操作マニュアル

室内用温度調節器
RDG400（VAV 用、0…10V 比例出力 ＋ 2/3 位置/PWM 補助出力）（注）PWM：パルス幅比例出力

メイン画面

運転モード

室内温度

暖房

温度表示（℃）

電気ヒーターON

温度表示（℉）

冷房

ボタンロックコンフォート

アラーム

省エネ

結露中

凍結/過熱防止（プロテクション）

簡易タイマー動作中

設定用カーソル

追加情報
モードボタン
プロテクション(凍結/過熱)
ロータリーノブ

設定温度の変更
 コンフォートモード中（）の設定温度の変更

 ロータリーノブを右 (+) に回すと設定値が大きくなり左 (-) に回すと小さくなります。
設定範囲は 5...40 °C（但し P09、P10 でリミット設定が無い場合）
コンフォートモード
 運転モードでコンフォート（）を選択します。

 このモードでは、ロータリーノブで設定値の再調整が出来ます。

プロテクションモード
 運転モードでプロテクション（）を選択します。

 室温が 8 °C 以下になると、自動的に暖房 ON にし凍結防止運転となります。
必要に応じて、プロテクションモードを変更し、下記のように設定変更が可能です。
凍結防止温度： ____________ ˚C 過熱防止温度： ______________˚C

アーチバック㈱1B3182（09/10）

省エネモード
このモードでは、設定値を多少高め（または低め）に設定する事により省エネ制御を行います。
 パラメーター P02 を 2 に設定します。
 運転モードボタンで省エネ（）を選択します。

 パラメーター P11、P12 により、設定値の変更が可能です。
重要：省エネモード設定値を OFF に設定すると、プロテクションモードが設定できなくなります！！
快適を保ちながらの省エネ運転：• 窓を開けての室内換気は、短時間で必要最小限に止めてください。
• 省エネを図る上で大事なことは、暖房設定 21 °C 以下、冷房設定 25.5 °C 以上に保つことです。

ボタンロック プロテクションボタンを 3 秒間押すと、手動でロックまたはアンロックが可能です。
この為には P14 を 2 に設定しておく必要が有ります。
 P14 を 1 に設定すると、最後の設定を行ってから10 秒後に自動的にロックされます。

アーチバック㈱2B3182（09/10）

簡易タイマー機能
コンフォート、省エネ運転のモード延長を 0.5～ 9.5 時間の範囲で設定可能です。

1. 運転モードボタンを押しながら約 3 秒以内にロータリーノブを左右に回し以下のように設定します。
a) 右に回し、コンフォート運転延長
表示：コンフォート（）、 延長時間： 0....+9:30b) 左に回し 、省エネ運転延長
表示：省エネ （）、延長時間：0....-9:30
2. モードボタンを離すと簡易タイマーが駆動し、（）が表示されます。

設定時間が経過し、延長時間を過ぎるとタイマーセット以前の運転モードに戻ります。
コンフォート延長の場合：省エネモードに戻る
省エネ延長の場合：コンフォートモードに戻る もし、省エネモードが選択できない場合 (P02=1 の場合) 省エネの代わりにプロテクションモードが延長されます。

暖房⇔冷房、切替え
 必用に応じて、暖房⇔冷房の切替えが可能です。
切替えは自動または手動で出来ます。自動の場合は温度検出器または外部接点で行い手動の場合は、運転モードボタンで切替えます(パラメーターP01 参照)。
 手動暖房⇔冷房切替え(P01=2)の場合、運転モードボタンで希望のモードを選択します。
 自動切替えまたは連続暖房/冷房モードでは、現在のモードを/で表示します。

