P

P型1級受信機シリーズカタログ

ホーチキの型受信機シリーズ

安全をカタチに、安心を未来に

POP-P
40〜140回線

POP-P
70〜100回線

POP-P
Voice_P

30〜60回線

5〜20回線
10回線

わかりやすさ・使いやすさも大切な「品質」です。ホーチキのP型1級受信機シリーズ。

あなたの「安全と安心」
へのこだわりにラインアップ※：面積表示は、建物の延べ床面積のおおよその目安です。

❶ RPS-AAW10（10回線）※〜3,000㎡
スタンダードタイプ

音声案内タイプ

機能

施工前
データ設定
可能

施工支援

Voice_P
自動試験

音声案内機能付機能

施工前
データ設定

1スタンダードタイプ❸RPVシリーズ

自動試験機能付タイプ

RPV-AAW□〜4,000㎡

P8❷RPVシリーズ

機能❸ RPVシリーズ自動試験機能付タイプ（5〜20回線）※

延べ床面積狭い

スタンダード▲スタンダ❶RPS-AAW10

Voice_P〜4,000㎡

P7

施工RPS-AAW10❷ RPVシリーズスタンダードタイプ（5〜20回線）※らくらく▲P7

小型・軽量可能RPV-AAW□Y

施工支援機能自動試験機

でお応えする、ホーチキのP型1級受信機シリーズ❹ RPWシリーズスタンダードタイプ／自立型（40〜140回線）※

スタンダード

最大12,000件の履歴保存タイプ

▲

機能を搭載

音声案内機能

施工前
データ設定
可能

〜10,000㎡
施工支援

操作練習機能機能ードタイプ

POP-P

P8

RPW-AAS□❹RPWシリーズ／自立型❺ RPWシリーズスタンダードタイプ／壁掛型（30〜100回線）

スタンダードタイプ

POP-P
スタンダードスタンダードタイプ▲

延べ床面積広い❺RPWシリーズ／壁掛型❻RPWシリーズ／壁掛型タイプ

施工前
データ設定
可能

最大12,000件の履歴保存機能を搭載

機能

施工支援

操作練習機能機能※〜5,000㎡

音声案内

RPW-AAW□P9❻ RPWシリーズ自動試験機能付タイプ／壁掛型（30〜100回線）

自動試験機能付タイプ

POP-P
自動試験機能付❼RPWシリーズ／自立型

最大12,000件の履歴保存機能を搭載※〜5,000㎡

音声案内機能自動試験機能付タイプ
施工前
データ設定
可能

施工支援

操作練習

機能

機能

能付タイプ

RPW-AAW□Y

P9❼ RPWシリーズ自動試験機能付タイプ／自立型 （40〜140回線）※〜10,000㎡
自動試験機能付

最大12,000件の履歴保存機能を搭載

音声案内機能

施工前
データ設定
可能

施工支援

操作練習機能機能

POP-P

RPW-AAS□Y

P102

最新機種へのリニューアル
長年ご使用いただいている防災受信機は更新（リニューアル）が必要です。

補修用部品供給のサポート期間の目安は、製品の生産・販売終了からおよそ10年です
建物・施設の安全性と設備機器の信頼性を維持するために、最新機種へのリニューアルをご検討いただきますよう、お願いいたします。

経年劣化・老朽化
故障発生率

初期故障期間

補修用部品が供給困難
偶発故障期間摩耗故障期間

補修部品供給対応
サポート期間製品の製造期間生産・販売終了

設備使用年数

経年劣化が進んだ設備機器は、故障率が高くなります。
製品は、定 期点検や定 期交換部品の交換などのメンテナンスにより機 能と性 能 の 維 持 管 理 をはかっております が 、常に 稼 働し 続 ける
設備 機 器の電 気・電子 部品には経年的な限 界があります。

