「防火設備定期報告制度」のご案内ご存知ですか？

防火扉・防火シャッターなど防火設備は、おおむね6カ月〜1年までの間隔において特定行政庁が定める時期に、防火設備の専門知識を有する者による点検と、特定行政庁への報告が必要とされています。

防 火シャッター

防火扉

防火設備の定期検査は、ホーチキにご相談ください！
防火設備定期報告制度 の対象となる
主な建築物

ショッピングセンター

映画館・劇場

ホテル

病院

博物館

“防火設備”は防火設備検査員による多くの 人 が 集まる施 設 の 防 火 設 備 の 検 査 が 強 化されました。
専門技術を有する資格者「防火設備検査員」が検査を行います。
検査と定期報告については、民間建築物と公共建築物で、下記のように定められています。
◆ 民間建築物…検査および定期報告が必要で、その時期はおおむね6ヵ月〜1年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期です。
◆ 公共建築物…1年ごとに定期点検が必要です。
（定期点検とは公共建築物における検査のことです）

防火設備定期検査の対象となる建築物
定期検査の対象となる建築物は、下記表のほかに特定行政庁が定める場合があります。
対象用途の位置・規模（いずれかに該当するもの）
建築物の対象用途 ※１

３階以上の階劇場、映画館、演芸場

床面積

地階

面積に関係なく必要

客席が200㎡以上

観覧場（屋外観覧場を除く）、公会堂、集会場

2階が300㎡以上

旅館、
ホテル
病院、有床診療所または就寝用福祉施設 ※2

主階が１階にないもの

100㎡超

ー
ー
ー

200㎡以上
100㎡超体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツの練習場（学校に付属しないもの）
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

2000㎡以上ーー

・２階が500㎡
以上

100㎡超

ー

・3000㎡以上※1 該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外となります。
ただし、病院、有床診療所または就寝用福祉施設は対象です。
※2 就寝用福祉施設とは以下のものをいいます。
サービス付き高齢者向け住宅【共同住宅、寄宿舎、有料老人ホームのいずれかに該当】
認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム【寄宿舎に該当】助産施設、乳児院、障害者入所施設
助産所
盲導犬訓練施設
救護施設、更生施設
老人短期入所施設
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の事務所【老人短期入所施設に該当】
老人デイサービスセンター（宿泊サービスを提供するものに限る。）【老人短期入所施設に類するものに該当】
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
母子保健施設障害者支援施設、福祉ホーム、障害者福祉サービス事業（就寝利用のある自立訓練又は就労移行支援）の事業所

検査と定期報告が必要となります。
定期検査・報告の対象となる防火設備

防 火シャッター

防 火 扉

耐火クロス
スクリーン

ドレンチャー
その他水幕を形成する
防火設備

水幕注）常時閉鎖式（普段閉鎖された状態となっており、開放しても自動的に閉鎖状態に戻るもの）の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は対象外

主な検査内容検査内容については、防火設備の高度な検査を行うことになります。

防火シャッター

駆動装置の状態確認

シャッターの機械的検査○○

閉じ力、運動エネルギーの測定

停止距離、運動エネルギーの測定
○

○

防火扉
耐火クロススクリーン

危害防止装置○○感知器との連動確認

総合的な作動確認

○

○

○

○

○○

※上記のような専門的な検査となるため、防火設備の設置状態や連動状態を理解し、十分な事前準備を行った上で検査をする必要があります。
※従来の検査よりも多くの人員を配置し、時間と費用が掛かる作業となります。
※検査を実施する上では周囲の状況に十分配慮し、検査する時間帯によっては、専用の警備員を配置する必要があることをご理解ください。

検査および定期報告の流れ［報告手続きの流れ］◎専門技術を有する資格者⑴ 委託• 一級建築士• 二級建築士• 防火設備検査員⑶ 結果を報告

建築物等の所有者・管理者

特定行政庁⑵ 調査/検査⑷ 必要に応じて違反是正指導等「防火設備の定期検査」
は、ホーチキにご相談ください。
防火設備の技術は高度化しており専門的な知識や技術が必要です。
そのため、国では国土交通大臣が認める防火設備検査員という新たな資格を設けました。
ホーチキでは専門の技術者「防火設備検査員」の有資格者を多数配置しております。防火設備の定期検査は、是非ホーチキにご相談ください。

地方自治体

6ヵ月〜1年ごと【特定行政庁】

防火設備の定期検査

確認

防火シャッター
防火スクリーン

ホーチキ専門技術者【防火設備検査員】

所有者または管理者

防火扉（常時閉鎖式を除く）

ドレンチャー
その他の水幕を形成する設備●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7311
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

3-2302202311005A005-V