ＢＳ(Ａ) 型アラーム弁取扱い説明書
湿式流水検知装置（自動警報弁型）
検知流量定数 ５０･６０ 併用型

ＢＳ１２５－５０(Ａ) 型
ＢＳ１５０－５０(Ａ) 型（１２５Ａ）（１５０Ａ）

ご使用の前に必ずお読み下さい
このたびは弊社ＢＳ型流水検知装置をご採用下さいまして、誠にありがとうございます。この取扱い説明書は、流水検知装置（ここでは、アラーム弁ともいいます）を正確かつ安全にご使用頂くための製品の取扱い方と注意事項などにつき説明いたしております。流水検知装置をお取扱い頂く前に本書全部をよくお読み下さいまして、ご理解の後、ご使用下さいますよう、
お願い申し上げます。尚、ご施主様の方へは施工者様から本書の内容をよくご説明頂きまして、お渡し下さいますようお願いいたします。この取扱い説明書は設置後の維持管理にも必要です。本書はいつでも見られる場所に大切に保管しておいて下さい。
尚、流水検知装置は消防法の適用下にあります。構造、性能はもちろん、設置対象物、設置条件、施工、取扱い及び、保守管理についても、その適用を受けます。

注意

安全のために注意事項をまもらないと人身事故、水損事故、消火不能事故になることがあります。

〒648-0003 和歌山県橋本市隅田町山内 1691-5
TEL 0736-37-5835 FAX 0736-37-5836
e-mail : info@aiesu-sp.com

-1-

目 次
スプリンクラー配管用の使用水とフラッシングについて
スプリンクラー配管用の使用水とフラッシングについてお渡し商品の御確認及び注意事項
付属品の取り付け

（Ｐ３）
（Ｐ４）
（Ｐ５）

Ａ．アラームスイッチの取付け
Ｂ．圧力計の取付け

流水検知装置の働き（Ｐ７）

Ａ．流水の検知
Ｂ．補助逆止弁
Ｃ．アラームスイッチ
Ｄ．オートドリップ
Ｅ．信号停止弁

現場配管上の注意（Ｐ９）Ａ．作動時間について
Ｂ．残留空気による影響

流水検知装置の構造と分解（Ｐ１０）

Ａ．流水検知装置の分解の用意
Ｂ．主弁の取り外し
Ｃ．主弁の分解
Ｄ．主弁組立時の注意
Ｅ．カバーの取り付け
Ｆ．排水弁の分解
Ｇ．排水弁の組み立て

オートドリップ穴の掃除
オートドリップ穴の掃除（Ｐ１３）

アラームスイッチについて（Ｐ１５）

排水側への漏れが発生した場合（Ｐ１６）

Ａ．主弁からの漏れの対策
Ｂ．排水弁からの漏れの対策

アラームスイッチが復帰しない場合
定期点検時のお願い
仕様

-2-

（Ｐ１７）
（Ｐ１８）
（Ｐ１９）

スプリンクラー配管の使用水 とフラッ
シングについて

１、水道水を使用して下さい。
スプリンクラー配管の水は水道水を使用して下さい。貯水槽及び配管内の水は水道水を使用し、酸やアルカリ、塩分などを含んだ腐食性のある
水は使用しないで下さい。
配管内の水は異物が混入していない、きれいな水を使用して下さい。

２、フラッシングを行って下さい。
配管内への水張り後は、流水検知装置毎に必ずフラッシングを行い、配管内の異物を配水管の方へ流し出して下さい。フラッシングは流水検知装置の排水弁（4 ページの図参照）を全開近くまで開け、ポンプの送水により配管内の水を配水管側に排水して配管内の異物を洗い流して下さい。
尚、フラッシングの際は信号停止弁（4 ページの図参照）を「開」にして行い、フラッシング後は、必ずオートドリップ穴の掃除をして下さい。
(13 ページ｢オートドリップ穴の掃除」参照）

警告
配管内の異物は流水検知装置の止水障害及びオートドリップ穴（絞り通水路）の詰まりの原因となります。異物がオートドリッ
プに詰まった場合はサイレン等の信号が停らず誤報となります
ので、配管内には異物のないようにして下さい。

-3-

６、パッキン類に付いてお渡し商品の御確認及び注意事項流水検知装置には多数のＯリングやパッキン類を使用しています。これらは消耗品です。
使用状況によっては新しいものに取り換える必要があります。

