無線連動型住宅用火災警報器

SS-2LRAシリーズ（煙式）
SS-FKAシリーズ （熱式）

かんたん取り扱いガイド■この警報器は住宅用であり、消防法令で定める特定小規模施設用としてはご利用できません。

1 電源を入れる
警告

このままでは動作しません。
次の操作で電源を入れてください。

1秒間 テストボタンを押して「ピッ」と鳴ったら手をはなす
電源を入れるまではこのシールを剥がさないでください。

押す

警告シール

警告

このままでは動作しません。
次の操作で電源を入れてください。

1秒間 テストボタンを押して「ピッ」と鳴ったら手をはなす
電源を入れるまではこのシールを剥がさないでください。

押す

警告

このままでは動作しません。
次の操作で電源を入れてください。

1秒間 テストボタンを押して「ピッ」と鳴ったら手をはなす
電源を入れるまではこのシールを剥がさないでください。

押す

個装箱

① 取り付けるすべての警報器を個装箱から取り出します。

② テストボタンを1秒ほど押して「ピッ」と鳴ったら指を離します。
警報器が「未登録です」と言い、電源が入ります。

③ ②の作業をすべての警報器で行い、表に貼ってある警告シールをはがしてください。

2 登録（増設）方法① 取り付けるすべての警報器の取付板を外します。
（増設時の場合は増設する警報器）
両手で警報器をはさみ、取付板を手のひらで押しながら左へ1cmほど回すと外れます。

② 警報器をどれか1台選び、背面にある登録ボタンを押して「ピッ」と鳴ったら指を離します。
（増設時の場合は、すでに取り付けてある警報器のどれか1台を外して行います）
1台目の警報器「登録モードです」と言った後、「別の警報器を登録してください」の案内で次へ進みます。

③ 60秒以内に2台目の警報器の登録ボタンを押して「ピッ」と鳴ったら指を離します。
（増設時の場合は新しく増設する警報器で行います）「別の警報器を登録してください」「登録中です」2台目の警報器（または新しく増設する警報器）

以下、同様の作業をすべての警報器（増設時の場合は新しく増設するすべての警報器）で1台ずつ行ってください。

1台目の警報器④ すべての警報器の登録ボタンを押し終わった後、60秒ほどすると1台目の警報器が「登録通信中です」と案内を始め、グループ設定を開始します。

「登録通信中です」

1台目の警報器

2台目以降の警報器●この警報器は、親器と子器の区別はありません。
●この警報器は、2台以上を登録して使用してください。

「登録しました」

すべての警報器が「登録しました」と言えば、登録作業は終了です。

●最大15台まで登録できます。
●煙式と熱式を同じグループで登録できます。

3 取付場所・位置の確認
取付場所
次のような場所に取り付けます。
煙式…寝室・階段・廊下・リビング・台所など。
熱式…お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋（主に台所）。

取付位置■天井に取り付ける場合■壁に取り付ける場合

次のような場所には取り付けないでください。火災による煙を正常に感知できない場合や、誤動作の原因になります。

15cm■エアコンなどの近く■照明器具の近く

50cm

煙式：60cm以上 煙式：60cm以上
熱式：40cm以上 熱式：40cm以上

設置可能
範囲

30cm

警報器の中心を壁や梁から、煙式の場合は60cm以上、熱式の場合は40cm以上離して取り付けてください。

警 報 器 の 中 心 が 天 井 から15cm〜50cm以内に入るように取り付けてください。

以上

1.5m
以上

空気の吹出口からは1.5m以上離してください。

照明器具からは30cm以上離してください。

4 取付方法引掛フックを使用した取り付け（壁面）
引掛フックを使用して取り付ける場合、取付板は必要ありませんので、本書「2. 登録（増設）方法」の①をご参照の上、外してください。
取付ネジを使用する場合①① 付属の取付ネジを途中までねじ込み、引掛フックを引っ掛けます。
② 途中までねじ込んだネジを締め込めば取り付け完了です。

石こうくぎを使用する場合
警報器の上部にある石こうくぎ用取付孔部分に付属の石こうくぎでしっかりと固定してください。石こうくぎは上方から斜めに打ち込みます。

取付板を使用した取り付け（壁面・天井面）① 取付板を使用する場合、警報器上部の ①フックは使用しませんので、必要に応じて折り取ってください。

②-１ 取付ネジを使用する場合取付板を警報器から外し、付属の取付ネジ2本で取付板をしっかりと固定してください。

5 外部装置を接続する場合②-２ 石こうくぎを使用する場合（壁面のみ）
取付板を警報器から外し、付属の石こうくぎ3本で取付板をしっかりと固定してください。打ち込む際は、図のように斜めに打ち込むとしっかり固定できます。
③ 取付板のマークと警報器下部の切り欠きを図のように重ね、警報器が止まるまで右へ回します。

警報出力付きのみ※1

警報出力（火災時信号出力）端子付きの警報器（煙式/SS-2LRAH、熱式/SS-FKAH） は、取付部がコネクタ式なので、増設ブザーな※2
どの外部装置とかんたんに接続できます。接続された外部装置は、同一グループ内の警報器と連動して動作します。
①コネクタ式リード線取付部②通線部① シールを切り取り、同梱のコネクタ式リード線を取り付け、外部装置と接続します。
② コネクタ式リード線を露出配線する場合は、ニッパーなどで通線部を切り欠いて線を通してください。

