タッチパネル・モニタ・ユニット
ＣＭＴ−２４０−Ｋ
取扱説明書

‑ 1 ‑

はじめに
このたびは，タッチパネル・モニタ・ユニット【ＣＭＴ−２４０−Ｋ】をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございました。
本書は，タッチパネル・モニタ・ユニット【ＣＭＴ−２４０−Ｋ】の設置方法，機能，操作方法，および取扱いの注意事項について説明したものです。
本器の全機能を効率よく，正しくご使用いただく為にも，ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり，機能，操作を十分に理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
なお，誤ったお取扱いなどによる事故防止の為，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお願い致します。

ご注意●本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所，または出張所までご連絡ください。
●本書の記載内容の一部，または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
●本製品を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを
なお，

警告，注意

として区分しています。

注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります

ので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

‑ 2 ‑安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
１．取付け上の注意

警告取付作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が
あります。

注

意

・本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。
(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が0〜50℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH以下)，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・ケースを制御盤に取付る場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，ケースの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあり
ます。
●参

考

本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでくださ
い。
また，燃えやすい物の上に直接おく事はしないでください。

‑ 3 ‑安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
２．配線上の注意

警告配線作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず第三種接地を本器(CMT‑240‑K)に施してください。

注

意・配線作業を行う場合，電線屑をCMT‑240‑Kの通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・DC電源の配線は，本取扱説明書に記載しているとおりの極性で，配線してください。
・CMT‑240‑Kの接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・CMT‑240‑Kの端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・ご使用環境や，使用部品の経年変化等による不測の事態に備え，別途保安回路を設けてください。

３．運転，保守時の注意

警告・感電防止，および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締め，および清掃等の作業を行う時は，計器電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が
あります。

‑ 4 ‑

改訂履歴
●取扱説明書番号は，本取扱説明書の裏表紙の右下に記載しています。
改訂年月日
取扱説明書番号2000年10月 日 ＣＭＴ１２Ｊ１
2001年06月 日 ＣＭＴ１２Ｊ２

改

訂

内

容

初版印刷
5.4 各設定画面の説明
警報1動作選択画面の項：(表5.4−2)修正

‑ 5 ‑

目

次

CMT‑240‑K
頁

１．概
1.1
1.2
1.3
1.4

要

ＣＭＴ−２４０−Ｋの概要 ･･････････････････････････････････････････ ７
ＣＭＴ−２４０−Ｋの装置・構成 ････････････････････････････････････ ７システム構成 ･･････････････････････････････････････････････････････ ８
パラメータのやりとり ･･････････････････････････････････････････････ ８２．制御盤への取付け
2.1 場所の選定 ････････････････････････････････････････････････････････ ９
2.2 外形寸法図 ････････････････････････････････････････････････････････ ９
2.3 パネルカット ･･････････････････････････････････････････････････････ ９
2.4 取付け ････････････････････････････････････････････････････････････１０
３．配線

3.1 端子配列 ･･････････････････････････････････････････････････････････１１
3.2 配線例 ････････････････････････････････････････････････････････････１２４．仕様設定4.1 システムモードメインメニュー画面への操作方法 ･･････････････････････１３
4.2 システム設定 ･･････････････････････････････････････････････････････１３
５．操

作

5.1
5.2

画面構成 ･･････････････････････････････････････････････････････････１６
画面操作(1)タイトル画面 ････････････････････････････････････････････････････１６(2)ユーザ設定画面 ･･････････････････････････････････････････････････１７(3)ＰＶ値，ＳＶ値，制御出力表示画面 ････････････････････････････････１８(4)全警報状態表示画面 ･･････････････････････････････････････････････１９(5)操作量(MV)値，ヒータ電流値，ＰＩＤオートチューニング状態表示画面 ･･････････１９(6)設定項目選択画面 ････････････････････････････････････････････････２０
5.3 設定画面(1)設定値変更操作手順 ･･････････････････････････････････････････････２１(2)警報動作変更操作手順 ････････････････････････････････････････････２２(3)制御出力状態選択画面の操作手順 ･･････････････････････････････････２２(4)ＰＩＤオートチューニング状態選択画面の操作手順 ･･････････････････２３
5.4 各設定画面の説明 ･･････････････････････････････････････････････････２４
６．仕様

6.1 機能仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････３０
6.2 一般仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････３０
７．故障かな？と思ったら ･･･････････････････････････３１

