故障かなと思ったら点灯しない。

検知エリアの中に人が入ったのに点灯しない。

電源が OFF になっている。

電源を ON にしてください。

検知エリアが遮られている。

センサーの前に障害物があると人の動きを検知できません。場所を変更してください。

夏場など、周囲の温度と人体の温度が近くなり、温度差がない。

検知エリアの中に人がいないのに点灯する。

検知エリア内に誤動作源がある。
熱を発する機械などエアコンなどの送風する機器

検知エリア内の誤動作源を取り除いてください。

検知エリア内に人がいるのに消灯する。

検知エリア内で人が静止しているか人の動きが少ない。

タブレットで点灯時間の設定を長めに変更してください。

検知エリア内に人や熱の発生源がある。

検知エリア内に人がいたり、熱の発生源があると点灯します。

連続点灯モードになっている。

① センサー付き LED ベースライト（防雨・防湿形/低温倉庫用）
電源一体型 メッシュネットワーク対応
蛍光灯 Hf 32 形 高出力タイプ 2 灯相当① BL-642-MN② GW-1

センサーは人やフォークリフトの動きによる温度変化を検知します。
温度変化が少ない場合や温度変化がゆるやかな場合は、検知しにくくなります。

防寒具やヘルメット、手袋などで体温が遮断されている。
非常にゆっくりとした動作で検知エリアに侵入した。

消灯しない。

形式② ゲートウェイ

Wifi

Wifi

② ゲートウェイ

ゲートウェイタブレットで自動モードに変更してください。

定格電圧
消費電力
取付方法
光源
色温度
演色性
器具光束
固有エネルギー消費効率
光源寿命
センサー検知高センサー検知範囲

AC100 〜 200 V 50/60 Hz
42 W
天井直付け
昼白色 LED
5,000KRa80
6,900 lm
164 lm/W
60,000 時間
8 m まで取付高 6m で直径 6m

通信機能設定メッシュネットワーク / Wi-Fi
動作
自動 / 連続点灯
検知時点灯
50% 〜 100%（10%単位で調光）
待機時点灯
0% 〜 50%（10%単位で調光）
点灯時間
10秒 〜 10分間で調節可能センサー感度
H（高）/ M（中）/ L（低）テスト / リセット / 消灯 / 動線管理
その他
スケジュール管理 / 消費電力計算−40 ℃ 〜 45 ℃
屋内1.4 kg
PSE（電気用品安全法）
JIS C 8105-3（定格消費電力 / 建築物省エネ法）
IP 54
S2
取付金具2個、固定ネジ/ ワッシャー各4個、落下防止ワイヤー1本

使用温度範囲
使用場所
質量適合規格等
保護等級
耐震クラス
付属品

● GW-1電源
通信
質量適合規格等
付属品

メッシュネットワーク

1 ゲートウェイに照明器具最大 300 台

ゲートウェイと照明器具は別電源

1 ゲートウェイに照明器具最大 300 台

照明器具

214

①

10161

最大 1,300 台まで拡張可能

Φ70
83

GW-1

照明取付金具

検知範囲は目安です。気温、移動速度、進入方向、器具の設置状態等により変化します。

メッシュネットワーク

1200

φ10.5

84.5
12φ4.517

メッシュネットワーク
18105

66.705.702064.30

10570.6

448

メッシュネットワーク

本システムは、照明をメッシュネットワークでつなぎ、照明のグループ化や明るさ等を、タブレットで直感的に設定できる省エネ照明システムです。
データ送受信用のゲートウェイ１台で 300 台までの照明が制御でき、ゲートウェイを複数台設置すれば、１フロアで最大 1300 台まで制御できます。
専用のセンサー付き照明器具と専用ゲートウェイ、Android 搭載のタブレットが必要です。300 台以上の照明を制御する場合は、ゲートウェイを複数台設置し LAN ケーブルで接続します。

66.70

8.5
4.30
5

メッシュネットワーク

タブレットからメッシュネットワーク内のどの照明器具へもアクセス可能

14.60

5

R 4.25

照明器具間はメッシュネットワーク

メッシュネットワーク

GW-1

取付金具

65

※Android対応

ゲートウェイ 最大 10 台まで拡張可能

LAN ケーブル

メッシュネットワーク

1 ゲートウェイに照明器具最大 300 台

タブレット

51.7

（タブレット制御※）

BL-642-MN

908

ゲートウェイLAN ケーブル

メッシュネットワーク● BL-642-MN

Wifi

4.50

器具設定

グルーピングスケジュール消費電力動線

38

ACアダプター（DC 2.5V） 型式GF18-US0530T / 出力DC5V3A
メッシュネットワーク / Wi-Fi / イーサネット
275g
電波法取付板

ゲートウェイ84.30
104.70

ゲートウェイLAN ケーブル
LAN ケーブル最長 80m（80m を超える場合はハブで中継）

タブレット

ゲートウェイWifi
通常 50mBL-642-MN / GW-1 保証書

タブレット

メッシュネットワーク

照明器具

通常 15m

ゲートウェイ

メッシュネットワーク

照明器具

通常 15m

照明器具

メッシュネットワーク

照明器具

通常 15mシステム構成部品
お客様ご用意① BL-642-MN

0820E1② GW-1Android タブレット

LAN ケーブル（制御対象照明 300 台以上の場合）

ハブ（LAN 接続 80m 以上の場合）

安全に関するご注意② BL-642 センサー検知エリア

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
● 器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備があると、発火、感電、落下の原因となります。
● 照明器具の外部可とうケーブル又はコードが損傷を受けたとき、危険をさけるために、有資格者だけが取り替えることができます。
● HIDランプ用器具（安定器二次側）、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対使用しないでください。
器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。
● 直流電流では絶対に使用しないでください。器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。
● この器具は天井取り付け器具です。壁面取り付け、補強のない天井面への取り付け、据え置き取り付けはしないでください。
発火、感電、落下の原因となります。

