主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書

頁
１／１８

１．適用
本仕様書は、RS-485/RS-422 対応光変換器 RS485-OPT(S3)-40 及び RS485-OPT(S5)-40 に適用する。
２．概要
本製品は、RS485-OPT(S3)-40 及び RS485-OPT(S5)-40 各 1 台を 1 本の光ファイバで接続することにより、制御信号(RS-422/RS-485)を選択式にて伝送を可能とするものである。
３．伝送距離○伝送距離は、製品の許容損失と光ﾌｧｲﾊﾞの損失量により決まります。
本製品は発光強度の最小値が-8dBm、最小受光感度が-28dBm であるため、許容損失(ﾊﾟﾜｰﾊﾞｼﾞｪｯﾄ)は、-8dBm-(-28dBm)=20dB となります。
ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ損失量を 0.5dB/km とすると、最大伝送距離は、許容損失 20dB÷光ﾌｧｲﾊﾞ損失 0.5dB = 40km となります。
(中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀやｺﾈｸﾀ等、光ﾌｧｲﾊﾞ以外の損失及びﾏｰｼﾞﾝは計算式に含まれておりません。)(実際に使用する光ﾌｧｲﾊﾞの損失によって、最大伝送距離は異なります。)○本製品は、ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ(GI50/125)、ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ(SM10/125)兼用です。
ただし、ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ(GI50/125)の最大伝送距離は、光許容損失に関わらず最大 3kmとなります。尚、ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ損失は 3dB/km 以下のものをご使用ください。
○ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ(GI50/125)使用時には、ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞ(SM10/125)に比べ、発光強度が高くなります。受信機側の最大受光電力を超えないようにしてください。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
２／１８

４．主な仕様項目

RS485-OPT(S3)-40

電源電圧RS485-OPT(S5)-40

DC5V±5%

通信形式

RS-422(SW によりRS-485 2 線式

2 線での半二重双方向 ※2選択)※1

RS-485 4 線式

4 線での半二重双方向 ※2

概要

4 線での全二重双方向

通信速度

DC～4Mbps

変調方式

TDM

重量160g(取付板あり)／ 143g(取付板なし)

外形66mm(W)×80mm(D)×16.8 ㎜(H)(突起部、取付板含まず)

DC5V 入力
電源

AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ入力※3適用
コネクタ

光学的仕様

MC1,5/2-ST-3,5(ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ社製)
EIAJ 規格 RC-5320A(2) センター＋※弊社指定の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(型式:AD5V-3B)をご使用下さい。

制御信号入出力

MC1,5/5-ST-3,5(ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ社製)

光回線断 無電圧接点出力

MC1,5/2-ST-3,5(ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ社製)

光入出力

SC 形(JIS C 5973 F04)

光変調方式

直接強度変調

発光素子

LD

受光素子

PIN-PD

使用中心波長発光1310nm

1550nm

受光1550nm

1310nm適合光ファイバ

1 芯 SMF(SM 10/125)／1 芯 MMF(GI 50/125)

最大伝送距離SMF 40km(光ファイバ損失 0.5dB/km 時)(目安)

MMF 3km(光ファイバ損失 3.0dB/km 時)※1：ユニット設定：通信方式の選択方法は、｢１２．ディップスイッチの設定｣ を参照下さい。
※2：半二重通信のタイミングについては、｢１１.通信方式｣を参照下さい。

※3：DC5V 電源と AC アダプタを併用しないで下さい。故障の原因となります。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部

頁
３／１８

４．主な仕様(前ページからの続き)
項目

通信信号

入力電圧
制御部仕様
出力電圧

RS485-OPT(S3)-40 及び RS485-OPT(S5)-40

符号誤り率10-9 以下(周囲温度 25℃)

RS-485 2 線式

TRx+,TRx-RS-485 4 線式

Tx+,Tx-,Rx+,Rx-

RS-422

Tx+,Tx-,Rx+,Rx-

RS-485 2 線式

(入力範囲)ｺﾓﾝ電圧-7～+12V

RS-485 4 線式

入力感度±200mV 以内

RS-422

オープン・終端・短絡時 論理０(H レベル)

RS-422

Z=OPEN MAX5V、RS-485 2 線式

Z=100Ω時 0～2V

RS-485 4 線式
パルス幅変動量(RS-485/422)

1200m(通信速度 9.6kbps 時)

有効電線長 ※450m(通信速度※４4Mbps 時)

