ACVATIX™

バルブアクチュエーター
SAV..P..

40 mm ストローク、推力 1100 N

●
●
●
●
●
●
●

CE1N4510en
2020-02-07

SAV31P00 電源 AC 230 V、3 位置（フローティング）制御用
SAV61P00 電源 AC/DC 24 V、DC 0…10 V/4…20 mA 比例制御用
開度信号フィードバック、強制制御、流量特性選択可能
SAV61P00/MO 電源 AC/DC 24 V
RS-485, Modbus RTU 通信機能付き
SAV81P00 電源 AC/DC 24 V、3 位置（フローティング）制御用
バルブ直結取付け、調整不要
手動ハンドル、開度指示および状態表示 LED 付き
アクセサリー：補助スイッチ、ポテンショメーター、ファンクションモジュール

アーチバック㈱用途
シーメンス製、40 mm ストロークのコンビバルブ VPF43.. および VPF53..と共に使用し空調換気システムの冷温水制御に使用します。

機能機能

説明

3 位置制御3 位置信号は、接続端子 Y1 または Y2 を介してアクチュエーターを制御しバルブを希望の位置で制御します。

SAV31P00,
SAV81P00

比例制御

比例信号は、無段階のモーター制御が可能で 位置決め信号範囲（DC 0 ... 10 V / DC 4 ... 20 mA / 0 ... 1000Ω）に応じてリニアな動作範囲（閉...開または 0…100％ストローク）となります。

SAV61P00

流量特性および制御信号

DIL スイッチによる設定
出荷時設定：● 流量特性：log =イコールパーセント（スイッチ OFF）
● 制御信号：DC 0 ... 10 V（スイッチ OFF）

開度フィードバック信号 U

実際のバルブ開度のフィードバック信号

強制制御

強制制御は、自動モードのオーバーライド制御用でより複雑な制御を実行可能です。

(Z-モード)自動キャリブレーション

初期試運転中に実行します。アクチュエーターは、全開および全閉の位置を自動検出しその 位置が内部に保存されます。

バルブシート検出

アクチュエーターには、出力に応じて動作するシート検出機能があります。 キャリブレーション後、正確なバルブストロークがアクチュエーターのメモリーに保存されます。

異物検出

異物の目詰まりが検出された後、過去の制御動作を 3 回試行します。それでも目詰まりが有る場合、アクチュエーターは限られた範囲内でのみ動作を続け LED が赤く点滅します。

Modbus RTU (RS-485)通信 設定値：0..100％
バルブ開度の実際値 ：0 ... 100％
絶縁無し
強制制御：開 / 閉 / 最小 / 最大 / 停止
設定値監視およびバックアップ

2/17
アーチバック㈱型式

SAV61P00,
SAV61P00/MO

SAV61P00/MO

CE1N4510en
2020-02-07

タイプ
型式

ストック番号

ストローク

推力

制御電源

制御信号

ラン

LED

手動タイム
SAV31P00 1)

S55150-A121

SAV61P00 2)

S55150-A119

AC 230 V

3 位置-（フローティング）

3)

DC ...10 V

SAV61P00/MO 2)

S55150-A144

SAV81P00 2)

S55150-A120

40 mm

1100 N有り

DC 4...20 mA
AC 24 V

0...1000 ΩDC 24 V

Modbus RTU
3 位置120 s

認証済み: CE2)

認証済み: UL有り

4) 5)

押回し固定可能-（フローティング）

1)

付加機能ハンドル3)3)

補助スイッチ、ポテンショメーターを装着可能

4)

開度出力、強制制御および流量特性変更が可能

5)

オプション（アクセサリー）: 補助スイッチ、シーケンス制御、動作反転制御

出荷時
アクチュエーター、バルブ、アクセサリーはそれぞれ別梱包で出荷されます。

アクセサリー/スペアパーツ
電気部品（別売）
アクチュエーター型式

補助スイッチ

ポテンショメーター

ファンクションモジュール

ASC10.51

ASZ7.5/.. 1)

AZX61.1

S55845-Z103

S55845-Z105 (ASZ7.5/200)

S55845-Z104 (ASZ7.5/135)
ストック番号.

S55845-Z107

S55845-Z106 (ASZ7.5/1000)
計 2 個まで
1個

SAV31P..
SAV61P..
SAV61P../MO-

計 2 個まで1個-1個SAV81P..
1)--

135Ω, 200 Ω, 1000 Ω から選択可能

機械部品（別売）
型式

防雨カバー
ASK39.1

ストック番号.

