耐震性

災害への備えHC式防火水槽
HC式耐震性貯水槽㈶日本消防設備安全センター認定製品

組立模式図［Ａタイプ 40㎥型］
吸管投入孔蓋及び受枠端面ＴB部材

調整用部材
Ｇキャップ
ＰＣ綱より線グリップ（オスコン）

吸管投入孔

⑧グリップ
（メスコン）⑥アンカープレート⑤④③②中間ボックスＣ部材⑦中間ボックスＡ部材
中間ボックスＢ部材
水膨張ゴム

端面ＴA部材

内面コーティング
（頂版下面は除く）

基礎栗石
基礎コンクリート

底設ピット部材
集水ピット部材①(注)一連番号は、据付順序を示す。

㈶日本消防設備安全センター認定製品
ＨＣ式防火水槽・ＨＣ式耐震性貯水槽は、群を抜いた施工実績の豊富さ、広範囲に甚大な被害をもたらした阪神大震災の激震にも耐えた実績が、その信頼性の高さと安全性を証明しています。
12345㈶日本消防設備安全センター認定製品

ＨＣ式防火水槽・ＨＣ式耐震性貯水槽は、㈶日本消防設備安全センターの型式認定を取得しています。昭和 59 年に、型式認定第１号を取得しております。

抜群の施工実績数ある水槽の中で「ＨＣ式」の施工実績は群を抜いています。お客様からご信頼をいただいている証と自負しております。

豊富なオプション仕様

お客様からの様々なご要望から生まれた数多くのオプション仕様が「ＨＣ式」の強みです。ご要望をお気軽にご相談下さい。

確かな耐震設計

震度６「烈震」相当の地震動に対して設計されています。阪神大震災の激震にも耐えた実績は「ＨＣ式」の耐震性能を証明しています。

多目的用途への使用「ＨＣ式」の確実に『水を貯める』技術は消防水利のみならず、様々な用途、目的にご使用いただいております。
1

認定型式㈶日本消防設備安全センターより、防火水槽・耐震性貯水槽の型式認定を取得しています。設置条件にマッチした型式をご選定いただけます。

40㎥級
防火

認定番号

水

型式記号

防 -98250 号

槽
水槽実容量 (㎥ )適用土被り ( ｍ )40.160.0 ～ 1.0

ICT40- Ⅰ - Ａ -1.0
ICT40- Ⅰ - Ａ -1.5

防 -98251 号

1.0 ～ 1.540.16

ICT40- Ⅱ - Ａ -1.00.0 ～ 1.0

ICT40- Ⅲ - Ａ -1.0

耐震認定番号性貯

型式記号

耐 -02120 号

水槽

水槽実容量 (㎥ )適用土被り ( ｍ )40.16

0.0 ～ 1.0

ICT40- Ⅰ - Ａ -0.0/1.0
ICT40- Ⅰ - Ａ -1.0/1.5

耐 -02121 号

1.0 ～ 1.5
40.16

ICT40- Ⅱ - Ａ -0.0/1.0

0.0 ～ 1.0

ICT40- Ⅲ - Ａ -0.0/1.0──────────

ＡＢ

ICT ○○

ⅠⅡⅢ〈型式記号の説明〉───── Ｈ１

規格タイプ
容量（㎥）

設置場所による区分注）下記を参照ください。

〈設置場所による区分〉
防火水槽
Ⅰ型… …… 公園、宅地等自動車の進入するおそれのない場所●

Ⅱ型… …… Ⅰ型以外の場所で、総重量 20tf（200kN）の自動車荷重が載荷される場所●

ただし、道路の状況により 20tf（140kN）とすることができる。

Ⅲ型… …… Ⅰ型以外の場所で、総重量 25tf（250kN）の自動車荷重が載荷される場所●

耐震性貯水槽Ⅰ型… …… 公園、宅地等自動車の進入する恐れのない場所●

Ⅱ型… …… Ⅰ型以外の場所で、総重量 20tf（200kN）の自動車荷重が載荷される場所●

Ⅲ型… …… Ⅰ型以外の場所で、総重量 25tf（250kN）の自動車荷重が載荷される場所

●

2／

Ｈ２

最大土被り（ｍ）
最小土被り（ｍ）

構造図
Ａタイプ

■防火水槽

（10㎥、20㎥、30㎥、40㎥、50㎥、60㎥、70㎥、80㎥、90㎥、100㎥）

Ａタイプ（単位：㎏） ■耐震性貯水槽

型式記号

Ａタイプ

製品質量（単位：㎏）

ICT40- Ⅰ - Ａ -1.0/1.5…
ICT40- Ⅰ - Ａ -0.0/1.0 ICT40- Ⅱ - Ａ -0.0/1.0…
ICT40- Ⅲ - Ａ -0.0/1.0

ICT40- Ⅰ - Ａ -1.0

ICT40- Ⅰ - Ａ -1.5…
