目 次
スプリンクラー配管用の使用水とフラッシングについてお渡し商品の御確認及び注意事項
付属品の取り付け

（Ｐ２）
（Ｐ３）
（Ｐ４）

Ａ．アラームスイッチの取付け
Ｂ．圧力計の取付け型アラーム弁取扱い説明書

流水検知装置の働き（Ｐ６）

Ａ． 流水の検知
Ｂ． 補助逆止弁
Ｃ． アラームスイッチ

湿式流水検知装置（自動警報弁型）
検知流量定数 ５０･６０ 併用型

ＢＳ６５−５０型（６５Ａ）
ＢＳ８０−５０型（８０Ａ）
ＢＳ１００−５０型 （１００Ａ）
この度は流水検知装置を御採用いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書には、安全かつ正確に設置していただくた
めの重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。設置する前に本書をよくお読みになり、充分ご理解いた
だいた上で設置施工を行って下さい。又、この取り扱い説明書は設置後の保守管理にも必要であります。必要時に見られるよう大切に保管して下さい。
流水検知装置は消防法の適用下にあり、構造性能はもちろん、設置条件、取扱い及び保守点検についても、その適用を受けます。

注意

安全のために注意事項をまもらないと人身事故、水損事故、消火不能事故になることがあります。

Ｄ． オートドリップ
Ｅ． 信号停止弁

現場配管上の注意（Ｐ８）

Ａ．作動時間について
Ｂ．残留空気による影響

流水検知装置の構造と分解（Ｐ９）Ａ．流水検知装置の分解の用意
Ｂ．主弁の取り外し
Ｃ．主弁組立時の注意
Ｅ．カバーの取り付け
Ｆ．排水弁の分解
Ｇ．排水弁の組み立て
Ｈ．信号配管の分解
Ｉ．信号配管の組み立て
Ｊ．ストレーナー穴の掃除アラームスイッチについて（Ｐ１４）

排水側への漏れが発生した場合（Ｐ１５）

Ａ．主弁からの漏れの対策
Ｂ．排水弁からの漏れの対策〒648-0003 和歌山県橋本市隅田町山内 1691-5
TEL 0736-37-5835 FAX 0736-37-5836
e-mail : aiesu@sannet.ne.jp

アラームスイッチが復帰しない場合
定期点検時のお願い
仕様

（Ｐ１６）

（Ｐ１７）
（Ｐ１８）

ＡＩＥＳＵ 4G/1‑2A-1-スプリンクラー配管の使用水 とフラッ
シングについて６、パッキン類に付いてお渡し商品の御確認及び注意事項流水検知装置には多数のＯリングやパッキン類を使用しています。これらは消耗品です。、使用状況によっては新しいものに取り換える必要があります。

１、部品と数量を確認してください

１、水道水を使用して下さい。
スプリンクラー配管の水は水道水を使用して下さい。貯水槽及び配管内の水は水道水を使用し、酸やアルカリ、塩分などを含んだ腐食性のある
水は使用しないで下さい。
配管内の水は異物が混入していない、きれいな水を使用して下さい。

２、フラッシングを行って下さい。
配管内への水張り後は、流水検知装置毎に必ずフラッシングを行い、配管内の異物を配水管の方へ流し出して下さい。フラッシングは流水検知装置の排水弁（4 ページの図参照）を全開近くまで開け、ポンプの送水により配管内の水を配水管側に排水して配管内の異物を洗い流して下さい。
尚、フラッシングの際は信号停止弁（4 ページの図参照）を「開」にして行い、フラッシング後は、必ずオートドリップ体のストレーナー穴の掃除をして下さい。
(12 ページ｢ストレーナー穴の掃除」参照）

警告
配管内の異物は流水検知装置の止水障害及びオートドリップ穴（絞り通水路）の詰まりの原因となります。異物がオートドリッ
プに詰まった場合はサイレン等の信号が停らず誤報となります
ので、配管内には異物のないようにして下さい。

流水検知装置は専用ダンボールケースに本書

７、圧力計の保護「ＢＳ型アラーム弁取扱説明書」と共に梱包し圧力計は精密機器です。絶対に衝撃を与えないています。箱には流水検知装置本体と、単体用でください。使用時には圧力計の針が緩慢な動標準付属品一式が入っています。

