Ｉｏｒ対 応 絶 縁 監 視 装 置

項
入出力構成

計測監視

目

仕様項
通報

目

仕発生遅延

Ior/Io 漏電検知

4点

デジタル出力2点

定期通報

測定精度：25℃で50mA ±10%

停電発生・

イベント入力Ior/Io 漏電検知

イベント入力2点

瞬停

保留時間：1〜65535秒

試験スイッチ短押しでテスト通報を発信

通報設定：任意に3段階まで可復旧通報

復帰時に1回端末設定

ON電圧

精度試験機能無電圧接点トランジスタ入力

通知設定

2.5V 以下/接点入力10Ω以下

通信0.1mA以下

電源電圧

最大負荷電圧

外形

最大負荷電流使用温度範囲ON時残留電圧1.0V以下

保存温度範囲停電検知時に1回ZCTに試験電流を流す機能有プロトコル

NTTドコモ4GLTE

UDP/IPに基づく最適化プロトコル
AC100V±10% 10VA 以内

オープンコレクタ

消費電力

DV30V以下

取付

マグネット

許容電流1点：MAX100mA

使用湿度範囲

25〜85% RH

OFF時漏れ電流0.1mA以下保存湿度範囲

20W以下

220（縦）×220（横）×51（幅）(mm)-10℃〜+60℃ 結露なきこと

25〜85% RH

停電検知1S以上※三相4線スター結線、三相4線異容量V結線の三相、非接地回路ではIor計測できません。

（ 別 売り）
項目

項目

位相設定用ケーブル

・ZCT（４ピン）
×2

・通信用アンテナ×1・単3形アルカリ乾電池×6・ZCT用ショートコネクタ×2

備考

ケーブル長：4m

外部アンテナ

ケーブル長：５ｍ

ZCT（４ピン）用延長ケーブル

ケーブル長：4m

分割式、貫通穴径：Φ22、ケーブル長：4m ・位相設定基準電圧入力用埃カバー×1

ご注文に際してのご承諾事項「本カタログの商品をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項あるときを除き、以下の保証内容を適用します。
詳しくは弊社ホームページ(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products̲service/monitoring/object/index.html)にあります「ご注文に際してのご承諾事項」
をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。
1.保証内容（1）
保証期間
当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。
（2）
保証範囲
上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
1.カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
2.当社商品以外の原因の場合
3.当社以外による改造または修理による場合
4.当社商品本来の使い方以外の使用による場合
5.当社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
6.その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

2.責任の制限

上記の保証内容は、当社商品に関する当社の責任のすべてを定めたものです。
当社製品に関連して生じた損害について、当社および当社商品の販売店は責任を負いません。

4GLTE網3.適合用途の条件

5.当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の障害が生じること
1.当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべきがないよう使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってくだ
規格・法規または規制をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機さい。
械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。
また、当社商品のお客様が使用されるシステム、機械、装置への適合性は、お客4.仕様の変更
カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必様自身でご確認ください。
要に応じて、変更する場合があります。当社営業担当者までご相談のうえ当社
これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。
商品の実際の仕様をご確認ください。
2.下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
5.サービスの範囲
当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。
a.屋外の用途、潜存的な科学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはお客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。
カタログに記載のない条件や環境での使用
b.原子力制御設備、焼却設備、鉄道・空港・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
6.価格
カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格
c.人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置を表示したものではありません。
また、消費税は含まれておりません。
d.ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
e.その他、上記a〜dに準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
7.適用範囲上記の保証内容は、日本国内での取引および使用を前提とし、日本国内におい3.お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用さてのみ提供されます。本カタログの当社商品は、日本国外で使用できません。
れる場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全ご使用上の注意事項等は性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した ・カタログには主に機種選定に必要な内容を掲載し、掲載しておりません。
用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
ご使用の際に必要な内容については、必ず設置マ
4.カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際 ・ご使用上の注意事項等、ニュアルをお読みください。
しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

ALLwatch センタ

詳しくはこちら↓U R L：https://www.allwatch.jp
MAIL：https://oss-omron.smktg.jp/public/application/add/57

MBF-PAN-190002
2019年10月 現在

LTE
通信

AZ100
漏電
Ior
4点

-20℃〜+70℃ 結露なきこと

瞬停検知100ms以上

停電

4G

ALLwatch

Ior対応絶縁監視装置

ALLwatch センタで設定
複数設定可

通信網

遠隔監視通報システム

ALLwatch®センタで設定した日にちに定期通報を発信

テスト通報

OFF時電流デジタル出力様

遅延判定時間：1〜65535秒

測定範囲：0〜999mA

接点5mA、配線長MAX 10m

AZ100

2019

イベント
入力
2点

デジタル
出力
2点60分
定期計測

自己診断機能新！絶縁監視装置登場

Ｉｏｒ対応絶縁監視装置

誰でも簡単に使いやすい新機能を搭載
tn
Poi

Ｉ
ｏｒ４点で位相設定が簡単

オムロンのマルチセンシング遠隔監視ソリューション
オムロンのマルチセンシング遠隔監視ソリューション
Ⓡシステム
ALLwatchⓇ

tn
Poi

自己診断機能で月次・年次点検がより簡単に位相記録機能で空きブレーカがなくても安全簡単に位相設定が行えます。

警報動作電流に対する動作確認が簡単に行えます。
試験ボタンを押すだけの簡単点検！

0189-1507

4G
LTE
通信

Ｉｏｒ対応絶縁監視装置

AZ100

nt

60分
定期計測可能60分ごとに計測データを送信します。

nt

Poi

インターネット

事務所のＰＣからアクセス！

安価なランニングコスト

安価なランニングコストで、すぐにご利用を開始いただけます。

オムロン
ALLwatch センタ

お手元のパソコンやスマートフォンからオムロンＡＬＬwatch センタにアクセスするだけ！

設置時に記録させるだけでOK！

Poi

AZ100

外出先でスマホからアクセス！

分かりやすいデータ表示機能や機器設定・管理しやすい工夫も充実！
60分ごとの計測データ・トレンドグラフや警報履歴が過去3年分確認できます。

60分ごとにデータを送信

計測データ一覧

さらに！従来の便利な機能はそのまま！
！

トレンドグラフ

異常通知

一括モニタやアドレス帳機能など多くの機器でも効率的に設定・管理できます。

■ 機器はマグネットで簡単取り付け、データセンタとの通信契約までオムロンが一括対応。
配線&電源ＯＮで即運用開始。
■ 異常発生をメールでお知らせ、外出先でもスマホで最新の状態確認や設定変更が可能。
現場に出向くことなく、迅速な対応を実現。
■「ＴｒｕｅＲ」
理論採用で高精度に漏洩電流を検出。
サービス運用実績は15年以上。安心してお使いいただけます。

一括モニタ

アドレス帳

機器設定マスタ