記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのにCV5.5-3C
CV5.5-3C
CV5.5-3C

倉庫２

倉庫１

1,700

事務所

露出配管
露出配管

E[25]
E[25]

盤 上 立 上 げ 1m
盤内余長1m
3.4m

作成上の留意点用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。

1,700

・事前に工事の計画変更を申告し、センターに承認された計画変更のＬ－１

内容は必ず実績時に反映してください。（画面中央付近参照）
・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事

・図面名称例）完成配線ルート図・作成者

例）次世代商事㈱・縮尺例）1/100

・作成日例)令和元年8月16日※設置場所名称が確認できること
CV5.5-3C 天 井 内 配 線 7.2m

店舗③②CV5.5-3C

次世代

二郎

②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、
配線
ル2.5m
0.5m
1.0m

ー

CV5.5-3C 露 出 配 管 G管 [28] 外 壁 面 立 下 げ
CV5.5-3C 露 出 配 管 FEP[30] 立 下 げ
CV5.5-3C 埋 設 配 管 FEP[30] (ア ス フ ァ ル ト )

7,200

建物ト図

配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備

充 電 設 備 内 部 立 上 げ 2.5m

・位置関係がわかる寸法を記載してください。

1,000

100

④建柱（引込柱）
・建柱（引込柱）と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。
・建柱（引込柱）の仕様（材質、高さ）を記載してください。
・支線を設置する場合は、支線の位置も記載してください。
⑤ハンドホール

掘削（アスファルト）
幅 400mm,深 さ 300mm, 長 さ 1m500※計画変更箇所
充電設備の位置を東に1m移動
移動に伴う埋設、配線ルートの変更
配線ルート変更による配線長の変更

・ハンドホールの設置位置、仕様（材質、たて、よこ、高さ）を記載してください。
※赤字は公募兼交付の図面より変更が必要

CV5.5-3C 全長

19.1m

内 訳 露出管内 金 属 製
金属製
合成樹脂 露出
合成樹脂 埋設

10.7m
E254.4m
G282.5m
FEP30 0.5m
FEP30 1.0m

※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線設置パ タ ー ン ：新 規設置①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

完成配線ルート図

作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 8月 16日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.08.16作 成記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのにCV5.5-3CCV5.5-3C
CV5.5-3C

倉庫２

倉庫１
事務所

露出配管

E[25]
E[25]

盤 上 立 上 げ 1m
盤内余長1m
3.4m

用います。
作成上の留
意
点

Ｌ－１

・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・事前に工事の計画変更を申告し、センターに承認された計画変更の内容は必ず実績時に反映してください。

1,700

1,700

露出配管・図面は手書き可とします。
①図面基本情報・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事※設置場所名称が確認できること
建物

CV5.5-3C 天 井 内 配 線 7.2m

CV5.5-3C 露 出 配 管 G管 [28] 外 壁 面 立 下 げ
CV5.5-3C 露 出 配 管 FEP[30] 立 下 げ
CV5.5-3C 埋 設 配 管 FEP[30] ( ア ス フ ァ ル ト )CV5.5-3C

7,200ー

②③店舗

配線ルト図

2.5m
0.5m
4.5m

・図面名称例）完成配線ルート図

・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年8月16日

二郎②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備

充 電 設 備 内 部 立 上 げ 2.5m

・位置関係がわかる寸法を記載してください。

1,000

100④引込柱
・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。

⑤⑤既設充電設備の位置と配線ルート

掘削（アスファルト）
幅 400mm,深 さ 300mm, 長 さ 4.5m

・既設充電設備の位置と配線ルートを記載してください。
※赤字は公募兼交付の図面より変更が必要

4000

CV5.5-3C 全 長22.6m

内訳 露出
管内 金属製
金属製
合成樹脂 露出
合成樹脂 埋設

10.7m
E254.4m
G282.5m
FEP30 0.5m
FEP30 4.5m

※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置パ タ ー ン ：追 加設置①設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

完成配線ルート図

作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 8月 16日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.08.16作 成記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのに

倉庫１

作
成上の留意
点

倉庫２

事務所
受変電設備
CVT100sq

受変電設備内部立上げ

2.5m

用います。
・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・事前に工事の計画変更を申告し、センターに承認された計画変更の内容は必ず実績時に反映してください。

Ｌ－１

・図面は手書き可とします。
①図面基本情報CVT100sq 立 上 げ

露出配管

G[54]

露出配管

配線
ル7,200③

店舗天井

充電設備設置工事・図面名称例）完成配線ルート図・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年8月16日※設置場所名称が確認できること

ーCVT100sq例）次世代モール

4.0m

建物②・設置場所ト図G[54] 24.0m

二郎②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。

1,000

④引込柱
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq

露 出 配 管 G[54]
盤内 取回し露 出 配 管 G[54]露 出 配 管 G[54]充電設備内部立上げ・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。
※赤字は公募兼交付の図面より変更が必要

2.0m
1.0m
1.5m
1.0m
2.5m

CVT100sq 全長38.5m

内 訳 露出管内 金 属 製

G546.0m
32.5m※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置パ タ ー ン ：入 替設置 （ 同 一 設 置箇 所 ）①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

完成配線ルート図

作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 8月 16日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.08.16作 成記載が必要な内容
・見積書、充電設備設置工事申告との整合性を審査するのに用います。

倉庫１

倉庫２作成上の留意点事務所
受変電設備
CVT100sq

受変電設備内部立上げ

2.5m

・充電設備設置工事申告で申告した付帯設備を全て記載してください。
また、付帯設備の名称(型式)、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・事前に工事の計画変更を申告し、センターに承認された計画変更の内容は必ず実績時に反映してください。

Ｌ－１

・図面は手書き可とします。
①図面基本情報
・設置場所例）次世代モール

充電設備設置工事※設置場所名称が確認できること
建物

CVT100sq

露出配管

G[54]

12.0m

7,200

③

店舗

ー②

配線ルト
図・図面名称例）完成配線ルート図

・作成者

例）次世代商事 次世代・縮尺例）1/100・作成日

例)令和元年8月16日

二郎②電源元から充電設備間の電線、配管の種類と長さ、配線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。
※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。
※埋設の場合は、埋設箇所の路面状況も記載してください。
例）アスファルト、コンクリート、土③キュービクル、分電盤、充電設備・位置関係がわかる寸法を記載してください。
④引込柱

CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq
CVT100sq

・引込柱と充電設備の位置関係がわかる寸法を記載してください。

露 出 配 管 G[54] 立 上 げ 2.0m
盤内 取回し1.0m
露 出 配 管 G[54] 立 下 げ 2.0m
充電設備内部立上げ2.5m※赤字は公募兼交付の図面より変更が必要

CVT100sq 全長

22.0m

内 訳 露出管内 金 属 製

G546.0m
16.0m※上記のように、配線の全長と内訳を記載しておくと、オンライン申請システムの工事内容の申告にて入力が容易になる項目があります。

出入口

出入口
国道××号線

設置 パタ ー ン ：入 替 設置 （ 同 一 敷 地 内 ）①
設置場所 次世代モール

充電設備設置工事 図面名称

完成配線ルート図

作成者

次世代

1/100 作 成 日 令 和 元 年 8月 16日

次世代商事㈱二郎

縮尺

R1.08.16作 成