きになるところまで圧力計用ニードル弁を絞っ送り状に付けております出荷案内書と梱包品のて下さい。配管内のエアーが原因で瞬間的には品種及び数量を照合して下さい。

予想を越える圧力上昇をする場合があり、圧力

尚、施工手順によっては梱包をといてから全て計の針が振り切り故障します。ニードル弁を絞の付属品の取付け終了までに日数を要する場合って圧力計を保護して下さい。

もあります。付属品の紛失には十分注意してく

尚、圧力計は消耗品としていますので針が異常ださい。

な目盛り位置を示すようになった物は新品と交換して下さい。

２、品物が破損していた場合
当社では検定品はもちろんのこと、検定対象品

８、凍結を起こさないようにして下さい。

以外の各付属品の品質にも万全を期しておりま

この流水検知装置は湿式です。気温が下がってすが、梱包をといた時点で万が一品物に破損や凍結する場所への設置はできません。内部水が変形が発生していた場合は、その状態のままで凍結しますと想像を絶する高圧が発生しますの

即当社へご連絡ください。

で弁箱、カバー、弁体などが破壊されます。
本体の破壊は水損事故を起こし、消火活動がで３、梱包用ケース

きなくなり

ます。

制御弁、フランジ、その他のボルト類を合わせてご注文頂いた際は、他の品目の印刷されたパ警告

９、異常が発生した場合のッキングケース（資源の有効利用）などに梱包お願いしている場合がありますが、必ずケース表面に設置後の異常や不都合が生じた場合は本書をよ

手書きで品名を明記していますので、まちがわ

くお読み頂まして対処して下さい。本書中ご理ないようにお願いします。

解困難な個所がありましたら下記サポートセン
ターへお問い合わせ下さい。

４、異物にはご注意下さい◆当社技術スタッフによる現場での修理点検サ

流水検地装置本体内部に異物がないことを目視

ービスは実費にて承ります。

確認して下さい。万一異物がある場合は取り除
いて下さい。異物により機能を失う恐れがあり

尚、本書は、必要な時に見られるように大切にます。

保管して下さい。

５、アラームスイッチにご注意下さい

アイエススプリンクラー㈱アラームスイッチは精密機器であります。絶対〒648-0003 和歌山県橋本市隅田町山内1691-5に衝撃を与えないで下さい。また前面のカバー

