［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機高圧注入ライン流量記録計電源線の損傷について
19．７．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１９年 ６月 ５日１９時１１分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月５日(火)20時06分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ６月５日(火)19時11分、第24回定検中の伊方１号機で 、「計装用分電盤１Ａ、１Ｃ負荷トリップ」の警報が発信し、記録計の一部が停止した。
２ 詳細は、調査中である。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
６月６日(水)11時15分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、中央制御盤内で作業中の運転員が、誤って高圧注入ライン流量記録計の電源線にあたり、被覆を損傷させたため、電源線がショートし、計装用分電盤１Ｃにある原子炉盤用とその下流にある計装用の２台の電源スイッチが自動で｢切｣(トリップ)となり、警報が発信したものと判明した。
２ その後当該記録計を隔離し、｢切｣となった２台の電源スイッチを復旧した。
３ 当該記録計の電源線の損傷部を切除し、新品の端子を取付けた上で、６月６日(水)11時00分通常状態に復旧した。
４ ２台の電源スイッチが｢切｣となっていた５日19時11分から19時22分の間は、中央制御室において指示計による監視等の必要な処置をしており、プラントへの影響はなかった。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認
しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

６月

５日

（ 火 ） ２０時６分

松井

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
１．出力
２．第２４回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

６月

２．場

所：

伊方発電所１号機

３．状

況：地震・ その他

５日１９時１１分

伊方発電所１号機では第２４回定検中のところ、本日１９時１１分「計装用分電盤１Ａ、１Ｃ負荷トリップ」の警報が発信し、記録計の一部が停止しました。
発生状況
概要

運転状況

備考

詳細については、現在調査中です。
なお、本事象による環境への放射線の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月６日（ 水 ） １１時

１５分

岡﨑

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
１．出力
２．第２４回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

６月

２．場

所：

１号機

３．状

況：地

震・ その他

５日１９時１１分
中央制御室

伊方発電所１号機では第２４回定検中のところ、６月５日１９時
１１分「計装用分電盤１Ａ、１Ｃ負荷トリップ」の警報が発信し、記録計の一部が停止しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概要

運転状況

備考

調査の結果、中央制御盤内で作業中の運転員が誤って、高圧注入ライン流量記録計の電源線にあたり、被覆を損傷させたため、電源線がショートし、計装用分電盤１Ｃにある原子炉盤用とその下流にある計装用の２台の電源スイッチが自動で「切」（トリップ）となり、上記の警報が発信したものと判明しました。
その後、当該記録計を隔離し、「切」となった２台の電源スイッチを復旧しました。また、当該記録計の電源線の損傷部を切除し、新品の端子を取付けた上で、本日１１時００通常状態に復旧しました。
なお、２台の電源スイッチが「切」となっていた５日１９時１１分から１９時２２分の間は、中央制御室において指示計による監視等の必要な処置をしており、本件に伴うプラントへの影響はありません。
本事象による環境への放射線の影響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

充てんポンプ

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

＜中央制御室＞

使用済燃料

中央制御盤
使用済燃料ピッ ト

高圧注入ライン流量記録計電源線の損傷(★部流量を測定している流量記録計)

計装用電源単線結線概略図

原子炉コントロールセンタ１Ｃ１

直流コントロールセンタ１Ａ

原子炉コントロールセンタ１Ｃ２

後備計装用
電源盤１AC

計装用電源盤１Ａ

計装用電源盤１Ｃ

計装用後備分電盤
切換器盤

切換器盤

計装用分電盤1A

計装用分電盤1C「切」となった電源スイッチ

計装用電源（チャンネルⅢ）

損傷箇所

1FR-905
高圧注入ライン流量記録計

原子炉盤（Ⅲ）高圧注入ライン流量記録計

電源線の被覆損傷箇所

高圧注入ライン流量記録計(背面)原子炉盤(Ⅲ)電源スイッチ

計装用電源(チャンネルⅢ)電源スイッチ

電源線復旧状況

電源線復旧状況(拡大)用語解説○高圧注入ライン流量 記録計
一次冷 却材喪 失等の 緊急時 にほう 酸水を 注入し炉 心を冷 却するた めに作動する高圧注入ポンプの出口流量の記録計○計装用分電盤
計装用 電源（ 各種の 圧力・ 温度等 の記録 計や表示 灯類の 電源）用 の電源スイッチ（ブレーカ）を集めたパネル○計装用分電盤１Ａ、 １Ｃ負荷トリップ
計装用 電源は 、１Ａ から１ Ｆまで ６つの 群に分か れてお り、その うち１
Ａと１Ｃの群の電源供給先機器のどれかに、異常が発生し、保護のためブレーカが自動で切れた時（トリップした時）の警報の名称。
（トリップとは、保護装置が自動動作して電源が切れたときの名称）○電源スイッチ
各種機器類の電源を入り切りするためのスイッチ（ブレーカ）のこと

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成19年６月５日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
18:50 19:00 19:10 19:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１５１５
１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４
１４１４１４
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１１１１１１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２６２５
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１３１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1１３１３１４１３電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１３１３１３１３力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１２１１㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１２１３１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
19:30 降雨時 降雨時以外
１５４１１８２２４６２４１４３５１６１９４１２１２５４６２６１１３９１３２６４３２３１９３６２３１４３９１６１３４１１６１３４１１５１２４２１４１３４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。