必ずお読み下さい

型アラーム弁取扱い説明書
湿式流水検知装置（パドル型）

１、部品と数量を確認してください

６、圧力計の保護

流水検知装置は専用ダンボールケースに梱包し圧力計は精密機器です。絶対に衝撃を与えないています。

でください。使用時には圧力計の針が緩慢な動箱の中に部品の出荷案内書が入っていますのきになるところまで圧力計のボールバルブを絞で、梱包品の品種及び数量を照合して下さい。って下さい。配管内のエアーが原因で瞬間的に尚、施工手順によっては梱包をといてから全ては予想を越える圧力上昇をする場合があり、圧の付属品の取付け終了までに日数を要する場合力計の針が振り切り故障します。ボールバルブもあります。付属品の紛失には十分注意してくを絞って圧力計を保護して下さい。

ださい。

検知流量定数 ５０

ＢＧ４０−５０ (４０Ａ)

ご使用の前に必ずお読み下さい

７、凍結を起こさないようにして下さい。
２、品物が破損していた場合

この流水検知装置は湿式であります。気温が下当社では検定品はもちろんのこと、検定対象品がって凍結する場所への設置はできません。

以外の各付属品の品質にも万全を期しておりま

内部水が凍結しますと想像を絶する高圧が発生すが、梱包をといた時点で万が一品物に破損やして流水検知装置が破壊されます。本体の破壊変形が発生していた場合は、その状態のままでは水損事故を起こし、消火活動が出来なくなり即当社へ電話をしてください。

ます

このたびは弊社ＢＧ型流水検知装置をご採用下さいまして、誠にありがとうございます。この取扱い説明書は、流水検知装置（ここでは、アラーム弁ともいいます）を正確かつ安全にご使用頂くための製品の取扱い方と注意事項などにつき説明いたしております。流水検知装置をお取扱い頂く前に本書全部をよくお読み下さいまして、ご理解の後、ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。尚、ご施主様の方へは施工者様から本書の内容をよくご説明頂きまして、お渡し下さいますようお願いいたします。この取扱い説明書は設置後の維持管理にも必要です。本書はいつでも見られる場所に大切に保管しておいて下さい。

注意

３、異物にはご注意下さい

故を起こします。注意して下さい。

流水検知装置内部にはゴム製のパッキン等を使用しています。配管内部に異物が混入しないよ
うに充分注意してください。パッキンの破損や８、異常が発生した場合のお願い。

異常発生の原因となります。

設置後の異常や不具合が生じた場合は、本書を尚、流水検知装置は消防法の適用下にあります。構造、性能はもちろん、設置対象物、設置条件、施工、取扱い及び、保守管理についても、その適用を受けます。

流水検知装置の破壊は水損事

よくお読み頂きまして対処してください。本書

４、衝撃にご注意下さい

中ご理解困難な個所がありましたら、弊社におパドルスイッチ、及び圧力計等は精密機器であ問い合せ下さい。

ります。絶対に衝撃を与えないで下さい。また電線の結線に要するネジ以外のネジやナットは９、当社技術スタッフによる現場での修理点検サービスは実費にて承ります。

絶対にさわらないで下さい。さわるとスイッチ

注意

安全のために注意事項をまもらないと人身事故、水損事故、消火不能事故になることがあります。

が作動しなくなります。

５、消耗品について流水検知装置に使用する圧力計及びパッキン類は消耗品であります。使用状況によっては新しいものに取り替える必要があります。
〒648-0003 和歌山県橋本市隅田町山内 1691-5
TEL 0736-37-5835 FAX 0736-37-5836
e-mail : aiesu@sannet.ne.jp-1--2-流水検知装置の働き
各部の名称と付属品の取付け

１、流水の検知

２、パドルスイッチ

ＢＧ型流水検知装置には１次側用、２次側用各１個ずつ計

流水検知装置はスプリンクラーヘッドの作動放流水検知装置のパドルスイッチのパドルは通２個の圧力計を同梱包しています。圧力計は下図の位置に、水等による管内の流水をパドルスイッチのパド常、下図①の状態にあります。スプリンクラー

取り付けて下さい。

ル部の動きで検知し、マイクロスイッチを作動

ヘッドが作動放水をすると配管内部に流水が発させて電気信号により、警報、ポンプ起動等に生し、その水の流れによってパドルは図②の状使用します。

態になります。このパドルの動きによってマイまた２次側配管内圧力が低下した場合の、１次クロスイッチを作動させ、電気接点を継ぎ電気側から２次側への小流水ではスイッチが入らな信号の発信部とするものです。このパドルスイい構造になっています。従いまして、小流水にッチはエアータイマーを備えており、通常時のよる誤報はありません。

