M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】「M2M センサネットサービス導入ガイド」は、デマンド監視サービスをご検討中のお客様や、初めてご利用になるお客様を対象にして、遠隔監視端末のご購入からサービスご利用を開始するまでを説明します。
本ガイドをよくお読みのうえ、M2M センサネットサービスを正しくお使いいただき、本サービスをお客様の事業にお役立てください。

ご利用開始までの流れ
はじめに、遠隔監視端末のご購入から、実際にご利用いただくまでの流れを説明します。

お客様の作業

遠隔監視端末ご購入

本ガイド参照先
2 ページ

ご購入端末 到着サービス契約お申込み

3 ページ

1 週間かかります
ユーザ ID、パスワードお受取りとログイン

端末の電源を入れて端末の設定（端末タイトル、CH 名称、デマンド警報、通報メール、デマンドモニタ）

端末を設置して通報テスト（警報テスト）

4 ページ

5～12
ページ

13～14
ページ

設置については、端末に同梱されている設置マニュアルをご参照ください。

注意事項以下 2～4 ページで紹介する書式などは、弊社に直接ご注文いただいたり、サービスお申込みを行われる場合のものです。弊社の代理店にご注文・お申込みをいただく場合は、書式が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。
© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

1

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

遠隔監視端末のご購入
本サービスをご利用いただくためには、最初にデマンド監視端末（DM-100-3G）をご購入ください。
弊社ホームページ https://www.allwatch.jp/ の左側メニュー「ダウンロード」から「カタログ」「端末発注書」「サービス契約申込書」をダウンロードできます。

1.2. ダウンロードできる書類

M2M センサネットサービス規約
カタログ(DM-100-3G)

端末ご発注書(DM-100-3G デマンド監視)
サービス契約申込書(DM-100-3G)

1.1. 端末ご発注書の書き方
必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX い
ただくか、または弊社営業担当へお渡しください。

1.ご発注者情報
お客様の情報をご記入になり、押印のうえ提出してください。
「お客様番号」はすでにお持ちのお客様のみ記入してください。
※「お客様番号」は初めてサービス契約を申し込んだ際に送付される「ユーザ ID・パス
ワードのご案内」(4 ページ参照)に記載されています。
「お客様 ID」が「お客様番号」です。

2.ご発注商品・商品の仕様についてはカタログをご覧ください。
・「ご注文番号」欄はお客様の控えとして、必要に応じて記入してください。御社内の注
文番号になります。
・「単価」はあらかじめ弊社営業担当にご確認いただいた額を記入してください。

3.お支払方法
お支払方法をお選びください。
© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

2

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

M2M センサネットサービス契約お申込み
弊社ホームページ https://www.allwatch.jp/ の左側メニュー「ダウンロード」から「M2M センサネットサービス契約申込書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、弊社へ郵送・FAX いただ
くか、または弊社営業担当へお渡しください。
※ご契約にあたっては、サービス規約「オムロン M2M センサネットサービス規約」をあらかじめご確認ください。
（規約の掲載については 2 ページ「ダウンロードできる書類」参照）

1.3. M2M センサネットサービス
契約申込書の書き方
ご利用開始予定日
1 週間以上余裕をもって記入してください。

1.端末情報端末の製品ラベルをご覧ください。
※「お客様番号」は、初めてサービス契約を申し込んだ際に送付される「ユーザ ID・パスワードのご案内」(4 ページ参照)に記載されています。
「お客様 ID」
が「お客様番号」です。
※「ユーザ ID」は新規のお客様は不要です。

2.ご契約サービス
記入する内容は、ご契約サービスメニューやお支払単位(6 ヶ月分や 1 年分)によって変わります。あらかじめ弊社営業担当にご相談ください。

3.お支払お支払サイクル、お支払方法を記入してください。

4.ご契約についてご契約者（お申込者）の情報、請求書等の送付先を記入してください。押印のうえ、提出してください。

電力会社への申請についてデマンド監視端末は、電力会社の取引メータから消費電力を採取するため、設置に当たっては電力会社への事前申請が必要です。また実際の設置時には電力会社の立会いが必要です。詳しくは、各電力会社のホームページなどでご確認ください。
（東京電力では「パルス提供申込書」を提出します）© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

