HVAC Products

オープンネットワーク対応
プログラマブルDDCコントローラ
Climatix シリーズ

コンセプト● ハイレベルなフレキシビリティ● オーブンプロトコル対応● ユーザフレンドリィ● 高速 / ⼤容量化

Climatixシリーズは・・・
空調機や給排気ファン，熱源設備等の制御に使用できるプログラマブルなコントローラです。
DDC制御とシーケンス制御を組合わせた高機能な制御プログラムを構築することが可能であり、設備の効率的な運転や省エネルギー制御を実現することができます。
DDCコントローラの特徴であるPID制御やアナログ演算機能とPLCの持つ高速シーケンス制御機能を融合した高速高機能なコントロー
ラとして開発されました。
ビジュアルなユーザインターフェースを持つプログラミングツールによりユーザフレンドリーな環境でプログラム開発を⾏うことができます。

Climatixシリーズは・・・
BACnet/IP,BACnet/MSTP及びLonworks,OPC,Mbus,ModBus等多くのオープンプロトコルをサポートし、多彩なビルディングマネージメントシステムやSCADAソフトウェアとのインテグレーションを容易に⾏うことができます。
さらにWebブラウザを使用した監視システムやASPサポート，eメールによる警報通知システム等，先進的なシステムを構築することが可能です。
また タッチパネルなどを使用して直観的でわかりやすく操作性の高いシステムとすることができます。

Webブラウザ監視画面

Climatixシリーズは・・・
SIEMENSのハイクオリティな制御技術をプラットホームとし、オープンコミュニケーション機能を融合した未来志向なDDCコントローラです。
2

ラインアップ
高いフレキシビリティと様々なインターフェースを持つPOLコントローラは、全て共通のプラットホームで構成されており，アプリケーションプログラムは高い互換性を持っています。

コンパクトコントローラ

POL63x シリーズ

POL635.00/STD ︓ ベーシックモデル
POL636.00/STD ︓ LONインターフェース
POL638.00/STD ︓ TCP/IPインターフェース
POL638.70/STD ︓ TCP/IP+ ビルトインHMi

・電源AC/DC 24V
・⼊出⼒点数︓21点
・通信インターフェース
ModbusRTU標準（マスター/スレーブ）
TCP/IPモデルはModbusTCP，OPCサポート
通信オプションモジュール︓最⼤3台
・ソフトウェアツール︓SAPRO/Scope・拡張I/O使用可能

スモールコントローラ

POL42x シリーズ

POL424.50/STD ︓ タイプ1
POL422.50/STD ︓ タイプ2
POL423.50/STD ︓ タイプ3・電源AC/DC 24V
・⼊出⼒点数POL424.50︓21点
POL422.50︓22点
POL423.50︓22点
・通信インターフェース
ModbusRTU（マスター/スレーブ）及びProcessbus標準サポート
・ソフトウェアツール︓SAPRO/Scope・拡張I/O, 通信モジュール使用不可

3ラインアップ - C600シリーズ -コンパクトコントローラ

POL648 シリーズ

POL648.10/STD ︓ スタンダードモデル1
POL648.80/STD ︓ ビルトインHMi付・電源AC/DC 24V
・⼊出⼒点数︓21点
・通信インターフェース
ModbusRTU (2ポート) (マスター/スレーブ)
BACnetMSTP (1ポート),
BACnetIP, ModbusTCP, OPCサポート
通信オプションモジュール︓最⼤2台
・ソフトウェアツール︓SAPRO/Scope・拡張I/O使用可能

コンパクトコントローラ

POL688 シリーズ

POL688.10/STD ︓ スタンダードモデル2
POL688.80/STD ︓ ビルトインHMi付
・電源AC/DC 24V
・⼊出⼒点数︓27点
・通信インターフェース
ModbusRTU (2ポート) (マスター/スレーブ)
BACnetMSTP (1ポート),
BACnetIP, ModbusTCP, OPCサポート
通信オプションモジュール︓最⼤2台
・ソフトウェアツール︓SAPRO/Scope・拡張I/O使用可能

4

拡張性
Climatixシリーズコントローラの⼊出⼒を拡張するI/Oユニットや各種，通信オプションを組合わせて最適なシステムを構築することが可能です。

拡張I/Oユニット
POL925.00/STD︓⼊出⼒点数 6点
POL945.00/STD︓⼊出⼒点数 8点

POL955.00/STD︓⼊出⼒点数 14点
POL965.00/STD︓⼊出⼒点数 15点
POL985.00/STD︓⼊出⼒点数 26点
・電源AC/DC 24V・最⼤31台/コントローラ
・コントローラ本体の右側に直接取付もしくは拡張I/Oバスによりリモート使用

