［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方２号機余熱除去系統配管の液体浸透探傷検査による指示確認について（第２報）
17．11．30
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象

有・無[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

県の公表区分(国の判断に時間を要するためＡ区分として公表)

外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要

有・

無[漏えい量−]１７年１１月１０日１４時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常種

類

・地震、人身事故、その他［異常の内容］
11月10日(木)15時00分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 11月10日(木)14時30分頃、定期検査中の伊方２号機で、余熱除去系統配管取替工事に伴い、取替配管近傍のサポート(配管支持構造物)の取替を実施していたところ、サポート部の配管に液体浸透探傷検査による欠陥指示を確認した。
２ 今後、詳細調査を実施する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力から○ 欠陥指示は、配管がサポートと接する部分で、約10cm×11cmの範囲に多数確認された。
○ 当該配管の仕様は、直径165mm、厚さ18.2mm、ステンレス製。との連絡があった。
[以上第１報でお知らせ済み]
11月30日(水)14時20分、四国電力(株)から、調査状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該配管を切り出して確認した結果、ひび割れが確認され、配管表面から最大3.1mmの深さまで進展していたが、当該配管の残り厚さは14.6mmあり、強度上必要とされる厚さ(12.91mm)を満足しており、当該配管の強度に問題はなかった。
２ ひび割れについて、金属組織の詳細調査を行った結果、塩化物応力腐食割れによるものと推定された。
３ 今後、当該箇所の配管を新品に取り替えるとともに塩化物応力腐食割れの発生した原因について調査を行う。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
また、原子力安全・保安院では、本事象については、法律に基づく報告対象には該当しないとの判断である。
県としては、配管取替え等復旧状況を確認することとしています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・異常値

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
県としては、八幡浜保健所に現場の状況等を確認するよう指示しました。
県としては、八幡浜保健所に復旧状況等を指示しました。

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能 の放 出 、原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発 電 所 の運 転 ・管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ

３○区分Ａ，Ｂ以外の事項

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ 冷却器：管理区域（高圧タ ービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を 核分裂させて、その時 に出る熱で水（１次冷 却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タ ービン を出た 蒸気を加熱 し、蒸 気中の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉 に低圧大容量で注水し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余 熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

充てんポンプ

高圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

復水脱塩装置

低圧
給水加熱器
主給水ポンプ

液体浸透探傷検査指示
使用済
燃料

使用済燃料ピット○脱気器
２次冷却水 中に溶け込んだ空気を除去する。

金属組織調査結果（ひび割れ① 断面ミクロ観察）
50 倍

配管外表面
①0°

3.1ｍｍ

2 70°

90°

180°
（上流 側より見 る）
0°Ａ0°
断面観察方向

上流 側

下 流側
切断 箇所
①9 0°

90 °

展開図

Ａ部拡大17.7ｍｍ

200 倍

枝分かれあり14.6ｍｍ
100μｍ

500 倍

粒内割れあり
50μｍ

500μｍ

配管内表面

８

用語

解説

○余熱除去系
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し燃料を冷却する系統。また、原子炉を停止した後に、炉心から発生する熱を除去・冷却するため、一次冷却水を循環する系統。当該配管は低圧注水のための配管である。

〇液体浸透探傷検査
表面の微少な傷を検査する手法で、あらかじめ浸透液を塗布し、傷に浸透させた後、現像液を塗布し、発見する検査方法。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成１７年１１月１０日(木)
測定値
測定局
時刻
14:10 14:20 14:30 14:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
１７１７１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２４２５２５大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２０２１２０四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１４１６１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１５１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１５１４１４１５
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１４１３１４※降雨の状況：有・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:50 降雨時 降雨時以外
１８４１１８２３４３２４１５３３
１６２０３７２１２６４２２６１２３６１５２５３６２０２１３５２４１５３７１６１５４１１６１４４１１６１３４１１５１４４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。