3

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】ALLwatch_SNSIGDM01

ユーザ ID とパスワード
初めて M2M センサネットサービスにお申し込みになると、弊社より「M2M センサネットサービス契約 ユーザ ID・パスワードのご案内」をお届けします。
ご利用開始日以降、M2M センサネットにログインして通報メールを受信するための設定を行います。
この書類には、ログインに必要なユーザ ID、パスワードが記載されています。設定が終わってもサービスのご利用に必要な情報ですので、大切に保管してください。
見本

お客様のユーザ ID（お客様 ID）とパスワードをご記入ください。

ユーザ ID（お客様 ID）

パスワード

ログイン
お手元のパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどで、下記の URL を表示します。

https://ew.allwatch.jp/term_sub/login.php
ユーザ ID と パスワード を入力して、「ログイン」をクリックします。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

4

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

端末の設定
M2M センサネットにログインしたら利用を開始するために、端末タイトル（端末の名称）、通報メール設定、チャンネル（CH）名称・換算式の設定、デマンド警報設定 をします。
■端末タイトル の設定
１ ログイン後の画面には、サービス申込みをした端末が表示されます。
端末をクリックします。
サービス申込みをした端末が画面に表示されるのは、サービス申込書に記入した「ご利用開始予定日」からです。ご利用開始予定日までは表示されません。

２ 端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。

３ 「端末タイトル」を入力します。
「説明」に入力すると、ログイン後の端末一覧に表示されます。複数の端末を設置した場合などに、区別することができます。

４ 設定が終わったら「更新」ボタンをクリックします。
更新完了のメッセージが表示されます。
次は通報メールの設定をします。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

5

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01■通報メール設定
異常時に送信される通報メールの送信先メールアドレス、送信内容を設定します。
１ 端末メニューの「通報先設定」をクリックします。
マニュアル

２ この画面で通報先メールアドレスと通報内容を設定します。ここでは一例として通報テストの設定方法を記載します。
その他の設定方法については、画面左上の「マニュアル」を参照してください。

３ 通報先メールアドレス欄に、端末からのテストメールを受信するアドレスを入力します。
複数メールアドレスを設定する場合は、カンマ（,）
で区切って入力してください。最大 1,024 文字まで入力可能です

４ 「メール確認テスト」の「送信」ボタンをクリックします。入力したメールアドレスへ、テストメールがただちに送信されますので、メールが着信することを確認します。

５ 「テスト SW」にチェックマークを付けます。
これは、端末のテストスイッチを押したときにテストメールが送信される設定です。

６ 設定が終わったら、画面上方または下方の「登録」ボタンをクリックします。

５４
次は端末の設定をします。

メールが届かなかったらメールが届かない場合は、次の点を確認してください。
・設定したメールアドレスに間違いがないか。（特に全角文字・半角文字、大文字・小文字の違いや、アンダーバーとハイフンの違いなど）

・送信先でドメインフィルタ（迷惑メールフィルタ）によって着信拒否をされていないか。（ドメインフィルタを設定している場合は、m2m-dc.ne.jp からのメール着信を許可してください）© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

6

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

これより先の設定については、必ず端末の電源を入れた状態で行ってください。
■CH 名称、換算式の設定
１ 端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。

２ 「パルス入力設定」を選択します。

３ PI00 のチャンネル名称を設定します。
DM-100-3G では、PI00 がデマンド計測チャンネルとなります。

入力種別換算式の「設定」をクリックします。

次は換算式の設定をします。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

7

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

４ 入力種別・換算式を設定します。
●データ種別：「デマンド」を選択します。
●単位：グラフなどの画面で表示される単位４を入力します。
(全角 5 文字以内、初期値 kW)

５ 一次電力値を求めるために、「CT 比」「VT比」「変換器パルスレート」を入力します。
数値は電力メータのパネルに表示されています。
●CT 比：変流器の一次電流と二次電流の比。
(半角 15 桁以内、初期値 20A：5A)●VT 比：変圧器の一次電圧と二次電圧の比。
(半角 15 桁以内、初期値 6600V：110V)●変換器パルスレート：電力メータなどで、計測する電力量をパルスカウント数へ変換して出力する際の変換比。(半角 15 桁以内、初期値 1kWh/50000 パルス)

