㈱アイシン様製エアコン適用一覧表（A2406_2024年6月作成）
ドレンアップキット・ドレンポンプキット適用品番
室内機種類

室内機機種名ドレンアップキット・ドレンポンプキットダブル装備する場合
2段目に使用する品番

最大揚程

最大揚程

最大揚程

最大揚程

1m (注1)2m/2.5m

5m/6m

5m/7m、11m/15m

ドレンアップ

掲載頁

ドレンポンプ

掲載頁

必要関連部材

ドレンポンプ

掲載頁

K-DU202K必要関連部材

K-DUM202K必要関連部材

ドレンポンプ

掲載頁

最大揚程1m (注2)
必要関連部材

ドレンアップ

掲載頁

K-KDU303KV

5

最大揚程2m/2.5m
ドレンポンプ

掲載頁

最大揚程5m/6m

必要関連部材

ドレンポンプ

掲載頁

1段目に使用する
ドレンアップ品番

必要関連部材

室内ユニットにドレンアップを標準装備している機種（弱電操作回路に接続する機種）
天井埋込カセット形

ｾﾝｼﾝｸﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160B

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

ｾﾝｼﾝｸﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160C

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

Sﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160D

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

Sﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160DA

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

Sﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160DB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

Sﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ

AXFP28～160EA

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰAXFP28～160MJ

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰAXFP28～160MM

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰAXFP28～160NA

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾛｰAXCP22～160M

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾛｰAXCP22～160B

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾛｰAXCP22～160CD

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾛｰAXCP22～160EA

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9K-DU202K

9+ K-DUP3H

K-DU202K

9

必要に応じてK-DUP7G

天井埋込カセット形

ｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰAXKP28～71M

K-KDU303KV3K-DU154KV

6K-DUP41G
または天井埋込カセット形

ｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰAXKP22～71B

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6天井埋込カセット形

ｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰAXKP22～71CB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込カセット形

ｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰAXKP22～71EB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井ビルトイン形