 手動切替えの場合、現在の運転モードにカーソル ( ) を表示します。

制御パラメーター（サービスレベル）

パラメーターの設定、変更は以下によります。
1. 2 つのボタンを同時に 3 秒押します。
2. 両方のボタンを離してから 2 秒以内に右のボタンを 3 秒押すと P01 が表示されます。
3. ロータリーノブを左右に回し必要なパラメーターを選択します。
4. (OK)を押して、パラメーターを決定すると、現在値がフリッカーします。
変更する場合、ロータリーノブを回し希望の値に設定します。
5. 設定が終了したら、 (OK)で確定します。変更をキャンセルする場合は (Esc)を押します。
上のステップ 3～5 を繰り返し必要なパラメーターの変更を行い最後にアーチバック㈱3(Esc) で設定モードを終了します。

B3182（09/10）

パラメーターリスト（サービスレベル）
No.
P01

設定項目
制御シーケンス

P02

運転モードボタン

P04

0P05
P06

温度単位、°C
または °F
温度補正
温度表示選択

P07

追加情報

0P08
P09

21 °C
5 °C

35 °C

5...40 °C

P11

コンフォート設定値
設定値下限リミット（コンフォート設定）
設定値上限リミット（コンフォート設定）
省エネ暖房設定値

設定レンジ
0 =暖房専用
1 =冷房専用
2 = H/C 切替え、手動
3 = H/C 切替え、自動
1 = コンフォート /プロテク
ション
2 = コンフォート / 省エネ /プロテクション
0 = °C
1 = °F– 3...3 K
0 = 室内温度
1 = 設定温度
0 = --- (表示なし)1 = ˚C および ˚F
5...40 °C
5...40 °C

15 °C

P12

省エネ冷房設定値

30 °C

P14

ボタンロック

0OFF, 5 °C…省エネ冷房設定
値
OFF, 省エネ暖房設定
値…40°C
0 = 機能なし
1 = 自動（設定終了 10 秒後にロック）
2 = 手動 （右ボタン）

P10

工場設定
シングルダクト/シングルダクト+ H/C コイル：
1 = 冷房専用
1

0.0 K
0

設定値

パラメーターの表示は DIP スイッチの設定により異なります。

パラメーター（エキスパートレベル）
上記以外のパラメーターは、エキスパートレベルで設定します。入出力定義、比例帯ほか制御定数の設定など、次項のリストの内容が設定可能です
パラメーターの設定、変更は以下によります。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 つのボタンを同時に 3 秒押します。
両方のボタンを離してから 2 秒以内に左のボタンを 3 秒押すと ESC+✔（OK）画面を表示します。
左ボタンを離してからダイアルを左回り半回転すると Pxx が表示されます。
ロータリーノブを左右に回し必要なパラメーターを選択します。
(OK)を押して、パラメーターを決定すると、現在値がフリッカーします。変更する場合、ロータリーノブを回し希望の値に設定します。
設定が終了したら、 (OK)で確定します。変更をキャンセルする場合は、 (Esc)を押します。

必要なパラメーターの変更を行い、最後に(Esc) で設定モードを終了します。

（注）エキスパートレベルでは、パラメータ―設定の他、入出力診断・テスト（パラメータ―：dxx）が可能です。

アーチバック㈱4B3182（09/10）

パラメーターリスト（エキスパートレベル）
No

設定項目

工場設定

設定レンジ

P30

暖房比例帯

2K

0.5 … 6 K

P31

冷房比例帯

1K

0.5 … 6 K

P32

ラジエーター用比例帯

2K

0.5 … 6 K

P33

コンフォートモード、不感帯

2K

0.5 … 5 K

P34

設定ディファレンシャル (wD)

2K

0.5 … 5 K

P35

積分時間

5 min

0…10 min

P36

暖房→冷房切替温度 (X1/X2)

16 °C

10…25 °C

P37

冷房→暖房切替温度 (X1/X2)

28 °C

27…40 °C

P38

入力 X1 （機能）

1: = 外部検出器

0 = --- (未使用)
1 = 外部室温 / 還気温 (AI)2 = 冷／暖切替 (AI/DI)
3 = 運転モード切替 [DI)4 = 露点入力 (DI)
5 = 電気ヒーター有効（イネーブル） (DI)6 = 入力異常（例：フィルター） (DI)P39

