2.

ミキシング混合栓取扱施工説明書

混合栓本体を取り付けます。
レンチなどでクランクナットを均等に締め付け、混合栓本体をクランクにＹＫ－０１（熱湯口付壁掛けタイプ） ＹＫ－０２（熱湯口なし壁取付タイプ）

熱湯用ハンドル

ストレーナ

熱湯口

熱湯側固定します。（図３参照）

水側

ＹＫ－０３（ＹＫ－０１+水栓取付脚） ＹＫ－０４（ＹＫ－０２+水栓取付脚）

注意：混合栓本体は重量があります。
落下などに十分注意して作業を混合湯口パッキン行ってください。

施工説明

流量調整ネジ
混合湯用ハンドル

図３■ 取付の前に･･･● 配管内の清掃器具を取り付ける前に、必ず配管内のゴミなどを完全に洗い流してから止水栓または元栓を閉めて≪立ち上がり配管の場合≫ （YK-03､YK-04）取り付け作業を行ってください。
注意：配管の内部にシールテープや接着剤が残っていると、水漏れや混合栓の故障の原因となります。必ず

1.

水栓取り付け脚（ＹＫ－０３、ＹＫ－０４のみ付属）を取り付けます。
取り付け台に水栓取付台を差し込み、台下部よりしっかりと固定

配管の清掃はていねいに行ってください。

●湯沸器とミキシング混合栓の取り付け高さについてしてください。（図４参照）

開放式湯沸器からの出湯には圧力がかかりません。出湯の圧力は混合栓と湯沸器との落差分のみとなります。従って湯沸器本体底面から混合栓までの距離

注意：立ち上がり配管の場合、熱湯の吐水状況が悪くなる場合がは 300mm 以上とってください。

●給水使用圧力について器具への給水圧力は 0.1MPa～0.3MPa の範囲内(標準 0.2MPa)になるように300mm以上ありますので配管の立ち上がりが出来るだけ短くなるよう調整してください。に施工をしてください。

2.

図４

クランクを水栓取り付け脚に取り付けます。
① クランクの外ネジ部にシールテープを軽く引っ張りながら、右方向（時計回り）に７～■ 取付方法８周巻き付け、強く引っ張ってちぎります。（図５参照）≪壁配管の場合≫ （YK-01､YK-02）
1.

② 左右のクランクナット間寸法が 90mm になるように調節し、上から見て端面が水平になるクランクを取り付けます。

ように水栓取り付け脚に取り付けます。（図６参照）① クランクの外ネジ部にシールテープを軽く引っ張りながら、右方向（時計回り）に７～８周巻き付け、強く引っ張ってちぎります。（図１参照）② 左右のクランクナット間寸法が 90mm になるように調節し、上から見て端面が壁面に対して平行になるように取り付けます。（図２参照）

給湯接続口

給水接続口

図５
図１

シールテープ

図２

シールテープ

図６

9090

MANU239

MANU239

ストレーナ3.

混合栓本体を取り付けます。

パッキン

レンチなどでクランクナットを均等に締め付け、混合栓水栓取付脚

取扱説明書

混合栓本体

■ ご使用の前に・・・本体をクランクに固定します。（図７参照）

本製品は工場出荷時に給水圧力 0.2Mpa で使用されることを想定して調節してありますが、取り付け現場の熱湯接続側

注意：混合栓本体は重量があります。

給水圧力の状態などによってはご希望の混合温度にならない場合がありますので取り付け後の点検及び混合湯口落下などに十分注意して作業を水接続側行ってください。

調整を参照の上調節を行ってください。

■ 注意事項混合湯ハンドル

流量調整ネジ

混合湯出口、熱湯出口には絶対に浄水器等を取り付けないでください。混合湯出口に浄水器等を取り付け

図７

るとぬるま湯がでなくなります。また、熱湯口に浄水器等を取り付けると熱湯がでなくなるだけでなく浄水器

注意：ＹＫシリーズの立上タイプ「YK－03、YK－04」を組立設置の際、給水・給湯の立ち上がり配管にＬ型金具をねじ込等が破損することがあります。

み接続してからクランク金具をねじ込みますが、まれにクランク金具が水切り板に接触しクランク金具が廻りにくくなってしまう場合があります。この場合は先に L 型金具にクランク金具をねじ込んでから給水･湯配管にねじ込ん■ 点検と対処機能が正常に働かない場合は次の要領で点検を行ってください。

で頂くと設置することが出来ます。

現象■ 取り付け後の点検及び調整
1.

対処方法

・本体に水がきていない・止水栓を開く

・給水側の流量調整弁が閉まっている・適正温度になるまで水側の流量調整弁を開く

止水栓または元栓を開き、各部に漏れがないかを確認してください。水漏れが発見された場合は、止・水側ストレーナの目詰まり・ストレーナのゴミを除去する

水栓または元栓を閉め、水漏れする個所を施工しなおしてください。

・本体に湯がきていない

・湯沸器の温度を確認する

・給湯側の流量調整弁が閉まっている・適正温度になるまでお湯側の流量調整弁を開く

ナに詰まり熱湯やぬるま湯が出なくなることがあります。

・湯側ストレーナの目詰まり・ストレーナのゴミを除去する

混合水栓の給湯接続口には 90℃以上の高温が給湯されるように湯沸器の出湯温度を調整してください。

・湯、水側の流量調整弁が閉まっている・適正温度になるまで水、お湯の流量調整弁を開く

・湯、水側のストレーナの目詰まり・ストレーナのゴミを除去する

・整流器の目詰まり

・整流器のゴミを除去する

・給水圧が低い・給水圧力を 0.2Ｍｐａに調整する

水が止まらない・パッキンの磨耗

・水側の流量調整ネジを右へ回し閉じる

熱湯が止まらない・パッキンの磨耗

・お湯側の流量調整ネジを閉じる

混合湯が止まらない・パッキンの磨耗

・水、お湯両方の流暢調整弁を閉じてください

点検

高温しか出ない

取り付け後はストレーナを取り外しゴミを取り除いてください。特に新築時には配管内のゴミがストレー2.

原因

吐水量が少ない

調整・

低温しか出ない

給水圧力が高い場合① 熱湯の流量調整ネジを左へ回し全開にしてください。
② 混合用ハンドルを回し混合湯へ切り替わるところで止めてください。
（ハンドルの表示が水と混合湯の境目）③ ②の状態で水の流量調整ネジを回して水が 5L/ｍｉｎ流れるように調整してください。
④ 混合湯を出湯して適温のお湯が出ることを確認してください。

・■ 安全上のご注意

音が気になる場合

・混合栓の用途上、熱湯口からは高温のお湯が出ますのでやけどには十分に注意してください。

① 混合用ハンドルを回し混合湯へ切り替わるところで止めてください。

・連続してお使いの場合、本体表面が熱くなることがあるので注意してください。

② ①の状態で水の流量調節ネジを右へ回して音の小さくなったところで止めます。

・水をご使用になる場合、本体の余熱で最初にあたたかい水が出ることがありますので少し出してからご使③ 混合湯を出湯して適温のお湯が出ることを確認してください。

用ください。

●

ご使用の前に「取り扱い説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

●

混合栓の設置工事はお買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。

●

本社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-8-7 TEL:03-3249-0331 FAX:03-3249-0329
札幌

大阪

福岡

新潟

仙台

細山熱器株式会社

混合栓の用途上、熱湯口からは高温のお湯が出ますのでお客様に取り扱い方法を十分に説明してください。
MANU239

MANU239