記載が必要な内容
作 ・電源元から充電設備まで専用配線で結線されていることを成審査するために用います。
上の ・原稿サイズは全てA3サイズで提出してください。
留 ・図面は手書き可とします。
意点③①図面基本情報
・設置場所

1φ 3W 100/200V④L-1⑤②WHM

ELB3P2E
150AF/150AT※既設の場合も主幹ブレーカーの容量は記載してください。

共通事
項

普通充 電 設 備
メーカ ー 名 ： 次 世 代 電 機㈱型 式 ： ABC-R03-000⑤ELB2P2E 20AF/20AT

例）次世代モール 充電設備設置工事※設置場所名称が確認できること
例）電気系統図例）次世代商事㈱ 次世代 二郎例）─
例）令和6年5月17日

・図面名称
・作成者
・縮尺
・作成日
②充電設備の仕様
・充電設備の種類 例）普通充電設備例）次世代電機㈱・メーカー名例）ABC-R03-000
・型式③配電方法・配電方式を記載してください。 例）1φ3W 100/200V④電源元の仕様
・既設のキュービクル、分電盤、手元開閉器に盤名称がある場合は盤名称を記載してください。
・特別措置などの新規で契約する場合は、新設するキュービクル、分電盤、引込開閉器などのメーカー名と型式を記載してください。
⑤ブレーカーの仕様
充電設備設置工事に伴うブレーカーは全て記載してください。
・仕様例）ELB2P2E・容量例）20AF/20AT
・主幹や上流ブレーカー(既設含む)の容量を記載してください。
・既設分電盤を利用する場合、既設分電盤の主幹ブレーカーには充電設備を稼働するための余剰があるかを記載してください。
例：主幹ブレーカーの容量に不足はありません※交換の場合は交換前、交換後を確認できるように記載してください。
電例)交換前：ELB2P2E 20AF/20AT → 交換後：ELB2P2E 50AF/30AT
気系 ⑥電源線 (幹線含む)
統
充電設備設置工事に伴う電線を全て記載してください。
図例）CV5.5-3C(1Cをアースに使用する場合はその旨を記載）※特別措置の場合は、受電点から盤内までの電源線も記載してください。
⑦接地・接地箇所

どこから接地極へ配線するのかわかるように記載してください。
例）Ec、Ed等

・接地種別・アース線
例）IV5.5sq⑧通信線
・課金機などの別体装置がある場合の配線は、電気系統図に記載してください。
⑨電灯配線
・充電設備本体および充電スペースを照らすための電灯、案内板（自照、外照）等の電灯における配線がある場合には電気系統図に記載してください。
・電灯配線にタイマースイッチ等を付ける場合にも、電気系統図に記載してください。

⑥
CV5.5-3C (1Cはアー スに使用)
IV5.5sq⑦Ed⑩デマンド制御・充電設備を複数基設置かつデマンドコントローラーおよび課金デバイスを使用している場合は、同時稼働台数を記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

①設置 パタ ー ン：新規設 置

設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

電気系統図

作成者

次世代

─

次世代商事㈱二郎

縮尺

作 成 日 令 和 6年 5月 17日
R6.05.17作 成記載が必要な内容
作 ・電源元から充電設備まで専用配線で結線されていることを成審査するために用います。
上の ・原稿サイズは全てA3サイズで提出してください。
留意 ・図面は手書き可とします。
点③①図面基本情報・設置場所⑪

1φ 3W 100/200V

④L-1

⑤共通事
項

普通充電設備メーカー 名：次世代電機㈱型式：ABC-R02-000

WHM

ELB3P2E
150AF/150AT②充電設備の仕様
・充電設備の種類 例）普通充電設備
・メーカー名例）次世代電機㈱・型式例）ABC-R03-000③配電方法
・配電方式を記載してください。 例）1φ3W 100/200V⑤④電源元の仕様

ELB2P2E20AF/20AT※既設の場合も主幹ブレーカーの容量は記載してください。

・図面名称・作成者・縮尺・作成日例）次世代モール 充電設備設置工事※設置場所名称が確認できること
例）電気系統図例）次世代商事 次世代 二郎例）─
例）令和6年5月17日