通信モジュール
対応インターフェース
BACnet/IP, BACnet/MSTP, Lonworks, MBus, ModBus 及びWebモニタリング
POL902.00/STD︓ModBusモジュール
・ModBus RTUモード，RS485インターフェース
・スレーブポート×2
POL904.00/STD︓BACnet MS/TPモジュール
・BACnet MS/TPプロトコル，RS485インターフェース
・B-BCプロファイル
POL906.00/STD︓LONモジュール
・Lonworks
・TP/FT-10 78kBaud
・SNVT変数 最⼤62
POL907.00/STD︓MBusモジュール
・Mバスデバイス 最⼤6台（Mバス電源不要）
・Mバスデバイス 最⼤50台（別途Mバス電源要）POL908.00/STD︓BACnet IPモジュール・インターフェース，Ethernet 10/100Mbit
・B-BCプロファイル
POL909.50/STD︓Webモジュール (AWM)
・HTML/ASPサポート，FTPサーバ，e-mail送信，P2P通信・WebSCADAアプリケーション
・データトレンド（SDカード使用）
5ユーザインターフェース
タッチパネルや，ハンディHMi及びルームユニットを使ってユーザフレンドリィで使いやすいシステムとすることができます。

タッチパネル・3.5型〜15型
・グラフィック表⽰，オンライン/オフライントレンド，
アラーム/イベント履歴・パスワードセキュリティ
・㈱デジタル製（GP4000シリーズ）

ハンディ HMi
POL895
・メニュー方式
・テキストベース
・計測値/設定値表⽰ 変更，ON/OFF操作
・パスワードセキュリティ

POL871・メニュー方式
・テキストベース
・計測値/設定値表⽰ 変更，ON/OFF操作
・パスワードセキュリティ
・ハンディタイプ（POL871.71）
・パネル取付タイプ（POL871.72）

ルームユニット
POL822・温度表⽰，設定変更，冷暖表⽰
・運転/停⽌操作，風量切替
・Processバスインターフェース

6

プログラミング＆サービスツール
Climatixシリーズのアプリケーションプログラムは､空調/冷凍設備制御用に開発した高機能オートメーションオブジェクトライブラリィと国際規格IEC-61131に準拠したスタンダードファンクションブロックで作成します。
Climatixシリーズでは､2種類のPCツールを使用します。
SAPROは､CADをベースにしたグラフィカルなプログラミングツールでありオブジェクト/ファンクションブロックを組合せてPOLのアプリケーションを作成,コンパイル, ダウンロードを⾏います。
また オンラインテストでは､リアルタイムに内部データをビジュアルに表⽰し効率的なデバッギングが可能です。
Scopeは､POLコントローラ内の各種データや設定値，パラメータの表⽰/設定 及び リアルタイムトレンドなどを⾏うことができ､現場における調整を容易に⾏うことができます。
両方のツールは､POLコントローラのUSBサービスコネクタ もしくは TCP/IPインターフェースを利用して使用することができます。

SAPRO

・ファンクションブロック形式のプログラミングツール
・高機能オートメーションオブジェクト
・国際規格IEC61131-3準拠のスタンダードブロック
・コントローラのスタート/ストップ・セルフドキュメント機能・コンパイル/ダウンロード
・オンラインテスト

Scope・表⽰/設定,計測値,状態,設定値などのコミュッショニングツール
・各種パラメータの表⽰/設定
・コントローラのスタート/ストップ・プログラムダウンロード

7

Climatix IC - リモートサービスシステム クラウドコンピューティング技術を利用したClimatix ICリモートサービスシステムは、遠隔地から運転中のClimatixシステムに接続できるネットワーク環境を提供し、運転状況の把握や各種メンテナンスをリモートセンターから⾏うことを可能にします。

サイトオーバービュー● 計測値/機器運転状況● アラーム発生状況, 履歴

ヒストリカルデータ● データ収集及びトレンド表⽰● データ分析, 設定値調整● 故障予知, 予防保全

ソフトウェアメンテナンス● ファームウェア,アプリケーションバージョンチェック● リモートアップグレード● パラメータバックアップ● アップグレードプロセスの監視

セキュリティ
● 暗号化通信の採用（HTTPS）● ユーザや機器の厳格なグループ管理, アクセス制限● シーメンスCSAセキュリティ● EUデータプライバシーChapter58外形図
コンパクトコントローラ（Lon）

POL636.00/STD

POL648.10/STD

コンパクトコントローラC600

拡張I/O接続端子

拡張I/O接続端子

24V
GND
B－
A＋コンパクトコントローラ (TCP/IP+HMi) POL638.70/STD

24V
GND
B－
A＋

コンパクトコントローラC600 (HMi付)