LED(OPT) 消灯

光回線断
エラー処理

±45ns

無電圧接点出力 OFF

電源断

LED(PW)

消灯

制御入力信号線断LED(Tx)消灯

本仕様は、シールドケーブル(特性インピーダンス 110Ω、20AWG)及び負荷側終端抵抗 100Ωを使用した場合の値となります。実際のご使用環境(ケーブル・配線・終端抵抗)では距離が短くなる場合があります。事前にご確認下さい。

５．温度条件項目値

備考

使用温度-10℃～+70℃

結露なきこと保存温度-40℃～+85℃

結露なきこと

６．絶対最大定格
項目

値

備考

電源電圧

0Ｖ ～ 6Ｖ

DC

入力電圧－10Ｖ ～ ＋12.5Ｖ

光回線断出力200mA

RS485-OPT(S)-40

入力電流 100mA 以下
DC48V

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
４／１８

７．推奨動作条件
項目

Min

Typ

MAX単位

備考

電源電圧

4.75

5.05.25V

DC

入力電圧-10―+12.5V

DC

項目

Min

Typ

MAX単位

備考

差動出力電圧2―5V

消費電流(定常時)――450mA

消費電流(起動時)――500mA

伝播遅延 ※5――0.45μｓ

通信不能時間――

2.0μｓ

８．電気的仕様

電源 DC5V(AD5V-3B(別売)使用)
RS-422 通信時
金属線 L=1m 時
光ﾌｧｲﾊﾞ L=1m 時

RS-485 のみ適用

※5 本製品による伝送にて発生する遅延時間です。伝送線（金属線・光ファイバ）の距離により実際の伝播遅延時間は延びます。詳細は注意事項を参照ください。

９．光学的仕様型式

発光受光

RS485-OPT(S3)-40

RS485-OPT(S5)-40単位

項目

Min

TypMaxMin

TypMax発光強度※-8－-3-8－-3dBm

中心発光波長－1310－－

1550－nm

最小受光感度－－-28－－-28dBm

最大受光電力0－－0－－dBm※ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞﾌｧｲﾊﾞ(SM 10/125)使用時

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40仕様書情報通信事業部頁
５／１８

１０．システム構成
１０．１

RS-485 2線式 設定時

本製品とRS-485(2線式)機器との接続例は下図の様になります。

[１]バスライン延長の場合本製品とRS-485機器を１対１で接続する場合に該当します。
①配線：極性(＋,－)を合わせてつないで下さい。

②終端抵抗：RS-485機器、及び本製品のTRx側の終端抵抗をいずれも有効にします。
終端抵抗の設定は｢11.ディップスイッチの設定｣を参照下さい。
[２]ドロップ接続の場合本製品とRS-485機器が複数台接続される場合が該当します。
①配線：同一バス上に接続して下さい。
極性(＋,－) を合わせてつないで下さい。

②終端抵抗：バスの末端となる機器の、終端抵抗(本製品ではTRx側)を有効にします。
終端抵抗の設定は｢11.ディップスイッチの設定｣を参照下さい。
※１

スター接続の場合、配線長や接続される機器の数量により、終端のバランスが崩れる場合があります。事前にご確認いただくか、ご相談下さい。

※２

Rx終端(SW1の6番スイッチ)は必ずOFFにしてください。
ONでのご使用は誤動作・故障の原因になります。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部

頁
６／１８

１０．システム構成
１０．２

RS-485 4線式 設定時

本製品とRS-485(4線式)機器との接続例は下図の様になります。
なお、本図では、図の左側の機器(本製品含む)を上流側機器、右側の機器を下流側機器と呼びます。

[１]バスライン延長の場合本製品とRS-485機器を１対１で接続する場合に該当します。
①配線：RS-485機器のTxと本製品のRxを、RS-485機器のRxと本製品のTxを接続して下さい。
極性(＋,－)は合わせてつないで下さい。(例：RS-485機器Tx+ と 本製品Rx+)②終端抵抗：RS-485機器、及び本製品のRx側の終端抵抗を有効にします。
終端抵抗の設定は｢11.ディップスイッチの設定｣を参照下さい。
[２]ドロップ接続の場合本製品とRS-485機器が複数台接続される場合が該当します。
① 配線：上流側機器のTxと下流側機器全てのRxを、上流側機器のRxと下流側機器全てのTxとを、各々同一バス上に接続して下さい。
極性(＋,－)は合わせてつないで下さい。
(例：上流側機器Tx+ と 下流側機器Rx+)②終端抵抗：バスの末端となる機器の、Rx側の終端抵抗を有効にします。
終端抵抗の設定は｢11.ディップスイッチの設定｣を参照下さい。
※スター接続の場合、配線長や接続される機器の数量により、終端のバランスが崩れる場合があります。事前にご確認いただくか、ご相談下さい。
RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
７／１８

