ISO/TC146/SC6 (Indoor Air)における換気･空気質関連標準化の動向
Current Status of International Standardization Regarding Indoor Air in ISO/TC146/SC6

伊藤 一秀
九州大学大学院 総合理工学研究院 エネルギー環境共生工学部門
Kazuhide ITO / IGSES, Kyushu University

ISOに関する個人的な経験 From 2004 to 2014 (on going...)ISO Procedure and Vienna Agreement• ISO/TC/SC/WG• P‐member country，and/or O‐member country
•
•
•
•
•
•
•

(AWI)
NWIP
WD
CD
DIS
FDIS
ISO

Rule for 3 years & Vienna Agreement

EN/ISO(3年ルールとウィーン協定)

Essentially, the agreement recognizes the primacy of international standards.
The main objective of the Vienna Agreement is to provide a framework for the
optimal use of resources available for standardization work, and to provide amechanism for information exchange between ISO and CEN to increasetransparency of work ongoing in CEN to ISO members.
– First track system– Assignment of lead

日本(JIS)と世界のデジュール標準 (ISO/IEC)
日本

JIS規格

・日本工業標準調査会 (JISC：事務局は経済産業省)で審議し、担当大臣が制定・JISの数：約10,000

整合化（同じ内容にすること）

Harmonization (identical content)

ISO規格

国際

・ISO（国際標準化機構）
・電気・電子分野以外の 国際規格
(約19,000)
・参加国：163ヶ国

IEC規格
・IEC（国際電気標準会会議）
・電気・電子分野の国際規格(約6,500)
・参加国：81ヶ国
・会長：野村淳二氏

情報分野の国際標準化はISOとIECの合同委員会(JTC1)が担当（ISO/IEC規格）

対応する国際規格(ISO/IEC)が存在するJIS• JIS規格数：10,399件 (2013年3月現在，JISC)– 対応する国際規格が存在するJIS規格数：5,725– うち，国際規格と一致するもの(IDT)：40%– うち，国際規格を修正しているもの(MOD)：57%– うち，国際規格と同等でないもの(NEQ)：3%

ISO/TC146 (Air Quality)• Technical Committee 146 : Air Quality / DIN– Sub‐committee (SC) 1 : Stationary source emissions / NEN– Sub‐committee (SC) 2 : Workplace atmospheres / ANSI
– Sub‐committee (SC) 3 : Ambient atmospheres / ANSI
– Sub‐committee (SC) 4 : General aspects / DIN– Sub‐committee (SC) 5 : Meteorology / ANSI
– Sub‐committee (SC) 6 : Indoor air / DIN

P‐Member (19)Australia, Austria, Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy,
Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Poland, Russia, Spain, Sweden,
Switzerland, USA, UK

O‐Member (7)Denmark, India, Romania, Slovakia, Thailand, Turkey, Ukraine

L‐Member (4)ISO/TC22, 219, 158, CEN/TC386

TC146/SC6

Meeting of ISO/TC146/SC6 (Indoor Air)1994年 (第1回) Berlin
1995年 (第2回) Karlsruhe
1996年 (第3回) Ispra
1997年 (第4回) Hawaii
1998年 (第5回) Gaithersburg
2000年 (第6回) Antalya
2001年 (第7回) Berlin
2002年 (第8回) Toronto
2003年 (第9回) Jaegerspris
DIS/FDIS 16000‐9

2004年 (第10回) Stockholm
2005年 (第11回) Tokyo
2006年 (第12回) West Conshohocken
2007年 (第13回) London
2008年 (第14回) Berlin
2009年 (第15回) Seoul
2010年 (第16回) Hawaii
2011年 (第17回) Vienna
2012年 (第18回) Amsterdam
2013年 (第19回) Vienna
2014年 (第20回) (South Africa)

8 Test conditions
8.1 Temperature and relative air humidity
Products for use in Europe shall be tested at temperature and relative air humidity 23C,
50%RH during the emission test (ISO 554). The tolerances are ± 2C and ± 5% RH.
For products with applications under other climatic conditions, alternative temperature andair humidity conditions may be used, preferably as specified in ISO 554.

