レンジフード

取付説明書

取扱説明書 ･ 取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

● 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。

警 告● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
分解・修理・
改造禁止

火災・感電の原因になります使用禁止

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が
注 意：想定される内容。

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をお
取付注意
こなうこと

100V

● レンジフードの壁への埋め込みはしないことお守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

火災などの原因になります● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこ
なうこと
取付注意

漏電した場合、発火するおそれがあり
ます

埋込禁止

● アースを確実に取り付けること

誤った配線工事は感電や火災の原因になります

故障や漏電のときに感電するおそれがあ
ります

アースを
取り付ける

● 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること

アースの取り付けは販売店にご相談ください

火災・故障の原因になります

取付禁止● 部品の取り付けは確実におこなうこと● 運転中は、指や物を絶対に入れないこと

漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意

けがをするおそれがあり
ます

接触禁止

● 自然排気型のストーブを使用するときは、空気の取入口（給気口）
取付注意
により十分給気される配慮をすること● 取 り 扱 い の 際 は、必ず厚手の手袋を
すること
手袋をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

落下によりけがをする
おそれがあります● 作業は 2 人以上でおこなうことレンジフードは 36kgの重さがあります

取扱注意● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気性能をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

● 汚れを除去する際は、シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
塗装面が変色したり、はがれたりすることがあります。

● レンジフードは調理機器の真上に取り付けてください。
なお、レンジフード取付高さは、レンジフードの下端が調理機器の真上 80cm 以上になるようにしてください。

● 風量おまかせ運転（風量自動切替）機能を正し
くお使いいただくために、別紙に記載の方法で必ず環境設定をおこなってください。

3

火災・故障の原因になります● 排気工事をされる場合は、
建 築 基 準 法（ 同 施 行 令 ）および消防法などの関連取付注意
法 規に従って法的 有資格者が工事をおこなうこと

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

注 意
取付禁止● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこな
取付注意
うこと

火災・故障の原因になります

手袋をする

８０㎝以上

鋼板の切り口や角でけがをする
おそれがあります

天井面への穴あけ（取付詳細図－ 1）

前側1） 天井面のレンジフードを取り付ける位置に間口 295mm ×奥行 355mm の開口をあけてください。
2） 開口部周辺を補強桟で補強してください。

吊りボルトの取り付け（取付詳細図－ 2）
レンジフードの吊りボルト位置に合わせて、吊りボルトを垂らしてください。

5

標準取付寸法

吊りボルト位置
天井開口寸法専用コンセント

天井板

天井補強桟

※ 補強桟は、野縁・野縁受け等に固定してください。

排気ダクトの取り出し（取付詳細図－ 2）

吊りボルト固定木30

開口部

取付詳細図－ 2
下から見上げた図
前側

φ 150 のスパイラルダクトを、取付詳細図－
2 の位置に取り出してください。

天井面
300

275

吊りボルト固定木
梁などに固定のこと

上から見た図

天井補強桟
野縁・野縁受け等と緊結のこと電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流 ･ 単相 100V）
コンセントは、JIS C 8303 2 極接地極付差込
接続器 15A 125V をご使用ください。

295

355

30

CL

30
専用コンセント

後側

天井開口部

電源コンセント・ブレーカー

275

吊りボルト(4本)

吊りボルト(M10～12)（取付作業者側手配）

スパイラルダクト(φ150)

本製品の標準取付寸法は、調理機器上面から
レンジフードの下端まで 80cm です。
※ 火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上 80cm 以上必要となっています。

吊りボルト位置
天井開口寸法275
295（単位：mm）

スパイラルダクト(φ150)

CL

900

275
295

・ 必ずアース工事（D 種接地工事）をしてください。
レンジフードが誤作動することがあります。

天吊りボルト位置

前側

カラーセンサー付属品（単位：mm）

ダクトカバー取付位置

ダクトカバー取付位置

315
275
(125)