AXSP22～140M

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井ビルトイン形

AXSP22～140D

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井ビルトイン形

AXSP22～140DA

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井ビルトイン形

AXSP22～140EB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天吊自在形ワンダ風流

AXUP80・112B

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天吊自在形ワンダ風流

AXUP80～140M

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込ダクト形

AXMP45～140A

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込ダクト形

AXMP45～160AC

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9天井埋込ダクト形

AXMP45～160CB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9

天井埋込ダクト形

AXMP45～160EB

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9薄形ダクトタイプ

AXDP22～71M

K-KDU303KV

3K-DU154KV

6K-DU202K

9K-DU202K

10K-DUP42G

K-DUP1GまたはK-DUP2G

またはK-DUP8H

室内ユニットにドレンアップを標準装備していない機種（弱電操作回路に接続する機種）
天井埋込ダクト形

AXMP45～140M

K-DUP1GまたはK-DUP2G+ K-DUP3H
必要に応じてK-DUP7G

天井埋込ダクト形

AXMP71・90MA

壁掛形

AXAP28～56M

壁掛形

AXAP28～56D

K-KDU572KV

2

K-KDU574LV
K-KDU572KV

2

K-KDU574LV
K-KDU572KV

壁掛形

AXAP28～56EB

クリーンエアコン

AXBP45～71M

K-KDU303KV

4

クリーンエアコン

AXBP71MP

K-KDU303KV

クリーンエアコン

AXBP45～71NB

クリーンエアコン
天井埋込カセット形

ｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰ

2

K-DU153KVK-DU156KVK-DU153KVK-DU156KVK-DU153KV2

K-DU202K

10K-DU202K

11K-DU202K

118K-DU202K

K-KDU303KV

5K-DU154KV

8または11K-DU154KV

7K-DU202K

104K-DU154KV

7K-DUP41G

K-DU202K

10K-KDU303KV

4K-DU154KV

7またはK-DU202K

10AXBP71NBPK-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

10

AXEP22～36M

K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

10K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

10K-DUP42G

K-KDU572KV

12K-KDU574LV
K-DUP1GまたはK-DUP2G

K-DU202K

12K-DUP42G
K-DU202K

K-DU156KVK-DU154KVK-DUP41G
22K-KDU574LVまたはK-DUP8H+ K-DUP3H

K-KDU572KV

必要に応じてK-DUP7G

K-KDU574LV

またはK-DUP8H

K-KDU303KV

5K-DU154KV

8K-DU202K

12K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

12K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

12K-KDU572KVK-KDU574LV

K-DUP1GまたはK-DUP2G+ K-DUP4H
必要に応じてK-DUP7GまたはK-DUP8H

KDUJ39K36

AXHP36～56MA
天井吊形

KDUP50P63

AXHP71～160MA

K-DUP41G+ K-DUP3H

またはAXHP36～56MJ
天井吊形

K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

10K-KDU303KV

4K-DU154KV

7AXHP71～160MJ

K-DUP42G

K-DU202K

124K-DU154KV

7K-DU202K

10K-KDU303KV

4K-DU154KV

7K-DU202K

AXTP80・140M

K-DU202K

10K-DU352K、K-DU552K

13

厨房用

AXTP80・140NBK-DU202K

10K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

AXVP140～450M①K-DU202K①11②K-DUM202K②15

K-DUP1GまたはK-DUP2GK-DU352K、K-DU552K

13①K-DU202K①11

必要に応じてK-DUP8H②K-DUM202K②15

K-DU352K、K-DU552K

13+ K-DUP5H
AXVP140～560MA

K-DUP1GまたはK-DUP2G+ K-DUP5H
必要に応じてASVP710M

K-DU352K、K-DU552K

13AXVP710M

K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

AXVP710・775MA

K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

ASVP1120・1600M

K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

AXVP1120・1600M

K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

AXVP1120・1600MA

K-DU352K、K-DU552K

13

床置形

AXVFP280～560MA

K-DU352K、K-DU552K

13

天井埋込ダクト形

AXMP224・280M

K-DUM202K

15

天井埋込ダクト形

AXMP224・280MG

K-DUM202K

15

床置形

全熱交換器ユニット

天井埋込ダクト形

AXZP50～100GAM

K-DUM202K

15K-DUP1GまたはK-DUP2G

全熱交換器ユニット

天井埋込ダクト形

AXZP50～100HM

K-DUM202K

15+ K-DUP4H

全熱交換器ユニット

天井埋込ダクト形

AXZP50～100HAM

K-DUM202K

15

外気処理エアコン壁ビルトイン形

AXYP140～280MCF

K-DUM202K

15

外気処理エアコン天井埋込ダクト形

AXRP140～280MGF

K-DUM202K

15

K-DUP41G～
K-DUP43G

K-DUP1GまたはK-DUP2G+ K-DUP6H(注1)室内機に標準装備されているドレンアップメカの揚程より小さくなる範囲でご使用ください。
(注2)1段目に使用するドレンアップキットの揚程より小さくなる範囲でご使用ください。（K-KDU574LVは除く）

ドレンアップキット・ドレンポンプキット適用品番
最大揚程1mドレンアップ

掲載頁

最大揚程2m/2.5m
ドレンポンプ

掲載頁

必要関連部材最大揚程5m/6m
ドレンポンプ

掲載頁

K-DU202K必要関連部材

最大揚程5m/7m、11m/15m
K-DUM202K必要関連部材

ドレンポンプ

掲載頁

グループ遠方制御アダプタ品番

必要関連部材

室内ユニットにドレンアップを標準装備していない機種（グループ遠方制御アダプタの必要な機種）
床置ローボーイ形

AXLP28～71MD

K-DU202K

11

床置ローボーイ形

AXLP28～71NB

K-DU202K

11

床置ローボーイ形

AXIP28～71MD

KDU50R160

KDU50R160

厨房用

室内機機種名KDU50R63

12

AXHP71～160NA

室内機種類

KDUP50P160

KDU50R63
K-KDU303KV

床置形

必要に応じてK-DUP7GまたはK-DUP8H

AXHP36～56NA
天井吊形

K-DUP1GまたはK-DUP2G

K-DU202K

11

KRP4A1
KRP4A1
K-DUP1GまたはK-DUP2G

KRP4A1+ K-DUP5H
KRP4A1

床置ローボーイ形

AXIP28～71NB

K-DU202K

11

壁ビルトイン形

AXWP140～280M

K-DU202K

11K-DU352K,K-DU552K

14必要に応じて

壁ビルトイン形

AXWP140～280MC

K-DU202K

11K-DU352K,K-DU552K

14K-DUP41G～ KRP4A1

天井吊形

AXQP140～280M

K-DU352K,K-DU552K

14

必要に応じてK-DUP8H

P1

K-DUP43G

KRP4A1

KRP4A3 + KRP7A91

K-KDU572KV、K-KDU574LV、K-DU153KV、K-DU156KV
配線要領
配線要領

据付要領（左据付時）[右据付も同じ要領]
注１）ドレンアップキット、ドレンポンプキットの設置場所はエアコンの左右据付け所要スペース及び、サービス所要スペースを確保して設置してください。
注２）塩ビ管等の現地配管は直接接続できません。
必ず据付説明書に記載の付属品を使用してください。