１０．システム構成
１０．３

RS-422設定時

本製品とRS-422機器との接続例は下図の様になります。

①配線：RS-422機器のTxと本製品のRxとを、RS-422機器のRxと本製品のTxとを接続して下さい。
極性(＋,－)は合わせてつないで下さい。(例：RS-422機器Tx+ と 本製品Rx+)②終端抵抗：RS-422機器、及び本製品のRx側の終端抵抗を有効にします。
終端抵抗の設定は｢11.ディップスイッチの設定｣を参照下さい。
１０．４ 接続段数について
通信速度 2Mbps 以上にて、本製品を使用して RS-485 信号を中継する場合、接続段数は3 段までとして下さい。4 段以上の接続ではシステムの不安定の原因となる場合があります。
4 段以上接続される場合にはご相談下さい。
[接続段数とは]本製品を使用してRS-485信号を中継する状態を、下図に示します。
RS-485機器間を接続する際に、本製品を中継した回数を接続段数と表します。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
８／１８

１１．通信方式
通信不能時間(RS-485 2線式・4線式 設定時)について
本製品では、RS-485(２線式・４線式)の設定の場合に、RS-485信号の出力後、一定時間経過してからRS-485回線を開放（ハイインピーダンス状態）にします。
この時間のことを便宜上通信不能時間と呼びます。
この時間は通信速度によらず、(通信不能時間) ≦ 2.0μｓとなります。イメージを右図に示します。
この時間内に他のRS-485機器からの信号が出力されると、信号の衝突状態となり、通信に障害が出る可能性があります。
１２．ディップスイッチ(ＳＷ)の設定
通信方式の設定、及び、TRx(RS-485 2線式)・Rx(RS-485 4線式)・RS-422の終端抵抗は、本製品背面のSW1により設定できます。

SW1

設定項目は下表の様になります。
終端抵抗
ＳＷ

設定項目

通信方式

設定

１
スイッチ番号

通信方式

※１

設定

TRx終端

Rx終端(ON時100Ω)(ON時100Ω)

５６

１２３４RS-422↑↑↑↑↓：ON↑:OFF

RS-485 2線式

↓↓↓↓

↓：ON

↑:OFF

RS-485 4線式

↑↓

↑

↑

↓：ON

↑:OFF

↓：ON

↑:OFF

↑:OFF
↓：ON

↑:OFF

工場出荷時の設定は、通信方式：RS-485 2線式

終端抵抗：TRx終端 ON ／ Rx終端 OFFとなります。(上・左 各表の、太線枠の設定)※２

RS-485 2線式でご使用の場合、Rx終端(SW1の6番スイッチ)は必ずOFFにしてください。
ONでのご使用は誤動作・故障の原因になります。
RS485-OPT(S)-40

2024年 4月 1日現在
㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40仕様書頁
９／１８

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在

１３．外形及び端子配置㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40仕様書

情報通信事業部

頁
１０／１８

１４．LED表示
LED色PW赤OPT

黄点灯／消灯 条件
電源が入っているときのみ点灯。
光入力が適正である時に点灯。
光ケーブルの断線・光コネクタの外れ、対の光変換器の電源断時には消灯。

通信方式
LED色及び該当する入出力記号
RS-422
RS-485 4 線式

Tx

緑Rx+/Rx-点灯／消灯

条件

RS-485 2 線式
TRx+/TRx(入力時のみ)●本製品への入力信号の論理が０の時に点灯、１の時に消灯。
●本製品からの出力信号の論理が０の時に点灯、１の時に消灯。

Rx

黄Tx+/Tx-

TRx+/TRx(出力時のみ)●光ファイバが接続されていない時は消灯。
●対の光変換器からの光信号が入っていない時は消灯。

１５. 配線方法(ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ部)※ 図中の極数は一例です。本製品の極数とは異なります。