S55845-Z109

オーダー(例)

アーチバック㈱型式

ストック番号説明数量

SAV81P00

S55150-A120

アクチュエーター

1

ASZ7.5

S55845-Z106

ポテンショメーター13/17
CE1N4510en
2020-02-07

スペアパーツ（別売）
型式 /ストック番号
ハウジングカバー

ステム固定ビス

U ブラケット

8000060843

機器組合せ（コンビバルブ）
VPF43..
型式

ストック番号

DN

VPF43.100F70

S55266-V106

100

VPF43.125F110

S55266-V108

125

VPF43.150F160

S55266-V110

150

VPF43.100F90

S55266-V107

100

高流量タイプ VPF43.125F135

S55266-V109

125

VPF43.150F200

S55266-V111

150ストック番号DN

ノーマル流量タイプ

H100

Min.

m100

Δpmin

[mm]

[m3/h][m3/h][kPa]

40434043147022110

32160

18902713540200

データシート35N431570

VPF53..
型式
VPF53.100F70

S55266-V118

100

VPF53.125F110

S55266-V120

125

VPF53.150F160

S55266-V122

150

VPF53.100F90

S55266-V119

100

高流量タイプ VPF53.125F135

S55266-V121

125

VPF53.150F200

S55266-V123

150

ノーマル流量タイプ

4/17
アーチバック㈱

H100

Min.

m100

Δpmin

[mm]

[m3/h][m3/h][kPa]

40434043147022110

32160

189027135

40200

データシート35N431670

CE1N4510en2020-02-07

関連資料
タイトル

説明資料 ID

バルブアクチュエーター

ベーシック資料（詳細）：CE1P4040en

SAX.., SAY.., SAV.., SAL..

詳細説明書、Modbus タイプアクチュエーター含む
20/40mm ストロークバルブおよびロータリー/バタフ
ライバルブ用アクチュエーターについて説明

バルブアクチュエーター
SAV..P..

データシート：SAV..P

CE1N4510

バルブアクチュエーター

データシート：A6V101037195

SA.., Modbus RTU

Modbus タイプ通信プロファイル

取扱説明書

取付要領書：

G..161../MO 及び S..6/MO

Modbus タイプアクチュエーター

A5W00027551

関連資料、その他 CE（EU）宣言書などのオリジナル版を下記からダウンロードが可能です。
http://siemens.com/bt/download

注意
安全のために注意
国内安全規定の順守
国内の安全規定を順守しないとけがや物的損害が発生する可能性があります。
 国内の規定を順守し、適切な安全作業を行ってください。

警告
高温のアクチュエーターブラケットによる火傷の危険有り
暖房高温水に使用するアクチュエーターは、動作中にバルブ部分と接触しているためブラケット部が熱くなることがあります。
温水温度によっては、ブラケット部の温度が100°Cに達することもあるため絶対に直接触れないでください。
アクチュエーターを修理する場合：
 ポンプと動作電圧の両方をオフにする。
 メイン配管の仕切弁を閉じる。
 配管の冷却を待つ。

アーチバック㈱5/17
CE1N4510en
2020-02-07

Sエンジニアリングの注意
SAV31P00 / SAV81P00
3 位置アクチュエーターは、コントローラーから制御する必要があります。
配線例 [P14] を参照してください。
SAV61P00
定格 1 mA のコントローラー出力で最大 10 台の比例式アクチュエーターを並列運転できます。アクチュエーターの入力インピーダンスは 100kΩ です。
SAV61P00/MO
Modbus コンバーターは、0...10 V のアナログ制御用に設計されています。
アクチュエーターのアナログ信号設定はそのままにしてください（スイッチ 1 を OFF）。
設定変更はできません！

ASZ7.5
ポテンショメーターを使用する場合、3 線接続の分圧器として使用してください。2 線式で使用しワイパーを介して直接ポテンショメーターに電力を供給するとポテンショメーターの寿命が短くなる恐れがあります。
その場合、信号電圧のピークが頻繁であると製品の寿命に特に影響を与えます。

取付け取付け方向
室内

6/17
アーチバック㈱1)

屋外では、防雨カバー ASK39.1 を使用してください。

2)

SAV61P../MO タイプは屋外で使用できません。

屋外 1) 2)

CE1N4510en
2020-02-07

運転動作
比例制御の注意点
バルブのステムが縮んで閉となるコンビバルブでは、「正動作：DA」の時位置決め信号 Y= 0 V/4mA または Z = 0Ω でバルブステムが縮んだ状態となりバルブ全閉（0％）になります。
正動作（DA）の場合

Y, Z

制御信号

V流量制御信号 Y

DC 0...10 V, 4...20 mA

制御信号 Z

0...1000 Ω

制御動作: 正動作（DA）

メンテナンスアクチュエーターは基本的にメンテナンスフリーです。

廃棄アクチュエーターは、電気、電子部品を含み一般ごみと一緒に廃棄することはできません。
● 専門の廃棄業者に依頼して廃棄してください。
● 地域の条例に基づき、正しく廃棄してください。

保証

注記

アーチバック㈱本製品の保証は、4 ページ “機器組合せ”にあるシーメンス製バルブと組合わせて使用する場合のみ有効となります。
本製品を他社製バルブと組合わせて使用する場合は、如何なる場合でも保証の対象外となりますのでご注意ください。

7/17
CE1N4510en
2020-02-07

技術データ
電源
電圧
SAV31P00

AC 230 V ±15%

SAV61P00..

