［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方２号機原子炉容器入口管台内表面の傷について
17．11．9
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
＜国において確認中＞[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]１７年１１月 ９日 ９時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
11月９日(水)10時00分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 11月９日(水)９時30分、定期検査中の伊方２号機で、原子炉容器入口管台溶接部のレーザーピーニング工事（※）の施工前検査（液体浸透探傷検査）を実施した結果、入口管台Ａと一次冷却材入口配管との溶接部付近の内表面に微小な傷（最大長さ約２mm）が３箇所で確認された。
２ 運転中に一次冷却材の漏洩の兆候は認められていない。
３ 今後、当該部分の金属組織調査など、詳細調査を実施することとする。
４ また、入口管台Ｂについても計画どおり点検を行う。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
（※）溶接部にレーザーを照射し、残留応力を低減させる工事。
（詳細は別紙「用語の説明」を参照）
県としては、八幡浜保健所職員が伊方発電所に立ち入り、状況を確認することとしています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

放水口
１次冷却材 配管
入口管台Ａ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

復水ポンプ
２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給 水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

一次冷却材の流れ

一次原冷子

却

炉材

容配器

管側側

ＰＴ指示(３箇所：約１〜２ｍｍ)

原子炉容器入口管台(Ａ)内面ＰＴ結果

7

用語の解説○原子炉容器入口管台
原子炉容器から出た１次冷却材は、蒸気発生器で熱交換した後原子炉容器に戻るが、その戻り配管を「一次冷却材入口配管」といい、同配管と原子炉容器を接続するために原子炉容器側に設けてある短い配管状の部分を「原子炉容器入口管台」という。

○原子炉容器入口管台レーザーピーニング工事「レーザーピーニング工事」とは、溶接部にレーザーを照射し、溶接部の残留応力を低減させる工事。
国内外の加圧水型炉において、１次冷却系統のインコネル６００合金溶接部で応力腐食割れ事例が発生していることから、予防保全対策として、伊方１号機の今回定期検査において、原子炉容器入口管台部にレーザーピーニングを行い、溶接時の引張残留応力を低減させ、耐応力腐食割れ性の向上を図ることとしており、今回、レーザーピーニングの施工前検査として、液体浸透探傷検査を実施していたもの 。（工事概念図：別紙）○液体浸透探傷検査
金属表面の非破壊検査方法の一種。金属表面にあらかじめ色のついた検査液を塗布し、傷に浸透させた後ふき取り、更に現像液を塗布すると、傷に入っていた検査液が浮き出て確認できることから、傷が発見できる。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成１７年１１月９日(水)
測定値
測定局
時刻
9:10
9:20
9:30
9:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
１７１７１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２３２４２４大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２０２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１４１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１４１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１５１４１３１４※降雨の状況：有・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:50 降雨時 降雨時以外
１７４１
１８２３４３２４１５３３
１６２０３７２１２５４２２６１２３６１５２３３６２０２０３５２４１４３７１６１４４１１６１４４１１６１２４１１５１４４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。