補修用部品の供給が非常に困難となります

約10年間

保有期間
終了

補修用部品の保有期間は、生産・販売終了後から約10年間です
製品が生産・販売終了してから、およそ10年は補修用部品（プリント基 板など）の 保 有に努めておりますが、使 用している電子 部 品メーカーによる部品生 産中止などに伴い、その供給が大変困難になっています。場合によっては供 給できなくなることもあります。

■ 任せて安心 ホーチキのリニューアル
現 場の調査を行い、お客 様に最 適なリニューアルプランをご 提 案いたします。リニューアルのご用命は、ぜひホーチキにお任せください。

現場調査

プランのご提案

見積・仕様などの提示

施工実施

56

消防検査
施主様検査

お引き渡し

■ 防災受信機一 貫したコンセプトで 開 発している 、防 災 受 信 機 は 、操 作しやすいボタン 、わかりやすいアイコン表 示 や音声 案 内 機 能などが付いています
ので、建 物・施 設の安 全 性が 向上します。

現行法規に準拠した地区音響の拡大・再鳴動に対応！

音声案内でもしもの時も安心操作！

建物の規模や用途に合わせ多様な防災受信機を高度な防災機能で建物も安全性が向上！

RPV

RPS

シリーズ

シリーズ

小型・軽量
らくらく施工3

自動試験機能で定期点検の効率アップ！

ラインアップ

RPW型
RPW

（壁掛型）

（自立型）

シリーズ

お客様の 声 をヒアリング
小・中規模向けP型受信機の決定版！

シリーズ

RPU・RPRシリーズの機能を継承。壁掛型と自立型を包括した中・大規模向けP型受信機の決定版！

■ P型防災受信機生産販売一覧表
1970年

1980年

1990年

2000年

2010年

2020年

受信機の扉の裏側に貼り付けられている銘板シールをご確認ください

RPA

1972〜1974

銘板をチェック！

RPB

検定型式番号

型式名（商品記号）
防災監視盤

1975〜1976

種型

RPE, HAA, HAB
1976〜1979

HAM-ABW1010（火災報知機）（連動操作盤）種
別：連動制御器（蓄積式）
別：P型1級受信機（蓄積式） 公称蓄積：50 秒
時間
式：交流100V
外部配線抵抗50Ω 使用温度：0〜40℃
交渉蓄積時間50秒
範囲

型式番号：受第4〜9号
回路方式：RPM-A24C式
回 線 数：10
終 端 器：10KΩ

回路方式：RCM-A24C 式
回 線 数：10
終 端 器：10KΩ

主 電 源：AC100V, 2.1A
50/60Hz

予備電源1：DC24V, 1.65AH
予備電源2：DC24V, 0.45AH

製造年（銘板シールの貼付位置やサイズは、機種によって異なる場合があります）

RPF, HAF

1979〜1988

製
番造号

1993年

社内権限印

熱感知器を接続した場合は、20秒以内に火災作動します。
煙感知器を接続した場合は、50秒以内に火災作動します。

銘板シールに記載されている「型式名（商品記号）」と「検定型式番号」をご確認ください。

RPF, HAG

1980〜1988

PE1, PEJ

1960〜1969

PF1, PFJ

1968〜1970

1970〜1975

PEL

RPV, HAV

RPP, HAP

RPJ, HAJ RPM, HAM

1985〜1988 1989〜1996※

PH1, PHJ

2016〜生産販売中

1995〜2016※一部2001年

PHL1, PHLJ

RPL, HAL

1960〜1969 1970〜1975

1987〜1991

RPG

1979〜1982

RPH

RPQ, HAQ

1979〜1987

1995〜2007

RPI, HAI

RPO, HAO

1982〜1986

1995〜1999 ※RPU, HAU

2007〜2023

RPR, HAR

1999〜2023

RPW, HAW（壁掛型）
2023〜生産販売中

RPW, HAW（自立型）
2023〜生産販売中※一部2001年

RPK, HAK

1985〜1996

RPS

PM12000〜生産販売中

1970〜1973

RIA1973〜1980

RIC

RIB

1982〜2016

1978〜1982●本一覧表以外にも対象となる製品があります。その他ご不明点などはお問い合わせください。

4

ホーチキ の P型受信機 が 選 ばれ
私たちの製品は、さまざまな方が触れる製品です。緊急事態や日頃のメンテナンスなど、使われるシーンもさだから、本当に必要なものは何か？ わかりやすさと操作しやすいことにこだわってきました。
歴代のホーチキが培ってきたモノを継承しつつ、「安全と安心」のために進化し続ける機能。
人に優しい防災受信機であること。それが私たちのモノ創りへの「信念」です。

