ALLwatch_G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

ソラモニ 3G

サービス導入ガイド「ソラモニ 3G サービス導入ガイド」は、ソラモニ 3G サービスをご検討中のお客様や、初めてご利用になるお客様を対象にして、遠隔監視端末のご購入からサービスご利用開始までを説明します。
本ガイドをよくお読みのうえサービスを正しくご利用いただき、本サービスをお客様の事業にお役立てください。

ご利用開始までの流れはじめに、遠隔監視端末のご購入から、実際にご利用いただくまでの流れを説明します。

本ガイド参照先

お客様の作業
ご利用構成の確認

遠隔監視端末のご購入

2ページ

3〜4ページ

ご購入端末到着サービス契約お申込み

5ページ

1 週間かかります

施工業者による端末設置・施工

ユーザ ID、パスワードお受取り

6ページ

ログインと端末の設定

7〜10
ページ

発電量の確認11ページ

換算式設定情報の提供

以下 4 〜 6 ページで紹介する書式などは、弊社に直接ご注文いただいたり、サービスお申込みを行われる場合のものです。弊社の代理店にご注文・お申込みをいただく場合は、書式が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。
© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

1

ALLwatch_G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

ご利用構成の確認
ソラモニ 3G サービスをご利用いただくためには、システムの規模、売電メータなどの付帯設備に合わせて機器を選定する必要があります。下記の代表的な機器構成を参考にして、必要な機器をお選びください。
系統連系方式

メータからのパルス出力

パルス出力回路

必要機器
SW150PFK（遠隔監視端末）❶ 低圧連系

なし

KM20-B40（小型電力量センサ）−

適用 CT × 2 個
CT ケーブル× 2 個❷ 低圧連系

無電圧接点、あり

オープンコレクタ

SW150PFK（遠隔監視端末）
SW150PFK（遠隔監視端末）❸ 高圧連系

なし

KM20-B40（小型電力量センサ）−

5A CT × 2 個
CT ケーブル× 2 個❹ 高圧連系

無電圧接点、あり

オープンコレクタ

SW150PFK（遠隔監視端末）
SW150PF（遠隔監視端末）❺ 高圧連系

あり

電流パルス（同梱品：パルス検出用ヘッド、専用接続ケーブル、渡り線）● SW150PFK：一般の売電メータの無電圧接点などを直接、接続できます● SW150PF ：	パルス検出機能を内蔵しているため、高圧用複合計器などから出力される電流パルス（50,000 パルス）を、付属の CT で直接読み取ることができます。
※ KM20 ご利用時の CT ケーブルは、形 KM20-CTF-CB3（3m）を指定してください、◆ KM20 用 CT の形式
オムロン製小型電力量センサ「KM20」を利用して電力を計測する場合は、計測方式とシステムの発電容量に合わせて必要な CT を選択してください。
KM20 用 CT 形式

定格一次電流装着できる電線径（A）（mm)

最大計測電力（Kw）
単相 3 線

三相 3 線形 KM20-CTF-5A

57.9mm 以下

1.01.7形 KM20-CTF-50A

509.5mm 以下

1017形 KM20-CTF-100A

10014.5mm 以下

2035

形 KM20-CTF-200A

20024.0mm 以下

4069

形 KM20-CTF-400A

40035.5mm 以下

80

139

形 KM20-CTF-600A

60035.5mm 以下

120208© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

2ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

遠隔監視端末のご購入
本サービスをご利用いただくためには、最初に遠隔監視端末（SW150PFK または PF）をご購入ください。
弊社ホームページ http://www.allwatch.jp/ の左側メニュー「ダウンロード」を選択してダンロードペー
ジを表示すると、「カタログ」「ご発注書」「サービス契約申込書」をダウンロードできます。

◆関連書類のダウンロード

カタログ

端末ご発注書サービス契約申込書

M2M センサネットサービス規約© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

3

ALLwatch_G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】◆機器の発注方法
ご発注書をダウンロードして必要事項を記入し、郵送・FAX していただくか、または弊社営業担当へお渡しください。

