BEST-P
コージェネレーションシステム
操作マニュアル2024 年 1 月

＜更新履歴＞
2011 年 9 月版
・初版
2015 年 12 月版
・コージェネレーションシステムのテンプレートを 2012 年版に置き換え
・発電機台数を増やす方法、発電方式の変更方法についての説明を追加
2017 年 11 月版
・コージェネレーションシステムのテンプレートを 2016 年版に置き換え（一部の操作方法を変更）
・各モジュールについての説明を追加
2020 年 8 月版
・放熱用熱交換器の熱源制御の設定を「冷房」モードから「暖房」モードに変更（BEST専門版のアップデートに伴う変更）
2024 年 1 月版
・BEST 専門版 2310 に合わせてプログラム画面を更新
・コージェネレーションシステムのテンプレート 2022 年版（テンプレート名称の先頭に「tm22」が付くもの）に置き換え
・2022 年版のコージェネレーションテンプレートに合わせて、マニュアル内容を更新（2022 年版コージェネレーションテンプレートでは、各排熱利用優先順位において、冷暖房、給湯、暖房のすべての用途を選択できるように拡張された）・境界条件データの利用方法を追加

H．CGS 操作マニュアル

BEST-P
The BEST Program1.

2.

はじめに ......................................................................................................................... 5
1.1.

本書の位置づけ ....................................................................................................... 5

1.2.

コージェネレーションシステムの計算の特徴 ............................................................... 5

入力データの作成方法 .................................................................................................... 7
2.1.

対象とするコージェネレーションシステム .................................................................... 7

2.2.

入力データの作成手順............................................................................................. 8

2.3.

用語の解説.............................................................................................................. 9

2.4.

共通操作の解説 .................................................................................................... 10

2.4.1. テンプレートを展開する ....................................................................................... 10
2.4.2. テンプレートの入れ替え画面を開く ...................................................................... 10
2.4.3. モジュールの入力画面を開く............................................................................... 11
2.4.4. シーケンス接続を設定する .................................................................................. 12
2.5.

コージェネレーションシステムの入力データ作成方法 ............................................... 14

2.5.1. 建築データが登録された入力データを開く ........................................................... 14
2.5.2. 設備データに建物全体テンプレートを登録する .................................................... 14
2.5.3. 気象情報と記録情報受け渡しのためシーケンス接続を行う ................................... 18
2.5.4. 熱源群テンプレートをコージェネレーションシステムのテンプレートに入れ替える..... 19
2.5.5. コージェネレーションテンプレートの構成 .............................................................. 22
2.5.6. データ記録の設定 .............................................................................................. 28
2.5.7. シミュレーション実行 ........................................................................................... 31
2.5.8. 計算結果の確認 ................................................................................................. 33
3.

コージェネレーションシステム関連モジュールの解説 ....................................................... 37
3.1.

発電機テンプレート、放熱テンプレート .................................................................... 37

3.1.1. 発電機台数制御コントローラ................................................................................ 37
3.1.2. ガスエンジン ....................................................................................................... 39

3.1.3. 配管................................................................................................................... 41
3.1.4. 放熱用熱交換器 ................................................................................................. 423.2.

冷暖房、暖房、給湯テンプレート ............................................................................. 44

3.2.1. 排熱投入型吸収冷温水機 .................................................................................. 44
3.2.2. 暖房用/給湯用熱交換器 ..................................................................................... 47
4.

入力データのカスタマイズ方法 ....................................................................................... 48
4.1.

暖冷房運転期間・運転スケジュールの変更方法 ...................................................... 48

4.1.1. 熱源の暖冷房期間・運転スケジュールの変更 ....................................................... 48
4.1.2. 発電機の運転スケジュールの変更 ....................................................................... 52
4.1.3. 放熱用熱交換器の運転モード変更...................................................................... 544.2.

発電機運転方式の変更方法................................................................................... 56

4.2.1. 発電機の運転方式を変更する ............................................................................. 56
4.2.2. 逆潮流ありの設定をする...................................................................................... 59
4.2.3. 電力需要のモニター先の指定 ............................................................................. 62
4.3.

発電機の仕様変更方法 .......................................................................................... 63

4.3.1. 発電機の能力を変更する .................................................................................... 63
4.3.2. 空冷式の発電機を模擬する ................................................................................ 66
4.3.3. 発電機台数を増やす（発電機 3 台までの場合） .................................................... 66
4.3.4. 発電機台数を増やす（４台以上の場合） ............................................................... 70
4.4.

排熱投入型吸収冷温水機の仕様変更方法 ............................................................. 73

4.5.

排熱利用先の変更・削除方法 ................................................................................. 77

4.5.1. 排熱利用順序を変更する .................................................................................... 77
4.5.2. 排熱利用先を削除する ....................................................................................... 80
4.5.3. 排熱利用先を個別に設定する ............................................................................. 82
5.

境界条件データの利用方法........................................................................................... 83

1. はじめに1.1. 本書の位置づけ
コージェネレーションシステム操作マニュアルは、The BEST Program（以下、「BEST」）全体のユーザ

ーズマニュアルである「BEST-P 操作マニュアル」を補完するもので、主にコージェネレーションシステムに関連する部分についての解説書です。

第 2 章では、中央熱源方式の入力データを基にして、コージェネレーションシステムの入力データの作成方法から、計算実行、結果の表示までの一連の操作の流れについて解説します。ただし中央熱源方式の入力データ作成方法は本マニュアルでは明記していないため、「空調設備操作マニュアル」等のマニュアルをご参照ください。
第 3 章では、発電機や排熱投入型吸収冷温水機の仕様の変更方法、排熱利用先の変更方法など、

入力データを実際の物件に合わせてカスタマイズする方法について解説します。

1.2. コージェネレーションシステムの計算の特徴
コージェネレーションシステムの計算の特徴は、以下の通りです。

①負荷計算や他の設備計算との連成したシミュレーションが可能
空調設備、電気設備、衛生設備などの他の設備の計算と連成し、時々刻々と変化する熱需要、および電力需要に応じたコージェネレーションシステムのシミュレーションが可能です。

②様々なコージェネレーションシステム関連設備の計算が可能
表 1.2.1 に示すように、コージェネレーションシステムでよく利用されている様々な発電設備、排熱利用設備などの関連設備のシミュレーションが可能です。排熱の媒体は、温水媒体および蒸気媒体の計算が可能です。ただし、蒸気媒体の計算については、テンプレートが未整備のため、本マニュアルには記載されておりません。
表 1.2.1 BEST で計算可能なコージェネレーションシステム関連設備
分類
発電設備
排熱利用設備

その他設備

温水媒体
ガスエンジン（温水取出し）
燃料電池（PEFC）
排熱投入型吸収冷温水機
水-水熱交換器
デシカント空調機
予熱槽
太陽熱集熱器

蒸気媒体
ガスエンジン（蒸気・温水取出し）
蒸気焚吸収冷凍機
排熱投入型蒸気吸収冷凍機
蒸気-水熱交換器
還水槽
蒸気ボイラ＆蒸気ヘッダー③排熱利用先を自由に変更可能
コージェネレーションシステムの排熱の利用先として冷房、暖房、給湯が選択でき、排熱利用順序も自由に設定できます。基本的な排熱利用先の組合せに応じた「排熱利用先」テンプレートが用意されているので、テンプレートを入れ替えることで排熱利用先の変更が可能です。

5

④様々な発電機の運転方法に対応
発電制御方式は電主熱従運転、熱主電従運転、発電出力一定運転から選択でき、逆潮流あり、なしの設定も可能です。また、発電機の台数制御にも対応しております。

⑤太陽熱利用やデマンドレスポンス（DR）にも対応
BEST では、発電機からの温水と、太陽熱集熱器からの温水を連携した計算も可能です。また、電力需要が逼迫する時間帯に需要家側の電力使用を抑制するデマンドレスポンス（DR）にも対応しているので、最新の電力制御をシミュレーションで再現することができます。

6

2. 入力データの作成方法
2.1. 対象とするコージェネレーションシステム
コージェネレーションシステムは熱電需要に応じて制御されることから、各種需要量との連成シミュレーションが必要となります。BEST では図 2.1.1 に示すようなコージェネレーションシステムのシミュレー

ションを行うことができます。

図 2.1.1 に示したシステムは、ガスエンジン、排熱投入型吸収冷温機、冷却塔、熱交換器などから構成されています。ガスエンジンから出た排熱を、まず排熱投入型吸収冷温水機の加熱源として利用した
後、熱交換器を介して給湯、暖房に利用するシステムです。BEST で扱うコージェネレーションシステム
はこのシステム構成を基本としますが、ガスエンジン台数の増減、排熱利用順序の変更や排熱利用先の削除を行うことも可能です。

本マニュアルでは、すでに接続が完了している中央熱源方式のテンプレートをコージェネレーション
システムに入れ替えるという方法により、コージェネレーションシステムのシミュレーションを行う手順を解
説します。

冷却塔

T

T

放熱用
冷却塔

T

T

T

暖房用熱交換器TT

図 2.1.1 コージェネレーションシステム図

7

T

給湯需要

給湯用熱交換器
放熱用
熱交換器

冷温水需要

電力需要

ガスエンジン
発電機

排熱
投入型
吸収
冷温水機

2.2. 入力データの作成手順
コージェネレーションシステムの入力データの作成手順を図 2.2.1 に示します。本マニュアルでは図2.2.1 の手順に沿って解説を行います。まず建築データが登録された入力データを開き、設備データに
建物全体テンプレートを登録します。建物全体テンプレートの熱源群テンプレートをコージェネレーションシステムのテンプレートに入れ替えることで、コージェネレーションシステムの入力データを作成します。なお図 2.2.1 の手順のうち「⑤コージェネレーションシステムの仕様に合わせて入力データを修正する」については、「4.入力データのカスタマイズ方法」で詳しく解説していますので、そちらをご参照く
ださい。
本マニュアルでは、コージェネレーションシステム以外の設備（排熱投入型吸収冷温水機以外の熱源、ポンプ、冷却塔、空調機等）については解説を行いません。これらの設備については、他の BEST

専門版マニュアルをご参照ください。
【参考】BEST-P 専門版マニュアル
https://www.ibec.or.jp/best/tec_info.html#manual①建築データが登録された入力データを開く②設備データに建物全体テンプレートを登録する③気象情報と記録情報受け渡しのためシーケンス接続を行う④熱源群テンプレートをコージェネレーションシステムのテンプレートに入れ替える⑤コージェネレーションシステムの仕様に合わせて入力データを修正する⑥シミュレーションの実行⑦結果の確認図 2.2.1 コージェネレーションシステムの入力データの作成手順