ICT40- Ⅱ - Ａ -1.0…
ICT40- Ⅲ - Ａ -1.0

中間ボックスＡ部材

8190

8305

中間ボックスＡ部材

8190

8305

中間ボックスＢ部材

9060

9215

中間ボックスＢ部材

9060

9215

中間ボックスＣ部材

9280

中間ボックスＣ部材

9280

…
部材名

型式記号

製品質量…
部材名

9435

9435

端面 TA 部材5230

端面 TA 部材5230

端面 TB 部材5085

端面 TB 部材

5085

■Ａタイプ
容

標準組立表（土被り 1.0 ｍ）

量（呼び名）

実

容(㎥ )102030405060708090100

量(㎥ ) 12.3 21.2 22.4 30.1 31.3

40.2

50.2

60.3

70.4

80.4

90.5

100.5

吸管

投入

孔

(個)

1121211111

外寸

法

長さ(ｍ)

2.5 4.0 4.2 5.5 5.7

10.6

12.3

14.0

15.7

17.4

中間ボックスＡ部材(個)

0222222221120122
17.22

8.92222222222

中間ボックスＢ部材(個)

1121212121212121212中間ボックスＣ部材(個)

0000010213243546576

端面 TA 部材(個)

1111111111111111111端面 T B 部材(個)

1111111111111111111底設・集水ピット部材(個)

1121212121212121212

調 整 用 部 材（RH900） ( 個 )1121212121212121212

吸 管 投 入 孔 蓋11212121212121212123(個)3施工の留意点■ 施工の留意点
1

搬入路の確保通常、製品の搬入は 11ｔトラックを使用し、製品の据え付けには 40ｔクレーンを使用しています。トラック及びクレーンの通行が可能な、搬入路を確保して下さい。
2

基礎コンクリート強度の確保

基礎コンクリートは、製品据付時に所定の強度を確保して下さい。
3

作業スペースの確保

水槽の施工は通常、下図Ⓐ点にクレーンを据え付けて行ないます。下図Ⓐ点での据付が不可能な場合は、端面方向からの吊り込みとなります。但し、水槽容量及び現場状況によっては、端面両方向からの吊り込みになります。
この場合のクレーンの作業幅①は、アウトリガ張出幅②及び、カウンターウェイト部の回転半径③から７ｍ以上が必要です。また、電線等の架空設備についても事前に調査を行い、作業可能なスペースの確保が必要です。

アウトリガーカウンターウェイト

① ②4③

Ⓐ

施工スペースの厳守

ＨＣ式防火水槽・ＨＣ式耐震性貯水槽の縦方向連結時における、締め付けの施工スペースは、ＰＣ鋼より線の曲げＲを考慮し、決定する必要があります。

〈素堀りの場合〉〈仮設矢板の場合〉ℓ＝1.5ｍ以上※ＰＣ鋼より線φ21.8㎜を使用する時はℓ＝2.0ｍ以上必要です。
4ℓ＝2.0ｍ以上

水槽の浮き上がり
土被り厚さ及び地下水の高さが下に示す数値を満足しな対策を充分しないと水槽が浮き上がる可能性がありまい場合、水槽内に水がない状態では水槽が浮き上がります。その場合は対策を講じて下さい。
さらに、埋め戻し前に大雨などが予測される場合、排水す。揚水能力に充分余裕を持ったポンプを設置し、さらに用心のため水槽上部に土嚢などのカウンタウエイ
トを載せておくと良いでしょう。

●地下水が水槽天端まである場合・土被りが Hda 以上
Hda( ｍ )

Ａタイプ

40㎥

60㎥

70㎥

80㎥

90㎥

100㎥

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Hda

Hwa

●土被りがない場合・地下水位が Hwa 以上
Hwa( ｍ )

Ａタイプ

40㎥

60㎥

70㎥

80㎥

90㎥100㎥0.60.70.70.70.70.7■ 基礎の地耐力
ＨＣ式防火水槽・ＨＣ式耐震性貯水槽の基礎は原則として直接基礎とし、必要地耐力は下表の数値を参考にしてください。
必要地耐力を満足しない場合は、地盤改良、杭基礎等の対策を検討してください。
設分ⅠⅠⅡⅢ)