「SW150PF/PFK ご発注書」の記入方法
オムロンソフトウェア（株） FAX:03-5466-7216
allwatch担当
担当：

発注日：

SW150PF/PFK ご発注書

＊＊＊

＊＊＊

１．ご発注者情報
名称住所〒

ご発注者情報印㻌
部署名：

ご発注会社名

ご担当者名：

㼀㻱㻸

お客様の情報をご記入になり、押印のうえ提出してくだ㻲㻭㼄

年

納入希望日

月日

さい。

お客様番号
〒

住所

納入名称
納入先

㻙

納入先部署名：担当者名：

㼀㻱㻸

２．ご発注商品

単位：円

商品

商品ｺｰﾄﾞ

形式㻛仕様

ＳＷ㻝㻡㻜㻼㻲

※㻝㻘㻞㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻝㻼㻲㻝㻌ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｶﾝｼ㻔㻿㼃㻝㻡㻜㻼㻲㻕

ＳＷ㻝㻡㻜㻼㻲㻷

※㻝㻘㻞

ご注文番号 数量 単位

㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼃㻜㻜㻠㻣㻴計台㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻝㻼㻷㻝㻌ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｶﾝｼ㻔㻿㼃㻝㻡㻜㻼㻲㻷㻕㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼃㻜㻜㻠㻤㻲台

パルス変換器㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻜㻞㻞㻥㻌㻜㻯㻷㻙㻢㻷ﾊﾟﾙｽｹﾝｼｭﾂｷ㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻜㻣㻹個

㼆㻯㼀㻘㻌サーミスタ測温体
セット（各１個、計２点）

㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻜㻞㻠㻟㻌㼆㻯㼀㻙㻞㻞㻲㻌㻠㻹㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻜㻢㻟㻱㻿組

㼆㻯㼀㻙㻞㻞㻲（㻠ｍｹｰﾌﾞﾙ付）

㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻜㻞㻠㻟㻌㼆㻯㼀㻙㻞㻞㻲㻌㻠㻹㻌㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻢㻢㻲本

㼆㻯㼀延長ケーブル 㻠ｍ㻟㻿㻣㼂㻙㻿㻜㻞㻠㻠㻌㼆㻯㼀ｴﾝﾁﾖｳｹ㻙ﾌﾞﾙ㻠㻹㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻢㻣㻰本

サーミスタ測温体

ｻ㻙ﾐｽﾀ㻔㻼㻮㻼㻙㻟㻢㻙㻜㻝、㻠㻹㻕㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻜㻢㻟㻱個㻟㻿㻣㼃㻙㻱㻜㻜㻡㻝㻌ｶﾞｲﾌﾞｱﾝﾃﾅｹ㻙ﾌﾞﾙ㻜㻚㻡㻹㻖㻌㻌㻌㻌㻌㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻢㻝㻱㻿組

ｻ㻙ﾐｽﾀ㻔㻼㻮㻼㻙㻟㻢㻙㻜㻝、㻠㻹㻕㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

単価

ご発注商品
・商品の仕様についてはカタログをご覧ください。
・
「ご注文番号」欄はお客様の控えとして、必要に応じて記入してください。御社内の注文番号になります。

㻟㻿㻣㼃㻙㻱㻜㻜㻠㻝㻌㻲㻻㻹㻭ｱﾝﾃﾅ
外部アンテナセット㻔計㻟点㻕㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻜㻞㻞㻜㻌ｶﾞｲﾌﾞｱﾝﾃﾅﾏｸﾞﾈﾂﾄ㻲㻻㻹㻭アンテナ㻟㻿㻣㼃㻙㻱㻜㻜㻠㻝㻌㻲㻻㻹㻭ｱﾝﾃﾅ

㻲㻻㻹㻭アンテナ変換ケーブル㻟㻿㻣㼃㻙㻱㻜㻜㻡㻝㻌ｶﾞｲﾌﾞｱﾝﾃﾅｹ㻙ﾌﾞﾙ㻜㻚㻡㻹㻖㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻢㻟㻭本㻲㻻㻹㻭アンテナマグネット㻟㻿㻣㼃㻙㻿㻜㻞㻞㻜㻌ｶﾞｲﾌﾞｱﾝﾃﾅﾏｸﾞﾈﾂﾄ㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻞㻤㻯個