室内空気に関連するISO
ISO/TC146/SC6 Air Quality/Indoor Air: Active Project ：8+3 standards
ISO/FDIS 12219‐4, ISO/DIS 12219‐5, ISO/DIS 16000‐21, ISO/DIS 16000‐27, ISO/DIS 16000‐29, ISO/DIS
16000‐30, ISO/DIS 16000‐31, ISO/DIS 16000‐32, ISO/NP 16000‐20, ISO/NP 12219‐6, ISO/NP 12219‐7

ISO/TC146/SC6 Indoor Air: Published Int. Stds ：27 standards
ISO 12219‐1, ISO 12219‐2, ISO 12219‐3, ISO 16000‐1, ‐2, ‐3, ‐4, ‐5, ‐6, ‐7, ‐8, ‐9, ‐10, ‐11, ‐12, ‐13,
ISO 16000‐14, ‐15, ‐16, ‐17, ‐18, ‐19, ‐23, ‐24, ‐25, ‐26, ‐28, ISO 16017‐1, 16017‐2

ISO/TC146/SC4 General Aspects
ISO 20988 (Air quality ‐‐ Guidelines for estimating measurement uncertainty)

ISO/TC205 Building environment design
ISO 16813 (Indoor environment ‐‐ General principles)ISO 16814 (Indoor air quality ‐‐ Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy)

ISO/TC86 Refrigeration
ISO 13253 (Ducted air‐conditioners and air‐to‐air heat pumps ‐‐ Testing and rating for performance)

ISO/TC163/SC1 Thermal performance and energy use in the built
environment/Test and measurement methods
ISO 9972 (Determination of air permeability of buildings ‐‐ Fan pressurization method)
ISO 12569 (Determination of specific airflow rate in buildings ‐‐ Tracer gas dilution method)室内空気に関連するJIS建材からの放散量測定に関するJIS：13 standards (経済産業省所管)
A 1460, A 1901, A 1902‐1, A 1902‐2, A 1902‐3, A 1902‐4, A 1903, A 1904,
A 1905‐1, A 1905‐2, A 1906, A 1911, A 1912

室内空気サンプリング･分析に関するJIS：10 standards (国交省所管)A1960, A 1961, A 1962, A 1963, A 1964, A 1965, A 1966, A 1967, A 1968, A 1969

その他，室内空気に関連するJIS：5 standards (?)
JIS A 1406 屋内換気量測定方法
JIS B 8628 全熱交換器
JIS D 1622自動車の換気性能試験方法
JIS E 4024 鉄道車両換気性能試験方法
JIS Z 8851 大気中のPM2.5測定用サンプラ

Ref. JIS分類記号
A：土木建築
B：一般機械
D：自動車
E：鉄道
K：化学
Z：その他...

ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [1]下記4規格は車室内に関連するISOであり，TC22とTC146/SC6のJoint WG13
TC146/SC6事務局はDIN，TC22事務局はAFNOR

ISO 12219‐1

Interior air of road vehicles – Part 1: Whole vehicle test chamber –Specification and method for the determination of volatile organic
compounds in cabin interiors
車室内のVOC濃度評価に関する実験法，(所謂)大型チャンバー概要

ISO 12219‐2

ISO 12219‐3

ISO 12219‐4Interior air of road vehicles – Part 2: Screening method for thedetermination of the emissions of volatile organic compounds fromvehicle interior parts and materials – Bag method
Interior air of road vehicles – Part 3: Screening method for thedetermination of the emissions of volatile organic compounds fromvehicle interior parts and materials – Micro‐scale chamber method
Interior air of road vehicles – Part 4: Method for the determination of
the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior partsand materials – Small chamber method
部材･部品からのVOC発生量測定法の規定だが，スクリーニングを主眼に置いた
簡易法

2014年にはChinaがP‐Member登録する方針ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [2]
ISO 16000‐1
ISO 16000‐2

Indoor air – Part 1: General aspects of sampling strategy
JIS A 1960 サンプリング方法通則
Indoor air – Part 2: Sampling strategy for formaldehyde
JIS A 1961 サンプリング方法
30分換気後に対象室を5時間以上密閉し，30分のサンプリング

ISO 16000‐3

Indoor air – Part 3: Determination of formaldehyde and othercarbonyl compounds in indoor air and test chamber air – Active
sampling method
JIS A 1962 定量‐ポンプサンプリング
所謂，DNPH‐HPLC法

