漏えい・入水・過給油・盗難を早期発見！
StatisticalInventory
ReconciliationAnalysis

SIRA

あなたが気付かなくても、ワタシ達が気付いてあげます。
発見が早ければ早いほど、損失は少ないのです。
365日の安全と安心をSIRAで。

統計学的在庫管理分析

Statistical Inventory Reconciliation Analysis
従来、地下貯蔵タンク施設の安全管理は、経験豊富な危険物保安監督者の手腕に委ねられてきました。
しかし近年、24時間営業サービスステーションの増加、慢性的な人手不足、省力化の促進などにより、経験豊富な人材による安全管理が難しい状況になりつつあります。
その対策として、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、シンガポールなどの諸外国において地下貯蔵タンク施設の総合的な漏えい検知手段として幅広く活用されている統計学的在庫管理分析「SIRA」をご提案します。
当社は、本業界の世界的なリーディングカンパニーであるオーストラリア

Statistical Inventory Reconciliation Analysisのレイトン・オブライエン社の「SIRA」を日本で唯一提供しています。

日本とオーストラリアの最先端テクノロジー

サービスステーションの一元管理ツール
導入メリット
消防法で定められた３年（または１年）ごとに必要な漏れの点検（定期点検）をSIRAで実施！
●「地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管の漏れの点検の方法」
として性能評価を受けており、従来３年（または１年）ごとに必要だった圧力検査などが不要となり、検査費用を削減できますGL（土間）（全危協評／第２０号）。と計量機
通気配管部分が法定の「漏れの点検」の点検範囲

地下貯蔵タンク

注油配管

サクション配管

気相部
液相部

地下埋設配管をも含めた総合的な漏えい検知を実現！
●腐食等劣化が原因で発生した漏えいのうち、実に約8 割は地下埋設配管からの漏えいとのデータがあります。
地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管の総合的な漏えい検知を実現します。

24 時間営業のサービスステーションにも導入可能！
●従来は、営業を一時休止しないと「漏れの点検」が困難だった 24 時間営業のサービスステーションについても平常どおり営業を続けながら、「漏れの点検」が行えます。

万一の異常を早期に発見！
●圧力検査などによる「漏れの点検」
は、その時点において異常がないことを確認するものであり、次回点検（3 年または1年先）まで異常がないことを保証するものではありません。一方、SIRA は、専門アナリストによる客観的な統計分析が毎週行われ、万一の異常を早期に発見します。
【点検頻度の比較】
比較項目

SIRA

圧力検査（定期点検）

点検の頻度

1週間に1回

3 年（または1年 ）に1回

3年間での総点検回数

156 回

1回（または3 回 ）サービスステーションの一元管理が可能！
●一元管理ツールとしてご活用いただくことにより、以下のような問題点を早期に発見でき、多額の累積損失を回避できます。
● 地下貯蔵タンクや地下埋設配管、計量機本体などからの漏えい● 地下貯蔵タンクへの入水● 計量機による過給油（器差の増大）● 計量機や液面計などの設備故障や性能劣化● そのほか、燃料の盗難など「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」への消防法適用措置として使用可能！
●平成 23 年 2月施行の省令改正によって義務付けられた「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク（主に設置年数40年以上50 年未満）」への微少な漏れを検知する方法として認められています。

「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」の漏えい監視にも最適！
●「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク（主に設置年数 50年以上）」の消防法適用措置には内面ライニングと電気防食がありますが、これらの措置は地下貯蔵タンクの延命には効果が期待できるものの、万一の漏えいを早期に発見することができません。
SIRAの導入により、老朽化した地下貯蔵タンクを長期にわたって安心してご使用いただけます。さらに、
内面ライニングや電気防食の施工後も義務付けられている3 年（または 1年）ごとの法定の「漏れの点検」として、ご活用いただけます。