‑ 6 ‑

概
１．概
1.1

要

CMT‑240‑K

要

ＣＭＴ−２４０−Ｋの概要
Cシリーズ電源上位リンクユニット(CPT‑20A)2台を介して，最大20台(温度制御点数40点)の2ch温度
調節ユニット(CCT‑235)のデータの読取り，および書込みを行います。

1.2

ＣＭＴ−２４０−Ｋの装置・構成(1)タッチパネル・モニタ・ユニット
ＣＭＴ−２４０−Ｋ

CPT‑20Aと通信を行う為のタッチパネル・モニタ・ユニット。

(2)電源上位リンクユニット
ＣＰＴ−２０Ａ

CCT‑235に電源を供給し，CMT‑240‑Kと通信を行う為のリンクユ
ニット。

(3)２ｃｈ温度調節ユニット
ＣＣＴ−２３５−２□／□2chの独立した温度調節ユニット。
2chとも同一入力，同一出力になります。

(4)加熱冷却温度調節ユニット
ＣＣＴ−２３５−□／□，Ｄ□

温度調節ユニット。
1ch入力で，加熱冷却制御が可能になります。

(5)ベースユニット
ＣＢＴ−２１０

CPT‑20A，CCT‑235を取付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT‑20Aは1ユニット必要。
CCT‑235は，最大10ユニット取付け可能。

ＣＢＴ−２０５

CPT‑20A，CCT‑235を取付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT‑20Aは1ユニット必要。
CCT‑235は，最大5ユニット取付け可能。

(6)通信ケーブルＣＰＭ●参CMT‑240‑Kと，CPT‑20Aを接続する専用通信ケーブル。

考

2ch温度調節ユニットと加熱冷却温度調節ユニットは，混在して使用できます。
ただし，混在して使用すると，最大制御点数は40点以下になります。
例

2ch CCTが4台(8ch)，加熱冷却 CCTが6台(6ch)の場合，チャネル数は14chになります。

‑ 7 ‑

概
1.3

要

CMT‑240‑K

システム構成●ＣＢＴ−２１０使用の場合
CCT‑235‑2□/□，またはCCT‑235‑□/□.D□

RS‑422A

CPT‑20A

CMT‑240‑K

CBT‑210(図1.3−1)●ＣＢＴ−２０５使用の場合
CCT‑235‑2□/□，またはCCT‑235‑□/□.D□

RS‑422A

CPT‑20A

CMT‑240‑K

CBT‑205(図1.3−2)

1.4

パラメータのやりとり
パラメータのやりとりは，下図のようになっています。
ＣＭＴ−２４０−Ｋ

コマンドデータをCPT‑20Aに送信し，CPT‑20Aより応答データを受信します。

RS‑422A
ＣＰＴ−２０Ａ

CMT‑240‑Kからの送信データを受信し，CCT‑235へ送信します。
CCT‑235からの応答データを受信し，CMT‑240‑Kへ応答データを送信します。

ＣＣＴ−２３５

CPT‑20Aからの送信データを受信し，制御を行い，CCT‑235の応答デー
タをCPT‑20Aへ送信します。

‑ 8 ‑制御盤への取付け

CMT‑240‑K

２．制御盤への取付け
2.1

場所の選定
下記のような場所でご使用ください。
(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が0〜50℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH以下)，結露の可能性がないところ(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

2.2

外形寸法図

195

143

163

150

有効表示エリア86.4

有効表示エリア115.2

7

188

40

(図2.2−1)
パネルカット143.5±0.3

2.3

188.5±0.3(図2.3−1)‑ 9 ‑制御盤への取付け
2.4

CMT‑240‑K

取付け

パッキン

天

地

(図2.4−1)●パッキン取付

パッキン

AIP断面
(拡大図)
表示部

パッキン用溝(図2.4−2)‑ 10 ‑

配
３．配
3.1

線

CMT‑240‑K

線

端子配列

CMT‑240‑K裏面
FG
SG
RD‑
RD+
SD‑
SD+

RS‑422A＋
DC 24V−(図3.1−1)●CMT‑240‑K，CPT‑20A間の配線

SD+

②

SD‑

⑤

RD+

③

RD‑

④

SG

①

通信専用ケーブル
ＣＰＭ

TX/RX
POWER

CPT‑20A
AC 100〜240V
50/60Hz⑥

接地(図3.1−2)●推奨端子
下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

3.2mm

5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mmφ(図3.1−3)
圧着端子
Ｙ形
丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子形
名
1.25Y‑3
VD1.25‑B3A
1.25‑3
V1.25‑3

締付トルク

0.6N･m‑ 11 ‑

MAX 1.0N･m

配
3.2

線

CMT‑240‑K

配線例
１ブロック
TX/RX

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ:
神港標準ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(CMT‑240‑K)

