無線式自動火災報知設備カタログ

いつも、新しいことはホーチキから…。

社会福祉施設にも文化財にも神社・仏閣にもイベント会場にもココに注目 !

ココに注目 !

ココに注目 !

消防法の改正により、新たに消防用設備として無線式自動火災報知設備 が加わりました
ホーチキの無線式自動火災報知設備【エア・シリーズ】は検定取得第1号 の製品です
感知器部分を無線化することで感知器の配線／配管の敷設工事が不要 に

長年に渡る歴史の中で培った、確かな 「
ホーチキだからできた、日本初の無線

エア・シリーズは感知器に無線式を採用。配管・配線の必要がないので、建物に優しく、「マンションに火災報知設備を導入したいが、部屋には居住者もいるし…

歴史ある建造物だから、建物に優しい火災報知設備を導入したい！

おまかせください。エア・シリーズなら、無線式なので既設の建物でも居住空間への配線が不要です。また、自動試験対応なので、メンテナンスもらくらくです。

おまかせください。エア・シリーズなら、配線・配管の無いすっきりとした設置が可能なので、美観を損ねたくない既設の建物にも最適です。

●ホーチキの無線式自動火災報知設備は、無線式感知器に内蔵される電池から電源を供給し、無線で状態信号を受信機側へ送信することで、配線を不要とし無線式自動火災報知設備のシステム構成と機器仕様 ＜無線式自動火災報知設備は、すべての防火対象物に設置可能です。＞
無線式感知器
感知器の種類により、煙または熱の状態を監視します。火災や障害が発生すると、警報信号を受信用中継器・電波中継器へ無線送信します。

■光電式スポット型感知器（2種・非防水型）■差動式スポット型感知器（2種・非防水型）

商 品 記 号 ：MAG-SLAA-2RLY
国家検定型式番号 ：感第22〜1号
型
式 ：2種（3V、30mA）：φ100×（H）50.4
外 形 寸 法（mm）

商 品 記 号 ：MAG-DSAA-2RLY
国家検定型式番号 ：感第22〜2号型
式 ：2種（3V、30mA）：φ100×（H）48.6
外 形 寸 法（mm）

電池内蔵・電池寿命は約10年／自動試験機能付

電池内蔵・電池寿命は約10年／自動試験機能付

受信用中継器（電波測定「レベルメーター」付）
電波測定「レベルメーター」付きなので、設置時等に電波のレベルが確認できます。無線式感知器・電波中継器・接点送信中継器からの無線信号を受信し、受信機の感知器線に移報します。1つの受信用中継器に対し、無線式感知器と接点送信中継器を合わせて8個まで、電波中継器を2個まで登録できます。
また、どの無線式感知器が発報したかを個別に監視し、表示します。

商 品 記 号 ：MAG-CPAB
国家検定型式番号 ：中第22〜4号：
外 形 寸 法（mm）（W）30×（H）200×（D）82※アンテナ除く

接点送信中継器

接続した機器の接点信号を無線送信します。
接点入力ができますので警報表示などを取り込めます。

商 品 記 号 ：MAG-CEAB
国家検定型式番号 ：中第24〜7号
外 形 寸 法（mm）：（W）45×（H）120×（D）30
電池内蔵・電池寿命は約10年

火災受信機
火災受信機から受信用中継器までは有線で接続します。信号を受信すると、警報（火災・障害）を発します。中継器電源内蔵型の受信機をご使用ください。
また、無線機器の障害は、受信機上では断線障害として表示、警報されます。

＜一例＞
商 品 記 号 ：RPU-AAW□□S
国家検定型式番号 ：受第19〜20号

破線部分は外付中継器用制御装置を使用した場合。

「通信技術」。
式自動火災報知設備

エア・シリーズ、「かんたん」 導入が可能です。だから、お客様のこんな期待にお応えします。
テナントの入れ替えが多いので、その都度、工事をするのが大変…

工場などの大空間。例えば、空気管のリニューアル工事は、大がかりで大変…

おまかせください。エア・シリーズ
なら、間仕切りの変更による感知器の移設、追加作業にも柔軟に対応。
商業施設やオフィスビルなど、増築や改修の多い建物にも最適です。

おまかせください。エア・シリーズなら、工事が「かんたん」。工期が短縮できるので、稼働している工場の作業を中断するなどの心配も軽減されます。ています。また無線式感知器は定期的に自動試験が行われるため、防災監視状態が確実に保たれます。

設置に適する建物・場所●新たに感知器を設置するが、配線が困難な
建物・場所（共同住宅、工場など）■定温式スポット型感知器（特種・防水型）●配線工事により美観が損なわれてしまう
建物・場所（ガラス張り天井、文化財など）

商 品 記 号 ：MAG-DFAA-TW60RLY
国家検定型式番号 ：感第23〜4号
型
式 ：特種（3V、30mA）・公称作動温度60℃
外 形 寸 法（mm）：φ100×（H）48.6●既存の小規模福祉施設やカラオケ施設への対応●増築、改修など間仕切り変更が多い
建物・場所（商業施設、イベント会場など）
etc.