・既設のキュービクル、分電盤、手元開閉器に盤名称がある場合は盤名称を記載してください。
・特別措置など新規で契約する場合は、新設するキュービクル、分電盤、引込開閉器等のメーカー名と型式を記載してください。
⑤ブレーカーの仕様
充電設備設置工事に伴うブレーカーは全て記載してください。
・仕様例）ELB2P2E・容量例）20AF/20AT
・主幹や上流ブレーカー(既設含む)の容量を記載してください。
・既設分電盤を利用する場合、既設分電盤の主幹ブレーカーには充電設備を稼働するための余剰かあるかを記載してください。
例：主幹ブレーカーの容量に不足はありません※交換の場合は交換前、交換後を確認できるように記載
電してください。
気例)交換前：ELB2P2E 20AF/20AT → 交換後：ELB2P2E 50AF/30AT
系
統図 ⑥電源線
充電設備設置工事に伴う電線を全て記載してください。

⑪
CV5.5-3C (1Cはアー スに使用)②
普通充電設備メーカー 名：次世代電機㈱型式：ABC-R03-000例）CV5.5-3C(1Cをアースに使用する場合はその旨を記載）※特別措置の場合は、受電点から盤内までの電源線も記載してください。

⑥⑦接地
・接地箇所

CV5.5-3C (1Cはアー スに使用)

・接地種別
・アース線

ELB2P2E⑤ 20AF/20AT⑧通信線
・課金機などの別体装置がある場合の配線は、電気系統図に記載してください。
⑨電灯配線
・充電設備本体および充電スペースを照らすための電灯、案内板（自照、外照）等の電灯における配線がある場合には電気系統図に記載してください。
・電灯配線にタイマースイッチ等を付ける場合にも、電気系統図に記載してください。
⑩デマンド制御・充電設備を複数基設置かつデマンドコントローラーおよび課金デバイスを使用している場合は、同時稼働台数を記載してください。
⑪既設充電設備の電気系統図IV5.5sq⑦

どこから接地極へ配線するのかわかるように記載してください。
例）Ec、Ed等例）IV5.5sq

Ed・既設充電設備の現在の電気系統図も記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

①

設置パ ター ン ：追加設置

設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

電気系統図

作成者

次世代

─

次世代商事㈱二郎

縮尺

作 成 日 令 和 6年 5月 17日
R6.05.17作 成記載が必要な内容④

高圧受変電設備

作 ・電源元から充電設備まで専用配線で結線されていることを成審査するために用います。
上の ・原稿サイズは全てA3サイズで提出してください。
留 ・図面は手書き可とします。
意点①図面基本情報・設置場所
例）次世代モール 充電設備設置工事
共※設置場所名称が確認できること
通例）電気系統図・図面名称
事・作成者
例）次世代商事 次世代 二郎
項例）─
・縮尺例）令和6年5月17日
・作成日③3φ 3W 100kVA
6.6kV/210V※既設の場合も変圧器の容量は記載してください。

ELB3P3E
225AF/225AT

急速充 電 設 備
メー カー 名 ： 次 世 代 電 機 ㈱型 式 ： ABC-R03-QUICK⑤②充電設備の仕様
・充電設備の種類 例）普通充電設備例）次世代電機㈱・メーカー名・型式例）ABC-R03-QUICK③配電方法
・配電方式を記載してください。 例）3φ3W 6.6kV/210V④電源元の仕様
・既設のキュービクル、分電盤、手元開閉器に盤名称がある場合は盤名称を記載してください。
・特別措置など新規で契約する場合は、新設するキュービクル、分電盤、引込開閉器等のメーカー名と型式を記載してください。

⑥IV14sq⑦②④ 手元開閉器

EdCVT100sq・ IV14sq

ELB3P3E
225AF/225AT

IV14sq⑦⑤ブレーカーの仕様
充電設備設置工事に伴うブレーカーは全て記載してください。
・仕様例）ELB3P3E・容量例）225AF/225AT
・主幹や上流ブレーカー(既設含む)の容量を記載してください。
・既設分電盤を利用する場合、既設分電盤の主幹ブレーカーには充電設備を稼働するための余剰かあるかを記載してください。
例：主幹ブレーカーの容量に不足はありません※交換の場合は交換前、交換後を確認できるように記載してください。
電例)交換前：ELB2P2E 20AF/20AT → 交換後：ELB2P2E 50AF/30AT
気系 ⑥電源線
統
充電設備設置工事に伴う電線を全て記載してください。
図例）CVT100sq※特別措置の場合は、受電点から盤内までの電源線も記載してください。