POWER

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

RS‑422A

TX/RX
POWER

CPT‑20A(図3.2−1)‑ 12 ‑

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

CCT‑235(最大10ユニット)

TX
PW
01
02

仕様設定

CMT‑240‑K

４．仕様設定4.1

システムモードメインメニュー画面への操作方法
タッチパネル・モニタ・ユニット(CMT‑240‑K)に電源投入後，左上隅の画面と，右下隅画面を同時に押してください。(図4.1−1)
タッチパネル・モニタ・ユニット(CMT‑240‑K)のシステムモードメインメニュー画面に切替ります。
(図 4.1−2)●参考システムモードメインメニュー画面には，どの画面からでも左上隅の画面と，右下隅画面を同時に押す事で切替ります。

注
システムモードメインメニュー画面の時，意

システム設定，および

ユーザモードボタン以外は押さないでください。
正常に動作しなくなる恐れがあります。
システムモードメインメニュー
ｼｽﾃﾑ設定ｼｽﾃﾑﾁｪｯｸ
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
ﾕｰｻﾞﾓｰﾄﾞ(図 4.1−1)
4.2(図 4.1−2)

システム設定システムモードメインメニュー画面より，システム設定ボタンを押してください。(図4.1−2)

システム設定画面に切替ります。(図4.2−1)

注・システム設定画面の時，

RS‑485設定

，および

意

表示制御

ボタン以外は押さないでください。

正常に動作しなくなる恐れがあります。
・システム設定画面の時，時計設定は設定してもらっても構いませんが，CMT‑240‑Kの電源を切ると初期値に戻ります。

‑ 13 ‑

仕様設定

CMT‑240‑K●RS485設定

注
RS‑485 設定画面の時，

通信速度設定意ボタン以外は押さないでください。

正常に動作しなくなる恐れがあります。
システム設定画面より，

RS485設定

ボタンを押してください。(図4.2−1)

RS485設定画面に切替ります。(図4.2−2)
この画面の時，

通信速度設定ボタンを押してください。

このボタンを押す毎に，通信速度(1,200，2,400，4,800，9,600，19,200，38,400)が変化します。
通信速度の設定が完了しましたら，ENT

ボタンを押して登録してください。(図4.2−2)

システム設定画面に切替ります。(図4.2−1)
また，通信速度の設定をせず，システム設定画面に戻りたい場合，

ESC

ボタンを押してください。(図4.2−2)
システム設定通信種別

RS232C設定

ｽｲｯﾁ設定ﾌﾟﾘﾝﾀｾｯﾄ

RS485設定表示制御

RAMﾌｧｲﾙ設定

ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞの
通信設定

表示方向

システム
言語設定

時計設定

ｴﾗｰ表示設定

ＰＬＣ

通信速度

19200 bps

パリティ

EVEN

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

1

データ長

7

RS485

RS232C
未使用
RS485

ＰＬＣ

詳細

END

(図4.2−1)

ENT

ESC(図4.2−2)●表示制御設定
システム設定画面より，表示制御

ボタンを押してください。(図4.2−1)

表示制御設定画面に切替ります。(図4.2−3)
この画面では，

画面の輝度調整および画面の表示オフ時間設定ができます。

・画面の輝度調整
画面の輝度を，8段階で調節することができます。
★マークが右に移動する毎に画面が明るくなり，左輝度調整

表示オフ時間設定に移動する毎に画面が暗くなります。

0 min.

・画面の表示オフ時間設定
スイッチ入力が一定時間ない場合，表示をオフにする機能です。1分単位で最大60分まで設定可能。
また，表示を常時オンにする場合，0分に設定してください。表示制御の設定が完了しましたら

ENT

ENT

ボタンを押して登録してください。

(図4.2−3)

システム設定画面に切替ります。(図4.2−1)‑ 14 ‑

仕様設定

CMT‑240‑K・システム設定の終了
RS485設定

および表示制御の設定が完了しましたらEND

ボタンを押してください。

(図4.2−1)
システムモードメインメニューに切替ります。
システムモードメインメニューのユーザモードボタンを押してください。(図4.1−2)

