試

験地受

験番号氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 28 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を含めて 26 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1DAI-D-2GM.mcd

Page 1

16/10/19 11:43

v6.20※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 蛍光ランプや水銀ランプに利用されている放電現象として亜正しいものはどれか。

1阿

火花放電

2阿

コロナ放電

3阿

アーク放電

4阿

グロー放電

〔No 阿〕 図に示すつの点電荷 ＋Q 1〔C〕亜−Q 2〔C〕の間に働く静電力 F〔N〕の大きさを表す式
として正しいものはどれか。
ただし亜点電荷間の距離は r〔m〕亜電荷のおかれた空間の誘電率は ε〔F/m〕とする。

1阿F＝

Q1 Q2〔N〕
4 π ε r22阿F＝Q1 Q2〔N〕
4πεr

3阿F＝

Q1 Q2〔N〕
2 π ε r2

4阿F＝

Q1 Q2〔N〕
2πεr

A−2DAI-D-2GM.mcd

Page 216/10/19 11:43v6.20

〔No 阿 〕 図に示す回路において亜回路全体の合成抵抗と電流 I 2 の値の組合せとして亜正しいものはどれか。
ただし亜電池の内部抵抗は無視するものとする。

合成抵抗

電流 I 21阿25 Ω

2 A2阿25 Ω

4 A

3阿85 Ω

2 A

4阿85 Ω

4 A〔No 阿 〕 図に示す亜内部抵抗 10 kΩ亜最大目盛 20 Ｖの永久磁石可動コイル形電圧計を使用し亜最大200 V まで測定するための倍率器の抵抗 R m〔kΩ〕の値として亜正しいものはどれか。

1阿10 kΩ2阿90 kΩ3阿100 kΩ

4阿900 kΩA−3DAI-D-2GM.mcd

Page 316/10/19 11:43v6.20

〔No 阿 〕 同期発電機の並行運転を行うための条件として亜必要のないものはどれか。

1阿起電力の大きさが等しい。

2阿起電力の位相が一致している。

3阿起電力の周波数が等しい。

4阿

定格容量が等しい。

〔No 阿 〕 変圧器の規約効率 η〔％〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
P ：出力〔kW〕
Pc：負荷損〔kW〕
Pi：無負荷損〔kW〕

1阿η＝P×100〔％〕P−Pc−Pi2阿η＝P＋Pi×100〔％〕P−Pc−Pi3阿η＝

P×100〔％〕P＋Pc＋Pi4阿η＝P＋Pi×100〔％〕
P＋Pc＋Pi〔No 阿 〕 進相コンデンサと接続して使用する直列リアクトルに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

電圧波形のひずみを軽減する。

2阿コンデンサ開放時の残留電荷を短時間に放電させる。

3阿遮断時の再点弧発生時に電源側のサージ電圧を抑制する。

4阿コンデンサ回路に流入する高調波に対して誘導性になるように選定する。

A−4DAI-D-2GM.mcd

Page 416/10/19 11:43v6.20

〔No 阿〕 図に示す汽力発電の強制循環ボイラにおいて亜アとイの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ

1阿給水ポンプ

過熱器

2阿給水ポンプ

節炭器

3阿循環ポンプ

過熱器

4阿循環ポンプ

節炭器〔No 阿〕 高圧電路に使用する機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿高圧断路器(DS) は亜負荷電流を開閉できる。

2阿高圧交流負荷開閉器(LBS) は亜負荷電流を開閉できる。

3阿

高圧限流ヒューズ(PF) は亜短絡電流を遮断できる。

4阿高圧交流真空遮断器(VCB) は亜短絡電流を遮断できる。

A−5

DAI-D-2GM.mcd

Page 516/10/19 11:43v6.20

〔No 阿10〕 高圧配電系統におけるループ方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿幹線を環状にし亜電力を方向より供給する方式である。

