試

験

地受

験

番号

氏名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

令和元年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 13 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの芯を用いたシャープペンシルまたは鉛筆で記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望する方は持ち帰ることができます。途中退席する方や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

−1−

DAM-電1PM.smd Page 1

19/05/08 18:33 v3.60

※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 汽力発電のタービン発電機の総合試運転調整に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿発電機の無負荷運転を行い検相を実施した後亜送電系統に接続して各種の調整を行った。

2阿調速機(ガバナ) の調整は亜全負荷投入時の回転数や電圧の変化を計測することで行った。

3阿負荷試運転において亜運転状態を監視し亜電圧亜電流亜出力等の測定や亜発電機の温度状態の確認を行った。

4阿負荷試運転を一定期間続けた後亜いったん停止してタービン発電機の軸受メタルそのほかの点検を行った。

〔No 阿60〕 変電所に施設するメッシュ接地の接地抵抗測定に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿測定は亜電圧降下法によるものとした。

2阿電流回路は亜直流によるものとした。

3阿測定用の補助電極相互の交差角を亜90 度前後とした。

4阿

電流回路の接地電流値は亜20 A 以上とした。

〔No 阿61〕 架空送電線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿立金車は亜電線の引上げ箇所の鉄塔で電線が浮き上がるおそれのある場所に使用した。

2阿ジョイントプロテクタは亜接続管の電線を保護して金車を通過させるために使用した。

3阿延線作業での架線ウインチのキャプスタンの軸方向は亜メッセンジャーワイヤの巻取り方向と直角とした。

4阿緊線作業は亜角度鉄塔や耐張鉄塔のように亜がいしが耐張状になっている鉄塔区間ごとに行った。

−2−

DAM-電1PM.smd Page 2

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿62〕 低圧屋内配線の接地工事に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜乾燥した場所での交流の使用電圧 100 V の配線とする。

1阿金属可とう電線管工事で亜管の長さが 8 m であったので接地工事を省略した。

2阿

金属管工事で亜管の長さが 8 m であったので接地工事を省略した。

3阿金属線ぴ工事で亜線ぴの長さが 8 m であったので接地工事を省略した。

4阿ケーブル工事で亜防護装置の金属製部分の長さが 8 m であったので接地工事を省略した。

〔No 阿63〕 屋内に施設する低圧のケーブル配線に関する記述として亜内線規程上亜誤っている
ものはどれか。

1阿VVF ケーブルをメッセンジャーワイヤでちょう架する場合のハンガの間隔を 50 cmとした。

2阿造営材の下面に沿って施設する CV ケーブルの支持点間の距離を 1 m とした。

3阿使用電圧 300 V 以下の点検できる水気のある隠ぺい場所に亜ビニルキャブタイヤケーブルを使用した。

4阿露出場所で造営材に沿って施設する電線太さ 2.0 mm の VVF ケーブルを器具と接続したので亜接続箇所から 50 cm の位置でケーブルを支持した。

〔No 阿64〕 自動火災報知設備に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿一の地区音響装置までの水平距離は亜その階の各部分から 25 m 以下となるように設置した。

2阿

音声によらない地区音響装置の音圧は亜音響装置の中心から 1 m 離れた位置で 90
dB 以上となるようにした。

3阿受信機の操作スイッチは亜床面から 0.5 m 以上 1.6 m 以下の高さに設置した。

4阿P 型受信機の感知器回路の電路の抵抗は亜50 Ω以下となるようにした。

−3−

DAM-電1PM.smd Page 3

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿65〕 直流電気鉄道における帰線の漏れ電流の低減対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ロングレールを採用して亜帰線抵抗を小さくした。

2阿変電所数を増加し亜き電区間を短縮した。

3阿架空絶縁帰線を設けて亜レール電位の傾きを大きくした。

4阿

道床の排水をよくして亜レールからの漏れ抵抗を大きくした。

〔No 阿66〕 監視カメラ設備の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿屋外カメラのハウジングは亜水の浸入に対する保護等級として亜I P 66 の仕様のものを使用した。