｢適用線種：単線/撚線0.08～1.5㎜２、AWG28～16｣

RS485-OPT(S)-402024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書頁
１１／１８

１６．光回線断出力用接点信号 出力インターフェイス※18 項⑰～⑳注意事項参照
１７．添付品
本製品には、フェニックスコンタクト社製 ｢MC1,5/2-ST-3,5｣・・・２個、フェニックスコンタクト社製 ｢MC1,5/5-ST-3,5｣・・・１個、が付属します。
１８．注意事項①同一のRS-485信号線への、本製品を含むRS-485機器の接続台数は、最大32台になります。
それ以上の台数を接続する場合はご相談下さい。
②RS-485/422 信号は差動電圧による伝送ですが、接続される RS-485 機器との信号 GND に差がある
場合には、RS-485 入力に仕様を越える電圧が入力される可能性があります。
ご使用の際には、本製品及び接続される RS-485 機器の信号 GND も接続する事を推奨します。
③接続される RS-485 機器によっては、送受非通信時に論理不定となり、通信不具合が発生する場合が有ります。制御信号端子への外付け抵抗によるプルアップ及びプルダウン処理、等につきましては、ご相談下さい。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書頁
１２／１８

１８．注意事項 （つづき）④ＡＣアダプタは当社指定の物（弊社注番：AD5V-3B）をご使用ください。
⑤ＤＣ５Ｖ電源とＡＣアダプタを併用しないで下さい。故障の原因となります。
⑥本製品は、電源投入後、動作が安定するまで約 0.5 秒程度必要となります。
その間、LED Rx(黄)が点滅、出力が不定となります。システム設計時にはご考慮下さい。
⑦本製品とファイバの接続により発生する発光量のロスを考慮してご使用ください。
コネクタ接続の場合、ご使用になるアダプタ及び接続先のコネクタ精度にもよりますが、一般的に 0.3dB 程度の損失が発生する可能性がありますのでご注意ください。
⑧本製品及び電線・ファイバによる伝送遅延を考慮してご使用ください。
本製品による遅延のほかに、光ファイバにて約 5μｓ／ｋｍの遅延が発生します。
ご利用になる使用環境によっては、本製品を使用できない場合や、光ファイバの長さが制限される場合があります。使用環境を十分ご確認の上でご使用下さい。
⑨本製品は、光学系の精密部品を内蔵しています。落下・衝撃などを加えますと、故障の原因となります。
⑩製品検討の際には、組み合わせる機器、ノイズ環境等、本製品を使用すると想定される全体のシステムの中で、事前に精度、ノイズ等をご確認の上、ご検討下さい。
⑪電源、入力、出力端子は、ケースに対し、絶縁されております。
設置環境に応じてアース接地等の処理を施してください。
⑫本製品を解体しないでください。
⑬本製品を長時間使用しない場合には、光ファイバを取り外し、光コネクタに付属のキャップを取り付けた状態で保存してください。
光ファイバコネクタに埃などが入ると伝送距離、伝送能力などの劣化が発生します。
⑭本製品のRS-422/RS-485通信の仕様は、特性インピーダンス110Ω、負荷側終端抵抗100Ωを使用した場合のものです。ご使用環境によっては通信距離が短くなる、誤動作を起こす場合があります。事前にご確認下さい。
⑮本製品は、クラス 1 レーザーを使用しています。
SC コネクタ先端からはレーザー光が放射されていますので、安全の為、直接のぞき込まないで下さい。
⑯雷サージ流入や ESD 印加による製品破損を防止するため、本品を設置時には、筐体をアースに接地してください。尚、筐体と電源 GND は、非導通となっております。
アース接地を行わずに 1 ヶ月以上継続してご使用中に故障し、弊社にて雷サージ流入やESD 印加による製品破損と特定した場合には、修理不可の全損扱いとさせていただきます。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書頁
１３／１８

１８．注意事項（つづき）⑰接点出力に接続する機器についての注意点
製品の接点出力にリレーコイル等の誘導負荷を直接接続される場合、リレーコイルは誘導負荷ですので、回路を遮断する際に大きなサージ電圧が発生し、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。
サージ電圧に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

破損【図 1】ダイオード無し時の接続例
サージの対策のためには、ダイオードを並列に挿入することやダイオード内蔵型のリレーを選定されることでサージを負荷で消費させて保護します。
(CR 内蔵型は交流用となるため本回路の対策には有効ではありません。)
設置するダイオードは、電源電圧１０倍以上、順方向電流は負荷電流以上のものを選定してください。
選定例 1：整流ダイオード