8

2.3. 用語の解説
本マニュアル内で使用している用語について簡単に解説します。各用語の詳細については BEST-P

専門版マニュアルの「BEST 用語集」をご参照ください。

【参考】BEST-P 専門版マニュアル BEST 用語集

https://www.ibec.or.jp/best/tec_info.html#manual
表 2.3.1 本マニュアル内で使用している用語の解説

名称
テンプレート解説
関連するモジュール群をあらかじめ接続して一つの塊としてパッケージ化したもの（例：熱源テンプレート、ポンプテンプレート）。BEST 専門版の入力画面では、四角のアイコン（）で示される。

サブテンプレート

テンプレート内に含まれる下位のテンプレートのこと。

モジュール

熱源機器、ポンプ、三方弁など、シミュレーションに必要な設備の要素
部品のこと。熱源コントローラなどの制御用の要素部品もモジュールとして定義される。各モジュールは接続端子を介して情報を受け渡す。
BEST 専門版の入力画面では、黒丸のアイコン（ ）で示される。

シーケンス接続

各モジュールが保有している水、空気、制御信号などの情報を受け渡すため、各モジュールの接続端子同士を接続すること。各モジュールのシーケンス接続の詳細については、BEST-P 専門版マニュアルの「D_02_BEST-P モジュール仕様書」を参照。

接続端子

水、空気、制御信号などの情報を受け渡すための受け口のこと。接続ノード、ノードとも呼ぶ。

9

2.4. 共通操作の解説
本マニュアルにおいて頻繁に行う共通操作の操作方法について解説します。入力データの良い込
みや保存、シミュレーション実行、グラフ表示などの方法、BEST の画面構成についての解説は、BESTP 専門版マニュアルの「B_共通操作マニュアル」をご参照ください。
【参考】BEST-P 専門版マニュアル B_共通操作マニュアル

https://www.ibec.or.jp/best/tec_info.html#manual

2.4.1. テンプレートを展開する
テンプレートは四角のアイコン（）で示され、初期状態では閉じた状態になっています。フォルダア

イコン横のプラスのマーク（ ）をクリックすると、テンプレートを展開することができます。

テンプレートが閉じた状態

テンプレートを展開した状態

図 2.4.1 テンプレートの展開

2.4.2. テンプレートの入れ替え画面を開く
テンプレートは別の種類のものに入れ替えることができます。テンプレート入れ替え画面は以下の方法で開くことができます。テンプレートの具体的な入れ替え方法は、後述の「2.5. コージェネレーション
システムの入力データ作成方法」などをご参照ください。

１） テンプレートを選択した状態で右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ（スペック）」を選択する。または、テンプレートをダブルクリックする。
２） テンプレート入れ替え画面が表示されるので、「テンプレート入替」ボタンから入れ替えるテンプ
レートを選択する。

10

①テンプレートを選択した状態で右クリック

テンプレート入れ替え画面

ここからテンプレートの入れ替えが可能②「プロパティ（スペック）」を選択（テンプレートを
ダブルクリックしてもOK）

図 2.4.2 テンプレート入れ替えを開く

2.4.3. モジュールの入力画面を開く
モジュールは黒丸のアイコン（ ）で示されています。モジュールを選択した状態で右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ（スペック）」を選択するか、モジュールをダブルクリックすると入力画面を開くことができます。

①モジュールを選択した状態で右クリック②「プロパティ（スペック）」を選択（モジュールをダブル
クリックでもOK）
図 2.4.3 モジュールの入力画面を開く

11

2.4.4. シーケンス接続を設定する
以下の方法でシーケンス接続を設定することができます。

１） テンプレートまたはモジュールを選択した状態で右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ（シーケンス接続）」を選択する。

①テンプレートまたはモジュールを選択した状態で右クリック②「プロパティ（シーケンス接続）」を選択
図 2.4.4 シーケンス接続の設定（１）２） シーケンス接続の画面が表示される。「接続端子一覧」から接続元の端子を選択すると、左下の「接続情報編集」に接続可能な端子の一覧が表示されるので、接続先の端子を選択し、「接続」をクリックする。

12

①接続元の端子名を選択②接続可能な端子名の一覧が表示されるので、接続先の端子名を選択③「接続」をクリック

図 2.4.5 シーケンス接続の設定（２）３） 接続先が設定されたことを確認し、「OK」をクリックします。

④接続先が設定された⑤「OK」をクリック

図 2.4.6 シーケンス接続の設定（３）132.5. コージェネレーションシステムの入力データ作成方法
入力データの作成手順に従って、コージェネレーションシステムの入力データ作成方法について解説します。

2.5.1. 建築データが登録された入力データを開く
まず、別途作成した建築データが登録された入力データを開きます。[ファイル]－[物件データ取込]から、別途作成した入力データを選択し、「実行」をクリックします。入力データが開いたら、念のため別名で保存します。[ファイル]－[物件データ出力]から、元の入力データとは別の名称で保存しておきます。

2.5.2. 設備データに建物全体テンプレートを登録する
１） ワークスペースの「設備」タブを選択する。
「設備」タブ

図 2.5.1 建物全体テンプレートの登録（１）２） 「設備」フォルダを選択した状態で、マスターの「設備」タブから建物全体テンプレートを
ダブルクリックする。

14

①選択した状態にする②ダブルクリック

図 2.5.2 建物全体テンプレートの登録（２）３） テンプレートの入れ替え画面が表示されるので、そのまま「OK」をクリックする。
４） 建物全体テンプレートが登録される。

建物全体テンプレート

図 2.5.3 建物全体テンプレートの登録（３）

建物全体テンプレートは、空調、衛生、換気、電気、昇降機の 5 種類のサブテンプレートと、消費エネルギーを集計するモジュール等で構成されています。

15

建物全体テンプレート

５つのサブテンプレート

図 2.5.4 建物全体テンプレートの構成

なお、この建物全体テンプレートでは、ある事務所ビル（A ビル）のシミュレーションモデルが入力されています。熱源部分をコージェネレーションシステムに変更する前の A ビルシミュレーションモデルの建物概要を表 2.5.1、断面図と基準階平面図を図 2.5.5 に示します。

なお本マニュアルでは、建築、中央熱源の空調（二次側含む）の入力データの作成方法については解説しておりません。それらの情報については、建築操作マニュアルや空調設備操作マニュアルなどの各種マニュアル等をご参照ください。

表 2.5.1 A ビルの建物概要（コージェネレーションシステムへの変更前）
建物概要

空調設備

建設地／建物用途 東京都／事務所
建築面積

1,497.75 ㎡

延床面積

20,580.88 ㎡

階数

地上 14 階、地下 1 階

熱源設備

吸収式冷温水発生機（ベース機）×1 台
冷却能力：1407kW、加熱能力 1178kW
電動空冷ＨＰチラー×1 台
冷却能力：935kW、加熱能力 990kW

空調方式

各階空調機＋VAV ユニット方式
インテリア系統（AHU1）×1 台/階
東ペリメータ系統（AHU2）×1 台/階
西ペリメータ系統（AHU3）×1 台/階

16

図 2.5.5 A ビルの断面図（左）と基準階平面図（右）172.5.3. 気象情報と記録情報受け渡しのためシーケンス接続を行う
建物全体テンプレート内の各テンプレートやモジュールは、必要な情報を受け渡すためのシーケンス接続が行われた状態になっています。ただし、ワークスペース内の既存のモジュールやテンプレートとの接続は行われていないので、気象情報と記録情報を受け渡すため、シーケンス接続を行います。
図 2.5.6 に示す「Sys 気象」モジュール、「空調記録」モジュールをそれぞれ右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ（シーケンス接続）」を選択すると、シーケンス接続の画面が表示されます。詳しい
設定方法は「2.4.4 シーケンス接続を設定する」をご参照ください。
ここでは、各モジュールについて、表 2.5.2、表 2.5.3 に示すように各モジュールの接続端子（ノード）を接続します。

「Sys気象」
モジュール「空調記録」
モジュール
建物全体テンプレート
図 2.5.6 気象情報と記録情報受け渡しのためシーケンス接続

表 2.5.2 気象情報受け渡しのためシーケンス接続
接続元

接続先

「Sys 気象（外気 雨水 日射 風）」モジュール

建物全体テンプレート

接続端子（ノード）

接続端子（ノード）

外気（出口）

L0_airOutOA→

外気（入口）

L0_airInOA

雨水（出口）

L0_watOutRain→

雨水（入口）

L0_watInRain

日射（出口）

L0_sunOut→

日射（入口）

L0_sunIn風（出口）L0_winOut

→

風（入口）

L0_winIn

表 2.5.3 記録情報受け渡しのためシーケンス接続
接続元

接続先

「空調記録」モジュール

建物全体テンプレート

接続端子（ノード）

接続端子（ノード）

記録（出口）

L2_recIn→

18

記録（入口）

L2_recOut

2.5.4. 熱源群テンプレートをコージェネレーションシステムのテンプレートに入れ替える
１） 建物全体テンプレート→空調サブテンプレートの順に展開し、熱源テンプレート（ここでは、「tm16ZACHS ts16HSG 吸収式_空冷 HPA ビル」テンプレート）を選択する。

①建物全体テンプレートを展開②空調サブテンプレートを展開③熱源テンプレートを選択

図 2.5.7 熱源群テンプレートを入れ替える（１）２） 熱源テンプレートを右クリックして、「プロパティ（スペック）」を選択からテンプレート入れ替え画面を開き、「テンプレート入替」をクリックする。
３） テンプレート選択画面で、入替可能テンプレートの一覧からコージェネレーションシステムのテンプレート（ここでは、「ts22CGS 排熱源と利用先」）を選択し、「決定」をクリックする。

19

①一覧の中からコージェネレーションシステムのテンプレートを選択②「決定」をクリック

図 2.5.8 熱源群テンプレートを入れ替える（２）４） テンプレート入れ替え画面に戻り、「OK」をクリックする。
テンプレート名が変更されている「OK」をクリック