TEL 0736-37-5835

取付ネジと結線用ターミナルネジ及びプリカソ

FAX 0736-37-5836

ケット押さえネジ以外のネジやナットは絶対にさわらないで下さい。さわるとスイッチが作動しなくなります。(14 ページの図参照)
-2-

-3-

付属品の取付け
流水検知装置の付属品には以下の物が入っています。

A、アラームスイッチの取り付け

Ｂ、圧力計の取り付け

１、接続管にシールテープを巻き、流水検知装１、流水検知装置のフランジ部前面にある上下置前部にあるオートドリップブロックに取り付

２カ所（１次側、２次側）のプラグをはずしま

けます。

す。

２、アラームスイッチネジ部にシールテープを２、両ネジ管にシールテープを巻いて取り付け

アラームスイッチ

１個

常時開表示板

２枚巻き、接続管に取り付けます。

ます。

接続管

１個

常時閉表示板１枚

３、最後に結線を行って下さい。

３、圧力計用ニードル弁を図の方向で両ネジ管

圧力計

２個

取扱い説明板

１枚

圧力計用ニードル弁 ２個に取り付けます。

取扱い説明書（本書）１冊

４、最後に圧力計にシールテープを巻いて圧力以上の部品を下図所定の位置へ取り付けて下さい。

計用ニードル弁に取り付けます。

尚、上記は単体用標準付属品です※１流水検知装置は下記３種類のセット品を用意いたしております。
１．単体

流水検知装置と上記付属品

２．バタ弁付き

単体及びバタ弁（制御弁）、相フランジ（溶接用）、フランジパッキン、
フランジ用ボルトナット。

３．ゲート弁付き

単体及びゲート弁（制御弁）、相フランジ（溶接用）、フランジパッキン、

アラームスイッチ

フランジ用ボルトナット。

ア ラ ーム ス イ ッ チ

圧力計
圧力計
ア ラ ー ム スイ ッ チ

圧 力計 用 ニ ー ド ル 弁
両 ネジ 管

圧力 計 用 ニ ー ド ル 弁
両ネ ジ 管

圧力計

シールテープ
接続管

流水 検 知 装 置
流 水検 知 装 置
排 水弁

PRESSU

排水弁

圧力計

シールテープ

接続管
ス タ ッ ト ボル ト

流水検知装置

接続管

常
時
開

圧力計

「常時閉」表示板

常時
閉シールテープ

常時
開

信 号停 止 弁

信号停止弁「 常時 開 」 表 示 板

ＣＷ

常
時
閉

「 常 時 閉 」 表示 板

圧 力 計用 ニ ー ド ル 弁
両ネジ管「 常 時 開 」表 示 板
制 御 弁 （ ゲ ー ト 弁）

圧力計用ニードル弁

制 御 弁 （ バタ フ ラ イ 弁 ）オートドリップブロック
常
時
閉

常
時
閉

「 常時 開 」 表 示 板「 常時 開 」 表 示 板

ゲー ト 弁 付 き

バ タ 弁 付き
-4-

-5-

両ネジ管

流水検知装置の働き

Ｃ、アラームスイッチ

Ｄ、オートドリップ

Ｅ、信号停止弁

流水検知装置は通常、弁の圧力比により弁 （主弁開により、中間室に流入する信号水は信号配

信号停止弁を閉めると流水検知装置の作動して弁）が弁座（シート）に押圧されて、１次側、管を通過してオートドリップ穴から連続的に放いる時であっても、強制的に信号を停止する事

流水検知装置はスプリンクラーヘッドの作動放２次側、中間室を分離し、弁閉状態にあります。

水されます。

ができます。

水等による管内の流水により弁開し、その流水

スプリンクラーヘッドが作動放水して弁の２次

このオートドリップ穴は細く絞って放水量を制

流水検知装置設置後、配管内に水をはる時や、圧力によりアラームスイッチを作動させて電気側圧力が降下すると、弁が開き１次側から２次限して信号水の圧力保持を行い信号配管内部を末端試験弁からのエアー抜きをする時、又排水信号に変換し、警報、ポンプ起動等の自動警報

側へ流水が発生します。

加圧するとともにその圧力でアラームスイッチ

弁から排水する時など信号停止弁を閉めておく装置の発信部とするものでスプリンクラー設備

この流水の一部は信号水として中間室から信号を作動させます。又、弁が閉じ信号水の供給がと、アラームスイッチを作動させる事なく作業等に使用する自動警報弁です。

配管を通過して流水制限通路であるオートドリ

たたれると、信号配管内部とアラームスイッチが行えます。又配管のエアーによる漏れ試験のップ穴から排水部に放水されます。

の圧水は、このオートドリップ穴から排水され時も閉めておいて下さい。

アラームスイッチは信号配管に通じているのて大気圧になるのでアラームスイッチは復帰し尚、通常時には必ず信号停止弁を開けておいてで、この流水圧力はアラームスイッチを加圧作

信号は停止します。

下さい。信号停止弁が閉まっていると、火災時

A、流水の検知

Ｂ、補助逆止弁
補助逆止弁は、通常２次側配管内圧力が低下し動させ、電気接点を継ぎ電気信号の発信部とすに流水検知装置が弁開してもアラームスイッチ

た場合、弁（主弁）を開くことなく１次側からるものです。このアラームスイッチはエアータが作動しません。

２次側への小流水の供給を可能にしています。

イマーを備えており、通常時のポンプ起動等に従いまして、弁に小流水が通過しても弁は開か

よる配管内の圧力変動でおきる瞬間的な弁開にないので信号は出ず、誤報の防止機能にしていよる誤報の発生を防止しています。

ます。

流水検知装置作動状態図
流水検知装置通常状態図
アラームスイッチ

１

３
１

３

信号配管

２次側

補助逆止弁

流水方向

１次側

電 源
弁座

弁

信号停止弁
中間室
オートドリップ穴（流 水制限通路）

-6-

排水部

電 源

-7-

現場配管上の注意

流水検知装置の構造と分解

Ａ、作動時間について

Ｂ、主弁の取り外し
１、流水検知装置本体前面に取り付けたカバーを外します。カバーを取り付けているボルト全数をゆるめた状態にして、カバーの側部をプラ末端試験弁を開くと、まず２次側配管内の圧力

