特級ボイラー技⼠試験（平成14年7⽉〜平成14年12⽉実施分）

ボイラーの構造
問１ 給⽔温度 20 ℃の油だきボイラーにおいて、低発熱量41100kJ/kg{9816kcal/kg}の重油を毎時2330kg燃焼させ､圧⼒ 2 ＭPa{ 20.4 kgf/cm2}、乾き度92％の飽和蒸気 35 t/hを得た。
この場合、（１）ボイラー効率は何％か。
（２）ボイラー効率及び蒸発量を同じとし、乾き度を 92 ％から 98 ％に上げれば、燃料消費量はいくらになるか。
ボイラー効率については⼩数点以下第 2 位を、燃料消費量については⼩数点以下第 1 位を四捨五⼊し、それぞれ計算の過程を⽰して求めよ。
なお、圧⼒ 2 ＭPa{ 20.4 kgf/cm2}の飽和⽔の⽐エンタルピは 920 kJ/kg{ 220 kcal/kg}、乾き飽和蒸気の⽐エンタルピは 2799 kJ/kg{ 668kcal/kg}、温度 20 ℃の給⽔の⽐エンタルピは 83 kJ/kg{ 20kcal/kg}とする。
ボイラーへの⼊熱は燃料の発熱量のみとし、燃料の顕熱、空気の顕熱、その他の⼊熱は考慮しないものとする。

問２ボイラーの過熱器に関し、下記の事項について述べよ。

（１）過熱器を伝熱⽅式によって分類すると①放射形、②対流（接触）形、③放射対流形があるが、ボイラー負荷によるそれぞれの蒸気温度特性（２）過熱温度を⼀定にするための調節⽅法（３つ）問３

次の⽂中の()に⼊る適切な語句⼜は数値を答えよ。

（１）⼀般に⾦属材料は、温度が上がれば強度が低下し、延性は増加する。鉄鋼材料は通常 400 ℃くらいから( ① ) が著しくなる。また、200 〜300 ℃で ( ② ）が増加し、( ③ ) 、( ④ ) が減少する現象がある。
これはこの温度範囲で常温よりもかえってもろくなることを⽰し、( ⑤ ）という。この温度範囲での加⼯は避けなければならない。
（２）ボイラーの胴板は、⼀般に薄⾁円筒として取り扱われる。胴内径Ｄに⽐べて厚さｔが薄い円筒とし、これに蒸気圧⼒Ｐ（ＭPa）が加わるものとする。
⻑⼿⽅向の断⾯に⽣じる薄膜応⼒σ1は式 ( ⑥ )(Ｎ/mm2)で表され、周⽅向の断⾯に⽣じる薄膜応⼒σ2は式 ( ⑦ )(Ｎ/mm2)で表される。
（３）ボイラーの部分に温度差があると、⾼温部は低温部より伸びようとする。この伸びが拘束されるとそこに応⼒が⽣じる。これを ( ⑧ ) といい、その値は温度差 4 ℃につき約 9.8 Ｎ/mm2 {約 1 kgf/mm2｝という⼤きなものである。
丸ボイラーでは、炉筒は他の部分より⾼温になるから、炉筒取付部周辺の鏡板に ( ⑨ ) を設けたり、炉筒に ( ⑩ ) を設けたりして応⼒を緩和する。
⽔管ボイラーでは、( ⑪ ) を採⽤した⽅が熱による ( ⑫ ) が⾃由にできる。
温度の伝ぱには ( ⑬ ) を要するから、ボイラーの起動時の ( ⑭ )、停⽌時の ( ⑮ )問４は、⼀定の値に抑えるべきである。

次のＡからＥまでは、ボイラーの種類及び構造等に関する記述であるが、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

⽔管ボイラーの本体伝熱⾯は、圧⼒がおよそ 6 ＭPa{ 60 kgf/cm2}以下の場合には、⽔冷壁管と、主として⾼温ガスとの接触によって熱を受ける⽔管群とを組み合わせた形式をとる。⼀⽅、8 ＭPa{ 80kgf/cm2}程度以上の⾼温⾼圧ボイラーでは、本体伝熱⾯は⽔冷壁管だけからなり、接触伝熱⾯となる⽔管群のない放射ボイラーの形式をとる。
Ｂ