わかりやすい●大きいスイッチで見やすく、LED表示で操作しやすい●音声案内機能で各種ナビゲーション●もしもの時も、操作手順が順番に「数字」で表示されているので迷わず安心●操作練習機能で、いつでも操作練習▲可能（RPWシリーズのみ）●自動試験機能付なら「部屋番号表示機能」を標準搭載●写真はRPWシリーズ

施工しやすい10kΩ・20kΩにも対応可能！
終端抵抗10kΩ・20kΩ

●筐体 サイズが、旧 型の受 信 機と同じなのでP型1級発信機

リニューアルしやすい

熱感知器

熱感知器

煙感知器（2種）

終端抵抗10kΩ・20kΩ

※RPVシリーズ ↔ RPPシリーズ

煙感知器（3種）※RPWシリーズ ↔ RPU・RPRシリーズ●20kΩ終端抵抗対応のため、既存感知器をラッチ式レリーズそのまま使用可能●差込端子の採用●脱着端子の採用（RPWシリーズのみ）

表示盤
音響装置

●施工支援機能により加熱・加煙試験などの作業が1人で可能（RPV・RPWシリーズ）●自 動 試 験 機 能 付 の 受 信 機 の 場 合 、一 般感知器とPA感知器の混在可能

5

感知器終端設定は10kΩと20kΩが選択できるので、リニューアル時にも容易に対応できます。

ダンパー（復帰型）

RPWスタンダードタイプのシステム構成例（受信機で設定可能）

続 ける理由
まざまです。

点検しやすい
●3桁２窓の数字表示器と十字スイッチで、●写真はRPWシリーズ

データ設 定 時 やメンテナンス 時 の 操 作 がかんたん
履歴表示機能でイベントを表示できるので（RPVシリーズは最新1,200報、RPWシリーズは最新12,000報）、メンテナンスなどで物件状況の把握もかんたん●一括移報 起 動遮断で、外部への移報・起 動信号一括停止が可能（RPV・RPWシリーズ）

定期点検時の感知器試験免除●自動試験機能付受信機とPA感知器※を組み合わせれば、いつでも設備の状態をチェックできるので、定期点検時の感知器作動試験が免除できる。
（詳しくはお問い合わせください）■自動試験機能付を採用された場合でも、外観の点検など、免除できない項目もあります。詳細はお問い合わせください。
RPVシリーズ

RPWシリーズ※PA感知器とは、P型自動試験機能付感知器の略称です。

設計しやすい
●P型1級 受 信 機シリーズは、5回 線から140回線（列盤 最大200回線）まで豊富にラインアップ。建 物 の規模や設備構成に応じて火報・防排煙・警報

回 線 の 組み合 わせ が柔軟に設定できる。
5〜20回線

30〜60回線70〜100回線

40〜140回線（自動試験機能付）（自動試験機能付）（自動試験機能付）（自動試験機能付）

RPVシリーズ

RPWシリーズ●無線 式自動火 災報 知 設備の受信用中継 器（M AG - CPA□）や遠隔試験機能付中継器（CPT-2A）の接続が可能。

6

❶ RPS-AAW10／壁掛型（10回線）

シンプルで、使いやすい。
必要な機能だけを採用することにより、スリム化を実現。
取付・工事・操作がかんたんです。

1. 空き回線処理などの各種設定は専用スイッチでかんたん
2.「大きな文字」と「絵記号」で視認性アップ
3. 障害表示は専用灯の採用でわかりやすい
4. 結線もらくらく
RPS-AAW10

