試

験地受

験番号

氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか，本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭平成 21 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注 意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 26 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 30 分から 13 時までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No . 〕〜
〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
ハ唖〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
ニ唖〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
ホ唖〔No . 40〕ヘ唖
〔No . 53〕〜
〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を利用して亜計算などのメモを取ることは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 強磁性体に該当する物質として亜適当なものはどれか。

1阿ニッケル2阿銅3阿亜鉛

4阿銀〔No 阿〕 図に示す二つの点電荷 ＋Q 1〔C〕亜＋Q 2〔C〕間に働く静電力 F〔N〕の大きさを表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜電荷間の距離は r〔m〕亜電荷のおかれた空間の誘電率は ε〔F/m〕とする。

1阿F＝

Q 1Q 2
1〔N〕×4πεr22阿F＝Q 1Q 2
1〔N〕×r4πε3阿F ＝ 4πε ×Q 1Q 2〔N〕r24阿F ＝ 4πε ×

Q 1Q 2〔N〕
rA−2

〔No 阿 〕 図に示す単相交流回路の電流 I〔A〕の値として亜適当なものはどれか。
ただし亜電圧 E は 200 V とし亜抵抗 R は 6 Ω亜リアクタンス X L は 8 Ω とする。

1阿2 A

2阿4 A

3阿14 A4阿20 A〔No 阿 〕 図に示す回路において亜内部抵抗 10 kΩ亜最大目盛 30 V の永久磁石可動コイル形電圧計を使用し亜最大電圧 300 V まで測定するための倍率器の抵抗 R m〔kΩ〕の値として亜適当なものはどれか。

1阿10 kΩ2阿90 kΩ3阿100 kΩ

4阿900 kΩA−3

〔No 阿 〕 図に示す直流発電機の界磁巻線の接続方法のうち亜他励発電機の接続図として亜適当なものはどれか。
ただし亜A：電機子I ：負荷電流F ：界磁巻線
I a：電機子電流

I f：界磁電流

1阿2阿3阿4阿〔No 阿 〕 変圧器の損失に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜周波数は一定とする。

1阿鉄損は亜電圧の乗に比例する。

2阿鉄損には亜渦電流損が含まれる。

3阿銅損は亜電流の乗に比例する。

4阿

銅損には亜ヒステリシス損が含まれる。

A−4

〔No 阿 〕 高圧真空遮断器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿アークによる火災のおそれがない。

2阿小形亜軽量なので段積みが可能である。

3阿電流遮断時に亜異常電圧を発生するおそれがない。

4阿

電流遮断は亜真空の遮断筒(バルブ) 内で行われる。

〔No 阿〕 発電用ダムの特徴に関する次の文章に該当するダムの名称として亜適当なものはどれか。

コンクリートを主材料とし亜水圧などの外力を主に両岸の岩盤で支える構造で亜両岸の幅が狭く亜岩盤が丈夫なところにつくられる。

1阿重力ダム2阿アーチダム

3阿アースダム

4阿ロックフィルダム〔No 阿〕 電力系統における変電所の役割として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電圧の維持2阿周波数の調整3阿送配電系統の保護

4阿

電圧茜電流の変成

A−5

〔No 阿10〕 配電系統の需要諸係数に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

最大需要電力を亜設備容量の合計で除した値の百分率

1阿負荷率

2阿不等率

3阿需要率

4阿

設備利用率

〔No 阿11〕 照明に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

光を受け取る面の単位面積当たりに入射する光束

1阿

光束発散度

2阿光度

3阿輝度

4阿照度

〔No 阿12〕 三相誘導電動機の特性に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿同期速度は亜極数を多くすると速くなる。

2阿

同期速度は亜周波数を高くすると速くなる。

3阿

回転速度は亜同期速度より遅くなる。

4阿

回転速度は亜無負荷時より全負荷時のほうが遅くなる。

A−6

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 水力発電所に用いられる水車発電機に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿円筒形の回転子が多く使用される。

2阿短絡比は亜蒸気タービン発電機より大きい。

3阿

回転速度は亜蒸気タービン発電機より遅い。

4阿立軸形では亜軸方向の荷重を支えるスラスト軸受を設置する。

〔No 阿14〕 変電所の母線結線方式のうち亜単母線に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿所要機器が少ない。

