［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機原子炉建屋１階通路部の水たまりについて
19．9．26
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]１９年 ９月２６日１１時５０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月26日(水)12時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月26日(水)11時50分頃、定期点検中の伊方３号機で、原子炉建屋１階通路部に水たまりがあることを運転員が確認した。
２ 今後、詳細について調査する。
３ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
○ 格納容器空調装置Ａ、Ｂの電動弁の開閉テストを実施したところ、分解していた出口配管の弁の開口部から補機冷却水が漏えいした。
○ 漏えい量は、約１.４ｍ ３ と推定される。
○ 漏えい水は、目皿から補助建屋サンプに回収し、床の水は拭き取った。
○ 漏えい水の放射能を測定した結果、放射能は含まれていなかった。
○ 原因については引き続き調査する。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

格納容器

原子炉建屋
補機冷却水配管

補格納容器
空調装置
Ａ､Ｂ使用済
燃料

補機冷却水 戻り配管

漏 えい 箇 所主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝファン

使用済燃料ピ ット

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

伊方発電所３号機

原子炉補機冷却水系統概略図

補機冷却水サージタンク

原子炉格納容器
格納容器
空調装置Ａ

［電動弁］

漏えい箇所

原子炉補機冷却器

原子炉補機
冷却水ポンプ

格納容器
空調装置Ｂ

格納容器
空調装置Ｃ

格納容器
空調装置Ｄ

［電動弁］

［電動弁］

［電動弁］

原子炉建屋１階通路部漏えい状況(水たまり約 15m×５m)

分解している弁の開口部から漏えい

格納容器空調装置Ａ、Ｂ出口配管の弁用語の解説○原子炉補機冷却水
発電所内の各種熱交換器、軸受冷却器、空調器などの冷却用の純水で、微量の防蝕剤が添加されている。補機冷却水は海水で冷却され、ポンプで各設備に循環・供給されている。

○格納容器空調装置
格納容器内の機器、配管類からの熱により温度上昇する空気を冷却するための装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県 環境放 射線テ レメー タ装置 により 確認）
平成19年９月26日(水)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
11:30 11:40 11:50 12:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２１２１２１
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１３１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２６２７２６２７
大成ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２１２１２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１４１５１４１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１４１３１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１３１４１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
１４１４１４１４※降 雨の状況： 有 ・ 無
伊方 発電所の排 気筒モニタ等 にも異常なか った。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
12:10 降雨時 降雨時以外
１７４１
１８２３４６２４１５３５１６２１４１２１２６４６２６１３３９１３２７４３２３２１３６２３１４３９１６１５４１１６１３４１１５１３４２１４１４４１１６（参考）１ 環 境 放 射 線 の 測 定 値 は 、 降 雨 等 の 気 象 要 因 や 自 然 条件 の 変 化 等 に よ り 変 動 す る ので 、 原 子 力 安 全委 員 会 の 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基 づ き 、 測 定 値 を 「 平常 の変 動 幅 」 と 比 較し て 評 価 し て い ま す 。
「 平 常 の 変 動幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 15、 16年 度 ） の 測 定 値 を 統 計処 理 し た 幅（ 平 均 値 ± 標 準偏 差 の ３ 倍 ） と し て お り 、 一 般 に 、 測 定 値 が 「 平 常 の 変 動 幅 」の 最大 値 以 下 で あ れば 、 問 題 の な い 測 定 値 と 判 断 さ れ ま す 。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 ける こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を １ 回 受 け た 場合 の ４ 分 の １ 程 度 の 量 で す 。