施行上の注意
商品をお受け取りになったら施行設置時の注意
スプリンクラーヘッドの設置は、消防法施行令第12条及び消防法施工規則第13条の2並びに関係法令に沿って行って下さい。

１、商品と数量を確認してください
スプリンクラーヘッド（ヘッド）は、５０個を１箱型スプリンクラーヘッド(グラスバルブ型)
取扱い注意事項

ヘッドには衝撃を加えないよう注意して取り扱って下文が５０個未満の場合、又は５０個未満の端数がある

さい。落としたり、物が当たったヘッドは設置しない

場合は、５０個未満のヘッドだけ、他の商品が印刷さで下さい。グラスバルブが割れていたり、外傷などにれたダンボールケースに梱包されている場合もありま

よりグラスバルブの充填液が抜けているもの、液が外す。（資源の有効利用）その時は必ず、ケース表面に部に漏れているもの、衝撃が加わったと予想される物

手書きなどで、品名を明記していますので、間違わなも設置しないで下さい。

いよう御願いします。
６８℃、９３℃、１４１℃の標示温度はヘッドのデ閉鎖型スプリンクラーヘッド １種（高感度型、有効散水半径r2.6）
露出型、下向き、ＳＳＰ
Ｇ６８−Ｑ８０ （６８℃）
Ｇ９３−Ｑ８０ （９３℃）
Ｇ１４１−Ｑ８０（１４１℃）

フレクター及びダンボールケースに明記していますの

２、ヘッドに異常があった場合品質には万全を期していますが、梱包をといた時や取付け時に、万が一ヘッドに異常があった場合は、そ大切に保管して下さい。ので行わないで下さい。

や不時放水などの事故が発生する恐れがあると共に火災時作動不能になる危険性があります。の状態のままで即、「担当の営業者」か末尾の「お客スパナに注意して下さい。
ヘッドを配管に取り付ける際にはJIS（日本工業規格）

グラスバルブに割れや傷がある物、ヘッドに傷や変形の22mmの片口スパナを使用して下さい。モンキーレンなど異常がある物は、設置すると漏水や不時放水、火チは絶対に使用しないで下さい。

災時の作動不能の恐れがあります。

事項と製品の取り扱いかたを示しています。設置する前に本書をよくお読取り扱い説明書は設置後の保守管理にも必要です。必要時に見られるよう加工は、ヘッドに振動や衝撃が加わる恐れがあります

落としたり衝撃が加わったヘッドを設置すると、漏水

この度はＧ型スプリンクラーヘッドをご採用いただきましてありがとうございます

みになり、充分ご理解いただいた上で設置施工を行って下さい。又、この巻き出し管にヘッドを取り付けての、巻き出し管ので、確認して下さい。

様サポートセンター」へご連絡下さい。

この取扱説明書には、安全かつ正確に設置していただくための重要な注意

衝撃が加わった物は設置しないで下さい

として専用ダンボールケースに梱包しています。ご注

又、取り付け作業中にスパナを滑らせ、グラスバルブ部に当てないように充分注意して下さい。

３、保管には注意して下さい
ヘッドを保管する時は、湿気が少なく直射日光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。

グラスバルブに当たった場合は、グラスバルブに損傷がなくても、そのヘッドは絶対に使用せずに新しい物と交換して下さい。

子供の手の届く所には置かないで下さい。
スプリンクラーヘッドは消防法の適用下にあり、構造、性能はも下記に示す温度以下の状態で保管並びに使用して下ちろん、設置対象物、設置条件、取扱い及び保守点検についてもさい。

その適用を受けます

標示温度６８℃

周囲温度３９℃未満

標示温度９３℃

周囲温度６４℃未満

取り付け中にグラスバルブにスパナが当たった物をそのまま使用すると漏水や不時放水又は火災時に作動不能となる恐れがあります。

標示温度１４１℃ 周囲温度１０６℃未満

注意

安全のために注意事項をまもらないと人身事故や水損仕様に適した物を設置して下さい。

事故、火災時の作動不能になることがあります。

注意

これを守らないと、設置後に漏水や不時放水、又は火災時に作動不能となる恐れがあります。

このスプリンクラーヘッドは標準下向きで感度種別は 1種（高感度） です。設計上の仕様と異なる場合は、仕様に合った物を設置して下さい。
取付場所の最高周囲温度に適した標示温度の物を設置して下さい。