タイトル画面に切替り，制御を開始します。(図4.2−4)(図4.2−4)‑ 15 ‑

操
５．操
5.1

作

CMT‑240‑K

作

画面構成
タイトル画面( P.16)
ユーザ設定画面( P.17)
チャネル名変更画面( P.17)
Cシリーズブロック数設定画面( P.17)
DC入力小数点位置変更画面( P.17)
PV値，SV値，制御出力状態表示画面( P.18)
全警報状態表示画面( P.19)
操作量(MV)値，ヒータ電流値，PIDオートチューニング状態表示画面(
設定項目選択画面( P.20)
主設定値設定画面( P.24)
警報1設定画面( P.24)
警報2設定画面( P.25)
制御出力状態選択画面( P.25)
比例帯設定画面( P.25)
積分時間設定画面( P.26)
微分時間設定画面( P.26)
アンチリセットワインドアップ設定画面( P.26)
比例周期設定画面( P.27)
PD動作手動リセット設定画面( P.27)
ヒータ断線警報設定画面( P.27)
PIDオートチューニング状態選択画面( P.28)
警報1動作選択画面( P.28)
警報2動作選択画面( P.28)
冷却比例帯設定画面( P.29)
冷却比例周期設定画面( P.29)
オーバラップバンド，デッドバンド設定画面( P.29)

5.2

P.19)

画面操作

(1)タイトル画面(図5.2−1)(図5.2−2)●CMT‑240‑Kに電源投入後，約10秒間タイトル画面1を表示します。(図5.2−1)
その後タイトル画面2(図5.2−2)を表示し，PV値，SV値表示画面(図5.2−5)に切替り，制御を開始
します。
‑ 16 ‑

操

作

CMT‑240‑K(2)ユーザ設定画面(図5.2−3)(図5.2−4)●タイトル画面1(図5.2−1)表示の時，ユーザ設定ボタンを押してください。

ユーザ設定画面(図5.2−3)に切替ります。
この画面では，下記①〜③の設定，および変更が行えます。
①チャネル名の変更
変更したいチャネルボタンを押すと，チャネル名変更画面(図5.2−4)になり，チャネル名(4文字)を任意に変更できるようになります。
ボタンの説明SPC ：スペースBS ：バックスペース
CAPS：大文字，小文字切替え
SKIP：このボタンは無効

MARK：英入力から数字・記号入力に切替え
ESC ：設定データを破棄し，前の画面に戻る
ENT ：設定データを登録し，前の画面に戻る

チャネル名の変更が終了しましたら，ユーザ設定画面(図5.2−3)右上の登録ボタンを押してください。
タイトル画面2(図5.2−2)を表示し，PV値，SV値表示画面(図5.2−5)に切替り，制御を開始します。
②Cシリーズブロック数の設定
ユーザ設定画面(図5.2−3)の左下の切替

切替

ボタンを押して設定してください。

ボタンを押す毎に，1ブロック，2ブロックを交互に表示します。

Cシリーズブロック数の設定が終了しましたら，ユーザ設定画面(図5.2−3)右上の

登録

ボタンを

押してください。
タイトル画面2(図5.2−2)を表示し，PV値，SV値表示画面(図5.2−5)に切替り，制御を開始します。
※CMT‑240‑Kのブロック設定と，Cシリーズブロック数が合っていない場合，通信できません。
③DC入力小数点の位置変更(DC入力の場合のみ)ユーザ設定画面(図5.2−3)の右下の切替

切替

ボタンを押して設定してください。

ボタンを押す事に，DC入力小数点の位置が変更されます。

DC入力小数点の位置変更が終了しましたら，ユーザ設定画面(図5.2−3)右上の

登録

ボタンを押

してください。
タイトル画面2(図5.2−2)を表示し，PV値，SV値表示画面(図5.2−5)に切替り，制御を開始します。

‑ 17 ‑

操

作

CMT‑240‑K(3)ＰＶ値，ＳＶ値，制御出力表示画面
①

②

③

④

⑤

⑥

(図5.2−5)●この画面での表示内容は，PV値，SV値，制御出力の状態です。(図5.2−5)
・表示内容の詳細は，下記の通りです。
CONTランプ：制御出力がONの時，緑色ランプが点灯します。
PV表示枠：入力(PV)値を表示します。

SV表示枠：主設定(SV)値を表示します。

・画面上部のタグが，各画面へ切替える為のボタンになっています。(図5.2−5)①PV，SVモニタボタン：入力(PV)値，設定(SV)値表示画面に切替えます。
②ALM

モニタボタン：全警報状態表示画面に切替えます。(図5.2−6)③MV，CTモニタボタン：操作量(MV)値，ヒータ電流値，およびオートチューニング状態表示画面に切替えます。(図5.2−7)④設定ボタン：設定項目画面に切替えます。(図5.2−8)⑤次ページボタン：チャネル21〜40表示画面に切替えます。
ただし，Cシリーズブロック台数設定で1ブロックを設定している場合，次ページボタンを押しても，チャネル21〜40は表示されません。

