最大320点の多点制御を実現

１ブロック20点，最大16ブロック320点の多点制御が可能
タッチパネル(CMT-200)で簡単操作

CC-Link対応機器へ簡単接続
各ユニットは個別に着脱可能(本社のみ)

多点温度制御システム

多点温度制御システム
Cシリーズ

Cシリーズ は，電源上位リンクユニットと2ch温度制御ユニット，その他各ユニットにより多点温度制御システムを構築します。
小型化，省スペース，省配線化の実現！

CC-Link 対応機器との接続可能！

2ch 温度制御ユニット（CCT-235），CC-Linkリンクユニット（CLT-200）

CC-Linkリンクユニット（CLT-200）を介して，オープンネットワークへ接の外形は W24×H96×D100mm。電源上位リンクユニット（CPT-20A），

続することでストレスを感じることのない高速（10Mbps）なデータ処理

PLC インタフェースユニット（CIT-200）の外形は W48×H96×D100mmが可能です。の小型サイズを実現しました。W288×H96×D100mm のスペースがあ

１ブロックあたり温度制御ユニット（CCT-235）を最大８台，CC-Linkリン

れば 20 点までの温度制御が可能です。

クユニット（CLT-200）を１台接続し，16 点の温度制御ができます。

また，各ユニットの通信，電源の配線はベースユニットで配線済みです

さらに，同じブロックをマルチドロップ接続することにより，最多16 ブロッので，配線工程を大幅に削減することができます。

ク，256 点の多点温度制御システムが構築できます。

対話式で簡単操作！

簡単取付，簡単取外し！

専用タッチパネル (CMT-200) は，プログラムレス対話形式の簡単操作。

各ユニットの取付，取外しはワンタッチ。ベース上部にユニットを引っ掛オリジナル画面構成のための，画面作成ソフトウエアも用意しています。

けてはめ込むだけの簡単操作。

さらに，ローコストで簡易モニタ用として，コンソールユニット(COT-200)

ロック機構によりユニットは，固定されますので，振動にも強く楽にメンテも用意しています。

ナンスができます。
■着脱方法

多点温度制御！
上 位リンクユニットシステムでは，１ブロックあたり２ch 温 度 制 御ユニット（CCT-235）を最多 10 台接続できるので，20 点の温度制御がW288×H96×D100mm という省スペースで実現できます。
また，電源上位リンクユニット（CPT-20A）をマルチドロップ接続することにより，最多16 ブロック，320 点の多点温度制御システムを構築することができます。

■システム構成例

Cシリーズ 1ブロックで制御を行なう場合
制御点数 20 点までの温度制御を行う場合，専用タッチパネル（CMT-200）を使用することにより , 温度制御ユニットとプログラムレスで接続可能です。
（ブロック構成は , CPT-20A が１台，CCT-235 が１〜10 台です。）
また，画面作成ソフトウエアも用意しておりますので，画面をカスタマイズすることができます。

通信ケーブル（別売品）
モデル：CPM

Cシリーズ 1ブロックとコンソールユニットの場合
制御点数 20 点までの温度制御を行なう場合，コンソールユニット（COT-200）を使用することによりローコストでシステム構築が可能です。
コンソールユニット（COT-200）の外形寸法は 96×96×110mm（W×H×D）です。
（ブロック構成は，CPT-20A が１台，CCT-235 が１〜10 台です。）

Cシリーズ数ブロックで制御を行なう場合
通信変換機を使用することにより，制御点数20点以上の温度制御を行うことができます。
通信変換機とCPT-20AをRS-422Aでマルチドロップ接続することにより，最多16ブロック320点の温度制御ができます。
（ブロック構成は，CPT-20Aが１台，CCT-235が１〜10台で１ブロックとします。）
モニタソフトウエアは，各種パラメータの設定，PVのモニタ，SVの変更，データロギング，トレンドグラフが作成可能なモニタソフトウエアを用意しています。

