ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 試 験
受験番号

ガス溶接
１／４

（ガス溶接等の業務に関する知識）問

１

圧力調整器の取扱いに関し、次のうち誤っているも問

３

マニホールド方式の可燃性ガス集合装置の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。のはどれか。

（１）ガス容器は、マニホールドの両側に取り付ける。

（１）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、あら（２）ガス容器の取付け後は、ガス容器１本の弁を少しかじめ接続部の口金を清掃し、ゴミなどを取り除く。

開いてマニホールド内のガスと空気との混合ガスを（２）圧力調整器の各部は、油類を塗布したり、油のつ放出弁からパージする。

いた手袋で取り扱ったりしない。

（３）可燃性ガス集合装置は、常にマニホールド両側の（３）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、安全容器弁をすべて開けて使用する。

弁の吹出口が作業者の方に向かないように、圧力調（４）ガス供給を停止するときは、導管、ガス容器等の整器の側面に立って作業を行う。

それぞれの弁を閉め、圧力調整器の調整ハンドルを（４）ＬＰガス容器用の圧力調整器は、酸素容器用の圧緩めておく。

力調整器としても使用することができる。
（５）出口圧力はあらかじめ所定の圧力に調整するが、（５）バルブ又はコックの開閉は常に静かに手で行い、作業の途中で圧力の加減を要するときは、消火した締付けが強い場合でもハンマー等の工具で衝撃を与後に調整ハンドルを回して行う。

えて開閉しない。

問

４

次のうち逆火の原因として誤っているものはどれか。

（１）火口が過熱した。
（２）火口にスラッグが付いて詰まった。
（３）火口の当たり部がトーチヘッドの接点に密着していなかった。
（４）アセチレンホース内へ空気や酸素が流入したまま
問

２点火した。

ガス溶接、ガス溶断に使用する吹管（ガス溶接器、（５）可燃性ガスの圧力が高すぎた。

ガス切断器）の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）吹管にホースを取り付けるときは、先に可燃性ガス用ホースを取り付け、次に酸素用ホースを取り付ける。
（２）ガス容器への圧力調整器の取付けと、圧力調整器及び吹管へのホースの取付けが終わったら、可燃性ガス、酸素の順にそれぞれのバルブを開き、点火時と同じ状態にして、空吹きを行う。
（３）空吹きの終了後、吹管のバルブを閉め、容器弁、圧力調整器等を開放し、石けん水をバルブ部、接続部等に注水又は塗布して、各部のガス漏れを点検す

問

５

次の文中の内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「ガス溶接・ガス溶断の作業中は火花が飛散するなどによりＡの危険性が高い。また、溶接・溶断する材料によっては、鉛、亜鉛等の金属ＣＢの原因となる。」

る。

ＡＢ

Ｃ

（４）着火するときは、可燃性ガスバルブを１回転ほど（１） 爆発・火災

ヒューム

中開き、直ちに所定のライターで点火した後、酸素バ（２） 爆発・火災

ガ

熱中症

ルブを開く。

（３） 逆火ヒューム

火（４） 逆火

粉 じ ん

熱中症

（５） 逆

火

粉 じ ん

中（５）消火するときは、先に酸素バルブを閉じ、次に可燃性ガスバルブを直ちに閉じる。

ス

毒傷
毒が発生し

ガス溶接
２／４
（関係法令）

問

６

ガス溶接作業主任者免許に関し、法令上、誤ってい問

８

ガス装置室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

るものは次のうちどれか。

（１）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔は、当該（１） 満２０歳 に満たない者は、免許を受けることがで装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするためにきない。

十分な距離に保たなければならない。

（２） 免許に係る業務に就こうとする者は、免許証を損（２）ガス装置室の壁の材料は、不燃性の物としなけれ傷したときは、免許証の再交付を受けなければならばならない。

ない。

（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性（３）免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変の物としなければならない。

更したときは、免許証の書替えを受けなければなら（４）ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のもない。のについては、ガス装置室に設けなければならない。

（４）重大な過失により、免許に係る業務について重大（５）ガス装置室は、ガスが漏えいしても当該ガスが室な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力外に流れ出ない構造としなければならない。の一時停止の処分を受けることがある。
（５）労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受け た者は、取消しの日から１年間は、免許を受けることができない。

問

７

通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス

問

９

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加及び酸素（以下「ガス等」という。）を用いて溶接、熱の作業を行うとき、次のうち、法令上、誤っている溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければものはどれか。

ならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
（１）溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷防止のため、十分な換気を行う。

（１）ガス集合装置から１０ｍ以内の場所については、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。

（２）ガス等のホース及び吹管については、損傷等によ（２）ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入るこるガス等の漏えいのおそれがないものを使用する。とを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示し（３）ガス等のホースにガス等を供給しようとするときなければならない。

は、あらかじめ、そのホースにガス等が放出しない（３）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に装置室の見やすい箇所に掲示しなければならない。

行う。
（４）使用中のガス等の供給口のバルブ又はコックには、そのバルブ又はコックに接続するガス等のホースの検査を担当する者の名札を取り付ける等ガス等のホースの検査を確実に行うための表示をする。
（５）ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリップ等の締付具を用いて確実に締付けを行う。

（４）導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講じなければならない。
（５）ガス集合装置の設置場所に、適当な消火設備を設けなければならない。

ガス溶接
３／４
問１０

ガス集合溶接装置の自主検査に関し、法令上、誤っ問１２ているものは次のうちどれか。

次の文中の内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

（１）ガス集合溶接装置については、原則として１年以「可燃性ガス容器などのガス供給源から吹管までガ内ごとに１回、定期自主検査を行わなければならなスを送る導管は、配管とい。

通常、酸素には鋼管、アセチレンには（２）１年以上使用しなかったガス集合溶接装置を再びＡれる。導管の径が細すぎるとに分類される。配管は、ＣＢが使用さを招き、必要量の使用する際に自主検査を行わなかった場合には、使ガスを供給することが困難となるので適切な径の導管用開始後１年以内に、定期自主検査を行わなければを使用する必要がある。」

ならない。

ＡＢ

Ｃ

（３）ガス集合溶接装置の配管で、地下に埋設された部（１）圧力調整器

銅管温度上昇分については、定期自主検査を行わなくてもよい。

（２）圧力調整器

亜鉛メッキ鋼管

温度上昇（４）定期自主検査を行ったときは、検査の結果等を記（３）圧力調整器

銅管

圧力損失録し、これを３年間保存しなければならない。

（４）ゴムホース

亜鉛メッキ鋼管

圧力損失（５）定期自主検査の結果、ガス集合溶接装置に異常を（５）ゴムホース

銅温度上昇

管認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、使用してはならない。

問１３

ガス集合溶接装置の安全器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水封式安全器は、ガスが逆火爆発したときに、水により火炎の逸走を阻止する構造となっている。
（２）水封式安全器は、地面に対して水平に取り付け、逆止弁と安全弁を備えるようにする。
(３) 乾式安全器が逆火を受けたときには、吹管及びガス容器の各弁を閉じてから逆火の原因を究明・除去し、安全器の各部機構が正常に作動することを確認した後、再使用する。
（４）焼結金属式の乾式安全器は、使用する可燃性ガス
すきの種類に応じて、適正な隙間のある焼結金属を用い（試験科目の一部免除者は、以下問１１〜問２０は解答しないで下さい｡）たものを選択する。
（５）乾式安全器は、みだりに分解したり、修理したり（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）
問１１しない。

ガス集合溶接装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１４（１）溶解アセチレン容器やＬＰガス容器は横にできないので、これらの容器の連結方法にはマニホールド方式が用いられる。
（２）容器の連結方法として、一定数の容器を連結したものを枠組みし、枠ごと運搬したり、交換する方式のものをカードル方式という。
（３）酸素集合装置は、通常、月間消費量が約１０００３

手動ガス溶接器又は手動ガス切断器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）低圧用溶接器は、溶接器内部にインゼクタ機構があり、インゼクタノズルより吹き出される高速のアセチレン気流により酸素を吸引して、混合ガスを形成する。
（２）Ｂ形溶接器は、インゼクタノズル内に針弁があり、この針弁により酸素流量を調節できる。

〜５０００ｍ の場合はマニホールド方式が、月間（３）Ａ形溶接器は、インゼクタ機構が火口内部に組み消費量が約２００〜２０００ｍ ３ の場合はカードル込まれており、Ｂ形溶接器に比べて火口が重い。

方式がそれぞれ用いられている。

（４）中圧用溶接器を低圧アセチレンに使うと、酸素が（４）ＬＮＧを多量に消費する場合、２本以上の超低温アセチレン通路に逆流して逆火などの原因になる。

液化ガス容器を集合主管に接続した超低温液化ガス（５）ガス混合は、低圧用１形切断器では吹管本体で行集合装置を用いることがある。
（５）安全器は、圧力調整器より吹管側の導管に設ける。

