学科Ⅰ計画 －温湿度－

学科Ⅰ

計画

Lesson６

□出題頻度
54温湿度

重要度 ★★★
32130292827262524232221201918171615□ポイント
かなりの頻度で出題されています。覚える部分もありますが、考え方を理解すれば解ける問題が多いです。
理解するほど、覚えることは少なくなっていきます。他の項目でも意識して下さい。
ここでは、空気線図の見方や温湿度の考え方をマスターすることが大切です。

最端製図.com□□□ 1/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－□基本事項１

温度・湿度

■乾球温度
普通の温度計が示す温度、いわゆる気温の事です。
■湿球温度
温度計の感熱部に、水で湿らせた布を包んで測定した温度。
この湿球温度が乾球温度と等しくなるという事は、その空気に、それ以上の水分を含ませる事ができない、つまり、湿度（相対湿度）が１００％になっているという事になります。
アスマン通風乾湿計は、この乾球温度と湿球温度の両方を測る事ができます。
※空気中には水分（水蒸気）が含まれているんですね。

■飽和空気
これ以上、水蒸気を含む事ができない状態の空気。つまり湿度が１００％の空気という事です。
空気中に含む事ができる水蒸気の量（飽和水蒸気圧）は、乾球温度によって違います。
温度が高いほど、たくさんの水蒸気を含む事ができます。
■露点温度
湿った空気の温度を下げていくと、含む事ができる水蒸気の量（飽和水蒸気圧）が減りますので、あるところで結露が発生します。この時の温度を露点温度と言います。
■相対湿度
その温度における飽和空気（１００％）に対して、水蒸気がどの位の割合で占めているか。
空気中の水蒸気量が同じでも、温度によって相対湿度は変わります。
（飽和水蒸気圧が違うため）■絶対湿度
空気（１㎏）の中に含まれている水蒸気の重量（g 又は kg）。 単位は g／kg’ 又は kg／kg’※湿度には相対湿度と絶対湿度がある事を覚えて下さい。日常で使っているのは相対湿度の事です。

■温熱要素
体感（暑いか寒いか）に影響を与える要素です。４つあります。
１、温度 ２、湿度 ３、気流 ４、放射熱（床・壁・天井からの） 気圧は関係ありません。

おなべをすると窓ガラスが曇りますよね。

最端製図.com□□□ 2/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－□基本事項２空気線図■空気線図
乾球温度や湿球温度、相対湿度や絶対湿度などの関係を表した図■乾球温度———— 乾球温度が１５℃のラインです。縦に読みます。
■湿球温度———— 湿球温度が２０℃のラインです。斜めに読みます。
■相対湿度———— 相対湿度が３０％のラインです。曲線になっています。
（相対湿度が１００％の時、乾球温度と湿球温度は同じになっています。
）■絶対湿度———— 絶対湿度が９g のラインです。
（同じ相対湿度でも、乾球温度が変わると絶対湿度が違いますよね。
）

最端製図.com□□□ 3/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－□基本事項２空気線図■この空気線図を使う問題を解く時は、実際にこの図に書き込みをすると解きやすいので、できればこのページをプリントアウトして下さい。
■問題に掲載されている空気線図はどれも同じです。
（絶対湿度の単位が kg になっている場合はあります。
）■一気に問題を解いていってもいいですが、わからなければ、３，４問くらい解説を見て下さい。
この空気線図の見方が理解できれば、残りの問題は解く事が出来ると思います。

それではガンバって下さいね。

最端製図.com□□□ 4/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－■練習問題（過去類似問題）（問題 1）1994 類似問題
一般居室の空気の性質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 温度以外の条件が同じであれば、冷たい空気を暖めても、絶対湿度は変化しない。
2. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
3. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
4. 暖かい空気が触れているガラスの温度が露点温度以下になると、ガラス面に結露が生じる。
5. 温度以外の条件が同じであれば、暖かい空気を冷やすと、相対湿度は高くなる。