通信変換器（IF-400）

パソコン

PLCとCシリーズ1ブロックとの場合
PLCと接続して制御点数20点までの温度制御を行なうことができます。
（ブロック構成は，CPT-20Aが１台，CCT-235が１〜10台で１ブロックとします。）

CPUユニット

PLC

対応しているPLC ・三菱電機株式会社: MELSEC-Aシリーズ, FXシリーズ, Qシリーズ
・オムロン株式会社: SYSMAC C200H
・富士電機株式会社: MICREX-F70

リンクユニット※対応PLCメーカの詳細につきましては，当社営業所，出張所までお問い合わせください。

PLCとCシリーズ数ブロックとの場合
PLCと接続して制御点数20点以上の温度制御を行なう場合は，PLCインタフェースユニット（CIT-200）を使用し，マルチドロップ接続することにより最多16ブロック320点の温度制御ができます。
（ブロック構成は，
CPT-20Aが１台，CCT-235が１〜10台で１ブロックとします。）

orCPUユニット

PLC
リンクユニット

CC-Link 対応PLCとCシリーズブロックとの場合
CC-Link 対応の PLC と接続して制御点数16 点までの温度制御を行なうことができます。
この時，１ブロック内で必ず CC-Linkリンクユニット（CLT-200）を１台使用し，PLC の CC-Link マスターユニットと CC-Linkリンクユニット（CLT-200）
を CC-Link 対応ケーブルで接続します。
また，CC-Linkリンクユニット（CLT-200）をマルチドロップ接続することにより，最多16 ブロック 256 点の温度制御もできます。
（ブロック構成は，CPT-20A が１台，CCT-235 が１〜８台，CLT-200 が１台で１ブロックとします。）

CCリンクユニット
CLT-200

CPUユニット

PLC

CC-Linkマスターユニット■ 仕様

C series
2ch 温度調節ユニット
CCT-235

COT-200
入力
設定精度

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧±0.3％FS±1 デジット以内

CMT-200
警報 1 出力，警報 2 出力は下記 13 種類からコマンドで選択 [ 工場出荷時 : 動作なし ]上限動作，下限動作，上下限動作，上下限範囲動作，絶対値上限動作，絶対値下限動作，待機付上限動作，待機付下限動作，待機付上下限動作，待機付上下限範囲動作，待機付絶対値上限動作，待機付絶対値下限動作
ヒータ断線警報 [W]: 20A, 50A ( いずれか指定 )端子カバー [TC]: 感電防止用端子カバー
UL: ファイル No. E159038
約 28VA(CCT-235 10 ユニット接続時 )
端子カバー [TC] : 感電防止用端子カバー
UL: 入力定格 100〜240V A
ファイル No. E159038

