令和４年４月報告書（案）

日本原子力発電株式会社
東海発電所及び東海第二発電所
令和３年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年４月実用炉監視部門令和４年４月報告書（案）目 次
１． 実施概要........................................................................................................................................................... 1
２． 運転等の状況.................................................................................................................................................. 1
３． 検査結果........................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５． 確認資料........................................................................................................................................................... 4令和４年４月報告書（案）１． 実施概要（１）事業者名：日本原子力発電株式会社（２）事業所名：東海発電所及び東海第二発電所（３）検査実施期間：令和４年１月１日～令和４年３月 31 日
（４）検査実施者：東海・大洗原子力規制事務所
片岸 信一
奥山 茂
津田 光伸
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
２． 運転等の状況
２．１ 東海発電所号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

－

16.6

廃止措置中（使用済燃料搬出済）

２．２ 東海第二発電所号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況－110.0

停止中

３． 検査結果
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項

1令和４年４月報告書（案）なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査
４．１．１ 東海発電所（廃止措置中）(１) BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の検証
４．１．２ 東海第二発電所(１) BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）補機冷却系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプ及び残留熱除去系海水系ポンプの保全
２）補助ボイラーのポンプ、配管及び弁の保全(２) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）代替淡水貯槽の生コンクリート打設時間超過
２）緊急時対策室換気浄化設備のチャコールフィルターの交換
３）275kV 開閉所床面コア掘削中の電気配線切断(３) BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）タービン補機冷却系熱交換器(A、B)から(B、C)への運転切替操作
２）残留熱除去系(A)－使用済燃料プール冷却浄化系ライン隔離弁の点検に伴う隔離・水抜き・復旧操作
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）原子炉補機冷却系熱交換器(A、B)から(B、C)への運転切替及び原子炉補機冷却2令和４年４月報告書（案）系ポンプ(B)の隔離・水抜き操作(４) BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）タービン補機冷却系熱交換器(C)出口弁の開操作不可による補機冷却系機能のオペラビリティ判断(５) BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）防災訓練（要素訓練、現場実動訓練）の計画・実施(６) BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）復水貯蔵タンク(B)内部点検に伴う内部被ばくの管理、一時的な管理区域の設定・解除
２）減容固化体充填容器の手動取り出し作業(７) BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）是正処置プログラム（ＣＡＰ）活動(８) BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の検証
４．２ チーム検査
４．２．１ 東海第二発電所(１) BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１) 令和３年度第３回 運転責任者認定試験

3令和４年４月報告書（案）５． 確認資料５．１ 日常検査
５．１．１ 東海発電所（廃止措置中）(１) BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の検証
資料名・ 東海発電所 安全実績指標の報告について（令和３年度第１四半期）（廃室発
第 30 号 令和３年８月 16 日）
・ パフォーマンス指標管理要領（ＱＭ東海：８－２－４－１ １次改正）
・ 原子力規制検査において活用する安全実績指標（ＰＩ）に関するガイドライン 原
子力エネルギー協議会（2019 年６月）
５．１．２ 東海第二発電所(１) BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）補機冷却系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプ及び残留熱除去系海水系ポンプの保全
資料名・ 巡視点検手順書（ＱＭ東Ⅱ：７－１－２－23 第 290 次改正）
・ 東海第二発電所 巡視点検表（発電室巡視日：2022 年１月 13 日）
・ 点検計画手引書（ＱＭ東Ⅱ：６－３－１－１ 19 次改正）
・ 東海第二発電所 点検計画 系統名：補機冷却海水系（25 次改正）
・ 工事要領書 工事名称：設備機器巡視点検（図書番号：21B71002-00-C01
発行日：2021 年３月 19 日）
・ 設備機器巡視点検 ８月分実績報告書（2021 年 10 月 29 日確認）
・ 東海第二発電所 第 25 保全サイクル 自主検査（定期事業者検査相当）成績書（停止時）（６回目） 検査名：原子炉補機冷却系設備検査 要領書番号：T２-Ec-10-１（2020 年８月 31 日発電用原子炉主任技術者確認）
・ 保全の有効性評価実施要領（ＱＭ東Ⅱ：７－１－１－64 13 次改正）
・ 保全の有効性評価結果の記録 管理番号：TK２-25 系統名：補機冷却海水系（承認日：2021 年５月 17 日）２）補助ボイラーのポンプ、配管及び弁の保全
資料名・ 巡視点検手順書（ＱＭ東Ⅱ：７－１－２－23 第 290 次改正）