ISO 16000‐4

Indoor air – Part 4: Determination of formaldehyde ‐ Diffusive
sampling method
JIS A 1963 定量‐パッシブサンプリング
DNPH‐パッシブサンプラを用いた測定法の規定

IDTISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [3]ISO 16000‐5

ISO 16000‐6

Indoor air – Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds(VOCs)JIS A 1964 測定方法通則
Indoor air – Part 6: Determination of volatile organic compounds inindoor and chamber air by active sampling on TENAX TA sorbent,
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS‐FID
JIS A 1965 ポンプ･加熱脱着
Tenax TA吸着管を用いたアクティブサンプリングとGC/MS, GC/FID

ISO 16017‐1

Indoor, ambient and workplace air – Sampling and analysis of volatileorganic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capirally gas
chromatography‐ Part 1:Pump sampling
JIS A 1966 ポンプ･加熱脱着
Tenax TA以外の炭素系吸着剤，純活性炭系，多孔質ポリマーを用いた
VOCのアクティブサンプリングと過熱脱着法

IDT

ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [4]ISO 16017‐2

Indoor, ambient and workplace air – Sampling and analysis ofvolatile organic compounds by sorbent tube/thermal
desorption/capirally gas chromatography‐ Part 2:Diffusive sampling
JIS A 1967パッシブ･加熱脱着
Tenax等の吸着剤を用いたパッシブサンプリングと過熱脱着‐GC分析

IDT

溶媒抽出に関するJIS A 1968, A 1969に相当するISOは無し(二硫化炭素の毒性，健康影響の観点で否定的意見多し)

2012‐2013年度のJIS改訂作業 (JIS A 190x, 196x series)
対応するISOに極力Harmonizeさせる
用語･記号は上位規格(法令>ISO>JIS)に極力対応するよう修正するが，発散と放散は議論の対象としない
JIS A 1901，1965の用語･記号を先に確定させ，他のJISで引用する形に修正「対象化学物質」「対象とするチャンバー」等の表現で一般化し重複定義を避ける
原則として放散量q，換気量q，濃度記号ρを使用し，添え字で細分類を表現．温度T，時間tに統一(一般財団法人)建材試験センター／室内空気関係のJIS改正委員会 委員／企画調整委員会 委員／建材等からの放散測定法JIS改正委員会
委員／室内空気測定法JIS改正委員会 委員／用語・建材放散分科会 委員／室内空気分科会 幹事／室内空気関係の用語統一化に関するJIS開発委員会 幹事 (2012.4～2014.3)

ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [5]ISO 16000‐7

Indoor air – Part 7: Sampling strategy for determination of airborne
asbestos fibre concentrations
JIS A 1481 建材製品中のアスベスト含有率測定方法

IDT

JISではx線回折分析法のみ規定，ISOではSC3で様々な方法を議論中

TC146/SC3 通称：アスベストマフィア

ISO 16000‐8

Indoor air – Part 8: Determination of local mean ages of air inbuildings for characterizing ventilation conditions
JIS A 1406 屋内換気量測定方法
JISは1974制定で大変古く，SHASEでも改訂の議論が開始，Seidelの濃度減衰式もし
くは濃度上昇式から換気量を測定する方法(完全混合，一様分布を仮定)
ISOはLocal Mean Age of Airを測定  dtt

 0(decay method) t  t0 qV 
 V(homogeneous emission method)

NEQISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [6]ISO 16000‐9

Indoor air – Part 9: Determination of the emission of volatileorganic compounds from building products and furnishing –Emission test chamber method
JIS A 1901(小形), 1911(大形H), 1912(大形V)
ISOではチャンバーサイズを特定せず

IDT

ISO 16000‐10 Indoor air – Part 10: Determination of the emission of volatileorganic compounds from building products and furnishing –Emission test cell method
対応JIS無し?
ISOは仕様規定を嫌うのに，なぜか，FLECだけは特別扱い

ISO 16000‐11 Indoor air – Part 11: Determination of the emission of volatileorganic compounds from building products and furnishing –Sampling, storage of samples and preparation of test specimens
JIS A 1902‐1(試験条件‐ボード), 1902‐2(接着剤), 1902‐3(塗料),
1902‐4 (断熱材)
試験片準備，養生等の条件を既定，JISは工業会ごとに規定(?)

IDTISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [7]
ISO 16000‐12 Indoor air – Part 12: Sampling strategy for polychlorinatedbiphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzo‐p‐dioxins (PCDDs),
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatichydrocarbons (PAHs)
JIS K 0093 (工業用水･工場排水中のPCB試験方法)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)，ダイオキシン様PCBの捕集法

ISO 16000‐13 Indoor air – Part 13: Determination of total (gas and particle‐phase)polychlorinated dioxin‐like biphenyls (PCBs) and polychlorinateddibenzo‐p‐dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) – Collection on
sorbent‐backed filters
JIS K 0093
ISO 16000‐14 Indoor air – Part 14: Determination of total (gas and particle‐phase)polychlorinated dioxin‐like PCBs and PCDDs/PCDFs – Extraction,clean‐up and analysis by high‐resolution gas chromatography/mass
spectrometry
JIS K 0093

ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [8]ISO 16000‐15 Indoor air – Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2)
JIS K 0104 (排ガス中の窒素酸化物分析方法)
JIS K 0104はISO 11564に対応(IDT)，室内環境用のJISは無し

ISO 16000‐16 Indoor air – Part 16: Detection and enumeration of moulds –Sampling by filtration
ISO 16000‐17 Indoor air ‐ Part 17: Detection and enumeration of moulds –Culture‐based method
ISO 16000‐18 Indoor air – Part 18: Detection and enumeration of moulds –Sampling by impaction
ISO 16000‐19 Indoor air – Part 19: Sampling strategy for moulds
JIS Z 2911 (かび抵抗性試験方法)
JIS Z 2911は特にかび抵抗性を必要とする工業製品･材料の試験法であり，上記
ISOとは内容が完全に異なるカビの測定法･評価法は大変ホットな議題Which is a shampoo bottle?

Shampoo bottle

Rinse bottleISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [9]ISO 16000‐23 Indoor air – Part 23: Performance test for evaluating the reductionof formaldehyde concentrations by sorptive building materials
JIS A 1905‐1 低減性能‐一定濃度供給法H
ISO 16000‐24 Indoor air – Part 24: Performance test for evaluating the reductionof volatile organic compound (except formaldehyde) concentrations
by sorptive building materials
JIS A 1906低減性能‐一定濃度供給法V
上記2規格は加藤信介先生がコンビーナとして規格化を主導
JISを基にISO提案の結果，各国Expertからの厳しい修正の要請があり，結果，当初JIS案とは差違は発生
結局，2012‐2013のJIS改訂の際にHarmonize

IDT

JIS A 1905‐2 低減性能‐放散建材法Hに対応するISOは無し

JIS A 1905‐1とISO 16000‐23の相違点
JIS A 1905‐1 (HCHO)ならびにJIS A 1906 (VOC)は2種類の測定法より構成①

小形チャンバーを用いた低減量試験
低減効果の持続性能試験(長期)Cin [=const.]
Inlet

②

捕集管

Outlet
捕集管

温度･湿度モニタリング

Outlet

試料チューブを用いた飽和除去量
測定(短期)

Cout [???]
濃度検出部

Cin [=const.]
Inlet

Cout [???]

濃度モニタリングJIS A 1905‐1(HCHO), JIS A 1906 (VOC)①

小形チャンバーを用いた低減量試験
低減効果の持続性能試験(長期)Cin [=const.]
Inlet

捕集管

低減量試験の条件
温度：28±1.0℃ (18℃，23℃)
相対湿度：50 ±5% (25%，75%)
物質伝達率(水蒸気)：15 ±3m/h (目的に応じて依存性確認)
供給濃度：概ねガイドライン値(100ug/m3 for HCHO) (1/2倍，2倍)
換気回数：0.5 ±0.05回/h，建材負荷率：2.2 m2/m3
空気捕集：1日，3日，7日，14±1日，28±2日
初期性能の1/2になった時点で終了しても良い

Outlet
捕集管

Cout [???]

温度･湿度モニタリング

吸着速度[ug/m2/h]
ads  (C in, t  C t )Q / A
積算吸着量[ug/m2]aaa  ads  t ii

換気量換算値[m3/h/m2]
Qads  (Cin, t / C t  1)Q / A

JIS A 1905‐1(HCHO), JIS A 1906 (VOC)①

小形チャンバーを用いた低減量試験
低減効果の持続性能試験(長期)Cin [=const.]
Inlet

捕集管

持続性能試験の条件

Outlet
捕集管

Cout [???]