2阿

最も単純な母線方式である。

3阿大規模の変電所に採用される。

4阿母線側の断路器の点検時に全停電となる。

〔No 阿15〕 過電流継電器の限時特性に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿瞬限時特性は亜動作時間に特に限時作用を与えないものである。

2阿定限時特性は亜動作時間が動作電流の大きさに関係なく一定のものである。

3阿反限時特性は亜動作時間が動作電流の大きさに比例するものである。

4阿反限時性定限時特性は亜ある電流値までは動作時間が反限時性であるが亜それ以上になると定限時となるものである。

A−7

〔No 阿16〕 架空送電線路に関する次の文章に該当する機材の名称として亜最も適当なものはどれか。

電線に巻き付けることで電線表面の風の流れを乱し亜風騒音の発生を抑制する。

1阿スパイラルロッド

2阿

クランプ

3阿

アーマロッド4阿

スペーサ〔No 阿17〕 架空送配電線路に関する次の文章に該当するがいしの名称として亜最も適当なものはどれか。

鉄構や床面に直立固定する構造で亜電線を磁器体頭部の溝にバインド線で結束して使用される。


1阿高圧耐張がいし

2阿

懸垂がいし

3阿

長幹がいし

4阿

ラインポストがいし

A−8

〔No 阿18〕 図に示す単相線式配電線路の送電端電圧 V s〔V〕と受電端電圧 V r〔V〕の間の電圧降下
v〔V〕を表す簡略式として亜正しいものはどれか。
ただし亜R：線当たりの抵抗〔Ω〕cos θ：負荷の力率

X：線当たりのリアクタンス〔Ω〕
sin θ：負荷の無効率

I：線電流〔A〕

1阿v ＝ 2 I ( R cos θ＋X sin θ )〔V〕

2阿v ＝ 2 I ( X cos θ＋R sin θ )〔V〕

3阿v ＝  3 I ( R cos θ＋X sin θ )〔V〕

4阿v ＝  3 I ( X cos θ＋R sin θ )〔V〕

〔No 阿19〕 非接地方式の高圧配電線路に関する記述として亜最も適当なものはどれか。

1阿地絡保護継電器の動作が確実である。

2阿

線路こう長が短い系統では亜線地絡電流は小さい。

3阿線地絡時に亜通信線への著しい誘導障害が発生する。

4阿線地絡時に亜健全相の対地電圧の上昇がほとんどない。

A−9

〔No 阿20〕 配電系統の電圧調整の方法に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿自動又は手動による変電所送出電圧の調整

2阿バランサを用いた無効電力の供給による電圧調整

3阿

ステップ式自動電圧調整器(SVR) による線路電圧調整

4阿静止形無効電力補償装置(SVC) を用いた無効電力の供給による電圧調整〔No 阿21〕 一般事務室照明の省エネルギー対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿点滅区分を細分化して亜こまめに点滅できるようにする。

2阿埋込下面開放器具に替えて亜埋込下面カバー付器具を採用する。

3阿

明るさセンサ(照度センサ) を設置し亜照明の調光制御を行う。

4阿ラピッドスタート式蛍光灯器具に替えて亜Hf 蛍光灯器具を採用する。

〔No 阿22〕 三相 200 V の電動機の電路に施設する手元開閉器に関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。

1阿手元開閉器は亜電動機が見えやすく操作しやすい位置に設ける。

2阿

頻繁に開閉を行う場合は亜電磁開閉器を手元開閉器として使用するのが望ましい。

3阿開閉の頻度が少ない場合は亜カバー付ナイフスイッチを手元開閉器として用いることができる。

4阿専用の分岐回路から供給し亜タイムスイッチにより自動的に操作する場合は亜手元開閉器を省略することができる。

A − 10〔No 阿23〕 三相かご形誘導電動機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿始動方式として亜分相始動方式が多く用いられる。

2阿

電源電圧が低下しても亜同期速度は変わらない。

3阿直入始動した場合亜定格電流より大きな始動電流が流れる。

4阿

電源の線のうち線を入れ換えると亜回転方向が逆になる。

〔No 阿24〕 高圧の交流電路に使用する亜次の文章に該当する機器の名称として亜適当なものはどれか。

常規状態の電路のほか亜異常状態亜特に短絡状態における電路をも開閉できるもの

1阿高圧カットアウト2阿高圧限流ヒューズ

3阿屋内用高圧断路器

4阿

高圧交流遮断器〔No 阿25〕 高圧受電設備において亜引込ケーブルの太さを選定する際の検討項目として亜最も関係のないものはどれか。

1阿

許容電流

2阿

負荷電流

3阿

短絡電流

4阿

地絡電流

A − 11

〔No 阿26〕 D 種接地工事を施す箇所として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿管灯回路の使用電圧が 300 V 以下の蛍光灯安定器の外箱2阿高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点

