令和４年４月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和３年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年４月実用炉監視部門令和４年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和４年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査実施期間：令和４年１月１日～令和４年３月 31 日
（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
野中 則彦
中野 重友
加藤 照明
城内 忠
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
検査補助者：志賀原子力規制事務所
井奥 圭輔
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中

２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
1令和４年４月報告書（案）なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）１、２号機 屋外主要配管における外面腐食管理（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 雑用水配管の管理区域内における取替工事
２）１号機 廃棄物処理建屋排風機（Ｂ）の点検作業（３）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系ライナドレン漏えい検出系の系統構成（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系ライナドレン漏えい検出系の機能性評価（５）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査項目
１）２号機 非常用ディーゼル発電機A系の24時間運転における警報対応（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）警戒準備体制（大雪）に伴うパトロール（７）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査2令和４年４月報告書（案）

検査対象１）消防訓練検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 ディーゼル消火ポンプの健全性確認（８）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）重機ドリル（瓦礫撤去、路盤修復、流木処理）訓練
２）１号機 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ）室における常設品の管理（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 雑用水配管取替工事に係る配管開放部の汚染管理
２）放射線計測器の維持管理
３）２号機 廃棄物処理建屋 雑固体廃棄物充填固化体製作エリアの汚染管理
４）１号機 廃棄物処理建屋 排気処理装置使用済中性能フィルタ解体作業の汚染管理（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１、２号機 廃棄物処理建屋 雑固体廃棄物充填固化体製作に係る管理（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021年度マネジメントレビュー等を踏まえた2022年度品質目標の設定
４．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和３年度第３回運転責任者認定試験
3令和４年４月報告書（案）５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）１、２号機 屋外主要配管における外面腐食管理
資料名・コンディションレポート（CR）No.21-1156 TCWサージタンクレベルの低下について、211157 「Hx/B 雨水集中ピット液位高/低（高）」警報発生について
・志賀原子力発電所 配管肉厚管理要領（外面腐食編）2020年12月 QA15-03
・志賀原子力発電所１号機 保全計画 １-20-M１-014 改定番号01 不活性ガス系配管補修塗装及びUボルト取替 '21.１.６
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 不活性ガス系 不活性ガス系配管修繕工事 2020年度 工事報告書 １-20-M-056-報 改定番号０ 2021年３月４日
・１号機 保全の有効性評価 不活性ガス系配管修繕工事 '21.５.19
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 屋外配管点検 2020年度工事報告書 １-20-M-016-報 改定番号０ 2020年12月10日
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 屋外配管点検 2021年度工事報告書 １-21-M-014-報 改定番号０ 2021年11月１日
・１u ２u配管肉厚管理 屋外炭素鋼配管点検対象リスト 機械保修課 2022年１月24日確認資料・2021年度 21回 原子力発電保安運営委員会審議資料 配管肉厚管理要領（外面腐食編）の改訂（管理対象等の見直し） 2022年３月28日 保修部機械保修課（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 雑用水配管の管理区域内における取替工事
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領 QA15 2021年10月
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 １号機 雑用水系 雑用水配管取替工事（含む関連除却工事） 2021年度 工事要領書 2021年10月22日 １-21M-045-要 改定番号０
・雑用水配管取替工事（含む関連除却工事） 工事概要 2022年１月20日 ヒアリン
4令和４年４月報告書（案）グ説明資料
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 雑用水系配管 125A-DW-８
配管施工図 2122000631-001、002 REV.１ 2021.12.16
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 雑用水系配管 20A-DW-506、507 配管施工図 2122000631-003 REV.１ 2021.12.16
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 雑用水系配管 80A-DW-２
配管施工図 2122000631-004、005 REV.１ 2021.12.16
・諸規制等連絡票 １-21-M-054 2021/12/22(水） Rev０ １号機雑用水配管取替工事に伴う１、２号雑用水の使用規制について
２）１号機 廃棄物処理建屋排風機（Ｂ）の点検作業
資料名・作業日報／予定表 2022年01月12日（水）～2022年01月12日（水） 【１号】換気空調系点検 １ Rw/B排風機(B)・作業要領書 志賀原子力発電所１号機 通常時換気空調系定検工事 改訂番号０ 2021年10月26日
・作業票 １-21-M３-038 通常時換気空調系定検工事
・１号機１月12日（水） 作業指示書／放射線防護・安全・QC指示書 通常時換気空調系定検工事
・分解前の外観目視点検記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B)
2022年１月10日
・分解後の外観目視点検記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B)
2022年１月10日～2022年１月18日
・手入れ後の外観目視検査記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B)
2022年１月18日～2022年２月９日
・センターリング検査記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B) 2022年１月10日～2022年２月11日
・溶剤除去性染色浸透探傷検査記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B) 2022年１月20日
・ダンパ検査記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B) 2022年１月12日
・締付状況検査記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B) 2022年２月７日～2022年２月11日
・異物混入有無確認記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排風機（B) 2022年２月15日
・試運転記録 志賀原子力発電所１号機 Rw/B排気処理装置（B) 2022年２月22日（３）BO1020 設備の系統構成
5