図 2.5.9 熱源群テンプレートを入れ替える（３）20５） 熱源テンプレートがコージェネレーションテンプレートに変更されたことを確認する。

建物全体テンプレート

空調サブテンプレート

コージェネレーションテンプレートに変更された

図 2.5.10 熱源群テンプレートを入れ替える（４）212.5.5. コージェネレーションテンプレートの構成
コージェネレーションテンプレートは、排熱を作る側「排熱温水源」サブテンプレートと、排熱を消費する側の「排熱利用先（冷房、給湯、暖房）」テンプレートの 2 つのサブテンプレートで構成されています。
コージェネレーションテンプレートを展開した様子を図 2.5.11 に示します。

「排熱温水源」サブテンプレートには、発電機系統と余剰排熱の放熱系統の各テンプレートがセットになった「発電機と放熱」サブテンプレートがあります。一方、「排熱利用先（冷暖房、給湯、暖房）」テンプ
レートには排熱用途としての冷暖房系統、暖房系統、給湯系統のそれぞれのテンプレートが含まれています。冷暖房、給湯、暖房のテンプレートに付けられた「CGSuse1」、「CGSuse2」、「CGSuse3」は、排熱利用の優先順位を示しています。排熱利用先の変更方法は「4.5. 排熱利用先の変更・削除方法」をご参照ください。
なお、このマニュアルでは、2022 年版のコージェネレーションテンプレート（テンプレート名称の先頭に「tm22」が付くもの）を対象として説明します。テンプレート入替画面では、似た名称のテンプレートも合わせて表示されますが、互換性を保つための古いバージョンのテンプレートです。

22コージェネレーションテンプレート

排熱温水源
サブテンプレート

発電機と放熱サブ
テンプレート
排熱利用先（冷房、給湯、暖房）
サブテンプレート

排熱投入型
吸収冷温水機
給湯用熱交換器
暖房用熱交換器
図 2.5.11 コージェネレーションテンプレートを展開した様子

図 2.5.12 にデフォルトのコージェネレーションテンプレートのシステム構成を示します。「排熱温水源」サブテンプレート内には「発電機と放熱」サブテンプレートがあり、さらにその中に発電機テンプレー
ト（ガスエンジン発電機）と放熱テンプレート（余剰排熱放熱用冷却塔）があります。「排熱利用先（冷暖房、給湯、暖房）」サブテンプレートは冷暖房テンプレート（排熱投入型吸収冷温水機）、給湯テンプレー
ト（給湯用熱交換器）、暖房テンプレート（暖房用熱交換器）から構成されています。なお排熱投入型吸収冷温水機は冷房時のみ排熱を利用し、暖房時はガス焚きで温水を供給するモデルです。

23コージェネレーションテンプレート
排熱温水源サブテンプレート

排熱利用先（冷房、給湯、暖房）
サブテンプレート
冷暖房テンプレート発電機と放熱サブテンプレート

冷却塔

T

T

放熱テンプレート

放熱用
冷却塔

放熱用
熱交換器

T

T

暖房用 暖房テンプレート
熱交換器
T

T

T

図 2.5.12 コージェネレーションテンプレートのシステム構成

24

給湯需要

給湯用 給湯テンプレート
熱交換器

冷温水需要

T

排熱
投入型
吸収
冷温水機

給湯需要

ガスエンジン
発電機

冷温水需要

電力需要

発電機テンプレート

１） 排熱温水源（発電機と放熱）サブテンプレートの構成
排熱温水源（発電機と放熱）サブテンプレートを展開すると、発電機と放熱用冷却塔がセットになった
発電機と放熱サブテンプレートがあり、さらにその中に放熱テンプレートと発電機テンプレートがあります。放熱テンプレートの中には、放熱用冷却塔や放熱用熱交換器と、その関連モジュールがあります。
放熱ポンプはサブテンプレートになっています。発電機テンプレートの中には、ガスエンジン発電機とその関連モジュールがあります。排熱循環ポンプはサブテンプレートになっています。

排熱温水源サブテンプレート

発電機コントローラ

発電機と放熱サブテンプレート

放熱テンプレート
放熱用熱冷却塔
放熱用熱交換器
放熱ポンプのサブテンプレート
発電機テンプレート
ガスエンジン発電機
排熱循環ポンプのサブテンプレート
図 2.5.13 排熱温水源（発電機と放熱）サブテンプレートの構成

25２） 排熱利用先（冷房、給湯、暖房）サブテンプレートの構成
排熱利用先（冷房、給湯、暖房）サブテンプレートを展開すると、冷暖房、給湯、暖房の各テンプレー
トがあります。
冷暖房サブテンプレートの中には、排熱投入型吸収冷温水機およびその関連モジュールがあります。排熱投入型吸収冷温水機と一次ポンプ、冷却水ポンプはサブテンプレートになっています。
給湯、暖房の各テンプレートの中には、給湯用、暖房用の熱交換器およびその関連モジュールがあります。熱交換器と一次ポンプはサブテンプレートになっています。

26

排熱利用先サブテンプレート

冷暖房テンプレート
排熱投入型吸収
冷温水器のサブテンプレート
一次ポンプのサブテンプレート
冷却水ポンプのサブテンプレート
給湯テンプレート
給湯用熱交換器のサブテンプレート
一次ポンプのサブテンプレート
暖房テンプレート
暖房用熱交換器のサブテンプレート
一次ポンプのサブテンプレート
図 2.5.14 排熱利用先（冷房、給湯、暖房）サブテンプレートの構成

27

2.5.6. データ記録の設定
シミュレーションを実行する前に、計算結果を出力できるように設定します。

１） 建物全体テンプレートの直下にある１次エネルギー消費量モジュールの入力画面を開く。
月積算の一次エネルギー消費量の計算結果が出力できるように設定します。

一次エネルギー
消費量モジュール

図 2.5.15 月積算１次エネルギー消費量の出力設定（１）２） １次エネルギー消費量モジュール入力画面で、以下の設定を行う。
①「記録・グラフ表示」の部分の「表示する」にチェックを入れる②「積算期間」で「3_月積算」を選択する③

計算結果を CSV ファイルに出力したい場合は、「記録を有効とする」にチェックを入れる④「OK」をクリックしてウィンドウを閉じる

一次エネルギー換算値はこの画面で設定できますが、二次エネルギーから一次エネルギーへの換
算係数を入力します。単位は[J/Ws]です。

28

一次エネルギー
換算値はここで設定①「表示する」にチェックを入れる②「3_月積算」を選択③「記録を有効とする」にチェックを入れる④「OK」をクリック
図 2.5.16 月積算１次エネルギー消費量の出力設定（２）29

３） コージェネレーションシステムの計算結果を確認するため、主なモジュールの計算結果を CSV
ファイルに出力するように設定する。
コージェネレーションシステムの計算結果を確認するために、発電機ガスエンジン、排熱投入型吸収
冷温水機、暖房用熱交換器などの主なモジュールの計算結果も CSV ファイルに出力するように設定します。該当するモジュールの場所を表 2.5.4 に示します。ここに示したものは一例ですが、お好きなモジュールについても同じように設定すれば、計算結果を出力することができます。

表 2.5.4 計算結果を CSV ファイルに出力するモジュールの例
サブテンプレート 1
排熱温水源（発電機と放熱）
サブテンプレート

サブテンプレート 2

サブテンプレート 3

発電機と放熱用冷却塔 発電機テンプレート
がセットになったサブ
放熱テンプレート
テンプレート

排熱利用先（冷房、給湯、暖房）
サブテンプレートモジュール名
ガスエンジン
熱交換器

冷暖房テンプレート

排熱投入型吸収冷温水機

給湯テンプレート

熱交換器（給湯用）

暖房テンプレート

熱交換器（暖房用）

計算結果出力の設定方法は、該当するモジュールを開き、「記録を有効とする」にチェックを入れます。もし、計算中にグラフを表示したい場合は、「グラフを表示する」にもチェックを入れます。ただし、計算中にグラフを表示しすぎると計算時間が遅くなったり、場合によっては計算ができなくなったりすることもあるので注意してください。入力画面例を図 2.5.17 に示します。

計算中にグラフを表示する
場合はチェックを入れる
計算結果をCSVファイルに出力する場合はチェックを入れる
設定したら「OK」をクリック

図 2.5.17 データ記録の入力画面の例【 注 】
同一名称のモジュールがある場合、どちらか一方の計算結果しか記録されません。
シミュレーションの実行前に、モジュールを右クリックして表示されるメニューから「名称変更」を選択し、モジュール名称を変更してください。

30

2.5.7. シミュレーション実行１） 「共通」タブにある年間設備連成計算の計算内容モジュールの入力画面を開く。
シミュレーションを行う期間を確認します。

「共通」タブ

年間設備連成計算の計算内容モジュール

図 2.5.18 計算範囲の設定方法（１）２） 本計算開始日と終了日、と助走計算日数を設定し、「OK」をクリックする。
ここでは、年間シミュレーションが行えるように、本計算開始日を「1/1」、計算終了日を「12/31」に設定します。また、助走計算日数を「20 日」に設定します。

①本計算開始日、計算終了日、
助走計算日数を設定②「OK」をクリック

図 2.5.19 計算範囲の設定方法（２）31

３） 画面上部のメニューから「計算実行」を選択し、「シミュレーション実行」をクリックする。

「計算実行」から「シミュレーション実行」をクリック

図 2.5.20 計算の実行方法（１）４） 以下の設定を行い、「OK」をクリックすると計算が開始される。
①「計算内容」で「年間設備連成計算」を選択する②「計算順序」で「デフォルト計算順序」を選択する①「計算内容」で「年間設備連成計算」を選択②「計算順序」で「デフォルト計算順序」を選択③「OK」をクリック

図 2.5.21 計算の実行方法（２）32

５） 計算が終了したら、「計算停止再開パネル」と「シミュレーション進捗状況パネル」を閉じる。
計算実行中は、計算停止再開パネルとシミュレーションの進捗状況を示すパネル、およびグラフ表示の設定をしたモジュールのグラフが表示されます。計算中に表示されたグラフも、画面右上の「×」をクリックして閉じます。

計算停止再開パネル

シミュレーション進捗状況パネル「×」または「停止」をクリック「閉じる」をクリック

図 2.5.22 計算停止再開パネルとシミュレーション進捗状況パネル

2.5.8. 計算結果の確認
シミュレーションの計算結果の種類と内容は、表 2.5.5 に示す通りです。計算結果の CSV ファイルは以下のフォルダに保存されていますが、任意の場所に保存することも可能です。ファイル名に「best_result」が入っているものが設備の計算結果です。



計算結果ファイルの場所：（略）¥BEST-P¥work¥Files_ObjectInfo¥Object001¥Result

表 2.5.5 結果ファイルの種類と内容
結果ファイル名
bestBuilU.csv
bestBuilH.csv
bestBuilM.csv
best_result.csv
best_result_U.csv