強制循環式⽔管ボイラーは、ポンプによる強い循環⼒を与えられるので、気⽔の密度差が少なくなって⾃然循環⼒の低下しがちな低圧ボイラーに適しており、また、⽔管を⾃由に配置したり、流路抵抗の⼤きい細い⽔管を⽤いたりすることができる。

Ｃ

蒸気ドラムから取り出される蒸気はできるだけ乾いたものであることが望ましい。このことは過熱器をもつボイラーでは特に要求されない。

Ｄ

給⽔量と燃料量の⽐が変化すると、ドラムをもつボイラーでは⽔⾯が変化するが、⾼圧⼤容量貫流ボイラーでは、ボイラー出⼝蒸気温度に⼤きな変化が現れる。したがって、それらの変化を検出して敏速な給⽔量の調整を⾏うことが必要である。

Ｅ

毎時換算蒸発量は､100 ℃の飽和⽔から 100 ℃の乾き飽和蒸気に蒸発することを基準蒸発として、実際の蒸発量を基準蒸発の量に換算したものである。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ｂ，Ｄ，Ｅ（４）Ｄ，Ｂ，Ｃ（５）Ｅ，Ａ，Ｄ

問５であ（３）Ｃ，Ｅ，Ａ

次のＡからＥまでは、ボイラーの附属設備及び附属品などに関する記述

るが、正しいものの組合せは(１)〜（５）のうちどれか。
Ａ

エコノマイザは煙道中に設置されるため、通⾵抵抗が増加し、また、ガス温度が低下するため、煙突通⾵⼒が増加する。

Ｂ

空気予熱器を設置すると燃焼効率が増⼤し、過剰空気量が少なくてすむ。
また、燃焼温度が上昇するため、ＮＯｘの発⽣が減少する。

Ｃ

蒸気⽤安全弁の吹下りとは、吹出し圧⼒と吹⽌り圧⼒との差をいう。

Ｄ

⼆⾊⽔⾯計は平形透視式⽔⾯計のガラスに⾚⾊と緑⾊の２光線を通過させ、光線の屈折率の差を利⽤して、蒸気部は⾚⾊に、⽔部は緑⾊に⾒えるようにしたものである。

Ｅ

ディアレータ（脱気器）は､蒸気によって給⽔を加熱し( 105 〜 150 ℃)､ガスの分圧を下げると同時に細滴として降下させガスの分離を容易にする。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ｂ，Ｄ，Ｅ（４）Ｄ，Ａ，Ｃ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ（３）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問６ 次のＡからＥまでは、ボイラーの⾃動制御に関する記述であるが、正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

ボイラーの状態量のうちで、それを規定範囲内に収めることが⽬的となっている量を操作量といい､それを⽀配するために調節する量を制御量という｡

Ｂ

制御の安定度は、時定数Ｔとむだ時間Ｌとの⽐Ｔ/Ｌの値できまるもので、Ｔ/Ｌの値の⼤きい場合は制御が容易であり､逆にこの値が⼩さい場合は制御がやり難くなる。

Ｃ

⽐例動作において、⽐例帯の幅を狭くするとオフセットは⼩さくなるが、⽐例帯の幅を狭くし過ぎると制御動作が過⼤になってハンチング（制御量が安定しないで持続振動を起こす状態）を⽣じる。したがって、⽐例帯の幅を狭くして⽐例動作の働きを強めるには限界があり、⽐例動作ではオフセットを避けることができない。

Ｄ

⾃然循環式⽔管ボイラーにおけるドラム⽔位の逆応答の傾向は⾼圧ボイラーほど著しい。

Ｅ

燃焼安全装置は、低⽔位、ファン停⽌、バーナ断⽕などが⽣じた場合は燃料を遮断して燃焼を停⽌させるロックアウト機能を有する安全スイッチ並びに起動・停⽌の操作の過程において各操作を所定のタイミングで⾃動的に⾏わせるシーケンス制御部からなる。