（問題 2）1995 類似問題
空気線図中の A 点（乾球温度 30℃、相対湿度 50％）の状態にある湿り空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. この湿り空気は、表面温度 20℃のガラスに触れても結露しない。
2. この湿り空気の絶対湿度は、0.0075kg/kg'である。
3. この湿り空気の湿球温度は、22℃である。
4. この湿り空気の露点温度は、約 19℃である。
5. この湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量は、乾球温度 35℃、相対湿度 40％の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量より少ない。

最端製図.com□□□ 5/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－（問題 3）1996 類似問題
空気線図中の A 点（乾球温度 30℃、相対湿度 50％）の状態にある湿り空気とB 点（乾球温度 26℃、相対湿度 70％）の状態にある湿り空気との比較に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. A 点の湿り空気の湿球温度は、B 点の湿り空気の湿球温度とほぼ同じである。
2. A 点の湿り空気の絶対湿度は、B 点の湿り空気の絶対湿度より低い。
3. A 点の湿り空気の露点温度は、B 点の湿り空気の露点温度より低い。
4. A 点の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量は、B 点の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量より多い。
5. A 点の湿り空気と B 点の湿り空気を同じ分量だけ混合すると、およそ、乾球温度 28℃、相対湿度 60％の湿り空気となる。

（問題 4）1997 類似問題
室内気候に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 快適な温度の範囲は、夏と冬とでは異なる。
2. 気流の速度によって、同じ温度でも体感温度は変化する。
3. 空気の温度が同じでも、室内表面温度が低いと体感温度は低くなる。
4. 気圧は、温度と並ぶ温熱感覚についての主要な要素である。
5. 温度が高くても、湿度が低いと不快感は少ない。

最端製図.com□□□ 6/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－（問題 5）1999 類似問題
室内空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 温度を高くすると、飽和水蒸気圧も高くなる。
2. 空気を露点温度まで冷却していくと、温度とともに相対湿度も低くなる。
3. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
4. 空気を加熱すると、相対湿度は変化する。
5. 空調設備を用いる室内の相対湿度は、一般に、40～70％の範囲が目安とされている。

（問題 6）2000 類似問題
室内空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 空気の温度が同じでも、室内表面温度が低いと体感温度は低くなる。
2. 空気の温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
3. アスマン通風乾湿計の乾球温度が同じ場合、乾球温度と湿球温度の差が大きいほうが相対湿度は低くなる。
4. 室内表面温度を上昇させることは、室内表面結露の防止に効果がある。
5. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。

空気線図のない問題は問題用紙のどこかに簡単に図を書くといいですよ。

最端製図.com□□□ 7/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－

■練習問題

解答編

（問題 1）1994 類似問題
一般居室の空気の性質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 温度以外の条件が同じであれば、冷たい空気を暖めても、絶対湿度は変化しない。
2. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
3. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
4. 暖かい空気が触れているガラスの温度が露点温度以下になると、ガラス面に結露が生じる。
5. 温度以外の条件が同じであれば、暖かい空気を冷やすと、相対湿度は高くなる。

正解

3

3. 相対湿度が同じであれば、温度の高い空気の方が水蒸気量は多い。（絶対湿度は高い）

１、絶対湿度は横に一直線
温度が変わっても同じです。

５、空気を冷やすという事は真っ直ぐ左にずれるという事です。
相対湿度は高くなっていますよね

２、同じ温度の場合、相対湿度が高くなると、３、相対湿度は、斜めに上がっています。

当然、絶対湿度も高くなります。

温度が高いほど、水蒸気量（絶対湿度）は多くなりますよ。

最端製図.com□□□ 8/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－（問題 2）1995 類似問題
空気線図中の A 点（乾球温度 30℃、相対湿度 50％）の状態にある湿り空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. この湿り空気は、表面温度 20℃のガラスに触れても結露しない。
2. この湿り空気の絶対湿度は、0.0075kg/kg'である。
3. この湿り空気の湿球温度は、22℃である。
4. この湿り空気の露点温度は、約 19℃である。
5. この湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量は、乾球温度 35℃、相対湿度 40％の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量より少ない。

