［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方１号機非常用ディーゼル発電機１Ａシリンダ注油器の指示計の不具合について
20．２．29
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年２月２９日９時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２月29日(金)９時40分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ２月29日(金)９時10分、通常運転中の伊方１号機で、非常用ディーゼル発電機１Ａのシリンダ注油器の油の流れを示す指示計に不具合があることを保修員が確認し、非常用ディーゼル発電機１Ａを点検することとした。
２ 詳細は調査中である。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
２月29日(金)13時50分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該指示計の油の流れ状態を示す鋼球が、正常な位置にないことを確認したため、当該指示計を予備品と取り替えた。
２ 非常用ディーゼル発電機の起動試験により異常のないことを確認し、11時58分通常状態に復旧した。
３ 今後、詳細について調査する。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［保安規定で定める運転上の制限を逸脱した時間(非常用ディーゼル発電機１Ａ待機除外)：９時25分から11時58分］
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タ ンク
通常運転中は、非 常用炉心冷却設備等の水源とし て待機し、定期検査時には燃料 取替時の水張りに使用する。

○蒸気 発生器
原 子炉 で温 めら れた 高
温 の水 を利 用し て別 の水 （２ 次冷 却水 ）を 蒸気に変 える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

緊急時に原子炉格納容器 内に注水し、内部を冷却 ･減圧 する。

格納容器 ｽﾌﾟﾚｲ冷却器（ 高圧 ター ビ ンへ ）所内電源○原子炉容器
ウラ ン燃 料を 核分 裂させて 、そ の時 に出 る熱で水 （１ 次冷 却水 ）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原 子炉に高 圧で注水し 、燃料を冷却する。

ｼﾘﾝﾀﾞ注油器
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に 原子 炉に 低圧 大容 量で 注
水し 、燃 料を 冷却 する 。ま た、 原
子炉停止時の冷却 にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次 冷却水に 溶け込んだ イオン状 の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次 冷却設備 への注水量を調整する 。

２次 冷却 水を 加熱 し、熱効率を向上させ る。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域 内で 使 用した
清掃 用の 紙や 布 等を焼却し、体積を減 らす。

○復水器
タ ービ ンを まわ した 蒸
気 を海 水で 冷や して 水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却 水中 に溶 け込んだ空気を除去す る。

伊方１号機非常用ディーゼル発電機１Ａ
シリンダ注油器の指示計の不具合

伊方１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ潤滑油系統概略図

シリンダ油
サービスタンクディーゼル機関

シリンダＮｏ．１〜４
シリンダＮｏ．６〜１０・シリンダＮＯ．５・・・

発電機

当該箇所
各シリンダへ指示計(インジケータ)

シリンダ注油器

潤滑油タンクシリンダ注油器設置場所

非常用ディーゼル発電機１Ａ

指示計

シリンダ注油器

非常用ディーゼル発電機１Ａシリンダ注油器

潤滑油を供給していないのに鋼球が浮いており、潤滑油が流れているような指示をしている。

非常用ディーゼル発電機１Ａシリンダ注油器の指示計

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方１号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

○非常用ディーゼル発電機シリ ンダ注油器
シリンダ注油系統は、シリンダ油サービスタンクよりシリンダ注油器を経てピストン摺動面に潤滑油を供給するもの。
シリンダへの注油は１ピストンあたり４ヶ所から行われている。また、インジケータ(指示計)内の鋼球の上下動により注油状態を確認する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成20年2月29日(金)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
8:50
9:00
9:10
9:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１３１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２０２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４１４１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１４１３１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１３１３１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１４１４※降雨の状況： 有 ・ 無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:30 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２３４６２４１５３５１６２０４１２１２４４６２６１２３９１３２６４３２３２０３６２３１４３９１６１４４１１６１４４１１５１３４２１４１３４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。