施行上の注意

施工設置時の注意
スプリンクラーヘッドの設置は、消防法施行令第12条
及び消防法施工規則第13条の2並びに関係法令に沿っ商品をお受け取りになったらて行って下さい。

衝撃が加わった物は設置しないで下さい
１、商品と数量を確認してください

型スプリンクラーヘッド(グラスバルブ型)
取扱い注意事項
閉鎖型スプリンクラーヘッド １種、２種
露出型、上向き、ＳＳＵ
Ｇ６８−Ｑ８０ （６８℃）１種（高感度型、有効散水半径r2.6)
Ｇ９３−Ｑ８０ （９３℃）１種（高感度型、有効散水半径r2.6)
Ｇ６８−Ｍ８０ （６８℃）２種（普通型、有効散水半径r2.3）
Ｇ９３−Ｍ８０ （９３℃）２種（普通型、有効散水半径r2.3）

ヘッドには衝撃を加えないよう注意して取り扱って下

スプリンクラーヘッド（ヘッド）は、５０個を１箱さい。落としたり、物が当たったヘッドは設置しないとして専用ダンボールケースに梱包しています。ご注で下さい。グラスバルブが割れていたり、外傷などに文が５０個未満の場合、又は５０個未満の端数があるよりグラスバルブの充填液が抜けているもの、液が外場合は、５０個未満のヘッドだけ、他の商品が印刷さ部に漏れているもの、衝撃が加わったと予想される物

れたダンボールケースに梱包されている場合もありまも設置しないで下さい。

す。（資源の有効利用）その時は必ず、ケース表面に巻き出し管にヘッドを取り付けての、巻き出し管の手書きなどで、品名を明記していますので、間違わな加工は、ヘッドに振動や衝撃が加わる恐れがありますいよう御願いします。ので行わないで下さい。

６８℃または９３℃の標示温度はヘッドのデフレク
ター及びダンボールケースに明記していますので、確落としたり衝撃が加わったヘッドを設置すると、漏水認して下さい。

や不時放水などの事故が発生する恐れがあると共に火災時作動不能になる危険性

２、ヘッドに異常があった場合があります。

品質には万全を期していますが、梱包をといた時やこの度はＧ型スプリンクラーヘッドをご採用いただきましてありがとうございます

取付け時に、万が一ヘッドに異常があった場合は、その状態のままで即、「担当の営業者」か末尾の「お客様サポートセンター」へご連絡下さい。

スパナに注意して下さい。
ヘッドを配管に取り付ける際にはJIS（日本工業規格）の22mmの片口スパナを使用して下さい。モンキーレン
チは絶対に使用しないで下さい。

この取扱説明書には、安全かつ正確に設置していただくための重要なグラスバルブに割れや傷がある物、ヘッドに傷や変形注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。設置する前に本書をなど異常がある物は、設置すると漏水や不時放水、火よくお読みになり、充分ご理解いただいた上で設置施工を行って下さブ部に当てないように充分注意して下さい。

災時の作動不能の恐れがあります。

グラスバルブに当たった場合は、グラスバルブに損傷い。又、この取り扱い説明書は設置後の保守管理にも必要です。必要時に見られるよう大切に保管して下さい。

又、取り付け作業中にスパナを滑らせ、グラスバルがなくても、そのヘッドは絶対に使用せずに新しい物３、保管には注意して下さいと交換して下さい。

ヘッドを保管する時は、湿気が少なく直射日光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。
スプリンクラーヘッドは消防法の適用下にあり、構造、性能はもちろん、設置対象物、設置条件、取扱い及び保守点検についてもその適用を受けますのまま使用すると漏水や不時放水又は火災時に作動不下記に示す温度以下の状態で保管並びに使用して下能となる恐れがあります。

さい。
表示温度６８℃ 周囲温度３９℃未満
表示温度９３℃ 周囲温度６４℃未満

注意す。

仕様に適した物を設置して下さい。
このスプリンクラーヘッドは標準上向きで感度種別安全のために注意事項をまもらないと人身事故や水損事故、火災時の作動不能になることがありま

