［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機復水脱塩装置の再生塔排水配管からの水漏れについて
17．９．12
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・有・［漏えい量 −］

無Ｃ
無１７年 ８月２３日１５時４０分
１号・２号・３号 ・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・ 設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月23日(火)16時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８月23日(火)15時40分頃、通常運転中の伊方３号機において、復水脱塩装置の再生塔排水配管からの水漏れを作業員が発見した。
２ 原因は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
８月24日(水)10時00分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、当該配管に貫通穴(約25mm×約35mm)を１箇所確認した。
２ このため、当該配管を新品に取替え、漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 99％）・停止中運転中（出力 99％）・停止中運転中（出力102％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 １７年 ８月 ２３日（火） １６時 ３０分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．３号機 出力 910MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月２３日 １５時 ４０分頃

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：

３号機

タービン建屋

１階（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転のところ、本日１５時４０分頃、復水脱塩装置※ １の再生塔排水配管からの水漏れを作業員が発見しました。
原因は、調査中です。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

※１ ２次系冷却水に含まれるイオン状の不純物をイオン交換樹
脂により取り除き、浄化する装置。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 １７年 ８月 ２４日（水） １０時 ００分

発

伊方発電所信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．３号機 出力 910MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月２３日 １５時 ４０分頃

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：

３号機

タービン建屋

１階（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転のところ、８月２３日 １５時４０分頃、復水脱塩装置※１の再生塔排水配管からの水漏れを作業員が発見しました。
[第１報にてお知らせ済み]
点検の結果、当該配管に貫通穴（約２５ｍｍ×約３５ｍｍ）が１箇所確認されたため、当該配管を新品に取り替え、本日９時２５分、漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧しました。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※１ ２次系冷却水に含まれるイオン状の不純物をイオン交換樹脂により取り除き、浄化する装置。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方３号機 復水脱塩装置再生塔まわり概略系統図

イオン交換樹脂再生装置
当該箇所
イオン交換樹脂
再生塔

樹脂キャッチャ
建屋内排水槽︵樹脂︶︵樹脂︶（２次系概略系統）

タービン
復水脱塩装置

復水器
復水器
復水ポンプ

脱気器
主給水ポンプ

蒸気発生器

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用 水タンク
通常運転中は 、非常用炉心冷 却
設備等の水源 として待機し、 定期検査時には 燃料取替時の水 張りに使用する 。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉 で温 め られ た 高
温の 水 を利 用 して 別 の水（ ２ 次冷 却 水） を 蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子 炉格納容器内に注水し、内部 を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ 冷却 器

：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧 ター ビ ン へ ）○原子炉容器ウラ ン 燃料 を 核分 裂 させて 、 その 時 に出 る 熱で水 （ １次 冷 却水 ） を高温にする。

格 納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に 原子炉 に高圧 で注水し 、燃料を冷却する 。

○湿分分離 加熱器
高 圧 タ ービ ン を 出 た 蒸 気を 加 熱 し、 蒸 気 中 の 水 滴を除去する 。

高 圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に 原子 炉 に低 圧 大容 量で 注水 し、 燃 料を 冷 却す る 。ま た、 原
子炉停止時の 冷却にも使用する 。

低圧タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱 塩塔
１ 次冷 却水に 溶け 込
ん だイ オン状 の不 純分を 除去する。

放水口
復水ポンプ

○体 積制御タンク
１ 次冷 却設備 への 注
水量 を調整する。

２次 冷 却水 を 加熱 し 、熱効率を向上させ る。

高圧給水加熱器

充てんポンプ○ 復水器
タ ー ビ ンを ま わし た 蒸気 を 海 水で 冷 やし て 水に 戻す。

復 水脱塩 装置

( 樹 脂)

再生塔排水配管からの漏えい

低圧
給水加熱器
給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管理 区 域内 で 使 用し た
清掃 用 の紙 や 布 等を 焼却し、体積を減 らす。

イオン 交換 樹脂
再生塔○脱 気器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ 空気を除去する。

建 屋内排 水槽

漏えい箇所

再生塔

漏えい箇所：
約 25ｍｍ×約 35ｍｍ
漏えい量：
水：約 200ｍｌ

樹脂：約 100ｍｌ

復水脱塩装置再生塔排水配管

配管取替

配管取替え後用語の解説○復水脱塩装置
２次冷却水中の不純物や添加薬品を除去するために設置されているイオン交換樹脂を充てんした装置。
この樹脂の再生処理を行うのがイオン交換樹脂再生塔。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成17年８月23日(火）
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
15:20 15:30 15:40 15:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)−−−−九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２４２４２４
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１７１６１６１７
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２１２１２１２１
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２６２７２６２７
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１３
１３１３１３加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２６２６２５
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１６１６１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１６１５１６１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１５１５１５１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１４１４１４１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１５１５１５１５※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉ グﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
16:00 降雨時 降雨時以外−４１１８２５４３２４１７３３１６２１３７２１２７４２２６１３３６１５２５３６２０２２３５２４１５３７１６１５４１１６１５４１１６１４４１１５１６４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。