無線連動型住宅用火災警報器カタログ
住宅性能表示制度対応品

消防法令適合品

かんたん壁掛けかんたん電源ON

かんたん登録無線連動 で家中 に 火災 を お知らせ！
親器・子器 の 区別 が ない
ホーチキ独自 の 通信方式！

どの警報器からでもグループ登録できるよ！

とにかく手間のかからない警報器です！

常に相互通信を行っているので、ひとつの警報器が故障や電池切れをした場合でも、すべての警報器でお知らせします。

無線連動 だからひとつが鳴れば家中に火災をお知らせ！
！
無線連動だから警報器同士の配線が不要。かんたんに安全・安心のホームネットワークを結べます。

ピー、
ピー、
ピー
別の警報器が作動しました！

ピー、
ピー、
ピー
別の警報器が作動しました！

ピー、
ピー、
ピー
別の警報器が作動しました！

ピー、
ピー、
ピー
別の警報器が作動しました！

警報音が聞き取りづらい方に強い光で火災をお知らせ！

1次通信再送信

無線LEDフラッシャ

1オプションピー、ピー、ピー火事です！
火事です！

インターホン（詳細は販売店にお問い合わせください）

無線アダプタ

火災発生！

ピー、ピー、ピー
別の警報器が作動しました！

親機

2

オプション

玄関子機

インターホンの玄関子機が屋外に火災をお知らせ！

ピー、ピー、ピー
別の警報器が作動しました！
オプション

1

無線LEDフラッシャでさらに安心！
無線LEDフラッシャ［SSFAHCB］

源 ：リチウム電池（内蔵）約10年寿命（電池寿命は使用条件によって異なります）

電（W）100×（H）100×（D）48.5（取付板使用時）
外形寸法（mm）：

再送信機能

1次通信漏れを別の警報器が防止

量 ： 約150g（電池含む）

質●住宅用火災警報器 SS-2LRA、SS-FKAとの組み合わせでご使用ください。

オプション

2

警報器間の信号到達距離は約100m。※1
例えば母屋から離れた別棟があっても一括監視が可能です。
再送信機能※2 も搭載しているのでさらに安心です。
※1 障害物のない場所での水平見通し距離です。電波は鉄筋や鉄板などの金属に大きく影響されます。
金属が含まれる鉄筋コンクリート、壁材、網入ガラスなどにより、警報器間の通信ができない場合があります。
共同住宅や別棟などでは機能をよくご理解の上、ご使用ください。
※2 再送信機能は1段階のみ有効です。無線ＬＥＤフラッシャ、無線アダプタにも再送信機能が搭載されています。
警報器間で電波が届きにくい場合は無線アダプタを「無線中継器」として使用することもできます。

ご注意

連動先の警報器で警報音を止めると、連動元以外のすべての警報器が止まります。
共同住宅や別棟などでは機能をよくご理解の上、ご使用ください。

電インターホンも接続してさらに安心！
無線アダプタ［SSIAHCB］

源 ：リチウム電池（内蔵）約10年寿命（電池寿命は使用条件によって異なります）（W）70×（H）120×（D）30（引っ掛けフック除く）
外形寸法（mm）：
質

量 ： 約150g（電池含む）●住宅用火災警報器 SS-2LRA、SS-FKAとの組み合わせでご使用ください。

ご注意

無線LEDフラッシャおよび無線アダプタは火災検知機能はありませんので単体でのご使用はできません。

！

かんたん電源ON・登録スタート
親器・子器の区別がないので、どの警報器からでもグループ登録を開始できます。

未登録です

登録モードです

登録しました別の警報器を登録してください

押して左へ回す

テストボタンを押して電源を入れます。

登録ボタンを押したら音声案内に従って操作し、2台目以降も同様の操作で登録を行います。

裏面の取り付けベースを外すと、登録ボタンがあります。

すべての登録ボタンを押すと約1分後にグループ設定を開始し、「 登録しました」と鳴れば登録完了です。

取付位置の確認●天井に取り付ける場合●壁に取り付ける場合

かんたん
壁掛け取り付け注意●エアコンなどの近く

15cm●照明器具の近く

50cm

煙式：60cm以上 煙式：60cm以上
熱式：40cm以上 熱式：40cm以上

設置可能
範囲

30cm
以上

1.5m

警報器の中心を壁や梁から煙式の場合は60cm以上、熱式の場合は40cm以上離して取り付けてください。

以上

警報器の中心が天井から15cm〜50cm以内に入るように取り付けてください。
取り付けは、商品に付属のネジをご利用ください。

空気の吹出口からは1.5m以上離してください。

通信テストの確認
すべての同一グループの警報器に正常に電波が届くか通信テストを行いましょう。

通信テストを始めます

おうちでのメンテナンス
月に1回以上、警報器の機能を確認してください。

通信テスト正常です

ピー、ピー、
ピー
火事です
火事です
正常です

点滅

点滅

●通信テスト異常の場合は？

以下の対応をして、再度通信テストを行ってください。
その部屋の中で取付位置を変える

警報器周囲の電波を遮断する
障害物を取り除く

照明器具からは30cm以上離してください。

点滅
点滅

警報器周囲の電気機器を遠ざける

汚れや埃の目詰まりは、火災を感知しなくなるリスクが高まるので、1年に1回以上のお手入れをおすすめします。

住宅用火災警報器の寿命は約 10 年 です。
電子部品の寿命や電池切れ等により寿命時期を迎えた警報器が確認されると、連動するすべての警報器が一斉に警報音と音声でお知らせします。
寿命や異常元の警報器は、警報器背面の登録ボタンを長押しし登録削除を行ってから電池を取り外してください。
状態