令和４年４月報告書（案）

検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系ライナドレン漏えい検出系の系統構成
資料名・コンディションレポート（CR）No.21-1259 ２号機「FPC(A)ライナドレイン漏えい大」ANN
発生について・志賀原子力発電所第２号機 燃料プール冷却浄化系ライナドレン漏えい検出配管
計装線図 改訂５-１ 整理番号G41-2101-0003 310RB00-019
・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋 機器配置図（地上２階） 改訂14
・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋 機器配置図（地上３階） 改訂12（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系ライナドレン漏えい検出系の機能性評価
資料名・2022年１月５日リスク情報・CAPミーティング資料・コンディションレポート（CR）No.21-1259 ２号機「FPC(A)ライナドレイン漏えい大」ANN
発生について・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第２号機 プール一般設備 プールライニ
ング据付要領書F31-V001-6201-B１ 改訂番号１ 2003.02.24
・２号機 SFPライナドレン水分分析結果 2022年１月４日 発電部 放射線安全課
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第２号機 使用済燃料貯蔵プールライニ
ングドレン経路図 310PB19-271 REV.３
・志賀原子力発電所 第２号機 燃料プール冷却浄化系 ライナドレン漏えい検出配管計装線図 改訂５-１ 整理番号G41-2101-0003 310RB00-019（５）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査項目
１）２号機 非常用ディーゼル発電機A系の24時間運転における警報対応
資料名
・DG24時間運転試験の予定表 志賀原子力発電所機械保修課、 発電課
・志賀原子力発電所２号機 警報処置要領 改訂84 2021年10月 QA11-07-②
第Ⅴ編 系統一括警報(H11-P705L) 第３章 非常用C D/G(A) No45(Rev.65)
・志賀原子力発電所２号機 警報処置要領 改訂85 2022年２月 QA11-07-②
第Ⅴ編 系統一括警報(H11-P705L) 第３章 非常用C D/G(A) No45(Rev.85)
6令和４年４月報告書（案）・コンディションレポート（CR）No.21-1416 ２号機非常用ディーゼル発電機「シリンダー浸水」ANN発生について
・志賀原子力発電所 第２号機非常用ディーゼル発電設備 始動空気及び吸排気系配管計装線図 改訂６-１ 整理番号R43-2101-0004
・コンディションレポート（CR）No.21-1416 説明資料 2020年２月２日 発電課、放射線安全課、電気保修課、機械保修課
・コンディションレポート（CR）No.21-1416 説明資料 2022年２月４日 機械保修課
・２号機作業要領兼報告書 作業件名 D/G(A)データ採取対応 点検対象機器
シリンダ浸水[LS-321A] '22.２.-２
・2022/２/３ CAP会議案件（CR No.21-1416）
・志賀２号機 非常用ディーゼル発電機関（A)の点検実績 2022年２月４日 機械保修課
・QA15-Q１ 様式-１-１(３)（改訂-２） R43 Rev.３ ２号機 保全内容決定表 非常用ディーゼル発電設備
・２号機 保全計画 改訂番号02 特別な保全計画 原子炉長期停止中における非常用ディーゼル発電設備点検工事 承認 '21.８.16
・2021年度15回 原子力発電保安運営委員会審議資料 志賀２号機 警報処置要領の改訂 2022年２月10日（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）警戒準備体制（大雪）に伴うパトロール
資料名・リスク情報・CAPミーティング資料 2022年１月20日
・志賀原子力発電所 非常災害対策要領 CWS-G１-30 2021年６月
・大雪に伴う警戒準備体制（2022年１月19日）発令時の対応について 2022年１月25日 技術部技術課
・志賀原子力発電所除雪マップ 2021年12月16日現在
・各課パトロール実施結果（体制発令、気象回復） 2022年１月25日確認資料
・志賀原子力発電所 電気保修課員パトロールの手引 CWS-E２-116 2020年９月（７）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査
検査対象
１）消防訓練資料名7