K-KDU574LV以外
ドレンアップキット
ドレンポンプキット

K-KDU572KV

ドレンアップドレンポンプK-KDU574LV
K-KDU574LV

注１）ドレンアップキット、ドレンポンプキットの電源は必ず入れてください。電源が入っていない場合エアコンが異常停止し、運転ができません。
注２）中継ハーネスは延長できません。
（ノイズにより誤動作する可能性があります。）
注３）電源をいれるとK2Rの接点が閉じ、無電圧常時B接点となります。

適用機種

K-DU153KVAXAP28・36
AXAP28・36
45・56・71M
45・56D,EB

接続図

K-DU156KV

2アース線（銅）は、2.0mm 以上またはΦ1.6mm以上のこと。
中継ハーネス接続時、CN15またはX15Aの短絡コネクタを除去してください。

P2

K-KDU303KV配線要領
適用機種
AXFP28～160B
・別売の加湿器との併用不可

AXFP28～160MJ,MM,NA
C,D(A),DBEA
AXCP22～160B,CD,EA
AXKP22～71B,CB,EB
AXSP22～140D(A),EB

室内ユニットにドレンアップを標準装備している機種

弱電操作
回路に接続す
る
機
種

据付要領

配線要領

AXKP28～71Mの場合

注）B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

上記以外の機種の場合・別売の加湿器との併用不可

AXCP22～160Bは、R,Sが1,2になる。
AXSP22～140D(A),EBはX2MがX1Mになる。

AXKP28～71M
AXSP22～140M
AXCP22～160M
・別売の加湿器との併用不可

注）B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

AXUP80・112B

AXUP80～140M注）B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

AXDP22～71M

AXMP45～140A
AXMP45～160AC,CB,EB・別売の加湿器との併用不可
注）B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

(注1)ドレンアップキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P3

K-KDU303KV配線要領
適用機種

据付要領

AXEP22～36M
・別売の加湿器との併用不可

室内
ユニットに
ドレン
アップを標
準装備していない機
種

弱電操作
回路に接
続す
る
機
種

AXBP45～71M,NB
AXBP71MP,NBP

AXHP36～160MA,MJ,NA

AXEP22～36M
・別売の加湿器との併用不可

ドレン
アップ
キットダブ
ル
装備す
る場
合の機
種注）１．B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。
２．事務所等運転音が問題になる場合ご使用ください。

AXHP36～160MA,MJ,NA注）１．B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

(注1)ドレンアップキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P4

配線要領

K-KDU303KV配線要領
適用機種
AXAP28～56D,EB

据付要領

配線要領

1段目のドレンアップキットが
K-KDU572KVの場合

AXAP28～56D,EBの場合

室内
ユニットにドレン
アップを標
準装備していない機
種

ドレン
アップ
キットダブ
ル
装備す
る場
合の機
種注）１．B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

1段目のドレンアップキットが
K-KDU574LVの場合
1段目のドレンアップキットがK-KDU572KVの場合

AXAP28～71M

1段目のドレンアップキットがK-KDU572KVの場合

1段目のドレンアップキットがK-KDU574LVの場合

注）１．B寸法がA寸法より小さくなるように据え付けてください。

1段目のドレンアップキットがK-KDU574LVの場合(注1)ドレンアップキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P5

K-DU154KV配線要領
適用機種
AXFP28～160B
・別売の加湿器との併用不可

据付要領

配線要領

AXKP28～71Mの場合

AXFP28～160MJ,MM,NA
C,D(A),DBEA
AXCP22～160B,CD,EA
AXKP22～71B,CB,EB
AXSP22～140D(A),EB室内ユニットにドレン
アップを標準装備している
機
種