内容
建築計算・計算間隔集計結果ファイル
建築計算・時刻集計結果ファイル
建築計算・月集計結果ファイル
設備計算・集計前結果ファイル
設備計算・計算間隔集計結果ファイル【 注 】
入力データを保存する前に、上記フォルダ内の計算結果ファイルを削除しましょう。
計算結果ファイルが残ったまま保存すると、入力データのサイズが大きくなってしまいます。

画面上部のメニュー「結果出力」から、表 2.5.6 に示す 5 つ方法で計算結果を確認することができます。ここでは、設備の計算結果を集計する「結果集計」を使用してエネルギー消費量等の集計を行う方法について説明します。グラフを表示して計算結果を確認する方法については、「（BEST-P）プログラム
マニュアル」の「B_共通操作マニュアル」をご参照ください。

33



【参考】（BEST-P）プログラムマニュアル B_共通操作マニュアル

http://www.ibec.or.jp/best/program/pdf/manual/B_020_BEST_common_20170823.pdf

①
②
③
④
⑤

図 2.5.23 「結果出力」メニュー

表 2.5.6 「結果出力」メニューから選択できる項目
項目名
結果の保存
結果集計
結果表表示
結果グラフ出力
結果 3D グラフ出力

内容
計算結果の CSV ファイルを任意の場所に保存します
設備の計算結果を時刻別、月別、年別など任意の集計単位で集計します
計算結果を帳票形式で確認します
計算結果を使って 2D グラフを描画します
計算結果を使って 3D グラフを描画します

１） 画面上部のメニューから「結果出力」を選択し、「結果集計」をクリックする。

「結果出力」から「結果集計」をクリック

図 2.5.24 「結果集計」を使用したエネルギー消費量の集計（１）２） 結果集計画面で、以下の設定を行い、「実行」をクリックする。
①「結果名称」に任意のファイル名称を入力する②「集計単位」で「時」、「日」、「月」、「年」から任意の集計単位を選択する③

集計したい項目（エネルギー消費量等の集計を行う場合は単位が W の項目）を選択する※Shift キーを押しながらの連続選択、Ctrl キーを押しながらの複数選択も可能

34

④

画面下部分で「選択行」をチェックする⑤

エネルギー消費量等の集計を行う場合は、処理種別では「時間積分値」、単位は「MJ」または「GJ」を選択する⑥「選択」をチェックして「反映」をクリックすると、選択した項目の処理種別、単位が変わる⑦「実行」をクリックすると、集計処理が実行される②集計単位を選択①ファイル名を入力③集計したい項目を選択（Ctrlキーを押しながら複数選択可能、単位に注意）④「選択行」をチェック⑤「時間積分値」
を選択⑥「MJ」または「GJ」を選択⑦「選択」をチェックする⑧「反映」をクリックすると、選択した項目の処理種別・単位が変わる

⑨「実行」をクリックすると、集計処理を実行
図 2.5.25 「結果集計」を使用したエネルギー消費量の集計（２）３） 集計結果の CSV ファイルが計算結果と同じフォルダに出力される。
画面上部メニューの「結果の保存」から任意の場所に保存することもできます。
【 注 】「結果集計」で単位「MJ」や「GJ」で集計したものは、二次エネルギー消費量です。
電力の一次エネルギー消費量の評価を行う場合は、別途一次エネルギー消費量に換算する必要があります。
＜例＞電力の一次エネルギー換算係数が 9,760 [kJ/kWh]の場合、電力消費量（二次）[MJ]×（9,760/3,600）＝電力消費量（一次）[MJ]

35４） 結果ファイルが表示されない場合は、以下の点を確認する。
①「計算結果の記録の指定」は有効になっているか？（図 2.5.26）「計算結果の記録の指定」モジュールを開き、記録したい項目にチェックが入っているか確認してください。

記録したい項目にチェック

図 2.5.26 結果ファイルが表示されない場合（１）②

記録したいモジュールの記録は有効となっているか？（図 2.5.27）

記録したいモジュールの入力画面を開き、「記録を有効とする」にチェックが入っているか確認してください。

「記録を有効とする」にチェック

図 2.5.27 結果ファイルが表示されない場合（２）363. コージェネレーションシステム関連モジュールの解説
本章では、コージェネレーションシステム固有の主要モジュールの入力画面を示し、主な設定項目の入力方法について解説します。

3.1. 発電機テンプレート、放熱テンプレート
3.1.1. 発電機台数制御コントローラ
発電機台数制御コントローラは、コージェネレーションシステムの制御方式に応じて発電目標量を算出し、制御対象の発電機に制御信号を送る機能を持ったモジュールです。このモジュールでは、発電機の運転制御方式や運転スケジュール等を設定します。主な設定項目は表 3.1.1 に示す通りです。

①
②
③

④
⑤

図 3.1.1 発電機コントローラの入力画面

37表 3.1.1 発電機コントローラの主な設定項目
No.

項目名

①

発電機運転方式

②

発電機台数

③

定格発電出力リスト、
最小発電出力リスト④

熱源運転、周辺機器運転
開始時刻-終了時刻⑤

運転する曜日内容
発電機運転方式を「電主熱従運転」、「熱主電従運転」、「発電出
力一定運転」から選択します。（⇒4.2.1 参照）
発電機の台数を入力します。
制御対象の発電機の定格発電出力、最小発電出力のリストを入力します。単位は kW です。発電機が複数ある場合、「 +」（半角のスペースと半角の+の２文字）で区切って入力します。
※ 定格発電出力リストと最小発電出力リストは、左端に入力されたものから優先運転することになるので、入力順序には注意してください。
ガスエンジンと周辺機器の運転開始時刻と終了時刻を入力します。運転しない場合は「0:00-0:00」、24 時間運転の場合は「0:00-24:00」と入力します。
運転する曜日のチェックボックスにチェックを入れます。

38

3.1.2. ガスエンジン
ガスエンジンは、発電機台数制御コントローラから送られる発電目標量に応じて発電し、発電量に応じてガス消費量と排熱回収量を計算するモジュールです。主な設定項目は表 3.1.2 に示す通りです。
【 注 】 本モジュールは、蒸気・温水取出し型のガスエンジンにも対応可能のため、蒸気回収効率、冷却水放熱率が入力できるようになっています。
温水取出型のガスエンジンの場合は、これらの項目を 0 として計算してください。

①
②

③
④
⑤

⑥
⑦
図 3.1.2 ガスエンジンの入力画面

39

表 3.1.2 ガスエンジンの主な設定項目
No.

項目名

内容
定格発電出力、最小発電出力を入力します。単位は kW です。最小発電
出力が不明の場合は、定格発電出力の 50%を目安に入力します。
※ 要求発電量が最小発電出力を下回った場合は、ガスエンジンの運転を停止します。
定格発電出力（100%負荷時）、75%負荷時、50%負荷時の各発電効率を入力します。単位は%です。真発熱量（LHV）基準の値を入力してください。
定格発電出力（100%負荷時）、75%負荷時、50%負荷時の各排熱温水回収
効率を入力します。単位は%です。真発熱量（LHV）基準の値を入力してください。
定格排熱温水流量を入力します。単位は L/min です。
排熱温水出口水温の上限値を入力します。85～95℃の範囲で設定してください。
※ ガスエンジンの排熱温水出口水温がこの温度以上の場合は、ガスエ
ンジンの運転を停止します。多少余裕を持たせた設定にしておくとよいでしょう。

①

定格発電出力、
最小発電出力②

発電効率③

排熱温水回収効率④

定格排熱温水流量⑤

排熱温水出口水温上限値⑥

補機動力電力消費率

補機動力電力消費率を入力します。単位は%です。

⑦

補機消費電力を発電量比例とする

補機消費電力を発電出力に応じて変化させる場合は、チェックボックスにチェックを入れます。補機消費電力の計算方法は以下の通りです。
チェックを入れた場合：補機動力電力消費率×発電出力チェックを入れない場合：補機動力電力消費率×定格発電出力

40

3.1.3. 配管
配管は、排温水系統がハンチングするのを防止するための熱容量をもたせたモジュールです。BESTにおけるシステムシミュレーション法は前進法を採用していますが、排温水系統のように循環している系
統では前時刻との矛盾が生じるため、配管の熱容量によって吸収させることを想定しています。排温水
系統の循環ポンプが停止している場合でも配管内の保有水の水温を時々刻々計算し、発電機が稼働した時に冷却された配管内の保有水が各設備機器に流入するモデルになっています。主な設定項目
は表 3.1.3 に示す通りです。

①

図 3.1.3 配管の入力画面
表 3.1.3 配管の主な設定項目
No.

項目名

①

配管長、内径内容
配管長および内径の値を、ガスエンジンの定格排熱温水流量の値に合わせて設定します。BEST の計算間隔（5 分）で排温水系統
を一周できるように、定格排熱温水流量[L/min]×5 分の容量になるような配管長、配管径を算出し（式(3.1)を参考）、入力します。単位は、配管長は m、内径は mm です。

配管内径[m]=2×1000×�

定格流量[𝑚𝑚3 /min]×5[min]π×配管長[m]式(3.1)

１） 配管の熱損失量の計算について
配管モジュールでは、配管長に応じて熱損失量が計算されるため、配管長が長いと熱損失量が大きくなります。熱損失量が大きいと、ガスエンジンの停止時に排温水温度が低下し、次にガスエンジンが運転を開始した際に排温水温度が上昇するのに時間を要し、排熱の利用開始時刻がガスエンジンの運転
開始時刻よりも遅れることがあります。
ガスエンジンの能力変更に合わせて配管の容量を調整する場合は、配管長の値を調整するのではなく、配管内径の値を調整することを推奨します。

41

3.1.4. 放熱用熱交換器
放熱用熱交換器は、排熱利用先で余った余剰排熱を放熱するためのモジュールです。発電機の排熱回収量に合わせた熱通過率、伝熱面積を入力します。本モジュールは三方弁が一体となっているため（図 3.1.5 参考）、流量も合わせて入力します。主な設定項目は表 3.1.4 に示す通りです。