令和４年４月報告書（案）・志賀原子力発電所 初期消火対応要領（改訂８） QA11-31 2020年９月
・志賀原子力発電所 初期消火対応細則（改訂８） QA11-31-Q１ 2020年９月
・志賀原子力発電所 火災発生時における公設消防隊緊急入域細則（改訂６）CWS-Q３-53 2019年２月
・志賀原子力発電所における消防活動に関する協定（抜粋版）平成15年２月18日
・2021年度 消防教育訓練計画（'21.５.１）
・実践的火災訓練2020年度評価及び2021年度計画 2021年５月19日 技術部防災設備管理課
・2021年度 実践的火災訓練 実施指示書（10月分） 2021年10月８日 技術部
防災設備管理課 Ｒｅｖ．０・2021年度 第１回実践的火災訓練報告書 技術部防災設備管理課 2021年10月
・2021年度 実践的火災訓練 実施指示書 技術部防災設備管理課 2021年12月10日 Ｒｅｖ．０・2021年度 第８回実践的火災訓練報告書 技術部防災設備管理課 2021年12月
・消防資機材確認表 点検日11月15日 承認’21.12.３ 及び 点検日２月21日
承認’22.３.２
・2021年度 消防総合訓練実施要領 2022年３月
検査項目 四半期検査
検査対象１）１号機 ディーゼル消火ポンプの健全性確認
資料名・コンディションレポート（CR）No.21-1358 「ディーゼル消火ポンプトリップ」ANN発生について
・志賀原子力発電所１号機 第13回停止時定期点検 時間管理工程表 2022年
１月16日～2022年１月22日 改定０ 2022.１.11
・志賀原子力発電所１号機 第13回停止時定期点検 時間管理工程表 2022年
１月23日～2022年１月29日 改定１ 2022.１.21
・2022/１/25 CAP会議案件
・コンディションレポート（CR）No.21-1358 説明資料 2022年１月27日 発電課
・志賀原子力発電所１号機 定例試験操作要領 QA-11-09-① 改訂108 第22章4 ディーゼル消火ポンプ自動起動試験 判定 良 試験実施日 2022年１月25日（８）BE0090 地震防護8令和４年４月報告書（案）

