ガス溶接作業主任者試験（平成15年7⽉〜平成15年12⽉実施分）

問１ （ガス溶接等の業務に関する知識）
ガス容器の使⽤上の留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）地下室等通⾵、換気の不⼗分な場所に持ち込んで使⽤しない。
（２）寒冷地等においてガスの発⽣が悪く加温を必要とするときは、約６０℃の温⽔を⽤いて加温する。
（３）酸素容器の弁は、使⽤中全開にする。
（４）容器⽤ハンドルは１容器１個とし、使⽤中は容器弁に取付けたままとする。
（５）アセチレンの消費速度は、容器１本当たり１時間につき１０００リッ
トル以下とする。

問２

可燃性ガス集合装置の取扱い上の留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）容器を取付けの際には、パッキンを点検し不良品を取替え、また、締枠を完全に取付ける。
（２）ガス容器の取替え時には、マニホールド内のガスと空気との混合ガスを放出した後、マニホールド両側の容器弁をすべて開ける。
（３）昼⾷時、終業時等、溶接の作業を⻑く休⽌するときは、ガス供給停⽌の措置を⾏う。
（４）バルブ⼜はコックの開閉は、常に静かに⼿で⾏い、ハンマーなどの⼯具の使⽤は禁⽌する。
（５）ガス供給を停⽌しているときは、圧⼒調整器ハンドルを左に回し緩めておく。
問３

導管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）導管とは、可燃性ガス、酸素容器などのガス供給源から吹管までガスを送る管のことであり、通常、鋼管とゴムホースが使⽤されている。
（２）ガスの種類が判別できるように、可燃性ガスは⿊系⼜は⻘系ゴムホース、酸素⽤は⾚系のゴムホースが使⽤されている。
（３）⾼圧酸素が流れる配管には、銅管やステンレス管も使⽤されている。
（４）通常アセチレンの配管には亜鉛メッキした鋼管が⽤いられる。
（５）配管ヘッダーや圧⼒調整器から吹管までの導管は、ゴムホースが使⽤さ

問４

れている。

ガス溶接・溶断作業における⽕災、爆発及び中毒等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）ガス溶断やガウジングなどの作業で発⽣する⽕花は、わずかな隙間から装置や壁の裏側へ⼊り、各種可燃物の着⽕源となり出⽕することがある。
（２）狭い場所で、放置された吹管から酸素が漏れ過剰酸素雰囲気になった場
合、着⽕源があれば瞬時に作業⾐は炎上する。
（３）鉄、ニッケル、錫、アルミニウム、亜鉛などの⾦属は、酸と反応して⽔知素を発⽣するので、酸を貯蔵したタンクでは作業前にタンク内のガス検を⾏う必要がある。
（４）タンク内の可燃物の除去が困難な場合には、窒素、⼆酸化炭素などの不活性ガスで内部の空気を置換しながら作業を⾏う。
（５）密閉性の⾼い⾃動⾞内に酸素やアセチレンボンベを持ち込むときは、窓を開けボンベ保護キャップを取り付けて振動により弁が緩まないようにする。
問５ 逆⽕の原因とその処置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）⽕⼝にスラッグなどが付着、あるいは⽕⼝内⾯にキズが⽣じたりした場

合に逆⽕が起きる。
（２）⽕⼝が過熱したとき逆⽕が起きる。
（３）可燃性ガスの圧⼒が⾼すぎる、あるいは酸素の圧⼒が低すぎたとき逆⽕が起きる。
（４）切断作業中に逆⽕が起きたら、直ちに切断酸素、予熱酸素、燃料ガスの順に吹管のバルブを閉じる。
（５）逆⽕したホースは⼗分点検した後、損傷程度により全部または部分的に取替える。
問６ （関係法令）

ガス集合溶接装置を⽤いて⾦属の溶接、溶断⼜は加熱の作業を⾏うときの、ガス溶接作業主任者の職務事項として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）作業の⽅法を決定し、作業を指揮すること。
（２）ガスの容器の取替えを⾏ったときは、当該容器の⼝⾦及び配管の取付け⼝の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
（３）安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、⼀週間に１回これを点検すること。
（４）作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護⼿袋の使⽤状況を監視すること。
（５）ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
問７ ガス集合溶接装置の定期⾃主検査に関する記述のうち、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）１年をこえる期間使⽤しない場合でも、⾃主検査を⾏わなければならない。
（２）地下に埋設された配管は、⾃主検査を⾏わなくてもよい。
（３）⾃主検査の結果、異常を認めたときは補修等の措置を講じた後でなければ、使⽤してはならない。
（４）⾃主検査結果の記録は、３年間保存しなければならない。
（５）⾃主検査結果の記録事項には、⾃主検査を実施した者の⽒名も記載する。
問８