3阿

可搬型の溶接電極を使用するアーク溶接装置の金属製の定盤

4阿

対地電圧が 150 V 以下のフロアヒーティングに使用する電熱シートの金属被覆〔No 阿27〕 地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜地中電線路の長さは 15 m を超えるものとする。

1阿管路式では亜電線にケーブルを使用しなければならない。

2阿直接埋設式では亜ケーブルを衝撃から防護するための処置を施さなければならない。

3阿

自動消火設備を施設した暗きょ内では亜地中電線の耐燃措置を省略することができる。

4阿需要場所に管路式で施設する高圧地中電線路の埋設表示シートでは亜電圧の表示を省略することができる。

消防法
〔No 阿28〕 自動火災報知設備を設置する事務所ビルにおいて亜煙感知器を設ける場所として亜上亜不適当なものはどれか。
ただし亜階段室を除く各場所の取付け面の高さは亜20 m 未満とする。

1阿事務室

2阿

階段室

3阿地下駐車場

4阿電気室

A − 12

〔No 阿29〕 避難口誘導灯を A 級又は B 級(表示面の明るさが 20 カンデラ以上のもの又は点滅機能を有するもの) としなければならない防火対象物として亜 消防法上亜定められているものはどれか。
ただし亜複合用途防火対象物でないものとする。

1阿地下街

2阿図書館

3阿小学校

4阿共同住宅〔No 阿30〕 テレビ共同受信設備に用いる機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿混合器は亜種類別や帯域別に受信した信号をひとつにまとめる機器である。

2阿ブースタは亜信号の強さを一定のレベルまで増幅する機器である。

3阿直列ユニットは亜テレビ受信機に接続する端子を持つ分岐器である。

4阿

分配器は亜混合された信号を種類別や帯域別に分けて取り出す機器である。

〔No 阿31〕 国内の電車線の標準電圧として亜用いられていないものはどれか。

1阿直流 600 V

2阿

直流 750 V

3阿三相交流 6 600 V

4阿単相交流 25 000 V

A − 13

〔No 阿32〕 連続する道路照明の平均路面輝度を光束法により求める式の亜組合せとして亜適当なものはどれか。

L＝

FNUM
SWK

ただし亜L：平均路面輝度〔cd/m 2〕
F：

イ

N：灯具の配列による係数
U：照明率
M：保守率
S：灯具の間隔〔m〕
W：

ロ

K：平均照度換算係数〔lx/cd/m 2〕

イロ

1阿灯具灯当たりの光源の光束〔lm〕

灯具の地上高〔m〕

2阿灯具灯当たりの光源の光束〔lm〕

車道の幅員〔m〕

3阿灯具灯当たりの光源の光度〔cd〕

灯具の地上高〔m〕

4阿灯具灯当たりの光源の光度〔cd〕

車道の幅員〔m〕

A − 14に当てはまる語句の※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 図に示す第種機械換気を行う部屋として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

便所

2阿

喫煙室

3阿

受変電室

4阿

ボイラー室

〔No 阿34〕 平板測量に用いる器具として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

図板

2阿

アリダード

3阿

トランシット4阿求心器及び下げ振り〔No 阿35〕 土工作業における締固め機械として亜不適当なものはどれか。

1阿モータグレーダ

2阿振動コンパクタ3阿タイヤローラ4阿ランマ

A − 15

〔No 阿36〕 地中送電線路における管路等の埋設工法として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

開削工法

2阿

シールド工法3阿刃口推進工法4阿ディープウェル工法〔No 阿37〕 鉄道線路の軌道構造に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

レールを支え亜荷重を道床などに分布させる部材

1阿路盤2阿まくらぎ

3阿中継レール

4阿チョック〔No 阿38〕 鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿鉄筋のかぶり厚さは亜耐久性及び耐火性に大きく影響する。

