試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 28 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 15 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 50 分から 16 時までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B−1

DAM-電1PM.mcd

Page 1

16/05/18 14:30

v6.20

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 継電器茜継電装置の文字記号と用語の組合せとして亜日本電機工業会規格(JEM)上亜誤っているものはどれか。

文字記号

用語

1阿

RPR

逆電力継電器2阿DGR

地絡方向継電器

3阿OCR

過電流継電器4阿UVR

過電圧継電器〔No 阿58〕 下請契約に関する記述として亜建設工事標準下請契約約款上亜不適当なものはどれか。

1阿元請負人は亜元請工事を円滑に完成するため亜施工上関連のある工事との調整を図り亜必要がある場合は亜下請負人に対して指示を行う。

2阿下請負人は亜元請負人が契約に違反し亜その違反によって工事を完成させることが困難となったときは亜契約を解除することができる。

3阿

元請負人は亜下請負人が正当な理由がなく亜工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないときは亜契約を解除することができる。

4阿下請負人は亜共同住宅の新築工事であらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は亜一括してこの工事を第三者に請け負わせることができる。

B−2DAM-電1PM.mcd

Page 2

16/05/18 14:30

v6.20

※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 屋内に設置するディーゼル機関を用いた自家発電設備の施工に関する記述として亜消防法上亜不適当なものはどれか。
ただし亜自家発電設備はキュービクル式以外のものとする。
1阿発電機の操作盤の前面には亜幅 1 m の操作スペースを確保した。

2阿発電機の点検面の周囲には亜幅 0.6 m の点検スペースを確保した。

3阿予熱する方式の原動機なので亜原動機と燃料小出槽の間隔を 2 m とした。

4阿

燃料小出槽の通気管の先端は亜屋外に突き出して建築物の開口部から 0.6 m 離した。

〔No 阿60〕 屋外に設置するキュービクル式高圧受電設備の施工に関する記述として亜高圧受電設備
規程上亜不適当なものはどれか。
1阿キュービクルは亜隣接する建築物から 3 m 離して設置した。

2阿

キュービクルへ至る保守点検用の通路の幅は亜0.6 m とした。

3阿

キュービクル前面には亜基礎に足場スペースを設けた。

4阿小学校の敷地内に設置したキュービクルの周囲には亜さくを設けた。

〔No 阿61〕 A 及び B を支持点とした図のような架線工事において亜次の近似式を用いて弛度 d を測定する方法として亜適当なものはどれか。

 a ＋ b ＝ 2 d

1阿角度法

2阿等長法

3阿異長法

4阿

水平弛度法

B−3DAM-電1PM.mcd

Page 316/05/18 14:30v6.20

〔No 阿62〕 低圧屋内配線の D 種接地工事の施工に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿

金属管工事で乾燥した場所に使用電圧 100 V の配線を施設したとき亜管の長さが8 m であったので接地工事を省略した。

2阿ケーブル工事で乾燥した場所に交流対地電圧 200 V の配線を施設したとき亜防護装置の金属部分の長さが 8 m であったので接地工事を省略した。

3阿金属可とう電線管工事で交流対地電圧 200 V の配線を施設したとき亜管の長さが4 m であったので接地工事を省略した。

4阿

金属線ぴ工事で使用電圧 100 V の配線を施設したとき亜線ぴの長さが 4 m であった
ので接地工事を省略した。

〔No 阿63〕 高圧ケーブルの地絡事故を検出するシールド接地工事を示す図として亜不適当なものはどれか。

1阿

引込用ケーブル2阿

引込用ケーブル

高圧ケーブル

高圧ケーブルCB

引出用ケーブル4阿引出用ケーブル

高圧ケーブル

高圧ケーブル
ZCT

電源側

電源側

CB

CB

シールド接地

シールド接地

3阿

ZCT

電源側

電源側

ZCT

シールド接地CB

ZCT

シールド接地

B−4

DAM-電1PM.mcd

Page 416/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿64〕 屋内の低圧幹線ケーブルをケーブルラックに敷設する工事に関する記述として亜最も不適
当なものはどれか。