2阿樹枝状方式に比べて亜需要密度の低い地域に適している。

3阿樹枝状方式に比べて亜供給信頼度が高い。

4阿事故時にその区間を切り離すことにより亜他の健全区間に供給できる。

〔No 阿11〕 照明に関する用語と単位の組合せとして亜不適当なものはどれか。

用語

単位

1阿光度

cd

2阿光束lm

3阿照度

lx

4阿輝度

l m/m 2〔No 阿12〕 電気加熱の方式に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

交番磁界内において亜導電性の物体中に生じる渦電流損や磁性材料に生じるヒステリシス損により加熱する。

1阿

抵抗加熱

2阿誘導加熱

3阿

誘電加熱

4阿

赤外線加熱

A−6DAI-D-2GM.mcd

Page 616/10/19 11:43

v6.20

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 水力発電に用いられる水車において亜水車形式と動作原理による分類の組合せとして亜不適当なものはどれか。

水車形式

動作原理による分類

1阿ペルトン水車

衝動水車

2阿プロペラ水車

衝動水車

3阿デリア水車

反動水車

4阿フランシス水車

反動水車〔No 阿14〕 屋外変電所の雷害対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿変電所の接地に亜メッシュ方式を採用する。

2阿屋外鉄構の上部に亜架空地線を設ける。

3阿避雷器の接地は亜Ｃ種接地工事とする。

4阿避雷器を架空電線の電路の引込口及び引出口に設ける。

A−7

DAI-D-2GM.mcd

Page 7

16/10/19 11:43v6.20

〔No 阿15〕 図に示す日負荷曲線の日負荷率として亜適当なものはどれか。

需 要 電

1 000

日負荷曲線

800

力

600
400〔kW〕

20001阿60 ％2阿70 ％

3阿80 ％

4阿90 ％

2468101214時

刻 〔時〕

1618202224〔No 阿16〕 架空送電線の電線のたるみの近似値 D〔m〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとし亜電線支持点の高低差はないものとする。
S：径間〔m〕
T：最低点の電線の水平張力〔N〕
W：電線の単位長さ当たりの重量〔N/m〕

1阿D＝

W S2〔m〕
8 T22阿D＝S W2〔m〕
8 T23阿D＝W S2〔m〕
8T

4阿

D＝

S W2〔m〕
8T

A−8DAI-D-2GM.mcd

Page 816/10/19 11:43v6.20

〔No 阿17〕 架空送電線路のねん架の目的として亜適当なものはどれか。

1阿電線の振動エネルギーを吸収する。

2阿雷の異常電圧から電線を保護する。

3阿

電線に加わる風圧荷重を低減させる。

4阿各相の作用インダクタンス亜作用静電容量を平衡させる。

〔No 阿18〕 図に示す単相線式配電線路の送電端電圧 V s〔V〕と受電端電圧 V r〔V〕の間の電圧降下v〔V〕を表す簡略式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は亜次のとおりとする。
R：線当たりの抵抗〔Ω〕
X：線当たりのリアクタンス〔Ω〕
cos θ：負荷の力率sin θ：負荷の無効率
I：線電流〔A〕

1阿v ＝ 2 I ( R cos θ＋X sin θ )〔V〕

2阿v ＝ 2 I ( X cos θ＋R sin θ )〔V〕

3阿v ＝ I ( R cos θ＋X sin θ )〔V〕

4阿v ＝ I ( X cos θ＋R sin θ )〔V〕

A−9DAI-D-2GM.mcd

Page 916/10/19 11:43v6.20

〔No 阿19〕 高圧配電線路で最も多く採用されている中性点接地方式として亜適当なものはどれか。

1阿非接地方式

2阿直接接地方式

3阿抵抗接地方式

4阿消弧リアクトル接地方式〔No 阿20〕 配電系統の電圧調整に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿負荷時タップ切替変圧器による変電所の送出電圧の調整

2阿分路リアクトルにより系統の遅れ力率を改善することによる電圧の調整

3阿

ステップ式自動電圧調整器(SVR) による線路電圧の調整

4阿静止型無効電力補償装置(SVC) を用いた無効電力の供給による電圧の調整〔No 阿21〕 照明用語に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿法線照度とは亜光源の光軸方向に垂直な面上の照度である。