入力 X1 （DI：接点種類）

0 (N.O.)P40

入力 X2 （機能）2 = 冷／暖切替

P41

入力 X2 （DI：接点種類）

0 (N.O.)P42

入力 D1 （機能）3 = 運転モード切替

0 = ノーマリーオープン
1 = ノーマリークローズ
0 = --- (未使用)
1 = 外部室温 / 還気温 (AI)2 = 冷／暖切替 (AI/DI)
3 = 運転モード切替 [DI)4 = 露点入力 (DI)
5 = 電気ヒーター有効（イネーブル） (DI)6 = 入力異常（例：フィルター） (DI)
0 = ノーマリーオープン
1 = ノーマリークローズ
0 = --- (未使用)
2 = 冷／暖切替 (DI)3 = 運転モード切替 [DI)4 = 露点入力 (DI)
5 = 電気ヒーター有効（イネーブル） (DI)6 = 入力異常（例：フィルター） (DI)P43

入力 D1 （DI：接点種類）

0 (N.O.)

0 = ノーマリーオープン
1 = ノーマリークローズ
20…300 sec

P44

出力 Y1/Y2 （ランタイム） ：PI(3位置) 制御の場合

150 s

P46

出力 Y1/Y2 （制御種類）

ON/OFF (1)

1 = 2位置
2 = PWM （パルス幅比例）P47

VAV / CAV 制御信号 Y10, Y1/Y2

0 = 0…10V

0 = 0…10V
1 = 3位置：3位置の場合は除く

P51

床暖房、温度リミット

OFFOFF, 10..50 °C

P63

風量下限リミット

0%

0…P64 (%)

P64

風量上限リミット

100%

P63…100 (%)

P65

凍結防止設定8 °C

P66

過熱防止設定OFFP68

コンフォート運転延長

OFF

OFF, 5 … P66 設定値;
(P66 = 40 °C max)OFF, P65設定値 … 40;(P65 = 5 °C min.)OFF; 15 ... 360 min

P69

コンフォート設定一時適応：モード変更時P08で動作(コンフォート設定 P08 参照)
デフォルト値、再ロード

OFF

P71

設定値

OFF = 未使用
ON = 使用する（イネーブル）
OFF = 未使用
ON = 再ロード開始

OFF（注）P46 は、DIP4、DIP5 を 2 位置に設定した場合に設定可能

アーチバック㈱5B3182（09/10）

診断・テストリスト（エキスパートレベル）
No

診断・テスト項目

工場設定

表示内容

設定値

d01

アプリケーション（診断）

0:= --- (アプリケーションなし)
1:= シングルダクト
2:= シングルダクト＋電気ヒーター
3:= シングルダクト＋ラジエーター
4:= シングルダクト＋冷／暖コイル

d02

X1 状態

（診断）

d03

X2 状態

（診断）

d04

D1 状態

（診断）

d05

：開閉試験
Y1/Y2 出力試験(✔OKの後、ノブを回して選択、左ボタンでエスケープ)---

0 = 入力 OFF (DI)1 = 入力 ON (DI)
0…49 °C = 現在値 (AI)000
= HC 入力ON（冷房）100= HC 入力OFF（暖房）0 = 入力 OFF (DI)1 = 入力 ON (DI)
0…49 °C = 現在値 (AI)000
= HC 入力ON（冷房）100= HC 入力OFF（暖房）0 = 入力 OFF (DI)1 = 入力 ON (DI)000= HC 入力ON（冷房）100= HC 入力OFF（暖房）“---“ = Y1, Y2 信号なし
OPE = Y1 強制「開」：右回り選択
CLO = Y2 強制「閉」：左回り選択

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/
アーチバック㈱2020-07 版

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-19476

記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

B3182（09/10）