ルとしてご活用ください！
SIRAとは？
レイトン・オブライエン社（以下「LOB 社」という）が AI を活用したシステムにより、地下貯蔵タンクの在庫管理データを統計分析、その結果をLOB 社のアナリストが精査します。
LOB 社による分析データは、当社のアナリストがさらに精査し、以下のいずれかの最終判定を下します。
最終判定を下す当社のアナリストは、国内の給油取扱所（地下貯蔵タンクや地下埋設配管）の特徴に精通したプロフェッショナルです。当社製高精度液面計による漏えい検知事例や計量機サクション管の異常検知事例などのデータ解析を通じて培った豊富なノウハウを保有しています。
当社の SIRA は、三重のチェック体制により、世界最高レベルの信頼性の高い分析が可能です。
判 定

内容合 格

地下貯蔵タンク施設における損失や増加の量が判定基準（±0.38L/ 時未満）を満たしています。

注 意「合格」ではあるものの、次回以降の分析結果が「不合格」や「不明」になる可能性があります。
例えば、損失量が徐々に大きくなってきている場合や在庫管理データの質が低下してきている場合などが挙げられます。

不合格

地下貯蔵タンク施設の損失や増加の量が判定基準（±0.38L/ 時未満）を超えています。
「不合格」は、必ずしも地下貯蔵タンクなどからの漏えいを示すものではなく、地下貯蔵タンク内への入水、計量機による過給油、計量機や液面計などの設備故障や性能劣化、燃料の盗難などに起因している場合があります。

不 明「漏れの点検 (SIRA による分析 )」が行われなかったことを意味します。
例えば、提供された在庫管理データの質が低く、分析が行えなかった場合などが挙げられます。

【特記事項】● 二重殻地下貯蔵タンク外殻の法定の「漏れの点検」
は、従来どおり実施する必要があります。なお、通気配管は、法定の「漏れの点検」の対象外となり、点検する必要はありません。
● 廃油タンクには導入できません。
● 法定の「漏れの点検」または「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」への消防法適用措置として導入する場合は、管轄消防署への事前確認が必要な場合もあります。

Statistical Inventory Reconciliation Analysis

SIRA日本とオーストラリアの最先端テクノロジー

運用フロー
給油所様

異常時連絡

ポータルサイトへ
在庫管理データを手動入力

当社

分析データ

レイトン・オブライエン社

アナリスト

または報告書アナリスト

データの監視分析システムPOS・計量機・液面計

データ自動収集システム
在庫管理データの自動入力

インターネット

ポータルサイト

運用開始までの流れ
お客様

当社

導入前の健全性確認（タンク・配管の圧力検査）

事前準備

データ蓄積
約３ヶ月間

運用開始
４ヶ月目から

施設情報のご提供

分析システムへの登録

データ入力方法の選択①データ自動収集システム②ポータルサイトへの手動入力

データ入力方法のセットアップ

在庫管理データのご提供（販売量／荷卸し量／在庫量）

データの確認（基礎データの蓄積）

データの確認
週次の分析
月次の分析

各種計測制御機器・計測管理システム・油槽部品総合メーカー

警告
１. 統計学的在庫管理分析「ＳＩＲＡ」に誤った在庫管理データを入力した場合や、使用説明書の２．
５章で定義された機器及び方法にて在庫営業本部〒152-0002 東京都目黒区目黒本町２丁目９-５

TEL.03-3716-5777（代） FAX.03-3716-2384

東京支店〒152-0002 東京都目黒区目黒本町２丁目９-５

TEL.03-3716-2391

FAX.03-3716-2384

TEL.048-663-9775

FAX.048-663-9758

本社

横浜営業所
大宮営業所
名古屋支店
大阪支店

札幌営業所
青森営業所
仙台営業所
金沢営業所
岡山営業所
広島営業所
高松営業所
松山営業所
福岡支店
鹿児島営業所

沖縄営業所
太宰府工場
福岡工場

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前４丁目３３-３２〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷４丁目１９-５〒331-0821 さいたま市北区別所町52-10〒453-0056 名古屋市中村区砂田町３丁目１８〒532-0003 大阪市淀川区宮原１丁目４-２０〒003-0002 札幌市白石区東札幌２条３丁目２-３９〒030-0853 青森市金沢３丁目８-４０〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町１丁目１２-４〒921-8016 金沢市東力町ニ２０１〒700-0964 岡山市北区中仙道１丁目１-３１〒733-0003 広島市西区三篠町２丁目３-２２〒760-0008 高松市中野町２７-１４〒790-0932 松山市東石井６丁目２-１〒812-0011 福岡市博多区博多駅前４丁目３３-３２〒890-0063 鹿児島市鴨池１丁目１８-１〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6丁目25-5〒811-2101 福岡県粕屋郡宇美町宇美２４４７-１１〒812-0011 福岡市博多区博多駅前４丁目３３-２８

