技術基準適合証明

操作及び設定方法

サンプリングレートの選択：

928MHｚ用二酸化炭素・温度・湿度センサ

プレサックの二酸化炭素センサは技術基準適合証明書についてはプレサック社（下記住所）へお尋ねください。ご要望に応じ技術基準適合証明書のコピーも発行いたします。

スイッチ１

ユーザーガイド

Pressac Communications

Robert Smith

145 Glaisdale Drive West

測定範囲

スイッチ１により測定・送信間隔の変更ができます。

温度

スイッチ１をに設定された場合、エネルギーハーベスティング駆動の場合は 分間隔、バックアップバッテリーで動作する場合は 分間間隔で測定・送信間隔されます（発電状況に応じて自動的に間隔が変わります）。
設置環境に応じた設定にしてください。

Nottingham, August 2014

製品仕様

下記の 段階をご確認後、ご使用下さい。

湿度
精密度
温度

スイッチ１と対応表は下記の通りです。

湿度
設置環境（照明状態）

エネルギー供給

サンプリングレート

スイッチ

サンプリングレート
周囲照明 良好

ソーラー発電固定

分間あるいは 分間分

スイッチ１の設定より固定あるいは自動的に変わります。

Technical Director
Pressac Communications

Nottingham
NG8 4GY用

周囲照明 不良

バックアップバッテリー

固定分

周囲照明 良好

ソーラー発電分（ソーラーセル発電状況・蓄電エネルギー状況に応じ動的に変更）

周囲照明 不良

ソーラー発電による蓄積エネルギー分（ソーラーセル発電状況・蓄電エネルギー状況に応じ動的に変更）

周囲照明 不良

バックアップバッテリー）

リピーター
テレグラム
設置環境

屋内分（ソーラーセル発電状況・蓄電エネルギー状況に応じ動的に変更）

二酸化炭素・温度・湿度センサ

バックアップバッテリー
筐体素材

二酸化炭素濃度値キャリブレーション

この製品は、日本電波法に準拠しの技術適合認証を取得しています。

この二酸化炭素センサは出荷時に較正されていますが、他の二酸化炭素センサと同様、定期的なキャリブレーションが必要となります。（通常環境下での）二酸化炭素のバックグランド濃度は500ppmとされます。

自動較正

：型非充電式リチウム電池 一次電池）

キャリブレーション

マニュアルまたは８日毎自動較正ソーラーセル

非結晶シリコンスイッチ
使用時温度・湿度範囲

自動較正がONの場合、8日間の期間内で計測された最も低い二酸化炭素濃度測定値をバックグランド取り付け場所の二酸化炭素濃度に較正します。自動較正は二酸化炭素センサの最適な運転モードですが、精度を良保管温度・湿度範囲

好に保つためには、この8日間の期間中にできる限り少人数での在室状況（またCO２以外が存在しない
プレサックの二酸化炭素センサの設置の際には下記の点に御留意ください。
設置場所の全体的な濃度の計測を行う場合は、頻繁に開閉される窓際やエアコンユニット近辺等の場所への設置を避けてください。

状況）を作る必要があります。

センサ応答時間

マニュアル較正：寸法

スイッチ

テレグラム送信は計測より２秒以内
約マニュアルでの較正も行うことができます。（自動較正が使われていない際は）二酸化炭素レベルがソーラー駆動の為、日中は太陽光や照明が当たる場所に設置してください（ただし、バッバックグランド濃度である500ppmである環境下で較正を行います。

クアップバッテリーで動作させる夜間等はその限りではありません）。

正確な二酸化炭素測定値を得るために、センサ作動開始前にマニュアル較正を行うことをお勧めします。

＊バッテリー寿命は通常で最小年間です。

デフォルト値である500ppmに再較正するには、DIPスイッチ3とDIPスイッチ４をONに設定しLearnボタンを5秒間押してください。LEDライトが1秒間1回点滅しこれが４分間続きます。この間にセンサユニットを無人の環境（屋外など）へ移動させてください（おおよその二酸化炭素レベルが500ppmの環境）。この４分間後、センサは再較正を行います。再較正が行われている１分間の間にLEDライトが素早く点滅します。LEDライトが点滅を停止すると、センサが500ppmに再較正されたことを意味しま

バックプレートの取り付けす。その後、DIPスイッチ３をOFFに戻します（較正作業手順中にDIPスイッチをOFFに戻すと較正を中

プレサック二酸化炭素温湿度センサは壁掛け設置型です。付属のバックプレートを壁に取り付ける

ストックコードことでセンサー設置を容易に行うことができます。
バックプレートは付属のねじとカールプラグを使用するか、または既存の表面実装ボックス（パッキャリブレーションが必要です
適切なの計測・報告を行う為には、センサの動作開始前にマニュア

トレスボックス ）などの上に取り付ける場合は適切な機械ねじを用いて壁掛け設置を行ってくださ

無線通信に関するガイドライン
電波遮蔽を起こす妨害物のない一般的な建物環境下では ｍの範囲、見通し距離での通信は－ｍです。屋内では通常、通信距離に影響を与える要素があります。下表をご参照ください。