弱電操作
回路に接続する
機
種・別売の加湿器との併用不可

上記以外の機種の場合

AXCP22～160Bは、R,Sが1,2になる。
AXSP22～140D(A),EBはX2MがX1Mになる。

AXKP28～71M
AXSP22～140M
AXCP22～160M
・別売の加湿器との併用不可

AXUP80・112B

AXUP80～140M

AXDP22～71M

AXMP45～140A
AXMP45～160AC,CB,EB・別売の加湿器との併用不可(注1)ドレンポンプキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P6

K-DU154KV配線要領
適用機種

据付要領

AXEP22～36M
・別売の加湿器との併用不可室内
ユニットに
ドレ
ン
アップ
を
標
準装備していない機
種

弱電操作
回路に接
続す
る
機
種

AXBP45～71M,NB
AXBP71MP,NBP

AXHP36～160MA,MJ,NA

AXEP22～36M
・別売の加湿器との併用不可

ドレン
アップ
キットダブ
ル
装備す
る
場
合の機
種

AXHP36～160MA,MJ,NA(注1)ドレンポンプキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P7

配線要領

K-DU154KV配線要領
適用機種

据付要領

配線要領

AXAP28～56D,EB

室内
ユニットにドレン
アップを標
準装備していない機
種

ドレン
アップ
キットダブ
ル
装備す
る
場
合の機
種

AXAP28～71M

AXAP28～56D,EBの場合(注1)ドレンポンプキットP板ASSYのディップスイッチ(DS1②)がポジションP2(出荷時の設定)に、(DS①)がポジションP1(出荷時の設定)になっているか確認してください。
(注2)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

P8

K-DU202K配線要領
適用機種
AXFP28～160B
・別売の加湿器との併用不可(注)AXFP28～160MJ,MM,NA
C,D(A),DBEA
AXCP22～160B,CD,EA
AXKP22～71B,CB,EB
AXSP22～140D(A),EB

室内
ユニットにドレンアップを標
準装備している機種

弱電操作
回路に接続する機
種・別売の加湿器との併用不可(注)

据付要領

配線要領

AXKP28～71Mの場合

サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

上記以外の機種の場合
AXCP22～160Bは、R,Sが1,2になる。
AXSP22～140D(A),EBはX2MがX1Mになる。

AXKP28～71M
AXSP22～140M
AXCP22～160M
・別売の加湿器との併用不可(注)AXUP80・112B

AXUP80～140M

サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

AXDP22～71M

AXMP45～140A
AXMP45～160AC,CB,EB・別売の加湿器との併用不可(注)サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

(注)補助ドレンパン(K-DUP23G、K-DUP25H)を使用する場合は併用可P9

K-DU202K配線要領
適用機種

据付要領

配線要領

AXMP71・90MA
AXMP45～140M
・別売の加湿器との併用不可(注1)

AXEP22～36M

室内ユニットにドレンアップを標準装備していない機種

弱電操作
回路に接続する
機
種・別売の加湿器との併用不可(注1)

AXBP45～71M,NB
AXBP71KP, NBP

AXBP～にはドレンホース、クランプ金具は付属していません。

AXHP36～160MA,MJ,NA

AXTP80・140M,NB(注2)(注1)補助ドレンパン(K-DUP23G、K-DUP25H)を使用する場合は併用可(注2)別売品の銀系抗菌剤（K-AG1）を必ず使用してください。ドレンポンプキットの出口ドレン配管が汚れ、詰まる可能性があります。

P10

K-DU202K配線要領適用機種据付要領

配線要領

AXAP28～71M

室内
ユニットにドレンアップを標準装備していない機種

弱電操作
回路に接続する機種

AXAP28～56D,EB
AXAP28～56D,EBの場合

AXVP140～450M(注2)(注3)(注4)

AXVP140～560MA(注2)(注3)(注4)

A2PはSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

AXWP140～280M(C)(注1)(注2)

グ
ループ
遠方
制御アダプ
タの必要
な
機
種

保護ケーシング(K-DUP8H)を使用する場合は、基礎の高さは140mm以上必要です。

KRP4A1はSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

AXLP28～71MD,NB (注2)
AXIP28～71MD,NB (注2)