①②③

図 3.1.4 放熱用熱交換器の入力画面

表 3.1.4 放熱用熱交換器の主な設定項目
No.
①
②

③

項目名

内容
ガスエンジンの排熱回収量に合わせた値を入力します。単位は、熱交換器の熱通過率、熱通過率は W/(m2K)、伝熱面積は m2 です。式(3.2)によりガスエ
伝熱面積
ンジンの排熱回収量を算出し、式(3.3)を参考に値を設定します。
一次側（排温水側）の流量を設定します。ガスエンジンの定格排1 最大流量
熱温水流量と同じ値を入力します。
二次側（冷却水側）の流量を設定します。放熱用冷却塔の冷却水流量と同じ値を入力します。放熱用冷却水流量の明確な設計値が2 最大流量ない場合は、ガスエンジンの定格排熱温水流量の２倍の値を目安に入力します。

排熱回収量[kW] =定格発電出力[𝑘𝑘𝑘𝑘]
定格発電効率[%]/100

熱交換器の熱通過率[W/𝑚𝑚2 K] =× 定格排熱回収効率[%]/100

排熱回収量[𝑘𝑘𝑘𝑘] × 1000

伝熱面積[𝑚𝑚2 ] × 排温水温度差[𝐾𝐾]※排温水温度差が不明の場合は、温度差=１０℃を目安としてください。

42

式(3.2)

式(3.3)

放熱用
熱交換器
放熱用
冷却塔

T

二次側 一次側
図 3.1.5 放熱用熱交換器のモデル図

43T

3.2. 冷暖房、暖房、給湯テンプレート
3.2.1. 排熱投入型吸収冷温水機
排熱投入型吸収冷温水機は、直焚吸収冷温水機の一種で、排熱を投入して冷水製造を行い、燃料消費量を削減できるモジュールです。排熱投入型吸収冷温水機に投入できる排熱量は、負荷率や排温水温度、排温水流量によって変化します。主な設定項目は表 3.2.1 に示す通りです。

①
②

③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

図 3.2.1 排熱投入型吸収冷温水機の入力画面

44表 3.2.1 排熱投入型吸収冷温水機の主な設定項目
No.
①

項目名
定格能力

②

定格ガス消費量、定格消費電力④⑤⑥

定格排熱入口温度、排熱出口下限温度
定格排熱温水流量
定格排熱回収量
排熱単独運転負荷率⑦

冷温水の仕様⑧

冷却水の仕様③

内容
冷房時、暖房時の定格能力を入力します。単位は kW です。
冷房時、暖房時の定格ガス消費量、定格消費電力を入力します。
冷房時の定格ガス消費量は、排熱回収有りの場合と無しの場合の値をそれぞれ入力します。単位は kW です。
排温水入口温度の定格値と、排温水出口温度の下限値を入力します。
定格排温水流量を入力します。単位は L/min です。
定格排熱回収量を入力します。単位は kW です。
排熱単独運転負荷率の定格値を入力します。単位は%です。
冷温水の出口目標温度、定格入口温度、定格流量を入力します。
流量の単位は L/min です。
冷却水の定格入口温度、定格流量を入力します。流量の単位はL/min です

１） 排熱単独運転負荷率とは排熱投入型吸収冷温水機は、低負荷運転時は排熱だけで冷水を製造する排熱単独運転が可能です。しかし図 3.2.2 に示すように、負荷率がある値を超えると、排熱のみでは冷水の需要に対応できなくなるため、排熱回収量を減じてガス追い焚き量を徐々に増加させ、排熱とガスの併用運転となります。この排熱単独運転が可能となる限界の負荷率を「排熱単独運転負荷率」といいます。排熱単独運転負荷率は排温水の温度や流量によって変動し、その結果、投入できる排熱量も変化します。
100
90

排熱＋ガス併用運転

排熱投入率 [%]

80
70
60

ガス消費量

排熱単独運転

50
40

排熱回収量

30

定格排熱単独
運転負荷率

20
10
0

0

10

20

30

40

50

60

負荷率 [%]

70

80

90

100

図 3.2.2 排熱投入型吸収冷温水機の排熱投入特性

２） 排温水温度、排温水流量の適用範囲
排熱投入型吸収冷温水機の排温水温度、排温水流量の適用範囲は表 3.2.2 に示す通りです。いず

れも下限値未満の場合は排熱が投入されないため、注意が必要です。

表 3.2.2 排温水温度、排温水流量の適用範囲
項目
排温水入口温度

上限値
90℃

下限値
入力値

排温水流量

定格流量
の 120％

定格流量の 50%

範囲外の処理
上限値を超えた場合は上限値で固定、下限値未満の場合は排熱を投入しない
上限値を超えた場合は上限値で固定、下限値未満の場合は排熱を投入しない

45

３） 排熱投入型吸収冷温水機の機器選定時の注意点
前述のように、排温水の温度や流量によって排熱投入型吸収冷温水機に投入できる排熱量が変化するため、以下のような原因により排熱単独運転負荷率が定格値よりも低くなり、排熱投入型吸収冷温
水機のガス消費量が増えることがあります。
①

排熱利用順序等の影響で、排温水入口温度が定格値よりも低い。

②

ガスエンジンの排温水流量が、排熱投入型吸収冷温水機の定格排温水流量よりも少ない。

特に冷温熱需要に合わせて排熱投入型吸収冷温水機を選定した場合、②のような排温水流量のアンバランスが生じる可能性があります。BEST ではこのような現象をシミュレーションで確認できるので、適正な機器容量の選定に BEST を活用することができます。

46

3.2.2. 暖房用/給湯用熱交換器
暖房用、給湯用熱交換器は、排熱を暖房や給湯に利用するためのモジュールです。本モジュールは
三方弁が一体となっているため（図 3.2.4 参考）、流量も合わせて入力します。主な設定項目は表
3.2.3 に示す通りです。

①②③

図 3.2.3 暖房用/給湯用熱交換器の入力画面
表 3.2.3 暖房用/給湯用熱交換器の主な設定項目
No.
①

項目名
熱交換器の熱通過率、
伝熱面積②

1 最大流量③2 最大流量内容
暖房能力、給湯能力に合わせた値を入力します。単位は、熱通過率は W/(m2K)、伝熱面積は m2 です。
一次側（排温水側）の流量を設定します。ガスエンジンの定格排熱温水流量と同じ値を入力します。
二次側（温水側）の流量を設定します。

TT

暖房 給/湯需要

暖房/給湯用
熱交換器

一次側 二次側

図 3.2.4 暖房用/給湯用熱交換器のモデル図

47

4. 入力データのカスタマイズ方法
本章では、運転スケジュールや各機器の仕様の変更、排熱を利用する順序の変更など、デフォルトと異なるコージェネレーションシステムを入力したい場合の変更方法について解説します。

4.1. 暖冷房運転期間・運転スケジュールの変更方法
4.1.1. 熱源の暖冷房期間・運転スケジュールの変更
熱源の暖冷房期間、運転スケジュールは「熱源制御」モジュールで設定しますが、変更する箇所は数か所に及びます。変更が必要なモジュールを表 4.1.1 に示します。
表 4.1.1 暖冷房期間、運転モードの変更が必要なモジュール
テンプレートサブテンプレート 1

サブテンプレート 2

コージェネレ ――ー シ ョ ン テ ン 排 熱利 用先サ ブテ ン ―
プレート
プレート
冷暖房テンプレート

モジュール名熱源制御
冷湯暖 熱源制御
冷暖房 熱源制御

給湯テンプレート

給湯 熱源制御

暖房テンプレート

暖房熱源制御１） コージェネレーションテンプレート直下の熱源制御モジュールの入力画面を開く。

コージェネレーションテンプレート

熱源制御
モジュール

図 4.1.1 熱源の冷暖房期間、運転スケジュールの変更（１）48

２） 熱源制御モジュールの入力画面で以下の設定を行う。
①「OPE*冷暖房・期間」の「この冷暖房期間を使用する」にチェックを入れる。

②「OPE1/夏期」、「OPE2/冬期」、「OPE3/中間期」の各期間の開始月日、終了月日を入力する。

③

各期間の運用モードを選択する。

④「運転スケジュール」の「このスケジュールを使用する」にチェックを入れる。

⑤

各期間の曜日別の開始時刻、終了時刻を入力する。

⑥「OK」をクリックする。

暖冷房期
間の設定

①チェックを入れる②各期間の開始月日、
終了月日を入力③各期間の運用モード
を選択

運転スケ
ジュールの
設定

④チェックを入れる⑤各期間の曜日別の開始時刻、終了時刻を入力⑥「OK」をクリック
図 4.1.2 熱源の冷暖房期間、運転スケジュールの変更（２）49

３） 排熱利用先サブテンプレート内の熱源制御モジュールの入力画面を開く。
排熱利用先サブテンプレートおよび冷暖房、給湯、暖房の各テンプレート内にある熱源制御モジュール（図 4.1.3 で赤枠で囲ったモジュール）の設定を変更します。コージェネレーションテンプレートより下層にあるテンプレートでは、「この冷暖房期間を使用する」と「このスケジュールを使用する」のチェックを外すだけで、上位にある熱源制御モジュールの設定が引き継がれます。

排熱利用先サブテンプレート

排熱利用先サブ
テンプレートの熱源制御モジュール

冷暖房テンプレート

冷暖房テンプレートの熱源制御モジュール

給湯テンプレート
給湯テンプレートの熱源制御モジュール

暖房テンプレート
暖房テンプレートの熱源制御モジュール

図 4.1.3 熱源の冷暖房期間、運転スケジュールの変更（３）50図 4.1.2 と同じような入力画面が開くので、「OPE*冷暖房・期間」にある「この冷暖房期間を使用する」と、「運転スケジュール」にある「このスケジュールを使用する」のチェックボックスのチェックを外し、「OK」
をクリックします。それ以外の設定項目は初期状態のままで構いません。以上と同様の操作を、各テンプ
レート内の熱源制御モジュールについて行います。図 4.1.4 では一例として排熱利用先サブテンプレートの熱源制御モジュールの入力画面を示します。

①チェックをはずす②チェックをはずす③「OK」をクリック

図 4.1.4 熱源の冷暖房期間、運転スケジュールの変更（４）514.1.2. 発電機の運転スケジュールの変更
発電機の運転スケジュールは「発電機台数制御」モジュールで設定します

１） 排熱温水源サブテンプレート内の発電機台数制御モジュールの入力画面を開く。

排熱温水源サブテンプレート

発電機台数
制御モジュール

図 4.1.5 発電機の運転スケジュールの変更（１）２） 発電機台数制御モジュールの入力画面で以下の設定を行う。
①「このスケジュールを使用する」にチェックを入れる。

