実験排水処理施設での排水分析について
宮崎大学工学部教育研究支援技術センター
高階卓哉

はじめに
実験排水処理施設では、主に実験室の流しから排出された実験希薄洗浄排水について、水質分析及び排水処理を行っている。実験濃厚廃液（２あるいは３回目までの洗浄水を含む）は定期回収の後、外部委託処理している。水質分析は「公共下水道への排除基準」に基づいて行っており、基準値を超過したときのみ排水処理（凝集沈殿処理）を行い下水道へと放流している。しかし、凝集沈殿処理は有機化合物などについては除去できないので、特に注意が必要である。ここでは、実験排水処理施設における実験排水の重金属類の濃度の推移や、流入から下水道放流までの流れなどについて報告する。
キーワード：水質分析、排水処理

1.概要
各実験室の流し等から排出された実験排水は公共下水道へ直接流すことができないので、実験排水処
理施設で水質分析を行い、基準値超過の有無を確認してから排水している。これまでは、重金属類のみ分析を行っていたが、2003 年から揮発性有機化合物の分析も開始したので、それらのデータも併せて排水処理の方法等を報告する。

２.分析
２−１ 実験排水の分析項目
表１ 宮崎大学における実験排水の分析項目

分析項目
排水基準（mg/L)
水銀0.005
鉛0.1
鉄10カドミウム0.1
亜鉛5
銅3クロム2
マンガン10ジクロロメタン
0.2
1.2－ジクロロエタン
0.04
四塩化炭素0.02
ベンゼン0.1
宮崎大学においては特に、水銀、鉛、ジクロロメタンが注意を要する。

２−２ 分析方法
水銀以外の重金属類
・フレーム原子吸光光度法
試料を高温のフレーム中に噴霧して原子を原子化させ、このフレーム中の原子蒸気に特定波長の光を透過させ、その吸光度を測定することにより濃度を測定する。以下の３つの性質を利用している。
・基底状態の原子は、特定波長の光を吸収して励起状態になる。
・吸収波長は元素によってそれぞれ異なる。
・ある濃度範囲で、測定対象元素の濃度と吸光度の間には比例関係が成立する。
水銀・還元気化原子吸光光度法
吸光度を測定して濃度を求める原理は、フレーム原子吸光光度法と同様である。原子化の方法が異なり、フレームではなく還元剤を用いて、試料中の水銀を金属水銀に還元する。金属水銀は揮発しやすいので、空気を循環通気して水銀蒸気を発生させて測定部に導入し、吸光度を測定する。
揮発性有機化合物・ガスクロマトグラフ分析（ヘッドスペース法）
試料水を一定の空間を残してバイアル瓶に入れ、水に溶解している低沸点有機化合物が気相と液相の間で平衡状態になるのを待ち、上部にできた空間の気体をサンプリングしてガスクロマトグラフで検出する。尚、検出器はベンゼンには FID（水素炎イオン化検出器）、それ以外には ECD（エレクトロンキャプチャ検出器）を使用している。

３．実験排水の処理方法
スクリーン
H2SO4
沈砂池

液体キレート

NaOH

原水ピット

凝集助剤

凝集剤

中和槽

凝集沈殿槽

凝集槽

混合槽

No.1調整槽撹拌ブロワー

放流

処理水槽

No.1調整槽

排泥ピット

異常なし

No.2調整槽

汚泥貯留槽

異常あり
No.2調整槽撹拌ブロワー

場外搬出(外部委託処理)
図１ 排水処理フロー
実験排水の水質が基準値以下の場合は分析後に表２ 実験排水中の重金属濃度そのまま下水道に放流しているが、基準値を超えた場合は凝集沈殿処理を行った後に放流している。

分析項目

最大年

測定値
(mg/L)

凝集沈殿法・・・縣濁物質と重金属の除去

検出回数
排水

排水

排水

基準の基準の基準５割以上 ８割以上

超過

(基準値を超えたときのみ)