取り付け中にグラスバルブにスパナが当たった物をそ子供の手の届く所には置かないで下さい。

注意

これを守らないと、設置後に漏水や不時放水、又は火災時に作動不能となる恐れがあります。

は"１種"または"２種"です。設計上の仕様と異なる場合は、仕様に合った物を設置して下さい。
取付場所の最高周囲温度に適した表示温度の物を設置して下さい。

注意

設計に応じた仕様と異なるヘッドを設置した場合、火災発生時に消火が困正しく設置して下さい。

難な場合があります。また表示温度の間違いは作動の隙間がなくなってしまうほど無理な締め付けはしない遅れや不時放水の恐れがあります。又、急激な温度変で下さい。グラスバルブに無理な力が加わり、漏水や化のあると思われる場所へ設置する場合は、事前に当維持管理上の注意

ヘッドと継ぎ手の間には図のように隙間が必要です。

下さい。
○ヘッドをスプリンクラー設備等の消火設備以外の目○スプリンクラーヘッド（ヘッド）をライターなどで不時放水の原因となります。

義務づけられた個別検定合格証票です。はがさないで的に使用しないで下さい。

あぶるなど、火を近づけないで下さい。又、アイロン、社へご相談下さい。

ハンダゴテなどで加熱をしないでください。即、作動配管内の水に注意して下さい。
配管内の水は、水道水を使用し、配管内に残留空気の放水します。

個 別検 定合格 証票

グラスバルブないように、十分にエアー抜きを行ってください。ま○ヘッドは消防法に規定する、最高周囲温度の範囲内た配管内部は十分にフラッシングをして、ゴミや異物で使用して下さい。最高周囲温度を越える環境では、を取り除いて下さい。

隙間が必要○冬季は配管内の水が凍結しないように注意して下さ配管内に異物があると、ヘッド作動放水時に異物が詰まって、放水不能となる恐れがあります。

不時放水の恐れがあります。

継ぎ手い。このヘッドは湿式のスプリンクラー設備用のものです。配管内で水が凍結しますとヘッドが破壊されます。

配管内の水の冬季凍結に注意して下さい。
配管内の水は絶対に凍結しないように注意してください。このヘッドは湿式のスプリンクラー設備用のものです。配管内の水が凍結しますとヘッドが破壊されスプリンクラーヘッドをスプリンクラー設備等の消火設備以外の目的に使用しないで下さい。

○ヘッドには塗装や着色をしたり、粘着テープなどを貼り付けないで下さい。ヘッドの性能に悪影響を及ぼます。

します。

検定証票は取らないで下さい○ヘッドの設置場所の改装、間仕切り、用途変更をす

ヘッドのフレーム部に貼り付けてあるシールは、消防法によって義務付けられた、個別検定合格証票です。

る際には事前に担当の営業者又は、お客様サポートセンターにご相談下さい。

はがさずに付けたままで設置して下さい。
○グラスバルブの充填液が抜けて白く見える物や変形

ヘッドは熱を感知して作動します
ヘッドは外部からの熱を感知して作動、放水します。

や傷の付いたヘッドは、新しい物と取り替えて下さい。
作動不能や漏水、不時放水の原因になります。

従ってヘッドを火であぶるなど、火を近づけないで下さい。また、熱風、アイロン、ハンダゴテなどで加熱○ヘッドの点検、取り替え及び、清掃は事前に担当のアイエススプリンクラー株式会社

をしないで下さい。即、作動放水します。またヘッド営業者又は、お客様サポートセンターにご相談下さい。

お客様サポートセンター
TEL 0736-37-5835

への塗装や、加工はしないで下さい。火災時に作動不能の恐れがあります。
ヘッドに物を引っかけたり、ぶら下げたりしないでください。漏水、不時放水の恐れがあります。

○ヘッドの作動時には、部品の一部が飛散落下します

FAX 0736-37-5836

ので、注意して下さい。又、作動したヘッドは後の調査資料とする場合がありますので、部品を含め回収して作動時の状態のまま、大切に保管して下さい。
○予備品として保管するヘッドは、湿気の少ない場所で、直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
「Ｇ型スプリンクラーヘッド取扱い注意事項」○ヘッドに貼り付けているシールは、消防法によって製作、著作 アイエススプリンクラー株式会社
1999.6.24