記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのにCV5.5-3C
CV5.5-3C
CV5.5-3C

倉庫２倉庫１
事務所

露出配管

E[25]
E[25]

盤 上 立 上 げ 1m
盤内余長1m
3.4m

作
成
上の留
意
点

1,700

1,700

露出配管

Ｌ－１

用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事

・図面名称例）配線ルート図・作成者

例）次世代商事㈱・縮尺例）1/100

・作成日例)令和元年5月10日※設置場所名称が確認できること

建物

CV5.5-3C 天 井 内 配 線 7.2m

次世代二郎

②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、②CV5. 5-3C 露 出 配 管 G管 [28] 外 壁 面 立 下 げ
CV5. 5-3C 露 出 配 管 FEP[30] 立 下 げ
CV5. 5-3C 埋 設 配 管 FEP[30] (ア ス フ ァ ル ト )

ト
図

2.5m
0.5m2m

配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。
④建柱（引込柱）

充 電 設 備 内 部 立 上 げ 2.5m

・建柱（引込柱）と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。
・建柱（引込柱）の仕様（材質、高さ）を記載してください。
・支線を設置する場合は、支線の位置も記載してください。
⑤ハンドホール

1,000

100

CV5. 5-3C

7,200

③ー店舗

配線
ル

掘削（アスファルト）
幅 400mm,深 さ 300mm,長 さ 2m

・ハンドホールの設置位置、仕様（材質、たて、よこ、高さ）を記載してください。

1000※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

CV5.5-3C 全長

20.1m

内 訳 露出管内 金 属 製
金属製
合成樹脂 露出
合成樹脂 埋設

10.7m
E254.4m
G282.5m
FEP30 0.5m
FEP30 2.0m

※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置パ タ ー ン ：新 規設置①設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

配線ルート図作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 5月 10日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.05.10作 成記載が必要な内容・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのにCV5.5-3C
CV5.5-3C
CV5.5-3C

倉庫２

倉庫１
事務所

露出配管

E[25]
E[25]

盤 上 立 上 げ 1m
盤内余長1m3.4m

作
成上の留
意
点

1,700

1,700

露出配管

Ｌ－１

用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事

・図面名称例）配線ルート図・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年5月10日※設置場所名称が確認できること

建物

配線
ル

CV5.5-3C 天 井 内 配 線 7.2m

ー②③店舗

CV5.5-3C 露 出 配 管 G管 [28] 外 壁 面 立 下 げ
CV5.5-3C 露 出 配 管 FEP[30] 立 下 げ
CV5.5-3C 埋 設 配 管 FEP[30] ( ア ス フ ァ ル ト )CV5.5-3C

7,200ト図二郎②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土2.5m
0.5m
4.5m

③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。
④引込柱

充 電 設 備 内 部 立 上 げ 2.5m

・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。

1,000

100

⑤既設充電設備の位置と配線ルート⑤・既設充電設備の位置と配線ルートを記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

掘削（アスファルト）
幅 400mm,深 さ 300mm, 長 さ 4.5m
4000

CV5.5-3C 全長22.6m

内 訳 露出管内 金 属 製
金属製
合成樹脂 露出
合成樹脂 埋設

10.7m
E254.4m
G282.5m
FEP30 0.5m
FEP30 4.5m

※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置パ タ ー ン ：追 加設置①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

配線ルート図作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 5月 10日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.05.10作 成記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのに

倉庫１

作
成
上の留
意
点

倉庫２1,700

事務所

CVT100sq

受変電設備内部立上げ

2.5m

1,700

受変電設備

Ｌ－１

用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事

・図面名称例）配線ルート図・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年5月10日※設置場所名称が確認できること

CVT100sq 立 上 げ

露出配管

G[54]

4.0m
配線
ル

建物ー

CVT100sq

③

店舗

②
天井

露出配管

7,200

ト図

二郎

②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。

G[54] 24.0m

例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。
④引込柱
・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。

1,000⑤既設充電設備の位置と配線ルート⑤

CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq

露 出 配 管 G[54]
盤内 取回し露 出 配 管 G[54]露 出 配 管 G[54]充電設備内部立上げ

・既設充電設備の位置と配線ルートを記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

2.0m
1.0m
1.5m
1.0m
2.5m

CVT100sq 全長38.5m

内 訳 露出管内 金 属 製

G546.0m32.5m※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置パ タ ー ン ：入 替設置 （ 同 一 設 置箇 所 ）①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

配線ルート図作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 5月 10日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.05.10作 成記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのに
作成
上の留
意
点

倉庫２

倉庫１

1,700

事務所

CVT100sq

受変電設備内部立上げ

2.5m

1,700

受変電設備

Ｌ－１

用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所

例）次世代モール

充電設備設置工事

・図面名称例）配線ルート図・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年5月10日※設置場所名称が確認できること

配線
ル建物ー②③店舗
CVT100sq

露出配管

G[54]

12.0m

7,200ト図二郎②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。
④引込柱・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。

露 出 配 管 G[54] 立 上 げ 2.0m
盤内 取回し1.0m
露 出 配 管 G[54] 立 下 げ 2.0m
充電設備内部立上げ
2.5m

・既設充電設備の位置と配線ルートを記載してください。
※赤字は記載が必要 黒字は該当工事がある場合に記載が必要。

1,000

CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq

100⑤既設充電設備の位置と配線ルート⑤1000

CVT100sq 全長

22.0m

内 訳 露出管内 金 属 製

G54

6.0m
16.0m

※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置 パタ ー ン ：入 替 設置 （ 同 一 敷 地 内 ）①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

配線ルート図作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 5月 10日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.05.10作 成