寺岡オートドア株式会社 基本図
耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖窓付き
防火設備 EB-2047(1)
複合防火設備 CAS-1043
≪目 次≫
図番

管理番号

作成日

出図日

表紙

表-1

06KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5仕様書（防火設備EB-2047(1))

仕-1

06KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5仕様書（複合防火設備CAS-1043)

仕-2

06KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5

姿図 平断面図 立断面図

106KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5

平断面詳細図206KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5

立断面詳細図（開口部）

3

06KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5

立断面詳細図（袖部）

4

06KH-56001

1

2019.3.11

2019.4.5

訂正事項
誤記修正

品名

図 名

符号 年月日1
19.5.21

担当
田代

2
3
4
5

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

表紙

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

表-1

1
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖窓付き
種類：防火設備
認定番号： EB-2047(1)≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない≪各部の寸法≫
項 目

項 目

寸法範囲

仕 様

表面材

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

750～1200㎜

表面仕上げ

ヘアーライン（HL)、鏡面、バイブレーション、ビーズブラスト、カラーステンレス（化学発色） 1

1980～3000㎜

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

807～1257㎜

補強材1（方立、上框、たて框、下框）
補強材2（点検カバー）
補強材3（無目）

1810～2410㎜

補強材4（自動ドア装置取付用FB）

一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：補強材1～4、枠つなぎ補強板（アンカー）、エンジンケース補強 膜厚：100μm以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材3～4、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 膜厚：100μm以下 1

180～600㎜ ※1

枠つなぎ補強板（アンカー）

材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：無目、たて枠450㎜以下 又は 通し 幅木300㎜以下 又は 通し耐熱板ガラス

AGC㈱ マイボーカ FR65C 2

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

枠外高さ

(HH)

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

扉高さ

(DH)

扉厚

(DT)

50～70㎜

無目見付け(a)300～600㎜

無目見込み

(b)

たて枠見付け(c)234～494㎜
25～50㎜ 注1)

たて枠見込み(d)240～500㎜

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉上框見込み(f)

44～65㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉下框見込み(h)

扉たて框見付け厚さ：6.5㎜ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜

セッティングブロック

数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

バックアップ材

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜

シーリング材無目丁番

防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼

44～65㎜

振れ止め㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜(i)100～200㎜

ねじ

幅木見付け

(j)

125～1010㎜

幅木見込み

(k)

44～65㎜

方立見付け(l)60～200㎜

方立見込み

(m)

65～86㎜

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下 2
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：M5×35㎜以上

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

自動ドア開閉機構

防火設備用自動ドア装置

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

袖部窓幅

(GW2)

390～1140㎜

袖部窓高さ

(GH2)

790～2275㎜※1 建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※2 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫

数量：２個以下◎逆振れ止めも同品

台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

図面の注釈に（あり又はなし）と表記 / 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない

項 目

仕 様

押縁 2

材料：冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 厚さ：1.5㎜以上

ガイドレール
沓摺冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

エンジンケース補強

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上

トロカバー

材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上

キックプレート 2

材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上◎たて框と一体型の場合なし

無目内蔵センサー用鉄箱

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

センサー／スイッチ

無目付センサー 無目内蔵センサー タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：各２個以下
補助光電センサー
数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下

本締錠

材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框

気密材1（戸先部）

ホクショー㈱ HC-23 寸法：開口高さ(H)+20㎜

気密材2（方立部）

ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H)

気密材3（上枠部）

ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)

気密材4（扉下部）

ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)
符号 年月日1
19.5.2121.9.22
2
3
4
5

担当
田代
太田

訂正事項
誤記修正、追記
追記

品名◎接着戸当ゴム（直径φ12以下）２個以下で代用可◎専用気密材（特注品）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（防火設備EB-2047(1)）

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

仕-1

1
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖窓付き／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）
種類：複合防火設備
認定番号：CAS-1043≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない≪各部の寸法≫
項 目

項 目

寸法範囲

仕 様

表面材

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

750～1200㎜

表面仕上げ

ヘアーライン（HL)、鏡面、バイブレーション、ビーズブラスト、カラーステンレス（化学発色） 1

1980～3000㎜

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

807～1257㎜

補強材1（方立、上框、たて框、下框）
補強材2（点検カバー）
補強材3（無目）

1810～2410㎜

補強材4（自動ドア装置取付用FB）

一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：補強材1～4、枠つなぎ補強板（アンカー）、エンジンケース補強 膜厚：100μm以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材3～4、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 膜厚：100μm以下 1

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

枠外高さ

(HH)

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

扉高さ

(DH)

扉厚

(DT)

50～70㎜

無目見付け(a)300～600㎜

無目見込み

(b)

234～494㎜

枠つなぎ補強板（アンカー）

材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：無目、たて枠450㎜以下 又は 通し 幅木300㎜以下 又は 通し

たて枠見付け(c)

25～50㎜ 注1)

耐熱板ガラス

AGC㈱ マイボーカ FR65C 2 厚さ：6.5㎜

たて枠見込み(d)240～500㎜

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉上框見込み(f)

44～65㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉下框見込み(h)44～65㎜

扉たて框見付け

(i)

幅木見付け

ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜

セッティングブロック

数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

バックアップ材

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜

シーリング材無目丁番

防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼

100～200㎜

振れ止め㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜(j)125～1010㎜

ねじ

幅木見込み

(k)

44～65㎜

方立見付け(l)60～200㎜

方立見込み

(m)

65～86㎜

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下 2
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：M5×35㎜以上

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

気密材1（戸先部）

ホクショー㈱ HC-23 寸法：開口高さ(H)+20㎜

袖部窓幅

(GW2)

390～1140㎜

気密材2（方立部）

ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H)

袖部窓高さ

(GH2)

790～2275㎜

気密材3（上枠部）

ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)

気密材4（扉下部）

ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)

自動ドア開閉機構

防火設備用自動ドア装置※1 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意≪自動閉鎖装置による閉鎖時の危害防止対策≫
項 目≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫

扉質量150㎏/枚以下

100㎏/枚以下

50㎏/枚以下

0.36m/s以下

0.44m/s以下

0.63m/s以下

117N以下◎逆振れ止めも同品◎専用気密材（特注品）

台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

図面の注釈に（あり又はなし）と表記

項 目

仕 様

閉鎖速度
閉鎖金物閉じ力設定値

数量：２個以下

仕 様

押縁 2

材料：冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 厚さ：1.5㎜以上

ガイドレール
沓摺冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

エンジンケース補強

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上◎たて框と一体型の場合なし

トロカバー

材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上

キックプレート 2

材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上

無目内蔵センサー用鉄箱

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

センサー／スイッチ

無目付センサー 無目内蔵センサー タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：各２個以下
補助光電センサー
数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下