5. シンプル移報

国家検定型式番号：受第11〜43号

使用頻度の高い火災代表（2点）と発信機移報を標準実装❷ RPVシリーズスタンダードタイプ／壁掛型（５〜20回線）

お客さまの 声 で誕生したP型受信機 Voice_P
小・中規模向けに最適化されたスタンダードタイプのP型受信機です。

1. 大きなスイッチとLED表示で、見やすく、操作しやすい
2. 各種ナビゲーションを行う、音声案内機能搭載
3. 施工前にパソコンで受信機の各種設定が可能

RPV-AAW□（回線種別・空き回線・連動マトリクスなど）

国家検定型式番号：
受第28〜3号

4. 施工支援機能により加熱、加煙試験などを1人で作業可能
5. 一括連動移報停止スイッチ搭載
6. 履歴確認機能 最大1,200イベント
7. 旧 製品 R PPシリーズと筐体サイズを同様とし、
HAV-AAW□
国家検定型式番号：受第28〜3号
自主評定マーク使用許可番号：A-16-5

7

リニューアルしやすい❸ RPVシリーズ自動試験機能付タイプ／壁掛型（5〜20回線）

ご好評の Voice_P に自動試験機能を搭載
小・中規模向け自動試験機能付のP型受信機です。

1. スタンダードタイプの基本機能をそのままに自動試験機能搭載

2. 部屋番号表示で火災発生場所がわかりやすい

RPV-AAW□Y
国家検定型式番号：

3. 同一回線内に一般／PA感知器の混在可能

受第28〜7号

4. PA感知器は1回線あたり最大63個接続可能
5. 回線ごとに終端選択可能（感知器線の終端処理を10kΩ・20kΩ・PA終端から選択可能）

HAV-AAW□Y
国家検定型式番号：受第28〜7号
自主評定マーク使用許可番号：A-16-9❹ RPWシリーズスタンダードタイプ／自立型（40〜140回線）

大規模向けスタンダードタイプのP型受信機 POP-P
標準筐体で最大140回線まで対応可能。
大規模物件も一元管理できます。
（ 列盤で最大200回線対応可能）

1.「音声案内」と「大きな文字」で、いざという時に迷わず操作
2. 各種ナビゲーションを行う、音声案内機能搭載

3. お使いの受信機でいつでも操作練習［操作練習機能］

4. 終端抵抗10kΩ・20kΩにも対応、施工性とリニューアル対応に優れたモデル

RPW-AAS□
国家検定型式番号：

5. 最大12,000件の履歴保存機能を搭載

受第2023〜5号

6. 旧製品RPRシリーズと筐体サイズを同様とし、リニュー
HAW-AAS□（□）

アルしやすい

国家検定型式番号：受第2023〜5号
自主評定マーク使用許可番号：現在取得中

8❺ RPWシリーズスタンダードタイプ／壁掛型（30〜100回線）

守る人、守られる人、みんなのために、「安全と安心」を追求した受信機 POP-P
そのコンセプトは、「誰でもやさしく扱えること」

1.「音声案内」と「大きな文字」で、いざという時に迷わず操作
2. 各種ナビゲーションを行う、音声案内機能搭載

3. お使いの受信機でいつでも操作練習［操作練習機能］

RPW-AAW□
国家検定型式番号：

4. 終端抵抗10kΩ・20kΩにも対応、施工性とリニューアル

受第2023〜5号

対応に優れたモデル

5. 最大12,000件の履歴保存機能を搭載

6. 旧製品RPUシリーズと筐体サイズを同様とし、リニューアルしやすい

HAW-AAW□（□）
国家検定型式番号：受第2023〜5号
自主評定マーク使用許可番号：現在取得中❻ RPWシリーズ自動試験機能付タイプ／壁掛型（30〜100回線）「自己診断機能」から「自動試験機能」へ進化。
これがみんなに「選ばれる受信機」POP-P

