ダクト工場での取付により工事現場での作業工程削減！
工期短縮を可能とする断熱材

ダクト断熱エース

国土交通大臣
不燃認定取得品

特 長■ 適用可能条件（風道内 18℃）

■ 認定書

適用可能条件[風道内18℃]

相対湿度[%Rh]

100%
90%

非推奨領域

80%
70%
60%

結露境界線10mm品
結露境界線6mm品
結露境界線4mm品

50%
15202530

3540

雰囲気温度[℃]■ カット性国土交通大臣

不燃材認定「NM-4531」を取得済み■ 耐湿性
独立気泡構造により吸湿・吸水がないため、施工後経時での断熱性低下がなく、高湿度環境下でも断熱品質を維持。

断熱性変化比較
断熱性保持率（％）

100％
95％
90％
85％
80％
75％
70％
65％
60％
55％
50％

ハサミやカッターで簡単にカット可能

ダクト断熱エース
グラスウール01020

吸水率 (mg/cm2)

30405060

吸水量（g）

708090 100

グラスウール

ダクト断熱エース

1600.2
ダクト図面を使用してレシプロ式自動カット機でのカットも可能■ 貼合性
・国内工場にて粘着加工済みで、均一品質の工業製品。
・接着性の粘着剤で強固に固定。
・有機溶剤換気が不要。

■ 防塵性・ガラス繊維などの飛散がなく、軽装備で快適に施工可能。
・施工現場の作業環境改善に貢献。
・施工後もクリーンな環境で使用可能。表面清掃が容易。

防塵用保護めがね
マスクが不要外貼 り 断 熱
■ ダクト断熱エースの材料構成と断熱ダクト構造
断熱ダクト構造

耐傷ポリクロスアルミ箔

本体

発泡ポリオレフィン

ダクト本体用断熱材
品番：DDAH10/06/04

粘着剤＊特許出願済インナーテープ

発泡ポリオレフィン

フランジ結露防止用
品番：DINT04

クリップ

粘着剤

フランジカバーフランジカバー

耐傷ポリクロスアルミ箔

フランジ部断熱及び意匠用
品番：FGC-LONG/FGC-200 ～ 850

ダクト断熱エース

ダクト断熱エース
インナーテープ

発泡ポリオレフィン
アルミ箔

フランジ図粘着剤■ ダクト断熱エースの断熱プロセス
ダクト工場内作 / 天吊り前断熱

ダクトフランジにインナーテープを貼付け

ダクト側面にダクト断熱エース
本体を貼付け

角にアルミテープを貼り、断熱ダクトピースが完成

完成品

工事現場天吊り時処理

フランジカバーは長手方向50mm単位でご用意可能

断熱ダクトピース同士を接続

フランジカバーの外側にアルミテープを巻き回す

完成品※ 一辺 900mm 以上の角ダクトは FGC-LONG を接いで御使用下さい。

※ フランジカバー外側、断熱材つなぎ目に貼るアルミテープは弊社推奨品光洋化学（株）気密・防水テープ エースクロス011AL を御使用下さい。

●強固で耐久性のある粘着剤

ダクト断熱エースを用いている粘着剤は、耐久性に定評のあるアクリル系粘着剤を使用しています。その粘着力は7.0N/25mm（出荷時）以上であり、これは400mm 角ダクトに貼った場合で10kg 以上の荷重に相当します。粘着剤を鋼板に貼り付けた状態で高温高湿環境下に維持して評価を行い、経時に伴う粘着力変化に問題がないこと（図 1）、熱サイクル試験においても優れた耐久性を示すこと（図 2）を共に確認しています。
100％

180％

粘着力保持率（％）

粘着力保持率（％）

200％
160％
140％
120％
100％
80％
60％
40％
20％
0％

0200

400

600

経過時間（h）

800

図1. 高温高湿加速試験（加速条件：60℃ 95％ RH)

1000

80％
60％
W側平均
C側平均
D側平均
全体平均
想定使用下限

40％
20％
0％

02040

サイクル回数図2. 熱サイクル耐久性（-10℃⇔60℃）

100

内貼 り 断 熱
貼って…

組み立てたら繋ぐだけ■ 内貼りダクトの構造と機能●製作方法プラズマでカットした組立前のダクト鋼板に共板フランジ部まで本体を取り付け（図3）、ハゼのシングル側をダブル側に打ち込みます（図5）。組立て後のコーナーは断熱材が密着する構造（図4）となっていることで、ハゼ部のリーク防止効果があります。

図3. フランジ部まで断熱材を貼付けた鋼板

図4. 組立て後のコーナー部

シングル側
組みあがり
ダクト鋼板

はめこむ
ダクト断熱エース

ダブル側

図5. 断熱ダクト断面図

図6. コーナー部のコーナーピース

さらにコーナー部に三角形のコーナーピース（図6）を貼り付けることで、折り返しの本体と併せてフランジ用ガスケットの働きをするため、施工現場でのガスケット貼付け作業がなくなります。