⑥前ページボタン：チャネル1〜20表示画面に切替えます。

‑ 18 ‑

操

作

CMT‑240‑K(4)全警報状態表示画面(図5.2−6)●この画面での表示内容は，全警報状態です。(図5.2−6)
・表示内容の詳細は，下記の通りです。
A1

ランプ：警報1異常発生時，赤色ランプが点灯します。

A2

ランプ：警報2異常発生時，赤色ランプが点灯します。

HB

ランプ：ヒータ断線異常発生時，赤色ランプが点灯します。

LP

ランプ：ループ異常発生時，赤色ランプが点灯します。

UP

ランプ：センサ入力が定格目盛範囲の上限値を超えた場合，赤色ランプが点灯します。

DOWランプ ：センサ入力が定格目盛範囲の下限値を超えた場合，赤色ランプが点灯します。
(5)操作量(MV)値，ヒータ電流値，ＰＩＤオートチューニング状態表示画面(図5.2−7)●この画面での表示内容は，操作量(MV)値，ヒータ電流値，PIDオートチューニング状態です。
(図5.2−7)
・表示内容の詳細は，下記の通りです。
操作量(MV)値：制御出力操作量(MV)値(％)を表示します。
ヒータ電流値：ヒータ電流値を表示します。ただし，ヒータ断線警報(オプション：W)が付いていない場合でも，0.0を表示します。
AT表示枠：PIDオートチューニング実行中，黄色ランプが点滅します。

‑ 19 ‑

操

作

CMT‑240‑K(6) 設定項目選択画面●下記のボタンを押すと，各設定画面に切替ります。(図5.2−8)
主設定：主設定値設定画面

警報1：警報1設定画面

警報2：警報2設定画面

制御出力状態：制御出力状態選択画面(図5.2−8)●これより下記の項目は，項目ボタン無効

ボタンを押す事により項目ボタン有効

各設定項目のボタンを押すことで各設定画面に切替ります。(図5.2−9)
比例帯：比例帯設定画面

積分時間：積分時間設定画面

微分時間：微分時間設定画面

ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ

：アンチリセットワインドアップ設定画面

比例周期：比例周期設定画面

PD動作手動ﾘｾｯﾄ：PD動作手動リセット設定画面

ﾋｰﾀ断線警報：ヒータ断線警報設定画面

PIDｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ：PIDオートチューニング実行／解除選択画面

警報1動作選択：警報1動作選択画面

警報2動作選択：警報2動作選択画面

冷却比例帯設定：冷却比例帯設定画面

冷却比例周期設定：冷却比例周期設定画面

ｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ：オーバラップバンド，デッドバンド設定画面(図5.2−9)‑ 20 ‑

に切替り，

操
5.3

作

CMT‑240‑K

設定画面
設定項目選択画面(図5.3−1)で，設定したい項目のボタンを押すと，その項目の設定画面に切替ります。(選択項目によっては，設定画面の切替えに数秒かかる事があります)(図5.3−1)(1)設定値変更操作手順
主設定値設定画面を参考に説明します。(設定項目が違っても，操作は同じです)①主設定値設定画面で，変更したいチャネルボタンを押してください。(図5.3−2)
設定値変更画面に切替ります。(図5.3−3)②設定値変更画面の時，▲，▼ボタンを押し，各桁単位で数値を変更してください。

変更が終わりましたらENTER

ボタンを押してください。(図5.3−3)

設定値がCCT‑235に転送され，主設定値設定画面に切替ります。(図5.3−2)③全チャネルの主設定値設定が終わるまで，①〜②を繰り返してください。
④全チャネルの主設定値が変更できましたら，

RETURN

ボタンを押してください。

設定項目選択画面に切替ります。(図5.3−1)(図5.3−2)(図5.3−3)‑ 21 ‑

操

作

CMT‑240‑K(2)警報動作変更操作手順
警報1動作選択画面を参考に説明します。(警報2動作選択も，操作は同じです)①警報1動作選択画面で，変更したいチャネルボタンを押してください。(図5.3−4)
警報動作選択画面に切替ります。(図5.3−5)②警報動作選択画面の時，変更が終わりましたら

▲，▼
ENTER

ボタンを押し，警報動作を変更してください。

ボタンを押してください。(図5.3−5)

設定値がCCT‑235に転送され，警報動作選択画面に切替ります。(図5.3−4)③全チャネルの警報1動作選択が終わるまで，①〜②を繰り返してください。
④全チャネルの警報1動作選択が設定できましたら，