2阿

照明率とは亜基準面に達する光束の亜光源の全光束に対する割合である。

3阿

光束法とは亜作業面の各位置における直接照度を求めるための計算方法である。

4阿

保守率とは亜ある期間使用した後に測定した平均照度の亜新設時に測定した平均照度に対する割合である。

A − 10DAI-D-2GM.mcd

Page 1016/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿22〕 電気使用場所において亜三相誘導電動機が接続されている使用電圧 400 V の電路と大地との間の絶縁抵抗値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜定められているものはどれか。

1阿0.1 MΩ 以上

2阿0.2 MΩ 以上

3阿0.3 MΩ 以上

4阿0.4 MΩ 以上〔No 阿23〕 低圧屋内配線の施設場所と工事の種類の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜不適当なものはどれか。
ただし亜使用電圧は 100 V とし亜事務所ビルの乾燥した場所に施設するものとする。

施設場所

工事の種類

1阿

展開した場所

ライティングダクト工事

2阿展開した場所

ビニルケーブル(VVR) を用いたケーブル工事

3阿

点検できない隠ぺい場所

PF 管を用いた合成樹脂管工事

4阿

点検できない隠ぺい場所

金属ダクト工事〔No 阿24〕 高圧受電設備に使用する断路器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜断路器は垂直面に取り付けることとし亜切替断路器を除くものとする。

1阿横向きに取り付けない。

2阿操作が容易で危険のおそれのない箇所を選んで取り付ける。

3阿

縦に取り付ける場合は亜接触子(刃受) が下部になるようにする。

4阿ブレード(断路刃) は亜開路したときに充電しないよう負荷側とする。

A − 11DAI-D-2GM.mcd

Page 11

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿25〕 高圧受電設備の変圧器の過負荷保護に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿変圧器の一次側にリアクトルを取り付ける。

2阿変圧器に警報接点付ダイヤル温度計を取り付ける。

3阿

変圧器の一次側に変流器を設け亜過電流継電器を取り付ける。

4阿

変圧器の二次側に変流器を設け亜サーマルリレーを取り付ける。

〔No 阿26〕 建築物等の外部雷保護システムに関する用語として亜"日本工業規格(JIS) 上亜関係のないものはどれか。

1阿

回転球体法

2阿

保護レベル

3阿開閉サージ

4阿

水平導体〔No 阿27〕 地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿

地中箱は亜車両その他の重量物の圧力に耐える構造とした。

2阿

暗きょ式で施設した地中電線に耐燃措置を施した。

3阿

管路式で施設した電線に耐熱ビニル電線(H I V) を使用した。

4阿

直接埋設式のケーブルは亜衝撃から防護するように施設した。

A − 12

DAI-D-2GM.mcd

Page 12

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿28〕 自動火災報知設備を設置する事務所ビルにおいて亜煙感知器を設ける場所として亜消防法
上亜不適当なものはどれか。
ただし亜感知器の取付面の高さは
1阿

廊下

2阿

会議室

3阿

電算機室

4阿

地下駐車場ｍ未満とする。

〔No 阿29〕 非常用の照明装置に設ける予備電源が亜充電を行うことなく継続して点灯させることができる時間として亜建築基準法上亜定められているものはどれか。

1阿10 分間

2阿20 分間3阿30 分間

4阿60 分間A − 13

DAI-D-2GM.mcd

Page 13

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿30〕 高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形) の特性に関する次の記述のに当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