温度･湿度モニタリング

吸着速度[ug/m2/h]
ads  (C in, t  C t )Q / A

温度：28±1.0℃ (18℃，23℃)
積算吸着量[ug/m2]
相対湿度：50 ±5% (25%，75%)
物質伝達率(水蒸気)：15 ±3m/h (目的に応じて依存性確認)
adsi  ti aaa 
3
供給濃度：概ねガイドライン値(100ug/m for HCHO) (1/2倍，2倍)
換気量換算値[m3/h/m2]
換気回数：0.5 ±0.05回/h，建材負荷率：2.2 m2/m3
Qads  (Cin, t / C t  1)Q / A
空気捕集：初期性能の1/2になるまで測定を継続，飽和除去量，経過
時間を測定



JIS A 1905‐1(HCHO), JIS A 1906 (VOC)②

Outlet

試料チューブを用いた飽和除去量
測定(短期)

Cout [???]
濃度検出部

Cin [=const.]
Inlet

濃度モニタリング

持続性能試験の条件

吸着破過量B [ug/g]
C  F  TB
B B
1000  M

温度：28±1.0℃ (18℃，23℃)
相対湿度：成り行き
換気回数(ガス流量F)：規定無し
建材負荷率(試料質量Mとチューブサイズ)：規定無し
供給濃度：概ねガイドライン値を挟む濃度が望ましい
高濃度での実施も認める→吸着等温線の作成
空気捕集：供給濃度に対し0.5%破過が得られた時間TBを記録

Cad

100ug/m3

C

JIS A 1905‐1，1906 の問題点
• 長期測定法と短期測定法の整合性→積算吸着量aaa [ug/m2]と吸着破過量B [ug/g] の整合性
ISO化の際には面密度  A [g/m2]の導入→測定精度に隔たり• 建築基準法施行令 20条8との関連→換気設備の性能を担保する吸着建材→吸着性能の持続時間に関する目標値設定
吸着建材の持続性能は何年必要か？
建築物の部分に使用して5年経過したものは，使用制限なし

ISO 16000‐23 (HCHO), 24 (VOC)• JIS A 1905‐1，1906の英訳が基礎であり，基本的原理は同一
必然的な相違点：
Building materials for use in Europe and America shall be tested in accordancewith ISO 554 at a temperature of 23 ± 2C and relative humidity 50 ± 5 %during the test
(温度依存性は18 ± 2Cと28 ± 1C )Building materials for use in Japan shall be tested at a temperature of 28 ± 1C
and relative humidity 50 ± 5 % during the test

議論の結果としての相違点：
Sample tube test for long‐term reduction performanceはNormative Annex Aへ
移動→高HCHO濃度での実験は不可(<ガイドライン値の10倍程度まで)→湿度50%に制御(shall be controlled)

ISO/TC146/SC6で既に規格化されたISO [10]ISO 16000‐25 Indoor air – Part 25: Determination of the emission of semi‐volatileorganic compounds for building products – Micro chamber method
JIS A 1904 SVOCマイクロチャンバー法
田辺新一先生がコンビーナでISO化を推進，JISを英訳してISO提案
性能規定を要求され，マイクロチャンバー寸法規定部分がInformativeへ移動

MOD
ISO 16000‐26 Indoor air – Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2)対応JIS無し ?
ISO 16000‐28 Indoor air – Part 28: Determination of odour emissions frombuilding products using test chambers
対応JIS無し ?
Sensory odor panelによる主観評価，AcceptabilityとPerceived intensityで評価補完的にHedonic tone (pleasant scale)を使用，日本はAcetoneでOK?
我が国では悪臭防止法による臭気指数規制 (嗅覚測定法と三点比較式臭袋法)
ISOに対応した臭い･香り･知覚性空気質の測定法，評価法といった国内規格の必要性

ISO/TC146/SC6の審議動向 / 将来動向 [1]ISO/DIS 12219‐5
ISO/CD 12219‐6
ISO/AWI 12219‐7

Indoor air – Road vehicles – Part 5: Static chamber method
Indoor air – Road vehicles – Part 6: Determination of theemissions of semi‐VOCs – Small chamber method
Indoor air – Road vehicles – Part 7: Odour determination byolfactory measurements