GP02-30

Vishay 製

ピーク繰り返し逆電圧：3,000V
最大非繰り返しサージ電流：15A
選定例 2：ダイオード内蔵リレー オムロン製 MY2-D【図 2】ダイオード有り時の接続例
RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
１４／１８

１８．注意事項 （つづき）⑱接点出力に接続する機器についての注意点 2製品の接点出力に、半導体負荷や直接制御機器等を接続した場合、制御機器の電源起動時、接点出力部に過電流が流れる場合がございます。一時的であっても仕様値を超える電流が接点出力部に流れた場合、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。過電流に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

破損

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 3】過電流発生例
電流量を制限する抵抗やダイオードを直列に挿入することで過電流を防止することができる場合があります。
尚、設置する電流制限素子は、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。
また、過電流に耐えることが可能な大電流容量のリレーを間に入れることで、製品内蔵の半導体リレーの破損を防止することができます。
尚、設置する大電流容量リレーは、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。
選定例：定電流ダイオード SEMITEC 製 CRD E シリーズ

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 4】過電流制限例

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 5】大電流容量リレーによる保護例

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
１５／１８

１８．注意事項 （つづき）⑲接点出力に接続する機器についての注意点 3接点出力に接続する負荷にノイズ対策として大容量のコンデンサ等を平滑用に接続した場合、電源起動時のコンデンサへの充電にともなう突入電流により、過電流状態となり、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。
過電流に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

破損

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 6】突入電流発生例

電流量を制限する抵抗やダイオードを直列に挿入することで過電流を防止することができる場合があります。
尚、設置する電流制限素子は、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。
ただし、電解コンデンサの応答性が悪くなる場合があります。ご注意ください。
選定例 1：定電流ダイオード SEMITEC 製 CRD E シリーズ
選定例 2：電解コンデンサの小容量化

当社機器接点出⼒側接続機器側【図 7】突入電流制限例

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管

RS485-OPT(S)-40
仕様書

情報通信事業部頁
１６／１８

１８．注意事項 （つづき）⑳接点出力に接続する機器についての注意点 4
頻繁に静電気の発生する現場での使用や耐電圧試験を実施した場合、半導体リレーを破損させてしまうことがあります。静電気や高電圧に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。
静電気破損

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 8】静電気発生例

バリスタ等の静電気対策素子を挿入することで過電流を防止することができる場合があります。
尚、設置するバリスタは、使用される電圧に合わせて選定してください。
選定例：バリスタ 日本ケミコン製 TND20V-390KB00AAA0
バリスタ電圧：39V

DC24V

当社機器接点出⼒側

接続機器側【図 9】バリスタ設置例

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書頁
１７／１８

１９．記載事項の変更：お断り
本仕様は予告なく変更することがあります。最新の情報については弊社までお問合せ下さい。
２０．適用範囲➀以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談下さい。
➁選定例は、動作を保証するものではありません。
２１．保証内容①保証期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後 3 年といたします。
②納入した製品が納入日より３年以内に設計製作上の不備により破損または故障が発生した場合は製品の無償交換致します。尚、アース接地をせずに、1 ヶ月以上継続してご使用された場合、保証期間は１年とさせていただきます。
保証期間内でも次の場合は対象外とします。
1．火災、天災、異常電圧による故障、損傷。

4．故障が本製品以外の原因による場合。

2．不当な修理、調整、改造された場合。

5．納入時明細書類のご指示のない場合。

3．取扱が不適当なために生ずる故障、損傷。
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。
２２．責任の制限
当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所

主管
情報通信事業部

RS485-OPT(S)-40
仕様書頁
１８／１８

２３．適合用途の条件①当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されているシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認下さい。
②下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などにより、ご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
a) 屋外用途、潜在的な化学汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ等に記載のない条件や環境での使用b) 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、及び行政機関や個別業界の規制に伴う設備c) 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置d) ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備e) その他、上記 a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途③お客様が当社製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
④カタログ等に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。
⑤当社商品が正しく使用されず、お客様または第三者に不測の損害が生じることがないよう、使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ尊守ください。
⑥カタログ等に記載の各定格・性能値は、単独試験における値であり、各定格・性能値の複合条件を同時に保証するものではありません。

RS485-OPT(S)-40

2024 年 4 月 1 日現在㈱七星科学研究所