特性インピーダンスには亜50 Ω と減衰量がイアがあり亜周波数が高いほど。

アイ

1阿75 Ω

大きい

2阿75 Ω

小さい

3阿300 Ω大きい

4阿300 Ω小さい〔No 阿31〕 高速運転で集電電流が大容量の区間に用いられる電車線のちょう架方式として亜最も適当なものはどれか。

1阿直接ちょう架式

2阿剛体ちょう架式

3阿

ダブルメッセンジャ式

4阿コンパウンドカテナリ式〔No 阿32〕 図に示す道路照明においてオーバーハングを示すものとして亜適当なものはどれか。
adb
1阿ａ2阿ｂ

3阿ｃ

4阿ｄc

道路幅
車道幅
路肩

A − 14DAI-D-2GM.mcd

Page 14

16/10/19 11:43

v6.20

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 建 物 内 の 給 水 設 備 に お け る 水 道 直 結 直 圧 方 式 に 関 す る 記 述 と し て亜不 適 当 な も のはどれか。

1阿受水槽が不要である。

2阿

加圧給水ポンプが不要である。

3阿

建物の停電時には給水が不可能である。

4阿

水道本管の断水時には給水が不可能である。

〔No 阿34〕 コンクリートの硬化初期における養生に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

適当な温度(10〜25 ℃) に保つ。

2阿表面を十分に乾燥した状態に保つ。

3阿

直射日光や風雨などに対して露出面を保護する。

4阿振動及び荷重を加えないようにする。

〔No 阿35〕 測量に関する次の文章に該当する測量方法として亜適当なものはどれか。

アリダード等の簡便な道具を用いて距離茜角度茜高低差を測定し亜現場で直ちに作図する。


1阿

三角測量

2阿

平板測量

3阿

スタジア測量4阿トラバース測量

A − 15

DAI-D-2GM.mcd

Page 15

16/10/19 11:43v6.20

〔No 阿36〕 図に示す送電用鉄塔基礎のうち深礎基礎として亜適当なものはどれか。

1阿

2阿

3阿

4阿

〔No 阿37〕 国内の鉄道において亜新幹線鉄道の軌間として亜正しいものはどれか。

1阿1 676 mm2阿

1 435 mm3阿

1 372 mm4阿

1 067 mm

〔No 阿38〕 コンクリートに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿コンクリートは亜水茜セメント茜細骨材茜粗骨材茜混和剤から作られる。

2阿コンクリートの圧縮強度と引張強度は亜ほぼ等しい。

3阿

使用骨材によって普通コンクリートと軽量コンクリート等に分かれる。

4阿

空気中の二酸化炭素によりコンクリートのアルカリ性は表面から失われて中性化していく。

A − 16

DAI-D-2GM.mcd

Page 1616/10/19 11:43

v6.20

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 配 線 用 図 記 号 と 名 称 の 組 合 せ と し て亜日 本 工 業 規 格 (JIS) 上亜誤 っ て い る も の はどれか。

図記号名称

1阿分電盤

2阿蛍光灯

3阿点滅器(4阿コンセント(床面に取り付ける場合)路）

A − 17

DAI-D-2GM.mcd

Page 17

16/10/19 11:43

v6.20

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 太陽光発電システムの施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿雷害等から保護するため亜接続箱にサージ防護デバイス(SPD) を設けた。

2阿

ストリングごとに開放電圧を測定して亜電圧にばらつきがないことを確認した。

3阿ストリングへの逆電流の流入を防止するため亜接続箱にバイパスダイオードを設けた。

4阿

太陽電池アレイ用架台の構造は亜固定荷重の他に風圧亜積雪亜地震時の荷重に耐えるものとした。

〔No 阿41〕 高圧架空配電線の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電線接続部の絶縁処理には亜絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有する絶縁カバーを使用した。

2阿

高圧電線は亜圧縮スリーブを使用して接続した。

3阿延線した高圧電線は亜張線器で引張り亜たるみを調整した。

4阿

高圧電線の引留支持用には亜玉がいしを使用した。

〔No 阿42〕 金属線ぴ工事による低圧屋内配線に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜誤っているものはどれか。
ただし亜使用電圧は 100 V とし亜線ぴは電気用品安全法の適用を受けた一種金属製線ぴとする。

