地中熱ヒートポンプの仕組みと特徴、導入の現状

1

目次◇ 株式会社コロナのご紹介◇ 地中熱を取り巻く環境◇ 地中熱の特徴◇ コロナの地中熱ヒートポンプ
◇ 経済性
◇ 節電性
◇ 環境性
◇ 導入事例2

株式会社コロナのご紹介①
企業理念
あなたと共に夢・・・新たなライフシーン・・・を実現しお客様に喜んでいただけるコロナ〜快適・健康で環境にやさしい心豊かな生活になくてはならないコロナでありたい〜

創業と会社設立
創業 １９３７年（昭和１２年）４月
会社設立 １９５０年（昭和２５年）７月
本社所在地 新潟県三条市3

株式会社コロナのご紹介②：１１支店：５８営業所

全国のエリアに合った商品を営業展開
地中熱ヒートポンプ
温水暖房システムGeoSIS
FF式石油暖房機アグレシオ
ポータブル石油ストーブ

ルームエアコン

石油ファンヒーター
ヒートポンプ温水暖房機エコ暖遠赤外線
電気暖房機コアヒート

石油給湯機エコフィール

多機能加湿装置
ナノフィール
自然冷媒（ＣＯ２）ヒートポンプ給湯機エコキュート
4

地中熱を取り巻く環境①
家庭用エネルギー消費量の推移※12,500

×1015J

家庭用エネルギー消費の内訳（2007年） ※2

高止まり

冷暖房
24.5%

2,000
1,500
1,000

全国

500

給湯 照明・TV等 44,265MJ
34.6% 40.9%
照明・TV等01990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2009年度は1990年度比123%

年度

給湯24.2%

北海道

冷暖房
050.1%

20,00040,00025.7%

64,214MJ
MJ

60,00080,000※地中熱導入での効果
・ 家庭用エネルギー消費量削減
・ 寒冷地の暖房費削減
・ CO2排出量の削減※1 エネルギー白書2011※2 (財)省エネルギーセンター「家庭用エネルギーハンドブック（2009年度版）」

5

地中熱の取り巻く環境②
国策による住宅省エネルギー化の加速。

※H24年度予算概要及び税制改正概要（国土交通省）

導入が進む地中熱ヒートポンプ。
東京スカイツリー

コンビニエンスストア

羽田空港国際ターミナルビル
国際線etc ・・・・・
6地中熱の特徴
気温37℃(最高気温)

地中温10〜15℃

地中の温度は年間を通じてほぼ一定⇒安定した温度を利用することで高効率なヒートポンプ稼動が可能※地中温度は年間平均気温とほぼ一緒

0℃(最低気温)7

コロナの地中熱ヒートポンプシステム
温水暖房タイプ

エアコンタイプ

最大温水出力６kWのパワフル暖房。
広いリビングや複数の暖房もおまかせ。

クラストップレベル※3のエネルギー消費効率。

最大温水出力6.0kW※1定格冷房出力4.0kW
定格暖房出力5.0KW

暖房面積最大60畳 ※2※1 地中戻り温度0〜5℃、温水往き温度30〜40℃、流量12L／㎡のとき。
※2 Q値1.9W／㎡K、室温20℃のとき。

※3※3 地中戻り温度20℃(冷房時)、5℃(暖房時)。

節電力

節電力

省エネ制御
本体希望小売価格※3 最大電流15A以下、寸法規定品

S.D.R 搭載714,000円(室外ﾕﾆｯﾄ、リモコン)

省エネ制御
本体希望小売価格

S.D.R 搭載577,500円(室外内ﾕﾆｯﾄ、リモコン)8

地中熱ヒートポンプの仕組み（冷房）＜空気熱エアコン＞＜地中熱エアコン＞

空気熱交③
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ②
気温35℃

室内機①

室内機①

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ②
地温15℃

膨張弁④

35℃

気温が高いから圧縮量が多い
消費電力大

採熱管③膨張④
空気 ③ ① 冷房
吸熱
放熱 ②
圧縮

55℃

膨張弁④

15℃
地中が涼しいから圧縮量が少ない
消費電力小

膨張
④
地中③ ①冷房
放熱 ② 吸熱
圧縮35℃

9

経済性
温水暖房タイプ

70％

28％

削減

削減

194,036円

57,454円
地中熱
温水暖房タイプ

エアコンタイプ

暖房用
灯油ボイラー

電気料金： 9.96円／kWh（ほくでん ホットタイム22）
灯油価格：1,790円／18㍑（一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 石油情報センター 2012.03.26北海道局配達価格）

26,403円
地中熱
エアコンタイプ

36,645円

空気熱エアコン

電気料金：22.86円／kWh（東京電力 従量電灯B）

10

節電性
2011/8/18403530200
25気温
20150
1510空気熱
5地中熱 注目100
0-550-10
無冷房ｴﾘｱ-150-20
0 3 6 9 12 15 18 21 0 時

気温(℃)

冷房消費電力(W)250☆電力需要ﾋﾟｰｸを夏季で約15%、冬季で 約20%低下☆空気熱を地中熱と同じ節電を実施するには室温設定を冷房で0.5℃上げ、暖房で3.5℃下げなければならない※特に高い電力需要が継続する冬季に多大な効果を発揮！！

2011/1/16

700504540空気熱3530252015地中熱
1050
気温
-5-10
3 6 9 12 15 18 21 0 時
注目

600
500

気温(℃)

暖房消費電力(W)

