DB-Nr. 29007-00
New

30.09.2005/YS

1/2

Technical Data SheetTechnisches Datenblatt

Connector
one-piece, 90° elbow

IP66

polyamide 12

metricVerschraubung
einteilig, 90° Winkel

IP66

Polyamid 12

metrisch

Neu

CABLE PROTECTIONKABELSCHUTZTECHNIK

EWD

EWD

PMA Ex-System

PMA Ex-Systemapplication•for explosion endangered areas classified aszones 1/2 and 21/22 (acc. ATEX 137)

Einsatzbereich•für explosionsgefährdete Bereicheder Zonen 1/2 und 21/22 (nach ATEX 137)

material•

high-grade, specially formulated polyamide 12Material•

hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12characteristics•

electrostatically discharging

Eigenschaften•

elektrostatisch ableitend•

for indoor and outdoor use•

für Innen- und Ausseneinsatz•

extremely shock resistant•hervorragende Schlagfestigkeit•

easy mounting: simple conduit push-in inst.

•

einfachste Montage: Rohr einschieben•

good pull-out strength values•

gute Ausreisskräfte•

can be easily re-opened with a screwdriver•

Einfache Wiederöffnung mit Schraubenzieher•

very good chemical properties•

sehr gute chemische Eigenschaften•

free of halogen and cadmium•

halogen- und cadmiumfrei•

fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)•passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)specifications

ATEX directive 94/9/EC (ATEX 95)
EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50014, EN 50019

Spezifikationen

ATEX-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95)
EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50014, EN 50019

approval

1258
II 2GD EEx e II IP66 Ta=-20...+85°C
SEV 05 ATEX 0105

Zulassung1258
II 2GD EEx e II IP66 Ta=-20...+85°C
SEV 05 ATEX 0105

Ingress protection

IP66 stat. / IP54 dyn.

Dichtheit

IP66 stat. / IP54 dyn.

suitable for

PMA Ex-System, conduit type ESX

passend zu

PMA Ex-System, Wellrohrtyp ESX

colourblackFarbe

schwarzorder no.
black

thread size
metricconduit size
NW

dimensions in mm (nom.)Ø D max.
A

Bestell-Nr.

Rohrgrösse

schwarz

Gewindegrösse
metrischNWg

Ø D max.

A

BEWD-M120GT
BEWD-M160GT
BEWD-M162GT
BEWD-M202GT

M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5

1010121211.0
11.0
11.0
11.0

20.0
20.0
23.5
23.5

34.0
34.0
38.5
38.5

gweight
kg/100 pcs

packing unit
PU/pcsGewicht

Verp.-EinheitB

kg/100 Stk.

VE/Stk.

39.5
40.5
46.0
47.5

0.7
0.7
1.1
1.1

20
20
2020

B

Dimensionen in mm (nom.)

Our customer service or your local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder Ihre lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft
For bigger connector sizes please see data sheet no. 29013 EBD 90° curved elbow
Grössere Verschraubungen finden Sie auf Datenblatt Nr. 29013 EBD 90° Bogenwinkel

Code reference

Nr.-Schlüssel

B=

black colour

Farbe schwarz

E=type ExEx-TypW=

90° elbow

90° Winkel

D=

IP66

IP66

M

=

thread typeGewindeart

16=

thread size

Gewindegrösse

0=

NW conduit

NW Rohruniversal
safety clip

Universal
Sicherheitssperre

GT =Dimensions

Dimensionen

B E W D - M 16 0 GT
PMA AG (Headquarters) · Aathalstrasse 90 · 8610 Uster · Switzerland · Tel: +41 44 905 61 11 · Fax +41 44 905 61 22 · info@pma.ch · www.pma.ch

DB-Nr. 29007-00
New30.09.2005/YS

Technical Data SheetTechnisches Datenblatt

Connector
one-piece, 90° elbow

IP66

polyamide 12

metricVerschraubung
einteilig, 90° Winkel

IP66

Polyamid 12

metrisch

2/2

Neu

EWD

EWD

PMA Ex-System

PMA Ex-Systemproperties
Eigenschaften

CABLE PROTECTIONKABELSCHUTZTECHNIK

unit

value

test method

Einheit

Wert

PrüfmethodeISO 527

Mechanical properties

Mechanische EigenschaftenStress-E-module

Zug-E-Modul

N/mm2350

Tensile strength

Reissfestigkeit

N/mm235

Notched bar impact test

Kerbschlagzähigkeit

kJ/m29(-30°C)

ISO 179/2-1eA

Impact strengthSchlagfestigkeit

kJ/m2>7( 85°C)

EN 50014

kJ/m2>7(-20°C)

EN 50014

ISO 527

Thermal properties

Thermische Eigenschaften

Temperature range (general)

Temperaturbereich (allgemein)°C-50 ... +90

PMA-Norm DO 9.21-4510

Temperature range (for ATEX use)

Temperaturbereich (für ATEX-Anwend.)°C-20 ... +85

EN 50014, EN 50021

Flame properties

Brandeigenschaften

Free of halogen and cadmium

Halogen- und cadmiumfreiyes

DIN 53474

Electrical properties

Elektrische EigenschaftenSpecific volume resistivity

Spezif. Durchgangswiderstand

Ω cm

< 108

DIN IEC 60093

Specific surface resistivity

Spezif. Oberflächenwiderstand

Ω cm

< 108

DIN IEC 60093

Chemical properties

Chemische Eigenschaften

jaResistance to fuels, mineral oil,

Beständigkeit gegen Kraftstoffe,very goodfat, alkalies, common solvents,

Mineralöle, Fette, Alkalien,sehr gut

glycols, bases and weak acids

gebräuchliche Lösungsmittel, Glykole,
Basen und schwache Säuren
Systemprüfung

Ingress protection:

Dichtheit:

System D with cone

System D mit Konus

Content of delivery

Lieferumfang

Connector with premounted clip

Verschraubung mit vormontierter Sperre

Mounting direction

Montagehinweis

push-in with a slight twist and pull

Einstossmontage mit leichter Drehbe-back slightly to ensure the conduit

wegung und anschliessend leichtem

clicks into place

Zurückziehen damit die Hakenelemente
optimal einrasten

IP66 stat. / IP54 dyn.

¨System test®

EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529

ninstosse/e
push-in

Assembly instructions and other relevant documents are available atwww.pma.ch.

Montageanleitungen sowie weitere wichtige Informationen sind auf
www.pma.ch verfügbar.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineeringlevel at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions
please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages
to third parties. It is the customer‘s responsibility to check the delivered products and immediately
notify PMA AG of detected faults. It is also the customer‘s responsibility to test the delivered producton its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for theirproducts if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e.
products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning productliability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies.
For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.chDie in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem
neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige
Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. DiePMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt demKunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen.
Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zuüberprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oderein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons
Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.
Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch

PMA AG (Headquarters) · Aathalstrasse 90 · 8610 Uster · Switzerland · Tel: +41 44 905 61 11 · Fax +41 44 905 61 22 · info@pma.ch · www.pma.ch