本締錠

材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框
符号 年月日1
19.5.2121.9.22
2
3
4
5

担当
田代
太田

訂正事項
誤記修正、追記
追記

品名

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（複合防火設備CAS-1043)

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

仕-2

1
2018.9.27

防火戸閉鎖信号
火災時、DC24V 0.1A 2秒以上又は無電圧接点ON信号 0.5秒以上（別途工事）(c)=25～50 注1）(a)=300～600【180～600】※1

開口幅(WO)=750～1200(HH)=1980～3000

10

(j)

FL
認定シール

(l)

立断面図

開口幅(WO)=750～1200(c)=25～50 注1）(GW2)=390～1140(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）(WW)=1390～2450 注1）

姿 図（右勝手）姿 図（左勝手）沓摺

振れ止め

開口幅(WO)=750～1200

開口幅(WO)=750～1200(GW2)=390～1140(c)=25～50 注1）(GW1)=407～1057(DW)=807～1257(W)=1340～2400(i)(b)=234～494
33(GW1)=407～1057
3(c)=25～50 注1）(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）
室 内 側

(l)

室 外 側

補助光電センサー

3(i)

補助光電センサー

3

3

補助光電センサー(b)=234～494

(l)

室 外 側

(i)

(i)

(DW)=807～1257(d)=240～500

開口幅WO(d)=240～500

開口幅WO
逆振れ止めの場合（S=1/10)(DH)=1810～2410

補助光電センサー

振れ止め
本締錠(c)=25～50 注1）(H)=1800～2400

補助光電センサー(H)=1800～2400

戸袋警告表示ｽﾃｯｶｰ(GH2)=790～2275(GH1)=590～2195

10

10

FL

本締錠

(l)

(W)=1340～2400

沓摺

警告表示ｽﾃｯｶｰ
自動ドア表示ｽﾃｯｶｰ

(g)

FL

(g)

(j)

(GW2)=390～1140

50

無目付センサー［光線反射スイッチ］(i)

タッチスイッチ
引手

振れ止め

3

耐熱板ガラス(DW)=807～1257

3

タッチスイッチ
引手

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@300以下又は通し50(DH)=1810～2410(HH)=1980～3000(HH)=1980～3000

自動ドア表示ｽﾃｯｶｰ

補助光電センサー

耐熱板ガラス(GW1)=407～1057(DH)=1810～2410(GW1)=407～1057

警告表示ｽﾃｯｶｰ
戸袋警告表示ｽﾃｯｶｰ

認定シール

振れ止め

(i)

3

3

無目付センサー［光線反射スイッチ］(i)(DW)=807～1257(GH2)=790～2275(H)=1800～2400(i)(d)=240～500

20
(e)

(e)

20
耐熱板ガラス(GH1)=590～2195

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し耐熱板ガラス150

電源スイッチ（別途工事）(a)=300～600【180～600】※1

無目付センサー［光線反射スイッチ］

無目付センサー［光線反射スイッチ］

100

自動ドア用電源 AC100V 5A
D種接地線含む（別途工事）

100

注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意(b)=234～494(a)=300～600【180～600】※1

自動閉鎖装置用電源
AC100V 1A（別途工事）※2

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し

100※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 当該電源の電気配線は他の電気回路に接続しないもので、かつ、配電盤
又は分電盤の階別主開閉器の電源側で分岐しているものとする。
（昭和48年建告第2563号）※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

逆振れ止めの場合（S=1/10)

補助光電センサー

項 目(GW2)=390～1140(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）

平断面図（右勝手）平断面図（左勝手）
符号 年月日1
19.5.21

担当
田代

訂正事項
誤記修正、追記

品名

2
3
4
5

≪各部の寸法≫室 内 側

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名

承認

寸法範囲

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

幅木見付け

(j)

125～1010㎜

方立見付け

(l)

60～200㎜

検図

製図

設計

縮尺
A3

姿図 平断面図 立断面図

1/30

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

1
1
2018.9.27

室 外 側開口幅(WO)=750～1200(GW2)=390～1140

10補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）

タッチスイッチ（あり又はなし）

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

引手（あり又はなし）

耐熱板ガラス

10
補強材1

気密材2
（あり又はなし）※1

モルタル充填

10

10

25
トロカバー
（あり又はなし）(b)=234～494(d)=240～500205(6) (6)2(DT)=50～70

5モルタル充填

(m)=65～86

耐熱板ガラス(6) (6)

3

3

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し(l)=60～200

補強材1
25

3

気密材1
（あり又はなし）※1

壁（RC造等）

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）
3

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）(c)=25～50 注1）(i)=100～200(GW1)=407～1057(i)=100～200(DW)=807～1257

15(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）

乾式工法（金属下地）の場合（S=1/6)
枠つなぎ補強板（アンカー）※壁（中空壁(鋼製等)）

乾式工法（木下地）の場合（S=1/6)
枠つなぎ補強板（アンカー）

室 内 側※壁（中空壁(木造等)）※１ 複合防火設備CAS-1043の場合は「あり」となる。
※２ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

押縁

たて框 押縁形状の場合（S=1/3)
符号 年月日1
19.5.2121.9.222
3
4
5

担当 訂正事項
田代 誤記修正、追記
太田 レール仕上げ面塞ぎ板追加

品名

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

平断面詳細図1/3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

2

1
2018.9.27

枠つなぎ補強板（アンカー）

枠つなぎ補強板（アンカー）

符号 年月日1
19.5.2121.9.222
3
21.9.22

4

5

担当
田代
太田
太田
2

訂正事項
誤記修正、追記
立面図の上框を押縁なしに変更、押縁形状の場合を追記
キックプレート仕様を追記
品名

図名

立断面詳細図（開口部）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043
承認
検図
製図
設計

※１ 複合防火設備CAS-1043の場合は「あり」となる。
※２ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部
分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

ガイドレール（あり又はなし）

気密材4（あり又はなし）※1

振れ止め

補強材1

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3(GH1)=590～2195

逆振れ止めの場合（S=1/6）

沓摺（あり又はなし）

FL(h)=44～65 3(d)=240～500

10

気密材4
（あり又はなし）※1

35(b)=234～494

5 (DT)=50～70

3

20

振れ止め
（逆振れ止めタイプ）(mm)=65～86(f)=44～65(6) (6)

2

無目丁番

3

FL

キックプレート仕様の場合（S=1/3）

FL

キックプレート（あり又はなし）

補強材2

無目付センサー［光線反射スイッチ］（あり又はなし）

無目丁番上部取付の場合（S=1/3)(a)=300～600【180～600】※2

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

耐熱板ガラス

3

3

60

3

(6.5)