エアコン付属のドレンホースをドレンポンプキットに67mm挿入のこと

KRP4A1はSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

(注1)別売の加湿器との併用はできません。補助ドレンパン(K-DUP23G、K-DUP25H)との併用も不可。
(注2)2リモコン制御の場合適用できません。ダイキン工業製集中制御機器との併用はできません。
(注3)ダイキン工業製集中制御機器との併用が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
(注4)外気処理モードでは定常時よりドレン量が多くなる場合はありますので使用しないでください。
(ドレンポンプキットK-DUM202Kを使用する場合は適用できます。必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP5Hとなります。
保護ケーシング(K-DUP8H)は使用できません。)

P11

K-DU202K配線要領
適用機種

据付要領

配線要領

AXEP22～36M
・別売の加湿器との併用不可(注1)

事務所等運転音が問題になる場合ご使用ください。

AXHP36～160MA,MJ,NA

室
内
ユニットにドレンアップを標準装備してい
ない機
種

ドレン
ポン
プ
キットダブ
ル
装備する場
合の機
種

ドレンポンプキットを露出したくない場合にご使用ください。
サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

AXAP28～71M

ドレンポンプキットを露出したくない場合にご使用ください。
サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

AXAP28～56D,EB(注)電源を入れると接点が閉じて、無電圧常時B接点となります。

AXAP28～56D,EBの場合ドレンポンプキットを露出したくない場合にご使用ください。
サイフォン現象による逆流防止の為、入口ドレン配管挿入寸法を20mm以下にしてください。

(注1)補助ドレンパン(K-DUP23G、K-DUP25H)を使用する場合は併用可

P12K-DU352K、K-DU552K配線要領
適用機種

据付要領

AXTP80・140M,NB

配線要領

(注1)

AXVP140～280M(A)(注2)(注3)(注5)

AXVFP280MA

室内ユニットにドレン
アップを標
準装備していない機種

弱電操作
回路に接
続す
る機種

(注2)(注3)(注4)

AXVP450M (注2)(注3)(注5)
AXVP450・560MA(注2)(注3)(注5)

AXVFP450・560MA

・A2PはSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。
・2リモコン制御の場合適用できません。

(注2)(注3)(注4)

ASVP710M (注2)(注3)(注4)
AXVP710M (注2)(注3)(注4)
AXVP710・775MA(注2)(注3)(注4)

ASVP1120M (注2)(注3)(注4)
AXVP1120(A) (注2)(注3)(注4)

・A3PはSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。
・2リモコン制御の場合適用できません。

ASVP1600M (注2)(注3)(注4)
AXVP1600M(A)(注2)(注3)(注4)・A4PはSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。
・2リモコン制御の場合適用できません。

(注1)別売品の銀系抗菌剤（K-AG1）を必ず使用してください。ドレンポンプキットの出口ドレン配管が汚れ、詰まる可能性があります。
(注2)2リモコン制御の場合適用できません。ダイキン工業製集中制御機器との併用はできません。
(注3)ダイキン工業製集中制御機器との併用が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
(注4)外気処理モードでは定常時よりドレン量が多くなる場合はありますので使用しないでください。
(注5)外気処理モードでは定常時よりドレン量が多くなる場合はありますので使用しないでください。
(ドレンポンプキットK-DUM202Kを使用する場合は適用できます。必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP5Hとなります。
保護ケーシング(K-DUP8H)は使用できません。)

P13

K-DU352K、K-DU552K配線要領
適用機種
AXQP140～280M

据付要領

配線要領

(注1)(注2)

KRP4A3はSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

室内
ユニットにドレン
アップを標
準装備してい
ない機
種

グ
ループ
遠方
制御アダプ
タの必要
な機
種

AXWP140～280M(C) (注1)

KRP4A1はSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

(注1)2リモコン制御の場合適用できません。ダイキン工業製集中制御機器との併用はできません。
(注2)ダイキン工業製集中制御機器との併用が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。

P14

K-DUM202K配線要領
適用機種

配線要領

AXRP140～280MGF

X15A

AXZP50～100GAM,HM,HAM
AXYP140～280MCF
AXMP224・280M(G)AXVP140～450M (注1)(注2)
AXVP140～560MA (注1)(注2)

A2PはSS1を無電圧側に、RS1をNo.4に設定してください。

(注1)2リモコン制御の場合適用できません。ダイキン工業製集中制御機器との併用はできません。
(注2)ダイキン工業製集中制御機器との併用が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。

P15