直流入力48Vを完全な正弦波の交流出力100Vに高効率で変換19対応

インチ
ラックEIAUL:E203489

入力DC48V

出力

単器運転

並列運転

並列冗長運転AC100V

1kVA
1kW

2kVA 〜 6kVA
2kW 〜 6kW

1kVA 〜 5kVA
1kW 〜 5kW

単器運転：Type S

並列運転，並列冗長運転：Type R

特長
1．高効率
最大86.6％の高効率です。
省エネルギーに貢献し，電力料金を節約することができます。

2．給電の高信頼化
出力は完全な正弦波です。
並列冗長運転ができ，給電容量に1ユニット分の余裕を持たせN+1台構成とすることで，インバータでの給電信頼度を高めることができます。さらに高信頼の完全個別制御です。

1

3．安心のバイパス機能
電力トラブルの際は，交流入力のバイパス回路へ切り換わるため，安定して給電できます。

4．簡単な増設
最大6台，6kVAまでユニットを増設できます。
並列冗長運転では，接続機器への給電を停止せずにユニット交換ができます。
前面から並列運転用キャビネットにユニットを簡単に取り付けられます。

前面より増設や取り外しができます。

簡単に接続できます。

● ユニット 増設時の出力容量例

並列運転（N台）

2kVA

3kVA

4kVA

5kVA

6kVA

4kVA

5kVA

並列冗長運転（N+1台）

1kVA

2kVA

3kVA

2

システムのブロック図■単器運転構成（バイパス回路あり）
単器運転用キャビネット

インバータユニット

バイパス用
交流入力

フィルタ

直流入力

フィルタ

DC/DC
コンバータ
絶縁型

DC/AC
インバータ

転送信号

外部転送信号フィルタ

交流出力
サービスコンセント

NEMA 5-15R■単器運転構成（バイパス回路なし）
単器運転用キャビネット

インバータユニット
転送信号

DC/DC
直流入力

フィルタ

コンバータ
絶縁型

DC/AC
インバータ

外部転送信号

交流出力

フィルタ

サービスコンセント

NEMA 5-15R■並列運転構成（バイパス回路あり）
LCD表示

並列運転用キャビネット

インバータユニット

バイパス用
交流入力

監視回路

ユニット情報

フィルタ
転送信号

DC/DC
直流入力

フィルタ

コンバータ
絶縁型

DC/AC
インバータ

転送信号外部転送信号

交流出力

フィルタ

インバータユニット
最大6台■並列運転構成（バイパス回路なし）
LCD表示

並列運転用キャビネット

インバータユニット

監視回路

ユニット情報
転送信号

DC/DC
直流入力

フィルタ

コンバータ
絶縁型

DC/AC
インバータ

インバータユニット
最大6台

3フィルタ

転送信号

外部転送信号交流出力

インバータユニット 正面
バイパス用
サーキットプロテクタ

LED表示

バイパス-インバータ
切換スイッチ

起動スイッチ
（保護カバー付き）

単器運転用キャビネット 背面
型番：D11A102B011
設定用シリアル信号（工場用）（D-Sub 9ピン オス）

交流出力端子台

出力LED

直流入力端子台

転送信号端子台

リモート停止信号端子

交流入力コネクタ（IEC-60320-C14）交流出力レセプタクル（NEMA 5-15R）

アース接続端子設定用ディップスイッチ

ケーブル固定用台座
型番：D11A102B011US
交流入力端子台

交流出力端子台

直流入力端子台

アース接続端子■並列運転用キャビネット
正面

背面

擬似故障信号ディップスイッチ（テスト用）
バイパス・受電確認LED
過負荷警告LED
状態表示LCD
表示選択ボタン

設定用シリアル信号（工場用）（D-Sub 9ピン オス）
交流出力端子台
交流入力端子台

型番：PD-D11AB16

設定用ディップスイッチ
型番：PD-D11AB16US
交流出力端子台

直流入力端子台

転送信号端子台
アース接続端子
交流入力端子台

直流入力端子台

写真は，バイパス回路ありの製品です。バイパス回路なしの製品に交流入力コネクタ，交流入力端子台がありません。
※インバータユニットは並列運転用の製品です

4仕様
インバータユニット
項目

定格または特性

型番
定格容量

D11A102B011
1kVA(1kW)