サンプリング周期 0.25 秒 [ ヒータ断線警報 (オプション) 付加時は 0.5 秒 ] 警報 1 出力，警報 2 出力
制御動作
PID, PI, PD, P, ON/OFF [ 工場出荷時 : PID]
制御出力
リレー接点，無接点電圧，直流電流
外形寸法・質量 W24×H96×D94mm，約 110g
電源電圧5±0.2V DC 最大 100mA, 12＋20 V DC 最大 50mA
オプション
( 電源電圧は CPT-20A より供給 )
安全規格
消費電力
約 3VA
通信方式 : 半二重通信
消費電力
電源上位リンクユニット
同期方式 : 調歩同期式
オプション
上位通信機能CPT-20A
通信速度 : 9600/19200bps [ 工場出荷時:9600bps]
安全規格
外形寸法・質量 W48×H96×D94mm，約 290g
100〜240V AC 50/60Hz
電源電圧
許容電圧変動範囲 : 85〜264V AC
100〜240V AC 50 ／ 60Hz
PLC の種類設定 : ロータリースイッチ
PLCインタフェースユニット
電源電圧設定
許容電圧変動範囲 : 85〜264V ACPLC-CIT 間の通信設定 : ディップスイッチ
CIT-200
約 5VA
PLC-CIT 間の通信方式 : ディップスイッチ
消費電力
PLC-CIT 間 : 通信方式 : 半二重通信
外形寸法・質量 W48×H96×D100mm，約 300g
DIN レール取付方式
同期方式 : 調歩同期式
取付方式
通信機能
端子カバー [TC] : 感電防止用端子カバー
通信速度 : 9600/19200bps
オプション
UL: 入力定格 100〜240V AC
CPT-CIT 間 : 通信速度 : 19200bps 固定
安全規格
ファイル No. E159038
PLC-CIT 間 : RS-232C/RS-422A 準拠 (RS-485 準拠 )通信回線
CPT-CIT 間 : RS-422A 準拠 (RS-485 準拠 )5±0.2V DC 最大 200mA
CC-Link ボーレート設定 : ロータリースイッチ
CC-Link リンクユニット
設定
電源電圧( 電源電圧は CPT-20A より供給 )CC-Link 局番設定 (1〜64) : ロータリースイッチ
CLT-200
約 2VA
通信回線 : CC-Link (RS-485)
消費電力
通信方式 : CC-Link
外形寸法・質量 W24×H96×D94mm，約 100g
上位通信機能端子カバー [TC] : 感電防止用端子カバー
通信速度 : 156k/625k/2.5M/5M/10Mbps
オプション
UL: ファイル No. E159038[ 工場出荷時 : 156kbps]
安全規格
5±0.2V DC 最大 200mA
PC との通信速度設定 : ロータリースイッチ
PCリンクユニット
電源電圧設定( 電源電圧は CPT-20A より供給 )PCリンクユニッ
ト番号設定 : ロータリースイッチ
CLT-20S
約 1VA
通信回線 : EIA RS-232C, RS-422A, RS-485
消費電力( いずれか指定 )
外形寸法・質量 W24×H96×D94mm，約 90g
端子カバー [TC] : 感電防止用端子カバー
通信方式 : 半二重通信オプション上位通信機能
UL: ファイル No. E159038
同期方式 : 調歩同期式
安全規格
通信速度 : 2400/4800/9600/19200[ 工場出荷時 : 9600bps]
シリアル : RS-232C 1 ポート , RS-485 1 ポート
表示デバイス : カラー LCD
専用タッチパネル
外部インタフェース( マルチドロップ可能 )表示色 :512 色中 16 色
CMT-200
24V DC
分解能 :320×240ドッ
ト
表示機能
電源電圧
許容電圧変動範囲 : 20.5〜28.8V DC
表示サイズ :
5.7 インチ
24VA 以下有効表示エリア : W115.2×H86.4mm
消費電力スイッチ方式 :透明導電タッチスイッチ
外形寸法・質量 W195×H150×D47mm，850g 以下
入力機能
制御盤埋込方式
スイッチ数 :
16×12
取付方式
ステータス出力 [SO] :通信回路 : RS-422A 準拠
コンソールユニット
接続されている CCT-235 のいずれかのチャンネルの通信方式 : 半二重通信
COT-200
シリアル通信状態信号 警報 1 出力 (A1)，警報 2 出力 (A2)，同期方式 : 調歩同期式
ヒータ断線警報，ループ異常警報，オーバスケール，
通信速度 : 19200bps
オプション
アンダースケール が ON になった場合，出力を ON
100〜240V AC 50/60Hz
電源電圧にします。
許容電圧変動範囲 : 85〜264V AC
動 作 : ON/OFF 動作
約 5VA
消費電力
出 力 : オープンコレクタ
外形寸法・質量 W96×H96×D100mm，約 500g
出力容量 : 24V DC 最大 50mA
制御盤埋込方式
取付方式
端子カバー [TC] : 感電防止用端子カバー
オプション
CBT-205: ホストコンピュータ，CMT-200または COT-200と接続する場合，CPT-20Aを1 ユニット，CCT-235を最多 5 ユニット接続できます。
ベースユニット
CC-Link 対応の PLCと接続する場合，CPT-20Aを 1 ユニット，CCT-235を最多 4 ユニット，CLT-200を 1 ユニット接続できます。
CBT-200
CLT-20Sを使用して，パーソナルコンピュータと接続する場合，CPT-20Aを 1 ユニット，CCT-235を最多 4 ユニット，CLT-20Sを1 ユニット接続できます。
形名説明
CBT-210: ホストコンピュータ，CMT-200またはCOT-200と接続する場合，CPT-20Aを1 ユニット，CCT-235を最多 10 ユニット接続できます。
CC-Link 対応の PLCと接続する場合，CPT-20Aを 1 ユニット，CCT-235を最多 8 ユニット，CLT-200を 1 ユニット接続できます。
CLT-20Sを使用して，パーソナルコンピュータと接続する場合，CPT-20Aを 1 ユニット，CCT-235を最多 9 ユニット，CLT-20Sを1 ユニット接続できます。
CBT-205: W168×H96mm，約 200g
DIN レール取付方式
取付方式
外形寸法・質量CBT-210: W288×H96mm，約 300g
UL: ファイル No. E159038
安全規格
CPM:
CPT と CMT，
CPT と COT，
CPT と PLC を接続するための通信ケーブル。
通信ケーブル
通信ケーブルの長さは，最小 3m です。
CPM, CPP
形名説明
CPP:
CPT と CPT( ブロックを拡張する場合 )，CPT と CIT を接続するための通信ケーブル。
通信ケーブルの長さは，最小 50cm です。
上記以外の通信ケーブルまたは CPM，CPP の延長については別途ご相談ください。