1995

0.0341853（１）pH を７付近に調整する。

1996

0.016215108（２）キレート剤を添加して重金属を捕集させる。

1997

0.0258251510（３）無機凝集剤を添加して縣濁物質を凝集させ、1998

0.01631021

1999

0.004342202000

0.0700151092001

0.00433

61020020.0067931120030.00946

161072004

0.006171111995

0.791463161996

0.242576641997

0.102729701998

0.111211621999

0.11

4191

いてはやや改善してきたかにみられたが、2003 年に2000

0.08

1310なって再び悪化してしまった。また、水銀、鉛以外の

2001

0.077

200

重金属の基準値超過は今のところ起こっていない。

20020.106

11120030.1464112004

0.075

100

小さなフロックを形成させる。
（４）有機高分子凝集剤を添加して、フロックをHg大きく成長させる。
（５）凝集沈殿槽でフロックを沈殿させて固液分離し、上澄み水を排水する。

４．実験排水の水質
４－１ 実験排水中の重金属濃度
表２は、本学において特に注意すべき項目の分析結果をまとめたものである。排水中の鉛濃度に関しては、以前と比べて大幅に改善してきている。水銀につPb

４－２

実験排水中の揮発性有機化合物濃度

無機・有機廃液量
9000

ら開始され、分析項目はジクロロメタン、1.2－ジクロロ

8000

エタン、四塩化炭素、ベンゼンの四種類である。ベン7000

ゼンとそれ以外では、検出できる検出器の種類が異6000
廃 液 量 （ Ｌ）

本施設での揮発性有機化合物の分析は 2003 年かなるので、同時に分析することができない。分析周期は１～２週に一回である。揮発性有機化合物の基準

5000

全体無機全体有機4000
3000

値超過は現在のところ一度も起こっていない。

2000
1000

表３ 実験排水中の揮発性有機化合物濃度
最大

分析測定値

年

項目07

検出回数
５割以 ８割以891011年度

12131415

排水基準

図３ 全学部実験廃液量の経年変化(mg/L)

上

上

9.0×10-3000

2004

2.1×10-20002005

8.4×10-2000

近年、基準値超過の回数は減少してきていたが、

1.2-ジク 2003

3.3×10-3000

２００３年の１２月に水銀の基準値超過がたびた

ロロエタ 2004
ン
2005

2.0×10-3000

N.D

0002003

2.4×10-30002004

2.0×10-40002005

3.2×10-50002003

N.D0002004

N.D

0002005

N.D

000

ジクロロメタン

四塩化炭素
ベンゼ
ン

2003

超過

N.D:検出限界以下

６．まとめ

びみられた。表２を見ても理解できるように、鉛が大幅に改善してきたのに比べて、水銀はほとんど変化が無い。水銀は毒性が強いため、その排水基準も厳しく、排水２００ｍ ３ 中に水銀１ｇが混入しただけで基準値を超過してしまう。このため、水銀を使用した容器等の洗浄の際には特に注意が必要である。
揮発性有機化合物については本施設で分析を開始してから一度も基準値超過は起こっていない。
１０年ほど前に下水道管理者から、ジクロロメタンの基準値超過を指摘されたことがあったが、そ５．実験廃液量の変化のころに比べて大幅に改善されたといっていいだ

図２に学部別、図３に全学の実験廃液量の経年変化を示した。近年の傾向では、工学部の有機系廃液量の増加が特徴的であり、全学の有機系廃液量増加の原因となっている。

揮発性有機化合物の流しへの排出削減に取り組んできた結果である。
本学では、鉛や水銀及びジクロロメタンの基準値超過がたびたび見られ、過去に下水道管理者か学部別無機・有機廃液量ら警告され、ジクロロメタンについては改善命令6000まで受けたことがある。仮に、改善命令を達成で5000きなければ、下水道への実験室の流しからの排除
工学無機
工学有機
農学無機
農学有機
教育無機
教育有機

4000
廃液量（Ｌ）

ろう。これは、本学が溶媒回収装置等で積極的に30002000を禁止されるため、実験や研究に重大な支障を来すことになる。従って、実験同様に排水の取り扱いについても細心の注意をもって取り組むべきである。

1000
07891011年度

12131415

図２ 学部別実験廃液量の経年変化

参考文献
実験廃棄物取り扱いの手引書

宮崎大学