4

令和４年４月報告書（案）・・・・・・・・・

東海第二発電所 巡視点検表（発電室巡視日：2022 年１月 20 日）
点検計画手引書（ＱＭ東Ⅱ：６－３－１－１ 19 次改正）
東海第二発電所 点検計画 系統名：所内ボイラ（25 次改正）
東海第二発電所 点検計画（経過措置）設備名称：補助ボイラー（120 次改正）
工事要領書 工事名称：設備機器巡視点検（図書番号：21B71002-00-C01
発行日：2021 年３月 19 日）
設備機器巡視点検 ８月分実績報告書（2021 年 10 月 29 日確認）
東海第二発電所 第 25 保全サイクル 自主検査（定期事業者検査相当）成績書（通常時）（10 回目） 検査名：補助ボイラー開放検査 要領書番号：T２-Ec50（2021 年４月 12 日ボイラー・タービン主任技術者確認）
保全の有効性評価実施要領（ＱＭ東Ⅱ：７－１－１－64 13 次改正）
保全の有効性評価結果の記録 管理番号：TK２-25 系統名：所内ボイラ（承認日：2021 年６月６日、７日、８日、10 日）(２) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）代替淡水貯槽の生コンクリート打設時間超過
資料名・ 代替淡水貯槽（底版）コンクリート打設作業における生コンクリートの搬入時間の超過について（東海第二発電所 2021 年 12 月 10 日）・ ＣＲ管理票（不適合） 件名：代替淡水貯槽（底版）コンクリート打設作業における搬入時間の超過（発行番号：T２-DK-006 発行日：2021 年７月 26 日）・ ＣＲ管理票（不適合） 件名：不適合事案の対策立案に関する記載不備（発行番号：T２-DK-019 発行日：2021 年 12 月 14 日）・ ＣＲ管理票 件名：代替淡水貯槽底板コンクリート打設作業における生コンクリー
ト搬入時間超過に係る特別採用の再検討（発行番号：CR21-TK-02858 発行日：2022 年１月 13 日）
・ 工事要領書 工事件名：東海第二発電所 防潮堤（放水路エリア区間）設置他
工事のうち代替淡水貯槽他設置工事（図書番号：Q19-002-001-010 発行日：2021 年３月９日）
・ 品質管理チェック表（コンクリート工事日常管理記録） 件名：東海第二発電所
代替淡水貯槽他設置工事（打設年月日：2021 年７月 17 日）
・ 品質管理記録表（レディーミクスコンクリート搬入状況） 件名：東海第二発電所
代替淡水貯槽他設置工事（施工年月日：2021 年７月 17 日）
・ コンクリート現場試験記録表 工事件名：東海第二発電所 代替淡水貯槽他設置工事（打設年月日：2021 年７月 17 日）

