遠隔監視通報システム

ALLwatch

4G

小型遠隔監視通報装置

FMT300
デジタル
入力
8点

Point

デジタル
入力有電圧
2点

LTE
通信

デジタル
出力
2点

省スペースに最適

月額
料金
固定

電源電圧
100〜
200V

Point

耐環境性能

ALLwatch クラウドサービス概要
監視対象例

オムロンのマルチセンシング遠隔監視サービス

0189-1507

4G
LTE通信

インターネット

故障状況
運転状況

小型遠隔監視通報装置

FMT300ALLwatch センタ

小型遠隔監視通報装置
項

目

仕

デジタル入力 点数
（無電圧）
接続先条件
（入力 0 〜 7）
入力方式

様

備

考

非絶縁 8点（ペアGND接点）

項

検出範囲
デジタル入力 点数
（有電圧）
接続先条件
（入力 8 〜 9）
入力方式

[入力方式]
イベントトリガ入力（ON/OFF変化）

絶縁 2点
有電圧接点
（DC15V以下）
フォトカプラ入力

検出範囲

様

備

停電検知
復電検知

AC90V以上

通報

テスト通報

テストスイッチ押下時に通報

停電通報

停電時に1回通報

送信先設定ALLwatchセンタで設定

通信網

NTTドコモLTE網

プロトコル

TCP・IPv4

ON電圧：2.0V以上
OFF電流：0.1ｍA以下

仕

電源監視

無電圧接点、またはオープンコレクタ
Source型入力目

通信

AC0V 1s以上

複数設定可

USB2.0 TypeA 1ポート

（入力抵抗1.2KΩ、逆接保護ダイオード、電源電圧

AC100〜200V±10％ 50/60Hz

漏れ電流対策抵抗330Ω付き）

消費電力

15Ｗ以下
（AC100V）

ON電流：4mA以上

使用環境−20〜60℃、40〜90％RH

内部電池の充電は、−10℃以上保存環境−35〜70℃、40〜90％RH

内部電池は、−20〜35℃（1年以内）

外形寸法

W155×H86×D33.7mm

アンテナ端子を含まず

質量300g以下
壁面または取付プレート上にマグネット

電池を含まず設置方法

環境センサ
形2JCIE-BU01接続可

OFF電流：2mA以下
オープンコレクタ出力 2点[出力方式]
パススルー：入力をそのまま出力（ペアGND接点）最大負荷電圧

DC30V

最大負荷電流100mA/1点、120mA/2点

ON 時残留電圧

1.0V以下センタ連動：センタ
指示内容の出力警報連動：機器警報時に出力OFF 時漏れ電流 0.1mA以下

項

目

外

停電通報用
内部電池

考

2次側回路電圧で監視

外部 I/Fサ ンプリング 周
期：5ms

ON電圧：DC10V〜DC15V

デジタル出力 点数（出力 0 〜 1）

FMT300観項

目

外

吸着にて取り付け観

項目

外部アンテナ5m

通信用アンテナ

外

観

項

目

外

観

電源ケーブル
1.5m

ご注文に際してのご承諾事項「本カタログの商品をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項あるときを除き、以下の保証内容を適用します。
詳しくは弊社ホームページ(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products̲service/monitoring/order/)にあります「ご注文に際してのご承諾事項」
をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。
1.保証内容（1）
保証期間
当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。
（2）
保証範囲
上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
1.カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
2.当社商品以外の原因の場合
3.当社以外による改造または修理による場合
4.当社商品本来の使い方以外の使用による場合
5.当社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
6.その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

2.責任の制限

上記の保証内容は、当社商品に関する当社の責任のすべてを定めたものです。
当社製品に関連して生じた損害について、当社および当社商品の販売店は責任を負いません。

4GLTE網3.適合用途の条件

5.当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の障害が生じること
1.当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべきがないよう使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってくだ
規格・法規または規制をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機さい。
械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。
また、当社商品のお客様が使用されるシステム、機械、装置への適合性は、お客4.仕様の変更
カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必様自身でご確認ください。
要に応じて、変更する場合があります。当社営業担当者までご相談のうえ当社
これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。
商品の実際の仕様をご確認ください。
2.下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
5.サービスの範囲
当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。
a.屋外の用途、潜存的な科学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはお客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。
カタログに記載のない条件や環境での使用
b.原子力制御設備、焼却設備、鉄道・空港・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
6.価格
カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格
c.人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置を表示したものではありません。
また、消費税は含まれておりません。
d.ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
e.その他、上記a〜dに準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
7.適用範囲上記の保証内容は、日本国内での取引および使用を前提とし、日本国内におい3.お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用さてのみ提供されます。本カタログの当社商品は、日本国外で使用できません。
れる場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全ご使用上の注意事項等は性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した ・カタログには主に機種選定に必要な内容を掲載し、掲載しておりません。
用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
ご使用の際に必要な内容については、必ず設置マ
4.カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際 ・ご使用上の注意事項等、ニュアルをお読みください。
しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

ALLwatchセンタ

詳しくはこちら↓U R L：https://www.allwatch.jp
MAIL：https://oss-omron.smktg.jp/public/application/add/57

MBF-PAN-210002
2021年10月 現在

2021