住宅用火災警報器10年交換のおすすめカタログ

火災警報器

ホーチキの警報器は 壁掛式 ！

だから、取り替えかんたん！

一般社団法人 日本火災報知機工業会でも「10年目安」の取り替えを推奨しています。

どうして10年経ったら10年間、毎日働きました。
僕はもうへとへとです。

交換しなくちゃいけないの？
実際に10年間使用した住宅用火災警報器

埃などによる

電池寿命は目詰まり

約10 年

劣化

新しい警報器は安心機能 がいっぱい。

何れの原因からも火災警報器として機能が低下し、火災を感知しなくなるリスクが高まります。

ホーチキからのお願いです。

これから10年間は、僕に任せて！

新しい警報器への交換をおすすめします。

［お確かめください］
2005年発売
熱式

SS-2LH

電子部品の（煙式の場合）10年たったら取り替えて〜！

煙式

新しい住宅用火災警報器にリフレッシュ！

見慣れた警報器はありませんか？
その警報器は、交換時期を迎えているかもしれません。
2006年発売

煙式

SS-FD

熱式

SS-2LL［設置時期を調べるには］

2007年発売
煙式

SS-FG

熱式

SS-2LP2008年発売
煙式

SS-FH

熱式

SS-2LQ

SS-FJ

火災警報器を設置した時に記入した「ご使用開始年月」を確認してください。

❶商品名（商品記号）を確認

2006年11月
2006年11月●新しい警報器を購入したら、本体の側面などに油性ペンで「設置年月」を記入しましょう。

❷設置した時に記入した「ご使用開始年月」を確認。
注）記入場所は、製品により異なります。

「電池切れ警報時」の音の止め方・電池の取り外し方「ピッ…」

あれ？ この音、何の音？

？

？

警報器は電池で動いています。約10年を経過した警報器からの「電池切れ警報」の音かもしれません。ここでは、「警報音の止め方」、「電池の取り外し方」を解説します。

SS-2LH（煙）/FD（熱）シリーズ ＆ SS-2LL（煙）/FG（熱）シリーズ
一時的に警報音を止める場合

電池切れの場合

約50秒おきに約10秒おきに「ピッ、ピッ、ピッ」完 全 に警報音を止める場合

点検スイッチを押す

フラッシュ●点検スイッチを押すと警報音は止まりますが、約12時間を経過すると、また警報を発します。

●プラスのドライバが必要です。

●電池を取りだし、電線を引っ張り、コネクタを●ドライバでネジを2本抜き、カバーを取り外し▲●障害でも鳴る場合があります。

完全に警報音を停止するには、内蔵電池を取り外します。

っ張り、電線を引抜くごと引きコネクタ●電線を強く引くと、コネクタごと外れます。

引き抜きます。

ます。

注）取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

SS-2LP（煙）/FH（熱）シリーズ ＆ SS-2LQ（煙）/FJ（熱）シリーズ
一時的に警報音を止める場合

電池切れの場合

約50秒おきに「ピッ、」

約10秒おきに完 全 に警報音を止める場合

点検スイッチを押す

フラッシュ●点検スイッチを押すと警報音は止まりますが、約12時間を経過すると、また警報を発します。

▲●2LQ・FJシリーズは、約1時間おきに3回、「ピッ電池切れです」と音声でお知らせします。

完全に警報音を停止するには、内蔵電池を取り外します。

電線を引っ張り、コネクタごと引き抜く●電線を強く引くと、コネクタごと外れます。

●電池を取り外し、電線を引っ張り、コネクタを引き抜きます。

●裏側の銘板の「切り取り線」部を切り、電池蓋フックを押し上げます。

注）取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

●詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
わかりやすい映像でもご覧いただけます。 ホーチキ 電池切れ

古い警報器の電池を取り外したら、新しい警報器のご購入をお願いします。

QQA
A

火災警報器はどこに行けば買えますか？

おすすめの警報器はありますか？

ホーチキの住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセンターなどで購入できます。
●詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

ホーチキ 取扱販売店

無 線 連 動型 をおすすめしています。ひとつが鳴れば家中に火災をお知らせするので、他の部屋に居ても火災の早期対応が可能です。

無線連動型 を取り付ければ、 家全体 に 大きな声と音 で火災をお知らせするので安心です。

SS-2LR型

寝室

階段
ピー、ピー、ピー
別の警報器が作動しました！

子供部屋（寝室）
ピー、ピー、
ピー
別の警報器が作動しました！

■取付位置
照明器具から30cm以上

ピー、ピー、ピー
別の警報器が作動しました！

再送信

天井から15cm以上50cm以内

送信

送信

送信

●警報器の中心が天井から15㎝〜50㎝以内。
照明器具からは30㎝以上離して取り付ける。

ピー、ピー、ピー
火事です！
火事です！
送信

エアコンなどの空気の吹き出し口から1.5m以上

和室（寝室）

台所●空気の吹き出し口からは1.5ｍ以上離して取り付ける。

●無線連動だから警報器間の配線工事不要。●無線免許をお持ちでなくても取り付け可能。
●音声ガイダンスに沿うだけのかんたんグループ登録。
●最大15台までグループ登録可能。
●ホーチキの警報器は、天井にも取り付け可能です。
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。 ホーチキ 取り付け方

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ… ホーチキ 住宅用火災警報器 ご相談窓口

通話料無料

0800-919-7012

携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

受付
時間9：00〜21：00（365 日受付）

注）
ご使用の回線（IP電話など）によってはつながらない場合がございます。

※つながらない場合… 03-4588-6722（通話料はお客様ご負担となります）●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

http ://www.hoc hiki.c o.j p /北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
いわき駐在事務所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL0246(73)0337
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241

北関東支社
宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL048(665)2057
TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2019年4月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

W-1802
201904050C170-V22