8

650

製品寸法図

電源プラグ

ナット
ワッシャー

開口部

前側

お願い

各部のなまえ（単位：mm）

36kg

4

6

落下によりけがをするおそれがあります● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること

取付要領図

間口方向
295

奥行方向
355

※ 吊りボルトは、M10 ～12 を用いてください。
※ 吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。

火災などの原因になります● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと製品を支える強さが必要です。

（単位：mm）

300
355

2

● 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること
取付注意● レンジフードと排気ダク
ト等は、可燃物との間を10cm 以上離すか、不燃取付注意
材料を使用して可燃物を覆うこと

取付詳細図－ 1

製品質量

漏電した場合、発火するおそれがあります

漏電した場合、発火するおそれ
があります

埋込禁止

取付箇所の強度確認

60

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります● ダクトは必ず屋外側に向けて下り勾配を設けてください（目安：勾配 1/100 ～ 1/50 程度）。
雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。
● レンジフードの配線工事の際は、壁スイッチを使用しないでください。
レンジフードへの通電が遮断されますと、お手入れ時期の表示を正しくお知らせできなくなります。

● レンジ フードは、薄 板の金属部（壁内ラス網など）と接 触しないよう取り付
取付注意
けること

● レンジフードの壁への埋め込みはしないこと● 寒い地域ではダクトが結露し、レンジフード内に結露水が流れる場合がありますので、不燃処理された断熱材を巻くなどの対応をしてください。

● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャッ
プまたはパイプフードの通気抵抗は 400m3/h
時 50Pa 以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。

天吊りボルト位置

トラスねじ（M4 × 10） 2 本

レンジフード取付例

フードの取り付けに使います。
ご注意

本体

温度センサー

260

300

8
（73）

電源プラグ: 機外長1ｍ

排気2P:電動シャッター用コネクター

ダクトカバー寸法

ふさぎ板

800

（SRS-100V用）

390
338

425
393

ベルマウス取付用ねじ
（蝶ねじ）

ディスク

モーター

ダクトカバー
品番

製品
総高さ:A

CDCQ-115＊ 600~680

CDCQ-195＊ 680~760

取りはずし
ボタン

調理機器はレンジフードの真下にくるように設置して
ください。

400

460

595

整流板

H 注2

75

オイルガード天井高さ:C30

オイルパネル

調理機器上面給気3P:100V出力用コネクター

st=80

フード

ファン
115
（ 195）

ツマミ

モーター（ディスク用）

製品取付高さ（床面からフード下端まで）
:B

連動線

ベルマウス

トラスねじ（M5 × 12） 6 本
フードの取り付けに使います。

※ 下表の設置寸法は一例です。記載以外の設置寸法の場合は、製品寸法図を参考にしてダクトカバーを選定・調整してください。
ダクトカバー型名の「＊」には色記号が入ります。

（HDS-150用）

整流板センサー照明

前 面

連動線詳細図調理機器設置高さと天井高さの関係により、このレ
ンジフードが設置できない場合があります。下表の製品取付高さと天井高さから適切なダクトカバーを選択してください。

製品総高さ：A

スイッチ

リモコン・
連動信号受信部

落下によりけがをする
おそれがあります

595

改造禁止

● 建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2程度の空気取入口を設けてください。

● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。捕集性能が低下します。

● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと● レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること
取付注意

取付注意

感電および故障の原因になります400● 修 理 技 術 者 以 外 の 人 は、
絶対に分解したり修理・改造をしないこと分解・修理・● 部屋の中央で調理される場合は、油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

● ダクトの不燃処理について・ ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または20mm 以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・ 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」
・「検査要領書」に従ってください。

1

警 告● レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。また、横方向
50cm 以上離して取り付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原
因になります。

流通業者（販売店）を通して組立・設置する場
合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」
を区別しておこなってください。

使用禁止● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこ
なうこと

取り付け前の調査と準備● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。

・ 大工工事【設置のための下地工事等】
・ 配線工事【コンセントの設置、コンセント・
コネクター利用以外の配線接続等】
・ 管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