5令和４年４月報告書（案）・ 品質管理記録表（レディーミクスコンクリート打設管理表） 件名：東海第二発電所 代替淡水貯槽他設置工事（施工年月日：2021 年７月 17 日）
・ 是正処置プログラム管理要項（ＱＭ共通：８－３－１ 第 10 次改正）
・ 是正処置プログラム運用要領（ＱＭ東Ⅱ：８－３－１－９ 第１次改正）
・ 特別採用の採用に関する評価事項 不適合件名：代替淡水貯槽（底版）コンク
リート打設作業における生コンクリートの搬入時間の超過（発行番号：T221-DK018）
・ 代替淡水貯槽（底版）コンクリート打設作業における生コンクリートの搬入時間の超過に係る事象認知時の判断について（2022 年２月 14 日土木建築室土木グループ）・ 土木工事 生コンクリート返却実績（2022 年１月末時点）
２）緊急時対策室換気浄化設備のチャコールフィルターの交換
資料名・ CR 管理票（不適合） 件名：緊急時対策室換気浄化設備の維持不備（発行番号：T２-SEG-015 発行日：2021 年３月 17 日）
・ 技術連絡票 件名：緊急時対策室換気浄化設備の仕様維持確認について（2021 年５月 20 日安全・防災 Gr 確認）
・ 工事等一般共通仕様書（2021 年１月）
・ 工事等仕様書 東海第二発電所 緊急時対策室建屋換気浄化設備活性炭フィルター交換工事（決裁日：2021 年６月７日総務 Gr）
・ 工事要領書 工事名称：東海第二発電所 緊急時対策室建屋換気浄化設備
活性炭フィルター交換工事（図書番号：TK２-21-KY-018 発行日：2021 年 10月 18 日）
・ フィルター工場試験検査成績書 工事名称：東海第二発電所 緊急時対策室建屋換気浄化設備活性炭フィルター交換工事（2021 年 12 月 21 日総務 Gr 確認）
・ 現地フロリナートリーク検査記録【速報版】 工事名称：東海第二発電所 緊急時対策室建屋換気浄化設備活性炭フィルター交換工事（2022 年１月 13 日総務 Gr 確認）
３）275kV 開閉所床面コア掘削中の電気配線切断
資料名・ CR 管理票（不適合） 件名：275ｋV 開閉所床面コア掘削中の電気配線切断について（発行番号：T２-DK-022 発行日：2022 年２月 21 日）
・ 打合せ議事録 275ｋV 開閉所床版コア抜き作業に関する再発防止対策について（2022 年２月 24 日確認）
・ 工事要領書「275ｋV 開閉所基礎等装置」 工事名称 東海第二発電所 高圧電源装置基礎他設置他工事のうち電気設備耐震補強工事（図書番号：KDS-6令和４年４月報告書（案）・・・・・

KY15 発行日：2022/２/８ Rev.０）
工事要領書「275ｋV 開閉所基礎等装置」 工事名称 東海第二発電所 高圧電源装置基礎他設置他工事のうち電気設備耐震補強工事（図書番号：KDSKY15 改訂日：2022/２/25 Rev.１）
作業票運用要領（ＱＭ東Ⅱ：７－１－１－１ 第 28 次改正）
作業票（Ｄ） 件名：電気設備耐震補強工事のうち 275ｋV 系改造工事（275ｋV系隔離）（作業票番号：21E２-0116 年月日：2021 年７月 26 日）
作業票管理欄追加票（作業票番号：21E２-0116 2022 年２月 28 日発電長確認）
作業票（Ｄ） 件名：高圧電源装置基礎他設置他工事のうち 275ｋV 開閉所基礎等設置（作業票番号：21D２-0128 年月日：2021 年２月 10 日）(３) BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）タービン補機冷却系熱交換器(A、B)から(B、C)への運転切替操作
資料名
・ 東海第二発電所 第 25 回定事検停止時系統構成リスク管理週報(2021 年 12月分,１月分)
・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(25 次改正)(2021 年 10 月 29 日）
・ 東海第二発電所 発電所補助設備 運転手順書 ６.11 タービン補機冷却水系（令和３年 12 月 22 月）
・ 東海第二発電所 配管計装図「補助海水系、残留熱除去海水系、ディーゼル発電機海水系」(2020 年 11 月)
・ 東海第二発電所 配管計装図「タービン建屋補機冷却水系」(2013 年９月)
・ CR 管理票(不適合)「TCW 熱交 C 出口弁(７-11V３-C２)開操作不可」（2022 年
01 月 06 日）・ CRM における不適合/CR, CAQ/NCAQ に関する議論データベース【2022/１/12】
２）残留熱除去系(A)－使用済燃料プール冷却浄化系ライン隔離弁の点検に伴う隔離・水抜き・復旧操作
資料名
・ 東海第二発電所 第 25 回定事検停止時系統構成リスク管理週報(2021 年 12月分,１月分)
・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(25 次改正)(2021 年 10 月 29 日）
・ 東海第二発電所 原子炉設備運転手順書（令和３年７月 30 日）