1阿

電線を線ぴ内で接続して分岐した。

2阿電線にビニル電線(I V) を使用した。

3阿

乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設した。

4阿線ぴの長さが 4 m 以下なので亜Ｄ種接地工事を省略した。

A − 18DAI-D-2GM.mcd

Page 18

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿43〕 電気鉄道におけるパンタグラフの離線防止対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿トロリ線の硬点を多くする。

2阿トロリ線の接続箇所を少なくする。

3阿トロリ線の勾配変化を少なくする。

4阿トロリ線の架線張力を適正に保持する。

〔No 阿44〕 有線電気通信設備に関する記述として亜有線電気通信法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜光ファイバを除くものとする。

1阿横断歩道橋の上に設置する架空電線(通信線) は亜その路面から 3 m の高さとした。

2阿電柱の昇降に使用するねじ込み式の足場金具を亜地表上 1.8 m 以上の高さとした。

3阿屋内電線(通信線) が低圧の屋内強電流電線と交差するので亜離隔距離を 10 cm 以上とした。

4阿

屋内電線(通信線) と大地間の絶縁抵抗を直流 100 V の絶縁抵抗計で測定した結果亜0.1 MΩ であったので良好とした。

〔No 阿45〕 新築工事の着手に先立ち亜工事の総合的な計画をまとめた施工計画書に記載するものとして亜最も関係のないものはどれか。

1阿

機器承諾図

2阿

総合仮設計画3阿

官公庁届出書類の一覧表

4阿使用資材メーカーの一覧表

A − 19DAI-D-2GM.mcd

Page 1916/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿46〕 仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿仮設計画は亜安全の基本となるもので亜関係法令を遵守して立案しなければならない。

2阿仮設計画の良否は亜工程やその他の計画に影響を及ぼし工事の品質に影響を与える。

3阿仮設計画は亜全て発注者が計画し設計図書に定めなければならない。

4阿仮設計画には亜火災予防や盗難防止に対する計画が含まれる。

〔No 阿47〕 電気工事の工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿常にクリティカルな工程を把握し亜重点的に管理する。

2阿

電力引込みなどの屋外工事の工程は亜天候不順などを考慮して余裕をもたせる。

3阿工程が変更になった場合には亜速やかに作業員や関係者に周知徹底を行う。

4阿

作業改善による工期短縮の効果を予測するには亜ツールボックスミーティングが有効である。

〔No 阿48〕 図に示す工程表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿タクト工程表2阿バーチャート工程表

3阿ガントチャート工程表

4阿ネットワーク工程表

A − 20DAI-D-2GM.mcd

Page 20

16/10/19 11:43v6.20

〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

パレート図

2阿管理図

3阿

特性要因図

4阿

ヒストグラム

度数

1阿604020098100102104
測定値〔No 阿50〕 接地抵抗計による接地抵抗の測定に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿測定用補助接地棒(P亜C) は亜被測定接地極(E) を中心として両側に配置した。

2阿

測定前に亜接地端子箱内で機器側と接地極側の端子を切り離した。

3阿

測定前に亜接地抵抗計の電池の電圧を確認した。

4阿検流計の指針が#(ゼロ) 目盛りを指示したときのダイヤルの目盛りを読んだ。

A − 21DAI-D-2GM.mcd

Page 21

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿51〕 労働者の感電の危険を防止するための措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿移動電線に接続する手持型の電灯は亜感電の危険を防止するためガード付きとした。

2阿仮設の配線を通路面で使用するので亜配線の上を車両などが通過することによる絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で敷設した。

3阿

作業中に感電のおそれのある電気機械器具に亜感電注意の表示をしたので亜その充電部分の感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを省略した。

4阿電気室は電気取扱者以外の者の立入りを禁止したので亜充電部分の感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを省略した。

〔No 阿52〕 昇降設備の設置に関する次の記述のに当てはまる語句として亜労働安全衛生法

上亜定められているものはどれか。

事業者は亜高さ又は深さがをこえる箇所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

1阿0.75 m

2阿

1.0 m

3阿1.5 m4阿3.0 mA − 22

DAI-D-2GM.mcd

Page 2216/10/19 11:43

v6.20※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業法上亜指定建設業として定められていないものはどれか。