バイパス回路あり

定格の種類

連続冷却方式

強制空冷

装置寿命

15年
55dB以内5℃〜 40℃
5％〜 85％48Ｖ
40.5V 〜 57V
29A
2mV
単相2線
100V/120V±2%
50 ／ 60Hz±0.5％以内（※並列運転時は±1％以内になります）
8％以内±10％以内100ｍｓ以内
1騒音
周囲環境
直流入力

定格電圧
変動範囲
最大入力電流入力帰還雑音交流出力相数
定格電圧
電圧整定精度定格周波数
周波数精度
波形歪率
過渡電圧変動
応答時間
負荷力率
過電流保護

バイパス用

定格電圧

交流入力

変動範囲
最大入力電流サーキットプロテクタ容量

安全規格

EMC規格

エミッション
イミュニティー

備考

D11A102B011US D11A102B001

D11A102B001US 並列運転用DC/ACインバータ
皮相電力（有効電力）なし

装置正面1m，A特性，2台以上での並列運転時 ※単器運転時は45dB
短時間：0℃〜 50℃（72時間連続 / 年間15日以内）
短時間：5％〜 90％（72時間連続 / 年間15日以内）

直流入力40.5V時，定格出力時
評価値（定格入力電圧時定格負荷時）

正弦波出力（設定スイッチによります）
手動切換（設定スイッチによります）
バイパス回路に入力ありの場合は商用周波数に自動切換え
非線形負荷時0％⇔100％変化及び，入力電圧急変時
変動範囲 0.7（遅れ）〜 1.0※PF=0.7時においても皮相電力は1kVAを超えないものとします。
105％以上
設定スイッチによります。
100V/120V
100V±15%120V±15%
交流入力85V時，定格出力時
12.5A
交流入力102V時，定格出力時
10.4A
20A
UL（E203489）/CE UL（E203489）/CE UL 60950-1 , IEC 60950-1: 2005 2nd Edition
VCCI Class-A，IEC62040-2: 2005，CISPR22: 2005 Class-A，
FCC Part 15 sub B Class A
IEC62040-2: 2005，CISPR24: 1997/A1: 2001/A2: 2002

■単器運転用キャビネット付インバータユニット型番
D11A102B011S（バイパス回路あり単器用），D11A102B011SUS（バイパス回路あり単器用/UL規格認定品）
D11A102B001S（バイパス回路なし単器用），D11A102B001SUS（バイパス回路なし単器用/UL規格認定品）※（プラグNEMA5-15P）標準添付（バイパス回路あり単器用のみ）
サービスコンセント(NEMA5-15R）2個標準装備（装置背面），ACコード
その他仕様は上記インバータユニットと同じです。ただし，バイパス入力の入力のサーキットプロテクタ容量は15Aになります。
※UL規格認定品にはサービスコンセントは装備されません

キャビネットの電気的特性
バイパス回路あり

PD-D11AB13
PD-D11AB13US

PD-D11AB15
PD-D11AB15US

PD-D11AB16
PD-D11AB16US

PD-D11AB03
PD-D11AB03US

PD-D11AB05
PD-D11AB05US

PD-D11AB06
PD-D11AB06US

バイパス回路なし

5外形寸法■単器運転用キャビネット付インバータユニット（寸法：mm）■単器運転用キャビネット付インバータユニット

ラック背面側固定金具※

AWG 8〜413

M5

AWG12〜6（430）450450（430）600

AWG14〜6600

M4

ラック背面側固定金具※

SANUPS

SANUPS

31.75

D11A

43.531.75

D11A

46548046548043.58.5（寸法：mm）

型番：D11A102B011SUS型番：D11A102B011S※この金具でラックにインバータユニットを固定する場合は，ラックに特別なサポートレールは不要です。

■並列運転用キャビネット（インバータユニット3台用） （寸法：mm）■並列運転用キャビネット（インバータユニット5台用） （寸法：mm）
型番：PD-D11AB15US