101

無目丁番

モルタル充填

補強材3(e)=80～200

上框押縁形状の場合（S=1/3）

押縁

補強材1

気密材3
（あり又はなし）※1

補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）

41

壁（RC造等）

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

20

エンジンケース補強なしの場合（S=1/6）補強材484
エンジンケース補強
L-40×40×5以上（あり又はなし）

M6タップ（工場加工）

M6タップ（工場加工）

M6タップ（工場加工）

自動ドア開閉機構
防火設備用H1台板-FPS

75

補強材4

無目内蔵センサー（あり又はなし）

無目内蔵センサー用鉄箱（あり又はなし）

無目内蔵センサーありの場合（S=1/6）

72

補強材3

乾式工法（木下地）の場合（S=1/6）

壁（中空壁(木造等)）

乾式工法（金属下地）の場合（S=1/6）

壁（中空壁(鋼製等)）(HH)=1980～3000(H)=1800～2400(DH)=1810～2410
10(g)=115～1000

20

10
6.5

縮尺

1/3

A3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

3

2018.9.27

1※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

耐熱板ガラス

補助光電センサー用
配線穴φ12［戸当り枠］（工場加工）

補強材3

補強材4

壁（RC造等）10

符号 年月日1
19.5.21

3

4

5

担当
田代
訂正事項
誤記修正、追記

360(d)=240～500(b)=234～494

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3

補強材2

20

品名

2

6.5
20

(GH2)=790～2275

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖窓付き
防火設備EB-2047(1)／複合防火設備CAS-1043

図名

立断面詳細図（袖部）
承認
検図
製図
設計

枠つなぎ補強板（アンカー）@300以下又は通し(k)=44～65

41

101

無目丁番

モルタル充填

配線穴φ30［両端］（工場加工）

FL

補助光電センサー用
配線穴φ12［両端］（工場加工）(a)=300～600【180～600】※1

ガイドレール（あり又はなし）

3

3

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し(HH)=1980～3000(H)=1800～2400(DH)=1810～2410
1010(j)=125～1010

縮尺

1/3

A3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56001

図番

4

2018.9.27

1

寺岡オートドア株式会社 基本図
耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖壁
防火設備 EB-2047(2)複合防火設備 CAS-1039
≪目 次≫
図番

管理番号

表紙

表-1

06KH-56002

仕様書（防火設備EB-2047(2)）

仕-1

06KH-56002

仕様書（複合防火設備CAS-1039）

仕-2

06KH-56002

姿図 平断面図 立断面図

106KH-56002

平断面詳細図206KH-56002

立断面詳細図（開口部）

3

06KH-56002

立断面詳細図（袖部）

4

06KH-56002

図 名

符号 年月日1
19.5.21

担当
田代

訂正事項
誤記修正

品名

2
3
4
5

1

1

1

1

1

1

1

作成日

出図日

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5

2019.3.11

2019.4.5耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

表紙

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

表-1
1
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖壁
種類：防火設備
認定番号： EB-2047(2)≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない≪各部の寸法≫
項 目

項 目

寸法範囲

仕 様

表面材

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

750～1200㎜

表面仕上げ

ヘアーライン（HL)、鏡面、バイブレーション、ビーズブラスト、カラーステンレス（化学発色） 1

1980～3000㎜

補強材1（方立、上框、たて框、下框）
補強材2（点検カバー）
補強材3（無目）
補強材5（たて枠）

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

枠外高さ

(HH)

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

807～1257㎜

扉高さ

(DH)

1810～2410㎜

扉厚

(DT)

50～70㎜

補強材4（自動ドア装置取付用FB）

一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下

無目見付け

(a)

300～600㎜

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：補強材1～4、枠つなぎ補強板（アンカー）、エンジンケース補強 膜厚：100μm以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材3～4、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 膜厚：100μm以下 1

無目見込み

(b)

枠つなぎ補強板（アンカー）

材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：450㎜以下 又は 通し

たて枠見付け(c)234～494㎜
25～50㎜ 注1)

たて枠見込み(d)237～500㎜

セッティングブロック

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉上框見込み(f)

44～65㎜

バックアップ材

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

シーリング材

扉下框見込み(h)44～65㎜

無目丁番

防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

振れ止め㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜

方立見付け

(l)

60～200㎜

ねじ

方立見込み

(m)

68～86㎜

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下押縁固定用 2
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：M5×35㎜以上

自動ドア開閉機構

防火設備用自動ドア装置

180～600㎜ ※1※1 建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※2 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意

AGC㈱ マイボーカ FR65C 2

耐熱板ガラス

厚さ：6.5㎜ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫

数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

数量：２個以下◎逆振れ止めも同品

台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

図面の注釈に（あり又はなし）と表記 / 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない

項 目

仕 様

押縁 2

材料：冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 厚さ：1.5㎜以上

ガイドレール
沓摺冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］◎たて框と一体型の場合なし

エンジンケース補強

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上

トロカバー

材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上

キックプレート 2

材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上

無目内蔵センサー用鉄箱

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

センサー／スイッチ

無目付センサー 無目内蔵センサー タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：各２個以下
補助光電センサー
数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下

本締錠

材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框

気密材1（戸先部）

ホクショー㈱ HC-23 寸法：開口高さ(H)+20㎜

気密材2（方立部）

ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H)

気密材3（上枠部）

ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)

気密材4（扉下部）

ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)
符号 年月日1
19.5.2121.9.24
2
3
4
5

担当
田代
太田

訂正事項
誤記修正、追記
追記

品名◎接着戸当ゴム（直径φ12以下）２個以下で代用可◎専用気密材（特注品）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（防火設備EB-2047(2)）

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

仕-1
1
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸 片袖壁／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）
種類：複合防火設備
認定番号： CAS-1039≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない≪各部の寸法≫
項 目

項 目

寸法範囲

仕 様

表面材

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

750～1200㎜

表面仕上げ

ヘアーライン（HL)、鏡面、バイブレーション、ビーズブラスト、カラーステンレス（化学発色） 1

1980～3000㎜

補強材1（方立、上框、たて框、下框）
補強材2（点検カバー）
補強材3（無目）
補強材5（たて枠）

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

枠外高さ

(HH)

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

807～1257㎜

扉高さ

(DH)

1810～2410㎜

扉厚

(DT)

50～70㎜

補強材4（自動ドア装置取付用FB）

一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下

無目見付け

(a)

300～600㎜

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：補強材1～4、枠つなぎ補強板（アンカー）、エンジンケース補強 膜厚：100μm以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材3～4、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 膜厚：100μm以下 1
材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：450㎜以下 又は 通し

無目見込み

(b)

234～494㎜

たて枠見付け(c)

25～50㎜ 注1)