電池切れの場合

故障の場合

通信異常の場合

寿命・異常元

ピッ 電池切れです

ピッ 故障ですー

グループ登録先

ピッ 別の警報器が電池切れです

ピッ 別の警報器が故障です

ピッピッ 通信テスト異常です
別の警報器を確認してくださいホーチキ住宅用火災警報器の特長
電池セット済みでスタートらくらく「電池内蔵（寿命約10年）」
業界初！

部屋の環境に合わせてマイコンが学習聞き取りやすい声と警報音■取付場所「約90dBの大音量W警報」

必ず消防法で定められた取付位置に取り付けてください。

24時間故障を自動でお知らせ

子供部屋（寝室）（煙式のみ） 「自動試験機能」「誤感知低減機能」
自動的に監視状態にもどる（煙式のみ）「ハニカムメッシュ」

感知部の汚れを自動で補修

光でもお知らせ。明るく大きな（煙式のみ）「感度補正機能」「LED表示」

大きな家も2世帯住宅でも安心

1次通信漏れを別の警報器が防止火災時に発生する

煙 式 煙をすばやくキャッチ

居室項 目

熱式
（定温式）オープン価格

取付場所

取付場所

寝室・階段・廊下・リビング・台所など

お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋（主に台所）に取り付けてください。

SS-2LRAとSS-FKAは同じグループとして連動できます。
・連動にはグループ登録が必要です。
（合計15台まで）
・この警報器は、2台以上を登録してご使用ください。

市町村条例により義務化設置箇所※

仕様

煙式（光電式2種）商 品 記 号

SS-2LRA

SS-FKA型 式 番 号

住警第29〜7号

住警第29〜8号

報

熱式
（定温式）

住宅用
（壁掛け・天井付け共用型）
・屋内仕様

途

警

煙式
（光電式2種）オープン価格…

火災感知方式

赤色LED（火災時点滅）動 作 表 示 灯

SS-FKA

義務化
設置箇所※詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

火災時に発生する

熱 式 熱をすばやくキャッチ…

安 全・安 心 の た め にす べ て の 部 屋に設 置することを お す す め
しま す。

台所

「再送信機能」

用

SS-2LRA寝室

感知部のほこりや虫の侵入を防ぐ「自動復旧機能」「グループ登録最大15台」

階段

連動元：2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」
連動先：2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、別の警報器が作動しました。」

音

音圧・周波数特性

約90dB/m（当社測定値）

警 報 停 止テストボタンと兼用

警報停止保持時間

約14分間※

電リチウム電池（内蔵）

源

定 格 電 圧DC3V

電 池 寿 命10年
（電池寿命は使用条件によって異なります）

使用温度範囲0〜40℃（結露しないこと）

外形寸法（mm）（W）
100×（H）
100×（D）
46.7（取付板使用時）

質

約155g（電池、取付板含む）量生産

約145g（電池、取付板含む）
日本国※警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

その 他
付属機能等

①自動試験機能／煙式：煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。 熱式：熱感知部の断線や短路をマイコンで自動監視。 ②感度補正機能（煙式のみ）。 ③電池切れ検知機能／「ピッ 電池切れです」（連動元）、「ピッ 別の警報器が電池切れです」（連動先）
を1時間周期で3回鳴動 。その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回（連動元）、50秒毎に1回（連動先）動作表示灯が点滅。 ④故障警報（連動元）、「ピッ 別の警報器が故障です」（連動先）
を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回（連動元）、50秒毎に3回（連動先）動作機能／「ピッ 故障です」
表示灯が点滅。 ⑤通信異常警報機能／「ピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」（ 手動通信テスト時の操作元、および自動通信テスト時の異常機器以外）を1時間周期で3回鳴動 。
その間は50秒周期で「ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に2回動作表示灯が点滅。通信異常の機器は無音、消灯。 ⑥テストボタン兼動作表示灯／ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。 ⑦色彩／ホワイトアイボリー ⑧付属品／取付ネジ2本、石こうくぎ3本、引きひも（約100cm）1本、取付板、取扱説明書、クイックマニュアル。

使用上のご注意
警告

警報器は絶対に分解しないでください。警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。ケガや故障の原因となります。

この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。

注意・ 警報器同士の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合、電波の到達距離が短くなったり、電波が届かなくなることがあります。
・ 警報器以外の電波を受けると誤作動や作動しない原因となりますので、冷蔵庫、コードレス電話機、DVDプレーヤー、パソコン、電子レンジなど、電波を出している家電製品やOA機器から警報器を2ｍ以上離して取り付けてください。
・ 火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。

・ 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。
・ 殺虫剤（くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む）、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴り止みます。
（テストボタンの操作により、警報を一時停止することもできます。）
・ この警報器は、火災以外の煙又は熱（調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など）により作動することがあります。

・この警報器は総務省の技術基準に適合した小電力セキュリティシステムの無線局です。改造すると法律により罰せられることがあります。

無線通信に ・この警報器は無線を使用しているため電波状態により連動するまでに数分を要することがあります。また設置環境の大幅な変化などにより電波が届かなくなると連動できなくなる場合があります。
関する注意 ・この製品は日本の電波法に準じておりますので外国で使用することはできません。

・ 警報器の電波が人工呼吸器や心臓ペースメーカーなどの医療機器、電波時計、通信機器などに影響を与える可能性は極めて少ないですが、万一の場合を考慮し離して使用することをお勧めします。

●商品の仕様・外観等は、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色彩は、印刷と実物とで多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●この警報器は住宅用であり、消防法令で定める特定小規模施設用としてはご利用できません。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

本カタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。 W-1801
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。
202110070F520-X34