②

熱源（発電機）、周辺機器の開始時刻、終了時刻を入力する。

③

発電機を運転する曜日にチェックを入れる。

④「OK」をクリックする。

52

①チェックを入れる②開始時刻、終了時刻を入力③運転する曜日にチェック④「OK」をクリック

図 4.1.6 発電機の運転スケジュールの変更（２）534.1.3. 放熱用熱交換器の運転モード変更
放熱用熱交換器は、余剰排熱放熱のため年間暖房モードで運転させるので、運転モードを変更する必要があります。

１） 放熱テンプレートの中にある放熱用熱交換器の熱源制御モジュールの入力画面を開きます。

排熱温水源サブテンプレート

発電機と放熱サブテンプレート
放熱テンプレート

放熱用熱交換器の熱源制御モジュール

図 4.1.7 放熱用熱交換器の運転モード変更（１）２） 放熱用熱交換器の熱源制御モジュールの入力画面で以下の設定を行う。
①「OPE*冷暖房・期間」の「この冷暖房期間を使用する」にチェックを入れる。

②「OPE1/夏期」、「OPE2/冬期」、「OPE3/中間期」の各期間の運用モードをすべて「2_暖房」に
変更する。

③

「運転スケジュール」の「このスケジュールを使用する」にチェックを入れる。
ただし、上位にある熱源制御モジュールの設定が引き継ぎたい場合は、チェックを外す。

④

夏期、冬期、中間期の各曜日について、発電機と同じスケジュールを設定する。

⑤「OK」をクリックする。

54

①チェックを入れる（上位の熱源制御モジュールの設定を引き継ぐときはチェックを外す）②すべて「2_暖房」にする③チェックを入れる（上位の熱源制御モジュールの設定を引き継ぐときはチェックを外す）④発電機と同じスケジュールを設定する（冬期、中間期も同様）⑤「OK」をクリック

図 4.1.8 放熱用熱交換器の運転モード変更（２）55

4.2. 発電機運転方式の変更方法
現在のバージョンでは、発電機の運転方式として表 4.2.1 に示す方式が選択できます。発電機の運転方式は「発電機台数制御」モジュールで指定します。

「電主熱従運転」方式は、電力需要に応じて発電機の発電出力を制御し、排熱を熱需要に応じて利用する方法です。排熱は発電した結果としての副産物となるため、排熱の余剰分は放熱します。
一方、「熱主電従運転」方式は、排熱利用先からの排熱の要求量（排熱需要）に応じて発電出力を制御する運転方法で、発電量が副産物となります。熱主電従運転は排熱を 100%利用するためエネルギ

ー効率の高い制御方式で、電力需要以上の発電を行って余剰電力を売電する場合（逆潮流あり）と、電力需要以上には発電せずに売電をしない場合（逆潮流なし）があります。
また、「発電出力一定運転」方式は、発電出力を制御せずに一定量の発電を行う方式で、逆潮流あり
を前提とした制御方式です。
表 4.2.1 BEST で選択できる発電機の運転方式
運転方式

備考

電主熱従運転電力需要に応じて発電機の発電出力を制御する運転方式。現在の電力需要量を観測し、発電機の定格発電出力と最小発電出力から発電目標量を設定し、発電出力を制御する。

熱主電従運転排熱需要に応じて発電出力を制御する運転方式。放熱用熱交換器の入口温度が設定値になるように発電出力を制御する。

発電出力一定運転

発電出力を制御せずに一定量の発電を行う運転方式。「発電目標量＝対象発電機の定格発電出力」として発電機を運転する。

4.2.1. 発電機の運転方式を変更する
１） 排熱温水源サブテンプレート内の発電機台数制御モジュールの入力画面を開く。

排熱温水源サブテンプレート

発電機台数
制御モジュール

図 4.2.1 発電機の運転方式の変更（１）56

２） 「発電機運転方式」のプルダウンから発電機運転方式を選択し、「OK」をクリックする。

①発電機の運転方式
を選択②「OK」をクリック

図 4.2.2 発電機の運転方式の変更方法（２）３） 必要に応じて、発電要求または排熱要求が下限未満時に停止するかどうかのチェックを設定する。

電主熱従運転の場合
熱主電従運転の場合

図 4.2.3 発電機の運転方式の変更方法（３）①発電要求が下限未満時は停止する

57

電主熱従運転のとき有効になる設定です。チェックを入れた場合は、発電要求が発電機の最小発電出力以下のとき、発電機の運転を停止します。チェックを入れない場合は、発電要
求が発電機の最小発電出力以下のときは発電機の最小発電出力で運転を継続します。
発電電力で余った分は、発電量の情報を接続した分電盤で逆潮流ありの設定をしている場
合は上流へ送電します。逆潮流なしの設定の場合は他で消費されることとし、エネルギー計
算には使用しません。

②

排熱要求が下限未満時は停止する
熱主電従運転のとき有効になる設定です。チェックを入れた場合は、排熱要求が発電機の最小排熱量以下のとき、発電機の運転を停止します。チェックを入れない場合は、発電機の最小排熱量で運転を継続します。発電機の最小排熱量とは発電機の最小発電出力時の排熱量のことで、すなわち最小排熱量での運転とは最小発電量で運転するということです。この際排熱要求に対して余った排熱は、放熱用冷却塔により放熱することになります。

発電量や排熱量のデマンドは、制御モジュールの次の接続端子（ノード）から情報を取得します。
■「電主熱従運転」の発電量デマンド：「L0_valInDemandele」（BestValue 媒体型）ノードから取得（相手は動力盤モジュールの「L0_valOutDemandele」ノードなど）■「熱主電従運転」の発電量デマンド：「L0_valInCtrlHE」（BestValue 媒体型）ノードから取得（相手は PID 制御モジュールの「L0_valOutCtrl」）ノードなど）

58

4.2.2. 逆潮流ありの設定をする
発電機の運転方式が「熱主電従運転」方式および「発電出力一定運転」方式の場合は、電力需要以上の発電を行うことがあります。ここでは、余剰電力の売電（逆潮流あり）をシミュレーションで再現する場
合の設定方法について解説します。

１） ガスエンジンの発電量の情報を配電盤モジュールに受け渡すためのシーケンス接続を行う。
逆潮流の設定を行うためには、ガスエンジンの発電量の情報、送電電力の接続端子を介して分電盤に受け渡す必要があります。表 4.2.2 の内容に従ってシーケンス接続を行います。なお、発電機集電盤モジュールは排熱温水源テンプレートの中にあります。

表 4.2.2 ガスエンジンの発電量の情報受け渡しのためシーケンス接続
接続元
No.

テンプレート/モジュール名接続先
テンプレート/モジュール名

接続端子

接続端子

1

発電機集電盤モジュ Lo_eleOutール→

排熱温水源サブテン L0_eleTIn
プレート

2

排熱温水源サブテン Lo_eleOut
プレート→

コージェネレーション L0_eleTIn
テンプレート3

コージェネレーション Lo_eleOut
テンプレート→4

空調サブテンプレー Lo_eleOut
ト→

空調サブテンプレート L0_eleTIn
電気設備基幹テンプ L0_eleIn3GenCGS
レート

排熱温水源サブテンプレート

発電機集電盤
モジュール

図 4.2.4 発電機集電盤モジュールの場所

59

２） 配電盤モジュールの入力画面を開き、逆潮流の設定をする。
デフォルトでは、コージェネレーションシステムからの発電電力の情報は、電力需要を管理している「電気設備基幹テンプレート」内の「三相（動力）配電盤」に接続されています。すなわち、コージェネレ
ーションシステムの発電電力は動力系に送電される設定になっています。
まず、電気設備基幹テンプレートを展開して、三相配電盤モジュールの入力画面を開きます。

建物全体テンプレート

電気設備基幹テンプレート

三相配電盤
モジュール

図 4.2.5 動力配電盤モジュールの入力画面を開く

３） 三相配電盤モジュールの入力画面で「逆潮流をする」にチェックを入れ、「OK」をクリックする。

①「逆潮流する」にチェック②「OK」をクリック

図 4.2.6 動力配電盤モジュールの入力画面で逆潮流の設定をする

60

４） 発電電力を電灯系と動力系の両方に送電したい場合の設定方法
コージェネレーションシステムの発電電力を電灯系（単相）と動力系（三相）の電力負荷の両方に送電したい場合は、以下の方法により電気設備基幹テンプレート内の発電電力の接続先を受電遮断機に変更します。
①

電気設備基幹テンプレートを選択し、シーケンス接続の入力画面を表示します。

②

電気設備基幹テンプレートの「接続端子一覧」の中から、コージェネレーションシステムからの送電電力の伝達口を表す接続端子「L0_eleTout3GenCGS」を選択します。画面右下に現在の接続先（動力配電盤の「L0_eleInGen[0]）が表示されるので、これを選択し、「切断」ボタンをクリックして接続を解除します。

③

画面左下の「接続情報編集」の中から受電遮断機モジュールの送電電力の受け口を表す接続
端子「L0_eleInGen[0]」を選択し、「接続」ボタンをクリックします。接続先が設定されたことを確認し、「OK」をクリックして接続情報の画面を閉じます。

④

受電遮断機モジュールで逆潮流の設定を行います。電気設備基幹テンプレートを展開して受電遮断機モジュールの入力画面を開きます。

建物全体テンプレート

電気設備基幹テンプレート

受電遮断器
モジュール

図 4.2.7 受電遮断機モジュールの入力画面を開く⑤

受電遮断機モジュールの入力画面で、「逆潮流をする」のチェックボックスにチェックを入れ、「OK」をクリックします。

61

①「逆潮流する」にチェック②「OK」をクリック

図 4.2.8 受電遮断機モジュールの入力画面で逆潮流の設定をする

4.2.3. 電力需要のモニター先の指定BEST においてコージェネレーションシステムを電力需要と連動して運転させるためには、コージェネ

レーションテンプレートに電力需要の信号を接続し、電力需要に応じて発電機を運転できるようにする必要があります。

電力需要をコージェネレーションシステムがモニターできるように、電気設備基幹テンプレートが管理している電力需要の情報を、表 4.2.3 に示すようにシーケンス接続によりコージェネレーションテンプレ

