［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機中間領域中性子束検出回路の信号処理ユニットの異常について
19．９．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１９年 ８月 ３日１８時５４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月３日(金)19時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８月３日(金)18時54分、通常運転中の伊方１号機において、中間領域中性子束検出器が不調である信号が発生した。
２ 原因は、調査中である。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力から、次のとおり連絡があった。
○ 通常運転中の中性子束は、出力領域中性子束検出器により計測しており、中性子束の監視に問題はない。
［異常の原因及び復旧状況］
８月４日(土)９時40分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、２系統ある中間領域中性子束検出回路のうち、１系統の信号処理ユニットの不具合により、指示が不調となったことが判明した。
２ このため、当該信号処理ユニットの取替えを実施し、８月４日９時30分、中間領域中性子束の指示が正常であることを確認し、通常状態に復旧した。
３ 原因については引き続き調査する。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月３日（ 金 ） １９時４５分

武田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 573MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

８月

２．場

所：

伊方発電所１号機

３．状

況：地震・ その他

３日１８時５４分
中央制御室

伊方発電所１号機は通常運転中のところ、本日１８時５４分中間
領域中性子束検出器が不調である信号が発信しました
原因については、現在調査中です。
発生状況
概要

運転状況

備考

本事象による放射能の環境への影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機８月

４日

（ 土 ）

９時４０分

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 573MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

８月

２．場

所：

伊方発電所１号機

３．状

況：

地

震・ その他

３日１８時５４分
中央制御室

伊方発電所１号機は通常運転中のところ、８月３日１８時５４分、中間領域中性子束検出器＊１が不調である信号が発信しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

調査の結果、２系統ある中間領域中性子束検出回路のうち、１系統の信号処理ユニットの不具合により、指示が不調となったことが判明しました。
このため、当該信号処理ユニットの取替えを実施し、中間領域中性子束の指示が正常であることを本日９時３０分に確認し、通常状態に復旧しました。
なお、原因については、引き続き調査いたします。
本事象による放射能の環境への影響はありません。
＊１

中間領域中性子束検出器
主に原子炉起動時から原子炉出力約１０％までの原子炉の中性子の量をはかる計器。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

充てんポンプ

高圧
給水加熱器

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

復水脱塩装置
低圧
給水加熱器

主給水ポンプ○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

<中央制御室>使用済燃料

使用済燃料ピッ ト

中央制御盤

中間領域中性子束検出回路の信号処理ユニットの異常伊方１号機 中間領域中性子束検出回路概略図

原子炉格納容器

中央制御室

当該箇所

原子炉燃料

中間領域
中性子束検出器

信号処理ユニット

指示計

信号処理ユニット

指示計

中間領域中性子束検出器

中央制御室警報表示

指示が不調

中央制御室指示計

用語の解説〇中間領域中性子束検出器
原子炉の運転及び管理又は制御保護動作に使用するために炉心の中性子束レベルを計測する装置を中性子束計測装置という。
中性子束測定では、非常に広範囲にわたって監視する必要があるため､３つの計測領域（線源領域、中間領域、出力領域）を設けており､今回異常があったのは、中間領域の検出器で、２チャンネルが設置されている。
中間領域中性子束検出器は、原子炉の出力を上昇させ､又は降下させる場合の中性子束の測定を行っている。
(原子炉起動時から原子炉出力100％程度までの中性子量の測定ができる。)

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成19 年８月３日(金)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値（シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
降雨時
降雨時以外
１６１６１６１６１６４１１８２２２２２２２２２２４６２４１５１４１５１５１５３５１６１９１９１９１９１９４１２１２５２５２５２５２５４６２６１２１２１２１２１２３９１３２５２６２６２６２６４３２３２０２０２１２０２０３６２３１４１４１４１４１５３９１６１４１３１４１４１３４１１６１３１３１３１３１３４１１５１２１２１２１２１３４２１４１３１３１４１３１３４１１６測定局
時刻モニタリングステーション(九町越)
愛 九町 モニタリングポスト
媛 湊浦 モニタリングポスト
県 伊方越モニタリングポスト
川永田モニタリングポスト
豊之浦モニタリングポスト
加周 モニタリングポスト
大成 モニタリングポスト
四 モニタリングステーション
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3㈱ モニタリングポストNo.4※降雨の状況：有・無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成１ ５ 、１ ６ 年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環境放射線は線量( グﾚ ｲ ) で表されますが、一般的に、これに 0.8 を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量( ｼ - ベﾙﾄ ) に換算しています。
例えば、線量率約 20 ﾅ ﾉ グﾚｲ ／時の地点では、１年間に約 0.14 ﾐ ﾘ ｼ -ベﾙﾄ （ミリはナノの 100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。