正解

2

2. 下図より、この湿り空気の絶対湿度は、約 0.0135kg/kg'です。

３、湿球温度は斜め１、 乾球温度が２０℃ののラインでした。

ところでも相対湿度は１００％に矢印の先の目盛をなりません。

読んで下さい。

９０％くらいですよね。
つまり、結露はしません。

・B

２、絶対湿度は右真横を見ます。
０．０１３５㎏くらいですね。

４、露点温度は A 点から左に進んで、５、乾球温度３５℃、相対湿度４０％の点は相対湿度が１００％になる位置のB 点になります。

乾球温度を読んで下さい。約１９℃です。

A 点の方が、少しだけ絶対湿度が低いですよね。

最端製図.com□□□ 9/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－（問題 3）1996 類似問題
空気線図中の A 点（乾球温度 30℃、相対湿度 50％）の状態にある湿り空気とB 点（乾球温度 26℃、相対湿度 70％）の状態にある湿り空気との比較に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. A 点の湿り空気の湿球温度は、B 点の湿り空気の湿球温度とほぼ同じである。
2. A 点の湿り空気の絶対湿度は、B 点の湿り空気の絶対湿度より低い。
3. A 点の湿り空気の露点温度は、B 点の湿り空気の露点温度より低い。
4. A 点の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量は、B 点の湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量より多い。
5. A 点の湿り空気と B 点の湿り空気を同じ分量だけ混合すると、およそ、乾球温度 28℃、相対湿度 60％の湿り空気となる。

正解

4

4. 湿り空気 1kg に含まれている水蒸気量は、絶対湿度（kg/kg'）で比べます。
下図より、A 点の絶対湿度 — 約 0.0135 kg/kg'

B 点の絶対湿度 — 約 0.0150kg/kg'

１、A 点と B 点、共に湿球温度が２２℃の２、点が高い位置にあるほどラインにあります。

絶対温度も高いです。

・４、絶対湿度の事です。
２番と同じですよね。
B 点の方が高いので間違いです。

３、露点温度は、相対湿度が１００％

５、A 点と B 点の間が、混合した空気になります。になる位置の乾球温度でした。

その点の乾球温度と相対湿度を読んで下さい。

A 点の方が低いです。

最端製図.com□□□ 10/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－（問題 4）1997 類似問題
室内気候に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 快適な温度の範囲は、夏と冬とでは異なる。
2. 気流の速度によって、同じ温度でも体感温度は変化する。
3. 空気の温度が同じでも、室内表面温度が低いと体感温度は低くなる。
4. 気圧は、温度と並ぶ温熱感覚についての主要な要素である。
5. 温度が高くても、湿度が低いと不快感は少ない。
正解

4

4. 温熱感覚についての要素は、室内における人体の熱的な快適性に影響を与える要素のことで、室温、湿度、気流、放射（ふく射）の 4 要素をいい、気圧は含まれません。したがって、不適当。

（問題 5）1999 類似問題
室内空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 温度を高くすると、飽和水蒸気圧も高くなる。
2. 空気を露点温度まで冷却していくと、温度とともに相対湿度も低くなる。
3. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
4. 空気を加熱すると、相対湿度は変化する。
5. 空調設備を用いる室内の相対湿度は、一般に、40～70％の範囲が目安とされている。
正解

2

2. 空気中の含むことのできる水蒸気量(飽和水蒸気分圧)は、温度(乾球温度)が高いほど多くなり、空気を冷却して温度を下げていくと少なくなりますので、水蒸気量が同じ状態で、温度だけを下げると、相対湿度は高くなります。したがって、不適当。