2阿

屋外カメラの雷保護として亜信号ケーブル及び電源ケーブルの監視装置本体側のみに専用のサージ防護デバイス(S P D) をそれぞれ設けた。

3阿ネットワークカメラ(I P カメラ) には亜P o E タイプのスイッチングハブから L A Nケーブルを用い亜電力を供給した。

4阿ネットワークカメラ(I P カメラ) の信号線は亜専用のコンバータを用いて既設の同軸ケーブルを流用した。

〔No 阿67〕 現場打ちマンホールの施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿根切り深さの測定には亜精度を高めるためにレーザ鉛直器を用いた。

2阿

底面の砂利は亜すき間がないように敷き亜振動コンパクタで十分締め固めた。

3阿マンホールを正確に設置するため捨てコンクリートを打ち亜その表面に墨出しを行った。

4阿マンホールに管路を接続後亜良質の根切り土を使用し亜ランマで締め固めながら埋め戻した。

−4−

DAM-電1PM.smd Page 4

19/05/08 18:33 v3.60

※

問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 市街地での新築工事現場の仮設計画立案のための現地での調査の確認事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿周辺における既存建築物等の外観の状況

2阿仮囲い亜現場事務所亜警備員詰所等の予定位置

3阿工事用車両の進入茜退出経路と周辺交通状況

4阿配電線亜通信線亜給排水管等の状況及び計画引込予定位置〔No 阿69〕 工事着手の届出が必要な消防用設備として亜消防法上亜定められているものはどれか。

1阿

誘導灯

2阿

漏電火災警報器

3阿非常警報設備の放送設備

4阿ガス漏れ火災警報設備〔No 阿70〕 発注者が適正な施工体制を確立するため亜受注者を選定する場合に評価すべき事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿

経営管理能力2阿

営業活動の状況

3阿建設業許可の有無

4阿労働安全衛生管理の状況〔No 阿71〕 工程表の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿バーチャート工程表は亜各作業の所要日数と日程がわかりやすい。

2阿バーチャート工程表は亜計画と実績の比較が容易である。

3阿ガントチャート工程表は亜全体工程に影響を与える作業がどれであるかがわかりやすい。

4阿ガントチャート工程表は亜現時点における達成度がわかりやすい。

−5−

DAM-電1PM.smd Page 519/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿72〕 アロー形ネットワーク工程表に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿矢線は作業を示し亜その長さは作業に要する時間を表す。

2阿イベントに入ってくる矢線がすべて完了した後でないと亜出る矢線は開始できない。

3阿

イベントは亜作業と作業を結合する点であり亜対象作業の開始点又は終了点である。

4阿

ダミーは亜作業の相互関係を点線の矢線で表し亜作業及び時間の要素は含まない。

〔No 阿73〕 図に示す利益図表において亜ア〜ウに当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

アの領域

イの領域

ウ

1阿利益

損失固定原価

2阿利益

損失

変動原価

3阿損失

利益

固定原価

4阿損失

利益

変動原価

−6−

DAM-電1PM.smd Page 619/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿74〕 工場立会検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿現場代理人は亜工場立会検査の際亜必ず立会わなければならない。

2阿検査員は亜検査の実施に先立ち関係者と協議し亜検査項目亜検査方法及び判定基準を決定する。

3阿

検査員は亜検査結果がすべて合格の場合には亜検査記録に指摘事項なしなどと記録する。

4阿メーカが事前に行った社内検査の試験成績書は亜工場立会検査の検査資料として使用できる。

〔No 阿75〕 品質管理に関する次の記述に該当する図の名称として亜適当なものはどれか。

不良品等の発生個数や損失金額等を原因別に分類し亜大きい順に左から並べて棒グラフとし亜さらにこれらの大きさを順次累積した折れ線グラフで表した図

1阿

パレート図

2阿

ヒストグラム

3阿

管理図

4阿

特性要因図

〔No 阿76〕 高圧受電設備の絶縁耐力試験に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿試験実施の前後に絶縁抵抗測定を行い亜絶縁抵抗が規定値以上であることを確認した。

