［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機海水ピット水位計電源装置の故障について
17．１．11
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年１２月２５日１６時１６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
12月25日(土)17時15分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 12月25日(土)16時16分頃、通常運転中の伊方３号機において、海水ピット水位計の異常を確認した。
２ 詳細は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
12月27日(月)16時30分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、当該水位計の信号変換器に電源を供給している電源装置が故障したことにより、水位指示が異常を示したものと確認されたため、12月25日18時18分電源を仮復旧した。その後、代替品の電源装置に取り替え、12月27日16時10分、通常状態に復帰した。
２ なお、海水ピットの水位計は、当該水位計とは別に通常監視用の水位計があり、水位監視には支障はなかった。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜中央保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１６年１２月２５日（土）１７時 １５分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

門屋

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 928MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月２５日１６時１６分頃
２．場

所：

３．状

況：

３号機

海水ポンプ（管理区域外）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、本日１６時１６分頃海水ポンプ海水ピット水位計の異常を確認しました。
詳細は調査中です。
発生状況
概要

運転状況

備考

なお、本事象によるプラント運転への影響ならびに環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１６年１２月２７日（月） １６時

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３０分

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)発生時 １．出力 928MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月２５日１６時１６分頃
２．場

所：

３．状

況：３号機

海水ピット（管理区域外）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、２５日１６時１６分
頃海水ピット水位計の異常を確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

調査の結果、当該水位計の信号変換器に電源を供給している電源装置が故障したことにより、水位指示が異常を示したものと確認されたため、２５日１８時１８分電源を仮復旧しました。
その後、代替品の電源装置に取り替え、本日、１６時１０分、通常状態に復帰しました。
なお、海水ピットの水位計は、当該水位計とは別に通常監視用の水位計があり、水位監視には支障はありませんでした。
本事象によるプラント運転への影響ならびに環境への放射能の影響はありません。

運転状況備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

海水ピット水位計概略図【地震時監視用】

当該箇所

水位記録計
【通常監視用】
水位計(コンピュータ指示)

変換器

電源装置

１次系ポンプ、空調設備等

（取替え）
中央制御室
現

地

信号ライン
水位検出器

電源装置

水位検出器
除塵装置
制御盤

原子炉補機冷却水冷却器

水位検出器

制御信号

海水ポンプ

除塵装置
海

海水ピット
海水放水ピット放流口

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料 取替用水タンク
通常運 転中は、非常用炉 心冷却設備等 の水源として待機 し、定期検査 時には燃料取替時 の水張りに使 用する。

［凡例］
：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 さ
せ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿分 分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸気 中 の 水 滴を除去 する。

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大容 量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。ま た 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷 却水 に溶 け込
んだイ オン 状の 不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次冷 却設 備へ の注水量を調整する 。

○復水器
ター ビ ンを ま わ した 蒸
気を 海 水で 冷 や して 水に戻す。

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向上 させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ

低圧給水加熱器○脱気 器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ空 気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉

海水ピット水位計電源装置の故障
海水ピット

使用済
燃料

原 子炉補 機冷却 水冷却 器

ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内で 使 用し た
清 掃用 の 紙や 布 等を 焼却し、体積 を減らす。

取水
海水海水ピット全景

水位検出器

用語の解説

○海水ピット
原子炉補機冷却水等を冷却するための海水を取水するためのピットを海水ピットという。

○海水ピット水位計
海水ピットの水位を監視する設備。通常監視用と地震時監視用があり、今回異常があったのは地震時監視用。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成16年12月25日(土)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
16:00 16:10 16:20 16:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23232323
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
15151515
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
20
202020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
2525
2424
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
1211
1111
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20
20
2121
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2121
21
21
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15141514
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
1415
1415
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
13131312㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14151414※降雨の状況：有・無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
16:40 降雨時 降雨時以外
17４１
１８23４３２４15３３１６20３７２１24４２２６11３６１５20３６２０21３５２４14３７１６14４１１６14４１１６13４１１５14４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。