A、流水検知装置の分解の用意

スティックハンマーで軽くたたくと、カバーが低下が始まります。そして一定の圧力まで低下

１、最初に制御弁と信号停止弁を閉めて下さい。

本体から離れます。その後ボルトを抜き取りカ

して初めて流水検知装置が弁開して流水が発生

２、排水弁を全開にして２次側配管の水を排水

バーを外して下さい。カバーの内側にはＯリンします。この間の時間は２次側の配管容積と残して下さい。この時末端試験装置も開いて排水グが装着してあります。傷を付けないように注溜空気量によって異なります。

を行って下さい。

意して下さい。

又、２次側配管の圧力の低下が始まり、弁開に

３、２次側の圧力計用ニードル弁を全開にした至るまでには補助逆止弁から２次側へ小流水の後、圧力計がゼロになったのを確認して下さい。

注意

供給があり、一定の流水量を越えた時点で初め

又、排水弁からの排水音がなくなった後も少量て主弁が開き信号配管へ水が流れて圧力スイッの水が排水されていますので、充分に時間をおチであるアラームスイッチが起動します。

いて完全に排水をしてから分解を始めて下さ

このアラームスイッチはエアータイマーを備えい。

カバーの取り外しは、２次側の圧力がゼロである事を確認の上、ボルトをゆるめて言ってください。
内部に圧力のかかった状態でボルトをゆるめるとボルトが切れたり、カバーが破壊して人身事故や水損事故が発生する恐れがあります。注意して下さい。

ており、約１０〜１５秒の遅延時間に設定しています。すなわち末端試験弁を開くと、まず２２、次に左下にあるプラグを取り外し、主弁を次側配管の圧力が下がり、補助逆止弁による圧支持するヒンジピンを抜き取って下さい。

力供給が始まり、続いて主弁が開き最後にアラ

３、主弁を軽く持ち上げ外部に取り出して下さームスイッチのタイマー遅延時間経過後、アラい。

ームスイッチが作動（ＯＮ）となります。
弁箱

従って末端試験弁の開放からアラームスイッチ

Ｏ リ ングの作動までに時間がかかりますが、さらに配管内に多量の空気溜まりがある場合はこの影響が大きくアラームスイッチの作動までには相当な時間を要する場合があります。配管内には出来ボルト

るだけ空気溜まりが出来ない配管として設置してください。
カバー

Ｂ、残溜空気による影響

プ ラグ

流水検知装置の２次側配管に大量に残ったエア

ヒ ン ジピ ンーは作動時間の遅れや作動が安定しないなど、
流水検知装置の機能に悪影響を及ぼしますので２次側配管には出来るだけ空気の残らないよう留意した設計にしてください。
特に横引きの太い配管の立ち下がりのある場合（鳥居配管）及びループ配管はエアーが抜けにくいので注意して下さい。

主

-8-

-9-

弁

Ｃ、主弁の分解

Ｅ、カバーの取り付け

Ｆ、排水弁の分解

Ｇ、排水弁の組み立て

主弁の分解は弁体とパッキンとパッキン押さえか

１、組み立てた主弁を弁箱内に、もと通り納めてく

まずボンネットを回してステム、パッキン等の排水弁はもと通り組み立ててください。ボンネ

らなるディスク部を固定し、補助逆止弁ケース上部

ださい。

組立品全体をボディーから抜き取ります。次にットを排水弁ボディのネジに締め付けますが、の六角部分を回す事によって分解できます。ディス

２、次にヒンジピンを差し込みますが、弁箱内のヒディスクからパッキン押さえを取り外します。

あらかじめ弁開状態であるように、ハンドルをクの主弁とパッキン押さえがパッキンで固着されンジの穴に合わせるように主弁を動かしながらヒ

この状態で排水弁パッキンの交換はおこなえま

開弁方向に回しておいた後、ボンネットネジをはずれない場合があります。この時は弁体を固定

ンジピンを元のように差し込んでください。

す。さらに袋ナットをはずしハンドル、ステム

締め付けて下さい。

し、中心穴から棒状の物を挿入して内部からパッキ

３、プラグは前もってシールテープを巻いた物を取ブッシュ、ボンネットをとりはずすと全て分解めて下さい。またボンネットをボディーに締めン押さえをかるくたたく事によりはずすことがでり付け、締めてください。