7令和４年４月報告書（案）・・・・・

東海第二発電所 作業票運用要領(令和３年７月 30 日)
東海第二発電所 配管計装図「残留熱除去系(A 系)」(2021 年４月)
東海第二発電所 配管計装図「残留熱除去系(B,C 系)」(2019 年６月)
東海第二発電所 運転日誌(2022 年１月 19 日～21 日)
作業票(D)「特別な保全計画に伴う追加点検(機械その２)E12-F170A G/P 交換」(21M２-0138)(2021 年 11 月 05 日）
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）原子炉補機冷却系熱交換器(A、B)から(B、C)への運転切替及び原子炉補機冷却系ポンプ(B)の隔離・水抜き操作
資料名・ 東海第二発電所 第 25 回定検停止時系統構成リスク管理週報(2021 年 12 月分,１月分)
・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(25 次改正)(2021 年 10 月 29 日）
・ 東海第二発電所 発電所補助設備運転手順書 ６.10 原子炉補機冷却水系（令和３年 12 月 22 月）
・ 東海第二発電所 配管計装図「補助海水系、残留熱除去海水系、ディーゼル発電機海水系」(2020 年 11 月)
・ 東海第二発電所 配管計装図「原子炉建屋補機冷却水系」(2020 年９月)
・ 東海第二発電所 配管計装図「計装空気系(その２)」(2020 年 11 月)
・ 東海第二発電所 運転日誌(2022 年１月６日,１月７日)
・ CR 管理票(不適合)「MCR CP-３ RCW 熱交 C 四方弁(７-11W１C)表示灯点灯
不良」（2022 年 01 月 06 日）(４) BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）タービン補機冷却系熱交換器(C)出口弁の開操作不可による補機冷却系機能のオ
ペラビリティ判断
資料名・ CR 管理票(不適合)「TCW 熱交 C 出口弁(７-11V３-C２)開操作不可(M21218)」(2022 年 01 年 06 日)
・ 東海第二発電所 発電所補助設備運転手順書(令和３年 12 月 21 日)
・ 東海第二発電所 運転日誌(2022 年１月分、２月分)
・ TCW(C)熱交換器海水出口弁 弁棒曲り対応について(2022 年２月)
・ 特別採用の採用に関する評価事項「TCW 熱交出口(７-11V３-C２)開操作不可8令和４年４月報告書（案）(M21-218)」(2022 年２月７日)
・ CR 管理票(不適合)(M21-218)のオペラビリティ判断について(2022 年２月８日)(５) BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）防災訓練（要素訓練、現場実動訓練）の計画・実施
資料名
・ 東海第二発電所 災害対策要領(令和３年８月 27 日）
・ 原子力事業者防災業務計画(令和３年８月）
・ 2021 年度業務計画及び訓練計画について(令和３年８月 31 日）
・ 東海第二発電所 災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領(令和３年５月１日）
・ 2021 年度 防災訓練実施計画書【要素訓練】(2022 年１月 21 日）
・ CR 管理票(不適合)「電子式個人線量計(多機能)定期点検における nf 誤差基準値外」(2022 年 02 月 01 日)
・ 東海第二発電所 移動式発電装置(高圧電源車)点検記録(2022 年１月 13 日)
・ 防災要員の力量評価結果表(2020 年４月 17 日)(６) BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）復水貯蔵タンク(B)内部点検に伴う内部被ばくの管理、一時的な管理区域の設定・解除
資料名
・ 日本原子力発電株式会社 調達管理要項「放射線管理仕様書」 (2020 年９月)
・ 東海第二発電所 「復水貯蔵タンク内部点検工事」工事要領書（2021 年 12 月14 日)
・ 東海第二発電所 放射線作業管理要領（2021 年６月 25 日)
・ 東海第二発電所 区域管理手順書(令和３年６月 25 日)
・ 東海第二発電所 管理区域の設定、解除の状況(2021 年 12 月 13 日)
・ 東海第二発電所 管理区域図(2021 年 12 月 14 日)
・ 東海第二発電所原子炉保安運営委員会運営要領(令和２年８月７日)
・ 東海第二発電所原子炉保安運営委員会提案事項及び審議結果(令和３年11 月 15 日)
・ 第 670 回東海第二発電所保安運営委員会議事録(2021 年 12 月７日)