⑤⑥
CVT100sq・IV14sq⑦接地・接地箇所

Ec・接地種別
・アース線

⑪⑧通信線
・課金機などの別体装置がある場合の配線は、電気系統図に記載してください。

⑪L-1

普通充電設備
メー カー名：次 世代 電 機 ㈱型式： ABC-R02-000

ELB3P2E
100AF/100AT

どこから接地極へ配線するのかわかるように記載してください。
例）Ec、Ed等例）IV14sq⑨電灯配線
・充電設備本体および充電スペースを照らすための電灯、案内板（自照、外照）等の電灯における配線がある場合には電気系統図に記載してください。
・電灯配線にタイマースイッチ等を付ける場合にも、電気系統図に記載してください。
⑩デマンド制御・充電設備を複数基設置かつデマンドコントローラーおよび課金デバイスを使用している場合は、同時稼働台数を記載してください。
⑪既設充電設備の電気系統図⑪
CV5.5-3C (1Cはアース に使用 )⑪

ELB2P2E
20AF/20AT

設置パ タ ー ン ：入替 設置 （ 同 一 設 置 箇 所 ）・既設充電設備の現在の電気系統図も記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

電気系統図作成者

次世代─

次世代商事㈱二郎

縮尺

作 成 日 令 和 6年 5月 17日
R6.05.17作 成記載が必要な内容④

高圧受変電設備

作 ・電源元から充電設備まで専用配線で結線されていることを成審査するために用います。
上の ・原稿サイズは全てA3サイズで提出してください。
留 ・図面は手書き可とします。
意点①図面基本情報
・設置場所例）次世代モール 充電設備設置工事※設置場所名称が確認できること
共通 ・図面名称例）電気系統図
事 ・作成者
例）次世代商事 次世代 二郎
項例）─
・縮尺・作成日例）令和6年5月17日③
3φ 3W 100kVA
6.6kV/210V※既設の場合も変圧器の容量は記載してください。

ELB3P3E
225AF/225AT②
急 速充電 設 備
メーカ ー 名 ：次 世 代 電 機 ㈱型 式 ： ABC-R03-QUICK⑤②充電設備の仕様
・充電設備の種類 例）普通充電設備
・メーカー名例）次世代電機㈱・型式例）ABC-R03-QUICK③配電方法・配電方式を記載してください。

⑥IV14sq⑦④ 手元開閉器

EdCVT100sq・IV14sq

ELB3P3E
225AF/225AT

⑤電気系
統図

IV14sq⑦⑥
CVT100sq・IV14sq

Ec

⑪L-1

⑧通信線
・課金機などの別体装置がある場合の配線は、電気系統図に記載してください。

⑪⑨電灯配線
・充電設備本体および充電スペースを照らすための電灯、案内板（自照、外照）等の電灯における配線がある場合には電気系統図に記載してください。
・電灯配線にタイマースイッチ等を付ける場合にも、電気系統図に記載してください。

普通 充電設備
メー カー名：次世代電 機 ㈱型式：ABC-R02-000

ELB3P2E
100AF/100AT例）3φ3W 6.6kV/210V④電源元の仕様
・既設のキュービクル、分電盤、手元開閉器に盤名称がある場合は盤名称を記載してください。
・特別措置など新規で契約する場合は、新設するキュービクル、分電盤、引込開閉器等のメーカー名と型式を記載してください。
⑤ブレーカーの仕様
充電設備設置工事に伴うブレーカーは全て記載してください。
・仕様例）ELB3P3E・容量例）225AF/225AT
・主幹や上流ブレーカー(既設含む)の容量を記載してください。
・既設分電盤を利用する場合、既設分電盤の主幹ブレーカーには充電設備を稼働するための余剰かあるかを記載してください。
例：主幹ブレーカーの容量に不足はありません※交換の場合は交換前、交換後を確認できるように記載してください。
例)交換前：ELB2P2E 20AF/20AT → 交換後：ELB2P2E 50AF/30AT⑥電源線
充電設備設置工事に伴う電線を全て記載してください。
例）CVT100sq※特別措置の場合は、受電点から盤内までの電源線も記載してください。
⑦接地
どこから接地極へ配線するのかわかるように・接地箇所記載してください。
・接地種別例）Ec、Ed等
・アース線
例）IV14sq⑩デマンド制御・充電設備を複数基設置かつデマンドコントローラーおよび課金デバイスを使用している場合は、同時稼働台数を記載してください。
⑪既設充電設備の電気系統図⑪CV5.5-3C (1Cはアー スに使用 )⑪

ELB2P2E
20AF/20AT

設置パ タ ー ン ：入替設置（ 同 一 敷 地内 ）・既設充電設備の現在の電気系統図も記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

電気系統図

作成者

次世代─

次世代商事㈱二郎

縮尺

作 成 日 令 和 6年 5月 17日
R6.05.17作 成