1552

QBM81-…

差圧スイッチ
空気、不活性ガス用
 一般空調、換気システム用
 エアフィルター、エアフロー、ファンベルト監視用
 クリーンルーム内、キッチンその他、圧力監視
 容易な取付け スイッチッグ寿命、100 万回以上
 少ない設定誤差
 長期安定性
用途

空調、換気システムで主に以下の用途で使用します：
 正圧または負圧の監視
 エアフィルター、エアフローの監視 ファンベルトの監視（ベルト断時の圧力監視）
その他、クリーンルーム、キッチン、その他の圧力監視にも適応可能です。
タイプ

型式
QBM81-3
QBM81-5
QBM81-10
QBM81-20
QBM81-50

CA1N1552E
30.08.2010

レンジ
0,2…3 mbar
0,5…5 mbar
1…10 mbar
5…20 mbar
10…50 mbar

20…300 Pa
50...500 Pa
100…1000 Pa
500…2000 Pa
1000…5000 Pa

0.08…1.2 H2O
0.2…2 H2O
0.4…4 H2O
2…8 H2O4…20 H2O

オーダー
ご注文の際は、名称、型式、数量をご指示ください。例：
差圧スイッチ
QBM81-5
1台
本体に、プローブセット FK-PZ3 が付属で出荷されます。
その他のアクセサリーが必要な場合、別途オーダーしてください。
“アクセサリー”参照。
機械的デザイン
QBM81-...差圧スイッチは以下で構成されます：
 ハウジングおよびカバー
 ダイアフラム マウントブラケット
付属プローブセット (FK-PZ3)：
 ダクトプローブ x2
 固定ネジ x4
 導圧チューブ、内/外径：5/8 mm

x2 m

アクセサリー
下記、アクセサリーは必要に応じて別途購入可能です。データシート 1589 参照。
FK-PZ1 ステンレス製ダクトプローブ、ゴムグロメット付き：簡易計測用：精密計測用FK-PZ2 アルミ製ダクトプローブ、ローゼット付き

技術的デザイン差圧の検出は、スプリングでプリロードされた特殊ダイアフラムの変位で検出します。このダイアフラムの採用により、スイッチ動作点の長期安定性を保証しています。
差圧スイッチ QBM81-...では、個々のレンジに合わせてそれぞれのスケールが刻印されており、これによりスイッチ動作点を正確に設定出来ます。
下記“スイッチ動作点”参照。

機能XD

スイッチ動作スイッチ動作図

XD = スイッチディファレンシャル
p = 差圧
W = 設定値

2/5
アーチバック㈱差圧スイッチ

QBM81-…

CA1N1552E
30.08.2010

スイッチ動作点（設定値）
QBM81-10

スイッチディファレンシャル [Pa]

設定値(W) [Pa]

設定値(W) [Pa]QBM81-5

設定値(W) [Pa]QBM81-3

スイッチディファレンシャル [Pa]

設定値(W) [Pa]QBM81-50

設定値(W) [Pa]QBM81-20

スイッチディファレンシャル [Pa]スイッチディファレンシャル [Pa]スイッチディファレンシャル [Pa]1) 工場設定

計装例

フィルター監視

エアフロー監視40689

p+p––++ フィルター上流側+ ファン出口側– フィルター下流側– ファン入口側、または大気開放

取付けの注意取付けの際には、本体付属の取扱説明書を参照してください。
差圧スイッチの取付けは、原則として垂直（導圧ポートが下向き）に取付けます
がやむを得ない場合、水平な取り付けも可能です。但し この場合、設定点がずれてしまいます（“調整”の項参照）。また 導圧チューブの長さに制限はありませんが 2m を超える場合は、レスポンスが長くなります。

3/5アーチバック㈱差圧スイッチ

QBM81-…

CA1N1552E
30.08.2010

差圧スイッチは、本体導圧ポートの位置が圧力計測プローブの位置より高い位置となるように取付けてください。これは凝縮水が本体導圧ポートに浸入するのを防ぐために重要です。他には導圧チューブの配管はなるべく緩やかな傾斜とし、ループが出来ない様に施工してください。
調整
本体設定ノブ（“寸法”図の 5 参照）により設定値 W（“スイッチ動作図”参照）を設定します。
差圧スイッチは、垂直取付けを原則として工場で調整されており、やむを得ず水平取付けする場合、以下の様にスイッチ動作点に誤差を生じます。
 水平取付け（フェースカバー上面）：設定値＋11 Pa 水平取付け（フェースカバー下面）：設定値－11 Pa
技術データ
スイッチ部

スイッチ種類
接点容量

対地電圧

機能データ

材質

取付け
接続

周囲条件

適合指令、スタンダード

スイッチディファレンシャル
リセット
接点寿命
計測レンジ
許容最大圧力（片側ポート）-30…75 °C-30…85 °C
適合流体
レンジと再現性
20…300 Pa
50…2000 Pa
1000…5000 Pa
ハウジング
カバー
ダイアフラムマウントブラケット
ダクトプローブ
導圧チューブ
取付け方向
配線
ケーブル挿入口
導圧ポート
温度
運転時
保管時
湿度
絶縁クラス
保護等級
EMC 指令DVGW 認可
ガス適合指令燃焼クラス
圧力ケース、ハウジング
カバー
導圧チューブダクトプローブ

SPDT 単極双頭、マルチレイヤー接点
AC / DC 24 V,  0.01 A
AC 250 V, 5 A 抵抗負荷
3 A 誘導負荷 cos  > 0.6
最大 AC 250 V
工場設定
自動復帰>1 000 000 サイクル“タイプ”参照
7500 Pa
5000 Pa
空気、不活性ガス<±2.5 Pa<±5 Pa<±15 Pa
グラスファイバー強化ポリカーボネート
ポリカーボネート
シリコン, 低伸縮ゴム, エミッションフリー
メッキ鋼板
ABS
軟質 PVC
制限無し：可能な限り垂直を推奨“調整”参照3 x ネジ式端子PG11 ケーブルグランド
外径 6.2 mm x2– 30...  85 °C– 40...  85 °C< 90 % r.h. (結露無し)
II, EN60 730
IP 54, IEC 60 529
EN 60 730-1, EN 60 730-2-6
DIN 1854
2009/142/EG
UL94
V-0
HB
V-2
HB
低電圧指令 2006/95/EC

適合CA1E1552en

環境両立性

環境宣言書

質量

本体＋マウントブラケット、梱包込み

ISO 14001 (環境)ISO 9001 (品質)RL 2002/95/EG (RoHS 対応)
0.19 kg

4/5
アーチバック㈱差圧スイッチ

QBM81-…

CA1N1552E
30.08.2010

配線40692

1コモン

21–2: 差圧下降で ON

31–3: 差圧上昇で ONp

寸法
単位： mm4089,440690

44,42591,422

151

5423
ø6,2

ø8188

P2P119

凡例：
12345

マウントブラケット
P1 導圧ポート、高圧側
P2 導圧ポート、低圧側
圧力ディファレンシャル設定 (工場設定：ペイントロック)
設定ノブ
ø6.5

ダクトプローブ

90097

2 x ø3.4（注）
ダクトプローブ 2 個、固定ビス 4 個および導圧チ6078.5

ューブ 2 m（ダクトプローブセット：FK-PZ3）
16が差圧スイッチ本体と同梱で出荷されます。

ø6.5

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
5/5

アーチバック㈱差圧スイッチ

QBM81-…

CA1N1552E
30.08.2010