TEL.092-431-5131（代） FAX.092-431-3851

管理データを計測しなかった場合は、正しい分析結果が得られず漏えい事故などの原因となります。
また、
上記の場合は漏れの点検が実施されていないとみなされ、消防法違反となるおそれがありますので、必ず正確なデータ入力及び在庫管理を行ってください。

TEL.045-301-9557

FAX.045-301-9558

TEL.052-411-7782

FAX.052-411-7791

TEL.011-812-9528

FAX.011-812-9529

TEL.022-239-6626

FAX.022-239-6627

TEL.086-243-3255

FAX.086-245-1232

TEL.087-834-7555

FAX.087-834-7562

５. SIRAを活用して当社より提出する分析結果において、万一、当社の責TEL.092-431-1000

FAX.092-431-3851

なお、
当社は上記以外については、当社の責任の有無にかかわらず、いTEL.098-878-6068

FAX.099-252-5732

TEL.092-431-2398

FAX.092-431-3855

TEL.06-6399-0515
TEL.017-735-5222
TEL.076-292-1612
TEL.082-237-9231
TEL.089-958-9261

FAX.06-6399-0516
FAX.022-239-6627
FAX.076-292-1621
FAX.082-237-9244
FAX.089-958-9261

TEL.099-252-5861

FAX.099-252-5732

TEL.092-933-1775

FAX.092-933-6862

２. お客様には、危険物の漏えい事故が発生した場合、直ちに応急の措置を講じるとともに消防に届け出る義務（消防法）がありますので、漏えい事故が明らかになった時点で速やかに消防へ通報してください。
３. SIRAの分析結果に基づき諸作業（計量機などの器差点検や加減圧などによる漏えい検査やタンクや配管の掘り起しなど、その他）を実施した場合、異常の有無にかかわらず、当該作業に要した経費や休業補償、その他の損害賠償など、SIRAの分析結果に起因または関連する直接損害、間接損害、特別損害、拡大損害、逸失利益、その他一切について、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
４. SIRAの分析結果により「合格」と判定された場合は、その時点においてタンクなどや配管からの漏えいなどが確認できなかったことを示すものであり、次の分析までの間、タンクなどからの危険物の漏えいや入水などが生じないことを保証するものではありません。に帰すべき事由により異常を確認できなかった場合、当社は直近１年間の受領済み契約料の総額を上限として損害賠償をいたします。
（2）、（3）に起因または関連する直接損かなる場合においても下記（1）、害、間接損害、特別損害、拡大損害、逸失利益、その他一切の損害について、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
（1）SIRAの分析結果（2）SIRAの分析結果と当社または他社の製品（ソフトウェアを含む）などを接続、連携や併用など行った際の使用や不具合（3）上記の使用や不具合により漏えいを検知し得なかった場合ここでいう「製品（ソフトウェアを含む）などを接続、連携や併用など」とは、下記① 、②などのあらゆる接続、連携や併用を意味するものとします。

お問い合わせは① SIRAの分析結果と当社の製品（ソフトウェアを含む）やサービス（役務その他）などの接続、連携や併用など② SIRAの分析結果と他社の製品（ソフトウェアを含む）やサービス（役務その他）などの接続、連携や併用など

AA

02E05DTIFIE

DEM

ER

GE

STCY

MAN

MAN

カタログNo.427

DMENT S

ISO 9001●写真などは印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
また、カタログ用の特別塗装になっているものもありますのでご了承ください。
●なお、
このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは、予告なしに変更する場合があります。

TIFIE

EM

ER

STC

GE

MENT SY

ISO 14001

JQA-QMA11772 JQA-EM5031
本社・福岡工場・太宰府工場