ガス集合装置の設置等に関する記述のうち、法令に、定められていな

いものは次のうちどれか。
（１）ガス集合装置は、⽕気を使⽤する設備から５ｍ以上離れた場所に設けていること。
（２）ガス装置室は、ガスが漏えいしていても、そのガスが室外へ流れ出ない構造になっていること。
（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性の物であること。
（４）ガス装置室の壁の材料は、不燃性の物であること。
（５）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために⼗分な距離を保つこと。
問９

ガス集合溶接装置の管理等に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。
（１）使⽤するガスの名称及び最⼤ガス貯蔵量を、ガス装置室の⾒やすい箇所に掲⽰すること。
（２）ガス装置室には、係員のほかみだりに⽴ち⼊ることを禁⽌し、かつ、その旨を⾒やすい箇所に掲⽰すること。
（３）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を、ガス装置室の⾒やすい箇所に掲⽰すること。
（４）ガスの容器を取り替えるときは、安全管理者に⽴ち合わせること。
（５）ガス集合装置の設置場所に、適当な消⽕設備を設けること。
問１０ 次の⽂中の（）内ＡからＤに該当する数字の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

「ガス集合装置とは（Ａ）以上の法令に定める可燃性ガス（以下同じ）の容器を導管により連結した装置または（Ｂ）以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が⽔素若しくは溶解ア
セ
チレンの容器にあっては（Ｃ）リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあっては（Ｄ）リットル以上のものをいう。」

ＡＢＣＤ

（１）

５４２００５００（２）６５３００６００（３）７６４００７００（４）８７５００８００

（５）１０

９４００

１０００

問１１ （免除者は、以下問１１〜２０は解答しないで下さい｡）（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）
安全器の構造と機能に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

低圧⽤⽔封式安全器は、常に⽔が適正な量だけ⼊っていることが必要であり、０.２５kＰa（有効⽔柱２５mm）以上なければならない。
Ｂ 中圧⽤⽔封式安全器は、低圧⽤と同じく⽔封排気管を⽤いることが出来るので多く使われている。
Ｃ 乾式安全器は、ガスが逆⽕爆発したときに、⽔によることなく⽕炎の逸⾛を阻⽌する構造となっている。
Ｄ 乾式安全器は、厚⽣労働省告⽰で定める性能（逆⽕阻⽌、酸素の逆流及び逆⽕時のガスを遮断する性能等）は、備えていなくてもよい。
Ｅ 乾式安全器で、現在最も多く使われているものは、焼結⾦属の細かい隙間を利⽤して、⽕炎を冷却し消炎する⽅式のものである。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｃ，Ｅ（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ
問１２

圧⼒調整器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素容器⽤圧⼒調整器と容器との取付け部は、容器弁の種類によっておすネジとめすネジがあるが、いずれも右ネジである。
（２）圧⼒調整器の本体は、通常、⿊⾊、緑⾊、⻩銅ミガキ、メッキ等の⾊彩が⽤いられ、容器のように⾊別で対象ガスを判断することはできない。
（３）アセチレン容器⽤圧⼒調整器と容器との接続は、通常、鉄枠、万⼒状
ガットまたは⾺とも呼ばれる特殊な⾦具が使⽤される。
（４）ＬＰガス容器⽤圧⼒調整器は、内部のダイヤフラム、シート部等のゴム材として耐アセトン性のものを使⽤している。
（５）圧⼒調整器には、普通、⼊⼝圧⼒（⼀次）と出⼝圧⼒（⼆次）を⽰す２個の圧⼒計が取り付けられている。

問１３

ガス容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）容器の製造時に法定の容器検査が⾏われ、合格容器には肩部の厚⾁部分の⾒やすいところに、所定項⽬が刻印されている。
（２）容器の外⾯は、⼀部を除いて充てんする⾼圧ガスの種類に応じた塗⾊がなされている。
（３）容器には、容器所有者の⽒名等が、容器の外⾯に明⽰されている。
（４）酸素容器⽤弁には、耐圧試験圧⼒×０.８以下で作動する安全弁が設けられている。
（５）溶解アセチレン容器には、安全装置として融点が１１０℃の可溶合⾦が封⼊されている。