枠つなぎ補強板（アンカー）

たて枠見込み(d)237～500㎜

耐熱板ガラス

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉上框見込み(f)

44～65㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

バックアップ材

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜

扉下框見込み(h)44～65㎜

シーリング材AGC㈱ マイボーカ FR65C 2

厚さ：6.5㎜ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜

セッティングブロック

数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

無目丁番

防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼

方立見付け

(l)

60～200㎜

振れ止め㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜

方立見込み

(m)

68～86㎜

ねじ

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下押縁固定用 2
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：M5×35㎜以上

気密材1（戸先部）

ホクショー㈱ HC-23 寸法：開口高さ(H)+20㎜

気密材2（方立部）

ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H)

気密材3（上枠部）

ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)

気密材4（扉下部）

ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)

自動ドア開閉機構

防火設備用自動ドア装置※1 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意≪自動閉鎖装置による閉鎖時の危害防止対策≫
項 目
扉質量150㎏/枚以下

仕 様
100㎏/枚以下

50㎏/枚以下

閉鎖速度0.36m/s以下

0.44m/s以下

0.63m/s以下

閉鎖金物閉じ力設定値

117N以下≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫

数量：２個以下※逆振れ止めも同品◎専用気密材（特注品）

台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

図面の注釈に（あり又はなし）と表記

項 目

仕 様

押縁 2

材料：冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 厚さ：1.5㎜以上

ガイドレール
沓摺冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成28年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］◎たて框と一体型の場合なし

エンジンケース補強

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上

トロカバー

材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上

キックプレート 2

材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上

無目内蔵センサー用鉄箱

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上

センサー／スイッチ

無目付センサー 無目内蔵センサー タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：各２個以下
補助光電センサー
数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下

本締錠

材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框
符号 年月日1
19.5.2121.9.24
2
3
4
5

担当
田代
太田

訂正事項
誤記修正、追記
追記

品名

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（複合防火設備CAS-1039）

1/1

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

仕-2
1
2018.9.27

(a)(H)
無目付センサー［光線反射スイッチ］(a)=300～600【180～600】※1

無目付センサー［光線反射スイッチ］(b)=234～494(a)=300～600【180～600】※1

20(GH1) (e)

(DH)

(HH)

20
(GH1)
(e)
(DH)

袖部たて枠なし形状

100

注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意(d)=240～500※333無目付センサー［光線反射スイッチ］

20

補助光電センサー

タッチスイッチ

袖部たて枠あり形状(c)=25～50 注1）(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）

姿 図（右勝手）姿 図（左勝手）(W)=1340～2400(i)

開口幅(WO)=750～1200

33(GW1)=407～1057
3(c)=25～50 注1）

室 外 側

(l)

(i)

(i)

平断面図（左勝手）
品名

2
3
4
5

(c)=25～50 注1）(W)=1340～2400

平断面図（右勝手）
訂正事項
誤記修正、追記≪各部の寸法≫項 目(WW)=1390～2450 注1）

担当
田代

逆振れ止めの場合（S=1/10)

補助光電センサー(WW)=1390～2450 注1）

符号 年月日1
19.5.21

開口幅WO(DW)=807～1257(c)=25～50 注1）

振れ止め

沓摺

補助光電センサー

33(GW1)=407～1057(DW)=807～1257(b)=234～494(l)

開口幅(WO)=750～1200

10

(g)
10

(c)=25～50 注1）

立断面図

(l)

(WW)=1390～2450 注1）

(i)

室 内 側

認定シール

開口幅(WO)=750～1200

補助光電センサー(c)=25～50 注1）

振れ止め

本締錠

(WW)=1390～2450 注1）

室 外 側

補助光電センサーFL

開口幅(WO)=750～1200

3

逆振れ止めの場合（S=1/10)(d)=240～500※3

開口幅WO

本締錠

(W)=1340～2400

沓摺FL(b)=234～494(c)=25～50 注1）
振れ止め

FL

(g)

150

引手

振れ止め
(l)

補助光電センサー

タッチスイッチ

引手

認定シール

戸袋警告表示ｽﾃｯｶｰ(HH)=1980～3000

自動ドア表示ｽﾃｯｶｰ(DH)=1810～2410

警告表示ｽﾃｯｶｰ(H)=1800～2400

補助光電センサー(i)(H)=1800～2400

自動ドア表示ｽﾃｯｶｰ

壁(d)=240～500※3

戸袋警告表示ｽﾃｯｶｰ

耐熱板ガラス(DW)=807～1257(GW1)=407～1057(GH1)=590～2195

警告表示ｽﾃｯｶｰ

袖部たて枠

3
(i)
(DH)=1810～2410

3(i)(GH1)=590～2195(H)=1800～2400(i)(HH)=1980～3000

耐熱板ガラス(DW)=807～1257(GW1)=407～1057(DH)=1810～2410

壁(HH)=1980～3000

(e)

袖部たて枠
枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し

電源スイッチ（別途工事）

(e)

20

100

自動ドア用電源 AC100V 5A
D種接地線含む（別途工事）

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し

100

(HH)

(a)
(a)=300～600【180～600】※1

自動閉鎖装置用電源
AC100V 1A（別途工事）※2(H)

防火戸閉鎖信号
火災時、DC24V 0.1A 2秒以上又は無電圧接点ON信号 0.5秒以上（別途工事）※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 当該電源の電気配線は他の電気回路に接続しないもので、かつ、配電盤
又は分電盤の階別主開閉器の電源側で分岐しているものとする。
（昭和48年建告第2563号）※３ 壁付納まりの場合は「(d)=247～500」とする。
※４ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

室 内 側

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名

承認

寸法範囲

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

方立見付け

(l)

60～200㎜

検図

製図

設計

縮尺
A3

姿図 平断面図 立断面図

1/30

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

1
1
2018.9.27

室 外 側

壁付納まりの場合［237≦d≦500］（S=1/6)

壁（RC造等）壁（中空壁(鋼製等)）

モルタル充填

枠つなぎ補強板（通しアンカー）壁（中空壁(木造等)）

枠つなぎ補強板（通しアンカー）

枠つなぎ補強板（通しアンカー）

補強材5

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

(d)

(b)

補強材5

補強材5

3

3

3

(l)=60～200
3

開口幅(WO)=750～1200

(d)

(d)

(b)

タッチスイッチ（あり又はなし）(b)

補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）

引手（あり又はなし）

気密材2（あり又はなし）※1

壁（RC造等）耐熱板ガラス

10
25

補強材1

10

(b)=234～494

20

5

気密材1
（あり又はなし）※1

モルタル充填

(d)=240～500※2(6) (6)2補強材1(DT)=50～70 5(m)=68～86

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

25

トロカバー

壁付納まりたて枠2分割の場合［237≦d≦500］（S=1/6)(i)=100～200(GW1)=407～1057(i)=100～200

33(DW)=807～1257

15(c)=25～50 注1）(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）

乾式工法（木下地）の場合［240≦d≦500］(S=1/6)