（１）Ａ，Ｄ，Ｅ（２）Ｂ，Ｃ，Ｅ（４）Ｄ，Ｂ，Ｃ（５）Ｅ，Ａ，Ｃ（３）Ｃ，Ａ，Ｂ

ボイラーの取り扱い
問１

保有⽔量が 14 t、給⽔量が 20 t/hのボイラーにおいて、亜硫酸ナトリ

ウム・ 7 ⽔(Ｎa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏ)を間⽋注⼊して脱酸素を⾏う場合、次の問いに答えよ。
脱酸素はＮa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏのみで⾏うものとし、給⽔中の酸素濃度は6 ㎎/リットルであり、ボイラー⽔のＳＯ32-の濃度が 12 mgＳＯ32-/リット
ルまで低下したときにＮa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏを注⼊して当該濃度を25 mgＳＯ32-/リットルまで上昇させることとする。
また、ボイラーは 0.8 t/hの連続吹出しを⾏っているものとし、吹出し⽔及びボイラー⽔におけるＳＯ32-濃度は、どの時点においても均⼀であるものとし、Ｎa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏの間⽋注⼊は瞬時に⾏われるものとする。
なお、Ｎa及びＳの原⼦量はそれぞれ 23 、32 とする。
（１）Ｎa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏの 1 回の注⼊量は何ｇか。
（２）Ｎa2ＳＯ3・ 7 Ｈ2Ｏの注⼊間隔は何分か。
答は、⼩数点以下第 2 位を四捨五⼊し、計算の過程を⽰して求めよ。
問２ 油だき⽔管ボイラーにおいて､次の(1)、(2)、(3)のような燃焼現象が発⽣した場合、その主要な原因について(1)､(2)についてはそれぞれ３つ、(3)については４つあげよ。
（１）⽕炎の中に細かい⽕花が混じっている。
（２）⽕炎が⽚寄って流れている。
（３）カーボンの発⽣が多い。

問３

次の⽂中の

() 内に⼊る適切な語句⼜は数値を答えよ。

（１）回転再⽣式空気予熱器における ( ① ) は動⼒損失の⼀因となっているが、( ② ) 機構の保守管理によって損失増加を抑⽌できる。ボイラー排ガスの管理は、空気予熱器出⼊⼝の ( ③ ) 管理及び空気予熱器 ( ④ )伝熱⾯の ( ⑤ ) 管理等によって⾏われる。
（２）りん酸塩系清⽸剤の使⽤⽬的は､( ⑥ ) イオンによる ( ⑦ ) とボイラー⽔を（ ⑧）に維持することによる（ ⑨）及び難溶性スケール成分である ( ⑩ ) を可溶性の状態に維持することである。
（３）ボイラーの酸洗浄作業における薬液処理中の確認事項については､温度､圧⼒、流量のほか薬液濃度、( ⑪ ) 濃度を測定し、反応の ( ⑫ ) 及び( ⑬ ) 時点を判定する。ボイラー内のスケールと酸溶液の反応が終わると酸濃度が ( ⑭ ) になり、液中に ( ⑮ ) の気泡を含まなくなる。
問４

次のＡからＥまでは、ボイラーの取扱いに関する記述であるが、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

気流噴霧式油バーナにおいては、燃料に対し噴霧蒸気や空気の圧⼒が強すぎると突然⽕が消えることがある。

Ｂ

油だきボイラーにおいて短時間停⽌し、かつ、ボイラー内が真空になるおそれがある場合には、圧⼒が⼤気圧以下にならないように、⽔位を⾼めに維持することが望ましいが、⽔⾯計に⽔位が⾒えなくなるまで給⽔してはならない。

Ｃ

⼀定の蒸発量を保持している過熱器付きのボイラーでは、給⽔温度が設計値より低下すると過熱器出⼝の蒸気温度も低下する傾向にある。

Ｄ

管⽳などに発⽣したか性ぜい化による割れは､⽳から放射状に多数発⽣し､直線的に進むのが特徴である。

Ｅ

溶存酸素による鋼の腐⾷は、孔⾷の形態で⽣じることが多い。また、銅合⾦に対してはアンモニアの共存下での腐⾷を促進させる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ（４）Ｄ，Ａ，Ｃ（２）Ｂ，Ｃ，Ｅ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ（３）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問５ 次のＡからＥまでは、ボイラーの取扱いに関する記述であるが、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。

Ａ

ボイラー給⽔⽤ディフューザポンプの使⽤開始にあたっては、先ずポンプ内の空気を抜き満⽔にした後吸⼊弁と吐出弁を全閉にしてポンプの運転を開始しポンプの回転と⽔圧が正常になったら、吸⼊弁と吐出弁を徐々に開く。

Ｂ

⾼温⽔ボイラーを備えた⾼温⽔システムにおいては、装置全体を１００℃以上の温度で運転するため、膨張タンクを密閉にし、内部を加圧して⾼温⽔の飽和圧⼒以上に保持しなければならない。