検査項目 地震防護
検査対象
１）重機ドリル（瓦礫撤去、路盤修復、流木処理）訓練
資料名・志賀原子力発電所 災害時におけるがれき撤去等に係る業務手順書 CWS-Q３107 2020年５月
・志賀原子力発電所 警備業務のうち消防業務委託（2021年度）委託仕様書
2021年２月
・2021年度 化学消防隊ドリル・演習（DE）実施計画
・教育・訓練実施報告書（2022年１月分） 重機運転実習（１、２、３、４班）
・重機運転・操作訓練報告書（ブルドーザ／ホイールローダ）（2022年１月）
・重機点検実施報告書（ブルドーザ）、（ホイールローダ） 2022年１月31日
・マネジメントオブザベーション実施記録 2022年１月31日(月）９時50分～10時30分
観察者 防災設備管理課
２）１号機 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ）室における常設品の管理
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領 QA15 改訂66 2021年10月
・志賀原子力発電所 工具等管理細則 QA-15-Q15 改訂13 2021年３月
・コンディションレポート(CR)No.21-1395 １号機DG（H）室での操作架台の未固着について・コンディションレポート(CR)No.21-1395 説明資料（地震による影響評価）
・2022/２/１ CAP会議案件（CR No.21-1395）（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 雑用水配管取替工事に係る配管開放部の汚染管理
資料名・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領 QA14-06 2022年１月
・志賀原子力発電所 放射線作業計画書兼申請書等取扱細則 QA14-06Q12022年１月
・放射線作業計画書兼申請書 2021年11月02日 12107040 １号 雑用水配管取替 （自）2021年11月８日 （至）2022年３月31日 144日間
・放射線作業計画協議票 １号 雑用水配管取替 作業件名番号：12107040 作
業種別：３種 2021/10/13
・放射線作業環境測定報告書 2022年１月18日 件名 １号 雑用水配管取替9令和４年４月報告書（案）

件名番号：12107040
２）放射線計測器の維持管理
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領 QA15 2021年10月
・志賀原子力発電所 放射線計測器管理手引 QA15-R１ 2022年１月
・志賀原子力発電所 放射線管理付帯業務委託（2022年度）委託仕様書 2022年１月
・放射線計測器保守業務手順書 放管手順－計測－１ 第７版 '21.11.17
・保全内容決定表 GMサーベイメータ 2022年２月２日
・GMサーベイメータ点検・校正記録（放射線管理用） '21.５.12
・GMサーベイメータへの保護膜の取付について（周知） 平成20年７月16日 放射線安全課長
・放射線計測器点検・校正及び点検の実施計画 2021年度分 '21.３.31 放射線安全課
・志賀原子力発電所１号機 保全の結果の確認・評価の記録 放射線計測器の点検・校正及び点検（日常点検）１月分 2022年１月４日～2022年１月31日
・保安規定第89条、101条に定める放射線計測器類の所定数量確認結果（2022年１月度）
３）２号機 廃棄物処理建屋 雑固体廃棄物充填固化体製作エリアの汚染管理
資料名・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領 2022年１月 QA14-06
・志賀原子力発電所 放射線作業計画書兼申請書等取扱細則 2022年１月 QA
14-06-Q１
・放射線作業計画書兼申請書 12105005 放射性固体廃棄物処理作業 （自）2021年４月１日 （至）2022年３月31日 '21.３.31 放射線安全課
・２号 RW/B ３F LLW固型化エリア（C区域）局所排風機レイアウト図／現場写真
・志賀原子力発電所 第１号機 雑固体処理設備（分別）配管計装線図 K25‐
10‐030662 310QC06-404 改訂２
・放射線作業環境測定報告書 件名：放射性固体廃棄物処理作業 件名番号：
12105005 2022年２月21日
・放射線作業環境測定報告書 件名：LLW分別等作業 件名番号：11405006 平
成26年６月11日、平成26年６月９日
４）１号機 廃棄物処理建屋 排気処理装置使用済中性能フィルタ解体作業の汚染管理10令和４年４月報告書（案）