火災・故障の原因になります

取付注意

取り付け上のお願い● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう必要があります。

● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメ
取付注意
タルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること

8

絵表示の例

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります● 交 流 100 Ｖ 以 外 で は使用しないこと

警 告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

記号は行為を禁止する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラ
グをコンセントから抜いてください）が描かれています。

● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
取付注意

160~330
ダクトと吊りボルトの突き出し長さ安全上のご注意● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注 意8*1B03D281*

355
300

1B03 D281

調理機器はレンジフードの前端からはみ出さないように設置してください。

取付寸法（例）
製品取付
天井高さ：C
高さ：B
1600
2200~2280
1650
2250~2330
1700
2300~2380
1750
2350~2430
1800
2400~2480
1600
2280~2360
1650
2330~2410
1700
2380~2460
1750
2430~2510
1800
2480~2560

フード固定金具

1個

フードと本体の固定に使います。

ソフトテープ1本

排気口とダクトとのすきまをふさぐのに使います。

28

整流板

1個

900

650
製品下端からディスク下端まで

(36)

2

本体に取り付けて使います。

取り付けかた1

お願い・ はずしたねじは取り付けの際に使用しますのでなくさないでください。
・ はずした部品は変形させないよう、平らな場所に置いてください。また、はずした部品で床などにキズをつけないようご注意ください。
・ 金具の変形防止のため、（図 3 － 1）のように必ず天パッドの上に仕切パッドを載せ、その上にフードを置いて作業してください。

固定用テープ

製品は 36kg の重さがあります

付属品を確認します。

■ フードの準備

1

図3－1

2

オイルガードオイルガードの固定テープをはずします。（図 3 － 1）

・ 保護用のクッション材と固定用テープはキズ、破損防止のため、「3. フード・本体の準備」まではずさないでください。
（図 1 － 1）
・ 床で作業する場合、本体および床にキズを付けないため、必ずシートを敷いた上で作業をおこなってください。
・ 取付作業の際はキズ・破損のないように十分注意してく
ださい。

保護用
クッション材
固定テープ

2

警 告

3

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください4

注 意● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）

ふさぎ板をはずします。（図 3 － 4） 図 3 － 41） ふ さ ぎ 板 の 取 っ 手 を 両 手 で 持
ち、上にゆっくり引き上げます（ ① ）。
2） ふさぎ板の引掛け穴をツメからはずします（ ② ）。

8

φ 150 のステンレスダクト、または
吊りボルト
スパイラルダクトを図のようにレンジ (M10～12)
フードの上部に突き出すようにセット （取付作業者側手配）
して、周囲を仕上げます。（図 2 － 1）
M10 ～ 12 の吊りボルト（取付作業者側手配）を４本、天井内の梁などの頑健な部分に固定します。固定ピッチ
は前後 300mm、左右 275mm です。
（図 2 － 1）

CL

5

295
275

前側

天井面からのダクトと吊りボルトの突き出し長さ（A）は、製品総高さ（範囲：600 ～
760mm）により異なります。製品寸法図を参考にして、次式により算出してください。

※ 取りはずしたねじは「4. 本体の取り付け」にて再度使用しますので、なくさないでくだ
さい。

ツメ

マグネット
天板前

キズ防止テープ（はがさない）

製品総高さ
600
680
760

ダクトと吊りボルトの突き出し長さ（A）
160（＋ 10）まで
240（＋ 10）まで
320（＋ 10）まで※「製品総高さ」寸法は、「ダクトカバー（別売部品）」、「製品取付高さ」および「天井高さ」
によって異なります。

