［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機高圧注入ライン流量計の故障について
18．５．15
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]１８年 ５月１３日１６時５９分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
５月13日(土)17時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ５月13日(土)16時59分頃、調整運転中の伊方１号機で、中央制御室の高圧注入ライン低温配管側流量の指示計器に異常があることを保修員が確認した。
２ 現在、詳細は調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
５月13日(土)22時05分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
○ 高圧注入ポンプが停止中であり、当該流量計は本来ゼロを指示しているべ
3
きところ、約20m /hを示していた。また、下流側の流量計はゼロを指示していた。
○ 点検を行った結果、電気回路の部品(アンプカード)に異常が確認されたことから、当該部品を取替えを行い、検出器の指示値に異常のないことを確認して、19時39分に復旧した。
○ 本事象は、流量検出器部品(アンプカード)の不良であり、高圧注入機能には問題はない。
○ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況調整運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中運転中（出力 ％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図
発生 場所＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

流：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ流

高圧タービン流○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧給水加熱器

給 水ポ ン プ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット

取水口

Ｍ

管理 区域 内で 使用 した
清掃 用の 紙や 布等 を焼却し、体積を減ら す。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

中央制御室制御盤

高圧注入ライン低温配管側流量(赤色の線)が０からわずかにずれている。
(約20m3/h)

高圧注入ライン低温配管側流量

流量記録計(制御盤背面に設置)

流量計外観

カードを交換

流量計故障箇所

用語の解説○高圧注入系
１次冷却材喪失事故が起こった場合に、非常用炉心冷却設備の作動信号により、燃料取替用水タンク等のほう酸水を炉心に注入する系統。
伊方１号機には、高圧注入系が２系列あり、各系列に流量計が３台設置されている。今回異常のあった流量計は、１系列の一番上流（ポンプ側）の流量計。

○流量計
流路の内径を一部小さくしておき、その前後で流量に応じた圧力差が生じることを利用して、流量を測定するもの。圧力差を測定して、電気信号に変換している。

オリフィス

流れ流量計測用配管

差圧計

流量大→圧力差大
流量小→圧力差小周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成１８年５月１３日(土)
測
定値
測定局
時刻
16:40 16:50 17:00 17:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１５１６１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１４１４１４媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２５２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１１１１１
１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４１３１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３１３１３１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１１１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
17:20 降雨時 降雨時以外
１５４１
１８２２４３２４１４３３１６１９３７２１２４４２２６１１３６１５２３３６２０２０３５２４１３３７１６１３４１１６１３４１１６１２４１１５１３４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。