資料名・志賀原子力発電所 区域管理要領（改訂40） QA14-01 2020年６月
・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領（改訂70） QA14-06 2021年３月
・作業日報／予定表 2022年01月13日（木）～2022年01月13日（木） 【１号】換気空調系点検 ２ Rw/B排気処理装置(A)(B)
・作業要領書 志賀原子力発電所１号機 通常時換気空調系定検工事 改訂番号０ 2021年10月26日
・作業票 １-21-M３-038 通常時換気空調系定検工事
・１号機１月12日（水） 作業指示書／放射線防護・安全・QC指示書 １号HVAC（機械）・管理区域内区域区分変更通知書 整理番号１W21089-01 2022年１月12日
・管理区域内区域区分変更通知書 整理番号１W21089-02 2022年１月20日
・管理区域内区域区分変更申請書 Rw/B排気処理装置（中性能フィルタ解体）【１号HVAC（機械）】 申請日2022年01月07日
・管理区域内区域区分変更申請書 Rw/B排気処理装置（中性能フィルタ解体終了）【１号HVAC（機械）】 申請日2022年01月13日
・放射線作業計画兼申請書 １号HVAC（機械） 承認 '21.12.10
・放射線作業承認通知書 １号HVAC（機械） 承認 '21.12.10
・ALARA計画／実績表及び放管要領表 １号HVAC 2021年12月13日～2022年２月10日
・放射線作業環境測定報告書 １号HVAC 2021年12月21日（火）、2022年１月６日（木）～７日（金）、2022年１月12日（水）～14日（金）・放射線作業報告書 １号HVAC（機械） 2022年３月30日（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理検査対象１）１、２号機 廃棄物処理建屋 雑固体廃棄物充填固化体製作に係る管理
資料名・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物管理要領 QA13-01 2021年３月
・志賀原子力発電所 雑固体廃棄物充填固化体製作要領 QA13-04 2021年９月
・志賀原子力発電所 雑固体廃棄物充填固化体製作手引 QA13-04-01 2021年３月
・志賀原子力発電所 第２号機 廃棄物処理建屋 機器配置図 ３階 A122002-9406 改訂04
・LLW作業月間予定表（２月） 2022年１月24日 Rev.０ 発電課
11令和４年４月報告書（案）・LLW作業月間実績表（２月） 2022年３月１日 Rev.０ 発電課
・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物処理作業委託 委託仕様書 2021年１月
・北陸電力株式会社志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物処理作業委託
2021年度業務処理計画書 2021年３月19日 北陸プラントサービス株式会社 改訂番号０・固型化材料の管理票 '22.３.02 発電課長
・教育講師の選任・解任記録 '22.１.21 発電課
・分別作業管理者等の管理票 '22.１.24 発電課長
・固体廃棄物貯蔵庫からの取出記録 ジョブNo.16-01-２-01 取出年月日 2022年
２月22日 '22.２.24 発電課
・廃棄物分別記録 分別日：2022年３月４日 ジョブNo.16-01-２-01 '22.３.07 発電課
・廃棄物切断処理記録 切断処理日：2022年３月４日 ジョブNo.16-01-２-01 '22.
３.07 発電課
・廃棄物収納記録 収納日：2022年３月４日 ジョブNo.16-01-２-01 '22.３.07 発電課
・廃棄物固型化記録 固型化日：2022年２月25日 '22.３.02 発電課
・養生記録 ジョブNo.16‐01-２-01 '22.３.02 発電課
・定期的な点検・校正管理票 '21.11.05 発電課長
（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021年度マネジメントレビュー等を踏まえた2022年度品質目標の設定
資料名・2021 年度 志賀原子力発電所 法令遵守・安全文化醸成活動実績評価書（推定実績） 2022 年２月 21 日 2021 年度第 17 回 原子力発電保安運営委員会
資料・2021 年度 志賀原子力発電所品質目標に対する達成度評価（１月末実績３月末推実） 2022 年２月 21 日 2021 年度第 17 回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021 年度 施設管理の有効性評価の結果に基づく施設管理の実施方針及び施設管理目標の変更の必要性について 2022 年２月 21 日 2021 年度第 17 回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021 年度 志賀原子力発電所長によるレビューの結果 2022 年２月 21 日 2021
年度第 17 回 原子力発電保安運営委員会資料12令和４年４月報告書（案）・2022 年度 法令遵守・安全文化醸成活動計画の策定 2022 年３月 31 日 2021
年度第 22 回 原子力発電保安運営委員会資料
・「2022 年度 志賀原子力発電所品質目標」の策定について 2022 年３月 31 日
2021 年度第 22 回 原子力発電保安運営委員会資料
５．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象１）令和３年度第３回 運転責任者認定試験
資料名
・令和３年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・令和３年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和３年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和３年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・令和３年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）

13