5

キズ防止テープ（はがさない）トラスねじ（M4×10）マグネット

前側

風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。（図 4 － 5）

■ 排気口設置面の漏風確認のお願い（図 4 － 6）

落下によりけがをするおそれがあります

レンジフードの固定位置を決めます。
（図 4 － 1）

図4－11） 右図を参照し、次式によりマーカー
位置 (X) の値を算出してください。

例：天井 高さ が 2350mm、 床から調理機器上面までの高さが850mm の場合

天井からのマーカー位置 (X) は240mm となります。

天板後

本体

図4－5

ダクト

落下によりけがをするおそれがあります

X ＝ 2350 －（850 ＋ 800 ＋
460）

ツメ

ガイド

アルミテープ● 部品の取り付けは確実におこなうこと

1

コンセント

吊り金具

※ 必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてからおこなってください。

注 意

X ＝「天 井高さ」―（「床から調理機 器 上 面まで の 高さ」 ＋ 800 ＋
460）
ツメ

ダクト

ダクトに排気口を差し込みながら本体を取り付けてください。

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面（製品天面等）が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転（強運転）をおこなってください。漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をおこなってください。

取付注意

図3－5

図4－4

お願い

ソフトテープ● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこなうことダクトと吊りボルトの突き出し長さ（A）＝「製品総高さ」－ 440
例）

図3－8

４. 本体の取り付け

ふさぎ板

2

本体を吊りボルトに固定します。
（図 4 － 4）1） 取り付けたダクトカバーに本体両脇のガイドを差し込みながら本体を持ち上げ、４ヶ所の吊り金具に吊りボルトを差し込み、吊り金具を挟み込
むように吊りボルト下側から M10～ 12 のワッシャーおよびナット（取付作業者側手配）でしっかりと締め
付けます。

引掛け穴

天板に貼ってあるキズ防止テープは取り付けが完了するまではがさないでください。

※ 天板を変形させないようご注
意ください。

42）「5. 電気配線」を一読してから、電源プラグを天井裏などのコンセントに差し込みます。

※ 青色の保護フィルムの天板面だけをはがして天板の取りはずしをおこなってください。

2） 天板後を固定しているトラスね
じ（M4 × 10）2 本 を は ず し、ななめに持ち上げてツメ 6 ヶ所をはずします。

ナット・ワッシャー（取付作業者側手配）

排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。

天板前・天板後をはずします。（図 3 － 5）

※ 天板を変形させないようご注
意ください。

吊りボルト

内ふた

ソフトテープを貼り付けます。
（図 3 － 8）

取付注意1） 天板前をななめに持ち上げ、ツメ 4 ヶ所をはずします。

CL

お願い

4

お願い

(A)

3

（単位：mm）
後側

前側

マーカー

前側

天井開口部

また、天井開口部近くの補強桟または野縁等に専用コンセントを設置します。

230
専用コンセント

図4－3

図3－7

本体左側の内ふたをはずします。
（図 3 － 7）

取っ手

355
300

1

事前に管工事業者（法的有資格者）へ
天井面へのダクト穴の開口を依頼してください。（図 2 － 1）

CL

引掛け部

吊りボルトにナットを取り付けます。
（図 4 － 3）
M10 ～ 12 のナットおよびワッシャー（取付作業者側手配）を吊りボルトのマー
カー位置まで差し込みます。

ダクトカバー

ナット

1

火災・故障の原因になります

図2－1

トラスねじ
（M4×10）

ディスク

取りはずしボタン● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
取付禁止

3

保護用クッション材※ 必ず左右同時にはずしてくだ
さい。金具の変形の原因になります。

感電および故障の原因になります

使用禁止

座付ねじ
(φ5.1×25)

内ふたを固定しているねじ 2 本をはずし、内ふたを手前におろすようにしてはずします。

お願い

火災などの原因になります

取付注意

オイルガードディスクをはずします。（図 3 － 3） 図 3 － 3
ディスクの中央にある取りはずしボタンを押しながら、そのまま上に引き上げます。
ディスクを落としたりして変形させないでください。（異常な音や振動の原因になります。）※ 両側ともはずしかたは同じです。