ができます。

付ける際には弁開の方向に十分にハンドルを回きます。この時たたきすぎてパッキン押さえの内ネ

４、カバーを本体に取り付けますが、カバーの内側

尚、シートは流水検知装置本体から排水弁ボデ

した後、取り付けて下さい。

ジが破損しないように注意してください。

のＯリングが溝から外れないよう、また異物が付着

ィーをはずと取り外せますが通常は取り外す必

尚、組立の際はパッキン及びＯリングに異物が次に補助逆止弁ケースのボールストッパーを抜きしないよう注意してください。

要はありません。

付着しないよう、又破損しないように注意して取るとチャッキボールを取り出す事ができます。

カバーはボルトでもと通り本体に取り付けて下さ排水弁の分解は流水検知装置の２次側の圧力が下さい。

い。この時ボルトは均等に締め付けてください。

ゼロであることを確認の上、分解を始めて下さ

ボンネットを確実に締め付けて下さい。締め付

ボルトの閉め忘れ及び片締めは内部に圧力が加わい。

けがゆるい場合、ハンドルを廻すとボンネット

Ｄ、主弁組立時の注意

ネジは最後まできつく締

った時、ボルトが切れたりカバーが破損

注意

して人身事故や水損事故が発生する恐れ

状態で分解をすると圧水が噴出します。人身事することが考えられます。

故や水損事故の恐れがあります。注意してくだ

人身事故や水損事故が発生する恐れがありまさい。

す。注意してくださ。

主弁組立の際はＯリングやパッキンなどに異物が注意

付着していないか、またもと通りにセットされていがあります。注意して下さい。

るかを確認してください。

流水検知装置内部に圧力のかかったが廻りはずれることがあり、内部の圧水が噴出

主弁（ディスク）スリ ーブ
ボー ルパ ッキ ン
補助 逆止 弁ケ ース
ハンドル
ボンネッ ト座金Ｏリング
ステム

ボ ール スト ッパ ー
弁

体

Ｏリ ング

注意
ボデ ィー
Ｏリン グ

Ｏリン グ
ス テムブ ッシュ
袋ナット

ク ラッ パ ーパ ッキ ン

パ ッキ ン押 さえ

ディ スク
パッ キン
パッキン 押さえシート- 10 -- 11 -

Ｈ、信号配管の分解
Ｊ、ストレーナー穴の掃除

信号配管は主弁が流水でひらいた時、流水検知
装置本体の中間室からオートドリップへ水を送

オートドリップ穴（絞り通水路）に異物が詰まると同時に、その圧力を接続管上部のアラーム

りますと誤報の信号が出ますので、オートドリスイッチに伝え、信号を発信させます。すなわ

ップ体のストレーナー穴は、必ず掃除を行ってち信号配管内は流水検知装置作動時には水は流下さい。

れますが、待機時には水が流れず、また圧力もオートドリップ体のストレーナー穴の掃除は、

大気圧となっています。そのため待機状態で分オートドリップ体を取り外した後、ストレーナ

解する事ができます。

ー穴を針金の先でつつくなど又、水道水で洗う

分解する際は必ず制御弁を閉めた後に行って下などして掃除をして下さい。（13 ページの図参

ツギタシ

信号水管

さい。

照）

制御弁が開いたままで信号配管を分

尚、スプリンクラー配管内の異物を洗い流すフ

解しますと、排水弁及び末端試験弁を開けるとラッシング作業の後におきましても必ず、スト分解部分から水がふき出し、人身事故や水損事

レーナー穴等の掃除を行って下さい。(１ページ

故が発生する恐れがあります。注意して下さい。

の「フラッシングを行って下さい。」参照)

１、オートドリップ体をはずします。

警告

オートドリップ体は、オートドリップブロック

オートドリップ体のオートドリップ穴に異物がリングナットに図のような形で挿入されています。この時オ詰まりますと流水検知装置の主弁が閉じて、信リングジョイント本体

ートドリップブロックとオートドリップ体の間

号水の供給が断たれても信号配管内の水圧が排にはＯリングを取り付けていますので注意して水側へ抜けないためアラームスイッチが復帰で下さい。

きなくなり火災信号が停まらず、誤報を引き起

注意

接続管

信号停止弁

こします。
２、接続管を取り外します。
接続管上のアラームスイッチを取り外してから接続管を取り外して下さい。
３、リングナットを緩めて信号水管を取り外し
オートドリップ体ます。
４、信号停止弁をツギタシから取り外し、続いてオートドリップブロックを取り外します。
オートドリップブロックは排水弁ボディにとりＯリングつけられていますので、そのままスパナ等でとりはずしてください。