■外形寸法 ( 単位 : mm )ＣＣＴ−２３５

ＣＰＴ−２０Ａ

ＣＬＴ−２００

ＣＯＴ−２００

ＣＩＴ−２００

ＣＬＴ−２０Ｓ

96

ＣＢＴ−２００2494

ＣＭＴ−２００

■端子配列
■端子配列
ＣＣＴ−２３５

ＣＰＴ−２０Ａ

ＣＩＴ−２００TX
RX

RS-232 C

COM
TXA
TXB
RXA
RXB
AC100〜240V
50／60Hz
接地

COM

RS- 422A

■端子配列ＣＬＴ−２００

ＣＯＴ−２００オーバスケール
アンダスケール

・A1 ：警報１・A2 ：警報２・HB：ヒータ断線警報
・LA：ループ異常警報

ＣＬＴ−２０Ｓ

ＣＭＴ−２００

RS-232C
FG

RS-422A／RS-485
FG
FG

TX

TXA

YA

RX

TXB

YB

RXA
RXB
COM

COM

COM

■関連製品

20 チャンネル温度制御ボード ATCB-13A-20S/E
最大 20 点の温度制御ができるボード形の｢多点制御｣用温度調節計です。

安全に関するご注意

入力

熱電対精度

フルスケールの ±0.1％±1 デジット（但し，冷接点温度補償精度を除く）
出荷時は冷接点温度補償精度を含め ±1.0℃以内（at 25±2℃）

サンプリング周期

0.5 秒

制御動作

PID 動作，PI 動作，PD 動作，P 動作，ON/OFF 動作

制御出力

CH1〜CH20: 無接点電圧 (SSR 駆動用 ) 12V DC±15%
最大 20mA DC
CH8:リレー接点 1a
制御容量 :
3A 250V AC（抵抗負荷），1A 250V AC（誘導負荷 cosφ=0.4）
電気的寿命 : 10 万回

電源電圧

電源電圧 : 24V DC， 許容変動範囲 : 電源電圧の ±10%

外形寸法

コンソールパネル部 : W152 x H100 x D17mm
制御ボード部 :W254 x H224 x D41mm

オプション

出力マイナスコモン（オプション記号 : COM）

● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2008 年11月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

K8 105 C