既存設備からのリニューアルや、新築後のレイアウト変更にも段階的に、柔軟に対応できます。

1. スタンダードタイプの基本機能をそのままに自動試験機能搭載
2. 部屋番号表示で火災発生場所がすぐわかる

RPW-AAW□Y

3. 同一回線内に一般／PA感知器の混在可能

国家検定型式番号：
受第2023〜3号

4. PA感知器は1回線あたり最大63個接続可能
5. 回線ごとに終端選択可能（感知器線の終端処理を10kΩ・20kΩ・PA終端から選択可能）

6. 最大12,000件の履歴保存機能を搭載
HAW-AAW□（□）Y
国家検定型式番号：受第2023〜3号
自主評定マーク使用許可番号：現在取得中

9

7. 旧製品RPUシリーズと筐体サイズを同様とし、リニューアルしやすい❼ RPWシリーズ自動試験機能付タイプ／自立型（40〜140回線）

大規模向け自動試験機能付の受信機 POP-P
標準筐体で最大140回線まで対応可能。
大規模物件も一元管理できます。
（ 列盤で最大200回線対応可能）

1. スタンダードタイプの基本機能をそのままに自動試験機能搭載
2. 部屋番号表示で火災発生場所がすぐわかる
3. 同一回線内に一般／PA感知器の混在可能

4. PA感知器は1回線あたり最大63個接続可能
5. 回線ごとに終端選択可能

RPW-AAS□Y
国家検定型式番号：（感知器線の終端処理を10kΩ・20kΩ・PA終端から選択可能）

受第2023〜3号

6. 最大12,000件の履歴保存機能を搭載

7. 旧製品RPRシリーズと筐体サイズを同様とし、リニュー

HAW-AAS□（□）Yアルしやすい

国家検定型式番号：受第2023〜3号
自主評定マーク使用許可番号：現在取得中

自動試験機能付受信機とPA感知器を組み合わせたシステム構成例

一般配線（送り配線）

P型1級受信機 複合盤
自動試験機能付

PA終端※PA感知器を終端設定することも可能

熱光電式スポット型

差動式スポット型

定温式スポット型

PA終端器

差動式スポット型

PA感知器 最大32個

表示盤

定温式スポット型

最大63個

終端設定により、PA熱感知器を最大63個接続可能

終端抵抗10kΩ

一般配線（送り配線）

光電式スポット型

ラッチ式レリーズ

差動式スポット型

定温式スポット型

P型1級発信機

光電式スポット型

一般感知器および発信機

差動式スポット型

定温式スポット型

PA感知器 最大32個
終端抵抗20kΩ

一般配線（送り配線）

ダンパー
（復帰型）

光電式スポット型

差動式スポット型

定温式スポット型

P型1級発信機

一般感知器および発信機
耐熱配線
無電圧
a接点移報

地区音響装置（自動試験対応型）

光電式スポット型

差動式スポット型

定温式スポット型

PA感知器 最大17個

P型自動試験機能付（PA感知器）火災発報や障害となっているPA感知器のアドレスを受信機に表示可能
改修工事やリニューアル時には、既存の一般配線の使用や、同一回線に一般感知器とPA感知器を混在しての接続も可能