電池内蔵・電池寿命は約10年（電池交換不可）／
自動試験機能付■定温式スポット型感知器（1種・防水型）
商 品 記 号 ：MAG-DFAA-1W70RLY
国家検定型式番号 ：感第23〜3号型
式 ：1種（3V、30mA）・公称作動温度70℃
外 形 寸 法（mm）：φ100×（H）48.6
電池内蔵・電池寿命は約10年（電池交換不可）／
自動試験機能付

※イメージ

※イメージ

電波中継器
登 録した無 線 式 感 知 器 などからの 無 線 信 号を受 信 用
中 継 器 へ 中 継 送 信します。感 知 器 などの 取り付け後 、電波が届かない場合に設置します。

商 品 記 号 ：MAG-CEAA
国家検定型式番号 ：中第22〜5号：（W）
100×（H）
210×（D）
45.5
外 形 寸 法（mm）

設置例●静岡県／木下恵介記念館●東京都／東京ビッグサイト
その他文化財、福祉施設など多数実績あり。

※アンテナ除く

電池内蔵・電池寿命は約10年

外付中継器用制御装置
受信用中継器電源を内蔵していない既存の受信機に無線式自動火災報知設備を接続する場合は、外付中継器用制御装置を併設することで、受信用中継器「MAG-CPAB」を接続できます。

商 品 記 号 ：FSH-24
国家検定型式番号 ：中第24〜3号：
外 形 寸 法（mm）（W）230×（H）190×（D）65

第1号物件として静岡県浜松市の「木下恵介記念館（旧浜松銀行協会内）」に設置されました。

エア・シリー ズ よくある質問！

Question ＆ Answer

Q 使用する電波には無線免許や資格が必要ですか？
（426MHz）として
A 電波法に基づく小電力セキュリティシステムの無線局認められており、無線局の免許や資格を必要としません。

【技適マーク】
が付いています。

（無線式自動火災報知設備を設置する際には、消防設備士の資格が必要です。）

Q 無線式感知器の電波はどれくらい届きますか？（無線式感知器〜受信用中継器の距離）A 電波法で定められている小電力セキュリティ規格を使用しているため、見通しの良い空間ではおおむね100mまで届きますが、建物内は壁や仕切りなどの影響で電波が減衰し、実際には短くなるので現場での確認が必要となります。

Q 無線式感知器、電波中継器の電池寿命は？ また、電池交換はできますか？
（非防水型）感知器、電波中継器、A 電池寿命は約10年です。光電式スポット型感知器や差動式スポット型
接点送信中継器は電池交換ができます（メーカー指定品）が、感知器の経年劣化が激しい場合は、機能を維持するため、感知器本体の交換をおすすめいたします。定温式スポット型（防水型）感知器は、防水性能を確保するため、電池交換ができません。
電池交換OK●光電式スポット型感知器（非防水型）●差動式スポット型感知器（非防水型）●電波中継器 ●接点送信中継器

Q 電波が病院の医療用機器に影響を与えることはありますか？
A 医療用機器によりますが、影響を与える可能性がありますので、1m以上離して使用してください。
また、他の電波やノイズを発生する機器においても距離を置くようにしてください。
Q 無線式感知器などの電池容量が少なくなった場合、受信機で知ることはできますか？
A 定期的に自己診断を行い、電池容量が少なくなった場合、障害信号を無線送信し、受信用中継器を経由して、受信機に障害警報を出すことで確認できます。
Q どのような受信機でも無線式感知器の接続はできますか？
A ホーチキ製の受信機で中継器電源を内蔵したもの、あるいは外付中継器用制御装置を併設したものにおいて、接続が可能です。
Q 無線式感知器と特定小規模施設用感知器の違いは？
無線式感知器は、自動火災報知設備の機器です。従って、すべての防火対象物に設置可能です。
A （別途受信機などのシステム構成機器が必要となります。）
特定小規模施設用感知器は、特定小規模施設にのみ設置可能です。

●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●商品の色彩は、印刷物と実物では多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7311
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2022年2月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

2-1802202202000D040-X