2阿試験実施の前に亜計器用変成器の二次側の接地を外していることを確認した。

3阿

試験電圧の半分ぐらいまでは徐々に昇圧し亜検電器で機器に電圧が印加されていることを確認したのち亜試験電圧まで昇圧した。

4阿試験終了後亜電圧を零に降圧して電源を切り亜検電して無電圧であることを確認してから接地し亜残留電荷を放電した。

−7−

DAM-電1PM.smd Page 7

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿77〕 つり上げ荷重が 5 t の移動式クレーンを使用して亜変圧器を荷下ろしする場合亜移動式クレーンの運転と玉掛け作業に必要な資格として亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

移動式クレーンの運転

玉掛け作業

1阿免許

特別教育

2阿免許

技能講習

3阿技能講習特別教育

4阿技能講習技能講習〔No 阿78〕 酸素欠乏危険作業に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿酸素欠乏危険場所には亜当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し亜その旨を見やすい箇所に表示した。

2阿地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部での作業は亜第一種酸素欠乏危険作業である。

3阿第二種酸素欠乏危険作業を開始する前に亜作業場所の空気中の酸素濃度と硫化水素濃度を測定した。

4阿

作業を行うにあたり亜当該現場で実施する特別教育を修了した者のうちから亜酸素欠乏危険作業主任者を選任した。

〔No 阿79〕 墜落及び飛来茜落下等による危険の防止に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿3 m の高所から物体を投下するときに亜投下設備を省略した。

2阿

踏み抜きの危険のある屋根上には亜幅が 30 cm の歩み板を設け亜防網を張った。

3阿

脚立は亜脚と水平面との角度が 75 度のものを使用した。

4阿

高さが 1.5 m の箇所で作業を行うときに亜要求性能墜落制止用器具(安全帯) を取り付けるための設備を省略した。

−8−

DAM-電1PM.smd Page 819/05/08 18:33 v3.60

※ 問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が亜電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは亜その一般建設業の許可は効力を失う。

2阿電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は亜発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の総額が亜4 000 万円以上である下請契約を締結することができる。

3阿電気工事業を営もうとする者が亜二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は亜それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

4阿

一定の資格又は電気工事に関する 10 年以上の実務経験を有する者は亜電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者がその営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる。

〔No 阿81〕 建設工事の請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿注文者は亜入札の方法により競争に付する場合にあっては亜入札を行う以前に亜建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。

2阿建設業者は その請け負った建設工事が共同住宅を新築する工事である場合亜あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは亜一括して他人に請け負わせることができる。

3阿

注文者は亜請負人に対して亜建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは亜あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き亜その変更を請求することができる。

4阿

請負人は亜その請け負った建設工事の施工について亜工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において亜これに従わない理由があるときは直ちに注文者に対して亜その理由を報告しなければならない。

−9−

DAM-電1PM.smd Page 9

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿82〕 建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿級電気工事施工管理技士の資格を有する者は亜電気工事の主任技術者になることができる。

2阿特定建設業の許可を受けた電気工事業者は亜発注者から直接受注した電気工事において亜下請代金の額の総額が 3 000 万円の場合には亜当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

3阿学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は亜監理技術者資格者証の交付を受けた者であって亜国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

4阿病院に関する電気工事の下請契約において亜請負った額が 3 500 万円以上となる場合亜工事現場ごとに置く主任技術者は亜専任の者でなければならない。

〔No 阿83〕 事業用電気工作物に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜災害その他の場合で亜やむを得ない一時的な工事及び原子力発電工作物を除く。