POL648.80/STD
拡張I/O接続端子

拡張I/O接続端子

24V
GND
B－
A＋

24V
GND
B－
A＋

スモールコントローラ

POL423.50/STD

通信OP（Lon, Web）

拡張I/Oユニット

POL955.00/STD

ハンディHMIPOL906.00, 909.50/STD

POL895.51/STD

拡張I/O接続端子
24VGNDB－
A＋9用途
空調設備

空調機制御，給排気ファン風量制御，2/4管式冷暖房制御，室温カスケード制御，最適空調制御，室圧制御外気冷房制御，エンタルピ/絶対湿度/露点温度計算

熱源設備

冷凍機制御（PolyCoolパッケージ），ヒートポンプ制御，スーパーヒート制御，熱源機制御，熱源/ポンプ台数制御，蓄熱制御，外気補償送⽔温度制御，熱量積算

その他

スケジュール制御，運転時間/回数積算，遠隔モニタリング（インターネット/イントラネット）仕様

ｽﾓｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ1

ｽﾓｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ2

ｽﾓｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ3

ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ

拡張I/Oﾕﾆｯﾄ

POL424.50

POL422.50

POL423.50

POL63xPOL955.00

⼊⼒電圧

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

消費電流

AC 1600mA
DC 1500mA

AC 1600mA
DC 1500mA

AC 1600mA
DC 1500mA

AC 1800mA
DC 1000mA

AC 750mA
DC 420mA

88

⼊出⼒点数

UIO

*1UI

*2

2

24UO

*3

333DI

*45+15+13+1AO*5DO*6755

温度⼊⼒ *733333IP20

IP20

IP20

使用時

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

輸送時

min.260hpa-40〜+70℃

min.260hpa-40〜+70℃

408 g

408 g

その他
保護等級
環境条件

質量＊1

＊2
＊3
＊4＊5
＊6
＊7

＊8

10522

64IP20IP20

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

min.260hpa-40〜+70℃

min.260hpa-40〜+70℃

min.260hpa-40〜+70℃

391 g

422 g

183 g

*8

UIO（ユニバーサル⼊出⼒）信号種類
⼊⼒ ︓Ni1000Ω, Pt1000Ω, DC0-10V, DC4-20mA, NTCサーミスタ,
2500Ω 抵抗⼊⼒, ON/OFF⼊⼒
出⼒ ︓DC0-10V, DC4-20mA（POL687, POL955のみ）ON/OFF出⼒（有電圧）UI （ユニバーサル⼊⼒）Ni1000Ω, Pt1000Ω, DC0-10V, ON/OFF⼊⼒
UO （ユニバーサル出⼒）DC0-10V, ON/OFF出⼒（有電圧）
DI は ON/OFF⼊⼒ 及び パルス⼊⼒（Max.30Hz）として使用可
AO ︓DC0-10V出⼒
DO ︓リレー出⼒, AC12-250V, DC30V, Max.2A, Min.0.5A
温度⼊⼒ 信号種類
︓Ni1000Ω, Pt1000Ω（POL424）
︓NTC10k（POL422, POL423, POL63x, POL687）
︓NTC100k（POL63x, POL687）
︓ビルトインHMi付の場合, -20〜60℃

C600シリーズ仕様

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ1 HMi付

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ2 HMi付

POL648.10

POL648.80

POL688.10

POL688.80

⼊⼒電圧

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

AC24V ±20%
DC24V ±10%

消費電流

AC 1600mA
DC 1000mA

AC 1600mA
DC 1000mA

AC 1600mA
DC 1000mA

AC 1600mA
DC 1000mA

⼊出⼒点数

UIO

*1

8888UI

*2

3

333DI

*3

4

444DO

*46666IP20

IP20IP20IP20

使用時

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

min.700hpa-40〜+70℃

輸送時-25〜+70℃-25〜+70℃-25〜+70℃-25〜+70℃

453 g

492 g

468 g

506 g

保護等級
環境条件

質量

＊1 UIO（ユニバーサル⼊出⼒）信号種類
⼊⼒ ︓Ni1000Ω, Pt1000Ω, DC0-5V, DC0-10V, DC0-20mA, NTCサーミスタ,
2500Ω 抵抗⼊⼒, ON/OFF⼊⼒
出⼒ ︓DC0-10V, DC0-20mA, ON/OFF出⼒（有電圧）＊2 UI（ユニバーサル⼊⼒）Ni1000Ω, Pt1000Ω 及び ON/OFF⼊⼒（パルス⼊⼒可, Max.20Hz）＊3 DI は ON/OFF⼊⼒ 及び パルス⼊⼒（Max.60Hz, 2点）として使用可＊4 DO ︓リレー出⼒, AC12-250V, DC12-30V, Max.3A, Min.10mA

11HVAC Products

アーチバック株式会社
本社〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦174番地 平山ファインテクノ2階
TEL︓044-455-9111（代）/ FAX︓044-455-1050

札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通19丁目北1番86号
東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL︓011-799-1946 / FAX︓011-799-1947（注) 記載内容は、お断りなく変更する場合があります。
CLM0010̲V2̲3/2020.07
https://www.archvac.co.jp/