※ 取りはずしたねじは「4. 本体の取り付け」にて再度使用しますので、なくさな
いでください。

※ はずした保護用クッション材は廃棄してください。

● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないように取り付けること

取付注意

図3－2

3

仕切パッド

オイルガードの手前側左右のすきまに指をかけ、オイルガードを矢印方向に持ち上げて、本体からはずし、保護用クッション材（2 個）をはずします。

２. 取付準備

取付注意

保護用クッション材をはずします。
（図 3 － 2）

切り欠きのある面をレンジフードの前後方向にしてください。向きを間違えると本体との固定ができなくなります。

横ふたをはずします。
（図 3 － 6）※ 取りはずしたねじは「7. 横ふ
た・前ふた・後ふたの取り付
け」にて再度使用しますので、なくさないでください。
天パッド

お願い

横ふたを固定しているトラスね
じ（M4 × 10）8 本 を は ず し、
横ふたをはずします。

梱包箱から付属品を取り出し、上項の付属品一覧により不足がないか確認してください。
お願い

前ふた

2） 吊りボルトにマジックペンなど
で、天井から X の値の位置にマーカーをつけます。

（単位：mm）

マーカー

X

図1－1

前ふた・後ふたの上端を手前に引いてはずし、前ふた・後ふたを持ち上げて、下端の引掛け部
を横ふたからはずします。

800● 作業は 2 人以上でおこなう
こと

横ふた

図4－2
ダクトカバー（別売部品）を取り付けます。
（図 4 － 2）
ダクトカバー付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 25）
前側
４本でダクトカバーを天井面に固定します。

6

ダクトカバーと本体を固定します。
（図 4 － 7）
ダクトカバー付属品のトラスねじ（M4 × 10）4 本 で 左 右 各 2 ヶ 所 を固定します。

図4－6
ダクト
排気口

アルミ
テープ等

設置面
(フード天面等)

図4－7
トラスねじ
(M4×10)ダクトカバー

調理機器上面

850

手袋をする

前ふた・後ふたをはずします。
（図 3 － 6）

製品総高さ

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

後ふた

吊りボルト
固定金具位置460● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること

2

図3－6

天井高さ (例：2350)
製品取付高さ (例：1650)

注 意

取扱注意

■ 本体の準備

３. フード・本体の準備

１. 付属品の確認

取り付けかたは裏面に続きます。

1B03 D281

こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。

取り付けかた（つづき）
7

フードを取り付けます。

9

図4－8

1） フードを持ち上げた状態で、フードから出ているモーターの配線を
本体下部から通し、本体左側に引き出します（図 4 － 8 1 ）。
2） フード後側の引掛け桟を本体後側に引っ掛け、フードを左に寄せます（図 4 － 8 2 ）。

11

1

ラッチ

2

3

配線を挟まないようご注意ください。

ラッチ
引掛け桟
フード

1
3

3） フ ー ド 前 側 を 持 ち 上 げ、 ス ト ッパーが本体のラッチに「カチッ」とロックされるまで持ち上げます（図 4 － 8 3 ）。
ストッパーとラッチが確実に引っ掛かったことを確認してください。ロックが不完全なまま作業を続けると、フード部が落下するおそれがあります。

フード固定金具を取り付けます。

図 4 － 10

本体背面に付属品のフード固定金具を引っ掛け、トラスねじ（M4 × 10）2
本で固定します（図 4 － 10）。

4

12

取付注意

※ 取付作業完了後は製品保護のため、はずした保護用のクッション材と固定テープは
もとの状態に取り付けてください。

誤った配線工事は感電や火災の原因になります
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください■ 「４. 本体の取り付け」手順 4 の 4）で以下の作業をおこないます。

