［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方２号機アスファルト固化装置熱媒循環ポンプの温度スイッチ異常について
16．10．6
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］有・無国への法律に基づく報告対象事象[評価レベル]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時[漏えい量]
１６年１０月６日 ０時２５分
１号・２号・３号・共用設備

発生場所
異常の概要

管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常種

類・地震、人身事故、その他［異常の内容］
１０月６日１時００分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ １０月６日０時２５分、通常運転中の伊方２号機で、アスファルト固化装置を停止したところ 、「キャンドポンプモータ過熱」の警報が発信した。
２ 点検の結果、熱媒循環ポンプＡの温度スイッチに異常を確認した。
３ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
１０月６日１３時１０分、四国電力㈱から、異常の原因及び復旧状況について次のとおり第２報がありました。
○調査の結果、熱媒循環ポンプＡに内蔵しているモータ過熱検出用温度スイッチの回路が断線していることが判明した。
○このため、当該ポンプを手配し、入荷後、取り替えることとする。
○当該ポンプには予備機があるため、アスファルト固化装置は予備機を使用して通常どおり運転している。
県としては、八幡浜中央保健所職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％）・停止中
運転中（出力 98％）
・停止中
運転中（出力 102％）
・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ

３○区分Ａ，Ｂ以外の事項

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

アスファルト固化装置概略系統図

低レベル放射性廃液

アスファルト貯蔵タンク

廃液供給タンク

アスファルト供給タンク

当該箇所

モータ

アスファルト混和機

熱媒
冷却器

Ｐ
熱媒循環
ポンプＡ

ドラム缶

Ｐ
熱媒循環ポンプＢ

熱媒
加熱器

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［ 凡例］

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 さ
せ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ<アスファルト固化設備>
低 レ ベル 放 射性廃液

使用済
燃料

軸封 油タンク

主給水ポンプアスファルト
供給ポンプ

軸封部

ｱ ｽﾌ ｧ ﾙﾄ
混 和機

使用済燃料ピッ ト

アスファルト
供給配管

アスファ ルト
供給タン ク

軸封油循環ポンプ

熱 媒加熱 器

熱媒循環ポンプＡ

発生場所

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

モ ー ター

端子 箱 （温 度 ス イッ チ 等）

熱媒循環ポンプＡ（全景）ポンプ

用語の解説○アスファルト固化装置

プラ ント廃液 や洗濯 排水等 の低レベ ル放射 性廃液を 、アス ファルトと混ぜて固化する装置。 主に定期検査時等に運転。

○アスファルト固化装置熱媒循環ポンプ

アス ファルト 固化装 置内の アスファ ルトが 固まるの を防ぐ ため、加温用の 熱媒を循 環させる ための ポンプ。 アスファル ト固化装 置運転時に運転。Ａ，Ｂ２台のポ ンプを定期的に切り替えて使用。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成16年10月６日(水)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
0:100:20
0:30
0:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１６１７１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２３２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１５１５１４
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２４２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２
１１
１２
１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４
１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１２１３１３１３力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１３１４１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
0:50 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２２４３２４１４３３１６１９３７２１２４４２２６１１３６１５２０３６２０２１３５２４１４３７
１６１４４１１６１３４１１６１２４１１５１３４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。