乾式工法（金属下地）の場合［240≦d≦500］(S=1/6)

室 内 側

(d)

(b)

(WW)=1390～2450 注1）

補強材5壁（中空壁(木造等)）※１ 複合防火設備CAS-1039の場合は「あり」となる。
※２ 壁付納まりの場合は「(d)=247～500」とする。
※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

3

3

3

壁（中空壁(鋼製等)）

枠つなぎ補強板（アンカー）

符号 年月日1
19.5.2121.9.242

枠つなぎ補強板（アンカー）

3

3

3

たて框 押縁形状の場合(S=1/3)

(d)

(b)

(d)

(b)

押縁

4
5

担当 訂正事項
田代 誤記修正、追記
太田 レール仕上げ面塞ぎ板追加

品名

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

平断面詳細図1/3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

2
1
2018.9.27

(b)
(d)

(b)
(d)

4

5

符号 年月日1
19.5.2121.9.242
3
21.9.24
担当
田代
太田
太田
2

訂正事項
誤記修正、追記
立断面図の上框を押縁なしに変更、押縁形状の場合を追記
キックプレート仕様を追記
品名

図名

立断面詳細図（開口部）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039
承認
検図
製図
設計

※１ 複合防火設備CAS-1039の場合は「あり」となる。
※２ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」
で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※３ 壁付納まりの場合は「(d)=247～500」とする。
※４ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

逆振れ止めの場合（S=1/6）

3

ガイドレール（あり又はなし）

気密材4（あり又はなし）※1

振れ止め

5

(6) (6)(h)=44～65

3(d)=240～500※310

キックプレート仕様の場合（S=1/3）

FL

3

3

(b)=234～494

5 (DT)=50～70(f)=44～65

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3

補強材2

(GH1)=590～2195

沓摺（あり又はなし）

FL

補強材1

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3(6) (6)

2

20

気密材4
（あり又はなし）※1

3

耐熱板ガラス

補強材1(mm)=68～86

(5)

60

無目付センサー［光線反射スイッチ］（あり又はなし）(e)=80～200

振れ止め（逆振れ止めタイプ）

キックプレート（あり又はなし）

84
気密材3（あり又はなし）※1

補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）

エンジンケース補強
L-40×40×5以上（あり又はなし）

41

101

無目丁番

FL

無目丁番上部取付の場合（S=1/3)

無目丁番(a)=300～600【180～600】※2

上框押縁形状の場合（S=1/3）

M6タップ（工場加工）

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

M6タップ（工場加工）

モルタル充填

自動ドア開閉機構
防火設備用H1台板-FPS

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

10押縁

エンジンケース補強なしの場合（S=1/6）

補強材3

M6タップ
（工場加工）

壁（RC造等）

補強材4

無目内蔵センサーありの場合（S=1/6）

無目内蔵センサー（あり又はなし）

75

20

補強材4

3

3

無目内蔵センサー用鉄箱（あり又はなし）

72

補強材3乾式工法（木下地）の場合［240≦d≦500］（S=1/6）

3

枠つなぎ補強板（アンカー）壁（中空壁(木造等)）

乾式工法（金属下地）の場合［240≦d≦500］（S=1/6）

3

枠つなぎ補強板（アンカー）壁（中空壁(鋼製等)）(HH)=1980～3000(H)=1800～2400(DH)=1810～2410
10(g)=115～1000

20

6.5

縮尺

1/3

A3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

3

2018.9.27

1

(d)
(b)

3

3

符号 年月日1
19.5.21

3

4

5

担当
田代
訂正事項
誤記修正、追記

3

ガイドレール（あり又はなし）

補助光電センサー用
配線穴φ12［戸当り枠］（工場加工）

補強材3

補強材4

壁（RC造等）3

38

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

10160(d)=240～500※2(b)=234～494
b=234～494

無目丁番

3

補強材2

配線穴φ30［両端］（工場加工）

20
補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

モルタル充填

FL

補助光電センサー用
配線穴φ12［両端］（工場加工）(a)=300～600【180～600】
a=300～600【180～600】※1※1※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 壁付納まりの場合は「(d)=247～500」とする。
※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。 1

乾式工法（木下地）壁付納まりの場合［237≦d≦500］（S=1/6)

枠つなぎ補強板（アンカー）壁（中空壁(木造等)）(d)(b)

乾式工法（金属下地）壁付納まりの場合［237≦d≦500］（S=1/6)

枠つなぎ補強板（アンカー）壁（中空壁(鋼製等)）(d)(b)

湿式工法 壁付納まりの場合［237≦d≦500］（S=1/6)

枠つなぎ補強板（アンカー）

壁（RC造等）(HH)=1980～3000
HH=1980～3000(H)=1800～2400(DH)=1810～2410

品名

2

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き片袖壁
防火設備EB-2047(2)／複合防火設備CAS-1039

図名

立断面詳細図（袖部）

10

10

承認
検図
製図
設計
縮尺

1/3

A3

作成日
2019.3.11
出図日2019.4.5
廃止日
管理番号

06KH-56002

図番

4

2018.9.27

1

寺岡オートドア株式会社 基本図
耐熱板ガラス入鋼製片引き戸 片袖窓付き
防火設備 EB-2965
複合防火設備 CAS-1131
≪目 次≫
図番

管理番号

作成日

出図日

表紙

表-1

06KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

仕様書（防火設備EB-2965)

仕-1

06KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

仕様書（複合防火設備CAS-1131)

仕-2

06KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

姿図 平断面図 立断面図

106KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

平断面詳細図206KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

立断面詳細図（開口部）

3

06KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

立断面詳細図（袖部）

4

06KH-58003

2020.8.26

2021.6.24

図 名

符号 年月日

担当

訂正事項

品名

1
2
3
4
5

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

表紙

1/1

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号

図番

表-1

06KH-58003
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入鋼製片引き戸 片袖窓付き
種類：防火設備
認定番号： EB-2965≪各部の寸法≫
項 目

寸法範囲

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

750～1200㎜

枠外高さ

(HH)

1980～3000㎜

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

807～1257㎜

扉高さ

(DH)

1810～2410㎜

扉厚

(DT)

