の計2人が入院した。

塩素連続注入器に塩素剤（塩素化イソシアヌル酸）を補充しようとしたところ、誤って同じ場所にあった さらし粉（次亜塩素酸カルシウム）を入れたため、塩素ガスが発生した。教諭が驚いてふたを閉めようとしたところ、プラスチックの保護カバーが破裂し、その破片で右手甲や左足に軽い怪我をした。

塩素剤を床に直置きしていたため、雨水が袋の中に入り、塩素ガスが発生した。

余った塩素剤をプールに大量に廃棄したため、塩素ガスが発生した。

スーパークロリネーション後そのまま排水したため、川の魚が死亡してしまった。

プール熱が拡がった。

凝集剤が逆流してしまい、プール水が白濁してしまった。

プールのコンクリートの床面が剥がれていたため、児童が足の裏にすり傷を負った。

吸水口の吸込み防止柵が外れており、手足などを吸い込まれて溺死した。

2022年8月1日 月曜 午後0:00東海テレビ

・残留塩素濃度

毎授業前

濃度が足りないときは追加したあともう一度測定して記録すること・透明度 遊泳人数 水温 気温

・薬品の投入量－塩素剤 硫酸バンド

使用期間中は、プール日誌に毎日の状況を記載し、これを３年以上保管する。

事故発生時は、プール日誌、教務記録などが重要資料となることから、適切に記録しておく。

プール循環装置の使用法を関係する学
校職員全体が熟知しているか？
・塩素剤 凝集剤、中和剤 ｐＨ調整剤の投入方法
投入量
投入箇所
保存方法
・残留塩素の測定法・ｐＨの測定法

水生生物へ影響を及ぼさない
塩素剤の使用方法
・魚類は残留塩素に弱く、水泳プールの管理濃度では死に至るとことを認識すること
・塩素注入器の操作法の熟知すること・中和剤の量の確認すること・排水する前の残留塩素濃度の確認すること

殺藻剤・除藻剤

シーズンオフに藻が発生しないよう殺藻剤や除藻剤を利用する場合があるが、基本的に藻類に対して毒性があるものなので、排水時には排出先の河川等の生態系に影響を与えないように対処する必要がある。

補給水

消毒剤（ハイクロン等）

滅菌器

補給水
Ph調整剤
ろ過補助剤（硫酸バンド等）

プール本体

ろ過助剤
溶解槽

採水栓

ろ過装置
バランシングタンク

集毛器

ポンプ

補給水量（理想値）
プール水中の５～２０％を1日に補給するのが望ましい。

循環ろ過装置の処理水

使用効果
有機物濃度を適正に保つ

44

大腸菌が検出された場合プール使用時は、残留塩素濃度（0.4～1.0㎎/l）を適切に保つことが重要となる。 なお、大腸菌は学校環境衛生基準では、大腸菌は検出されてはならないとされており、「検出された場合は、塩素消毒を強化した後、再検査を行い、大腸菌が検出されないことを確めるようにする。」となっている。
この基準をもとに学校薬剤師の指導を受け対応する。

その他の異常があった場合
ｐH→ソーダ灰の適正な使用 オーバーフロー
濁度→オーバーフロー 濾過機の運転時間
その他

プールトラブル例とその対策｢プール水が緑色になった(着色）｣（原因）（対策）①藻の発生②ｐＨ値異常による金属イオンの析出①スーパークロリネーションの実施
通常使用量の３～５倍の塩素剤を入れて除藻。残留塩素濃度は目安として５～１０mg/L。除藻後濾過機をフル回転して藻の死骸を除去。
※作業中入泳不可、処置後残留塩素濃度を測定し、最適値に調整する。
濾過機の種類により対応は異なる。
②ｐHを測定し規定量のｐH調整剤を散布する。
（予防策） ①残留塩素濃度を絶対に０にしない。
②ｐH測定を定期的に行う。必要に応じｐH調整剤等を併用する。
また、補給水を可能な範囲取る。

プールトラブル例とその対策②｢塩素剤を入れても残留塩素濃度が上がらない｣
（原因）

（対策）

①塩素消毒剤が古くなっている。（有効塩素の消失）②プール水が汚れている。
③PHが酸性に移行している。

①プール水が汚れている
固形剤（特に錠剤）の場合、小袋を開封状態で長期間放置すると溶解性が悪化。
②プール水中に有機物等の汚れが蓄積していると、初期に投入した塩素剤は汚れの分解に消費され、残留塩素濃度として存在しない場合がある。（結合塩素）（予防策） ①塩素剤の種類毎の有効期限を把握する。固形剤等の塩素剤は出来るだけ小袋単位で使い切るか、密封し保管する。
②休日、雨天でも塩素管理を行い残留塩素濃度切れが起こらない様に留意する。（夜間管理）

日焼け止め、ゴーグル、洗眼について 日焼け止め→プールの循環ろ過に影響を与えないので必要なときに使用を許可すること。
（日本臨床皮膚科医会、日本小児皮膚科学会）

 ゴーグル、洗眼→プールにはゴーグル使用が望ましい。
またプール後の水道水による簡単な洗眼は行って良いが、積極的に推奨するものではない。なお児童生徒の体質によっては、学校医の指導のもと、プール後に防腐剤無添加の人工涙液の点眼や、簡単に水道水で目のまわりを洗うなどの対応も必要である。(日本眼科医会学校保健部会）
学校における水泳プールの保健衛生管理H28より

日本臨床皮膚科医会・日本小児科皮膚科学会
・日本皮膚科学会の統一見解（平成27年）
水イボがあっても「プール禁止」はしないように通達している。

ご静聴ありがとうございました