Ｃ

蒸気ボイラーにおいて油圧ジャッキによる安全弁封鎖は、蒸気圧⼒による吹出しを伴わないため、リフト及び吹下り圧⼒は確認できるが、作動の安定性、前漏れ及び後漏れ等の有無の確認ができない⽋点がある。

Ｄ

イオン交換⽔は、イオン交換樹脂を⽤いて原⽔中の強電解質及び弱電解質をすべて除去した⽔である。

Ｅ

ボイラーの酸洗浄を⾏う場合、その作業準備として、スケール中に銅⼜は銅化合物が存在するとき、銅は酸洗浄では除去できないため、アンモニア洗浄を⾏う。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ（２）Ｂ，Ｃ，Ｅ（４）Ｄ，Ｅ，Ｂ（５）Ｅ，Ａ，Ｃ

問６（３）Ｃ，Ｄ，Ａ次のＡからＥまでは、ボイラーの取扱いに関する記述であるが、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

スートファイヤはボイラー起動時の点⽕直後に発⽣することが多いので、ボイラーの起動前にプレパージを⾏う必要がある。

Ｂ

ボイラー⽔の全蒸発残留物は溶解性蒸発残留物と懸濁物質とによってできるものであり、全蒸発残留物の濃度が⾼くなるとキャリオーバが促進される。

Ｃ

蒸気アキュムレータはボイラーからの蒸気が飽和蒸気であれば、蓄熱槽の⽔位が次第に上昇するので、１⽇に１回程度排⽔するか⼜は⾃動オーバフロー装置の作動を確認する必要がある。

Ｄ

ボイラー⽔中に溶解あるいは懸濁しているスケール成分には､①炭酸塩類､②硫酸カルシウム、③けい酸塩類及び④酸化鉄があるが、最も熱伝導率が⼩さく伝熱を阻害するものは、④酸化鉄である。

Ｅ

鉄鋼材料に熱処理加⼯、成形加⼯、溶接加⼯等を⾏うと、その内部に応⼒が残留する。この応⼒が局部的に集中し、ボイラー⽔中の溶存酸素と共存すると、その部分にはなはだしい腐⾷が発⽣する。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ（２）Ｂ，Ｃ，Ｅ（４）Ｄ，Ｅ，Ｂ（５）Ｅ，Ａ，Ｃ（３）Ｃ，Ｄ，Ａ

燃料及び燃焼問１

メタンＣＨ4とプロパンＣ3Ｈ8の燃料 1 ｍ3N当たりの理論空気量を求めよ。
また、それぞれの低発熱量当たりの理論空気量(ｍ3N/ＭＪ⼜はｍ3N/kcal)はいくらか。
メタンの低発熱量は 35.9 ＭＪ/ｍ3N{ 8574 kcal/ｍ3N}、プロパンの低発熱量 93.2 ＭＪ/ｍ3N{ 22260kcal/ｍ3N}とする。
なお、燃焼⽤空気は体積⽐でＯ2が 21 ％、Ｎ2が 79 ％で完全燃焼するものとし、かつ、答は、計算の過程を⽰して求めよ。

問２

ボイラーの排ガス損失の低減に関して、設計及び運転時に考慮すべき事項をそれぞれ 5 つあげよ。
問３

次の⽂中の(）に⼊る適切な語句を答えよ。

ボイラーにおけるＮＯXの抑制は、まず ( ① ) によって図られるが、更に強化する場合には排煙脱硝装置が設置される。排煙中の ( ② ) は⼤部分が( ③ ) であり、⼀部 ( ④ ) が含まれる。そこでアンモニアで還元して( ⑤ ) にする。現在最も広く利⽤されているのがこの⽅式による選択式接触( ⑥ ) である。排ガス流の中に ( ⑦ ) を設け、その上流で排ガス中にアンモニアを注⼊しＮＯxを ( ⑧ ) と ( ⑨ ) にする⽅式であり、⽐較的⾼い除去率が得られる。ガス温度は ( ⑩ ) ℃付近が⼀般的である。
ガス温度が ( ⑪ ) ℃と⾼い領域でアンモニアや尿素を注⼊し ( ⑫ ) なし
でＮＯxの還元を⾏わせる⽅法もあるが、温度領域が限定されており、脱硝率も低い。
電⼦照射線法は ( ⑬ ) と ( ⑭ ) を同時処理しようとする技術である。
排煙脱硝の⽅式は湿式と乾式とがあるが ( ⑮ ) が主流となってきた。