停電通報用内部電池 ※㻟

㻟㻿㻣㼂㻙㻿㻜㻞㻞㻣㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻟㻥㻾個

送 料

ｿｳﾘﾖｳ㻖（総額１万以下の場合㻕㻻㻿㻷㻯㻭㻾㻾式㻻㻿㻷㻟㻿㻣㼂㻜㻝㻢㻝㻱

３．お支払い方法

小計（消費税）銀行振込＜ 請求書発行後２ヶ月以内に御入金ください＞（お支払い条件について別途弊社と取り決めがある場合は除きます）（） クレジットカード決裁㻲㻙REGI※4／（・「単価」は、あらかじめ弊社営業担当にご確認いただ台

いた額を記入してください。

合計お支払い方法） 㻶㻯㻮企業間決済 ※㻡㻌㼇㻌銀行振込の場合の振込先 㼉
お振込口座： 三菱東京㼁㻲㻶銀行 京都中央支店 普通預金 㻺㻻㻚㻜㻟㻤㻥㻟㻜㻤㻌㻌販売口オムロンソフトウェア株式会社

お振込予定日：㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 年月

お支払い方法をお選びください。

日【ご注意事項】※１：ご使用に当たっては、下記の書類の提出が必要になります。
①ご発注書（本紙） ／ ②M㻞㻹センサネットサービス契約書※㻞：㻺㼀㼀ドコモ対応携帯電話等を用い、設置場所の電波状況が最も良好な状態であることを、ご発注前に確認ください。
※㻟：商品表記は㻔㻟㻿㻣㻭㻙㻶㻡㻜㻢㻕になります。
※㻠：クレジットカード決裁㻲㻙㻾㻱㻳㻵をご利用の場合、別途お申し込みが必要となります。
※㻡：すでに弊社との間で㻶㻯㻮企業間決済をご利用の場合に限ります。

営業担当印

認可印

「KM シリーズご発注書」の記入方法
オムロンソフトウェア（株）
allwatch担当
担当：

FAX:03-5466-7216

発注日：

KMシリーズ ご発注書＊＊＊年月日＊＊＊上記「SW150PF/PFK ご発注書」と同様に記入して１．ご発注者情報

住所名称
印㻌

ください。

〒
ご発注会社名部署名

㼀㻱㻸ご担当者名

㻲㻭㼄年

納入希望日

ご発注者情報、ご発注商品、お支払い方法について、

月日

お客様番号
住所

名称

〒
納入先

部署名

ご担当者名

㼀㻱㻸㻲㻭㼄

２．ご発注商品

単位：円

商品

形式/仕様

商品ｺｰﾄﾞ

ご注文番号 数量 単位

㻷㻹㻞㻜㻙㻮㻠㻜

㻷㻹㻞㻜㻙㻮㻠㻜OSKKM203001MＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻮㻠㻜㻙㻲㻸㻷㻷㻹㻞㻜㻙㻮㻠㻜㻙㻲㻸㻷OSKKM203002HＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻡㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻡㻭OSKKM203003FＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻡㻜㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻡㻜㻭OSKKM203004DＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻝㻜㻜㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻝㻜㻜㻭OSKKM203005BＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻞㻜㻜㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻞㻜㻜㻭OSKKM203006MＺ個

㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻠㻜㻜㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻠㻜㻜㻭OSKKM203007RＺ個㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻢㻜㻜㻭㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻢㻜㻜㻭OSKKM203008GＺ個

㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻯㻮㻟㻷㻹㻞㻜㻙㻯㼀㻲㻙㻯㻮㻟OSKKM203009EＺ

個送 料

ｿｳﾘﾖｳ*（総額１万以下の場合)

㻻㻿㻷㻯㻭㻾㻾

単価式計

¥500

小計
消費税
合計

３．お支払い方法■ 銀行振込＜ 請求書発行後２ヶ月以内に御入金ください（お支払い条件について別途弊社と取り決めがある場合は除きます）＞□ クレジットカード決裁F-REGI※4／ □ JCB企業間決済 ※5[ 銀行振込の場合の振込先 ]お振込口座： 三菱東京UFJ銀行 京都中央支店 普通預金 NO.0389308 販売口オムロンソフトウェア株式会社
お振込予定日：年月日【ご注意事項】