2阿鉄筋とコンクリートの付着強度は亜異形鉄筋より丸鋼のほうが大きい。

3阿コンクリートの中性化が鉄筋の位置まで達すると亜鉄筋はさびやすくなる。

4阿

圧縮力に強いコンクリートと引張力に強い鉄筋の特性を亜組み合わせたものである。

A − 16

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 ナースコール設備に用いる図記号とその名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

1阿表示灯(壁付亜ナースコール用)

2阿握り押しボタン(ナースコール用)

3阿

押しボタン(復帰用亜ナースコール用)

4阿ナースコール用受信盤(親機)A − 17

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 水力発電所の建設工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿接地工事の接地極は亜吸出管の基礎掘削の際に埋設した。

2阿

建屋内の天井クレーンは亜主要機器の据付け前に設置した。

3阿立軸の水車と発電機の心出しは亜ピアノ線センタリング方式で行った。

4阿

ケーシングの現場溶接箇所の内部欠陥を確認するために亜浸透探傷試験を行った。

〔No 阿41〕 架空電線路の施工に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜高圧電線と低圧電線は同一支持物に施設するものとする。

1阿高圧線から柱上変圧器の一次側にいたる引下げ線に亜高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC) を使用した。

2阿高圧架空電線に屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE) を使用したので亜低圧架空電線の下に施設した。

3阿架空電線の分岐接続は亜分岐線による張力が加わらないように支持点で行った。

4阿

高圧ケーブルの被覆に使用する金属体に亜D 種接地工事を施した。

〔No 阿42〕 金属管配線に関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。

1阿

金属管の太さが 31 mm の管の曲げ半径を亜管内径の2阿水気のある場所に施設する電線に亜ビニル電線(IV) を使用した。

3阿電線の被覆を損傷しないように亜管の端口には絶縁ブッシングを使用した。

4阿

金属管のこう長が 30 m を超えないように亜途中にプルボックスを設置した。

A − 18倍とした。

〔No 阿43〕 電気鉄道における架空き電線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿き電線相互の接続は亜圧着接続とした。

2阿き電線の支持方法は亜垂ちょう方式とした。

3阿

直流区間の塩害箇所に使用する懸垂がいしに亜耐電食用を使用した。

4阿

き電線を条一括して架設する場合亜支持点の両側には束合金具を取り付けた。

〔No 阿44〕 図に示す軽量鉄骨壁下地における各部材の名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

イロ

1阿ランナースペーサー

2阿

ランナー

振れ止め

3阿

スタッド

スペーサー

4阿

スタッド

振れ止め

A − 19

〔No 阿45〕 施工計画立案の順序として亜最も適当なものはどれか。
ただし亜イ〜ニは作業の内容を示す。

イ

施工方法の基本方針を決める。

ロ

工程計画をたて亜総合工程表を作成する。

ハ

材料などの調達計画及び労務計画をたてる。

ニ

発注者との契約条件を理解し亜現地調査を行う。

1阿イ → ニ → ロ → ハ

2阿イ → ハ → ニ → ロ

3阿

ニ → イ → ロ → ハ

4阿ニ → ハ → イ → ロ〔No 阿46〕 仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿仮設計画には亜火災予防や盗難予防の対策は含まない。

2阿仮設建物は亜工事の進捗に伴う移転の多い場所には配置しない。

3阿仮設計画の良否は亜工程その他の計画に影響を及ぼし亜工事の品質に影響を与える。

4阿

仮設計画は亜契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き亜請負者がその責任において定める。

〔No 阿47〕 工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿月間工程で工事の進捗を管理し亜週間工程で詳細に検討及び調整を行う。

2阿工程が変更になった場合には亜速やかに作業員並びに関係者に周知徹底を行う。

3阿工事が進むに従って工事固有の作業データが増加するので亜工期予測の精度が高くなる。

4阿

作業改善による工期短縮の効果を精度高く予測するには亜ツールボックスミーティング(TBM) が有効である。

A − 20〔No 阿48〕 図に示す工程管理に用いる工程表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿タクト工程表2阿バーチャート工程表

3阿ガントチャート工程表

4阿アロー形ネットワーク工程表〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿管理図

2阿

パレート図

3阿

ヒストグラム4阿ダイヤグラムA − 21

〔No 阿50〕 高圧引込ケーブルの絶縁耐力試験における交流の試験電圧として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。

