［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機第５高圧給水加熱器Ａの伝熱管溶接部からの漏えいについて
18 ．１.10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１７年１２月 １日１５時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
12月１日( 木)15時30分、四国電力( 株) から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 12月１日(木)15 時頃、定期検査中の伊方２号機において、第５高圧給水加熱器Ａの漏えい検査において管板と伝熱管の溶接部に漏えいがあることを確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
12月27 日( 火)18時00分、四国電力( 株) から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、当該漏えい箇所に微小な貫通穴（直径約０．１ミリメートル以下）を１箇所確認した。
２ このため、当該部を切削除去後、溶接補修を行い、12 月27日17 時00分耐圧検査により異常の無いことを確認した。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％）・停止中運転中（出力％）・ 停止中
運転中（出力103％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１７年 １２月 １日（ 木 ） １５時 ３０分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

MWにて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
１．出力
２．第１８回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： １２月 １日 １５時頃
２．場所：

３．状

況：

２号機

タービン建家２階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、本日１５時頃、第５高圧給水加熱器Ａ※の漏えい検査において管板と伝熱管の溶接部に漏えいがあることが確認されました。
今後、詳細を調査することといたします。
発生状況
概
要

本事象による環境への放射能の影響はありません。

※ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１７年 １２月 ２７日（ 火 ） １８時 ００分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

MWにて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
１．出力
２．第１８回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： １２月 １日 １５時頃
２．場

所：

３．状

況：

２号機

タービン建家２階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、１２月１日１５時頃、第５高圧給水加熱器Ａ※ の漏えい検査において管板と伝熱管の溶接部に漏えいがあることが確認されました。
[第１報にてお知らせ済み]
発生状況
概
要

調査の結果、当該漏えい箇所に微小な貫通穴（直径約 O.1mm以下）が１箇所確認されたため、当該部を切削除去後、溶接補修を行い、本日１７時００分耐圧検査により異常のないことを確認しました。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

※ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方２号機 第５高圧給水加熱器まわり概略系統図

湿分分離加熱器

低圧タービン
高圧タービン
蒸気発生器

復 水 器

抽気

第５高圧給水加熱器
管板
漏えい箇所

伝熱管

低圧給水加熱器

Ｐ

主給水ポンプ
脱気器

溶接部
伝熱管入口部

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注
水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ使用済燃料ピッ ト

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

伝熱管溶接部から漏えい

第５高圧給水加熱器

管板部拡大写真(漏えい箇所周辺)

用語の解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが主給水ポンプを境にして、上流側のものを低圧給水加熱器、下流側のものを高圧給水加熱器という。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成１７年１２月１日(木)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
14:40 14:50 15:00 15:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１７１７九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２３２３２４
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２０２０２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２５２６２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ（点検中）
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ（点検中）
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１５１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１４１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3（点検中）㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１４１４１５※降雨の状況：有・無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:20 降雨時 降雨時以外
１７４１１８２３４３２４１５３３
１６２０３７２１２５４２２６３６１５３６２０２１３５２４１４３７１６１４４１１６１４４１１６４１１５１４４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。