1阿公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置の工事をする者は亜その工事の計画について経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の認可を受けなければならない。

2阿保安規程には亜災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

3阿

事業用電気工作物の工事亜維持又は運用に従事する者は亜主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

4阿

事業用電気工作物を新たに設置する者は亜その電気工作物の使用開始後亜速やかに亜保安規程を経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

− 10 −

DAM-電1PM.smd Page 10

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿84〕 特定電気用品に該当するものとして亜電気用品安全法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜使用電圧 200 V の交流の電路に使用するものとし亜機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの及び防爆型のものは除く。

1阿定格電流 20 A のリモートコントロールリレー

2阿

定格電流 30 A の配線用遮断器

3阿14 mm 2 の 600 V CVT ケーブル

4阿

定格消費電力 10 kW の電気温水器〔No 阿85〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜保安上支障がないと認められる作業であって省令で定める軽微なものを除く。

1阿第一種電気工事士は亜自家用電気工作物に係るネオン工事の作業に従事することができる。

2阿第二種電気工事士は亜一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

3阿認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事することができる。

4阿第一種電気工事士は亜自家用電気工作物の保安に関する所定の講習を受けなければならない。

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿工場は亜特殊建築物である。

2阿建築物に設けた煙突は亜建築設備である。

3阿集会のため継続的に使用する室は亜居室である。

4阿

建築設備について行う過半の修繕は亜大規模の修繕である。

− 11 −

DAM-電1PM.smd Page 1119/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿87〕 次の記述のうち亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿一級建築士とは亜国土交通大臣の免許を受け亜一級建築士の名称を用いて亜建築物に関し亜設計亜工事監理その他の業務を行う者をいう。

2阿建築設備士とは亜建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

3阿設計図書とは亜建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい亜現寸図その他これに類するものを含む。

4阿一級建築士は亜他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは亜自己の責任において亜その設計図書の一部を変更することができる。

〔No 阿88〕 自動火災報知設備の感知器の種別のうち亜取付け面の高さが 8 m 以上 15 m 未満に設けるものとして亜消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿差動式分布型感知器

2阿

イオン化式スポット型種感知器

3阿

光電式スポット型種感知器

4阿差動式スポット型感知器〔No 阿89〕 建設業の総括安全衛生管理者又は統括安全衛生責任者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿常時 100 人以上の労働者を使用する事業場ごとに亜総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2阿常時 50 人以上の労働者及びその請負人を使用する事業場ごとに亜統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

3阿

事業者は亜選任した総括安全衛生管理者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに亜技術的事項を管理させなければならない。

4阿統括安全衛生責任者は亜労働災害を防止するため亜労働者及び関係請負人の作業間の連絡及び調整等の統括管理を行なわなければならない。

− 12 −

DAM-電1PM.smd Page 12

19/05/08 18:33 v3.60

〔No 阿90〕 常時 50 人以上の労働者を使用する建設業の事業場において亜選任しなければならない者
又は設けなければならない委員会として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿安全衛生推進者

2阿衛生管理者

3阿安全委員会

4阿衛生委員会〔No 阿91〕 使用者が労働契約の締結に際し亜労働者に対して明示しなければならない労働条件として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働契約の期間に関する事項

2阿就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3阿福利厚生施設の利用に関する事項

4阿

退職に関する事項〔No 阿92〕 建設資材廃棄物に関する記述として亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業を営む者は亜建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

2阿建設工事の元請業者は亜当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは亜その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。

3阿都道府県知事は亜特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため亜職員に亜営業に関係のある場所に立ち入り亜帳簿亜書類その他の物件を検査させることができる。

4阿再資源化には亜分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって亜燃焼の用に供することができるものを亜熱を得ることに利用できる状態にする行為が含まれる。

− 13 −

DAM-電1PM.smd Page 13

19/05/08 18:33 v3.60

DAM-電1PM.smd Page 14

19/05/08 18:33 v3.60