ポンプ起動等による配管内の圧力変動でおきる

流水方向
ボルト

フランジパッキン
フランジ

圧力計用ボールバルブ

ナット

瞬間的な流水による誤報の発生を防止していま２次側圧力計す。
チャッキ弁①試験弁( 排水弁兼用)

待機

②時

チャッキ弁
開

パドルスイッチ
ＢＧ４０−５０

機内結線図

湿式流水検知装置
パドル型

流水検知装置ス
イッ
チ

流水検知作動方向

パ ドルスイッチ

１２３４５

制御弁
全開
確
認ス
イッチ型 式 番 号

流 第Ｒ〜号ＡＩＥＳＵ ＳＰＲＩＮＫＬＥＲＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

弁開方向

６７８９１０
弁閉方向

パ ドル
常 制御弁 （スプリンクラー）
時 制御弁
全開確認 定格
開 スイ
ッチ

電圧（Ｖ） 電流（Ａ）

ＡＣ

１２５２５０

ＤＣ ３０排水管

２２ナット
制御弁

排水ボルト
１次側圧力計

パ ドル

圧力計用ボールバルブ

フランジ間
流水隙間

フランジパッキン

流水方向-3--4-

作

動

時

現場配管上の注意（１２）次に制御弁を徐々に開き２次側に水を張り、異常が改善されたか確認してくださッキ弁に詰まっている異物が配水管の方へ流れ１、作動時間についてい。

るのを待ちます。

試験弁（排水弁兼用）を開くと、まずチャッキ④排水弁を閉めて１次側の圧力が低下しても２３、パッキンの交換弁２次側配管内の圧力低下が始まります。そし次側の圧力が下がらないか確認してください。

（１）チャッキ弁を分解して弁体を取り出しまて一定の圧力まで低下して初めてチャッキ弁が弁開して流水が発生します。この間の時間は２１回で改善されない時は２、３度繰り返して行次側の配管容積と残留空気量によって異なりまって下さい。それでもその状態が改善されない

す。

場合は次の手順でチャッキ弁を分解して弁座と又、このパドルスイッチはエアータイマーを備弁体に異常がないか確認して下さい。

えており、約１０〜１５秒の遅延時間に設定しす。
（２）六角ボルトを外して、パッキンとパッキン押さえを取り外します。
（３）パッキンを新しい物と交換して弁体を組み立てて下さい。ています。すなわち試験弁（排水弁兼用）を開

２、チャッキ弁の分解（７ページ チャッキ弁

くと、まず２次側配管の圧力が下がり、続いて断面図参照）チャッキ弁が開き最後にパドルスイッチのタイ（１）制御弁を全閉にして下さい

マー遅延時間経過後、パドルスイッチが作動（Ｏ（２）試験弁（排水弁兼用）を開け２次側の水（４）チャッキ弁を元通りに組み立ててください。

を完全に排水して下さい。

Ｎ）となります。
従って試験弁の開放からパドルスイッチの作動（３）制御弁が確実に閉まっている事と２次側までには時間を要するので、試験弁の開放と同の水が完全に排水された事を確認した後、時にパドルスイッチの信号が出るものではありチャッキ弁のフタをレンチで回して開けてません。

下さい。この時に排水弁からチャッキまでの間の水は内部に残っており、フタを開けると流出しますのでバケツで受けるなどの２、残留空気による影響処置をして下さい。又フタのオネジ側にＯ流水検知装置の２次側配管に大量に残ったエアリングが入っていますので傷めないよう、ーは作動時間の遅れの原因になります。配管内また無くさないように注意して下さい。には出来るだけ空気の残らないようにしてくだ（４）プラグをはずして下さい

さい。

（５）Ｍ３の小ネジを用意しヒンジピン中心のＭ３のメネジ部に挿入しそのままＭ３の小ネジを引いてヒンジピンを抜き取って下さ

チャッキにゴミが詰まった場合

い。
（６）チャッキ弁内部より弁体を取り出して下さい。

チャッキ弁に異物が詰まるとチャッキが効か（７）弁体に装着されているパッキンとチャッず、１次側の圧力が下がると２次側の水が逆流

キ弁の弁座に異常がないか確認して下さし２次側の圧力も下がってしまいます。そのよい。

うな時には次の手順でフラッシング作業を行っ（８）異物があれば取り除いて下さい。またパて下さい。

ッキンが破損していれば新しい物と交換して下さい。

１、チャッキ弁のフラッシング（９）弁体を元通りに組み立てて下さい。

①パドルスイッチが働いても警報が出ない状態（１０）チャッキ弁を元通りに組み立てて下さにしておいて下さい。

い。

②試験弁（排水弁兼用）を開けて排水を行いポ（１１）プラグを取り付ける時はシール剤としンプを起動させて下さい。てロックタイト５７２（ペースト状）をオ③そのままの状態で 30 秒〜1 分間放置し、チャネジ部に塗布して下さい。
-5--6-