断するためご留意ください）。バックアップバッテリ―機能をご使用の場合はDIPスイッチ4をONのま通信距離を縮小し得る材料

縮小率

ま継続してください。
木、乾式壁、表面金属加工がなされていない硝子
オペレーションモード(キャリブレーション)

DIPスイッチ2

DIPスイッチ3

LEARNボタン（動作）

8日毎に自動較正ON

OFF

該当なし

工場出荷時較正レベル(500ppm)に設定

OFFOFF

該当なし

マニュアル較正(バックグランドレベルを500ppmに設定）

OFF

ON

押

レンガ、石膏ボード
金属、コンクリート、鏡い。（この場合必要になる特殊機械ねじは付属されておりません）

更に信号品質は、電波が障害物を通り抜ける角度にもより多少の影響を受けます。通信を妨げるもルキャリブレーションを行ってください。
（操作及び設定方法２の二酸化炭素濃度キャリブレーションを御参照ください）のが在る場合、障害物に対してできるだけ垂直になるようセンサ及び受信機を設置してください。

3. バックアップバッテリーコネクション
バッテリー

製品概要

センサユニットの状態

スイッチ

メンテナンス
製品の受領・開梱と同時に配送によるダメージの有無を確認してください。明らかなダメージがあ未接続

ソーラーのみ接続

ソーラー＋バックアップバッテリーる場合、または製品仕様に応じた操作が出来ない場合は、販売代理店またはプレサック社へご連絡
プレサック二酸化炭素温湿度センサはソーラー発電により自己起動・駆動を行う環境発電センサです。
ソーラーセルより得たエネルギーで屋内の二酸化炭素・温度・相対湿度を計測、計測値は無線通信にて報告されます。日中の人工光又は自然光よりエネルギーを搾取、また余剰分を蓄積することが出来るた
め、照度が落ちる夜間でもバックアップバッテリーに蓄積されたエネルギーを使い継続して駆動を行います。バックアップバッテリーは取り換えなしで１０年間程使用が可能なため、頻繁なメンテナンスが不要になりコスト削減に貢献が可能です。（一般的には１０年間程度の使用が可能ですが、日中の通常照度により蓄積エネルギーの量が変わるため、使用期間に差が生じることはあり得ます）
仕様 (に準拠し、完全ワイヤレスの為場所を選ばず取り付けが可能なため、ビルマネージメントシステムにシームレスに接続できます。

ください。プレサック社ウェブサイトにても返品の規定に関する情報を掲載しております。

3.6VリチウムA型非充電式のバックアップ用一次電池が内蔵されています。DIPスイッチ4をONにすることにより使用できます。DIPスイッチ4をONとすることにより、ソーラーセルの発電あるいはソー廃棄方法

ラーセルで蓄電したエネルギーが不十分の場合、バックアップバッテリーに自動的に切り替わります。また、ソーラーセルでの発電あるいはソーラーセルで蓄電したエネルギーが十分な場合はバック

右のマーク（製品にも掲載）はこの製品が電機・電気機器であることを示しています。よって使用アップバッテリーへの接続が自動的に切れます。

終了後に一般家庭廃棄物または商業廃棄物として廃棄しないでください。使用済み電機・電気機器（WEEE)指令（2002/96/EC)に基づき、環境への影響を最小限に留めるため、最良の再生法を用いてリサイクルを行い、有害危険物質は埋め立て処分をできる限り避け、適切に処理され4. 動作開始作業（Learning方法）なければなりません。

下記の２つの方法のいづれかで、センサの動作を開始することが出来ます（特長と利点方法）。

自動登録



センサユニットの取り付けLeanボタンを押して離す動作を行ってください。LEDライトが一度点滅し、センサはLearnテレグラムを送信します。

ソーラーセルにより起電・駆動するエネルギーハーベスティング方式
操作及び設定方法の４：動作開始方法（
バックアップバッテリーによる連続動作（照明が落ちてもソーラーセルにより蓄電された電力で方法）に従いセンサを正しく設定・作動確認後、センサユニットをバックアッププレートへ取り付けてください。

マニュアル登録

数時間動作しますが、蓄電された電力がなくなると自動的にバックアップバッテリーパワーに切二酸化炭素センサを、既に壁に取り付けられたバックアッププレートに取り付けます。ユニット上り替わり連続動作します）部のラッチ（掛け止め）に掛け、その後バックプレートの下部にあるねじを締めて固定してくださセンサユニットはお手持ちのEnOcean® ネットワークへマニュアル操作で登録することも可能です。
これを行うためには、製品背面下部に記されているプレサック二酸化炭素センサ独自のIDと、
EnOcean® 機器プロファイル(EEP)が必要です。

い。

エンオーシャン機器プロファイル（メンテナンス不要で運用費の削減が可能

配線不要で施工費の削減が可能

この製品はデータの無線送信にイル（）をサポートしています。

テクニカルサポート

モジュールを使用し、機器プロファ

お問い合わせ先所在地住所は適合宣言に掲載

設置が容易かつ改装作業の最小限化が可能



配線の必要がないため場所を選ばずに最適な場所への設置が可能

スイッチ
会社概要、製品、サービス等の詳細は下記プレサック社ウェブサイトをご覧ください。

ボタン