06953N

2005.5

施工説明書

開閉ユニットTH577型商品の機能が十分に発揮されるように､この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上の注意対象商品

取り付け前に、この｢安全上の注意｣をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください｡●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
表示

注意意 味
この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

開閉ユニットは開閉ユニット品番により使用する水栓が違います。
お取り付けの前にもう一度、開閉ユニット品番と対象商品品番をお確かめください。
開閉ユニット品番

対象商品品番

TH577

TMG40型、TMHG40型、TMF40CQX・DQX、TMF40WQX、
TMJ40CRX、
TMJ46CRX ほか●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

切替ハンドル

開閉ユニット同梱されていません

ワンタッチ式

TMJ40型、TMJ46C、
TMJ46M、TMJ46R ほか

は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。
は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

注

同梱部品

意

TH577-1 ※TMJ46型で樹脂カバータイプには取り付けできません。

ワンタッチ式TH577-2 TMF40型 ほか

開閉ユニットは絶対に分解しない

ビス止め式

分解禁止 特殊組立をしておりますので破損します。

開閉ユニットを取り外す際は必ず止水栓または元栓を閉めてから行う

TH577-3

TL391AGEX・AEX・AX・AGX ほか

ワンタッチ式

必ず実行 湯水が噴き出して、やけどや家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

分解図

TH577-4 TMJ47型、TMJ48型
ほかワンタッチ式

定量止水機能付水栓用

TMF47C型 ほか

止水栓

TH577-5

スペーサー※TMF49型は同梱のハンドルは使用しません。

ビス止め式

インデックス

開閉ユニットナット
切替ハンドル

ねじキャップ※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

TMA46型、TH577-6 TMG46C2・C3型 ほか（樹脂カバータイプ）

同梱されていません

ワンタッチ式

定量止水機能付水栓用

取替方法
1 旧ユニットの取り外し③インデックスを取り外す。

①止水栓(湯側・水側)または元栓を閉める。

＜TMA・TMG・TMJ型の場合＞

インデックスは本体下側または後下側に切れ目が入っています。切れ目の部分から広げるようにして取り外してください。

止水栓

閉める
元栓

元栓

インデックス注意
インデックスは広げ過ぎると割れることがありますので、注意してください。

インデックス②切替ハンドルを「止」の位置で取り外す。
切れ目注意
ハンドルは必ず「止」の位置で外してください。
他の位置で外すと、クリック板ばねが破損することがあります。

＜TMF・TL型の場合＞

ピン取外しの際はピンを折らないように注意してください。

ワンタッチ式

切替ハンドルが回らないように注意して抜き取ってください。

インデックス

切替ハンドル＜アーチハンドルの場合＞

切替ハンドルが回らないように注意して抜き取り、板ばね押さえを取り外してください。

クリック
板ばね

④ナットを取り外す。

なくさない
ように注意

※手でゆるまない場合は、ゴム手袋やプライヤーなどの工具を使ってゆるめてください。
また、工具掛かりのあるナットはスパナなどの工具を使ってゆるめてください。

ゆるめる

ナット

板ばね押さえ注意●ナットを外すときは、クリック板ばねに当てないよ
うにナットを外してください。
●クリック板ばねは外さないでください。

切替ハンドル※クリック板ばねはシャワー・スパウト切替タイプにのみ付いています。

⑤切り欠き部にマイナスドライバーを差し込み、スペーサーを浮かせて取り外す。

ビス止め式

切替ハンドルが回らないように注意してキャップ・ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

精密
ドライバー

豆知識
キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

切り欠き部

スペーサー

⑥開閉ユニットをプライヤーなどで引っ張り、取り外す。

開閉ユニット
プライヤー

切替ハンドル
ねじ

キャップ

裏面へつづく2 新ユニットの取り付け
開閉ユニット①開閉ユニットの凹部とスペーサーの凸部 A を合わせる。

⑤スピンドルのカット面を上に向ける。

カット面上に向ける

凹部

凸部 A

②スペーサーの凸部 B を本体の切り欠き部に合わせて組み込む。

スピンドル

スペーサー

⑥＜シャワー・スパウト切替タイプの場合＞
クリック板ばねが付いていることを確認する。

切欠部
凸部 B

注意
スペーサーと開閉ユニットが離れないように、スピンドルをつまんでスペーサーを押して確実に組み込んでください。

クリック板ばね

スピンドル
スペーサー

⑦切替ハンドルを取り付ける。

注意③ナットを締め付ける。

締めるナットは手で確実に締め付けてください。
※工具掛かりのあるナットはスパナなどの工具を使って締め付けてください。

ナット

切替ハンドルが同梱されている場合は、必ず同梱のハンドルに交換してください。

シャワー・スパウト切替タイプの注意点
ハンドルは、必ずクリック板ばねと板ばねガイドの凹部を合わせた位置で取り付けてください。
他の位置で取り付けると、クリック板ばねが破損することがあります。

④インデックスを取り付ける。
凹部＜TMA・TMG・TMJ型の場合＞

要

板ばねガイドラインが正面になるようにインデックスを取り付け、インデックスを軽く回して位置合わせをしてください。
※インデックスと本体の凹凸がかみ合うと、インデックスは固定され動かなくなります。

重ライン
ライン

インデックス
レバー
切替ハンドルクリック板ばね＜TMF・TL型の場合＞ピンを本体にある穴に合わせて差し込んでください。

本体穴部

ピン

ワンタッチ式
インデックス

レバーをインデックスのラインに合わせて"カチッ"と音がするまで押し込んでください。

ライン

カチッ
レバー
切替ハンドル＜アーチハンドルの場合＞

支持材

板ばね押さえをスピンドルに取り付け、レバーをインデックスのラインに合わせて"カチッ"と音がするまで押し込んでください。

ライン

スピンドル
板ばね
押さえレバー
支持材

切替ハンドル

差し込み部 C
カチッ
握り部

切替ハンドル

注意
握り部と支持材の差し込み部 C がずれないように注意してください。
差し込み部 C が正しくはめ合わされていない状態で無理に押し込むと、支持材が壊れる場合があります。

ビス止め式

レバーをインデックスのラインに合わせてはめ込み、ねじで固定してキャップを取り付けてください。

ライン

ねじレバー

注意
ハンドルは必ず同梱のものを使用してください。

⑧止水栓(湯側・水側)または元栓を開け、スパウトから水が出るか確認する。

重注意

切替ハンドル

キャップ

止水栓

開ける

要

切替ハンドル部から水漏れがないか確認してください。