AC 24 V ± 20 % / DC 24 V +20 % / -15 %SAV81P00

45...65 Hz

周波数
外部保護回路（推奨）●ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A,特性 B, C, D (EN 60898)●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

消費電力 50 Hz
SAV31P00

6.5 VA / 4 W

SAV61P00

ステム

9.5 VA / 4.5 W

SAV61P/MO

収縮 / 伸長10.2 VA / 5 W

SAV81P00

7 VA / 4.5 W

動作時電流代表値 1) (3 位置式)
SAV31P00

2.3 A

SAV81P00

4.5 A

運転データ
ランタイム (定格ストローク)

タイプ [P3] 参照

SAV31.., SAV61.., SAV81..

120 s
1100 N

推力
定格ストローク
On VPF.. DN 100...12540 mm

On VPF..15043 mm

流体許容温度 (バルブ組込み時)

1...120 °C

入力信号
制御信号 ”Y”
SAV31P00, SAV81P00
SAV31P00

電源SAV81P00

3 位置（フローティング）制御
AC 230 V ±15%AC 24 V ± 20% / DC 24 V + 20% / - 15%

SAV61P00
DC 0...10 V
DC 4...20 mA

8/17
アーチバック㈱消費電流≤ 0.1 mA

入力インピーダンス≥100 kΩ

消費電流

DC 4...20 mA ± 1%

入力インピーダンス≤ 500 ΩCE1N4510en
2020-02-07

SAV61P../MO 通信機能付き
通信プロトコル
Modbus RTU

RS-485, 絶縁無し

ノード数

Max. 32

アドレス数

1...248 / 255
初期値

255

初期値

1-8-E-1

1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2

伝送フォーマット
ボーレート (k ボー)
初期値

Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2
Auto120 Ω 電子回路で接続可能

終端抵抗
初期値

Off

並列運転
SAV61P00≤ 10 台 (調節器の出力容量による)強制運転
Z 端子入力SAV61P00

R = 0...1000 Ω, G, G0
R = 0...1000 Ω

抵抗値 R に応じて開度維持

Z- G 間 短絡

全開 100 % 2)

Z - G0 間 短絡

全閉0 % 2)Max. AC 24 V ± 20 %電圧

Max. DC 24 V +20% / -15%

消費電流

≤ 0.1 mA

開度フィードバック
出力端子 USAV61P00

DC 0...10 V
負荷インピーダンス> 10 kΩ

負荷電流Max. 1 mA

接続ケーブル
0.75 mm2, AWG 20...16 3)サイズ
配線口
SAV..P..

●2 x ∅ 20.5 mm (M20 用)●

1 x ∅ 25.5 mm (M25 用)SAVP61../MO
付属ケーブル0.9 m

配線数

5 x 0.75 mm2

保護クラス
ハウジング保護等級（垂直～水平）IP 54, EN 60529 4)

絶縁保護EN 60730
SAV31P00
SAV61P00
SAV81P00

アーチバック㈱AC 230 V

II

AC / DC 24 V

III

9/17
CE1N4510en
2020-02-07

周囲条件
IEC 60721-3-3

運転時

クラス 3K5

気象条件
設置場所

室内 (タイプにより屋外可能) 4)

温度, 一般5...55 °C

湿度 (結露無し)

5...95 % r.h.
IEC 60721-3-2

輸送時

クラス 2K3

気象条件
温度-25...70 °C

湿度< 95% r.h.
IEC 60721-3-1

保管時

クラス 1K3

気象条件
温度-15...55 °C

湿度

5...95 % r.h.
120 °C

流体許容温度（バルブ組込み時）

適合規格
製品規格

EN 60730-x

EMC (使用環境)

住居、商業および工業環境

EU 適合 (CE)

CE1T4503xx 5)

RCM 適合AC 230 V

EAC 適合8000078495 5)
ユーラシア適合、SAV..P..全機種

UL, cULAC 230 V-AC / DC 24 V

UL 873 http://ul.com/database; ファイル番号 E35198

環境両立性
環境製品宣言書 71 7331 0522 5) 並びに A6V101083254 5) に記載：
環境に優しい製品の設計とテスト（RoHS 準拠、材料組成、包装、環境上の利点、廃棄）に関するデータを含む