1阿ケーブルは整然と並べ亜垂直部では 1.5 m の間隔で固定する。

2阿ケーブルの固定には亜配線用合成樹脂結束帯(ナイロンバンド) を使用する。

3阿垂直部に多数のケーブルを敷設する場合は亜同一の子げたに固定する。

4阿ケーブル屈曲部の内側半径をケーブル外径の倍とする。

〔No 阿65〕 架空単線式の電車線路に関する記述として亜鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準上亜誤っているものはどれか。
ただし亜新幹線鉄道は除くものとする。

1阿本線の電車線は亜公称断面積 85 mm 2 の溝付硬銅線とした。

2阿シンプルカテナリちょう架式の支持物相互間の距離は亜80 m とした。

3阿列車が 90 km/h 以下の速度で走行する区間なので亜剛体ちょう架式とした。

4阿

カテナリちょう架式の電車線のハンガ間隔は亜 5 m とした。

〔No 阿66〕 建築物の屋内駐車場の車路管制設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ループコイルは亜鉄筋から 60 mm 離して亜コンクリートに埋設した。

2阿

赤外線式感知器の発光器茜受光器は亜組を 1.5 m 間隔で設置した。

3阿車路の直上に取り付ける信号灯の高さは亜車路面から器具下端で 2.1 m とした。

4阿

壁掛型発券器の発券口の高さは亜車路面から 1.2 m とした。

〔No 阿67〕 地中電線路に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿単心ケーブル条を引入れる管路に亜鉛メッキ鋼管(G P)を使用した。

2阿管路には亜ライニングなど防食処理を施した厚鋼電線管を使用した。

3阿

亜鉛メッキ鋼管(G P)と強化プラスチック複合管(P F P)の接続は亜異物継手で行った。

4阿マンホールの管口部分には亜マンホール内部に水が浸入しにくいように防水処理を施した。

B−5

DAM-電1PM.mcd

Page 516/05/18 14:30

v6.20※問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 施工計画書の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿労務計画では亜合理的かつ経済的に管理するために労務工程表を作成する。

2阿安全衛生管理計画では亜安全管理体制の確立のために施工体制台帳を作成する。

3阿搬入計画書は亜建築業者や関連業者と打ち合せて亜工期に支障のないように作成する。

4阿

施工要領書は亜品質の維持向上を図り安全かつ経済的施工方法を考慮して作成する。

〔No 阿69〕 仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿仮設の配線に接続する吊下げ電灯は亜床上 3 m としガードを取り付けた。

2阿

高さ 10 m 以上の単管足場の計画には亜足場に係る工事の有資格者を参画させた。

3阿

屋内に設ける仮設通路については亜通路面から 1.5 m 以内に障害物がないようにした。

4阿

構内の仮設の地中電線路は亜管径 100 mm の波付硬質合成樹脂管を用いて亜埋設深さを舗装下面から 0.3 m 以上とした。

〔No 阿70〕 防火対象物の消防用設備等の届出に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜消防法上亜正しいものはどれか。

着工届は亜工事に着手しようとする日の 10 日前にまでに完了した日から日以内にイ

アが亜設置届は亜工事がが亜消防長又は消防署長に届け出なければならない。

アイ

1阿所有者亜管理者又は占有者

甲種消防設備士2阿所有者亜管理者又は占有者所有者亜管理者又は占有者

3阿甲種消防設備士

甲種消防設備士4阿

甲種消防設備士所有者亜管理者又は占有者

B−6

DAM-電1PM.mcd

Page 6

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿71〕 図に示す利益図表において亜施工出来高 x 1 が x 0 より大きいとき亜ア〜ウに当てはまる
語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

ウイアアイ

ウ

1阿

固定原価

変動原価利益2阿固定原価

変動原価

損失

3阿変動原価

固定原価

利益

4阿変動原価

固定原価

損失〔No 阿72〕 アロー形ネットワーク工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿フリーフロートとは亜作業を最早開始時刻で始め亜後続する作業を最早開始時刻で始めてもなお存在する余裕時間をいう。