われるが、中圧用３形切断器では火口内部で行われる。

ガス溶接
４／４
問１５

圧力調整器又は圧力計に関し、次のうち誤っている

問１８

可燃性ガスに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）比重が空気より小さいガスは、漏れた場合に低いものはどれか。

方に流れてピットの中、マンホールの内部、床下な（１）圧力調整器には、通常、入口圧力と出口圧力を示どに滞留し、爆発性混合ガスを形成することがある。

す２個の圧力計が取り付けられている。
だ（２）ブルドン管式圧力計のブルドン管は、断面が楕円（２）メタンや水素は、単純窒息性ガスである。

へん又は扁平形の金属管を半円形の曲管に加工したもの（３）燃料用ＬＰガスは、漏れたら気がつきやすいように臭いがつけられている。

である。
（３）圧力計の目盛は、絶対圧力を示し、その単位には（４）アセチレンの空気中での発火温度は、約３００℃であり、高温配管のような高熱物に触れても発火す

ＭPa又はkPaが使用される。

る。

（４）ブルドン管式圧力計のリンク、セクタ、ピニオン
は、指針にブルドン管の動きを伝える働きをしてい（５）可燃性ガスのガス漏れの検査には、石けん水などを用いることとし、ライターなどの火気を用いてはる。

ならない。

（５）圧力計には、異常圧力がかかった場合の破裂防止策として、裏側に安全孔又は破裂板が装備されてい問１９る。

燃焼と爆発に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）燃焼とは、可燃性の気体、液体又は固体が、空気や酸素と反応して、熱と光を発生する現象をいう。
（２）火炎の伝ぱ速度が音速を超える激しい爆発を爆ごうといい、爆ごうでは、圧力の上昇が初圧の数十倍（アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関に達することがある。

する知識）
問１６

溶解アセチレンに関し、次のうち誤っているものは（３）一般に、爆発には、物理的な原因によるものと、化学的な原因によるものがあるが、ガス溶接・溶断どれか。

作業に伴って生じる爆発は、主として後者である。

（１）溶解アセチレンは、容器内のマスに溶剤を浸み込ませ、アセチレンガスを圧入して溶解させたもので、（４）吹管の予混合炎が消えるとき、爆発音を伴うこと容器内の一部で火炎を生じても、発生した熱がマスがよくあるが、これは予混合されたガスの火炎伝ぱの細孔壁に吸収される。

速度より、ガスの流出速度が速くなったために生じる現象である。

（２）溶解アセチレンの溶剤には、アセトン以外にも溶解性などすぐれた性質を有するＤＭＦが使用されて（５）密閉容器中のアセチレンガスが着火により爆発した場合、爆発圧力より低い強度の容器のときには大いるが、ＤＭＦはアセトンより毒性が強い。

きな破壊を招く。

（３）アセトンを溶剤とする場合、温度が低下すると、アセチレンのアセトンへの溶解度が増加するので、容器内の圧力は低くなる。
（４）溶解アセチレンの最高充てん圧力は、１５℃でゲージ圧力１.５ＭPa以下とされている。
（５）溶解したアセチレン１㎏からは、０℃、１気圧で、３

約３ｍ のアセチレンガスが発生する。

問２０

ガス容器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）酸素ガス容器には、継目なし容器が使用され、その塗色は赤色である。
（２）ＬＰガス容器には溶接容器が使用され、その耐圧試験は、通常、２.９ＭPaで行われている。
（３）溶解アセチレン容器には、安全装置として、融点

問１７

酸素に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）酸素は、通常、空気中に約２１％含まれている。
（２）酸素は、無色、無臭の気体で、空気より重い。
（３）酸素中では、可燃性ガスの発火温度は空気中での発火温度より高くなる。
（４）酸素自身は燃えたり爆発したりすることはないが、可燃物の燃焼を支える性質を有する。

が１０５℃の可溶合金を封入した可溶合金栓がついている。
（４）酸素容器の容器弁には、容器の耐圧試験圧力の８０％以下の圧力で作動する安全弁が設けられている。
（５）アセチレンとＬＰガスの混合ガスの容器には、一般に溶接容器が使用され、その塗色はねずみ色である。

（５）酸素の製造は、主に液化空気の分離により行われ、純度の高い酸素が得られている。

（終り）