５
６ 「換算式を設定」をクリックすると、1 パルスあたりの電力量が表示されます。

７ 設定が終わったら「閉じる」をクリックしま７す。

６

画面例の「0.0096」は次の計算結果です。
[(20 ÷ 5) × (6600 ÷ 110)] ÷ (1 × 50000) ＝ 0.0048(kWh/パルス)
0.0048 ÷ (30 ÷ 60) ＝ 0.0096(kW(デマンド)/パルス)

８ 元の CH 名称設定画面で「送信」をクリックします。
送信完了のメッセージが表示されます。

続いてデマンド警報の設定をします。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

8M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01■デマンド警報設定
あらかじめ設定した警報レベルをデマンド計測値が超えると予測されると、通報メールが送信されます。警報レベルは契約電力の HHH＝90%、HH=80%、H=70%となっており、契約電力を登録すると自動計算で設定されます、また、手動で任意の値に変更することもできます。
１ 契約電力を入力して「警報レベル計算」をクリックします。

２ 計算結果が HHH、HH、H 欄に表示されます。

３ 「設定」ボタンをクリックします。
２

３

１「設定」ボタンをクリックすると、設定値が端末に送信されますので、次ページの方法で端末側の設定が完了したことを確認します。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

9M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

４ 端末メニュー下の階層表示で、操作中の端末を選択します。

５ もう一度、端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。

６ 「パルス入力設定」を選択します。

７ 先ほど設定した内容になっていることを確認します。

７ で設定した内容になっていない場合はしばらく待ってからもう一度 ４ ～ ７ の手順を繰返してください。
設定した内容になっていないまま、次の操作に進むと誤動作の原因となります。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

10

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01■デマンド警報発生時の通報メールの設定
デマンド警報発生時の通報メールの設定を行います。
１ メールアドレスを登録した通報先設定画面（6 ページ）で、メールで通報してほしい「デマンドHHH、HH、H」の「発生」「復旧」および「時限終了」にチェックを付けます。
「時限終了」はデマンド警報が復旧しないままデマンド時限(30 分間)を超えた場合に通報されます。

２ 設定が終わったら、画面上方または下方の「登録」ボタンをクリックします。

異なる条件や通報時間帯を設定する場合は、新たな通報グループを使用します。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

11M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01■デマンドモニタの設定と表示
パソコンなどの画面に常時デマンドモニタを表示して、デマンド状況を監視することができます。
デマンドモニタには、目標値（デマンド警報レベルまたは契約電力）の何パーセントの電力を使用しているかが表示されます。必要があれば設定してお使いください。
１ 端末メニューの「端末設定＞・端末/CH/警報レベル設定」をクリックします。

２ 「パルス入力設定」を選択します。

３
３ デマンド警報設定画面で「デマンドモニタ」の「使用する」にチェックを付けます。
「警報ポップアップ表示」にチェックを付けると、警報発生時に画面に警報表示が出ます。

４ 「デマンド警報レベル」と「契約電力」のど５

４ちらを目標値とするかを選択します。
「デマンド警報レベル」を選択してレベルを複数指定している場合は、高いレベルを目標値とします。

５ 「設定」ボタンをクリックします。
設定が反映されるまでは 10 分程度かかりますので、しばらく待ってから次の手順に進みます。

６ 端末メニューの「グラフ・モニタ＞・デマンドモニタ」をクリックします。

７ デマンドモニタが表示されます。

以上で設定は完了です。

次は、実際に通報メールが受信できるかテストします。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

12M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

通報テスト
端末の側面にあるテストスイッチを短押しします。
※テストスイッチを長押し（3 秒以上）すると、押した直後と 30 秒後、さらに 30 秒後の計 3 回、テストメールが送信されます。扉などがついた設備内部に設置する場合、扉を閉めても通信できるかどうか確認できます。

携帯電話で受信した通報テストメールの例
Time:2019/03/18 15:21

送信日時

From: alert_ew@m2m-dc.ne.jp

発信元アドレス

To:test@docomo.ne.jp

送信先アドレス

Subject: [テスト SW 送信] 3 本社工場 デマンド

[件名] 電波強度 端末タイトル－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本社工場 デマンド

端末タイトル(a4f789)