営業担当印

認可印

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
※１：ご使用に当たっては、下記の書類の提出が必要になります。
①ご発注書（本紙） ／ ②M2Mセンサネットサービス契約書※2：NTTドコモ対応携帯電話等を用い、設置場所の電波状況が最も良好な状態であることを、ご発注前に確認ください。
※3：商品表記は(3S7A-J506)になります。
※4：クレジットカード決裁F-REGIをご利用の場合、別途お申し込みが必要となります。
※5：すでに弊社との間でJCB企業間決済をご利用の場合に限ります。

本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。
４．備考

4ALLwatch_G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

M2M センサネットサービス（ソラモニ 3G サービス）契約申込み
弊社ホームページ http://www.allwatch.jp/ の左側メニュー「ダウンロード」から「SW150PF/PFK 用
M2M センサネットサービス契約申込書（ソラモニ３Ｇ）」をダウンロードしてください。必要事項をご記入のうえ弊社へ郵送・FAX いただくか、または弊社営業担当へお渡しください。
※ご契約にあたっては、サービス規約「オムロン M2M センサネットサービス規約」をあらかじめご確認ください。
（規約の掲載については 3 ページ「関連書類のダウンロード」参照）「M2M センサネットサービス契約申込書」の記入方法
オムロンソフトウェア（株）㼍㼘㼘㼣㼍㼠㼏㼔担当（㻲㻭㼄：㻜㻟㻙㻡㻠㻢㻢㻙㻣㻞㻝㻢）
当社担当者：※㻝週間前までにご返送ください

宛

御社注文番号

Ｍ２Ｍセンサネットサービス契約申込書 㻿㼃㻝㻡㻜㻼㻲／㻼㻲㻷「㻹２Ｍセンサネットサービス規約」に同意し以下のとおり契約を申し込みます。 なお、本契約は契約解除が成立するまで有効と取り扱います。
お申込日：年月日※ 太枠内をもれなくご記入ください

