電機・電子業界 低炭素社会実行計画
進捗報告会資料

電機・電子業界低炭素社会実行計画
参加企業 限定

アンリツ本社ビルのZEB化
アンリツ株式会社
環境・品質推進部

2017年3月7日

Image Size
W195 x H530 px

・会社概要・省エネ活動・グローバル本社棟のZEB化への一歩

2Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

会社概要〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
Tel : 046 -223 -1111
http://www.anritsu.com
せきさんしゃ• 創業（石杉社）:1895 年（明治28年）• 創立年月日 :1931 年（昭和6年）3月17日• 資本金:190億52百万円（平成28年3月31日現在）• 東証一部上場• 売上高:連結 955億32百万円（平成28年3月31日現在）
単独 469億39百万円（平成28年3月31日現在）• 従業員数: 803名
3,846名（アンリツ グループ）（平成28年3月31日現在）

3

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

事業概要

4

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

研究開発・製造拠点（国内）
アンリツ株式会社（厚木本社地区）• 所在地:神奈川県 厚木市• 事業分野:開発・研究• ISO 14001 取得:JQA-EM0210（1998年）• ISO 9001取得:JQA-0316（1993年）
敷地面積:約10万m２
従業員数:約2000名

東北アンリツ株式会社
第一・第二工場• 所在地:福島県 郡山市• 事業分野:開発・製造• ISO 14001 取得:JQA-EM0210• ISO 9001取得:JQA-0316

5

東北アンリツ㈱第二工場（2013年7月竣工）
Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

・会社概要・省エネ活動
・グローバル本社棟のZEB化への一歩

6Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

省エネ活動
啓発活動◇クールビズ・ウォームビズ活動

期間開始時にイントラで社報発行
PC起動時にポップアップメッセージ
垂れ幕、ポスターの掲示
期間終了後に成果報告

緑のカーテン

垂れ幕
7

ポスター
Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

省エネ活動◇ターボ冷凍機

省エネ設備への更新（2013年11月導入）

5号館へ導入（クリーンルーム中心）・2012年11月～2013年10月:3940MWh
・2013年11月～2014年10月:3238MWh△702MWh/年◇インバータ蛍光灯、LED照明への切り替え

2005年から順次切替。
・交換台数:4766灯 削減電力量:△763MWh/年

ターボ冷凍機◇空冷ヒートポンプ式熱源機（物流棟 2014年11月末導入）

モジュール方式（6台連結）でより効率よく温度制御が可能。
省エネ、省スペース、リスク分散などで優位性がある。
導入後（2014年12月との差分の比較）
・2012年12月（平均気温 5.5℃）:34.4MWh
空冷ヒートポンプ式熱源機
・2013年12月（平均気温 6.7℃）:31.4MWh・2014年12月（平均気温 5.7℃）:29.9MWh △4.6MWh/月
太陽光発電※ほぼ同じ外気温の2012年12月と比較◇太陽光発電の導入（2013年7月）

東北アンリツ第２工場:最大200kW・発電量 2014年度:△213MWh/年
8

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

省エネ活動グローバルアンリツグループのエネルギー使用状況※エネルギー使用の90％以上が電気エネルギー※アンリツグループ全体では、10年間で約５分の１を削減※国内アンリツグループ全体では、10年間で約４分の１を削減[GJ]
450,000

デンマーク

400,000

アメリカ

350,000

営業拠点等

イギリス

東北地区

300,000

平塚地区

250,000

棚沢地区

200,000

厚木地区

150,000
100,000
50,000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

92011

2012

2013

2014

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

・会社概要・省エネ活動・グローバル本社棟のZEB化への一歩

10Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

エネルギー基本計画（2014年4月閣議決定）
・建築物については、２０２０年までに新築公共建築物等で、２０３０年までに新築建築物の平均でＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指す。
・住宅については、２０２０年までに標準的な新築住宅で、２０３０年までに新築住宅の平均でＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現を目指す。

11

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSUZEBの定義
・50％以上省エネ(ZEB Ready)を満たした上で、太陽光発電等により工ネルギーを創ることで、正味でゼロ・工ネルギーを目指す
・正味で75％以上省エネを達成したものをNearly ZEB
・正味で100％以上省エネを達成したものをZEB

その他の一次エネルギー消費量を考慮しない。
出典:資源エネルギー庁ウェブサイト
Company Profile | ANRITSU CORPORATION
12Copyright© ANRITSU