●構造による脱落の防止

本体10mm品をフランジ部へ折り込むと共板用汎用クリップがかけ強力で耐久性のある粘着剤に加え、断熱材をフランジ部られなくなりますので、折り込む部分の本体厚みをアルミ箔部分を残まで内貼りし、断熱材をフランジで挟み込む構造にすることして2 ～ 6mmになる様厚みスライスして下さい。スライス部は粘着で万一の断熱材脱落を防止しています（図7）。

剤が無くなりますので、ダクト用スプレー糊でフランジ部へ貼り付けて下さい(本体6mm品、4mm品はそのままフランジ部へ貼り付けても汎用クリップの取り付けが可能)。

ダクト鋼板※厚みスライスをする際は刃物の取り扱いに御注意下さい。

ダクト断熱エース図7. ダクト断熱エース付き 断熱ダクト
図8. フランジ部厚みスライス後の本体(10mm品のみ)

施 工 例
■ 意匠性

露出ダクト

■ 狭い箇所■ 一時的な水濡れ■ PAC 更新

■ 内貼り断熱ダクト

さまざまな現場で活用されています。

製品 構 成 と 特 性
■ 特性
用途

側面断熱材

フランジ断熱・意匠

フランジ断熱補助

名称

本体

フランジカバー

インナーテープ

表面材-

発泡ポリオレフィン

-

構成

-

耐傷ポリクロスアルミ箔

断熱層基材

備考

-アルミ箔

-

-

-

粘着剤

アクリル系粘着剤 接着タイプ
ホルムアルデヒド放散量 0.10mg/L 未満

JIS K 1460 : 2015

離型紙

軽剥離剥離紙-

断熱層基材密度（kg/m3）43-

熱伝導率（W/（m・K））

0.041 以下

JIS K 1412-2 : 2016(23℃ )基材吸水率（mg/cm 2 ）0.2

JIS K 6767 : 1999 B 法

加熱毒性試験

合格

ABD0031 AITM3.0005

上記は代表値であり、保証値ではありません。
ダクト断熱エース本体 10mm 品は一般的なグラスウール 24K25mm 仕様の現場条件にてご使用頂けますが、実際のご使用条件を確認のうえご採用ください。

【シックハウス規制について】
建築基準法第 20 条及び平成 14 年国土交通省告示 1113 ～ 1115 号においてホルムアルデヒド発散材料が定められておりますが、ダクト断熱エースはこれに該当する材料は使用していないため「告示対象外建材」の扱いとなります。従いまして、建築内装材に使用される場合であっても制限はありません。

■ 標準品
販売単位価格

単価

販売単位
概算質量
（約 kg）

概算梱包サイズ（約 mm）

1巻

177,500 円

7,800 円 /m2

20620 Φ× 1,000H

50

1巻264,000 円

5,800 円 /m2

24670 Φ× 1,000H

910

50

1巻218,500 円

4,800 円 /m221550 Φ× 1,000H

425

10

1 袋 (10 巻 )14,000 円

140 円 /m

1.0

270 Φ× 350H

外貼り用

ダクト断熱エースフランジカバー

695

1.05

1 束（20 枚）

27,200 円

1,360 円 / 枚

1.5

150 × 200 × 1,150

外貼り用

気密・防水テープエースクロス011AL

-

50

20

1 箱 (30 巻 )

--

6.1

240 × 340 × 270H 外貼り推奨アルミテープ

長さL(M)

販売単位

910

256910ダクト断熱エース本体4mm品

4025010ダクト断熱エースインナーテープ

FGC-LONG

095105

ACE011AL

050020

品番

サイズ
番号

品名

厚み
幅t(mm) W(mm)DDAH10910025

ダクト断熱エース本体10mm品

10DDAH06

910050ダクト断熱エース本体6mm品

DDAH04910050

DINT04

標準

備考※ ACE011AL（光洋化学（株）製 気密・防水テープ エースクロス 011AL）単体での販売はいたしかねます。
受注生産にて FGC-200 ～FGC-850 まで 50mm 刻みで対応可能です。

■ フランジカバー事前カット品
295

FGC-250095345

345

FGC-300095395

395

FGC-350095445

445

FGC-400095495

495

FGC-450095545

FGC-500095595

FGC-550095645

FGC-600

095695

FGC-650095745745

FGC-700095795

795

FGC-750095845845

FGC-800

095895895

FGC-850095945

945

ダクト断熱エース
フランジカバー
事前カット品（受注生産品）《参考》フランジカバー図面▪FGC-LONG 標準品

1050
37.5095295

販売単位2095

FGC-200

品名545695595645

各サイズ
1 束（20 枚）695

35▪FGC-300 受注生産品 300角共板用
39537.5

サイズ
番号2095厚み
幅
長さt(mm) W(mm) L(mm)品番35325※ダクト断熱エースフランジカバーはダクト風道辺長さ 200mm ～ 850mm まで50mm 単位にて事前カット可能です ( 受注生産品 )。

https://www.furukawa.co.jp/foam/duct/
AT・機能樹脂事業部門●お問い合わせは機能樹脂製品部〒 254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5-1-9

TEL.（0463）24-8315 FAX.（0463）24-8421
輸出管理規制について本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。
また、米国再輸出規制（EAR:Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。
本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。

P-553 203 TR 100