CZseries

CZ人感センサ（CZIR91B1）
製品仕様書
V 1.0
電波法 工事設計認証番号：006-000980
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
製造元：ZiFi Sense Info Tech Co., Ltd.
販売元：株式会社ギブテック
改訂履歴

版 数
V1.0

日付

改訂内容

2024.1.22

初ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

版

CZIR91B1目 次
1.製品紹介 ........................................................................................................................................ 1
1.1機能特徴 ....................................................................................................................... 1
1.2ハードウェア仕様 ......................................................................................................... 1
1.3製品外観 ........................................................................................................................ 2
２.コマンドおよびデータフォーマット ........................................................................................... 2
2.1デフォルト設定 ........................................................................................................... 2
2.1データフォーマット .................................................................................................... 33.試運転............................................................................................................................................ 63.1本製品の動作確認検査 ................................................................................................ 6
3.2押ボタンとLED表示 .................................................................................................... 74.設置 ................................................................................................................................................ 84.1注意事項 ....................................................................................................................... 84.1.1設置環境 .................................................................................................................... 84.1.2設備移動 ..................................................................................................................... 84.1.3電気安全 ..................................................................................................................... 84.2工具............................................................................................................................... 94.3パッケージリスト ....................................................................................................... 95.設置手順 ........................................................................................................................................ 95.1注意事項 ....................................................................................................................... 95.2設置............................................................................................................................. 106.一般的な障害と処置................................................................................................................... 14ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
1.製品紹介
CZ人感センサはZETA通信をサポートするZiFiSense社製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。
人感センサは、高信頼性、低消費電力の焦電型赤外線人感センサを搭載、距離～5m、検出角度120°で人の動作を検知しZETA通信プロトコルを用いて送信します。幅広い検出設定により、侵入検知や着座検知等に利用可能です。セキュアプロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。ER電池駆動でRFアンテナは外付型です。
1.1機能特徴◼

R3版ZETA双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

ER電池駆動(4,800ｍAh・バッテリーパック交換式)◼

セキュリティ機能搭載◼

屋内使用専用仕様

1.2ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性
センサ性能

物理特性

作業環境

CZIR91B1

通信プロトコルR3版ZETA(ZETA-P・ZETA-S)

動作周波数

920MHz帯

送信出力

10dBm(10mW)

電源

DC3.6V

ER14505×2 4,800mAh

検出距離

3～5 m

検出角度

120°

サイズ

66×55×36 mm 90g

筐体素材

ABS

RFアンテナグルースティックアンテナ

作動温度-20℃～+60℃

保存温度-25℃～+70℃

1ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B11.3製品外観
CZ 人感センサ CZIR91B1の外観

図1

外観図

２.コマンドおよびデータフォーマット
2.1デフォルト設定
パラメータ

デフォルト値説

ハートビートサイクル

6時間

固定値

有人判定単位時間5秒

0~255秒

可変

判定検知回数4回

0~255回可変

無人判定時間20秒

0～65535秒

電源投入後の初回判定

10秒間に5回検知で有人

2ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

明

可変

CZIR91B1
2.1データフォーマット
1.

バージョンの報告（0x00）
電源投入後に一度だけ報告される。

データの型

バージョン

1バイト

1バイト

• データの型：

固定：0x00• バージョン

1バイト
上位3ビットがメインバージョン、下位5ビットが改訂バージョンで、例えばV1.1なら0x21。

2.

状態の報告（0x01）

データの型

状態

1バイト

1バイト

• データの型：

固定：0x01• 状態

0x00-無人
0x01-有人

3.

有人判断閾値の設定（0x10）
検出時間内にトリガー回数に達した場合、有人と判定される。
データの型

有人判断時間トリガー回数

1バイト

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x10• 有人判断時間

範囲：0~255、単位：S• トリガー回数

範囲：0~255、単位：回3ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

有人判断時間トリガー回数

1バイト

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x10• 有人判断時間

範囲：0~255、単位：S• トリガー回数

範囲：0~255、単位：回
4.

無人判断閾値の設定（0x20）
人が検知された場合、検知範囲内で、トリガー数が0であれば、無人と判断する。
データの型

無人判断時間

1バイト

2バイト• データの型

固定：0x20• 無人判断時間

範囲：0~65535、単位：s

デバイスのフィードバック：
データの型

無人判断時間

1バイト

2バイト• データの型

固定：0x20• 無人判断時間

範囲：0~65535、単位：s5.