M823AWG12〜4

型番：PD-D11AB13

M623

M823

型番：PD-D11AB1518M6410

410

18M8440

88.9 75.976.1

EIA規格用寸法5.6465480

177

88.9 75.9440465480■インバータユニット

型番：PD-D11AB16US

23

M82343.5480465440■並列運転用キャビネット専用サポートレール（オプション）（寸法：mm）

120.4
465480

RMD11AA00の奥行き調整範囲(345〜500)
RMD11AA01の奥行き調整範囲(500〜850)

12.6
310.5

88.9 75.9

本サポートレールを使用するためには，搭載する装置の下に 1U のスペースが必要です。

EIA規格用寸法6.1M6410

型番：PD-D11AB1618340.6（38）M8（寸法：mm）（10）■並列運転用キャビネット（インバータユニット6台用） （寸法：mm）
AWG12〜412.6264.823

EIA規格用寸法6.1M8（38）AWG12〜4（38）型番：PD-D11AB13US

315031944EIA ユニバーサルピッチ
31.818外形図は，バイパス回路ありの製品です。バイパス回路なしの製品には交流入力端子台，または交流入力コネクタがありません。

6

ご採用にあたっての注意事項
ご採用にあたっての注意事項●設置, 組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ, 正しくお使いく●設置, 組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ, 正しくお使いく
ださい。
ださい。
●次のような装置に使用の場合には, 運用, 維持, 管理に特別の配慮が必要となりますので当, 運用, 維持, 管理に特別の配慮が必要となりますので当●次のような装置に使用の場合には社にご相談ください。社にご相談く
ださい。
(a)人命に直接かかわる医療機器など。
(a)(b)人命に直接かかわる医療機器など。
人身の損傷にいたる可能性のある電車,エレベータなど。
(b)社会的人身の損傷にいたる可能性のある電車,エレベータなど。
(c), 公共的に重要なコンピュータシステムなど。
(c)社会的(d)その他,, 公共的に重要なコンピュータシステムなど。人の安全への関与や, 公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置など。
(d)その他, 公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置など。
, 船舶, ,人の安全への関与や運搬など振動が加わる環境でのご使用については, 当社にご相談ください。
●車載, 船舶, 運搬など振動が加わる環境でのご使用については, 当社にご相談ください。
●車載●本装置の改造・加工は行わないでください。
●本装置の改造・加工は行わないでください。

●設置および保守工事の際は, お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。
●設置および保守工事の際は, お買い上げ販売店または専門業者にご相談く
ださい。 , 発, 電圧, 使用環境などが異なり発煙●本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると, 電圧, 使用環境などが異なり発煙, 発●本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。
●本カタログ掲載の製品は, 輸出貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します。
●本カタログ掲載の製品は, 輸出貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します, 他の貨物に組み込んで輸出する場合又は, 他の貨。
これら該当製品をお客様が輸出する場合, 他の貨物に組み込んで輸出する場合又は, 他の貨
これら該当製品をお客様が輸出する場合
物と共に輸出する場合, 「インフォーム要件」「客観要件」の検討を含め監督官庁に対し安全物と共に輸出する場合, 「インフォーム要件」「客観要件」
保障貿易に関する手続きを実施頂くことを推奨します。 の検討を含め監督官庁に対し安全保障貿易に関する手続きを実施頂くことを推奨します。
上記についてのご質問・ご相談は, 当社営業部門へお問い合わせください。
上記についてのご質問・ご相談は, 当社営業部門へお問い合わせください。

http://www.sanyodenki.co.jp
本社 〒170-8451 東京都豊島区北大塚 1-15-1 電話（03）3917 5151（大代）http://www.sanyodenki.co.jp