50～70㎜

無目見付け(a)300～600㎜≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない
項 目
表面材
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
さび止め塗装仕上げ 又は 焼付塗装 注2）
表面仕上げ
補強材1（上框、たて框、下框）
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：2.3㎜以上
補強材2（方立、上框、たて框、下框、幅木） 溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
補強材3（点検カバー）
補強材4（無目）
補強材5（自動ドア装置取付用FB）
補強材6（たて框）
扉上部煙返し一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
材質：ステンレス鋼板（塗装品含む） 厚さ：1.5㎜以上 又は 鋼板（めっき処理品、塗装品含む） 厚さ：1.6㎜以上 注3）

ガイドレール

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：床面埋没の場合 1.5㎜以上、扉部内蔵の場合 2.0㎜以上［SUS304 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成31年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

熱膨張耐火材

積水化学工業㈱ フィブロック エポキシ 片面粘着付 厚さ：1.6㎜
寸法：⑴袖窓部 9×GH2+40以上 ⑵上枠内部 9×WO以上

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：表面材、補強材3、枠つなぎ補強板（アンカー） 塗布量：0.3㎏/㎡以下
補強材4～5、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強、点検カバー（裏面） 塗布量：0.1㎏/㎡以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材4～5、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 塗布量：0.08㎏/㎡以下

枠つなぎ補強板（アンカー）
耐熱板ガラスセッティングブロック

材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：無目、たて枠450㎜以下 又は 通し 幅木300㎜以下 又は 通し
AGC㈱ マイボーカ FR65C 厚さ：6.5㎜
ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜
数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

バックアップ材
シーリング材
無目丁番
振れ止め
ねじ

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜
防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜
数量：２個以下 ◎逆振れ止めも同品

自動ドア開閉機構

防火設備用自動ドア装置

180～600㎜ ※1
無目見込み

(b)

たて枠見付け(c)234～494㎜
25～50㎜ 注1)

たて枠見込み(d)240～500㎜

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

幅木見付け

(j)

125～1010㎜

幅木見込み

(k)

50～65㎜

方立見付け(l)60～200㎜

方立見込み

(m)

71～86㎜

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

袖部窓幅

(GW2)

390～1140㎜

袖部窓高さ

(GH2)

790～2275㎜※1 建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※2 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意すること。
注2）塗料の塗布量は0.3kg/㎡以下とすること。
注3）気密材3を設ける場合はステンレス鋼板とすること。

仕 様

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：4.5×35㎜以上（下地材に達する長さ）≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫
項 目
押縁

台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

図面の注釈に（あり又はなし）と表記 / 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない

沓摺

仕 様
材料：溶融亜鉛めっき鋼板 JIS G 3302 厚さ：1.6㎜以上 ◎框と一体型の場合、たて枠と上框のみなし
冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成31年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

エンジンケース補強
トロカバー
キックプレート
無目内蔵センサー用鉄箱
センサー／スイッチ

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上
材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上
材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
無目付センサー 無目内蔵センサー 数量：各２個以下 タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：２個以下
補助光電センサー 数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手
本締錠
気密材1（戸先部）
気密材2（方立部）
気密材3（上枠部）
気密材4（扉下部）

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下
材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框ホクショー㈱ HC-23 寸法：扉高さ(DH) ◎接着戸当ゴム（直径φ12以下）２個以下で代用可
ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H) ◎専用気密材（特注品）
ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)
ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)

符号 年月日

担当

訂正事項

品名

1
2
3
4
5

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（防火設備EB-2965）

1/1

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号

図番

仕-1

06KH-58003
2018.9.27

仕様書
品名：耐熱板ガラス入鋼製片引き戸
片袖窓付き／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）
種類：複合防火設備
認定番号：CAS-1131≪各部の寸法≫
項 目

寸法範囲

枠外幅

(WW)

1390～2450㎜ 注1)

枠内幅

(W)

1340～2400㎜

開口幅

(WO)

750～1200㎜

枠外高さ

(HH)

1980～3000㎜

開口高さ

(H)

1800～2400㎜

扉幅

(DW)

807～1257㎜

扉高さ

(DH)

1810～2410㎜

扉厚

(DT)

50～70㎜

無目見付け(a)300～600㎜

無目見込み

(b)

たて枠見付け(c)234～494㎜
25～50㎜ 注1)

たて枠見込み(d)240～500㎜

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

幅木見付け

(j)

125～1010㎜

幅木見込み

(k)

50～65㎜

方立見付け(l)60～200㎜

方立見込み

(m)

71～86㎜

扉部窓幅

(GW1)

407～1057㎜

扉部窓高さ

(GH1)

590～2195㎜

袖部窓幅

(GW2)

390～1140㎜

袖部窓高さ

(GH2)

790～2275㎜※1 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図
最小W寸法 参考納まり」を参照すること。
注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外
幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意すること。
注2）塗料の塗布量は0.3kg/㎡以下とすること。
注3）気密材3を設ける場合はステンレス鋼板とすること。

≪自動閉鎖装置による閉鎖時の危害防止対策≫
項 目

仕 様

扉質量

140㎏/枚以下

100㎏/枚以下

50㎏/枚以下

閉鎖速度0.37m/s以下

0.44m/s以下

0.63m/s以下

閉鎖金物閉じ力設定値

117N以下≪標準構成材料の仕様≫ 「仕様」にメーカー名記載の品は試験体で使用した品とし、申請仕様の範囲内の品であればメーカーは問わない
項 目
表面材
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
表面仕上げ
さび止め塗装仕上げ 又は 焼付塗装 注2）
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：2.3㎜以上
補強材1（上框、たて框、下框）
補強材2（方立、上框、たて框、下框、幅木） 溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
補強材3（点検カバー）
補強材4（無目）

仕 様

補強材5（自動ドア装置取付用FB）
補強材6（たて框）
扉上部煙返し一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） 寸法：6㎜×50㎜以上 間隔：600㎜以下
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
材質：ステンレス鋼板（塗装品含む） 厚さ：1.5㎜以上 又は 鋼板（めっき処理品、塗装品含む） 厚さ：1.6㎜以上 注3）

ガイドレール

冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：床面埋没の場合 1.5㎜以上、扉部内蔵の場合 2.0㎜以上［SUS304 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成31年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

熱膨張耐火材

積水化学工業㈱ フィブロック エポキシ 片面粘着付 厚さ：1.6㎜
寸法：⑴袖窓部 9×GH2+40以上 ⑵上枠内部 9×WO以上

塗装

さび止め塗装 材料：JPMS 28 箇所：表面材、補強材3、枠つなぎ補強板（アンカー） 塗布量：0.3㎏/㎡以下
補強材4～5、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強、点検カバー（裏面） 塗布量：0.1㎏/㎡以下
無目内塗装
材料：ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ（JIS K 5531） 箇所：補強材4～5、ｴﾝｼﾞﾝｹｰｽ補強 塗布量：0.08㎏/㎡以下