※ はずした保護用クッション材は取り付けずに廃棄してください。

分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

13
コネクター

1） 奥側左右の整流板引掛け部をフード引掛け部に確実に引っ掛けます（ ① ）。

図 4 － 11
ロックされていることを確認してください

８. お客様への説明■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

前側

4P（平）
コネクター

・ 整流板の固定は、確実におこなってください。
ロックが不十分ですと落下の原因になります。

コネクター

６. 試運転整流板引掛け部

注 意
1● 運転中は、指や物を絶対に入れないことけがをするおそれがあります
接触禁止

お願い

4P（角）
コネクター

フード
引掛け部

・ 電源は専用のコンセント（2 極接地極付差込接続器 15 Ａ、125V）およびブレーカーを設けてください。
・「6. 試運転」までブレーカーは「入」にしないでください。
・ 必ずアース工事（D 種接地工事）をしてください。

ストッパー2） 整流板を両手で支えながら手前側を上に持ち上げ、左右のストッパーを押しながらロックします（ ② ）。
取り付け後は整流板を上下に動かし、はずれないことを確認してください。

誤った差し込み方

・ 取り付ける際は、フード天板面にキズをつけないように注意して取り付けてください。
・ 横ふた・前ふた・後ふたの取り付けが終わったら、フード天板に貼ってあるキズ防止テー
プをはがしてください（図 3 － 5 参照）。

お願い

図4－9

正しい差し込み方

アースを
取り付ける

ふさぎ板、ディスク、オイルガードを取り付けます。

整流板を取り付けます。
（図 4 － 11）

奥まで挿入して突き当てる
前後に動かしても抜けないこと● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこなうこと「３. フード・本体の準備」■フードの準備、手順 2 ～ 4 で取りはずしたときと逆の手
順で取り付けます。

トラスねじ（M5×12）

前側

奥まで

100V

火災・感電の原因になります
使用禁止● アースを確実に取り付けることお願いコネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。接続が不十分な場合、レンジフードが動作しな
い、発熱による故障などの原因になります。

● 交流 100 Ｖ以外では使用しないこと

トラスねじ（M4×10）■ 取り付けかたは「３. フード・本体の準備」の取りはずしかたを参考にしてください。
お願い

分解・修理・
改造禁止

フード固定金具

1） フード右側から出ている電気配線のコネ
クターを本体のコネクターに接続します。
2） フード左側から出ている電気配線のコネ
クターを本体のコネクターに接続し、本体内側の 4P コネクター（平）と 4P コ
ネクター（角）を本体の 4P コネクター（平）と 4P コネクター（角）にそれぞれ接続します。

■ 横ふたを先に取り付けてください。

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと

後側4） 付属品のトラスねじ（M5 × 12）
6 本でフード下側から右図の各位置を固定します（図 4 － 8 4 ）。
コネクターを接続します。（図 4 － 9）

■ 横ふたは左右同一品です。また、前ふた・後ふたも同一品となります。

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

ストッパー

お願い

コネクターを挿入する場合警 告

天板前・天板後を取り付けます。

「３. フード・本体の準備」■フードの準備、手順 5 で取りはずしたときと逆の手順で取り付けます。

お願い

8「３. フード・本体の準備」■本体の準備、手順 3 で取りはずしたときと逆の手順で取り付けます。

10

７. 横ふた・前ふた・後ふたの取り付け

５. 電気配線

本体横の内ふたを取り付けます。

2■ 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■ 必ず最終設置した状態で試運転してください。
■ 整流板やディスクが正しく取り付けられていることを確認してください。
整流板が正しく取り付けられていないと、運転停止機能により運転ができません。
ディスクを取り付けていなかったり、取り付けが不完全な状態で運転すると、ディス
ク付け忘れお知らせ機能により、付け忘れをお知らせします。
整流板とディスクの取り付けについては取扱説明書をご覧ください。
■ 運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■ 異常な騒音、振動がないことを確認してください。
■ 屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
■ 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。
■ 製品保護のため、はずした保護用のクッション材と固定テープをもとの状態に取り付
けてください。
■ 風量おまかせ運転（風量自動切替）機能を正しくお使いいただくために、別紙に記載の方法で必ず環境設定をおこなってください。

〔製造元〕
本社・営業部 〒 252-0206  相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 番 9 号
TEL 042(768)3754（営業部）