ートに受け渡します。デフォルトでは表 4.2.3 の接続がすでに行われた状態になっていますが、もし発電機がうまく運転しない場合は、この設定を確認してください。

表 4.2.3 電力需要の情報受け渡しのためシーケンス接続
接続元
No.
1

テンプレート/モジュール名接続先
テンプレート/モジュール名接続端子

接続端子

電力設備基幹テ L0_valOutDemandele
空 調 サ ブ ン テ ン L0_valInDemandele
→
ンプレート
プレート

62

4.3. 発電機の仕様変更方法
4.3.1. 発電機の能力を変更する
発電機の能力を変更する場合は、発電機本体の他、ポンプや放熱系統の冷却塔などの関連する機器についても変更する必要があります。

１） 排熱温水源サブテンプレートおよび発電機テンプレート内のモジュールの仕様を変更する。
発電機の能力に合わせて変更するモジュールの変更箇所を表 4.3.1、各モジュールの場所を図

4.3.1、図 4.3.2 に示します。

表 4.3.1 発電機テンプレート内で仕様を変更するモジュールと変更内容
No.
①

モジュール名発電機台数制御②③

ガスエンジン
配管

変更箇所
定格発電出力リスト
最小発電出力リスト
全て
配管内径

④
⑤

循環ポンプ
循環ポンプ台数制御

定格流量
ポンプの定格流量リ
スト

変更内容
ガスエンジンの定格発電出力に合わせる
ガスエンジンの最小発電出力に合わせる
任意の仕様に変更
ガスエンジンの定格排熱温水流量に合わせて値を変更（0 参考）
ガスエンジンの定格排熱温水流量に合わせる
ガスエンジンの定格排熱温水流量に合わせる

排熱温水源サブテンプレート①「発電機台数
制御」モジュール

発電機と放熱サブテンプレート
放熱テンプレート
発電機テンプレート
図 4.3.1 発電機テンプレート内で仕様を変更するモジュール（排熱温水源サブテンプレート）63

発電機と放熱サブテンプレート

発電機テンプレート②「ガスエンジン」モジュール③「配管」モジュール⑤「循環ポンプ台数制御」
モジュール④「循環ポンプ」モジュール
図 4.3.2 発電機テンプレート内で仕様を変更するモジュール（発電機テンプレート）２） 放熱テンプレート内のモジュールの仕様を変更する
次に、放熱テンプレート内の該当モジュールの仕様を変更します。各モジュールの変更箇所を表
4.3.2、変更するモジュールの場所を図 4.3.3 に示します。
表 4.3.2 放熱テンプレート内で仕様を変更するモジュールと変更内容
No.
①

モジュール名
熱交換器

変更箇所
熱通過率

②

冷却塔

伝熱面積
1 最大流量2 最大流量
定格冷却水流量③④

冷却水ポンプ
冷却水ポンプ
台数制御

最大流量
定格流量
ポンプの定格流量
リスト

変更内容
ガ ス エ ン ジン の 排 熱 回収 量 に 合 わせ て 値 を 変更
（3.1.4 参考）〃
ガスエンジンの定格排温水流量に合わせる
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる
ガスエンジンの排熱回収量に合わせて値を変更する。放熱用の冷却水流量の明確な設計値がない場合
は、目安として発電機の定格排熱温水流量の２倍の値を入力します。
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる

64

発電機と放熱サブテンプレート

放熱テンプレート

②「冷却塔」モジュール①「熱交換器」モジュール④「冷却水ポンプ台数制御」
モジュール③「冷却水ポンプ」モジュール

図 4.3.3 放熱テンプレート内で仕様を変更するモジュール

65

4.3.2. 空冷式の発電機を模擬する
空冷式の発電機を模擬したい場合は、放熱用の冷却水ポンプおよび冷却塔ファンの電力消費量が計算されないように、表 4.3.3 に示すような設定を行います。冷却水ポンプの揚程と冷却塔ファンの消費電力を 0 とし、冷却水流量に仮の値を入力することで、余剰排熱分が放熱された状態を模擬することができます。

表 4.3.3 空冷式の発電機を模擬する場合の設定方法
No.
①

モジュール名冷却塔②

冷却水ポンプ③

冷却水ポンプ台
数制御

変更箇所
定格冷却水流量
定格消費電力定格流量
定格全揚程
ポンプの定格流量リスト

変更内容
仮の値を入力する
0 とする
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる
0 とする
放熱用冷却塔の定格冷却水流量に合わせる

4.3.3. 発電機台数を増やす（発電機 3 台までの場合）
発電機台数３台までの場合、排熱温水源サブテンプレートの入れ替えで発電機台数を増やすことができます。排熱温水源サブテンプレートの種類を図 4.3.4 に示します。発電機が１台の場合、２台の場

合、３台の場合それぞれのサブテンプレートが用意されています。ここでは、サブテンプレートの入れ替
えで発電機台数を増やす方法について説明します。

なお、発電機台数が４台以上の場合は手動で変更します。
「0.

66

発電機台数を増やす（４台以上の場合）」を参照してください。

発電機１台

発電機２台

発電機３台

発電
機

発電
機

発電
機

発電
機

発電
機

発電
機

放熱

放熱

放熱

放熱

放熱

放熱

図 4.3.4 「排熱温水源」サブテンプレートの種類

１） コージェネレーションテンプレートの中の排熱温水源サブテンプレートを選択する。

コージェネレーションテンプレート

排熱温水源
サブテンプレート

図 4.3.5 排熱温水源サブテンプレートの入れ替え（１）２） 排熱温水源サブテンプレートのテンプレート入れ替え画面を開き、「テンプレート入替」をクリックする。
３） テンプレート選択画面で、入替可能テンプレートの一覧から複数台の発電機と放熱がセットになった排熱温水源サブテンプレート（「発電機と放熱×2」または「発電機と放熱×3」）を選択

67

し、「決定」をクリックする。

①「発電機と放熱×2」または「発電機と放熱×3」を選択②「決定」をクリック

図 4.3.6 排熱温水源サブテンプレートの入れ替え（２）４） テンプレート入れ替え画面に戻り、「OK」をクリックする。
５） 複数台の発電機と放熱がセットになった排熱温水源サブテンプレートに変更されたことを確認する。

コージェネレーションテンプレート
排熱温水源サブテンプレート

発電機と放熱テンプレート
が台数分用意されている

図 4.3.7 排熱温水源サブテンプレートの入れ替え（３）

68

69

4.3.4. 発電機台数を増やす（４台以上の場合）
発電機が４台以上の場合、発電機台数制御モジュールの入力画面で台数制御の設定を行う必要がありますので、ここではその設定方法を説明します。

１） 排熱温水源サブテンプレート内の発電機台数制御モジュールの入力画面を開く。

コージェネレーションテンプレート
排熱温水源サブテンプレート

発電機台数
制御モジュール

図 4.3.8 発電機台数制御モジュールの入力画面を開く

２） 発電機台数制御モジュールの入力画面で以下の設定を行う。
①「発電機台数」に台数制御する発電機の台数を入力する（４つある入力欄すべてに同じ値を入力）する。

②③「定格発電出力リスト」に台数分の発電機の定格発電出力を「 +」（半角のスペースと半角の+の２文字）で区切って入力する（単位は kW）。

「定格発電出力リスト」と同様に、「最小発電出力リスト」に台数分の最小発電出力を入力する。

④「OK」をクリックする。

なお、定格発電出力リストと最小発電出力リストは、左端に入力されたものから優先運転することになるので、入力順序には注意してください。

70

①発電機の台数を入力②台数分の発電機の定格発電出力と最小発電出力を「 +」（半角スペースと+の2文字）で区切って入力する③「OK」をクリック

図 4.3.9 発電機台数制御モジュールの入力画面

３） 発電機台数制御モジュールのシーケンス接続画面を開き、各発電機へ必要発電量の情報を受け渡すためのシーケンス接続を行う。
表 4.3.4 に示すようにシーケンス接続を行います。発電機台数制御モジュールは、このノードを介して各発電機に必要発電量の信号を伝えます。必要発電量の信号を伝える接続端子は、発電機台数制
御モジュールで設定した発電機台数の数だけ自動生成されています。

71

表 4.3.4 必要発電量の情報受け渡しのためシーケンス接続
接続元

接続先

発電機台数制御モジュール

発電機と放熱テンプレート

接続端子（ノード）

テンプレート

接続端子（ノード）発電機[0]への発電
デマンド（出口）L0_valOut
Demandele[0]→No.1 発電機と放 発電要求値
L0_valIn
熱テンプレート（入口） DemandPower

発電機[1]への発電
デマンド（出口）L0_valOut
Demandele[1]→No.2 発電機と放 発電要求値
L0_valIn
熱テンプレート（入口） DemandPower

…

…

→

…

発電機[x]への発電
デマンド（出口）L0_valOut
Demandele[x]→No.x 発電機と放熱テンプレート※配列の接続端子名の[x]の数値は「0」から始まる。

72

…

…

発電要求値
L0_valIn（入口） DemandPower

4.4. 排熱投入型吸収冷温水機の仕様変更方法
排熱投入型吸収冷温水機の仕様を変更する場合は、発電機と同様に、関連する機器の仕様を同時に変更する必要があります。ここでは、排熱投入型吸収冷温水機の仕様を変更する方法について説明します。
なお、排熱投入型吸収冷温水機の機器選定時の注意点については、「3.2.1 排熱投入型吸収冷温水機」も合わせてご確認ください。

１） 冷暖房テンプレート内のモジュールの仕様を変更する。
排熱投入型吸収冷温水機の能力に合わせて変更するモジュールの変更箇所を表 4.4.1、各モジュールの場所を図 4.4.1 に示します。

表 4.4.1 冷暖房テンプレート内で仕様を変更するモジュールと変更内容
No.
①
②
③
④

モジュール名排熱投入型吸収冷
温水機
一次ポンプ
一次ポンプ台数制
御
冷却塔

変更箇所

変更内容

全て

任意の仕様に変更

定格流量

排熱投入型吸収冷温水機の定格冷温水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷温水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷却水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷却水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷却水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷却水流量に合わせる

ポンプの定格流量リスト
定格冷却水流量
最大流量⑤

冷却水ポンプ

定格流量⑥

冷却水ポンプ台数
制御

ポンプの定格流量リスト

73

排熱利用先サブテンプレート
冷暖房テンプレート④「冷却塔」モジュール①「排熱投入型吸収冷温水機」モジュール③「一次ポンプ台数制御」
モジュール②「一次ポンプ」モジュール⑥「冷却水ポンプ台数制御」
モジュール⑤「冷却水ポンプ」モジュール
図 4.4.1 冷暖房テンプレート内で仕様を変更するモジュール２） 排熱利用先サブテンプレート直下にある関連モジュールの仕様を変更する
排熱投入型吸収冷温水機の冷温水流量の値が変わった場合、排熱利用先サブテンプレートの直下にある冷温水流量に関連するモジュールの仕様を変更する必要があります。変更するモジュールの変更箇所を表 4.4.2、各モジュールの場所を図 4.4.2 に示します。冷暖房テンプレートより一つ上の階層にあるため、忘れずに変更してください。