デバイス状態の照会（0x30）

Server->設備
データの型
1バイト

4ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1• データの型

固定：0x30

設備->Server
データの型

有人判断時間トリガー回数

無人判断時間

1バイト

1バイト

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x30• 有人判断時間

範囲：0~255、単位：s• トリガー回数

範囲：0~255、単位：回• 無人判断時間

範囲：0~65535、単位：s6.

バージョンの照会（0xE1）

Server->設備
データの型
1バイト
• データの型

固定：0xE1

設備->Server
データの型

バージョン

1バイト

1バイト

• 設定タイプ

固定：0xE1• バージョン

1バイト

5ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
3.試運転
3.1本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)の自社アカウントに本製品のMACアドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MACアドレスを登録するMS情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となるJAZE APを(Moteが必要な場合はMoteも)起動し、正常に動作していることをZETAサーバで確認してください。本製品の裏蓋を開き、電池パックのソケットを基板上の電池ソケットに挿入すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約1分後(ZETA-Pプロトコルの場合、ZETA-Sプロト
コルでは約5分後)、本製品のオンライン情報がZETAサーバ上に表示されます。ZETA
サーバ上でオンラインであることが確認できましたら、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証(セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）電源投入作業時には必ず人体静電気の除電をしてください。故障の原因になります。
注）事前にZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)のアカウント登録が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降8時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

6ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
3.2押ボタンとLED表示•

センサ上面にある白いボタンを2回素早く押すと通信モジュールの状態を確認できます。

•表示灯： ①ネットワークに接続している場合、黄色の光が点滅します。
②スリープモードの場合、消灯します。
③接続に成功すると、5秒間緑色の光が点灯します。

<注意事項>•バージョン報告：電源投入後1回のみ。

•

状態報告：有人/無人を検出した場合、報告します。

•有人判断閾値の設定：検出時間内にトリガー回数に達した場合、有人として判断します。 (初期状態では、5秒以内に2回のトリガーがあれば、有人と判断します）。
•無人判定閾値の設定：検知時間範囲内で人を検知し、トリガー数が0になった場合、無人判定を行います。 (初期設定は、20秒以内にトリガー数が0になった場合、無人と判断します)。
•デバイスの状態の照会：デバイスの現在設定された有人/無人判断閾値の状態を照会します。
•

バージョン：デバイスのソフトウェアバージョンをアクティブに照会します。

7ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
4.設置
4.1注意事項
4.1.1設置環境◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2設備移動◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(ER電池パックを取り外す)にして作業してください。
4.1.3電気安全◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。

8ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
4.2工具設置にあたり必要なツールは、お客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合には工具は必要ありません。
4.3パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称

数量

CZ人感センサ 本体

1

グルースティックアンテナ

1

ER電池パック

1

備考

ER14505×2(内装済)

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

5.設置手順5.1注意事項◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフ(ER電池パックを取り外す)にしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。

9ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
5.2設置
本製品(CZIR91B1)は、デスク上などに直接水平に設置できます。また壁面に垂直に固定することも可能です。以下に設置方法例について説明します。

取り付け方法1：ネジ固定
1）カバーの開け方：ドライバーを使い、下端の溝から裏蓋を開けてください。

2）パンチング：本体を設置位置に置き、位置決めをして穴を開け、拡張プラスチックチューブを挿入します。

10ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
3）固定：セルフタッピングネジで設置位置に固定します。

4) 電源投入：バッテリープラグを接続ケーブルのコネクタに接続し、裏蓋を元に戻します。

取り付け方法2：3M粘着1）カバーの開け方：ドライバーを使い、下端の溝から裏蓋を開けてください。

11ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
2) 電源投入：バッテリープラグを接続ケーブルのコネクタに接続し、裏蓋を元に戻します。

3) センサの裏面に3Mの粘着剤を適量塗布し、保護フィルムを剥がして所定の位置に装着します。

12ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
取り付け方法3：結束バンドで固定
1）カバーの開け方：ドライバーを使い、下端の溝から裏蓋を開けてください。

2) 裏蓋を2本の結束バンドでポールに固定します。

13ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1
3) 電源投入：バッテリープラグを接続ケーブルのコネクタに接続し、裏蓋を元に戻します。

6.一般的な障害と処置➢ CZ 人感センサに電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)上にオンライン表示されません。
◼

ER電池パックが正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETAサーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となるJAZE APが(Moteが必要な場合はMoteも)正しく起動、動作していることをZETAサーバで確認してください。

上記すべてを確認しても動作しない場合は、CZ 人感センサの電池パックを外して電源をOFFにした後、再度電池パックを接続してお試しください。

14ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZIR91B1

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7階
TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETAアライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

15ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.