RETURN

ボタンを押してください。

設定項目選択画面に切替ります。(図5.3−1)(図5.3−4)(図5.3−5)(3)制御出力状態選択画面の操作手順
制御出力状態が，実行(ON)になっている場合，チャネル№横の表示枠にONと表示します。

また，制御出力状態が，停止(OFF)になっている場合，チャネル№横の表示枠に

OFF

と表示し

ます。(図5.3−6)①現在の制御出力状態実行(ON)より，制御出力状態停止(OFF)に変更する場合，制御出力状態を，停止(OFF)に変更したい

チャネル

チャネル№横の表示枠にOFFボタンを押してください。
と表示し，制御出力状態を停止(OFF)に変更します。

②現在の制御出力状態停止(OFF)より，制御出力状態実行(ON)に変更する場合，制御出力状態を，実行(ON)に変更したい

チャネル

チャネル№横の表示枠にONボタンを押してください。
と表示し，制御出力状態を実行(ON)に変更します。

③全ての制御出力状態が設定できましたら，

RETURN

設定項目選択画面に切替ります。(図5.3−1)‑ 22 ‑

ボタンを押してください。

操

作

CMT‑240‑K(図5.3−6)(4)ＰＩＤオートチューニング状態選択画面の操作手順
PIDオートチューニング状態が，実行(ON)になっている場合，チャネル№横の表示枠に

ON

と表示

します。また，PIDオートチューニング状態が，停止(OFF)になっている場合，チャネル№横の表示
枠にOFFと表示します。(図5.3−7)①現在のPIDオートチューニング状態停止(OFF)より，PIDオートチューニング状態実行(ON)に変更する
場合，PIDオートチューニング状態を，実行(ON)に変更したい
チャネル№横の表示枠に

ON

チャネル

ボタンを押してください。

と表示し，PIDオートチューニング状態を実行(ON)に変更します。

その後，PIDオートチューニングが終了しましたら，自動的にチャネル№横の表示枠に

OFF

と表

示します。
②現在のPIDオートチューニング状態実行(ON)より，PIDオートチューニング状態停止(OFF)に変更する
場合，PIDオートチューニング状態を，解除(OFF)に変更したい

チャネル

ボタンを押してください。
チャネル№横の表示枠にOFFと表示し，PIDオートチューニング状態を解除(OFF)に変更します。

ただし，P，I，D，ARWの値は，PIDオートチューニングを実行する前の値に戻ります。
③全てのPIDオートチューニング状態が設定できましたら，設定項目選択画面に切替ります。(図5.3−1)(図5.3−7)‑ 23 ‑

RETURN

ボタンを押してください。

操
5.4

作

CMT‑240‑K

各設定画面の説明●主設定値設定画面
・全チャネルの主設定値を設定します。
・設定範囲：CCT‑235の定格目盛範囲
Cシリーズ取扱説明書内，CCT‑235の定格
目盛の項を参照してください。

●警報1設定画面
・全チャネルの警報1出力の動作点を設定します。
ただし，警報1動作選択画面(

P.28)で，動作無しに設定したチャネルは設定できません。
・設定範囲：(表5.4−1)(表5.4−1)
警報種類
上限(待機付)下限(待機付)上下限(待機付)
上下限範囲内(待機付)
絶対値上限(待機付)
絶対値下限(待機付)
警報種類
上限(待機付)下限(待機付)上下限(待機付)
上下限範囲内(待機付)
絶対値上限(待機付)
絶対値下限(待機付)

*
*
*
*

*
*
*
*

熱電対の設定範囲
測温抵抗体，熱電対(小数点付)の設定範囲−200〜200℃( )−200.0〜200.0℃( )−200〜200℃( )−200.0〜200.0℃( )0〜200℃( )0.0〜200.0℃( )0〜200℃( )0.0〜200.0℃( )入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値
直流電圧，電流入力の設定範囲−2000〜 2000
−2000〜 2000
0〜 2000
0〜 2000
0〜10000
0〜10000※警報設定値を0，または0.0に設定すると，警報動作しなくなります。

‑ 24 ‑

操

作

CMT‑240‑K●警報2設定画面
・全チャネルの警報2出力の動作点を設定します。
ただし，警報2動作選択画面(

P.28)で，動作無しに設定したチャネルは設定できません。
・設定範囲：(表5.4−1)●制御出力状態選択画面
・全チャネルの制御出力状態を設定します。
制御動作を一時停止したい時，または複数台の内，使用しない計器の計器電源を切らずに制御出力を停止する機能です。