車関連のISO化には問題が山積 (と建築環境工学系研究者には感じるのですが…)
以下，伊藤の経済産業省向け報告書より抜粋•••

ISO/DIS 12219‐5 (Static Chamber Method)は韓国が必死に規格化を推進している．そもそも密閉系のヘッドスペー
ス法で大丈夫？
SVOC関連の測定法であるISO/CD12219‐6では，Total SVOCといった新しい概念･用語が提案．16000‐25との関係に十分に配慮した形跡は無く，WG13(自動車側)でやや強引に規格化が進められているとの印象．TVOCの概念定義の際のBig Discussionを知らないらしい．
臭気に関するISO/CD12219‐7では，Panelが最低3名となっているなど，ISO 16000‐28と不整合．評価スケールも全く異なる．WG13の参加者に16000‐28に対する配慮が全く見られない．WGでの議論の結果，Panel数は5名に修正することは同意された(車の定員から人数が決定したようであるが，本来は統計的な観点で議論されるべき)．

ISO/TC146/SC6の審議動向 / 将来動向 [2]ISO/CD 16000‐20

Indoor air – Part 20: Detection and enumeration of moulds –Determination of total spore countISO/DIS 16000‐21 Indoor air – Part 21: Detection and enumeration of moulds –Sampling from materials
カビ関連は今後も続々と規格化の予定

ISO/DIS 16000‐27 Indoor air – Part 27: Standard method for the quantitative
analysis of asbestos fibres in settled dust
ISO/FDIS 16000‐29 Indoor air – Part 29: Test methods for VOC detectors
松原先生(産総研)がコンビーナの日本発の規格案
様々なVOCセンサの校正法を標準化，TVOCではなく，VOC mixture

ISO/FDIS 16000‐30 Indoor air – Part 30: Sensory testing of indoor air
基準臭気はAcetoneを使用，Perceived Intensity はpi scale
Dr. Birgit Müllerが自分の研究成果をベースに強引に規格化

ISO/TC146/SC6の審議動向 / 将来動向 [3]ISO/DIS 16000‐31

Indoor air – Part 31: Measurement of flame retardants andplasticizers based on organophosphorus compounds –Phosphoric acid ester
有機リン系難燃剤の測定法

ISO/AWI 16000‐33 Indoor air – Part 33: Determination of phthalates with GC/MS
ISO/NP 16000‐35 Indoor air – Part 35: Measurement of polybrominateddiphenylether, hexabromocyclododecane andhexabromobenzene

臭素系難燃剤HBCD(hexabromocyclododecane)は日本で断熱材として多く使用されているが，日本では最近，第一種特定化学物質(PCB，DDT等と同等の規制物質)に指定されたため，今後，使用が禁止される予定
フタル酸類の測定法を含め，化学物質サンプリング･分析系の規格も続々と審議中ISO/TC146/SC6の審議動向 / 将来動向 [3]ISO/DIS 16000‐32

Indoor air – Part 32: Investigation of Buildings (constructionsではない) on pollutants and other injurious factors ‐ Inspections
建築物の全体的な環境調査の方法を規定

ISO/NP 16000‐34
ISO/NP 16000‐37

Indoor air – Part 34: General strategies for the measurementof airborne particles
Indoor air – Part 37: Strategies for the measurement of PM2.5
室内の粒子濃度測定に関する一般通則を先に作成し，PM2.5は重要ということで別に規格を作成

ISO/NP 16000‐36

Indoor air – Part 36: Test method for the reduction rateof airborne bacteria by air purifiers using a test chamber
空気清浄機の試験方法(バイオエアロゾルを対象としているためFungiのWG
で議論を開始)，韓国からの積極的な提案

日本の場合，まずはJIS化した後にISO提案
韓国は国内基準よりも積極的にISO化を推進

ISOに対応する規格の無いJIS• JIS A 1460 デシケータ法• JIS A 1903 パッシブフラックス法• JIS A 1905‐2 低減性能 放散建材法• JIS A 1968 溶媒抽出法 ポンプサンプリング• JIS A 1969 溶媒抽出法 パッシブサンプリング

JIS → ISO のままで良いか?

最後に
研究室HP
本日の資料(PDF)

www.phe‐kyudai.jp
HOME/papers/2013FY
www.phe‐kyudai.jp/pdf/ISO_Indoor‐Air(Ito)PPT.pdf