［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機低圧給水加熱器ドレンタンク２Ａの水位変動について
20．２．12
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年 １月１６日 １１時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
１月16日(水)11時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ １月16日(水)11時10分頃、通常運転中の伊方２号機において、低圧給水加熱器ドレンタンク２Ａの水位制御機能に不調があることを保修員が確認した。
２ 詳細は現在調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
１月17日(木)13時50分、四国電力から、その後の調査結果について、次のとおり連絡があった。
○ 当該タンクの水位制御機能を調査した結果、常用・バックアップ用の制御機能とも水位変動がみられたため、調整を行い、制御状態を確認し、当初の定期検査の予定どおり、１月17日(木)０時20分に送電を停止した。
○ 停止操作中に当該タンクの水位変動が大きくなり、タンク出口のポンプが自動停止し、水位制御が常用からバックアップに切り替わったが、停止操作に影響はなかった。
○ 水位検出配管の水を抜くための弁から空気の吸い込みがあり、水位制御に影響を与えていた可能性があることがわかった。
○詳細は、今後定期検査中に調査する。
○ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力102％） ・停止中運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

放水口
復水充てんポンプ

２ 次 冷却 水を 加熱 し、ポンプ熱 効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧給水加熱器

低圧給水加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ2A

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

Ｐ
水位制御弁

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット○脱気器
２次 冷 却水 中に 溶け込んだ空気を除 去する。

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

伊方２号機低圧給水加熱器ドレンタンク２Ａの水位変動(20.1.16)

伊方２号機低圧給水加熱器ドレンタンク水位制御系統図

発電機

原子炉格
納容器

脱気器
高圧給水加熱器

蒸気発生器※

第２～３低圧
給水加熱器

第１低圧給水加熱器
復水ポンプ

復水器
放水口へ（海水）給水ポンプ

取水口より（海水）

ドレン

加圧器

ドレン

当該箇所
原子炉容器

一次冷却材ポンプ

低圧給水加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ調節器

検出器

空気吸い込み箇所

検出器

調節器

ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ
ﾎﾟﾝﾌﾟ
復水器へ
水位制御弁
（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用）

水位制御弁
（常用）

第１低圧給水 ※加熱器出口

低圧給水加熱器ドレンタンク

水位制御弁(常用)調節器(常用)低圧給水加熱器ドレンポンプ
低圧給水加熱器ドレンタンク水位制御装置

水位制御弁(常用)水位検出配管水抜き弁

空気吸い込み箇所

閉止プラグ

用語の解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが、復水器から主給水ポンプまでに設置されたものを低圧給水加熱器、主給水ポンプから蒸気発生器までに設置されたものを高圧給水加熱器という。
○低圧給水加熱器ドレンタンク
低圧給水加熱器で生じたドレン水を回収するためのタンク○水位制御装置
低圧給水加熱器ドレンタンク内の水位を一定に保つため、常用とバックアップ用の２系統の水位制御装置が設置されており、水位検出器で検出した水位に応じて、水位制御弁が開閉する仕組みとなっている。
○水位検出器
低圧給水加熱器ドレンタンク内の水位をフロートにより検出し、水位に比例した空気圧力信号を水位調節器に出力する。
○調節器
空気圧力の信号を水位制御弁に出力し、弁開度を調節するためのもので、自動または手動で使用できる。自動の場合は、給水加熱器内の水位が調節器で設定した水位と一致するように、水位制御弁に弁開度を調整するための信号を出力する。手動の場合は、調節器を操作することにより、給水加熱器内の水位や調節器で設定した水位とは関係なく、水位制御弁を任意の開度に調整することができる。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成20年1月16日(水)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
10:50 11:00 11:10 11:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １８１８１８１８
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２３２４愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１６１６１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２７２７２７２６豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１３１３１３１３加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２７２６２７２７大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２２２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１６１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１５１４１４１５
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１４１４１５１４㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１５１５１５１６※降雨の状況： 有 ・ 無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
11:30 降雨時 降雨時以外
１８４１１８２４４６２４１５３５１６２０４１２１２６４６２６１４３９１３２７４３２３２１３６２３１５３９１６１６４１１６１５４１１５１５４２１４１５４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。