10

P型1級受信機ラインアップ・機能一覧◯：標準●：オプション

×：対応なし※制限事項あり

スタンダードタイプ

P型1級受信機シリーズ❶ 10回線❷ 5〜20回線❺ 30〜60回線❺70〜100回線

RPS-AAW10

RPV-AAW□

RPW-AAW□

RPW-AAW□

POP-P

POP-P

（W）450×(H)650×（D）100（W）550×(H)850×（D）130（W）550×(H)1100×（D）160

ホーチキライトグレー
マンセル値N9.0 5分つや 近似色（マンセル値5GY8.5/0.4 近似色）

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

機能一覧
外形寸法（mm）
筐体標準色（W）320×(H)450×（D）70

質量（kg）

約3.5

約13.5

約27

約36

建物の規模（延床面積㎡の目安）

3,000

4,000

5,000

5,000

音声案内機能×◯◯◯

自動試験機能（PA感知器接続）

××××

部屋番号表示×××

×

カラーユニバーサルデザイン認定

×2016年基準を取得

2021年基準を取得

2021年基準を取得

履歴確認機能×◯◯◯

履歴のUSBメモリーへの吸い上げ

×◯（１,200件）○（最大12,000件）○（最大12,000件）

中継器用電源×◯○○

施工支援機能

×◯

○○

◯（1点）

◯（4点）

◯（5点） ●（追加5点）◯（5点） ●（追加5点）

一括移報起動遮断スイッチ

×◯○○

マルチ移報端子×◯（4点）◯（5点） ●（追加45点※）◯（5点） ●（追加45点※）

P型表示盤PEX接続●（1台）●（最大4台）●（最大4台）●（最大4台）R型表示盤HEX接続××●●◯（3点）

◯（4点）

◯（5点）

◯（5点）

20kΩ終端抵抗対応×◯◯◯

プリンタ内蔵××××

データ設定プログラムでの設定×◯◯◯

移報停止スイッチ

諸表示窓

11

Voice_P

自動試験機能付

スタンダードタイプ❹ 40〜140回線❸ 5〜20回線❻ 30〜60回線❻ 70〜100回線❼ 40〜140回線

RPW-AAS□

RPV-AAW□Y

RPW-AAW□Y

RPW-AAW□Y

RPW-AAS□YPOP-P

Voice_PPOP-P

POP-P

POP-P

（W）600×(H)2000×（D）450（W）450×(H)650×（D）100（W）550×(H)850×（D）130（W）550×(H)1100×（D）160（W）600×(H)2000×（D）450

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

マンセル値N9.0 5分つや 近似色

約120

約13.5

約27

約36

約120

10,000

4,000

5,000

5,000

10,000

○

◯

◯◯

◯×◯◯

◯

◯

×◯◯

◯

◯

2021年基準を取得

2016年基準を取得

2021年基準を取得

2021年基準を取得

2021年基準を取得

○◯

◯

◯

◯

○（最大12,000件）◯（１,200件）◯（最大12,000件）◯（最大12,000件）◯（最大12,000件）

○◯

◯

◯

◯

○◯

◯◯

◯

◯（5点） ●（追加5点）◯（4点）◯（5点） ●（追加5点）◯（5点） ●（追加5点）◯（5点） ●（追加5点）

○

◯◯◯◯

◯（5点） ●（追加105点）◯（4点）◯（5点） ●（追加45点※）◯（5点） ●（追加45点※）◯（5点） ●（追加105点）●（最大7台）●（最大4台）●（最大4台）●（最大4台）●（最大7台）