表 4.4.2 排熱利用先サブテンプレート直下の仕様を変更するモジュールと変更内容
No.
①

モジュール名熱源台数制御変更箇所
冷房 定格流量リスト
暖房 定格流量リスト②③

配管 CH 分岐バイ
パス付き
配管 CH 集合バイ
パス付き

ヘッダ入口最大流量
ヘッダ出口最大流量

変更内容
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷温水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機の定格冷温水流量に合わせる
排熱投入型吸収冷温水機と他の熱源の定格冷温水流量の合計値を入力する（図 4.4.4 参考）
排熱投入型吸収冷温水機と他の熱源の定格冷温水流量の合計値を入力する（図 4.4.4 参考）74

排熱利用先サブテンプレート①「熱源台数制御」モジュール②「配管CH分岐バイパス付き」
モジュール③「配管CH集合バイパス付き」
モジュール

冷暖房テンプレート
図 4.4.2 排熱利用先サブテンプレート直下の仕様を変更するモジュール
熱源台数制御モジュールの定格流量リストには、優先順位の高い順に左端から各熱源の定格冷温
水流量を半角スペースで区切って入力します。ここでは、排熱投入型吸収冷温水機は１番目に接続されているので、冷房、暖房の定格流量リストの１番目の値を、排熱投入型吸収冷温水機の冷温水流量に合わせて変更し、「OK」をクリックします。

①排熱投入型吸収冷温水
機の定格冷温水流量に合わせて、１番目の値を変更する②「OK」をクリック
図 4.4.3 熱源台数制御モジュールの変更箇所「配管 CH 分岐バイパス付き」、「配管 CH 集合バイパス付き」の各モジュールは、図 4.4.4 に示すように冷水と温水が流入するヘッダに当たります。そのため、入力画面では排熱投入型吸収冷温水機と暖75

房用熱交換器の 2 台の熱源の流量合計値を入力する必要があります。

配管CH集合バイパス付
モジュール

配管集合、配管分岐の流量は2台の合計値（この例で7205L/min）を入力
7205L/min

6350L/min

855L/min

配管CH分岐バイパス付
モジュール

7205L/min

冷暖房
排熱投入型
吸収冷温水機

暖房
熱交換器

図 4.4.4 熱源廻りの系統図イメージ

76

冷暖房
冷温水ポンプ

暖房
温水ポンプ

4.5. 排熱利用先の変更・削除方法
コージェネレーションテンプレートでは、初期状態では排熱利用順序が「１．冷房→２．給湯→３．暖房」となっています。排熱利用順序を変更、または削除する場合は、組合せに応じた排熱利用先サブテ
ンプレートに入れ替えることで排熱利用先を変更することが可能です。あらかじめ用意されている排熱
利用先サブテンプレートの種類は図 4.5.1 に示す通りです。

①排熱利用（冷房→給湯→暖房）②排熱利用（給湯→冷房→暖房）

排熱
利用1
冷房

冷房

排熱
利用1
給湯

給湯

排熱
利用2
給湯

給湯

排熱
利用2
冷房

冷房

排熱
利用3
暖房

暖房

排熱
利用3
暖房

暖房

図 4.5.1 排熱利用先サブテンプレートの種類

4.5.1. 排熱利用順序を変更する
ここでは、「１．給湯→２．冷房→３．暖房」の排熱利用順序に変更する方法を説明します。

１） コージェネレーションテンプレートの中の排熱利用先サブテンプレートを選択する。

コージェネレーションテンプレート

排熱利用先
サブテンプレート

図 4.5.2 排熱利用先サブテンプレートの入れ替え（１）２） 排熱利用先サブテンプレートのテンプレート入れ替え画面を開き、「テンプレート入替」をクリッ

77

クする。
３） テンプレート選択画面で、入替可能テンプレートの一覧から排熱利用順序の異なる排熱利用
先サブテンプレート（「1 冷房 2 給湯 3 暖房」または「1 給湯 2 冷房 3 暖房」）を選択し、「決定」
をクリックする。

①「1給湯2冷房3暖房」の排熱利用先サブテンプレートを選択②「決定」をクリック

図 4.5.3 排熱利用先サブテンプレートの入れ替え（２）４） テンプレート入れ替え画面に戻り、「OK」をクリックする。
５） 排熱利用順序の異なる排熱利用先サブテンプレートに変更されたことを確認する。
参考までに、排熱利用順序が「１．冷房→２．給湯→３．暖房」の排熱利用先サブテンプレートの例を
図 4.5.4 に、排熱利用順序が「１．給湯→２．冷房→３．暖房」の排熱利用先サブテンプレートの例を図4.5.5 に示します。

排熱利用先サブテンプレート【排熱利用先①】
冷暖房テンプレート【排熱利用先②】
給湯テンプレート【排熱利用先③】暖房テンプレート78

図 4.5.4 排熱利用順序が「１．冷房→２．給湯→３．暖房」の排熱利用先サブテンプレート

排熱利用先サブテンプレート【排熱利用先①】
給湯テンプレート【排熱利用先②】
冷暖房テンプレート【排熱利用先③】暖房テンプレート
図 4.5.5 排熱利用順序が「１．給湯→２．冷房→３．暖房」の排熱利用先サブテンプレート

794.5.2. 排熱利用先を削除する
排熱利用先を削除したい場合は、「排熱利用１」、「排熱利用２」、「排熱利用３」のいずれかのサブテンプレートを「スルー」のテンプレートで入れ替える必要があります。

１） 排熱を給湯に利用しない場合
排熱を給湯に利用しない場合、排熱利用先サブテンプレートの中の給湯テンプレートを、図 4.5.6 に示すように「スルー」テンプレートに入れ替えます。このとき、元となる排熱利用先サブテンプレートにおける給湯の排熱利用順序が２番目だった場合は、「排熱利用２ スルー」テンプレートに入れ替える必要があります。
排熱利用先サブテンプレート（変更前）

排熱利用先サブテンプレート（変更前）

排熱
利用1
冷房

冷房

排熱
利用1
冷房

冷房

排熱
利用2
給湯

給湯

排熱
利用2
スルー

給湯

排熱
利用3
暖房

暖房

排熱
利用3
暖房

暖房

「排熱利用2 給湯」テンプレートを「排熱利用2 スルー」に入れ替え

図 4.5.6 給湯の排熱利用先を削除する例（給湯の排熱利用順序が２番目の場合）

80

２） 排熱を暖房に利用しない場合
排熱を給湯に利用しない場合、排熱利用先サブテンプレートの中の暖房テンプレートを、図 4.5.7 に示すように「スルー」テンプレートに入れ替えます。このとき、元となる排熱利用先サブテンプレートにおける暖房の排熱利用順序が３番目だった場合は、「排熱利用３ スルー」テンプレートに入れ替える必要があります。
排熱利用先サブテンプレート（変更前）

排熱利用先サブテンプレート（変更前）

排熱
利用1
冷房

冷房

排熱
利用1
冷房

冷房

排熱
利用2
給湯

給湯

排熱
利用2
給湯

給湯

排熱
利用3
暖房

暖房

排熱
利用3
暖房

暖房

「排熱利用3 暖房」テンプレートを「排熱利用3 スルー」に入れ替え

図 4.5.7 暖房の排熱利用先を削除する例（暖房の排熱利用順序が３番目の場合）

81

4.5.3. 排熱利用先を個別に設定する
排熱利用先サブテンプレートは、排熱利用順序に応じて「排熱利用１」、「排熱利用２」、「排熱利用３」のテンプレートを個別に入れ替えることで、任意に排熱利用先を変更することが可能です。2022 年版のコージェネレーションテンプレート（テンプレート名称の先頭に「tm22」が付くもの）より、各排熱利用優
先順位において、冷暖房、給湯、暖房のすべての用途を選択できるように拡張されました。
あらかじめ用意されている排熱利用順序別のテンプレートの一覧を表 4.5.1 に示します。また、テンプレート選択画面における排熱利用順序別テンプレートの例を図 4.5.8 に示します。
表 4.5.1 排熱利用順序別に用意されているテンプレート一覧
利用順序
排熱利用先１

排熱利用先２

排熱利用先３

テンプレート名「CGSuse1 冷暖房」テンプレート「CGSuse1 暖房」テンプレート「CGSuse1 給湯」テンプレート「CGSuse1 スルー」テンプレート「CGSuse2 冷暖房」テンプレート「CGSuse2 暖房」テンプレート「CGSuse2 給湯」テンプレート「CGSuse2 スルー」テンプレート「CGSuse3 冷暖房」テンプレート「CGSuse3 暖房」テンプレート「CGSuse3 給湯」テンプレート「CGSuse3 スルー」テンプレート

排熱利用先１として選択できるテンプレート
排熱利用先２として選択できるテンプレート
排熱利用先３として選択できるテンプレート

図 4.5.8 テンプレート選択画面における排熱利用順序別テンプレート

82

5. 境界条件データの利用方法
境界条件データを使用すると、地域冷暖房などのように、熱源側のみを対象としたシミュレーションを行うことができます。建物側や空調機などの二次側のシミュレーションモデルは作成せず、冷水、温水、電力の負荷データを、境界条件として与えます。
境界条件データは、規定のフォーマットの CSV ファイルに記載した情報を読み込んで、BEST Water

媒体等に変換するモジュールに接続することで利用できます。境界条件モジュールの接続方法、境界条件データのフォーマットについては、下記に情報があります。

＜冷温水に関して＞
下記 URL の「TRYBEST（例題演習テキスト）」の p.188「2.6.1 専門版で実測値を用いた部分システムの計算をしてみよう」に説明があります。

TRYBEST（例題演習テキスト）： https://www.ibec.or.jp/best/tec_info.html#trybest＜電力に関して＞「BEST による設備計算の基礎から応用講習会 その２」における「5 給排水、PV・蓄電池システムの計算」の説明資料 p.150 以降に説明があります。過去の講習会テキストの参照方法は、下記 URL の「講習会情報」を参照してください。

講習会情報： https://www.ibec.or.jp/best/tec_info.html#

83