2阿トータルフロートとは亜作業を最早開始時刻で始め亜最早完了時刻で完了する場合にできる余裕時間をいう。

3阿フリーフロートは亜トータルフロートと等しいか又は小さい。

4阿トータルフロートがゼロである作業経路をクリティカルパスという。

B−7

DAM-電1PM.mcd

Page 716/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿73〕 ネットワーク工程表を利用した山積み図に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜図は山崩し後の例である。

05B(3)
411033A(4)

E(2)

H(5)

12D(4)

6

2C(4)

15F(2)

2G(2)

4J(3)

63557I(4)238
人 6A420CB0FGDIHJE
51015日1阿山崩しに使用する山積み図は亜最早開始時刻と最遅開始時刻の通りについて作成する。

2阿山崩しに使用する山積み図は亜クリティカルパスが底辺にくるように作成する。

3阿

山崩しは亜トータルフロートの小さい順に始める。

4阿

山崩しは亜トータルフロートが同じ場合亜作業時間の長いほうから開始する。

〔No 阿74〕 工場立会検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿現場代理人が任命した検査員は亜検査結果などを検査記録に記載しなければならない。

2阿

照明器具などのメーカ標準品については亜工場立会検査の対象としなくてもよい。

3阿メーカが事前に行った社内検査の試験成績書は亜工場立会検査の検査資料として使用できない。

4阿工場立会検査に使用する測定機器は亜校正成績書等によりトレーサビリティがとれたものとする。

B−8

DAM-電1PM.mcd

Page 816/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿75〕 品質管理に用いる特性要因図に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿原因を追究して対策を立てるために作成する。

2阿

データのばらつきの状態が分かりやすい。

3阿

多くの関係者から意見を抽出し作成する。

4阿図の形から魚の骨とも呼ばれる。

〔No 阿76〕 非常用の照明装置の検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿照明器具に亜(一社)日本照明工業会のJ I L適合マークが貼付されていることを確認した。

2阿

光源が蛍光灯の場合亜常温下で床面において水平面照度で 1 lx 以上確保されていることを確認した。

3阿

予備電源は亜常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替わることを確認した。

4阿

常時点灯方式の電池内蔵形器具への配線は亜点滅器を設置した回路から分岐した場合亜線引きであることを確認した。

〔No 阿77〕 高所作業車の定期自主検査を行ったとき亜記録し年間保存しなければならない事項として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿検査方法2阿検査を実施した者の氏名

3阿検査標章をはり付けた年月

4阿

検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは亜その内容

B−9

DAM-電1PM.mcd

Page 916/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿78〕 建設現場において亜作業主任者を選任すべき作業として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿石綿を取り扱う作業

2阿掘削面の高さが 2 m の地山の掘削の作業

3阿高さが 4 m の構造の足場の組立ての作業

4阿アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業〔No 阿79〕 墜落等による危険を防止するための措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿踏み抜きの危険のある屋根上には亜幅が 25 cm の歩み板を設けた。

2阿高さが 2 m の作業床の端亜開口部には亜囲いを設けた。

3阿脚立は亜脚と水平面との角度が 75 度のものを使用した。

4阿

移動はしごは亜幅が 30 cm のものを使用した。

B − 10DAM-電1PM.mcd

Page 1016/05/18 14:30

v6.20※

問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業者が建設工事の現場ごとに掲げなければならない標識の記載事項として亜建設業
法上亜定められていないものはどれか。

1阿

商号又は名称2阿

現場代理人の氏名

3阿一般建設業又は特定建設業の別4阿許可年月日亜許可番号及び許可を受けた建設業〔No 阿81〕 監理技術者資格者証に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿以上の監理技術者資格を有する者であるときは亜これらの資格を合わせて記載した資格者証が交付される。

2阿資格者証には亜最初に交付を受けた年月日が記載されている。

3阿資格者証の有効期間は亜申請により更新される。

4阿資格者証の有効期間は亜年である。

〔No 阿82〕 特定建設業者が作成し亜工事現場の見やすい場所に掲示する施工体系図に表示する事項として亜建設業法上亜定められていないものはどれか。

1阿作成した特定建設業者の商号又は名称

2阿

作成した特定建設業者が請け負った建設工事の名称

3阿

工期及び発注者の商号亜名称又は氏名

4阿

当該建設工事における各下請負人の請負金額

B − 11

DAM-電1PM.mcd

Page 1116/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿83〕 電気工作物に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。