1. 端末情報

１．端末情報 （機器本体の製品ラベルをご確認ください。）
ＳＷ１５０ＰＦ / PFK

機種シリアル㻺㻻．

㻙

端末電話番号

センサ㻵㻰㻌㻺㻻．

端末の製品ラベルをご覧ください。

㻙2. ご契約サービス

２．ご契約サービス（１）初回お取引内容
初回支払い方法：
お支払い金額詳細：（㼈□ 銀行振込×

初：初期登録手数料□ 㻶㻯㻮企業間決裁サービス□ 㻲㻙㻾㻱㻳㻵台 ×ヶ月） ＋ （初 㻡㻘㻜㻜㻜 円 ×台） ＝ 合計 㼈（税抜）

サービスメニュー

月額利用料

月数

台数総計て変わります。あらかじめ弊社営業担当にソラモニ３㻳□□

ご相談ください。

□※上記価格には消費税は含まれておりません。

計

３．ご利用開始予定日※ご利用開始にあたっては、当社によるセンタ設定ならびに通信事業者による回線開放が必要であるため、年月約一週間の期間が必要です。

してください。

※利用料金については、ご利用開始月の翌月から発生致します。
（㻝）お支払いサイクル
支払対象期間□（２）お支払い方法

㻝年払い㻢ケ月払い

基本料金

従量課金

翌㻝年分前払い
翌㻢ヶ月分前払い

前㻝年分実績払い前㻢ヶ月分実績払い□ 銀行振込□ 㻲㻙㻾㻱㻳㻵

□ 㻶㻯㻮企業間※ 誠に恐れいりますが、銀行振込手数料は、お客様の負担とさせていただきます。

※銀行振込でのお支払いの場合、別段の定めが無い限り、弊社から請求書発行後㻞ヶ月以内に御入金ください。

５．ご契約についてご契約者（お申込者）
ご住所

3. ご利用開始予定日
お申込日から 1 週間以上余裕をもって記入

日

４．お支払い□記入する内容は、ご契約サービスメニュー
やお支払い単位（6 ヶ月分や 1 年分）によっ（２）継続お取引内容

4. お支払い
お支払いサイクル、お支払い方法を記入してください。

請求書等の送付先
ご住所：

会社名：ご契約者（お申込者）の情報、請求書等の送部署名：付先を記入してください。押印のうえ、提ご担当者 ：ご担当者

：

㼀㻱㻸：

㼀㻱㻸：出してください。

㻲㻭㼄：

㻲㻭㼄：

㻱㻙㼙㼍㼕㼘

：㻱㻙㼙㼍㼕㼘

：：

会社名

：

部署名

：

〒印

〒

5. ご契約について記載して頂きました個人情報は、契約および請求に関わる業務のみに利用させて頂きます。
個人情報保護につきましては、当社㻴㻼（㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼛㼙㼞㼛㼚㼟㼛㼒㼠㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼞㼕㼢㼍㼏㼥㻛㼜㼞㼕㼢㼍㼏㼥㻚㼔㼠㼙㼘）の「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。

６．備考
請書

御中

当社は、貴社より年月

登録端末台数＜当社記入欄＞□ 㻱㼃台□

日付けで受領した上記お申込について、申込書記載の条件で承りました。
オムロンソフトウェア株式会社 㼍㼘㼘㼣㼍㼠㼏㼔担当担当印

新規☑ 㻝㻞© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

5

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

ALLwatch_G201601001

ユーザ ID とパスワード
ユーザ ID・パスワードは契約申込者様へ FAX でお送りします。
初めて M2M センサネットサービスにお申し込みになると、弊社より「M2M センサネットサービス契約ユーザ ID・パスワードのご案内」をお届けします。
ご利用開始日以降、M2M センサネットにログインして通報メールを受信するための設定を行います。
この書類には、ログインに必要なユーザ ID、パスワードが記載されています。設定が終わってもサービスのご利用に必要な情報ですので、大切に保管してください。
見本

お客様のユーザ ID（お客様 ID）とパスワードをご記入ください。

ユーザ ID（お客様 ID）

パスワード

端末の設置
端末がお手元に届いたら、設置は施工業者へご依頼ください。その後、M2M センタへログインして端末の設定を行います。発電開始 ( 計測開始 ) する前に M2M センタの設定を済ませてください（一旦計測したデータは訂正／削除できません）。
設定の際は「1 パルスあたりの発電量」または「CT 比、VT 比、変換器パルスレート」についての情報が必要です。あらかじめ施工業者へ依頼して、12 ページ「設定情報シート」の「3. 換算式」にご記入ください。

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

6

ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

ログイン
お手元のパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどで、下記の URL を表示します。
http://ew.allwatch.jp/login_divide.html
画面右側のをクリックします。

弊社ホームページからログイン画面を表示する場合
http://www.omronsoft.co.jp/↓監視サービスソリューション
http://www.omronsoft.co.jp/monitoring/のページでをクリック

ユーザ ID とパスワードを入力して、をクリックします。

M2M センタのトップ画面が表示されます。

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

7

ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

端末の設定
ソラモニ 3G の利用を開始するために、端末名称と計測データを発電量に換算する設定をします。
［ソラモニ 3G］タブをクリックします。

設定する端末をクリックします。

［端末簡単設定］タブをクリックします。

端末名称を入力します。

パルス入力チャンネルの設定をします。
「CH」ではパルスを入力するチャンネルを選びます。
※パルス入力チャンネルは、ご利用構成によって異なります。
「ご利用構成の確認」（2ページ）の系統連系方式❶〜❹は「PI06」、❺は「PI07」です。
※発電量パルスのケーブルは、必ず遠隔監視端末のパルス入力チャンネルへ接続してください。
「CH 名称」には「発電量」など分かりやすい名称を入力します。
「単位」には電力を表示する単位として「kWh」または「Wh」を入力します。
「換算式」には 1 パルスあたりの発電量を設定します。詳しくは 10 ページをご覧ください。