注意

制御出力をオフにすると，計器電源を切って再投入しても解除されません。
解除する場合，再度制御出力状態選択画面を呼び出し，解除したいチャネルボタンを押して，制御出力をONにしてください。

●比例帯設定画面
・全チャネルの比例帯を設定します。
比例帯の説明は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照してください。
・設定範囲：0.0〜100.0％(0.0に設定すると，ON/OFF動作になります)‑ 25 ‑

操

作

CMT‑240‑K●積分時間設定画面
・全チャネルの積分時間を設定します。
積分時間の説明は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照してくだ
さい。
・設定範囲：0〜3600秒(0に設定すると，積分動作しない)●微分時間設定画面
・全チャネルの微分時間を設定します。
微分時間の説明は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照してくだ
さい。
・設定範囲：0〜3600秒(0に設定すると，微分動作しない)●アンチリセットワインドアップ設定画面
・全チャネルのｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟを設定します。
ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟの説明は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照
してください。
・設定範囲：0〜100％‑ 26 ‑

操

作

CMT‑240‑K●比例周期設定画面
・全チャネルの比例周期を設定します。
・設定範囲：1〜120秒●ＰＤ動作手動リセット設定画面
・全チャネルのPDリセット(オフセットの修正)を設定します。
・PD動作時のみ設定できます。
・設定範囲：±(比例帯換算値)
ただし，熱電対，測温抵抗体入力の場合，−199.9〜999.9℃( )の範囲までしか設定できません。
直流電圧，電流入力の場合，−1999〜9999の範囲までしか設定できません。
●ヒータ断線警報設定画面
・全チャネルのヒータ断線警報設定値を設定します。
ただし，CCT‑235にオプション(W)が付加されていない
場合，設定できません。
・ヒータ断線警報動作図は，Cｼﾘｰｽﾞの取扱説明書を参照
してください。
・設定範囲：定格20Aの場合：0.0〜20.0A
定格50Aの場合：0.0〜50.0A
ただし，設定値を0.0にすると動作しません。
また，電源電圧変動を考慮して，ヒータ電流値(設定値)の80％あたりで設定してください。

‑ 27 ‑

操

作

CMT‑240‑K●ＰＩＤオートチューニング状態選択画面
・全チャネルのPIDｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行／停止を設定します。
PIDｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞの説明は，Cｼﾘｰｽﾞの取扱説明書を参照
してください。
・PIDｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行中，他の設定はできません。
・制御動作をON/OFF，またはPD動作にしているチャネル
は，実行しないでください。

●警報1動作選択画面
・全チャネルの警報1動作を選択します。
・動作方式：(表5.4−2)
・警報動作図は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照してください。

(表5.4−2)
警報動作
無し
上限
待機付上限
下限
待機付下限
上下限
待機付上下限キャラクタ‑ ‑ ‑ ‑
H
H
W
L
L
W
H L
H L
W

警報動作
キャラクタ
上下限範囲内W I D
待機付上下限範囲内
W I D W
絶対値上限
P H
待機付絶対値上限
P H
W
絶対値下限
P L
待機付絶対値下限
P L
W●警報2動作選択画面
・全チャネルの警報2動作を選択します。
・動作方式：(表5.4−2)
・警報動作図は，Cｼﾘｰｽﾞ取扱説明書を参照してください。

‑ 28 ‑

操

作

CMT‑240‑K●冷却比例帯設定画面
・冷却側の比例帯を設定します。
ただし，CCT‑235が加熱冷却仕様でない場合，設定できません。
・設定範囲：0.0〜10.0(主比例帯に対しての倍率です)
0.0に設定するとON/OFF動作になります。

●冷却比例周期設定画面
・冷却側の比例周期を設定します。
ただし，CCT‑235が加熱冷却仕様でない場合，設定できません。
・設定範囲：1〜120秒●オーバラップデッドバンド設定画面
・加熱制御出力側と，冷却制御出力側のｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ，
ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ値を設定します。
＋設定値でﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ，−設定値でｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞになります。
ただし，CCT‑235が加熱冷却仕様でない場合，設定できません。
・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合−100.0〜100.0℃( )直流電圧，電流入力の場合−1000〜1000‑ 29 ‑

仕６．仕6.1

CMT‑240‑K

様

機能仕様
表示機能

入力機能

：表示デバイス

カラーLCD

表 示 色

512色中16色

分 解 能

320×240ドット

表示サイズ

5.7インチ

有効表示エリア

115.2×86.4mm：スイッチ方式(W×H)