１、部品と数量を確認してください
流水検知装置は専用ダンボールケースに本

７、圧力計の保護書「ＢＳ(Ａ)型アラーム弁取扱説明書」と共に圧力計は精密機器です。絶対に衝撃を与えな梱包しています。箱には流水検知装置本体と、

いでください。使用時には圧力計の針が緩慢な単体用標準付属品一式が入っています。

動きになるところまで圧力計用ニードル弁を送り状に付けております出荷案内書と梱包品絞って下さい。配管内のエアーが原因で瞬間的の品種及び数量を照合して下さい。

には予想を越える圧力上昇をする場合があり、尚、施工手順によっては梱包をといてから全圧力計の針が振り切り故障します。ニードル弁ての付属品の取付け終了までに日数を要するを絞って圧力計を保護して下さい。

場合もあります。付属品の紛失には十分注意し尚、圧力計は消耗品としておりますので針が異てください。

常な目盛り位置を示すようになった物は新品に取り替えて下さい。

２、品物が破損していた場合
当社では検定品はもちろんのこと、検定対象

８、凍結を起こさないようにして下さい。

品以外の各付属品の品質にも万全を期しておこの流水検知装置は湿式です。気温が下がっ

りますが、梱包をといた時点で万が一品物に破て凍結する場所への設置はできません。内部水損や変形が発生していた場合は、その状態のまが凍結しますと想像を絶する高圧が発生しままで即当社へご連絡下さい。

すので弁箱、カバー、弁体などが破壊されます。
本体の破壊は水損事故を起こし、消火活動がで３、梱包用ケース

きなくなります。

制御弁、フランジ、その他のボルト類を合わせてご注文頂いた際は、他の品目の印刷された

９、異常が発生した場合のお願い

パッキングケース（資源の有効利用）などに梱設置後の異常や不都合が生じた場合は本書包している場合がありますが、必ずケース表面

をよくお読み頂きまして対処して下さい。本書に手書きで品名を明記していますので、まちが中ご理解困難な個所がありましたら弊社におわないようにお願いします。

問い合わせ下さい。

４、異物にはご注意下さい

１０、当社技術スタッフによる現場での修理点検等のサービスは実費にて承ります。

流水検地装置本体内部に異物がないことを目視確認して下さい。万一異物がある場合は取り除いて下さい。異物により機能を失う恐れがあります。

５、アラームスイッチにご注意下さいアラームスイッチは精密機器す。絶対に衝撃を与えないで下さい。また前面のカバー取付ネ
ジと結線用ターミナルネジ及びプリカソケッ
ト押さえネジ以外のネジやナットは絶対にさわらないで下さい。さわるとスイッチが作動しなくなります。(15 ページの図参照)-4-