検知エリアは目安です。取付高さ、周囲の温度、人やフォークリフトの表面温度、移動速度、器具の設置状況などにより大きく変化します。
夏場など、人やフォークリフトと周囲温度の差が少ない場合は、検知しにくくなります。
※センサーの検知エリアを狭くしたい場合は、付属のマスキングカバーで調節してください。
マスキングカバーを取り付けると、カバーで覆われた部分は検知しなくなります（下図参照）
マスキングカバーを取り付けた場合（マスキングカバーの内周を切り取り）

マスキングカバーを取り付けない場合

マスキングカバーを取り付けた場合（マスキングカバーの切り取りなし）● 必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。器具落下の原因となることがあります。
● 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。
● 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
● 調光機能の付いた照明器具および回路では使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
● 器具の分解、改造および部品を変更して使用しないでください。落下、感電、変形、火災の原因となります。
● 器具を長時間見続けることがないように器具を設置してください。網膜障害の原因となることがあります。

③ GW取付に関する注意事項

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
● この器具は屋内専用器具です。それ以外の場所では使用できません。発火、感電、落下の原因となります。
● 定格電圧（AC100〜200V）以外の電源で使用しないでください。発火、感電の原因となります。
● 周囲温度 −40〜45℃ でご使用ください。高温で継続使用すると部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。
● 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミストの発生する場所等では使用しないでください。感電、落下の原因となります。
● 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は 1m 以上離してください。火災の原因となります。
● 掘り込まれた狭い空間や、密閉された狭い空間で使用しないでください。火災の原因となります。
● 明るく安全にご使用いただくために、1年に1回の保守・点検を行ってください。

⑥②③④⑤①① BL-642-MN 取付方法
アンカーボルトなどで1 本体についている取り付け金具を外し、天井にしっかりと固定してください。

① 制御する照明 ( 最大 300 台 ) の中心付近に設置してください。

2012② 電源は照明と別配線にしてください。

③ 最も大きな天井梁の下面より 30cm 以上レベルを下げてください。

R4.5アンカーボルト
M10 または W3/8

④ 金属製のシャッターや鉄骨の構造物、コンクリート壁から 4.5m 以上離して設置してください。
⑤ Wi-Fi のアクセスポイントから 3.5m 以上離して設置してください。

作業前は、必ず電源をお切りください。

⑥ 300 台以上の照明を制御する場合は、ゲートウェイを増設します。

穴径寸法詳細LAN ケーブル（カテゴリー 5 または 5c ）で接続してください。

ケーブルの最長通信距離は 80m です。80m を超える場合はハブで接続してください（推奨機種：GS105E / GS108E）

警告⑦ 付属の取付板を使用して、本体ランプ面を建物の床に向けて設置してください（下図参照）

器具の取り付けは、質量に耐えられる所に取り付けること（強度不足は落下の原因となります）

2 電源線の接続します。ケーブル線と電源線を確実に接続し、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を施します。

⑦3 本体を取り付け金具に確実に取り付けてください。

ランプ

天井
電源線
自己融着テープ（別途）を巻きつけたあと、絶縁テープ（別途）を巻きつける④ GWランプ表示

警告

防湿・防雨形ですので、接続部は外部からの完全な絶縁・防水処理が必要です。
接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

4 固定ネジ4本で、本体と取り付け金具をしっかりと固定してください。

5 落下防止ワイヤーを、落下防止ワイヤー取り付け用のボルト（市販品）や躯体等に確実に取り付けてください。

電源を入れて6 取り付け作業完了後、点灯を確認してください。

設定はリモコン（別売）で行います。

表示ランプ（4色）

落下防止ワイヤー

ネジ
固定

警告

固定ネジは4本とも確実に固定してください。
（固定不足は落下の原因となります）

警告
落下防止ワイヤーのリングを、落下防止ワイヤー取り付け用のボルト等に確実に取り付けること。
取り付けないと、器具落下による事故の原因になります。

A
ウォームアップ（初期安定動作）について電源投入後60秒間は強制点灯し、リモコン操作ができません。これは、センサーが安定するまでの初期動作で故障ではありません。

BCD

表示カラー

表示対象

A. 青

メッシュネットワーク点灯

消灯

ゆっくり点滅はやく点滅

ネットワーク確立－

ネットワーク未確立－

Wi-Fiデータ送信中－

イーサネットデータ送信中

B. 緑

Wi-Fi

Wi-Fi接続成功

Wi-Fi接続不成功

C. 黄

イーサネット(LAN)LAN接続成功

LAN接続不成功

D. 赤

本体電源(親機)電源オン
電源オフ(子機)電源オン、親機と接続中

ネットワークデータ送信中

a.2秒間隔で点滅→メッシュネットワーク異常
初期設定データ送信中
b.0.5秒間隔で点滅→親機と子機が接続していない（ご参考）システムの時刻合わせが必要な場合、緑と黄ランプが 2 秒間隔で点滅します。