寸法
寸法 [P16]

参照

アクセサリー 6)
ポテンショメーター
ASZ7.5/135

0...135 Ω ± 5 %電圧

DC 10 V

消費電流

<4 mA

ASZ7.5/200

0...200 Ω ± 5 %電圧

DC 10 V

消費電流

<4 mA

ASZ7.5/1000

10/17
アーチバック㈱0...1000 Ω ± 5 %電圧

DC 10 V

消費電流

<4 mA

CE1N4510en
2020-02-07

アクセサリー 6)
補助スイッチ、ASC10.51

接点容量

電源保護回路（推奨）1)

正弦波実効値（ RMS）定格電圧にて2)

DIL スイッチによる動作方向設定による

AC 24…230 V, 6 (2) A, 無電圧接点●

ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A, 特性 B, C, D, EN 60898●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

3)

AWG = アメリカンワイヤーゲージ

4)

屋外で使用の場合、防雨カバーASK39.1 が必要（IP 54）
但し、SAV61../MO タイプは屋外使用不可

5)オリジナル資料ダウンロードサイトは、 http://www.siemens.com/bt/download

6)

UL-認証済み

配線図
内部配線図
SAV31P00
アクセサリーB

および / またはA

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

アーチバック㈱11/17
CE1N4510en
2020-02-07

SAV61P..
アクセサリーB

および / またはA

SAV61P00

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

SAV61P00/MO

SAV81P00
アクセサリー
Bおよび / またはA

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

12/17
アーチバック㈱CE1N4510en
2020-02-07

接続端子
SAV31P00
AC 230 V

3 位置（フローティング）制御

システムニュートラル (SN)
制御信号 (ステム下降：バルブ閉)
制御信号 (ステム上昇：バルブ開)SAV61P00
AC / DC 24 V

D 0...10 V
4...20 mA
0...1000

システムニュートラル (SN)
システムポテンシャル (SP)
制御信号 DC 0…10 V / 4…20 mA
計測ニュートラル
開度フィードバック信号 DC 0...10 V (マイナスラインは M：ニュートラル)
強制制御信号

SAV61P00/MO
AC / DC 24 V

Modbus RTU 配線ケーブル

システムニュートラル(SN)黒システムポテンシャル(SP) AC 24 V / DC 24 V

赤リファレンスライン(Modbus RTU)

紫通信ライン + (Modbus RTU)

灰通信ライン - (Modbus RTU)

桃

SAV81P00
AC / DC 24 V

3 位置（フローティング）制御

システムポテンシャル (SP)
制御信号 (ステム下降：バルブ閉)
制御信号 (ステム上昇：バルブ開)

アーチバック㈱13/17
CE1N4510en
2020-02-07

配線例
SAV31P00

A

アクチュエーター

L

電源ライン電圧N

電源ニュートラル

N1

調節器

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

SAV61P00

A

アクチュエーター

F2

凍結防止サーモ：1 – 2 凍結運転時 ON (強制開)1 – 3 通常制御時 ON

14/17
アーチバック㈱F3

サーモスタット(1－2 ON で強制閉)

F4

凍結防止装置 0…1000 ΩM

計測ニュートラル

N1調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル AC/DC 24 V

U開度フィードバック出力

Y

制御信号

Z

強制制御入力CE1N4510en
2020-02-07

SAV61P00/MO

A

アクチュエーター

N1

調節器

G

システムポテンシャル AC/DC 24 V

G0

システムニュートラル

REF

リファレンスライン (Modbus RTU)

+通信ライン + (Modbus RTU)

-通信ライン - (Modbus RTU)

SAV81P00

アーチバック㈱A

アクチュエーター

N1

調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

15/17
CE1N4510en
2020-02-07寸法 (mm)
アクチュエーター

A

型式

B

C

C1

C2

D

E[mm]
SAV..P..
SAV61P00/MO 1)
ASK39.1 使用時
1)

16/17
アーチバック㈱

265

124

150

68

82

290

154

300

200

100[kg]
80

100

100
-200

1.920
2.070
2.150

専用付属ケーブル付き

CE1N4510en
2020-02-07

外部 Modbus コンバーター

アクチュエーター単位： mm

X

型式

SAV61P00/MO1)

[mm]

[kg]

2500.15 1)

合計質量に含む

バージョン
型式

有効バージョン（本仕様書適合）SAV31P00..B

SAV61P00..B

SAV61P00/MO..A

SAV81P00..B

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

アーチバック㈱資料 ID
オリジナル編集

CE1N4510en
2020-02-07

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

17/17
CE1N4510en
2020-02-07