付属品の取付け
流水検知装置の付属品には以下の物が入っています。
アラームスイッチ

１個

常時開表示板

２枚

接続管

１個

常時閉表示板

１枚

両ネジ管

２個

取扱い説明板

１枚

圧力計

２個

取扱い説明書（本書）１冊

圧力計用ニードル弁

２個以上の部品を下図所定の位置へ取り付けて下さい。
尚、上記は単体用標準付属品です※１流水検知装置は下記３種類のセット品を用意いたしております。
１．単体

流水検知装置と上記付属品

２．バタ弁付き

単体及びバタ弁（制御弁）、相フランジ（溶接用）、フランジパッキン、
フランジ用ボルトナット。

３．ゲート弁付き

単体及びゲート弁（制御弁）、相フランジ（溶接用）、フランジパッキン、
フランジ用ボルトナット
圧力計
相フランジ

圧力計用ニードル弁
両ネジ管

圧力計

相フランジ

フランジパッキン

フランジパッキン

圧力計用ニードル弁
両ネジ管
アラームスイッチ

アラームスイッチ
流水検知装置

流水検知装置

排水弁

排水弁

圧力計
信号停止弁

信号停止弁

スタットボルト

接続管

接続管

圧力計

常
時
閉

常
時
開

圧力計用ニードル弁
両ネジ管

常
時
開

「常時閉」表示板
信号水管(Ｕ字管)「常時閉」表示板
信号水管(Ｕ字管)「常時開」表示板「常時開」表示板

フランジパッキン
圧力計用ニードル弁
両ネジ管

相フランジ

常
時
閉

制御弁（ゲート弁）

フランジパッキン
制御弁（バタフライ弁）
常
時
開

常
時
開

「常時開」表示板
フランジパッキン「常時開」表示板

相フランジ

バタ弁付き

ゲート弁付き-5-

Ａ．アラームスイッチの取り付け
アラームスイッチの取り付け

Ｂ．圧力計の取り付け
Ｂ．圧力計の取り付け

１．接続管にシールテープを巻き、流水検知装１．流水検知装置のフランジ部前面にある上下置前部にあるＴ継手に取り付けます。

２カ所（１次側、２次側）の Rc3/8 のねじ穴

２．アラームスイッチネジ部にシールテープをは圧力計の取り出し口です。

巻き、接続管に取り付けます。

２．両ネジ管にシールテープを巻いて取り付け

３．最後に結線を行って下さい。

ます。
３．圧力計用ニードル弁を図の方向で両ネジ管に取り付けます。
４．最後に圧力計にシールテープを巻いて圧力計用ニードル弁に取り付けます。

アラームスイッチ

圧力計

シールテープ
PRESSU

接続管

シールテープシールテープ
流水検知装置ＣＷ

Ｔ継手

圧力計用ニードル弁
両ネジ管

-6-

流水検知装置の働き

Ｃ．アラームスイッチ
Ｃ．アラームスイッチ
流水 検知装置は 通常、弁の 圧力比によ り弁

Ａ．流水の検知（主弁）が弁座（シート）に押圧されて、１次流水検知装置はスプリンクラーヘッドの作動

側、２次側、中間室を分離し、弁閉状態にあり放水等による管内の流水により弁開し、その流ます。スプリンクラーヘッドが作動放水して弁水圧力によりアラームスイッチを作動させての２次側圧力が降下すると、弁が開き１次側か

電気信号に変換し、警報、ポンプ起動等の自動ら２次側へ流水が発生します。

警報装置の発信部とするものでスプリンクラ

この流水の一部は信号水として中間室から信ー設備等に使用する自動警報弁です。

号配管を通過して流水制限通路であるオート
ドリップ穴から排水部に放水されます。
アラームスイッチは信号配管に通じているのＢ．補助逆止弁
Ｂ．補助逆止弁で、この流水圧力はアラームスイッチを加圧作補助逆止弁は、通常２次側配管内圧力が低下し動させ、電気接点を継ぎ電気信号の発信部とすた場合、弁（主弁）を開くことなく１次側からるものです。このアラームスイッチはエアータ

２次側への小流水の供給を可能にしています。

イマーを備えており、通常時のポンプ起動等に従いまして、弁に小流水が通過しても弁は開か

よる配管内の圧力変動でおきる瞬間的な弁開ないので信号は出ず、誤報の防止機能にしていによる誤報の発生を防止しています。

ます。

流水検知装置通常状態図
アラームスイッチ

１

３

２次側

補助逆止弁
信号停止弁

１次側
信号配管（Ｕ字管）
弁座

弁

中間室
オートドリップ絞り穴（流水制限通路）

-7-

排水部

電 源

Ｄ、オートドリップ

Ｅ、信号停止弁

弁開により、中間室に流入する信号水は信号

信号停止弁を閉めると流水検知装置の作動

配管を通過してオートドリップ穴から連続的している時であっても、強制的に信号を停止すに放水されます。

る事ができます。

このオートドリップ穴は細く絞って放水量

流水検知装置設置後、配管内に水をはる時を制限して信号水の圧力保持を行い信号配管

や、末端試験弁からのエアー抜きをする時、又内部を加圧するとともにその圧力でアラーム

排水弁から排水する時など信号停止弁を閉めスイッチを作動させます。又、弁が閉じ信号水ておくと、アラームスイッチを作動させる事なの供給がたたれると、信号配管内部とアラーム

