平成３０年９月
東北電力株式会社
風力発電設備の出力制御に関する技術仕様（特別高圧）
本技術仕様は，遠隔出力制御の対象となる特別高圧連系の風力発電設備に対し，出力制御に関する仕様を定めたものです。本技術仕様に記載のない事項につきましては，当社との協議により決定することとします。
１．遠隔出力制御について（１）遠隔出力制御の概要
当社は，出力上限値指令を，情報伝送装置にて事業者へ伝送します。事業者が当社からの出力上限値指令を受けた場合は，図１のとおり，風力の発電出力を出力上限値以下に制御していただきます。
（２）出力制御指令について
当社は，遠隔出力制御において，事業者に対し，原則として前もって予告を行ったうえで，出力上限値（出力制御の対象となる風力発電所の定格出力に対する％値）を指令します。ただし，風況などによって緊急的な対応が必要な場合は，予告なしに出力上限値を指令することがあります。

図１：出力制御の例（３）出力制御のための情報伝送設備
当社からの出力制御のための下り伝送情報を受信する装置は，原則としてサイクリック・ディジタル情報伝送装置（ＣＤＴ）を使用していただきます。伝送情報の事業者側の受信箇所は，原則として出力制御対象の風力発電所とします。

1２．技術仕様
出力制御にあたり，事業者は下記の技術仕様を充足していただきます。


当社が指令する出力上限値以下に発電出力を制御すること。

当社は，通常は３０分単位で出力上限値を指令し，事業者は指令を受けた時間帯に応じて，出力上限値以下に発電出力を制御すること。



出力上限値は出力制御対象の風力発電所の定格出力に対する％値とし，０％から１００％の範囲（１％刻み，０％：全台停止または連系点における発電出力なし，１００％：制約なし）で指令する。

表１のとおり，当社から事業者への信号を事業者側の情報伝送装置で受信すること。事業者は，情報伝送装置の故障や当社からの信号レベルの低下など，当社からの出力制御に係る情報を受信できない状態（指令回線異常）となった場合は，その異常を検出し，異常の情報を当社へ送信すること。



事業者側の出力制御装置等は，適宜，日本標準時に時刻合わせを行うこととし，時計精度は±６０秒以内／月とすること。



出力制御指令にもとづき発電出力を変化させる場合の出力変化速度は，表２の技術仕様とすること。

2

表１ 出力制御情報の概要

出力制御信号

出力制御指令出力制御信号「1」

制御内容
即時出力制御指令出力制御信号「1」

30 秒継続出力※２※３30 秒継続出力※２※３

制御指令時以外に出力※２※３

即時出力制御信号「0」

即時出力制御信号「1」

即時出力制御信号「0」30 秒継続出力※２※３30 秒継続出力※２※３

制御指令時以外に
出力
※２
※３

無効
出力制御信号
「0」

ＳＶ
即時出力
制御信号
当社
からの信号

出力制御
時間帯信号

出力制御対象時間帯 30 分コマ 48 点の時間帯コードにより出力制御時間帯を指定（表３参照）
30 秒継続出力（1～48）

Ｔ
Ｍ

出力上限値
信号

出力制御時間帯の出力上限値を 0～100%で指令（出力制御の対象となる風力発電所の定格出力に対する%，1%刻み）
30 秒継続出力（0～100）

事業者
Ｓからの Ｖ信号

指令回線
異常

指令回線異常発生「1」復帰「0」 「 出 力 制 御 信 号 」，「即時出力制御信号」と「出力制御時間帯信号」，「出力上限値信号」との組み合わせにより出力制御時間帯の出力上限値を伝送 出力指令変更時は変更指令値を再送