透明導電タッチスイッチ

スイッチタイプ
6.2様

モーメンタリ，オルタネート，オートリピート

一般仕様
電気的仕様：定格使用電圧

環境仕様

DC 20.5〜28.8V

消費電力：24VA以下

耐 電 圧：電源入力端子−保護接地間

DC 1.0kV(1分間)

絶縁抵抗：電源入力端子−保護接地間

DC 500Vにて20MΩ以上

接地方法：第3種接地：使用周囲温度：0〜50℃

使用周囲湿度：15〜85％RH(結露なきこと)

耐 振 動：JIS‑C0911準拠(5〜55Hz

耐 衝 撃：JIS‑C0912準拠(10G

2G

X，Y，Z各方向2時間)

12ms以下X，Y，Z各方向)

耐ノイズ(電源)：1000Vpp(パルス巾100ns，1000ns)コモンモード
耐ノイズ(通信)： 500Vpp(パルス巾100ns，1000ns)容量カップリング
使用雰囲気
構造仕様

：取付構造

：腐食性ガスなきこと：パネルマウント方式

保護構造：IP65F(前面パネル部，防滴パッキン使用時)

外形寸法：195×150×47mm(W×H×D)

質：約850ｇ以下

量‑ 30 ‑

故障かな？と思ったら

CMT‑240‑K

７．故障かな？と思ったら
ＣＭＴ−２４０−Ｋ，およびお客様ご使用のCシリーズに，電源が供給されているか確認してくだ
さい。Cシリーズに電源が入っていれば，POWER(PW)表示灯が緑色に点灯します。
それでも動かない場合は，Cシリーズ取扱説明書の故障かな？と思ったら，および下表に示す

内容の確認を行ってください。

警

告配線の点検，および仕様確認等の作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
●現象：CMT‑240‑Kの制御出力がONにならない(温度が上がらない)
推測される原因
設定値が設定されていない
制御出力状態の設定がOFF(停止)になっている処
置
CMT‑240‑Kより設定値を設定してください( P.24)
CMT‑240‑Kより制御出力状態の設定をON(実行)にしてください( P.25)●現象：CMT‑240‑Kより設定ができない推測される原因
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞが実行されている

処
置
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞを停止してください( P.28)●現象：通信できない(Serial COM Errorをモニタ画面に表示する)推測される原因
CMT‑240‑Kと，CPT‑20Aの通信速度が一致していない
CMT‑240‑KのCシリーズブロック数設定と，実際に接続されているCシリーズブロック数が一致していない
通信ケーブルが断線している
通信ケーブルの配線を間違えている処
置
CMT‑240‑K，またはCPT‑20Aの通信速度に合わせてください( P.13〜14)
CMT‑240‑KのCシリーズブロック数設定を，実際に接続されているCシリーズブロック数に設定してください( P.17)
通信ケーブルを交換してください
正しく配線してください( P.11)●現象：CMT‑240‑Kの画面表示が，突然消える
推測される原因
CMT‑240‑Kの表示制御で表示オフ時間を設定
している

処
置
表示オフ時間を0分に設定してください(

P.13〜14)《上記以外の計器の状態》
上記以外の計器の状態でお困りの場合は，弊社営業所，または出張所までお問い合わせください。

‑ 31 ‑

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですがお買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

神港テクノス株式会社
大阪営業所

562‑0015

大阪府箕面市稲１丁目２番４８号

東京営業所

332‑0006

埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号

名古屋営業所

460‑0007

名古屋市中区新栄２丁目１９番３号 近江屋ビル

出 張 所 千
静
徳

本

社

福岡工場

葉 TEL (043)286‑0103 FAX (043)286‑0104
岡 TEL (054)282‑4088 FAX (054)282‑4088
島 TEL (0883)24‑3570 FAX (0883)24‑3217

562‑0015(0942)77‑2481

神奈川 TEL (045)361‑8270
広 島 TEL (082)231‑7060
福 岡 TEL (0942)77‑0403

大阪府箕面市稲１丁目２番４８号
徳島工場

TEL (0727)24‑6031
FAX (0727)24‑6021
TEL (048)223‑7121
FAX (048)223‑7120
TEL (052)261‑8335
FAX (052)251‑3833(0883)24‑3570

FAX (045)361‑8271
FAX (082)234‑4334
FAX (0942)77‑3779

TEL (0727)22‑4571
FAX (0727)20‑7823
三田工場 (0795)62‑6081№ＣＭＴ２２Ｊ２ 2001.06‑ 32 ‑