［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機非常用ディーゼル発電機清水加熱器３Ａ１のヒーターの地絡について
17．８．10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１７年 ７月１５日２０時３９分
１号・２号・ ３号 ・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・ 設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月15日(金)21時35分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ７月15日(金)20時39分頃、通常運転中の伊方３号機において、ディーゼル発電機３Ａの清水加熱器３Ａ１のヒーターの地絡を示す信号が発信した。
２ 原因は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない 。
［異常の原因及び復旧状況］
７月16日(土)14時30分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、当該ヒーター取付金具が緩んでいたことから、当該金具がヒーター端子台に接触して、地絡信号が発信したものと確認した。なお、ヒーター本体等に異常は認められなかった。
２ このため、当該金具を正規の位置に適切に締め付け、７月16日14時10分通常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健 所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％）・停止中
運転中（出力100％）・停止中
運転中（出力103％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１７年

７月１５日

発

伊方発電所

尾形信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況（ 金 ） ２１時３５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 917MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

７月１５日

２．場

所：

３号機

３．状

況：地震・ その他

２０時３９分頃

原子炉補助建屋１階（管理区域外）

伊方３号機は、通常運転中のところ、７月１５日２０時３９分頃、ディーゼル発電機３Ａの清水加熱器３Ａ１のヒーターの地絡を示す信号が発信しました。原因は調査中です。
発生状況
概
要

運転状況

備考

本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１７年

７月１６日（ 土 ） １４時３０分

発

伊方発電所

岡崎信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時状 況

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 917MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

７月１５日

２．場

所：

３号機

３．状

況：

地震・ その他

２０時３９分

原子炉補助建屋１階（管理区域外）

伊方３号機は、通常運転中のところ、７月１５日２０時３９分、ディーゼル発電機３Ａの清水加熱器３Ａ１のヒーターの地絡を示す信号が発信しました。
〔第１報にてお知らせ済み〕
発生状況
概
要

点検の結果、当該ヒーター取付金具が緩んでいたことから、当該金具がヒーター端子台に接触して、地絡信号が発信したものと確認されました。なお、ヒーター本体等に異常は認められませんでした。
このため、当該金具を正規の位置に適切に締め付け、本日１４時１０分通常状態に復旧しました。
本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係わるお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方３号機 非常用ディーゼル発電機清水加熱器まわり概略系統図

当該箇所

加熱ヒータ３Ａ１

清水加熱器３Ａ１
温水加熱ヒータ３Ａ２

温水循環ポンプ

加熱器

非常用ディーゼル発電機３Ａ 機関
清水加熱器３Ａ２

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞○燃料 取替用水タンク
通常運 転中は、非常用炉 心冷却設備等 の水源として待機 し、定期検査 時には燃料取替時 の水張りに使 用する。

：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]○蒸気発生器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える。

原子炉格納容器格納容器スプレイ：管理区域

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

清水加熱器ヒーターの地絡○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ン を 出 た蒸 気を加 熱 し 、 蒸 気 中 の水 滴を除去する。

（高 圧 タ ー ビン へ ）所内電源
清水加 熱器○原子炉容器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 させ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大容 量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。ま た 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷 却水 に溶 け込
んだイ オン 状の 不純分を除去する。
○体積制御タン ク
１次冷 却設 備へ の注水量を調整する 。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向上 させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

取水口

Ｍ

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内で 使 用し た
清 掃用 の 紙や 布 等を 焼却し、体積 を減らす。

○復水器
ター ビ ンを ま わ した 蒸
気を 海 水で 冷 や して 水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気 器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ空 気を除去する。

非常用ディーゼル発電機清水加熱器(正常)
取付金具押さえ部品

取付金具が端子部と接触(不良)

非常用ディーゼル発電機清水加熱器
ヒーター端子部

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方３号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

○清水加熱器
清水加熱器で熱せられた温水を循環させることにより、非常用ディーゼル発電機を予熱している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成17年７月15日(金）
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
20:20 20:30 20:40 20:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １５１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２４２４２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１１１１１１
１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４
１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１３１４１３１３
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３
１３
１３
１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１２１２１１㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１３１３１３１３※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉ グﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
21:00 降雨時 降雨時以外
１５４１１８２２４３２４１４３３１６１９３７２１２４４２２６１１３６１５２３３６２０２０３５２４１４３７１６１４４１１６１３４１１６１１４１１５１３４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。