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

8ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

通報先を設定します。通報先メールアドレ
ス欄に、端末からのテストメールを受信するアドレスを入力します。
複数のメールアドレスを設定する場合は、カンマ（ , ）で区切ってください。
「送信」ボタンをクリックすると、入力したメールアドレスへ直ちにテストメールが送信されます。メールが着信することを確認します。
設定が終ったら、画面下方の「設定」ボタンをクリックします。

メールが届かなかったらメールが届かない場合は、次の点を確認してください。
・ 設定したメールアドレスに間違いがないか。（特に全角文字・半角文字、大文字・小文字の違いや、アンダーバーとハイフンの違いなど）
・ 送信先でドメインフィルタ（迷惑メールフィルタ）によって着信拒否をされていないか。（ドメインフィルタを設定している場合は、m2m-dc.ne.jp からのメール着信を許可してください）© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

9ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】◆ 1 パルスあたりの発電量を設定する（換算式設定）
遠隔監視端末には、計測した発電量がパルス数として入力されます。1 パルスあたりの発電量を設定して、実際の電力量に換算します。
1 パルスあたりの発電量はお使いの機器によって異なります。あらかじめ施工業者に情報を提供するよう、依頼しておいてください。

■ 1 パルスあたりの発電量が分かっている場合
1 パルスあたりの発電量は、次のような方法で知ることができます。
・売電メータが出力するパルスを遠隔監視端末に入力する場合は、売電メータの取扱説明書などに記載されています。
・KM20（電力量センサ）でパルス単位を設定した場合は、KM20 の取扱説明書に記載されています。

「換算種別」では「変換比」を選びます。
「1 パルスあたりの発電量」に 1 パルスあたりの電力量を入力します。

■ 1 パルスあたりの発電量が不明の場合
CT 比、VT 比、変換器パルスレート（パルス定数）から、1 パルスあたりの発電量を計算します。
CT 比、VT 比、変換器パルスレートは電力メーターのパネルに表示されています。施工業者から情報を提供してもらってください。
・CT 比とは CT（変流器）の一次電流と二次電流の比です。
・VT 比とは VT（変圧器）の一次電圧と二次電圧の比です。
・変換器パルスレートとは、メーターなどで計測される電力量をパルスへ変換する際の変換比です。

「換算種別」では「CT 比 /VT 比」を選びます。
CT 比、VT 比、変換器パルスレートを入力します。
上記を入力すると、1 パルスあたりの発電量が自動計算されます。

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

10ALLwatch̲G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

発電の確認
M2M センタの端末簡単設定が終ったら遠隔監視端末を動作させます。実際に電力量の計測データを表示して、設置や設定が正しくできているか確認します。
［計測データ一覧］タグをクリックします。

計測データが一覧表示されます。

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

11ALLwatch_G201601001

M2M センサネットサービス導入ガイド【ソラモニ 3G 編】

設定情報シート
簡単設定するために、あらかじめ情報をあつめて下記の該当欄に記入しておいてください。「換算式」については、施工業者にお問い合わせください。
※構成 ❶〜❺は、2 ページ「ご利用構成の確認」表中の「系統連系方式」に対応しています。

1. 端末設定
端末 ID
端末名称
接続構成

構成 ❶／ 構成 ❷ ／ 構成 ❸ ／ 構成 ❹ ／ 構成 ❺2. CH 設定
CHPI06※ 構成 ❶、❷、❸、❹の場合

PI07※ 構成 ❺の場合変換比※ 構成 ❶、❷、❹の場合

CT 比／ VT 比

※ 構成 ❸、❺の場合

CH 名称単位
換算種別
3. 換算式
換算種別が「変換比」の場合
1 パルスあたりの発電量

換算種別が「CT 比 /VT 比」の場合
CT 比A：AVT 比

V：V

kWh ／

パルス

変換器パルスレート
4. イベント入力設定
DI01

未接続／

PCS 運転信号DI02未接続／

PCS 故障信号DI03未接続／PCS 自立信号

本書に記載の内容についてご不明点がございましたら、
弊社サービスデスク（ TEL : 0120-053-606 ) へお問い合わせください
受付時間は弊社営業日

9:30 〜 17:30（12:15 〜 13:00 を除く）

© Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2016. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルを参照してください。

12