［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］エタノールアミン排水処理装置ガス希釈ファンＡ号機の異常について
17 ．12．12
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１７年１１月 ２日１３時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
11月２日( 水)13時40分、四国電力( 株) から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 11月２日(水)13 時10分頃、エタノールアミン排水処理装置のガス希釈ファンＡ号機の不具合を保修員が確認した。
２ 今後、詳細を調査する。なお、同ファンは２台設置しており、エタノールアミン排水処理装置の運転は可能である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
11月18 日( 金)16時00分、四国電力( 株) から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、当該ファンの軸に駆動用ベルトを取り付けているプーリーのキーおよび止めネジが外れていたことを確認した。また、軸外面およびプーリー内面に摩耗が認められた。
２ このため、当該ファンの軸、プーリーおよびキー他を新品に取り替え、11月18日15時30 分異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％）・停止中
運転中（出力％）・ 停止中
運転中（出力103％）・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 １７年 １１月

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２日（ 水 ）

１３時 ４０分

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時状 況

１．１号機 出力 566MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
３号機 出力 915MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．２号機 第 １８回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： １１月

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：

２日

地震・ その他

１３時 １０分頃

ＥＴＡ排水処理装置建屋１階（管理区域外）

本日１３時１０分頃、エタノールアミン（ＥＴＡ）排水処理装置※１のガス希釈ファンＡ号機の不具合を保修員が確認しました。
今後、詳細点検を実施することとします。
なお、同ファンは２台設置しており、エタノールアミン排水処理装置の運転は可能です。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影
響はありません。
※１エタノールアミン排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるエタノールアミン（※）を処理する装置で、伊方１〜３号機の共用設備である。
※エタノールアミンは、配管の腐食抑制のための水質調整用薬品で、２次系水に注入している運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 １７年 １１月 １８日（ 金 ）

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

１６時 ００分

岡﨑

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．１号機 出力 566MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
３号機 出力 915MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．２号機 第 １８回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： １１月

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：２日

地震・ その他１３時 １０分頃

ＥＴＡ排水処理装置建屋１階（管理区域外）

１１月２日１３時１０分頃、エタノールアミン（ＥＴＡ）排水処理装置※のガス希釈ファンＡ号機の不具合を保修員が確認しました。
今後、詳細点検を実施することとします。
なお、同ファンは２台設置しており、エタノールアミン排水処理装置の運転は可能です。
［第１報にてお知らせ済み］
点検した結果、当該ファンの軸に駆動用ベルトを取付けているプーリーのキーおよび止めネジが外れていたことが確認されました。
また、軸外面およびプーリー内面に摩耗が認められたことから、当該ファンの軸、プーリーおよびキー他を新品に取り替え、本日１５時３０分異常のないことを確認し、通常状態に復旧しました。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※

エタノールアミン排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるエタノールアミン（配管の腐食抑制のための水質調整用薬品）を処理する装置で、伊方１〜３号機の共用設備である。

運転状況

備考１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所ＥＴＡ排水処理装置系統概略図

不具合箇所
大気ガス希釈ファンＡ

ガス希釈ファンＢ

ガス吸収塔

電解槽Ａ

電解槽Ｂ
電解槽供給
ポンプＡ

Ｐ 電解槽供給
ポンプＢ

Ｐ

処理水タンク

電解液タンクＰＰ

復水脱塩装置より

Ｐ

ｐＨ調整槽

排水貯槽Ａ

排水貯槽Ｂ

電解液受槽

沈殿池

注１）エタノールアミン（ＥＴＡ）排水処理装置
復水脱塩装置再生排水中に含まれるＥＴＡを分解除去する設備である。
ＥＴＡ排水処理装置は、１,２,３号機共用の設備である。
注２）エタノールアミン
プラント２次系の水質を調整するアルカリ性の薬品で、復水脱塩装置出口に注入され、蒸気発生器内水質を基準内に保つものである。

３号総合排水処理装置

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。
復 水脱塩装置
再生廃液

低圧
給水加熱器
主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピッ ト

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

総合排水処理装置

エタノールアミン 排水処理装置

ガス希釈ファンの異常

ファン部

ファン側軸
ファン側プーリー

モータ部

ガス希釈ファン全景

キー挿入部(キーが脱落していた)

ファン側プーリー

キー
材質：炭素鋼
長さ：約５cm用語解説○エタノールアミン排水処理装置
エタノールアミンは、２次冷却系の機器、配管の腐食防止のため、２次冷却水のｐＨを９．２程度に保つよう添加しているアルカリ剤であり、アンモニア水と併せて、復水脱塩装置出口で２次冷却水に添加され、２次冷却系を一巡した後、復水脱塩装置（イオン交換樹脂）で除去される。
復水脱塩装置のイオン交換樹脂は、定期的に再生処理が行われており、その廃液を処理する装置を、エタノールアミン排水処理装置という。この装置では、処理水中の塩化ナトリウムを電気分解して得られる次亜塩素酸ナトリウムにより、エタノールアミンを酸化分解処理している。
なお、エタノールアミン排水処理装置からの排水は、さらに、総合排水処理装置へ入り、生活排水等とともにｐＨ調整等の処理が行われた後、放水口へ放出される。

○エタノールアミン排水処理装置ガス稀釈ファン
排水処理装置の電気分解過程において発生する水素ガスおよび塩素ガスなどをガス吸収塔に送り出すファンで、２台設置しており、通常は２台とも運転しているが、１台運転も可能。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成１７年１１月２日(水)
測定値
測定局
時刻
12:50 13:00 13:10 13:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
１７１８１７１７九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２４
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１６１５
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２１２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２６２６２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２４２４
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１５１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４
１５１４１４力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１３１３１４１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１５１４１４※降雨の状況：有・ 無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
13:30 降雨時 降雨時以外
１８４１１８２４４３２４１６３３１６２１３７２１２６４２２６１２３６１５２４３６２０２１３５２４１５３７１６１５４１１６１４４１１６１４４１１５１４４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。