問４ 次のＡからＥまでは、ボイラーの熱勘定に関する記述であるが、正しいものの組合わせは、(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

熱勘定は、原則としてボイラーごとに⾏う。

Ｂ

熱勘定は、使⽤時の燃料 1 kg(⼜はｍ3N)当たりについて⾏う。

Ｃ

燃料の発熱量は、燃料の成分に関わらず⾼発熱量と低発熱量とに差がある。

Ｄ

熱勘定の基準温度は、原則として 0 ℃とする。

Ｅ

過熱器、節炭器、空気予熱器はボイラーに含める。

（１）Ａ，Ｃ，Ｄ（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ（４）Ｄ，Ｅ，Ａ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ

問５（３）Ｃ，Ｅ，Ｂ

次のＡからＥまでは、液体燃料の供給装置に関する記述であるが、正しいものの組合わせは、(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

噴燃ポンプの送油能⼒は、吸込み側への漏れ量を考慮し、また、負荷変動による油圧の変化を防⽌するため、バーナ定格能⼒の 1.2 〜 1.5 倍程度に計画するのが⼀般的である。

Ｂ

スクリューポンプは油の粘度が⾼く更に回転数が多いほど、そして容量が⼤きいほど体積効率が悪いので、⽐較的低圧の⼩容量の⽤途に⽤いられる。

Ｃ

通常、移送ポンプには吐出圧⼒の過昇を防⽌するために、吐出側と吸込み側の間に逃がし弁が設けられ、吐出圧⼒が規定値を超えた場合に余分な燃料油を吸込み側に戻すようにしている。

Ｄ

液体燃料の⼀次圧⼒調節形圧⼒調節弁では、戻り油を調節して、バーナの燃料調節弁⼊⼝の圧⼒を⼀定に保つようにしている。

Ｅ

主油加熱器において燃料油の温度を適正値に保つためには、使⽤燃料の「温度－粘度特性曲線」を⽤いて要求される適正粘度に相当する燃料温度を決め、この温度を保持するよう調節する。

（１）Ａ，Ｃ，Ｄ（４）Ｄ，Ｅ，Ａ（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ（３）Ｃ，Ｅ，Ｂ

問６ 燃料中の硫⻩分が 2.5 ％の重油だきボイラーがある。その排ガス中のＳＯ3
濃度が 20 ppmのとき、露点はおおよそいくらか。
（１）70 ℃（４）170 ℃（２）100 ℃（５）200 ℃（３）140 ℃

関係法令
問１

内圧を受けるボイラーの胴の内径基準による板の最⼩厚さは、次式で与えられる。
Ｐ・Ｄi
ｔ＝──────────────＋α2 σa・η－ 2 Ｐ( 1 －ｋ)（１）この式を変形し、外径基準による式を導出せよ。
ただし、外径をＤｏとし、式の変形中においてはαを無視するものとする。
（２）このボイラーの胴に、材料ＳＢ４５０を使⽤し、⻑⼿継⼿の放射線検査を⾏う場合、板の最⼩厚さはいくらになるか。答えは⼩数点以下第２位を四捨五⼊して求めよ。
ただし、胴の内径は 1300 mm、最⾼使⽤圧⼒は 1.2 ＭPa､ＳＢ４５０の許容引張応⼒を 112 Ｎ/mm2、ｋ＝ 0.4 、⻑⼿継⼿の最⼩効率は 95 パーセント、α（付け代）は 1 mmとする。
問２

ボイラー及び圧⼒容器安全規則で規定されているボイラーの定期⾃主検査で実施すべき点検項⽬及びその点検事項について１０あげよ。

問３・

次の⽂中の (）に⼊る適切な語句⼜は数値を答えよ。

ボイラーの構造上使⽤可能な最⾼のゲージ圧⼒を ( ① ) という。

・

電気ボイラーの伝熱⾯積の算定は、電気設備容量 ( ② ) キロワットを 1平⽅メートルと⾒なして⾏う。

・

貫流ボイラーの伝熱⾯積は、 ( ③ ) ⼊⼝から、過熱器⼊⼝までの⽔管の燃焼ガス等に触れる⾯の⾯積により算定する。

・ボイラーの製造許可申請においては､( ④ ) の経歴の概要が必要である。

・

溶接によって製造するボイラーの製造許可申請においては、( ⑤ ) 試験結果を添えて申請する。

・

ボイラーを輸⼊した者は、( ⑥ ) による ( ⑦ ) 検査を受けなければならない。

・

ボイラー室には、原則として（⑧）以上の出⼊⼝を設けなければならない。
・取り扱うボイラーの ( ⑨ ) の合計が、( ⑩ ) 平⽅メートル以上 ( ⑪ )平⽅メートル未満の場合、特級ボイラー技⼠⼜は⼀級ボイラー技⼠免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