■警報出力の仕様
出力：無電圧a接点
最大定格：DC30V、500mA※1）SS-2LRAH、SS-FKAHは受注生産品となります。
※2）火災警報音の一時停止中は動作しません。

6 テスト（点検）のしかた
外観を確認する 1年に1回以上
煙感知部：煙が流入し、煙を感知します。

煙感知部にホコリなど異物が付着していないか確認してください。
感知部にホコリやクモの巣などが付着していたら取り除いてください。
本体の汚れは布にせっけん水を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

単独テスト 警報器の機能を確認する：月に1回以上
状警報器のテストボタンを1秒ほど押して「ピッ」と鳴ったら指を離します。

態

音声案内

正常の場合

ピー ピー ピー、火事です 火事です
正常です。

故障の場合ピッ、故障です。

電池切れの場合ピッ、電池切れです。

異常があった場合は、本書「8. 登録削除方法」の手順に従って登録削除をしてください。

通信テスト 登録しているすべての警報器の通信状態を確認する取り付けた警報器をどれか１つ選び、テストボタンを約3秒長押しし、「ピッピッ」と鳴ったら指を離します。
「通信テストを始めます」と言い、通信テストが始まります。
取付場所、個数によっては少し時間がかかる場合もあります。
（最大約10分）「通信テストを始めます」

選んだ警報器（連動元警報器）
連動先警報器「通信テスト正常です」
すべての警報器が「通信テスト正常です」と言い、テストボタンが約3分間点滅しつづけます。
◆テストボタンを1回押すと「通信テスト正常です」と言い、点滅は消えます。
状態

正常の場合

連動元警報器

連動先警報器

通信テスト正常です。

通信テスト正常です。

連動先に通信できない警報器がある場合通信テスト異常です。
他の警報器を確認してください。

正常：通信テスト異常です。
他の警報器を確認してください。
異常：無音

連動元が通信できない場所にある場合通信テスト異常です。
通信できません。

無音

通信テスト異常の場合には電波が届かなかった警報器は、●その部屋の中で取付位置を変える●警報器周囲の電波を遮断する障害物を取り除く●警報器周囲の電気機器を遠ざけるなどの対応をして、再度通信テストを行ってください。

電気機器からは遠ざけて取り付けてください。

警報出力の確認も通信テストと同時に行えます（警報出力付きのみ）。
詳 細 は 商 品 に同 梱 の「警報出力説明書」をご覧ください。

7 警報器が作動したときは火災を感知した場合の動作連動元（感知元）の警報器の場合連動先の警報器の場合「ピー ピー ピー火事です 火事です」「ピー ピー ピー
別の警報器が作動しました」と言い、テストボタンが点滅して他の警報器に通信します。と言い、テストボタンが点滅します。

テストボタンが点滅

テストボタンが点滅

感知元を確認し、119番へ通報するなどの適切な処置をしてください。
火災以外で動作した場合は、異常のないことを確認し、室内の換気をするか警報音を止めてください。

警報音を止めるとき
連動元の警報器のテストボタンを押すと、すべての警報器の警報音が止まります。
連動先のどれか1台の警報器のテストボタンを押すと、連動元以外のすべての警報器の警報音が止まります。
連動元の警報器の感知部に煙が残っている場合はテストボタンが点滅し続け、約14分後に再び警報音が鳴ります。
警報音を止めた後に感知部の煙が無くなると、自動的に監視状態に戻ります。

異常警報が発生したときは状態

故障の場合
電池切れの場合

連動元警報器（異常警報器）
ピッ 故障です。
（1時間おきに3回）
ピッ ピッ ピッ（50秒に1回）

連動先警報器（正常警報器）
ピッ 別の警報器が故障です。
（1時間おきに3回）
ピッ ピッ ピッ（50秒に1回）

ピッ 電池切れです。
（1時間おきに3回） ピッ 別の警報器が電池切れです。
（1時間おきに3回）
ピッ（50秒に1回）
ピッ（50秒に1回）

異常警報器は、本書「8. 登録削除方法」の手順に従って登録削除をしてください。

8 登録削除方法
故障メッセージ、または電池切れメッセージが出た警報器はグループ登録から削除操作をし、新しい警報器と交換する必要があります。
登録削除をしないまま処分すると、他の警報器から「通信テスト異常です」のメッセージが出ます。

「削除しました」① 削除したい警報器（故障、または電池切れした警報器）を取り外します。

② 警報器背面の登録ボタンを約3秒間長押しし、「ピッピッ」と鳴ったら指を離します。

③ 音声案内で「削除モードです」と言い、しばらくして削除処理が終了すると「削除しました」と言います。
これで登録削除が終了です。

正常に削除できなかった場合削除したい警報器が何らかの理由で通信できず、「削除できません」と言った場合は、別の警報器で上の①②の作業を行ってください。
同一グループ内に登録された故障または電池切れの警報器の削除処理を開始します。
「別の警報器を削除しました」と言えば終了です。

■ご使用にあたっては取扱説明書を必ずご覧ください。

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

W-1805202009002B010-X