1阿工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は亜保安規程を工事完了後亜遅滞なく届け出なければならない。

2阿保安規程には亜災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

3阿船舶亜車両又は航空機に設置されるものは亜電気工作物から除かれている。

4阿

事業用電気工作物の工事亜維持又は運用に従事する者は亜主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

〔No 阿84〕 使用電圧 200 V の交流の電路に使用する電気用品のうち亜電気用品安全法上亜特定電気用品に該当しないものはどれか。

1阿二種金属線ぴ(A 型）

2阿ケーブル(CV 22 mm 2 3 心）3阿電流制限器(定格電流 30 A）

4阿

電気温水器(定格消費電力 10 kW)〔No 阿85〕 次の記述のうち亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿特殊電気工事には亜ネオン工事と非常用予備発電装置工事がある。

2阿特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は亜経済産業大臣が交付する。

3阿第一種電気工事士は亜自家用電気工作物に係るすべての電気工事の作業に従事することができる。

4阿

認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事することができる。

B − 12DAM-電1PM.mcd

Page 1216/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿展示場の用途に供する建築物は亜特殊建築物ではない。

2阿建築物に設ける防火シャッターは亜建築設備ではない。

3阿建築主事を置いていない市町村の区域についての特定行政庁は亜都道府県知事である。

4阿

居室とは亜居住亜執務亜作業亜集会亜娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

〔No 阿87〕 次の記述のうち亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿一級建築士になろうとする者は亜一級建築士試験に合格し亜国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2阿設計図書とは亜建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい亜現寸図その他これに類するものは含まれない。

3阿

建築士は亜大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において亜建築設備士の意見を聴いたときは亜設計図書にその旨を明らかにしなければならない。

4阿

一級建築士は亜他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは亜その設計図書の一部を変更することができない。

〔No 阿88〕 次の記述のうち亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿無窓階とは亜建築物の地上階のうち亜総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。

2阿漏電火災警報器は亜建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置する。

3阿乙種消防設備士は亜政令で定める消防用設備等の工事及び整備を行うことができる。

4阿

排煙設備には亜手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けなければならない。

B − 13DAM-電1PM.mcd

Page 13

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿89〕 建設業における安全衛生管理体制に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っている
ものはどれか。

1阿

事業者は亜総括安全衛生管理者が旅行亜疾病亜事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは亜代理者を選任しなければならない。

2阿安全衛生責任者を選任した請負人は亜同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し亜遅滞なく亜その旨を通報しなければならない。

3阿衛生管理者を選任した事業者は亜その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

4阿都道府県労働局長は亜労働災害を防止するため必要があると認めるときは亜事業者に対し亜安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

〔No 阿90〕 建設業における安全委員会及び衛生委員会に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは亜それぞれの委員会の設置に代えて亜安全衛生委員会を設置することができる。

2阿安全委員会は亜常時 20 人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。

3阿衛生委員会の委員の一人は亜衛生管理者のうちから事業者が指名した者でなければならない。

4阿安全委員会及び衛生委員会は亜毎月回以上開催するようにしなければならない。

〔No 阿91〕 使用者が労働契約の締結に際し亜労働者に対して書面の交付により明示しなければならない労働条件として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働契約の期間に関する事項

2阿従事すべき業務に関する事項

3阿休職に関する事項

4阿

退職に関する事項

B − 14DAM-電1PM.mcd

Page 1416/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿92〕 産業廃棄物に関する記述について亜廃棄物の処理及び清掃に関する法律上亜誤っているものはどれか。

1阿事業活動に伴って生じた汚泥亜廃油及び廃酸は亜産業廃棄物である。

2阿

事業者は亜産業廃棄物を運搬するまでの間亜産業廃棄物保管基準に従い亜生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。

3阿管理票交付者は亜産業廃棄物の処分が終了した旨が記載された管理票の写しを亜送付を受けた日から4阿年間保存しなければならない。

発生した産業廃棄物を事業場の外において保管を行った事業者は亜保管をした日から30 日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

B − 15DAM-電1PM.mcd

Page 15

16/05/18 14:30

v6.20