［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機湿分分離加熱器ドレンタンクＢ水面計のガラス損傷 について
20．４．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年３月６日 １５時４３分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月６日(木)16時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方１号機において、３月６日(木)15時43分、湿分分離加熱器ドレンタンクＢ付近において火災報知器が発信したため、現地を確認した
ところ、蒸気がもれていることを運転員が確認した。
２ 原因は調査中である。
３ 環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
３月７日(金)11時50分、四国電力(株)から、復旧状況等について次のとおり第２報がありました。
１ 湿分分離加熱器ドレンＢ系統を隔離し、蒸気を停止し、調査したところ、当該水面計のガラスが損傷して蒸気が漏れていることを確認した。
２ このため、当該水面計のガラス部分とパッキンを新品に取替え、復旧した。
また、水面計本体や配管などは健全であることを確認した。
３ 今後、詳細に原因調査を行う。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

原子炉の運転状況

運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

３月

発

伊方発電所

増田信

者

当 該 機号 機

６日

（ 木 ）

１６時２０分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 574MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：
２．場所：

３．状

況：

３月

地

６日１５時

震・ その他

４３分

タービン建家１階（管理区域外）

伊方発電所第１号機は通常運転中のところ、本日、１５時４３分に、湿分分離加熱器ドレンタンクＢ付近において火災報知器が発信したため現地を確認した
ところ、蒸気がもれていることを運転員が確認しました。
発生状況
概
要

詳細は現在調査中です。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

３月

発

伊方発電所

岡崎信

者

当 該 機号 機

７日

（ 金 ）

１１時

５０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 574MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：
２．場

所：

３．状

況：

３月

地

６日１５時

震・ その他

４３分

タービン建家１階（管理区域外）

伊方発電所第１号機は通常運転中のところ、３月６日、１５時４３分に、湿分分離加熱器ドレンタンクＢ付近において火災報知器が発信したため現地を確認した
ところ、蒸気がもれていることを運転員が確認しました。
発生状況
概要(第 1 報にてお知らせ済み)
その後、湿分分離加熱器ドレンＢ系統を隔離し、蒸気を停止し、調査したところ、当該水面計のガラスが損傷して蒸気が漏れていることを確認しました。このため、当該水面計のガラス部分とパッキンを新品に取替え、復旧しました。また水面計本体や配管などは健全であることを確認しました。
今後詳細について調査することとします。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に 原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃 料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

※

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

２ 次冷却 水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

※

水 面 計の ガ ラ ス 損 傷

焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内 で使用した清掃 用の紙 や布等を焼却し、体積を減らす。

湿分分離加熱器
ドレンタンク

水面計

伊方発電所１号機 湿分分離加熱器ドレンタンクまわり概略系統図

低圧タービン

湿分分離加熱器Ｂ，Ｄ
高圧タービン

復 水 器

蒸気発生器

湿分分離加熱器
ドレンタンクＢ

水面計
現地
指示用

高圧給水加熱器へ
当該箇所

復水ポンプ
脱気器
給水ポンプ

水面計

蒸気漏えい状況

水面計
水面計 寸法：高さ約 47cm×幅約 13cm×奥行約 13cm
材質：炭素鋼
ガラスの厚さ：18mm
11水面計復旧状況

水面水面計復旧状況(拡大)12水面計のガラス及びパッキン

13

用語の解説○湿分分離加熱器
高 圧タービンと低圧タ ービンの間に設置され、蒸気中の水分を除去し、蒸気をさ らに加熱するための 装置。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ４台設置している。加熱するための蒸気には、蒸気発生器で発生した２次系蒸気を利用している。

○湿分分離加熱器ドレンタンク
湿 分分離加熱器で発生 したドレン水を集めるためのタンク。Ａ、Ｂ２台設置している。集めたドレン水は、高圧給水加熱器の加熱用水として利用する。

周 辺環境 放射線 調査結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成 20 年３月６日(木)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値（シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
降雨時以外
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
降雨時
１６１６１６１７１６４１１８２４２３２３２３２３４６２４１５１４１５１５１４３５１６１９１９１９１９１９４１２１２４２５２５２５２５４６２６―――――
３９１３２６２５２５２５２６４３２３２１２０２１２１２１３６２３１４１４１４１４１４３９１６１４１４１５１４１４４１１６１４１４１３１４１３４１１５１２１２１２１３
１３４２
１４―――
―
１３４１
１６

測定局
時刻モニタリングステーション(九町越)
愛 九町モニ タリン グポスト
媛 湊浦モニ タリン グポスト
県 伊方越モニタリングポスト
川永田モニタリングポスト
豊之浦モニタリングポスト
加周モニ タリン グポスト
大成モニ タリン グポスト
四 モニタリングステーション
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3㈱ モニタリングポストNo.4※降雨の状況：有・無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成１ ５ 、１ ６ 年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環境放射線は線量(グﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに 0.8 を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(ｼ-ベﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約 20 ﾅﾉグﾚｲ／時の地点では、１年間に約 0.14 ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ミリはナノの 100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。