く作業が行えます。又配管のエアーによる漏れスイッチの圧水は、このオートドリップ穴から試験の時も閉めておいて下さい。

排水されて大気圧になるのでアラームスイッ

尚、通常時には必ず信号停止弁を開けておいて下さい。信号停止弁が閉まっていると、火災

チは復帰し信号は停止します。

時に流水検知装置が弁開してもアラームスイッチが作動しません。

流水検知装置作動状態図
アラ ー ム ス イッ チ

１３

信号水流水方向

電 源-8-現場配管上の注意
Ａ．作動時間について
Ａ．作動時間について
末端試験弁を開くと、まず２次側配管内の圧力低下が始まります。そして一定の圧力まで低下して初めて流水検知装置が弁開して流水が発生します。この間の時間は２次側の配管容積と残溜空気量によって異なります。
又、２次側配管の圧力の低下が始まり、弁開に至るまでには補助逆止弁から２次側へ小流水の供給があり、一定の流水量を越えた時点で初めて主弁が開き信号配管へ水が流れて圧力スイッチであるアラームスイッチが起動します。
このアラームスイッチはエアータイマーを備えており、約１０～１５秒の遅延時間に設定しています。すなわち末端試験弁を開くと、まず２次側配管の圧力が下がり、補助逆止弁による圧力供給が始まり、続いて主弁が開き最後にア
ラームスイッチのタイマー遅延時間経過後、アラームスイッチが作動（ＯＮ）となります。
従って末端試験弁の開放からアラームスイッ
チの作動までに時間がかかりますが、さらに配管内に多量の空気溜まりがある場合はこの影響が大きくアラームスイッチの作動までには相当な時間を要する場合があります。配管内には出来るだけ空気溜まりが出来ない配管として設置してください。

Ｂ．残溜空気による影響
Ｂ．残溜空気による影響
流水検知装置の２次側配管に大量に残った
エアーは作動時間の遅れや作動が安定しないなど、流水検知装置の機能に悪影響を及ぼしますので２次側配管には出来るだけ空気の残らないよう留意した設計にしてください。特に横引きの太い配管の立ち下がりのある場合（鳥居配管）及びループ配管はエアーが抜けにくいので注意して下さい。

-9-

Ｂ、主弁の取り外し

流水検知装置の構造と分解

１．流水検知装置本体前面に取り付けたカバーを外します。カバーを取り付けているボルト
全数をゆるめた状態にして、カバーの側部をプラスティックハンマーで軽くたたくと、カＡ．流水検知装置の分解の用意

バーが本体から離れます。この時、カバーの１．最初に制御弁と信号停止弁を閉めて下さい。

落下には十分ご注意下さい。その後ボルトを２．排水弁を全開にして２次側配管の水を排水抜き取りカバーを外して下さい。カバーの内して下さい。この時末端試験装置も開いて排側にはＯリングが装着してあります。傷を付水を行って下さい。

けないように注意して下さい。

３．２次側の圧力計用ニードル弁を全開にしたカバーの取り外しは、２次側の圧 力 が ゼ ロ で あ る 事 を確 認 の上、ボルトをゆるめてください。
内部に圧力のかかった状態でボルトをゆるめるとボルトが切れたり、カバーが破壊して人身事故
や水損事故が発生したりするおそれがあります。

注意

後、圧力計がゼロになったのを確認して下さい。又、排水弁からの排水音がなくなった後も少量の水が排水されていますので、充分に時間をおいて完全に排水をしてから分解を始めて下さい。

２．次に左下にあるプラグを取り外し、主弁を支持するヒンジピンを抜き取って下さい。
３．主弁を軽く持ち上げ外部に取り出して下さい。

弁箱
Ｏリ ン グ

ボ ルト

カバ ー
プ ラグ
ヒ ン ジピ ン

主弁- 10 -

Ｅ．カバーの取り付け
Ｅ．カバーの取り付け

Ｃ．主弁の分解
主弁の分解は弁体とパッキンとパッキン押さえ

１．組み立てた主弁を弁箱内に、もと通り納めてくからなるディスク部を固定し、補助逆止弁ケース上

ださい。

部の六角部分を回す事によって分解できます。ディ

２．次にヒンジピンを差し込みますが、弁箱内のヒ

スクの主弁とパッキン押さえがパッキンで固着さンジの穴に合わせるように主弁を動かしながられ、はずれない場合があります。この時は補助逆止

ヒンジピンを元のように差し込んでください。

弁６角部にスパナを掛けて、主弁から約５ｍｍ浮く

３．プラグは前もってシールテープを巻いた物を取状態まで補助逆止弁をゆるめた後、プラスチックハ
ンマーなどで補助逆止弁の頭をたたくとパッキン

り付け、締めてください。
４．カバーを本体に取り付けますが、カバーの内側は簡単にはずれます。

のＯリングが溝から外れないよう、また異物が付

次に補助逆止弁ケースのボールストッパーを抜着しないよう注意してください。

き取るとチャッキボールを取り出す事ができます。

カバーはボルトでもと通り本体に取り付けて下さい。この時ボルトは均等に締め付けてください。

Ｄ．主弁組立時の注意

注意

ボルトの閉め忘れ及び片締めは内部に主弁組立の際はＯリングやパッキンなどに異物圧力が加わった時、ボルトが切れたりカバーが破損が付着していないか、またもと通りにセットされてして人身事故や水損事故が発生する恐れがありまいるかを確認してください。