大 阪〒
支店 〒540-0001
大阪市中央区城見1-4-70（住友生命
OBPプラザビル）
電話（06）6946 6006
本社
170-8451
東京都豊島区北大塚1-15-1
電話
（03）
3917
5151（大代）
名 古 屋 支 店 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-9-26（ポーラビル）
電話（052）231 3335
〒540-0001
大阪市中央区城見1-4-70（住友生命
OBPプラザビル）
電話
（06）
6946
大阪
支店
札 幌 営 業 所 〒060-0001 札幌市中央区北1条西 7-3-2（ノステル札幌ビル）
電話（011）2806006
1202〒460-0008
名古屋市中区栄2-9-26（ポーラビル）
電話
（052）
231
名
古屋
支店
仙 台 営 業 所 〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-2-6（三井住友銀行仙台ビル）
電話（022）2243335
5491〒060-0001
札幌市中央区北1条西7-3-2（ノステル札幌ビル）
電話
（011）
280
1202
札幌営業所
北 陸 営 業 所 〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1（金沢パークビル）
電話（076）235 2041
〒980-0021
仙台市青葉区中央仙台
営業所
2-2-6
（三井住友銀行仙台ビル）
電話（022）
2245491宇都宮営業所 〒321-0953 宇都宮市東宿郷 3-1-1（中央宇都宮ビル）
電話（028）639 1770
宇都宮営業所（中央宇都宮ビル）
電話
（028）
639
上田営業所 〒
上田市殿城 5-4 3-1-1〒321-0953
386-8634 宇都宮市東宿郷
電話（0268）711770
8544〒386-8634
上田
営
業所
上田市殿城
5-4
電話
（0268）71
甲 府 営 業 所 〒400-0858 甲府市相生 2-3-16（三井住友海上甲府ビル）
電話（055）23685443434
甲2-3-16（三井住友海上甲府ビル）
電話
（055）
236
静府
岡営
営業
業所
所 〒
浜松市中区板屋町〒400-0858
430-7712 甲府市相生111-2（浜松アクトタワー）
電話（053）4553434
3321
静111-2（浜松アクトタワー）
電話
（053）
455
豊岡
田営
営業
業所
所 〒
刈谷市大手町 2-15
〒430-7712
448-0857 浜松市中区板屋町（センターヒル・OTE21）
電話（0566）273321
0221
豊2-15（センターヒル・OTE21）
電話（0566）27
京田
都営
営業
業所
所 〒
京都市下京区寺町通松原下ル植松町〒448-0857
600-8028 刈谷市大手町
733（河原町NNNビル）
電話（075）34402212515
京733（河原町NNNビル）
電話
（075）
344
広都
島営
営業
業所
所 〒
広島市南区的場町 1-2-21（広島第一生命〒600-8028
732-0824 京都市下京区寺町通松原下ル植松町
OSビルディング）
電話（082）2632515
5011
広1-2-21（広島第一生命OSビルディング）
電話
（082）
263
九島
州営
営業
業所
所 〒福岡市博多区博多駅東〒732-0824
812-0013 広島市南区的場町
3-1-1（ノーリツビル福岡）
電話（092）4825011
2401〒812-0013
九州営業所
福岡市博多区博多駅東 3-1-1（ノーリツビル福岡）
電話（092）482 2401
1-15-1, Kita-otsuka Toshima-ku Tokyo 170-8451 Japan. PHONE: +81 3 3917 5151 FAX: +81 3 3917 5415
1-15-1, Kita-otsuka Toshima-ku Tokyo 170-8451 Japan. PHONE: +81 3 3917 5151 FAX: +81 3 3917 5415

本カタログに記載された会社名と商品名は，それぞれ各社の商号 , 商標または登録商標です。
本カタログに記載された会社名と商品名は，それぞれ各社の商号 , 商標または登録商標です。
※本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせ先●お問い合わせ先

CATALOG No.867-5 ‘10.12.A
CATALOG No.867-4 ‘10.07.A