枠つなぎ補強板（アンカー）
耐熱板ガラスセッティングブロック

材料：鋼板（めっき処理品）又は鋼材 厚さ：2.3㎜以上 間隔：無目、たて枠450㎜以下 又は 通し 幅木300㎜以下 又は 通し
AGC㈱ マイボーカ FR65C 厚さ：6.5㎜
ステンレス鋼 幅：12㎜ 高さ：12㎜ 長さ：60㎜
クロロプレンゴム 幅12㎜ 厚さ1.5㎜ 長さ60㎜
数量：各２個（ガラス１枚あたり）［サッシ工場製作品］

バックアップ材
シーリング材
無目丁番
振れ止め
ねじ

ハイランドMP㈱ フラットバッカーHP 寸法：先入れ用6×10㎜ 後入れ用8×5～15㎜
防火戸用指定シーリング材（参考：東レ㈱ SE5007、MPMJ合同会社 トスシール84）
材質：ステンレス鋼㈱ワーム R25（B） L寸法：25㎜
数量：２個以下 ◎逆振れ止めも同品

気密材1（戸先部）
気密材2（方立部）
気密材3（上枠部）
気密材4（扉下部）
自動ドア開閉機構

ホクショー㈱ HC-23 寸法：扉高さ(DH)ホクショー㈱ GV-4396 寸法：開口高さ(H) ◎専用気密材（特注品）
ホクショー㈱ HC-3 寸法：開口幅(WO)
ピンチブロック㈱ #38-PA 寸法：扉幅(DW)
防火設備用自動ドア装置
台板：H1 自動閉鎖装置：FPS-ⅡA 又は FPS-Ⅰ-NDC
電気錠：EL-7SN2 ◎コントローラは鉄箱に実装のこと

キックプレート固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10mm以上 間隔：300mm以下
押縁固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上 間隔：300㎜以下
点検カバー固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×30㎜以上
無目丁番固定用 材質：ステンレス鋼 寸法：M4×10㎜以上
振れ止め固定用 材質：ステンレス鋼又は鋼材 寸法：4.5×35㎜以上（下地材に達する長さ）≪あり／なし選択可能な構成材料の仕様≫
項 目
押縁

図面の注釈に（あり又はなし）と表記

沓摺

仕 様
材料：溶融亜鉛めっき鋼板 JIS G 3302 厚さ：1.6㎜以上 ◎框と一体型の場合、たて枠と上框のみなし
冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 板厚：1.5㎜以上［SUS304 SUS430J1L SUS433J1 （参考：平成31年度版公共建築工事標準仕様書 建築工事編 16章6節）］

エンジンケース補強
トロカバー
キックプレート
無目内蔵センサー用鉄箱
センサー／スイッチ

材料：鋼材 寸法：L-40×40×5㎜以上
材料：鋼材（めっき処理品） 厚さ：1.6㎜以上
材料：ステンレス鋼板 厚さ：1.5㎜以上
溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） 板厚：1.6㎜以上
無目付センサー 無目内蔵センサー 数量：各２個以下 タッチスイッチ（付属両面テープ止め） 数量：２個以下
補助光電センサー 数量：4組以下 ◎補助光電センサーアンプは鉄箱に実装のこと

引手・取手
本締錠

材質：ステンレス鋼 厚さ：0.5㎜以上 数量：２個以下
材料：ステンレス鋼板及び鋼板 数量：１個 箇所：下框

符号 年月日

担当

訂正事項

品名

1
2
3
4
5

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

仕様書（複合防火設備CAS-1131)

1/1

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号

図番

仕-2

06KH-58003
2018.9.27

防火戸閉鎖信号
火災時、DC24V 0.1A 2秒以上又は無電圧接点ON信号 0.5秒以上（別途工事）(c)=25～50 注1）

(l)

50

(a)=300～600【180～600】※1(HH)=1980～3000

10

(j)

FL
認定シール

(c)=25～50 注1）

(l)

立断面図
(GW2)=390～1140(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）(WW)=1390～2450 注1）

姿 図（右勝手）姿 図（左勝手）沓摺

振れ止め

開口幅(WO)=750～1200

開口幅(WO)=750～1200(GW2)=390～1140(c)=25～50 注1）(GW1)=407～1057(DW)=807～1257(W)=1340～2400(i)(b)=234～494
33(GW1)=407～1057
3(c)=25～50 注1）(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）
室 内 側

(l)

室 外 側
補助光電センサー

3(i)

補助光電センサー

3

3

補助光電センサー(b)=234～494

(l)

室 外 側

(i)

(i)

(DW)=807～1257(GW2)=390～1140(W)=1340～2400(d)=240～500

開口幅WO(d)=240～500

開口幅WO
逆振れ止めの場合（S=1/10)(DH)=1810～2410

補助光電センサー

振れ止め
本締錠
開口幅(WO)=750～1200(c)=25～50 注1）(H)=1800～2400

補助光電センサー(H)=1800～2400

戸袋警告表示ステッカー(GH2)=790～2275(GH1)=590～2195

10

10

FL

本締錠
開口幅(WO)=750～1200(W)=1340～2400

沓摺

警告表示ステッカー
自動ﾄﾞｱ表示ｽﾃｯｶｰ

(g)

FL

(g)

(j)

(GW2)=390～1140

無目付センサー［光線反射スイッチ］(i)

タッチスイッチ
引手

振れ止め

3

耐熱板ガラス(DW)=807～1257

3

タッチスイッチ
引手

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@300以下又は通し50(DH)=1810～2410(HH)=1980～3000(HH)=1980～3000

3

自動ﾄﾞｱ表示ｽﾃｯｶｰ

補助光電センサー

耐熱板ガラス(GW1)=407～1057

警告表示ステッカー
戸袋警告表示ステッカー

認定シール

振れ止め

(i)

(GW1)=407～1057(DW)=807～1257

3

無目付センサー［光線反射スイッチ］(i)(DH)=1810～2410(GH2)=790～2275(H)=1800～2400(i)(d)=240～500

20
(e)

(e)

20
耐熱板ガラス(GH1)=590～2195

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し耐熱板ガラス150

電源スイッチ（別途工事）(a)=300～600【180～600】※1

無目付センサー［光線反射スイッチ］

無目付センサー［光線反射スイッチ］

100

自動ドア用電源 AC100V 5A
D種接地線含む（別途工事）

100

注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意すること。

(b)=234～494(a)=300～600【180～600】※1

自動閉鎖装置用電源
AC100V 1A（別途工事）※2

枠つなぎ補強板(ｱﾝｶｰ)@450以下又は通し

100※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 当該電源の電気配線は他の電気回路に接続しないもので、かつ、配電盤
又は分電盤の階別主開閉器の電源側で分岐しているものとする。
（昭和48年建告第2563号）※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。