Ｉ、信号配管の組立
最初にオートドリップブロックを排水弁ボディに取り付け、次に信号停止弁をツギタシに取り付けます。続いて信号水管を信号停止弁とリン
グジョイント本体に次図のように取り付けます。その後にオートドリップ体と接続管を取り付けます。
- 12 -- 13 -

オートドリップブロック

下さい。異物があった場合は全てきれ いに取り除

アラームスイッチは非常に精密な構造になって排水側への漏れが発生した場合

アラームスイッチは圧力スイッチになっておりいますので絶対に衝撃を加えないでください。

排水側への漏れは、主弁からの漏れ又は排水弁から⑤

信号配管内圧力をダイヤフラムで検知する事にまたカバー取り付けネジ、結線用のターミナルの漏れの２種類があります。信号停止弁を閉にしたって元通りに組み立てて下さい。

よって、内部のマイクロスイッチが作動（ON）

ネジ及びプリカソケット押さえネジ以外のねじ状態で排水側への漏れが止まる時は、主弁と弁座のする仕組みになっています。

やナット類等は絶間の漏れです。

Ｂ、排水弁からの漏れの対策

またなんらかの原因でポンプが起動した場合の対にさわらないでください。

信号停止弁を閉にしても漏れが止まらない場合は、排水弁からの漏れは、排水弁パッキンとシートの間

瞬間的な弁開作動による誤報防止のため、アラアラームスイッチのエアータイマーは幣社内の排水弁とシートの間の漏れです。

に異物が挟み込みパッキンとシートの密接不良がームスイッチ内にはエアータイマーが組み込ま

タイマー調整装置にて調整していますので現場

いずれの場合も水中の異物が起因するもので、結果原因です。この場合排水弁を全開して挟まった異物

れており主弁の弁開後約 10 秒から 15 秒で信号

でのタイマー調整は絶対にしないでください。

１次側と２次側の圧力低下を引き起こします。

を排水部に流し出すことで、ほとんどの場合解決しが出るようになっています。
また作動圧力は 0.01

またアラームスイッチボックス内部に水や異物〜0.03MPa となっており、これ以上の圧力が加わが入り込まないように必要時以外はカバーをしＡ、主弁からの漏れの対策

っかりと閉めておいてください。

主弁のクラッパーパッキンと弁座の間に水中の異排水弁を全開にして排水したにも関わらず、漏れが物が挟み込んだ場合は、クラッパーパッキンの密接止まらない場合。

不良が起き、中間室への漏れが発生して排水部に流①れ出す事になります。この異物は、ほとんどの場合、って排水弁を分解してパッキンとシートにフラッシングをすることで排水弁から排水部へ流ている異物を取り除いて下さい。

２

し出し、異物を取り除くことが出来ます。

②

３【異物を取り除くためのフラッシング】

認して下さい。傷のある場合はパッキンを新 品に①取り替えて下さい。

アラームスイッチについてるとスイッチは起動します。

結線用ターミナルネジ
カバー

１

いて下さい。

ます。

信号停止弁を閉じて信号を出ないようにし②って元通り組み立てて下さい。

排水弁を半開以上に開けて多量の水を排水

プリカソケッ ト押さえネ ジ

き、挟まっていた異物が水に流され て排水部に排出されます。
③

排水弁を閉鎖した後、信号停止弁を開けて 排

水部への漏れが 止まったかを確認して下 さい。

ダイアフラム
電線管取付ネジ【フラッシングをしても漏れが止まらない場合】
フラッシングを行ったが漏れが止まらない時は流水検知装置を分解して挟まっている異物を取り除

尚、通常アラームスイッチへの結線はターミナル①と③につなぎます。

くか、又異物により損傷しているクラッパーパッキ
ＣＯＭ

ＮＯ

ＮＣ

１

３

２

ンを新品に取り替える事になります。
①

スイッチ内部結線図
製品名
定格（抵抗負荷）
結線端子番号

ＴＨ型アラームスイッチ
１４
電 圧 (V)ＡＣ
電 流 (A)ＤＣ
１５①〜③ 常時開路って分解し、主弁を取り出して下さい。

（エアータイマー式）
３０
１２５
２５０
１５

１５

６
①〜② 常時閉路

作動圧力

０ .０ １ 〜 ０ . ０ ３ MPa

作動遅延時間７ .５ 〜 １ ５ s ec

本誌「流水検知装置の構造と分解」の項に そ②

主弁のクラッパーパッキン及び弁座に異物がないかを確認して下さい。異物があった場 合は取り除いて下さい。
③

主弁側のクラッパーパッキンの表面に異物によって発生した傷がないかを確認して下さ い。
傷がある場合はクラッパーパッキンを新品に交ＢＳ型流水検知装置に付属しているアラームスイッチは、ＴＨ型又はＴＨＲ型の２種類を用意しています。