す。注意して下さ

チャ ッ キボール

補助逆止弁ケース
主弁（ディスク）ス リー ブボ ー ルパ ッ キン
補 助逆 止 弁 ケー ス

ボ ー ル スト ッ パー
弁

体Ｏ リ ング

ク ラ ッパ ー パッ キ ン

パ ッ キン 押 さえ

- 11 -

Ｇ．排水弁の組み立て
Ｇ．排水弁の組み立て

Ｆ．排水弁の分解
Ｆ．排水弁の分解
まずボンネットを回してステム、パッキン等

排水弁はもと通り組み立ててください。ボンの組立品全体をボディーから抜き取ります。次ネットを排水弁ボディーのネジに締め付けまにディスクからパッキン押さえを取り外しま

すが、あらかじめ弁開状態であるように、ハンす。この状態で排水弁パッキンの交換はおこな

ドルを開弁方向に回しておいた後、ボンネット

えます。さらに袋ナットをはずしハンドル、ス

ネジを締め付けて下さい。 ネジは最後まできテムブッシュ、ボンネットをとりはずすと全てつく締めて下さい。またボンネットをボディー分解ができます。

に締め付ける際には弁開の方向に十分にハン尚、シートは流水検知装置本体から排水弁ボドルを回した後、取り付けて下さい。

ディーをはずと取り外せますが通常は取り外

尚、組立の際はパッキン及びＯリングに異物す必要はありません。

が付着しないよう、又破損しないように注意し排水弁の分解は流水検知装置の２次側の圧て下さい。

力がゼロであること及び２次側の完全排水をボンネットを確実に締め付けて下さい。締め

確認の上、分解を始めて下さい。

付けがゆるい場合、ハンドルを廻すとボンネッ

注意

流水検知装置内部に圧力の有る時

トが廻りはずれることがあり、内部の圧水が噴及び水の張った状態で分解をすると水が外部出することが考えられます。人身事故や水損事に噴出します。人身事故や水損事故の恐れがあ故が発生する恐れがあります。注意してくださります。注意してください。

ハンドル
ボンネッ ト
座金
Ｏリング
ステム

ボデ ィー
Ｏリン グ

Ｏリン グ
ス テムブ ッシュ
袋ナット

ディ スク
パッ キン
パッキン 押さえシート- 12 -

オートドリップ穴の掃除
オートドリップ穴（絞り通水路）に異物が詰まりますと誤報の信号が出たり、スイッチが復
帰しなくなったりします。オートドリップ穴は、
必ず掃除を行って下さい。掃除は以下の手順で行ってください。
１．信号停止弁と制御弁を閉めます。
２．信号停止弁側とリングジョイント側の両方のリングナットを緩めて外します。
３．信号水管（Ｕ字管）を抜き取ります。
４．針金等の細い物をリングジョイントの穴から奥に差し込んで、オートドリップ穴の掃除を行って下さい。
信号水管は流水検知装置の作動時に水が流れますが、待機時に水は流れず圧力も大気圧となっています。そのため待機状態で分解することができます。しかし掃除の際には念のため信号停止弁と制御弁を閉めて作業を行って下さい。
尚、スプリンクラー配管内の異物を洗い流す
フラッシング作業の後におきましても必ず、オートドリップ穴等の掃除を行って下さい。(3 ページの「フラッシングを行って下さい。」参照)

警告

オートドリップ体のオートドリッ

プ穴に異物が詰まりますと流水検知装置の主弁が閉じて、信号水の供給が断たれても信号配管
内の水圧が排水側へ抜けないためアラームスイッチが復帰できなくなり火災信号が停まらず、
誤報を引き起こします。
制御弁が開いたままで信号配管を分解しますと、排水弁及び末端試験弁を開けると分解部分から水がふき出し、人身事故や水損事故が発生する恐れがあります。注意して下さい

