［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方発電所における地震の観測及び観測用地震計の出力の異常について
18．９．26
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]１８年 ９月２６日 ７時 ３分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月26日(火)７時55分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月26日(火)７時03分頃、伊方発電所において以下のとおり地震を感知したが、伊方発電所１，２，３号機は異常なく運転を継続している。
・１号機 感知せず
・２号機 感知せず・３号機 ９ガル
２ 地震による環境への放射能の影響はありません。
その後、四国電力(株)から、調査の結果、１,２号機観測用地震計の出力が０ガルであるにもかかわらず、○１,２号機の中央制御室に地震感知の表示が点灯していること○本店へデータ送信している観測用地震計の１，２号機の値は、１号機：１２ガル、２号機：１１ガルを表示していることから、第１報でお知らせした値を以下のとおり訂正する。
・１号機 １２ガル
・２号機 １１ガル
・３号機
９ガル
２ １,２号機観測用地震計の出力が０ガルを表示した原因について、今後、調査を実施する。
３ 地震による環境への放射能の影響はありません。との第２報がありました。
１

県としては、八幡浜保健所職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況［地震発生時の状況］
運転中（出力100％） ・停止中運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃 料取替用水タンク
通常 運転中は、非常用炉心冷 却
設備 等の水源として待機し、 定
期検 査時には燃料取替時の水 張りに 使用する。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原 子炉格納容器内に注水し、内 部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧タ ー ビン へ）○原 子炉容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温 にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で 注水し、燃料を冷 却する。

○湿分分離 加熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する 。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注
水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉 停止時の冷却にも使用す る。

低圧
タービン

余 熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○ 脱塩塔
１ 次冷却 水に溶 け込
ん だイオ ン状の 不純分 を除去する。

放水口
復水ポンプ

○ 体積制御タンク
１ 次冷却 設備へ の注
水 量を調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効 率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱 気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込
んだ 空気を除去する。

地震 観測点中央制御室表示灯（原子炉補助建屋基礎上端）
使用済
燃料

地震検出器

使用済燃 料ピット

観測用地震測定装置

データ処理装置

観測用地震計の出力の不具合

観測地震データ出力
本店
データ処理装置

原子力部

観測地震データ出力

観測 用地震計（検出部）

観測 用地震計（測定部）

用語解 説○地震計
伊方発電所では、制御用の地震計 及び観測用の地震計を１，２，３各号機の 原子炉補助建屋の基礎上端等に設置している。
制御用の地震計で原子炉自動停止 の設定値を超える揺れを感知すると、原子 炉が自動停止する。
観測用の地震計は、地震による揺れを観測、記録する目的で設置している。
○ガル
加速度 の単位。１ ガルは、 １cm/秒 ２ のこと で、秒速が 毎秒1cmの割 合で速くな る加速度を表す。
震度とガル数とのおおよその関係は次のとおり。
震 度 ０１２３４５６７
ガル数 〜0.8 0.8〜2.5 2.5〜8.0 8.0〜25 25〜80 80〜250 250〜400 400〜
（注）従来の分類。現在は計測震度計により計算処理されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成18年９月26日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
6：40 6：50 7：00 7：10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１４
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２６大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１６１６１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１４１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１４１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１４１４１５無※降雨の状況：有・ ○伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
7：20 降雨時 降雨時以外
１７４１
１８２３４６２４１５３５１６２０４１２１２６４６２６１２３９１３２５４３２３２０３６２３１５３９１６１４４１１６１４４１１５１３４２１４１４４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。