●

×●

●

●

◯（5点）

◯（4点）

◯（5点）

◯（5点）

◯（5点）

○

◯◯

◯

◯

××

●

●

●

○

◯

◯

◯

◯

12

そのほかにもこんなP型受信機があります
仕様など詳細につきましては、「火災報知設備機器 製品カタログ／価格表」をご覧ください。

P型1級受信機複合盤（火報＋防排煙）
複合盤

複合盤

複合盤

複合盤

火報＋防排煙火報＋防排煙火報＋防排煙火報＋防排煙

5〜20回線

30〜60回線70〜100回線

40〜140回線

POP-P

Voice_P
HAV-AAW□（□）
HAV-AAW□（□）Y

HAW-AAW□（□）
HAW-AAW□（□）Y

POP-P
HAW-AAW□（□）
HAW-AAW□（□）Y

POP-P
HAW-AAS□（□）
HAW-AAS□（□）Y●商品記号末尾の「Y」は自動試験機能付を示します

GP型1級受信機（都市ガス）
連合盤（都市ガス）

連合盤（都市ガス）

連合盤（液化石油ガス）

連合盤（液化石油ガス）

火報＋防排煙＋ガス漏れ

火報＋防排煙＋ガス漏れ

火報＋防排煙＋ガス漏れ

火報＋防排煙＋ガス漏れ

20〜50回線40〜100回線

20〜50回線40〜100回線

POP-P
HGW-AAW□□□HGW-AAW□□□Y●商品記号末尾の「Y」は自動試験機能付を示します

13

GP型1級受信機（液化石油ガス）POP-P
HGW-AAS□□□
HGW-AAS□□□YPOP-P
HGW-AAW□□□（LP）
HGW-AAW□□□（LP）Y●商品記号末尾の「Y」は自動試験機能付を示します

POP-P
HGW-AAS□□□（LP）
HGW-AAS□□□（LP）Yガス漏れ火災警報機(都市ガス）
ガス漏れ（都市ガス）
10〜50回線

液化石油ガス漏れ警報機

ガス漏れ（都市ガス）

ガス漏れ（液化石油ガス）

40〜100回線

10〜50回線

POP-P

POP-P
PGW-AAW□PGW-AAS□□

ガス漏れ（液化石油ガス）
40〜100回線

POP-P
PGW-AAW□（LP）

POP-P
PGW-AAS□□（LP）

連動操作盤
連動操作盤

連動操作盤

40〜100回線

POP-P

POP-P

Voice_P
RCV-AAW□

連動操作盤

30〜50回線

5〜20回線

RCW-AAW□

RCW-AAS□□火報単盤

複合盤（火報＋防排煙）P型2級受信機
火報単盤
1回線

3・5回線

5〜10回線

Voice_P
RPP-EBW01

RPP-EDW□

HAV-EAW□（□）●金属筐体仕様もあります14

ホー チキもの 語り

ホーチキの受信機色にはどうして「グレー」と「ブルー」が採用されているのか？
人にやさしい受信機 の開発は「こだわり」から生まれています。
ホーチキの受信機は、R型、P型共に下地に「グレー」を、操作部に「ブルー」を採用しています。
開発当時、受信機の盤面は、「黒や赤」が多用されていました。
色には人の心理に影響を与える力があることはよく知られていますが、黒は恐怖を、赤は緊急や緊張感をイメージする色といわれています。対してグレーは穏やかさを、ブルーは気持ちを落ち着かせ、冷静、慎重な行動をする効果があるといわれています。
火災発生時は、多くの人が慌ててしまうので、まずは落ち着いて行動すること。
これはとても重要なことです。受信機には、これまであまり防災業界では使われていなかったブルーを操作面に採用することにしました。しかし、ブルーは深くなると気持ちを沈ませます。
どんなブルーが人の気持ちを落ち着かせるのか？
試行錯誤の末、選んだブルーが中国の古色「鈷藍（クーラン）」という色でした。
このブルーは、R型受信機「HRNシリーズ」に初めて採用し、現在はP型受信機や火災報知システム以外の受信機にも受け継がれています。
いざという時だからこそ沈着冷静な行動ができるように 。
ホーチキの安心へのこだわりは、こんなところにもおよんでいます。

「ブルー」と「グレー」色採用1号機
HRN型受信機来ペットネームの由来
ペットネームの由POP-P

Voice_P「ポップ・ピー」と呼んでください。

「ボイス・ピー」と呼んでください。

多くの建物に設置されている最もポピュラーな受信機

ご好評の「しゃべる受信機」であり、お客様からのご意見です。その使いやすさから「業界一の人気者」目指してを頂戴し、お客様の「声」から誕生したP型受信機、RPV誕生したP型受信機、RPWシリーズの愛称です。

シリーズの愛称です。

●消防用設備等は、法定点検が義務づけられています。機能保全のためにメンテナンス契約をおすすめいたします。
●本カタログ掲載商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログ掲載商品の色彩は、実物の色彩と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(681)3011
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2024年2月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

2-2306202402020C090-V35