掃除完了後は、元通りに組み立ててください。

- 13 -

リングナットを緩めて外し、信号水管（Ｕ

針金等の細い棒をリングジョイントの穴字管）を抜き取ります。

から差し込んでオートドリップ穴の掃除を行います。

信号停止弁
リングナットリングジョイント
針金等の細い棒

信号水管（Ｕ字管）

リングジョイント穴からオートドリップの穴までは約 110mmあるので、それ以上の十分な長さの細い棒をご用意下さい。
尚、オートドリップ穴径は 4.2mm です。

針金等の細い棒

φ ４． ２

オートドリップ穴- 14 -

アラームスイッチは非常に精密な構造になっアラームスイッチについてていますので絶対に衝撃を加えないでください。

アラームスイッチは圧力スイッチになっておまたカバー取り付けネジ、結線用のターミナ

り信号配管内圧力をダイヤフラムで検知する事

ルネジ及びプリカソケット押さえネジ以外のねによって、内部のマイクロスイッチが作動（ON）

じやナット類等は絶対にさわらないでくださする仕組みになっています。

い。

またなんらかの原因でポンプが起動した場合

アラームスイッチのエアータイマーは幣社内の瞬間的な弁開作動による誤報防止のため、アのタイマー調整装置にて調整していますので現

ラームスイッチ内にはエアータイマーが組み込場でのタイマー調整は絶対にしないでくださ

まれており主弁の弁開後約 10 秒から 15 秒で信い。

号が出るようになっています。また作動圧力はまたアラームスイッチボックス内部にゴミや水

0.01～0.03MPa となっており、これ以上の圧力がが入り込まないように必要時以外はカバーをし加わるとスイッチは起動します。

っかりと閉めておいてください。

パッキン

結線用ターミナルネジ
カバー

２
３
１

カバー取付ネジ
プリカソケット
プリカソケット押さえネジ

ダイアフラム
電線管取付ネジ

尚、通常アラームスイッチへの結線はターミナル①と③につなぎます。
ＣＯＭ

ＮＯ

ＮＣ

１

３

２

スイッチ内部結線図
製品名

Ｔ Ｈ 型ア ラ ーム スイ ッチ （ エア ータ イマ ー 式 ）電圧 ( V )
１２ ５
３０
定 格
ＡＣ
0.1
電流 ( A )（抵 抗 負荷 ）ＤＣ
0.1

結線 端子 番 号
作動 圧力
作動 遅 延時 間① ～ ③ 常 時開 路①～ ② 常 時閉 路
０. ０ １～ ０ .０ ３ MP a
７ . ５ ～ １ ５ s ec

- 15 -

換して下さい。

排水側への漏れが発生した場合
排水側への漏れが発生した場合④の弁箱窪み部及び弁箱のヒンジピン通孔部付近

排水側への漏れは、主弁からの漏れ又は排水弁か等全域に異物がないかを指先で探って調べて下らの漏れの２種類があります。信号停止弁を閉にしさい。異物があった場合は全てきれいに取り除いた状態で排水側への漏れが止まる時は、主弁と弁座の間の漏れです。
信号停止弁を閉にしても漏れが止まらない場合

弁座表面に異常な傷がないか、又、弁座外周部

て下さい。
⑤

本誌「流水検知装置の構造と分解」（10 ページ参照）の項にそって元通りに組み立てて下さは、排水弁のパッキンとシートの間の漏れです。

い。

いずれの場合も水中の異物が起因するもので、結果
１次側と２次側の圧力低下を引き起こします。

Ｂ．排水弁からの漏れの対策
Ｂ．排水弁からの漏れの対策
Ａ．主弁からの漏れの対策

排水弁からの漏れは、排水弁パッキンとシートの主弁のクラッパーパッキンと弁座の間に水中の異物が挟み込んだ場合は、クラッパーパッキンの密接不良が起き、中間室への漏れが発生して排水部に流れ出す事になります。この異物は、ほとんどの場合、間に異物が挟み込みパッキンとシートの密接不良が原因です。この場合排水弁を全開して挟まった異物を排水部に流し出すことで、ほとんどの場合解決します。