1阿

公称電圧の 1.5 倍

2阿

公称電圧の 2 倍3阿最大使用電圧の 1.5 倍4阿最大使用電圧の 2 倍〔No 阿51〕 建設現場において亜特別教育を修了した者が就業できる業務として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜道路上を走行させる運転を除く。

1阿建設用リフトの運転

2阿研削といしの取替え又は取替え時の試運転

3阿作業床の高さが 15 m の高所作業車の運転

4阿つり上げ荷重が 0.5 t の移動式クレーンの運転〔No 阿52〕 ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器の取扱いに関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿通風又は換気の不十分な場所には亜貯蔵しないこと。

2阿火気を使用する場所の附近には亜設置しないこと。

3阿

運搬するときは亜キャップを施すこと。

4阿

保管するときは亜横にして置くこと。

A − 22

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜発注者から直接請け負う一件の電気工事を施工する場合亜総額が 3 000 万円以上となる下請契約を締結することはできない。

2阿国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ亜国が発注する電気工事を請け負うことはできない。

3阿建設業の許可は亜 年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。

4阿電気工事業のみの許可を受けている電気工事業者は亜塗装工事が附帯した電気工事を請け負うことができる。

〔No 阿54〕 建設工事の施工技術の確保に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿主任技術者及び監理技術者は亜当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2阿監理技術者資格者証を必要とする工事の監理技術者は亜発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければならない。

3阿

発注者から直接電気工事を請け負った一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。

4阿下請負人として電気工事の一部を請け負った特定建設業の許可を受けた電気工事業者
は亜当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

〔No 阿55〕 自家用電気工作物の保安規程に定める事項として亜電気事業法上亜定められていないものはどれか。

1阿電気工作物の運転又は操作に関すること。

2阿災害その他非常時の場合に採るべき措置に関すること。

3阿工事亜維持及び運用に従事する者の健康管理に関すること。

4阿工事亜維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

A − 23

〔No 阿56〕 特定電気用品に表示する記号として亜電気用品安全法上亜正しいものはどれか。

1阿

2阿

3阿

4阿

〔No 阿57〕 電気工事業者が亜一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿低圧検電器

2阿

絶縁抵抗計

3阿

接地抵抗計

4阿

抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計〔No 阿58〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿第一種電気工事士は亜一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

2阿第二種電気工事士は亜自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

3阿認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。

4阿

特種電気工事資格者は亜認定証の交付を受けた特殊電気工事の作業に従事することができる。

A − 24

〔No 阿59〕 建築物に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿工場は亜特殊建築物である。

2阿昇降機は亜建築設備である。

3阿防火戸は亜主要構造部である。

4阿コンクリートは亜不燃材料である。

〔No 阿60〕 消防用設備等の設置に係る工事のうち亜消防設備士でなければ行ってはならない工事として亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜電源亜水源及び配管の部分を除く。

1阿非常警報設備

2阿自動火災報知設備

3阿不活性ガス消火設備

4阿

屋内消火栓設備〔No 阿61〕 建設業における安全管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿

事業者は亜安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければならない。

2阿事業者は亜安全管理者を選任したときは亜当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

3阿

事業者は亜労働災害の原因の調査及び再発防止対策のうち安全に係る技術的事項を亜安全管理者に管理させなければならない。

4阿

事業者は亜常時使用する労働者の数が 300 人以上となる場合には亜安全管理者のうち少なくとも人を専任の者にしなければならない。

A − 25

〔No 阿62〕 建設現場の安全衛生管理体制に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

労働者の数が常時 50 人以上の事業場の特定元方事業者は亜ロイを選任し亜その者にの指揮をさせなければならない。

イロ

1阿店社安全衛生管理者

元方安全衛生管理者

2阿店社安全衛生管理者

総括安全衛生管理者

3阿統括安全衛生責任者

元方安全衛生管理者

4阿統括安全衛生責任者

総括安全衛生管理者〔No 阿63〕 使用者が労働契約の締結に際し亜労働者に対して書面の交付により明示しなければならない
労働条件として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働契約の期間に関する事項

2阿所定労働時間を超える労働の有無に関する事項

3阿

休憩時間亜休日亜休暇に関する事項

4阿福利厚生施設の利用に関する事項〔No 阿64〕 公害の要因として亜環境基本法上亜定められていないものはどれか。

1阿振動

2阿悪臭

3阿

地盤の沈下

4阿

日影

A − 26