注意

設計に応じた仕様と異なるヘッドを正しく設置して下さい。

維持管理上の注意て作動時の状態のまま、大切に保管して下さい。

設置した場合、火災発生時に消火が天井ボードを取り付ける場合、ヘッドは図の取付範困難な場合があります。また標示温度の間違いは作動

囲で設置して下さい。ヘッドが天井に引っ込み過ぎるの遅れや不時放水の恐れがあります。又、急激な温度と、火災が発生した場合、熱感知が遅れて初期消火が○スプリンクラーヘッド（ヘッド）をライターなどで変化のあると思われる場所へ設置する場合は、事前に困難となります。又、作動時には天井ボードがじゃまあぶるなど、火を近づけないで下さい。又、アイロン、当社へご相談下さい。になって、十分な散水が得られません。

ハンダゴテなどで加熱をしないでください。即、作動○ヘッドに貼り付けているシールは、消防法によって放水します。

義務づけられた個別検定合格証票です。はがさないで○予備品として保管するヘッドは、湿気の少ない場所配管内の水に注意して下さい。

で、直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

下さい。
○ヘッドは消防法に規定する、最高周囲温度の範囲内

配管内の水は、水道水を使用し、配管内に残留空気の天井ボードないように、十分にエアー抜きを行ってください。また配管内部は十分にフラッシングをして、ゴミや異物で使用して下さい。最高周囲温度を越える環境では、○ヘッドをスプリンクラー設備等の消火設備以外の目不時放水の恐れがあります。

的に使用しないで下さい。

隙間が必 要を取り除いて下さい。

○冬季は配管内の水が凍結しないように注意して下さ
グラ スバルブ

配管内に異物があると、ヘッド作動放水時に異物が詰まって、放水不能となる恐れがあります。

２５ mm以上

い。このヘッドは湿式のスプリンクラー設備用のものです。配管内で水が凍結しますとヘッドが破壊されます。

配管内の水の冬季凍結に注意して下さい。
○人の手のとどく場所及び、物がぶつかりやすい位置

配管内の水は絶対に凍結しないように注意してください。このヘッドは湿式のスプリンクラー設備用のもヘッドが天井に入り込み過ぎていると、十分に散水でに取り付けられているヘッドには、専用の保護ガードのです。配管内の水が凍結しますとヘッドが破壊されきず、火災が発生しても消火が困難な場合があります。

を取り付けて下さい。
尚、ヘッドにガードを付けても、故意に棒でたたいます。
人の手のとどく場所や、物が当たりやすい位置に取検定証票は取らないで下さい
ヘッドのフレーム部に貼り付けてあるシールは、消り付けられるヘッドには、保護ガードを取り付けて下たり、つついたりする事には耐えられず、作動不能又は、漏水や不時放水の恐れがあります。

さい。

防法によって義務付けられた、個別検定合格証票です。

○ヘッドには塗装や着色をしたり、粘着テープなどをはがさずに付けたままで設置して下さい。

貼り付けないで下さい。ヘッドの性能に悪影響を及ぼします。

ヘッドは熱を感知して作動します

保護ガード

ヘッドは外部からの熱を感知して作動、放水します。

○ヘッドの設置場所の改装、間仕切り、用途変更をす

従ってヘッドを火であぶるなど、火を近づけないで下る際には事前に担当の営業者又は、お客様サポートセ

さい。また、熱風、アイロン、ハンダゴテなどで加熱ンターにご相談下さい。

お客様サポートセンターをしないで下さい。即、作動放水します。またヘッドへの塗装や、加工はしないで下さい。火災時に作動不○グラスバルブの充填液が抜けて白く見える物や変形能の恐れがあります。

や傷の付いたヘッドは、新しい物と取り替えて下さい。

TEL 0736-37-5835
FAX 0736-37-5836

作動不能や漏水、不時放水の原因になります。

ヘッドに物を引っかけたり、ぶら下げたりしないでください。漏水、不時放水の恐れがあります。

アイエススプリンクラー株式会社

保護ガードを付けたからとはいえ、故意に棒でたたいたり、つついたりする事には耐えられなく、作動不能○ヘッドの点検、取り替え及び、清掃は事前に担当の又は、漏水や不時放水の原因になります。

営業者又は、お客様サポートセンターにご相談下さい。

スプリンクラーヘッドをスプリンクラー設備等の消火設備以外の目的に使用しないで下さい。

○ヘッドの作動時には、部品の一部が飛散落下しますので、注意して下さい。又、作動したヘッドは後の調査資料とする場合がありますので、部品を含め回収し「Ｅ型スプリンクラーヘッド取扱い注意事項」
製作、著作 アイエススプリンクラー株式会社
1998.3.2