フラッシングをすることで排水弁から排水部へ流し出し、異物を取り除くことが出来ます。

が止まらない場合。
①【異物を取り除くためのフラッシング】①

排水弁を半開以上に開けて多量の水を排水とシートについている異物を取り除いて下さい。
②

き、挟まっていた異物が水に流されて排水部に排出されます。
③

排水弁を閉鎖した後、信号停止弁を開けて排水部への漏れが止まったかを確認して下さい。

【フラッシングをしても漏れが止まらない場合】
フラッシングを行ったが漏れが止まらない時は流水検知装置を分解して挟まっている異物を取り除くか、又異物により損傷しているクラッパーパッ
キンを新品に取り替える事になります。
①

本誌「流水検知装置の構造と分解」（10 ページ参照）の項にそって分解し、主弁を取り出して下さい。

②

主弁のクラッパーパッキン及び弁座に異物がないかを確認して下さい。異物があった場合は取り除いて下さい。

③

主弁側のクラッパーパッキンの表面に異物によって発生した傷がないかを確認して下さい。
傷がある場合はクラッパーパッキンを新品に交- 16 -

パッキン表面に異物による傷がないかを確認して下さい。傷のある場合はパッキンを新品にさせて下さい。ポンプが起動しますが、その状態
で多量の水を排水させると、当然ながら主弁が開本誌「流水検知装置の構造と分解」（12 ページ参照）の項にそって排水弁を分解してパッキン

信号停止弁を閉じて信号を出ないようにしておいて下さい。

②

排水弁を全開にして排水したにも関わらず、漏れ取り替えて下さい。
③

本誌「流水検知装置の構造と分解」（12 ページ参照）の項にそって元通り組み立てて下さい。

アラームスイッチが復帰しラームスイッチが復帰しない場合
平常時、主弁が閉状態にも関わらず、アラームス
イッチが復帰せず、信号が出たままになった場合
は、オートドリップ穴に水中の異物が詰まり排水不能となっていますので、信号停止弁を閉にしてから先ずオートドリップ穴を掃除して異物を取り除いて下さい。オートドリップ穴の掃除方法は 13 ページの「オートドリップ穴の掃除」を参照して下さい。

- 17 -

定期点検時のお願い
オートドリップ体のストレーナー穴には消火用水中の異物が詰まる恐れがあります。定期点検の時には必ず総ての系統の流水検知装置のオートドリップ穴の掃除を行って下さい。この穴が詰まるとアラー
ムスイッチが復帰しなくなったり、誤報の原因となります。オートドリップ穴は流数検知装置を正面から見て右下の信号水管（Ｕ字管）を取り外したリングジョイント穴の奥にあります。
オートドリップ穴の掃除はまず信号停止弁を閉めた状態とし、信号停止弁側とリングジョイント側の両方のリングナットを緩めて外し、信号水管（Ｕ字管）を外してください。次に針金等の細い物をリン
グジョイントの穴より差し込み、奥にあるオートドリップ穴を掃除してください。掃除が完了した後は、信号水管を信号停止弁とリングジョイントに差し込みリングナットを締め付けて組み立てます。この時、信号水管の短い方がリングジョイント側、長い方が信号停止弁側となります。
リングナットを緩めて外し、信号水管（Ｕ

針金等の細い棒をリングジョイントの穴字管）を抜き取ります。

から差し込んでオートドリップ穴の掃除を行います。

信号停止弁
リングナットリングジョイント
針金等の細い棒

信号水管（Ｕ字管）

リングジョイント穴からオートドリップの穴までは約 110mmあるので、それ以上の十分な長さの細い棒をご用意下さい。
尚、オートドリップ穴径は 4.2mm です。

針金等の細い棒

φ ４． ２

オートドリップ穴- 18 -

仕 様
製品名

ＢＳ125-50(A)型、ＢＳ150-50(A)型

呼び圧力

10k

使用圧力範囲0.15～1.4MPa

検知流量定数

50･60（併用型）

不作動流量

5L/min 以下

取付方向

縦BS125-50(A) (125A)
最大流量

3300L/min

圧力損失値

6.5m 直管相当長さ

質

54kgf

量

BS150-50(A) (150A)
最大流量

4800L/min

圧力損失値

14.1m 直管相当長さ

質

61kgf

量

「ＢＳ(Ａ)型アラーム弁取扱い説明書」
製作、著作

アイエススプリンクラー株式会社

2009.8.1- 19 -