 「 出 力 制 御 信 号 」，
「即時出力制御信号」，「出力上限値信号」と合わせて伝送 出力制御指令時以外
は「00」を指定
 「 出 力 制 御 信 号 」，「即時出力制御信号」，「出力制御時間帯信号」と合わせて伝送※1
 出力制御指令時以外
は「100」を指定
 当社からの出力制御に係る情報を情報伝送装置で受信できない状態を検出 異常復帰まで「1」継続※1 制御対象時間帯の 20 分程度前までの伝送信号に対して出力制御が可能なこと。
現在時間帯に対する「即時出力制御指令」も実施する場合がある。
「出力制御指令」は，現在時間帯（当該 30 分コマ）以降の連続する 47 時間帯（23.5 時間）について，任意の 47 点の指令を任意のタイミングで送信する場合があることから，現在時間帯を含む 48 点分の出力上限値を格納し，それに応じて当該時間帯に出力制御できるデータベース等を保有すること。現在時間帯（コマ）より前の時間帯（コマ）の出力上限値を受信した場合は，翌日分のスケジュールとして格納すること。
制御対象の時間帯が終了した時点で，事業者は当該時間帯の出力上限値に指令値「100％」を格納すること。
※２ 出力制御のＳＶ値は「出力制御信号」「即時出力制御信号」の２ポジションの組み合わせで以下の意味を持つ「１０」：出力制御指令時「１１」：即時出力制御指令時「００」：無効（制御指令時以外）※３ 指令値受信後は，1 分後の指令値変更を受信可能とすること。

3表２ 出力制御の技術仕様
部分制御機能【出力増減】※１，※２
 定格出力の 100→0%出力（0→100%出力）までの出力変化時間を，5～10 分の間で 1 分単位の調整が可能とすること（誤差は定格出力の±5%）。
 変化率（傾き）を一定にする代わりに，一定のステップで制御する方式も認める。なお，制御ステップは 10%以下とすること。
制御ステップ 5 分：10%/30 秒（最小），10 分：10%/1 分（最大）【制御分解能】※２

出力制御の対象となる風力発電所の定格出力に対して 1％単位で制御すること（出力上限指令値に対して瞬時値レベルで正しく応動することとするが，制御誤差，遅れ等により出力上限指令値を超過する場合の指令値と出力の偏差は，5 分間の平均出力電力で定格出力の＋5%以内とすること）。
故障時の処理 当社からの出力制御に係る情報を受信できない状態（指令回線異常）となった場合は，事前に送信された出力上限値（スケジュール）以下に発電出力を制御すること。出力上限値が送信されていない時間帯については，出力可能電力にて運転を継続すること。
なお，通信異常が長期化する場合は，電気主任技術者等が当社からの電話指令に対応すること。
 事業者設備の内部における通信異常が 10 秒程度以上継続した場合は，内部通信異常として，5 分以内に発電出力を原則停止すること※３。ただし，通信再開時は自動または手動いずれにおいても復帰可能とすること。
※1 出力増減の変化速度設定は，頻繁に変更するものではないため，常時変更可能とする必要はない。
※２ 技術的に対応できない場合には別途協議する。
※３ 定格出力が大きい大規模なウィンドファームの場合においては，個別に協議させていただく場合がある。

表３ 時間帯コードと時間帯
時間帯コード
1234567891011121314151617181920212223
24

時間帯
0:00～0:29
0:30～0:59
1:00～1:29
1:30～1:59
2:00～2:29
2:30～2:59
3:00～3:29
3:30～3:59
4:00～4:29
4:30～4:59
5:00～5:29
5:30～5:59
6:00～6:29
6:30～6:59
7:00～7:29
7:30～7:59
8:00～8:29
8:30～8:59
9:00～9:29
9:30～9:59
10:00～10:29
10:30～10:59
11:00～11:29
11:30～11:59

時間帯コード
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

時間帯
12:00～12:29
12:30～12:59
13:00～13:29
13:30～13:59
14:00～14:29
14:30～14:59
15:00～15:29
15:30～15:59
16:00～16:29
16:30～16:59
17:00～17:29
17:30～17:59
18:00～18:29
18:30～18:59
19:00～19:29
19:30～19:59
20:00～20:29
20:30～20:59
21:00～21:29
21:30～21:59
22:00～22:29
22:30～22:59
23:00～23:29
23:30～23:59