端末 ID

テスト SW 送信

警報内容（例ではテストスイッチが押されたことを表しています）

本社工場デマンド 9.6(kW)デマンドチャンネル名称と電力量

a4f789端末 ID

2019/03/18 15:21:45

発生時刻（テストスイッチが押された時刻）

電波強度 3

電波強度 基地局の電波強度を 0（圏外）～3

電池電圧 4.0V

で表示
端末の電池電圧◆携帯電話向けログイン画面◆

端末情報（ここをクリックすると、該当の端http://ewi.allwatch.jp/末画面にアクセスできます）

term_sub/i/login.php?s=eNortjK・・・・・・・・・© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

13

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

デマンド警報発生時の通報
デマンド警報が発生するとメールで通報されます。
携帯電話で受信したデマンド警報メールの例
Time:2019/03/22 12:20

送信日時

From: alert_ew@m2m-dc.ne.jp

発信元アドレス

To:test@docomo.ne.jp

送信先アドレス

Subject: [HH 発生] 3 本社工場 デマンド

[件名] 電波強度 端末タイトル－－－－－－－－－－－－－－－
本社工場 デマンド端末タイトル(a4f789)

端末 ID

第 2 警報発生

警報内容-デマンドパルス現在電力：345.60(kW)
予測電力：518.40(kW)

電力量

目標電力：540.00(kW)

本社工場デマンド 345.60(kW)a4f789端末 ID

2019/03/22 12:20:00

発生時刻

電波強度 3

電波強度 基地局の電波強度を 0（圏外）～3

電池電圧 3.9Vで表示
端末の電池電圧◆携帯電話向けログイン画面◆

端末情報（ここをクリックすると、該当の端末http://ewi.allwatch.jp/画面にアクセスできます）

term_sub/i/login.php?s=eNortjK・・・・・・・・・© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

14

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

端末管理方法
M2M センサネットサービスでは、グループごとに端末を管理することができます。また、グループにユーザ ID、パスワードを登録することで、グループ配下の端末のみを対象とする子ユーザとして使用できます。
管理者
ユーザ ID：○○○

グループ A

グループ B

ユーザ ID：□□□

ユーザ ID：△△△

端末 A

端末 B

端末 C

■グループ作成

１ ログイン後の画面で、「設置グループ登録」
をクリックします。

２ グループ名を入力し「登録」ボタンをクリックします。
ユーザ ID、パスワードを入力すると、子ユーザとして登録できます。

３ 確認画面で「登録」ボタンをクリックします。
続いて、作成したグループに端末を登録（割り当て）します。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

15

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01■グループへの端末登録
１ グループ登録完了のメッセージが表示されますので「登録したグループに端末を登録する」をクリックします。
後から端末を登録することもできます。
（17 ページ 補足 参照）

２ 端末一覧が表示されますので、グループに登録する端末にチェックを付け「登録」ボタンをクリックします。

３ 確認画面が表示されますので「登録」ボタンをクリックします。

４ 端末登録完了メッセージが表示されますので、階層表示でグループが作成されたことを確認し、最初にログインしたユーザをクリックします。

５ グループが作成されていることを確認します。
端末はグループに登録（割り当て）したため表示されていません。端末を表示する場合は、「割り当て済み端末を表示」にチェックを付けます。

© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

16

M2M センサネットサービス導入ガイド【デマンド監視編】

ALLwatch_SNSIGDM01

補足
グループ登録後にあらためて端末を登録する場合の方法を説明します。

１ 画面左下の階層リストで、ログインしているユーザのグループの「」をクリックします。

２ グループが展開されますので、端末を登録したいグループの「」アイコンをクリックします。

３ 表示されるグループメニューから「端末登録」をクリックします。
16 ページの ２ からの手順を操作します。

本書に記載の内容についてご不明点がございましたら、弊社サービスデスク( TEL : 0120-053-606 ) へお問い合わせください
受付時間は弊社営業日 9:30 ～ 17:30(12:15 ～ 13:00 を除く)
© Copyright OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2019. All Rights Reserved.
本書では必要な手順に絞って紹介しています。個々の機能やセンタの他の機能について、詳細はマニュアルをご参照ください。

17