1.0

1.5

1.0

1.040㎥

70

80

80

80

60㎥

70807070

必要地耐力

70㎥

70

80

7070（kN ／㎡）

80㎥

7080

70

70

90㎥

70

8070

70

100㎥

70

80

6070

土置
被り

区
厚(ｍ

■ 重機の走行■ 水槽周囲の埋戻し

埋め戻し前の水槽上には重機を走行させないで下埋め戻しは、防水材の所定養成期間が経過した後、偏さい。

荷重がかからないよう左右均等に行なって下さい。

5水槽メンテナンス特長
老朽化した防火水槽は、地震発生時の躯体損傷による漏水等の恐れが高く、消防活動に支障をきたす恐れがあることはもとより、道路陥没事故等の二次災害も危惧されます。
これら深刻な潜在的リスクを解消するため、防火水槽・耐震性貯水槽で得た豊富な実績を基に、安全面・環境面に配慮した工法を低コスト、短期間で実現します。

① 調査・診断から補修補強設計施工まで② 新設の課題解決③ 工事の省力化④ 大幅なコストダウン

診断・補修・補強は、『既存コンクリート造防火水槽等維持管理マニュアル ( 案 )』( 一財 ) 日本消防設備安全センター(H23.3) をはじめ、関連指針に準拠して行います。
防火水槽の調査・診断から補修・補強設計・施工まで、目標性能を満足する最適なご提案、ならびに施工を行います。

市街地では新設の防火水槽設置場所の不足や、大がかりな土工事、大型の運搬車両の出入りや施工重機の使用が困難な場合があります。 リニューアル工法は、これらの課題解決に有効です。

水槽内部での組立作業は、基本的に人力のみで行います。
資材投入はφ 600 の点検孔のみから行い、道路掘削の必要がなく交通への影響が最小限に抑えられます。

選定フロー
点検 ~ 機能診断・耐震診断〜維持管理【補修・補強 / 新設】のご提案まで、防火水槽に関する全てのお悩みにお応えします。

調査・診断の結果、まだ有効に活用できる防火水槽を新設に変えることは、撤去費用も発生し不経済となる場合があります。 リニューアル工法なら、全体工事期間も短縮されるため、大幅なコストダウンが可能です。

● 点検および維持管理フロー

竣工検査

点検 / 機能診断・耐震診断

初期点検

既存コンクリート造防火水槽
機能診断マニュアル（案）

既存防火水槽の簡易式
強度・耐震診断の手引き

日常点検
臨時点検
【補修】

定期点検

判定

耐震診断
構造検討

定期点検

（供用50年経過時）

①老朽化

②耐震化

今後の利用方針
継続使用（50年）

既存コンクリート造防火水槽等
維持管理マニュアル（案）（現規準準拠）（陥没・地震時漏水対策）

継続使用

継続使用

撤去・改築

【補強・補修】【補強・補修】【補修】【新設/充填】補修・補強／新設 提案

補修工法

新設

● シリコーンシート防水工法 ● シリコーン樹脂防水工法『 HyperシンプルシートF」 「セフィーコート-HS」● アスファルト系防水工法「リキッドブーツ-HS」「HC式耐震性貯水槽」

耐震性充填

モルタル充填「L&F工法」

HSG-1充填補強工法● 補強工法「バネ支柱工法」● 補強工法「枠状構造物補強工法」

有蓋化6

H C 式貯水槽工業会
https://www.hctyosuisou.jp/index.html

一沢コンクリート工業株式会社
https://www.ichisawa-con.net/【本 社 営 業 部】 〒028−0041 岩手県久慈市長内町第37地割６番地１
TEL（0194）52−3311 FAX（0194）52−3312【盛 岡 営 業 所】 〒020−0146 岩手県盛岡市長橋町34番７号
TEL（019）613−3304 FAX（019）613−3305【八 戸 営 業 所】 〒039−2241 青森県八戸市大字市川町字下田堺4番3号（おいらせTIK内）
TEL（0178）38−8020 FAX（0178）38−8020〈社会資本整備に支援〉
ＪＩＳ表示認定工場

プレキャストコンクリート製品

日本消防設備安全センター認定工場

ＨＣ式防火水槽、ＨＣ式耐震性貯水槽

建設大臣認定擁壁製造工場

Ｈ

日 本 下 水 道 協 会 認 定 工 場

下水道用コンクリート製マンホール

Ｄウォ

ール

ヒロセテールアルメ工法、ＦＸ側溝、ＦＸ可変側溝、ハイダセール、マイ独楽
河川用ブロック、ボックスカルバート、残存型枠（プロテロック）