グローバル本社棟
建築面積: 6,368㎡
延床面積:27,678㎡
構
造:7階建
免震構造
建物高さ:33.3ｍ《2015年3月竣工》

13

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

建物概要
名称

アンリツグローバル本社棟

事業場所

神奈川県厚木市恩名5丁目1番1号

建物用途等

事務所

単年度事業

新築

構造

S造（免震）

延床面積（m2）

27,768（地上7階）

竣工年

平成27年3月

CASBEEかながわ Sランク

年間稼働時間12hr/日×240日

活動人員

6地域

1,200人

アンリツグローバル本社棟:本社及び開発拠点として、会社創業120周年の節目に新築建物の特色➢設計コンセプト①知的創造空間の実現②BCP対策、セキュリティ強化③環境性能重視（CASBEEかながわ Sランク）➢環境性能の取組①太陽光発電②ライトシェルフ一体型自然換気③昼光・人感センサー制御LED照明④中央監視・BEMSによるエネルギーの見える化
14

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSUZEB化のコンセプト①①建物（外皮）性能の向上➠エネルギー負荷を削減
屋根・外壁➢断熱材
窓➢Low-E複層ガラス②高効率設備機器の導入➠エネルギー消費を削減
空調➢個別分散制御高性能空調機+センシング
換気➢全熱交換器+CO2センサー+VAV制御
ライトシェルフと一体化した自然換気
照明➢LED照明+人感センサー・照度センサー制御③創エネルギーの導入➠エネルギーを創出
太陽光発電（15kW）

15Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSUZEB化のコンセプト②

16Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

高効率ゾーン空調◇建屋内をゾーン（各階、フロア、エリアなど）に区切って各部門単位での個別制御ができる高効率な空調システムを導入◇空調のON、OFFは居住者が原則行うが、空調電源スイッチの切り忘れ防止のため、中央監視BEMSにより、18時、20時、22時、24時に強制的OFFとするスケジュール制御を導入。
◇ 近隣する執務エリアで冷房と暖房が同時に行われる場合に対応して、中央監視BEMSに一括管理機能をもたせ、無駄な電力消費をコントロール。

17

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

全熱交換機付外調機
・全熱交換と普通換気切替により換気モード最適化
・外気冷房とナイトパージ運転により空調動力削減

18Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

自然換気システム
自然換気装置内蔵
ライトシェルフ
外気の取り入れ屋根、外壁、窓の断熱性能を高め、南北の水平連続窓にライトシェルフを設置し、日射遮蔽をするとともに卓越風を利用した外気導入を熱気の排出行い、中央吹抜けの煙突効果を利用した自然換気を吹抜最上部の自動開閉窓行っている。

19

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

太陽光発電とトップライト・ライトコート
太陽光発電（最大15 kW）

トップライト（吹抜）ライトコート（光庭）トップライトとライ
トコートは自然光を採り入れ、照明負荷を低減している。

20

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

ライトシェルフ・人感センサー/明るさセンサー付LED照明◇ライトシェルフの上面で自然光を反射させ、部屋の奥まで自然光が届く◇人感センサにより、人が居ないところは自動的に消灯◇明るさセンサにより、窓際は減光

21Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

エネルギーの見える化とBEMSの分析による省エネ◇本社ビルおよび既存建屋のエネルギー使用量の見える化機能で、デジタルサイネージやイントラネットで公開し、社員の省エネ意識向上を図っている。

◇中央監視機能付BEMSを導入し、エネルギー監視だけではなく、電力使用状況を解析し各設備の制御を行う。

22Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU

エネルギー性能評価
アンリツグローバル本社棟の一次エネルギー消費量の実績値は608MJ/m2・年となっており、H25基準で計算した基準値（1,416MJ/m2・年）に比べ一次エネルギー削減率57％（2015年度）で、「ZEB Ready」を達成した。
1600

80

1200

1000

計画値

空調
換気
照明
昇降機
創エネ

763

800

600

101553
423

400

200

0-200

535
17

基準値

830138171-6-714

計画値

14

2015年度

計画値60

創エネ率（％）

一次エネルギー消費量（MJ/ｍ²年）

1400

2015年度『ZEB』

実績値

2016年度（推定）
40

Nearly
ZEB

20308

ZEB
Ready

141
140100-780

604020

一次エネルギー削減率（％）（創エネを考慮せず、その他を除く）

2016年度（推定）

詳細:一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
23

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU「CASBEEかながわ」Ｓランク◇「CASBEEかながわ」とは自治体版CASBEEの神奈川県版。
2,000㎡以上の建築物の新築または増改築のときに、神奈川県が地球温暖化対策の措置およびその評価などを記載した計画書の提出を義務つけている「建築物温暖化対策計画書制度」◇グローバル本社棟は最高評価のＳランク◇2013年度の「CASBEEかながわ」では、受付数140件中、Ｓランクは4件

24

平成28年度「かながわ地球環境賞（温暖化対策計画書部門）」受賞

Company Profile | ANRITSU CORPORATION
Copyright© ANRITSU