（問題 6）2000 類似問題
室内空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 空気の温度が同じでも、室内表面温度が低いと体感温度は低くなる。
2. 空気の温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
3. アスマン通風乾湿計の乾球温度が同じ場合、乾球温度と湿球温度の差が大きいほうが相対湿度は低くなる。
4. 室内表面温度を上昇させることは、室内表面結露の防止に効果がある。
5. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
正解

5

5. 空気が含む事ができる水蒸気の量は、温度によって違います。相対湿度が同じ１００％でも、含まれている水蒸気の量は、温度が高いほど多いです。

最端製図.com□□□ 11/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－■正誤問題
1. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
2. 室内表面温度を上昇させることは、室内表面結露の防止に効果がある。
3. アスマン通風乾湿計の乾球温度が同じ場合、乾球温度と湿球温度の差が大きいほうが相対湿度は低くなる。
4. 乾球温度が同じであれば、相対湿度が高くなると、絶対湿度も高くなる。
5. 絶対湿度が同じであれば、空気を冷却すると、相対湿度は高くなる。
6. 乾球温度を高くすると、飽和水蒸気圧は低くなる。
7. 温度以外の条件が同じであれば、暖かい空気を冷やすと、相対湿度は高くなる。
8. 暖かい空気が触れているガラスの温度が露点温度以下になると、ガラス面に結露が生じる。
9. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
10. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
11. 乾球温度の高低にかかわらず、相対湿度が同じであれば、同じ体積中に含まれる水蒸気量は同じである。

パパ
お風呂の中は常に相対湿度１００％だね。
今、乾球温度が 3０℃いいから黙ってだとしたら、絶対湿度は入りなさい。。。

なんグラムだろう？

最端製図.com□□□ 12/13

学科Ⅰ計画 －温湿度－

■正誤問題

解答編

1. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
1. × 空気が含む事ができる水蒸気の量は温度によって違います。相対湿度が同じ１００％でも、含まれている水蒸気の量は、温度が高いほど多くなります。
2. 室内表面温度を上昇させることは、室内表面結露の防止に効果がある。
2. ○ 正しい記述です。
3. アスマン通風乾湿計の乾球温度が同じ場合、乾球温度と湿球温度の差が大きいほうが相対湿度は低くなる。
3. ○ 正しい記述です。
4. 乾球温度が同じであれば、相対湿度が高くなると、絶対湿度も高くなる。
4. ○ 正しい記述です。
5. 絶対湿度が同じであれば、空気を冷却すると、相対湿度は高くなる。
5. ○ 正しい記述です。
6. 乾球温度を高くすると、飽和水蒸気圧は低くなる。
6. × 飽和水蒸気圧とは、ある温度おける空気が含むことのできる最大の水蒸気量であり、乾球温度を高くすると、飽和水蒸気圧は高くなります。
7. 温度以外の条件が同じであれば、暖かい空気を冷やすと、相対湿度は高くなる。
8. ○ 正しい記述です。
8. 暖かい空気が触れているガラスの温度が露点温度以下になると、ガラス面に結露が生じる。
8. ○ 正しい記述です。
9. 相対湿度が同じであれば、温度が低い空気も高い空気も等量の水蒸気を含む。
9. × 相対湿度が同じであれば、乾球温度の高い空気の方が水蒸気量は多いです。
10. 温度が同じであれば、相対湿度が高くなると絶対湿度も高くなる。
10. ○ 正しい記述です。
11. 乾球温度の高低にかかわらず、相対湿度が同じであれば、同じ体積中に含まれる水蒸気量は同じである。
11. × 空気中に含むことのできる水蒸気量は、乾球温度が高いほど多くなり、乾球温度が低いと少なくなります。
相対湿度が同じであれば、その空気に含まれる水蒸気量は、乾球温度が低ければ少なく、乾球温度が高ければ多くなります。 空気線図を見ると、相対湿度のラインは右に上がっていますよね。

最端製図.com□□□ 13/13