1阿建築工事業

2阿管工事業3阿電気通信工事業

4阿電気工事業〔No 阿54〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業を営もうとする者は亜政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き亜建設業の許可を得なければならない。

2阿国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は亜特定建設業の許可を受けていなければならない。

3阿建設業の許可は亜 年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。

4阿

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者
は亜その一般建設業の営業所ごとに置かなければならない専任の技術者になることができる。

〔No 阿55〕 保安規程に関する記述として亜電気事業法上亜定められていないものはどれか。

1阿保安規程は亜事業用電気工作物の保安を監督する主任技術者が定める。

2阿保安規程には亜事業用電気工作物の運転又は操作に関することを定める。

3阿保安規程は亜保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに定める。

4阿

事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は亜保安規程を守らなければならない。

A − 23

DAI-D-2GM.mcd

Page 23

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿56〕 電気用品の定義に関する次の記述のに当てはまる語句の組合せとして亜電気用品安全法上亜定められているものはどれか。

この法律において電気用品とは亜次に掲げる物をいう。
一アの部分となり亜又はこれに接続して用いられる機械亜器具又は材料であって亜政令で定めるもの
二三イ

であって亜政令で定めるもの

蓄電池であって亜政令で定めるもの

ア

イ

1阿

一般用電気工作物

携帯発電機

2阿

一般用電気工作物

太陽光発電装置

3阿

自家用電気工作物

携帯発電機

4阿

自家用電気工作物

太陽光発電装置〔No 阿57〕 電気事業者が亜一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿低圧検電器

2阿

絶縁抵抗計

3阿

接地抵抗計

4阿

抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計A − 24

DAI-D-2GM.mcd

Page 24

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿58〕 一般用電気工作物において亜電気工事士法上亜電気工事士でなければ従事してはならない電気工事の作業から除かれているものはどれか。
ただし亜電線は電気さくの電線及びそれに接続する電線を除くものとする。

1阿金属製の電線管を曲げる作業

2阿

地中電線用の管を設置する作業

3阿

電線相互を接続する作業

4阿

電線を直接造営材に取り付ける作業〔No 阿59〕 建築物の主要構造部として亜建築基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿

壁

2阿

柱

3阿

はり

4阿

基礎

〔No 阿60〕 消防用設備等のうち消火活動上必要な施設として亜消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿排煙設備2阿連結散水設備3阿自動火災報知設備4阿非常コンセント設備〔No 阿61〕 特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させる者として亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

1阿安全衛生推進者

2阿店社安全衛生管理者

3阿総括安全衛生管理者

4阿

元方安全衛生管理者

A − 25

DAI-D-2GM.mcd

Page 25

16/10/19 11:43

v6.20

〔No 阿62〕 事故報告に関する次の記述のに当てはまる語句の組合せとして亜労働安全衛生法上亜適当なものはどれか。

事業者は亜ゴンドラのワイヤロープが切断した事故が発生したときは亜をイ

ア

亜報告書に提出しなければならない。

ア

イ

1阿

遅滞なく

市町村長

2阿

遅滞なく所轄労働基準監督署長

3阿

48 時間以内に市町村長

4阿

48 時間以内に所轄労働基準監督署長〔No 阿63〕 労働契約等に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿使用者は亜満 18 才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

2阿使用者は亜労働契約の不履行について違約金を定め亜又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

3阿使用者は亜賃金台帳及び雇入亜解雇その他労働関係に関する重要な書類を年間保存しなければならない。

4阿

労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては亜労働者は亜即時に労働契約を解除することができる。

〔No 阿64〕 物の燃焼亜合成等に伴い発生する物質のうち亜大気汚染防止法上亜ばい煙として定められていないものはどれか。

1阿鉛

2阿

塩素

3阿

カドミウム

4阿

一酸化炭素

A − 26

DAI-D-2GM.mcd

Page 2616/10/19 11:43

v6.20