問１４ 吹管の種類、構造及び機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）低圧⽤溶接器の特徴は、溶接器内部にインゼクタ機構があることで、その構造によりＡ形とＢ形に分類される。
（２）Ａ形溶接器は、⼀度ガス圧を調整していても、再点⽕の場合には炎の調整をする必要があるが、⽕⼝が軽いという利点がある。
（３）Ｂ形溶接器は、インゼクタノズル内に針弁がある溶接器であり、⼀般には、溶接吹管の本体に組み込まれている。
（４）低圧⽤溶接器は、中圧アセチレンでも、まったく変わりなく使⽤することができる。
（５）１形切断器は、酸素ホース継⼿から導⼊された酸素が、本体の内部で２つの通路に分けられ、⼀⽅は予熱炎に、他⽅は切断酸素として使われる。
問１５

ガス集合装置に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合
せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

容器の連結⽅法には２通りのものがあり、そのうち１つは⼀定数の容器を枠組みし運搬、交換するもので酸素、⽔素ガス等の⽐較的圧⼒の⾼いものに⽤いられる。
Ｂ

アセチレンやＬＰガス等に⽤いられる連結⽅法は、カードルと呼ばれる。
Ｃ 機械的には、減圧部及び配管から構成されるガス集合部と減圧部とが、直結して同⼀箇所に設置される。
Ｄ ガス集合部は、ガス容器連結管、連絡⽤バルブ、配管及び仕切弁から構成され、必要に応じてブローバルブなどが取り付けられている。
Ｅ 溶解アセチレンのガス集合装置においては、銅を８０％以上含有する⾦属でつくられた器具、配管などを⽤いてはならない。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｃ，Ｄ（３）Ａ，Ｃ，Ｅ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｂ，Ｄ，Ｅ
問１６ （アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識）アセチレンに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）アセチレンは、その不安定性により、条件によっては分解を起こし、爆発する性質がある。
（２）⼯業⽤のアセチレンは、天然ガス（メタン）、ナフサ、原油などの熱分解によって製造される。
（３）アセチレンは、⽔その他の溶媒に溶けにくい性質がある。
（４）純粋なアセチレンには毒性がなく、単純な窒息性ガスである。
（５）空気中の爆発範囲は、２.５〜１００vol％までで⾮常に爆発範囲が広く、発⽕温度は約３００℃と低い。
問１７

酸素に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素は、空気中に約２１％含まれ、残りの⼤部分は窒素である。
（２）液体空気の分離により純度の⾼い酸素が作られる。
（３）酸素は、無⾊のガスで無味無臭である。
（４）酸素は、可燃物の燃焼を⽀える性質があり、これを⽀燃性という。
（５）酸素中では、可燃性ガスの爆発限界は空気中より狭く、最⼩発⽕エネル
ギーも、空気中よりはるかに⼤きくなる。
問１８

常温、常圧において、空気より重いＡからＣの可燃性ガスの組合せとして、正しいものは次の(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ（１）プ ロ パ ン（２）⽔素（３）プ ロ パ ン（４）エ チ レ ン（５）イソブタン
問１９

Ｂ
プロピレン
メ タ ン
メ タ ン
⽔素
アセチレン

Ｃ
ブチレン
エチレン
エチレン
プロパン
プロピレン

燃焼と爆発に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）燃焼とは、可燃物が空気や酸素と反応して、熱と光を発⽣することをいい、その形態は、拡散燃焼、蒸発燃焼、分解燃焼及び表⾯燃焼のいづれかである。

（２）爆発とは、⼀般に、圧⼒の急激な発⽣または開放の結果として、爆⾳を伴う気体の膨張等が起こる現象をいう。
（３）ガス爆発とは、可燃性ガスが空気や酸素と混合して、爆発性混合ガスが形成され、何らかの着⽕源が存在すると爆発することをいう。
（４）爆ごうとは、爆発による⽕炎の伝ぱ速度が⾳速を超える激しい爆発をいう。
（５）分解爆発を⽣ずる代表的なガスはプロパンであり、低圧下で起こりやすい。
問２０

液化プロパン（ＬＰガス）を、内容積１０６リットルの容器に充てんする場
合の最⼤充てん質量は、次のうちどれか。
ただし、⼩数点以下は切り捨てるものとする。
（１）

４５kg

（２）

５３kg

（３） ９０kg（４）１０６kg（５）２４９kg（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。