逆振れ止めの場合（S=1/10)

補助光電センサー ≪各部の寸法≫
項 目(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）

平断面図（右勝手）平断面図（左勝手）
符号 年月日

担当

訂正事項

品名

1
2
3
4
5

室 内 側

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

承認

寸法範囲

扉上框見付け(e)80～200㎜

扉下框見付け(g)

115～1000㎜

扉たて框見付け(i)

100～200㎜

幅木見付け

(j)

125～1010㎜

方立見付け

(l)

60～200㎜

検図

製図

設計

縮尺
A3

姿図 平断面図 立断面図

1/30

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号

図番

1

06KH-58003
2018.9.27

※１ 複合防火設備CAS-1131の場合は「あり」となる。
※２ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。

押縁

注1) 枠内幅(W)が最大寸法でたて枠見付け(c)が25㎜以上となると枠外幅(WW)の最大寸法を超えてしまうので注意すること。
注4) 扉を面落ち構造とする場合、上下框の最小見込寸法は50㎜とすること。

室 外 側

たて框 押縁形状の場合（S=1/3)
開口幅(WO)=750～1200(l)=60～200(GW2)=390～1140

10補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）
補強材6

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

10

耐熱板ガラス

熱膨張耐火材(1)気密材2（あり又はなし）※1

耐熱板ガラス

20

10

補強材2

10

25
気密材1
（あり又はなし）※1

25

3

トロカバー
（あり又はなし）

モルタル充填

補強材2(d)=240～500(6) (6)

モルタル充填

5 (DT)=50～70 注4） 5

補強材2(m)=71～86

タッチスイッチ（あり又はなし）(6) (6)3

引手（あり又はなし）

3

補強材1(b)=234～494

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し壁（RC造等）
補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3(i)=100～200(GW1)=407～1057(i)=100～200

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）(DW)=807～1257

15(c)=25～50 注1）(W)=1340～2400(c)=25～50 注1）(WW)=1390～2450 注1）

乾式工法（金属下地）の場合（S=1/6)
枠つなぎ補強板（アンカー）※壁（中空壁(鋼製等)）

室 内 側

乾式工法（木下地）の場合（S=1/6)
枠つなぎ補強板（アンカー）※壁（中空壁(木造等)）
補強材6

押縁

補強材6

たて框 パターン例（S=1/3）
符号 年月日

担当

訂正事項

品名

1
2
3
4
5

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

承認

検図

製図

設計

縮尺
A3

平断面詳細図1/3

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号

図番

2

06KH-58003
2018.9.27

枠つなぎ補強板（アンカー）

枠つなぎ補強板（アンカー）

3

45

符号 年月日
担当
訂正事項

1

品名

2

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

立断面詳細図（開口部）
承認
検図
製図
設計

※１ 複合防火設備CAS-1131の場合は「あり」となる。
※２ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※３ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W
寸法 参考納まり」を参照すること。
注4) 扉を面落ち構造とする場合、上下框の最小見込寸法は50㎜とすること。

ガイドレール（床面埋没式）

気密材4（あり又はなし）※1

補強材2

6.5

逆振れ止めの場合（S=1/6）

20

振れ止め

補強材1

10

沓摺
（あり又はなし）

FL

無目丁番

FL

キックプレート仕様の場合（S=1/3）

FL

キックプレート（あり又はなし）

補強材3

無目付センサー［光線反射スイッチ］（あり又はなし）

無目丁番上部取付の場合（S=1/3)

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3(GH1)=590～2195

気密材4（あり又はなし）※1(d)=240～500(b)=234～494(DH)=1810～2410

ガイドレール(扉部内蔵式)(6) (6)

補強材2

扉上部煙返し無目丁番

モルタル充填

(e)=80～200

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

60(m)=71～86 5 (DT)=50～70 注4） 5

(6.5)

107

補強材4

(a)=300～600【180～600】※2

振れ止め（逆振れ止めタイプ）

33

耐熱板ガラス

補強材1

熱膨張耐火材(2)気密材3（あり又はなし）※1

補助光電センサー用配線穴
φ12［方立部］（工場加工）

エンジンケース補強
L-40×40×5以上（あり又はなし）

84

上框押縁形状の場合（S=1/3）

M6タップ（工場加工）

47

10

押縁

M6タップ
（工場加工）

補強材5

壁（RC造等）

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し

20

エンジンケース補強なしの場合（S=1/6）M6タップ（工場加工）

自動ドア開閉機構
防火設備用H1台板-FPS

75

補強材5

無目内蔵センサー（あり又はなし）

無目内蔵センサー用鉄箱（あり又はなし）

無目内蔵センサーありの場合（S=1/6）

72

補強材4

乾式工法（木下地）の場合（S=1/6）

壁（中空壁(木造等)）

乾式工法（金属下地）の場合（S=1/6）

壁（中空壁(鋼製等)）(HH)=1980～3000(H)=1800～2400
10(g)=115～1000

20

縮尺

1/3

A3

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号
図番

3

06KH-58003
2018.9.27

※１ 【】内の寸法は建築基準法上の「延焼の恐れのある部分」で外壁の開口部に設ける防火設備で自動閉鎖装置を必要としない場合の寸法とする。
※２ 当図面の各部の寸法は申請の寸法仕様を記しており、機器の構成によっては製作可能寸法が異なるため、別図の「割付図/機器配置図 最小W寸法 参考納まり」を参照すること。

耐熱板ガラス

補助光電センサー用
配線穴φ12［戸当り枠］（工場加工）

補強材4

補強材5

壁（RC造等）10

符号 年月日

3

4

5

担当
訂正事項

3

60

補強材2

(d)=240～500(b)=234～494

20

1

品名

2

配線穴φ30［両端］（工場加工）

FL

補助光電センサー用
配線穴φ12［両端］（工場加工）

補助光電センサー（あり又はなし）
取付穴φ12（工場加工）

3

補強材3

(DH)=1810～2410

6.5
20(GH2)=790～2275

耐熱板ガラス入鋼製片引き片袖窓付き防火設備
EB-2965／複合防火設備CAS-1131

図名

立断面詳細図（袖部）
承認
検図
製図
設計

枠つなぎ補強板（アンカー）@300以下又は通し(k)=50～65

47

107

無目丁番

モルタル充填

(a)=300～600【180～600】※1

ガイドレール（床面埋没式）3

3

枠つなぎ補強板（アンカー）@450以下又は通し(HH)=1980～3000(H)=1800～2400

1010(j)=125～1010

縮尺

1/3

A3

作成日
2020.8.26
出図日
2021.6.24
廃止日
管理番号
図番

4

06KH-58003
2018.9.27