結線方法
結線方法例−１◇ 端子③−⑤間をジャンパー線で結線します。
◇ 端子④−⑥間を終端抵抗ＥＲ（住戸受信機にて指定されたもの）で結線します。

チャッキ弁

開試験弁（排水弁兼用）

ＢＧ４０−５０

機内結線図

湿式流水検知装置
パドル型

流水検知装
置ス
イッ
チ

流水検知装
置ス
イッ
チ

流水検知作動方向

１２３４５

制御弁
全開確
認ス
イッ
チ型 式 番 号

流 第Ｒ〜号ＡＩＥＳＵ ＳＰＲＩＮＫＬＥＲＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

弁開方向

６７８９１０
弁閉方向

制御弁
全開
確認ス
イッ
チ

電圧（Ｖ） 電流（Ａ）

ＤＣ

１２５２５０３０

流水検知作動方向

流水検知装置作動信号２（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

１２

流水検知装置作動信号１
制御弁閉信号１（住戸受信機へ）−ＧＰ型３級受信機−

３４５

常 制御弁 （スプリンクラー）
時 制御弁
認 定格
開 全開確スイッチ
ＡＣ

機内結線図

２２制御弁

弁開方向

６ＥＲ７制御弁
閉信号２（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

８９１０
弁閉方向

チャッキ弁断面図
弁体

フタ

上記のように結線した場合には、

フタ（１） 流水検知装置作動の時、①住戸受信機へは、作動信号１（③−④間）が出ます。
②住棟受信機へは、作動信号２（①−②間）が出ます。
ヒンジピン
M3 × メ ネ ジ

プラグ

ヒンジピン

パッキン

（２） 制御弁が、閉止または閉止方向に動いた時、①住戸受信機は、終端抵抗ＥＲを介して、常時通電監視しています。
制御弁が閉方向に動くと、制御弁全開確認スイッチ（⑤ー⑥間）が開きます。
これにより、検出回路（断線監視）が働き、配線確認等の警報を出します。
※住戸受信機側の対応が必要です

パッキン押さえ②住棟受信機へは、制御弁閉信号２（⑧−⑩間）が出ます。
六角ボルト-7--8-

結線方法例−２

結線方法例−３機内結線図
流水検知装
置ス
イ
ッ
チ

機内結線図

流水検知作動方向

流水検知装置作動信号２（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

１２

流水検知装置作動信号１（住戸受信機へ）−ＧＰ型３級受信機−
制御弁
閉信号１（住戸受信機へ）−ＧＰ型３級受信機−

３４５

制
御弁
全開確
認ス
イ
ッ
チ

弁開方向

６７

制御弁
閉信号２
（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

８９１０
弁閉方向

流水検知装
置ス
イ
ッ
チ

流水検知作動方向流水検知装置
作動信号２（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

１２

流水検知装置作動信号１（住戸受信機へ）−ＧＰ型３級受信機−
制御弁
全開信号１（住戸受信機へ）−ＧＰ型３級受信機−

３４５制御弁
全開確
認ス
イッ
チ

弁開方向

６７制御弁
全開信号２
（住棟受信機へ）−Ｐ型１級受信機−

８９１０
弁閉方向

上記のように結線した場合には、上記のように結線した場合には、（１） 流水検知装置作動の時、①住戸受信機へは、作動信号１（③−④間）が出ます。

（１） 流水検知装置作動の時、①住戸受信機へは、作動信号１（③−④間）が出ます。

②住棟受信機へは、作動信号２（①−②間）が出ます。

②住棟受信機へは、作動信号２（①−②間）が出ます。

（２） 制御弁が、閉止または閉止方向に動いた時、①住戸受信機へは、制御弁閉信号１（⑤−⑦間）が出ます。

（２） 制御弁が、全開の時、①住戸受信機へは、制御弁全開信号１（⑤−⑥間）が出ます。

②住棟受信機へは、制御弁閉信号２（⑧−⑩間）が出ます。

②住棟受信機へは、制御弁全開信号２（⑧−⑨間）が出ます。

-9-- 10 -仕 様
製品記号

BG40-50

サイズ

40A

呼び圧力10K

使用圧力範囲 0.15〜1.4 MPa
検知流量定数 50
不作動流量

5L/min 以下

取付方向

縦最大流量

350L/min

圧力損失値

3.1ｍ 直管相当長さ

質 量

9.9kg

パドルスイッチ
電圧（Ｖ）
定格（抵抗負荷）ＡＣ
ＤＣ

作動遅延時間

12525030電流（Ａ）
22

7 〜 20 sec

制御弁全開確認スイッチ
電圧（Ｖ）
定格（抵抗負荷）ＡＣ
ＤＣ12525030電流（Ａ）
22「ＢＧ型アラーム弁取扱い説明書」
製作、著作- 11 -アイエススプリンクラー株式会社
2006. 09. 06