効果のPOINT！！

400
300
2001000※住宅断熱性能2.7W/㎡K、負荷面積30㎡、室温27℃(冷房)、20℃(暖房)、気温は東京の気象庁データ
空気熱冷房COP3.5、空気熱暖房COP2.8(気温2℃時)、地中熱冷房COP4.0、地中熱暖房COP3.511環境性① - 1
温水暖房タイプ

59％

28％

削減

削減

4,858Kg

1,984Kg
地中熱
温水暖房タイプ

エアコンタイプ

暖房用
灯油ボイラー

CO2排出係数：電気：0.344kg／kWh（北海道電力）
灯油：2.49tCO2／kl

432Kg
地中熱
エアコンタイプ

600Kg

空気熱エアコン

CO2排出係数：電気0.374kg／kWh（東京電力）

12

環境性① - 2
CO2排出量の削減効果
温水暖房タイプ：▲2,874kg／台

ブナの木 261本※1の植林効果

エアコンタイプ ：▲ 168kg／台

ブナの木 15本※1の植林効果

平成23年度の持家新築着工
棟数※2 の1割にジオシスの温水暖房タイプ，エアコンタイプ
を1：2の比率で設置した場合

ブナの木297万本の植林効果※1 ブナの木1本のCO2年間吸収量を約11kgとして算出：森林総研試算※2 304,822棟

13

環境性②
大気中に排熱しないから、ヒートアイランド現象防止に貢献できます。
冷房運転時のサーモグラフィー写真（雰囲気温度35℃）

地中熱エアコン

空気熱エアコン

年間に空気熱エアコンから排出される熱量
１８L灯油タンク15個分の熱量に相当
14

環境性③
騒音値が低いからご近所にご迷惑をおかけいたしません。

ブーン

ブーン！！

効果のPOINT！！
☆騒音値が40dB以下と大変静か

熱風☆室外機から風が出ない※特に狭小設置や民家が隣接する場所において多大な効果を発揮！！

空気熱エアコン（CSH−W40122）
冷房時：49dB
暖房時：49dB

地中熱温水暖房機（GTS-H6000）
39dB

地中熱エアコン（CSH−C4000G）
冷房時：36dB
暖房時：39dB
15導入事例①
北海道A様邸での施工例（温水暖房）〇地中採熱管ボーリング工事(50m×2本)＜A様邸概要＞述べ床120㎡ Q値1.2W/㎡K ヒートポンプ1台〇採熱管挿入工事(25A高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)〇ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事〇給湯と電灯を含む全ての電気代
地中熱を利用したことによる効果
効果① 年間の電気代が半部以上削減。

年間電気代
約200,000円

効果② 結露水による凍結がない。
効果③ 室外機の音が静かで風が出ない。

2009年〜2010年
電気ﾎﾞｲﾗ
電気料金；ﾎｯﾄﾀｲﾑ22

45％光熱費65％光熱費
DOWN
DOWN
年間電気代
約110,000円 年間電気代
約70,000円
2010年〜2011年
地中熱導入
電気料金；eﾀｲﾑ3

2011年〜2012年
地中熱導入
電気料金；ﾎｯﾄﾀｲﾑ2216

導入事例②
北海道B社様での施工例（路面融雪）＜B社様路面融雪概要＞
融雪面積30㎡
ヒートポンプ1台〇融雪のランニングコスト

北海道B社様での稼動実績
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
011/30降雪量
54.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
10.5
012/30

1/29

2/28

3/29

積算降雪量(m)

積算電力量（KWｈ)

消費電力量

年間灯油代
約58,000円

2009年〜2010年
灯油ﾎﾞｲﾗ

65％光熱費DOWN
年間電気代
約22,000円
2010年〜2011年
地中熱導入
電気料金；10円/KWｈ※東北電力；楽々スノープランがご利用可能

17

導入事例③＜株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 フィアスホーム様 アリエッタシリーズ＞《地中熱住宅「ｅ-ＰＯＷＥＲ」》※株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 フィアスホーム様提供

18

コロナ地中熱ヒートポンプシステムの導入例（ご提案）＜住宅への導入＞＜施設などへの導入＞

お部屋の冷暖房空調

幼稚園やグループホームの冷暖房空調

お部屋の温水暖房

幼稚園やグループホームの温水暖房

屋根や路面の融雪

駐車場、歩道などの融雪

国の補助金住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業
一般社団法人環境共創イニシアチブ（資源エネルギー庁、国土交通省）
http://www.zero-ene.jp
補助対象 ： 住宅設備機器総合（住宅建築主の判断基準）
補助金額 ： 1/2（上限315万円 ※中小工務店は165万円）

先進的地中熱利用ヒートポンプシステム導入促進事業
一般社団法人低炭素社会創出促進協会（環境省）
http://lcspa.jp/index.html
補助対象 ： 地中熱ヒートポンプと採熱管工事（計測機器も必要）
補助金額 ： 上限300万円（現在説明会を開催中）

新潟県内の補助金
再生可能エネルギー普及促進事業
魚沼市
http://www.city.uonuma.niigata.jp/modules/infotopic/index.php?content̲id=1004

補助対象 ： 地中熱ヒートポンプと採熱管工事
補助金額 ： 15万円（現在説明会を開催中）

低炭素型家庭用創エネ・省エネ機器導入補助金
柏崎市
http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/2007785168.html

補助対象 ： 地中熱ヒートポンプと採熱管工事
補助金額 ： 20万円
※25年度補助金情報(地中熱利用促進協会)
http://www.geohpaj.org/subsidy/index1/subsidy1

ご静聴ありがとうございました