9

令和４年４月報告書（案）・ CR 管理票(不適合)「一時管理区域の設定解除に係る保安運営委員会付議
資料の記載の適正化について」(2021 年 09 月 22 日)
・ 2020 年度以降 不適合(L２以上) 是正立案状況(2022 年１月 11 日現在)
２）減容固化体充填容器の手動取り出し作業
資料名・ CR 管理票(不適合)「セメント混練固化装置監視操作盤(SCADA１,２)画面内遠隔操作不良」(2021 年 08 月 24 日)
・ 廃棄物処理処分計画・実績(週報)(2021 年８月分～2022 年２月分)
・ 東海第二発電所 放射線作業管理要領（2021 年６月 25 日)
・ 工事等に係る技術検討会運営手引書（令和３年５月１日)
・ 東海第二発電所 減容固化体充填容器の手動移動について(2021 年 12 月 15日、工事等に係る技術検討会(第 500 回)資料)
・ 東海第二発電所 減容固化体充填容器の手動移動について(訓練結果反映)(2022 年２月１日)
・ 工事等に係る技術検討会議事録(第 500 回)(2022 年１月６日)
・ 東海第二発電所 AWP「発電付帯設備運転業務」（2021 年３月 30 日)
・ 東海第二発電所 リスク低減活動(危険予知)実施記録「発電付帯設備運転業務(雑固体減容処理設備、セメント混練固化装置)」（2022 年１月 28 日)(７) BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）是正処置プログラム（ＣＡＰ）活動
資料名・ ＣＡＰ会議議事録（2021 年７月～2022 年３月）
・ ＣＲ一覧（2021 年７月～2022 年３月）
・ 2021 年度 東海・東海第二発電所 不適合（Ｌ２以上）是正立案状況（まとめ）（2021 年３月１日から 2022 年２月 28 日までにＣＲＭで議論した不適合について集計）
・ 東海発電所／東海第二発電所ＣＡＱ案件処理状況（2022 年２月 21 日現在）
・ 2020 年度以降 不適合（Ｌ２以上）是正立案状況（2022 年２月 28 日現在）
・ ＣＲ管理票（不適合）（2021 年７月～2022 年３月）
・ 2021 年度第５回 品質保証委員会 議事次第（開催日時：2021 年 11 月９日）
・ 2021 年度第５回 品質保証委員会 報告及び審議内容まとめ（2021 年 11 月９日 品質保証委員会事務局）
・ 2021 年度 品質保証計画 上期実績（2021 年 10 月 28 日 作成）

10令和４年４月報告書（案）・ 2021 年度第５回 安全文化育成・維持活動推進委員会 議事録（開催日時：2021 年 11 月４日）
・ 2021 年度におけるＱＭＳ規程の記載充実化の対応状況について（2021 年 11 月９日 品質保証委員会事務局）
・ 東海・東海第二発電所 パフォーマンスレビュー会議（第 14 回）（全社）（2022 年２月 24 日）(８) BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の検証
資料名・ 東海第二発電所 安全実績指標の報告について（令和３年度第１四半期）（発室発第 61 号 令和３年８月 16 日）
・ パフォーマンス指標管理要領（ＱＭ東Ⅱ：８－２－４－１ １次改正）
・ 原子力規制検査において活用する安全実績指標（ＰＩ）に関するガイドライン 原
子力エネルギー協議会（2019 年６月）
・ 決裁書（標準） 件名：東海第二発電所及び敦賀発電所 安全実績指標の提出について（令和３年度第２四半期） （決裁番号：21-発室-0029 決裁日：2021-11-12）
５．２ チーム検査
５．２．１ 東海第二発電所(１) BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１) 令和３年度第３回 運転責任者認定試験
資料名・ 令和３年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・ 令和３年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・ 令和３年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書・ 令和３年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・ 令和３年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）

11