［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機非常用ディーゼル発電機の冷却水配管からの漏えいについて
18 ．４.10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１８年 ３月２２日１６時３０分
１号・２号・３号 ・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月22 日( 水)17時15分、四国電力( 株) から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月22 日(水)16 時30分頃、通常運転中の３号機において、非常用ディーゼ
ル発電機３Ｂの冷却水系統の配管からごくわずかな水が漏れていることを保修員が確認した。
２ 詳細は現在調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
３月23 日( 木)11時30分、四国電力( 株) から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、非常用ディーゼル発電機３Ｂの機能に問題はない。
２ その後、当該水漏れ箇所を補修材で補修し、３月23日11 時10分漏えいのないことを確認した。
３ 当該部分については、次回の３号機第９回定期検査時( 平成18 年４月末より開始予定) に、取替えを実施する。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％）・ 停止中
運転中（出力102％）・停止中
運転中（出力103％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能 の放 出 、原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発 電 所 の運 転 ・管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ

３○区分Ａ，Ｂ以外の事項

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 １８年

３月 ２２日（ 水 ） １７時 １５分

発

伊方発電所

増田信者

当 該 機号 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２． 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： ３月２２日

発生状況
概要

運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：地震・ その他

１６時 ３０分頃

非常用ディーゼル発電機３Ｂ（管理区域外）

伊方３号機は、通常運転中のところ、本日１６時３０分頃、非常用ディーゼル発電機３Ｂの冷却水系統の配管からごくわずかな水が漏れていることを保修員が確認しました。
詳細は、現在調査中です。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 １８年

３月 ２３日（ 木 ） １１時

発

伊方発電所

増田信者

当 該 機号 機

３０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２． 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ３月２２日

発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

地

震・ その他

１６時 ３０分頃

非常用ディーゼル発電機３Ｂ（管理区域外）

伊方３号機は、通常運転中のところ、３月２２日１６時３０分
頃、非常用ディーゼル発電機３Ｂの冷却水系統の配管からごくわずかな水が漏れていることを保修員が確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］
非常用ディーゼル発電機３Ｂの機能に問題はなく、その後、当該水漏れ箇所を補修材で補修し、本日、１１時１０分漏えいのないことを確認しました。
当該部分については、次回の３号機第９回定期検査時（平成１８年４月末より開始予定）に、取替えを実施することとします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方３号機ディーゼル発電機Ｂ冷却水系統概略図
当該箇所

空気過給機

空気過給機
空気

空気

海水
シリンダ冷却水タンク

冷却器

シリンダ機構

シリンダ冷却水ポンプ

ディーゼル発電機Ｂ機関

伊方発電所 基本系統図［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

冷却水配管からの漏えい
所内電源（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

非常 用
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピッ ト

管 理区 域内 で使 用し た清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

漏えい箇所

非常用ディーゼル発電機の冷却水配管からの漏えい箇所

補修状況

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方３号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

○非常用ディーゼル発電機冷却水系統配管
非常用ディーゼル発電機を冷却水で冷却するための配管。当該配管は、過給機を冷却した後の配管。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県 環境放 射線テ レメー タ装置 により 確認）
平成１８年３月２２日(水)測定値
測定局
時刻16:10 16:20 16:30 16:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) ２４２５２５２５九町ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２９２９２９３０
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１９１９１９２０
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２７２７２８
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３０３１３１３１
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１７１７１７１９加周ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
３１３１３１３１
大成ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２４２５２５２５四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
２０２２２２２２
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
２１２３２３２３
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
２１２２２２２３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１９２１２１２２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
２０２２２２２３※降 雨の状況：有・ 無
伊方 発電所の排 気筒モニタ等 にも異常なか った。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
16:50 降雨時 降雨時以外
２６４１１８２９４３２４１９３３１６２７３７２１３１４２２６１９３６１５３２３６２０２４３５２４２１３７１６２４４１１６２２４１１６２１４１１５２３４０１６（参考）１ 環 境 放 射 線 の 測 定 値 は 、 降 雨 等 の 気 象 要 因 や 自 然 条件 の 変 化 等 に よ り 変 動 す る ので 、 原 子 力 安 全委 員 会 の 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基 づ き 、 測 定 値 を 「 平常 の変 動 幅 」 と 比 較し て 評 価 し て い ま す 。
「 平 常 の 変 動幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 13、 14年 度 ） の 測 定 値 を 統 計処 理 し た 幅（ 平 均 値 ± 標 準偏 差 の ３ 倍 ） と し て お り 、 一 般 に 、 測 定 値 が 「 平 常 の 変 動 幅 」の 最
大 値 以 下 で あ れば 、 問 題 の な い 測 定 値 と 判 断 さ れ ま す 。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 ける こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を １ 回 受 け た 場合 の ４ 分 の １ 程 度 の 量 で す 。