換して下さい。

ＴＨ型
スイッチ１個付き（１Ｃ接点、１回路）
ＴＨＲ型 スイッチ２個付き（１Ｃ接点、２回路）④

尚、ＢＳ型アラーム弁にはＴＨ型を標準品としています。
２回路のスイッチを必要とする場合には、御発注時にＴＨＲ型アラームスイッチ付きとご指定下さい

部の弁箱窪み部及び弁箱のヒンジピン通孔部付

近等全域に異物がないかを指先で探って調べて- 14 -

弁座表面に異常な傷がないか、又、弁座外 周- 15 -

ついパッキン表面に異物による傷がないかを確③

で多量の水を排水させると、当然ながら 主弁が開プリカソ ケット

本誌「流水検知装置の構造と分解」の項に そておいて下さい。
させて下さい。ポンプが起動しますが、その 状態

カバー 取付ネジ

本誌「流水検知装置の構造と分解」の項に そ本誌「流水検知装置の構造と分解」の項に そ定期点検時のお願い

アラームスイッチが復帰しない場合

オートドリップ体のストレーナー穴には消火用水中の異物が詰まる恐れがあります。定期点検の時には必平常時、主弁が閉状態にも関わらず、アラームスイ

ず総ての系統の流水検知装置のオートドリップ体のストレーナー穴の掃除を行って下さい。このストレーナッチが復帰せず、信号が出たままになった場合は、ー穴が詰まるとアラームスイッチが復帰しなくなったり、誤報の原因となります。オートドリップ体には流ストレーナーの穴に水中の異物が詰まり排水不能

水検知装置を正面から見て右下、信号停止弁の右側に、「掃除」と書いたシールが貼ってあります。オートとなっていますので、信号停止弁を閉にしてから先ドリップ体はオートドリップブロックに差し込み、ネジ部によって締め付けています。オートドリップ体をずストレーナー穴を掃除（水道水などで水洗い）し取り外す際には「掃除」と書いたシールが貼られてある六角部分をレンチやモンキーなどの工具を使って下て異物を取り除いて下さい。ストレーナー穴の掃除

図の矢印の方向、時計と反対方向に回して取り外して下さい。また取付の際は取付時の逆方向に回しレンチ

方法は 11 ページの「ストレーナー穴の掃除」を参やモンキーなどの工具を使って軽く締め付けて下さい。取り外す時に内部のＯリングが落ちる事もあります

照して下さい。

ので紛失や破損に充分に注意して下さい。取付時にはＯリングに注意して元の位置に取り付けて下さい。

尚、アラームスイッチは電気配線を外してから接続管から取り外して下さい。アラームスイッチのプリ
カソケット押さえネジをゆるめるとアラームスイッチとプリカソケットが外れ(14 ページの図参照）
るので、ターミナルの結線を外せばアラームスイッ
チは自由に廻り、アラームスイッチの取り外しが容易に行えます。（14 ページの図を参照）
接続管
信号停止弁

オートドリップブロック
Ｏリング
オートドリップ体- 16 -

オートドリップ体取り外し時回転方向
時計と反対回し- 17 -

仕 様
製品名

ＢＳ65-50 型、ＢＳ80-50 型、ＢＳ100-50 型

呼び圧力

10k

使用圧力範囲0.15〜1.4MPa

検知流量定数

50･60（併用型）

不作動流量

5L/min 以下

取付方向

縦BS65-50(65A)
最大流量

900L/min

圧力損失値

3.3 m 直管相当長さ

質

量

23kgf

BS80-50 (80A)
最大流量

1350L/min

圧力損失値

3.6ｍ 直管相当長さ

質 量

27kgf

BS100-50 (100A)
最大流量

2100L/min

圧力損失値

5.2ｍ 直管相当長さ

質 量

36kgf

「ＢＳ型アラーム弁取扱い説明書」
製作、著作 アイエススプリンクラー株式会社
改正 2003.9.1
改正 2005.6.8
改正 2006.4.6- 18 -