・

ボイラー取扱作業主任者は、適宜、( ⑫ ) を⾏い、ボイラーの⽔の濃縮を防がなくてはならない。

・事業者は、ボイラーについて使⽤を開始した後、１⽉以内ごとに１回、( ⑬ ) 検査を⾏い、この結果を ( ⑭ ) 年間保存しなければならない。

・使⽤を休⽌したボイラーを再び使⽤しようとする場合、所轄労働基準監督署⻑の ( ⑮ ) 検査を受けなければならない

問４

次のＡからＥまではボイラー構造規格における材料に関する記述であるが、正しいものの組み合わせは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

ボイラー主要材料に⽤いる鉄鋼材料の許容引張応⼒は、材料の常温における引張強さの 1/4 を⽤いる。

Ｂ

炭素含有量が 0.35 ％を超える材料は、ボイラーの圧⼒を受ける溶接部分に使⽤してはならない。

Ｃ

ボイラーの伝熱⾯の材料の使⽤温度は、内部の蒸気⼜は液体の最⾼温度とする。

Ｄ

引張強さが明らかでない炭素鋼鋼材の許容引張応⼒の算定においては、引張試験を⾏った結果により明らかになった引張強さの 80 ％の値の 1/4 を⽤いることがある。

Ｅ

材料の許容せん断応⼒の算定においては、許容引張応⼒の 80 ％の値とする。

（１）Ａ，Ｃ，Ｂ（４）Ｄ，Ａ，Ｃ（２）Ｂ，Ｅ，Ａ（５）Ｅ，Ｂ，Ｄ（３）Ｃ，Ｅ，Ｂ

問５ 次のＡからＥまではボイラー及び圧⼒容器安全規則に関する記述であるが、正しいものの組み合わせは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

ボイラーの吹出しを⾏うときは、１⼈で同時に２までのボイラーの吹出しを⾏うことができる。

Ｂ

ボイラー取扱作業主任者は、１週間に１回以上⽔⾯測定装置の機能を点検すること。

Ｃ事業者は、ボイラーの整備の業務については、ボイラー整備⼠免許を受けた者でなければ、その業務に就かせてはならない。

Ｄ

事業者はボイラー検査証、ボイラー取扱作業主任者の資格及び⽒名を、ボイラー室その他のボイラー設置場所の⾒やすい箇所に掲⽰しなければならない。

Ｅ

伝熱⾯積が 3 平⽅メートルをこえるボイラー（移動式ボイラーを除く｡）は、専⽤の建物⼜は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。

（１）Ａ，Ｄ，Ｅ（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ（４）Ｄ，Ｅ，Ｃ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ

問６（３）Ｃ，Ａ，Ｂ

次のＡからＥまではボイラー構造規格における附属品に関する記述であるが、正しいものの組み合わせは(1)〜(5)のうちのどれか。
Ａ

蒸気ボイラーには、安全弁を２個以上備える必要があるが、伝熱⾯積が100 平⽅メートル以下の蒸気ボイラーにあっては、安全弁を１個とすることができる。

Ｂ

蒸気ボイラーの安全弁の吹出し量は、当該ボイラーの最⼤蒸発量以上としなければならない。

Ｃ

圧⼒計の⽬盛盤の最⼤指度は、最⾼使⽤圧⼒の 1.0 倍以上 2.5 倍以下の圧⼒を⽰す指度としなければならない。

Ｄ

ガラス⽔⾯計のガラス管の最下部は、蒸気ボイラーの使⽤中維持しなければならない最低の⽔⾯を指⽰する位置でなければならない。

Ｅ

蒸気ボイラーには、最⼤蒸発量以上を給⽔することができる給⽔装置を備えなければならない。

（１）Ａ，Ｃ，Ｅ（４）Ｄ，Ａ，Ｃ（２）Ｂ，Ｄ，Ｅ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ（３）Ｃ，Ｄ，Ｂ

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。