［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機ほう酸注入ライン(常用)の異常について
16．12．20
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年１２月１８日１１時５８分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
12月18日(土)13時00分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 12月18日(土)11時58分、伊方３号機は通常運転中のところ、ステムフリーテスト実施において、ほう酸注入ライン(常用)が使用できないことが判明した。なお、ステムフリーテストに伴う出力降下は制御棒操作により正常に実施している。
２ 詳細は調査中である。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
12月19日(日)14時15分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、他のほう酸注入ラインが使用可能であることを確認し、また当該ラインからの漏洩等の不具合ではないことから、ほう酸が詰まっているものと推定した。
２ このため、当該ラインについて、区画毎に順次通水確認を実施した結果、当該ラインが正常に通水できることを確認した。
３ 詰まりは、当該ラインに滞留中のほう酸水が局部的に濃縮してほう酸が析出し、一時的に発生したものと推定される。
４ 当該ラインは現状２ヶ月に１回通水しているが、今後１ヶ月に１回通水し、詰まりを防止することとする。
５ 本事象による環境への放射能の影響及びプラント運転への影響はない。
県としては、職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

１６年

１２月

１８日

（ 土 ） １３時００分

岡村

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力９２３MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月１８日１１時５８分

発生状況
概
要運転状況

備

考

２．場

所：

３．状

況：

伊方３号機補助建屋内（管理区域内）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、本日１１時５８分頃
３号機のステムフリーテスト実施において、ほう酸濃縮液注入ラインが使用出来ない事が確認されました。
なお、ステムフリーテストに伴う出力降下は制御棒操作により正常に実施しております。
詳細が調査中です。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ 第２報）
発信年月日
発 信 者
当 該 機号 機

平成 １６年
伊方発電所

１２月岸本

１９日

（ 日 ）

１４時１５分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力９２３MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月１８日１１時５８分

発生状況
概要

２．場

所：

３．状

況：

伊方３号機補助建屋内（管理区域内）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、１２月１８日１１時５８分頃３号機のステムフリーテスト実施において、ほう酸注入ラインが使用出来ない事が確認されました。
なお、ステムフリーテストに伴う出力降下は制御棒操作により正常に実施しております。
〔第１報にてお知らせ済み〕
その後、他のほう酸注入ラインが使用可能であることを確認し、また当該ラインからの漏えい等の不具合ではないことから、ほう酸が詰まっているものと推定しました。
このため、当該ラインについて区画毎に順次、通水確認を実施した結果、当該ラインが正常に通水できることを確認しました。
詰まりは、当該ラインに滞留中のほう酸水が局部的に濃縮して、ほう酸が析出し、一時的に発生したものと推定されます。
当該ラインは、現状２ヶ月に１回通水しておりますが、今後、１ヶ月に１回通水し、詰まりを防止することとします。
本事象による環境への放射能の影響およびプラントの運転への影響はありません。
本事象に関わるお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所第３号機 ほう酸注入ライン概略図

１次系純水タンク

抽出ライン

浄化装置

ほう酸タンク

体積制御タンク

ほう酸混合器ほう酸ポンプＭ

充てんライン
局部的にほう酸詰まりがあったと推定される箇所
充てんポンプ

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去 冷却器循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注
水量を 調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

ほう酸混合器
主給水ポンプ

ほう酸タンク
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

１次系純水タンク
ほう酸注入ライン(常用)の異常
使用済燃料ピッ ト

排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

１次系純水ライン

ほう酸混合器

ほう酸注入ライン用語の解説○ステムフリーテスト
運転中に、タービンの弁が正常に動作するかどうかを確認する定期的な試験。運転中、タービンの弁は常時開であるため、あらかじめ出力を若干下げ、弁のわずかな閉動作を行って、弁が開状態で固着していないことを確認する。

○ほう酸注入ライン
原子炉の出力は制御棒及びほう酸濃度により制御されており、ほう酸濃度を濃くする際にほう酸溶液を注入する配管をほう酸注入ラインという。常用が１系統、予備が２系統あり、今回詰まりがあったのは常用１系統。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成16年12月18日(土)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
11:40 11:50 12:00 12:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １８１８１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１６１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２１２１２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２６２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１３１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１６１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１４１５１５
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１５１５１４１５※降雨の状況：有・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
12:20 降雨時 降雨時以外
１７４１１８２４４３２４１５３３１６２１３７２１２５４２２６１２３６１５２１３６２０２２３５２４１６３７１６１５４１１６１５４１１６１３４１１５１４４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。