３．出力制御フロー
当社からの出力制御指令と事業者による出力制御の流れを図２に示します。また，出力制御指令にも4とづく出力増減例を図３に示します。出力制御にあたっては，原則として制御対象日の前日夕方に電話またはメールにより制御予告した上で，出力制御指令を送信します。ただし，風況などによって緊急的な対応が必要な場合は，予告なしに出力上限値を指令することがあります。
(1)出力制御指令
12:00～12:29 の時間帯（25 コマ）へ出力制御指令（上限値 0%）する場合。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．１ 出力制御指令の制御フロー（例）(2)出力制御指令（継続）12:00～12:29 の時間帯（25 コマ）へ出力制御指令（上限値 0%）し，継続して 12:30～12:59 の時間帯（26 コマ）へ出力制御指令（上限値 0%）する場合。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．２ 出力制御指令（継続）の制御フロー（例）5(3)出力制御指令変更（制御対象時間帯の 20 分前までの例）
12:30～12:59 の時間帯（26 コマ）へ出力制御指令（上限値 50%）をした後，12:10 までに出力制御指令を変更（上限値 50%→0%）する場合。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．３ 出力制御指令変更の制御フロー（例）(4)出力制御指令取消（制御対象時間帯の 20 分前までの例）
17:30～17:59 の時間帯（36 コマ）へ出力制御指令（上限値 0%）をした後，17:10 までに出力制御指令を取り消し（上限値 0%→100%）する場合。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．４ 出力制御指令取消の制御フロー（例）6(5)即時出力制御指令
出力制御指令なし（上限値 100%）の現在コマ（24 コマ）へ即時出力制御指令（上限値 0%）をする場合。即時出力制御指令は，現在コマのみ有効とし，現在コマ終了時に次コマ（25 コマ）に出力制御指令が出ていない場合は制御なし（上限値 100%）とする。次コマ（25 コマ）も継続して出力制御する場
合は，20 分前までに通常の出力制御指令をするか，現在コマが 25 コマになった段階で速やかに即時出力制御指令をする。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．５ 即時出力制御指令の制御フロー（例）(6)任意のタイミングでの出力制御指令
現在コマ（1 コマ）において 12:00～13:59 の時間帯（25～28 コマ）への出力制御指令（上限値 50%）をする場合。出力制御指令を保持し，当該コマにおいて出力制御指令に応じて出力制御すること。上記(1)～(5)の出力制御指令をした場合は，当該コマの出力制御指令値は上書き更新すること。

※１※１
ＳＶ区分の（ ）内の数値は，出力制御信号，即時出力制御信号の状態を示す

図２．６ 任意のコマへの出力制御指令の制御フロー（例）

7

(補足)
ＳＶ／ＴＭの伝送ずれが最大で１秒程度であることを考慮し，発電事業者側でＳＶ状変後，５秒程度後にＴＭを参照する等の仕組みが必要となる。
また，出力制御なしの場合でも，当該時間帯（コマ）に対して，出力上限値 100%の指令を送出する場合がある。
(7)出力制御指令にもとづく出力増減
出力制御する場合には，現在時刻が指令対象時間帯になった時点から，あらかじめ設定した出力変化速度により速やかに出力制御指令値まで出力を制御する。出力制御を解除する場合には，現在時刻が指令対象外の時間帯になった時点からあらかじめ設定した出力変化速度により出力制御を解除する。
出力変化速度の設定については，表２の技術仕様による。

現地指令値

100%

100%

0%

100%

１０0%

出力変化
100%/10分～100%/5分

ＷＦ出力0%

0%

11:00

出力変化
100%/10分～100%/5分

12:00

11:30

12:30

13:00

図３ 出力制御指令にもとづく出力増減（例）以上8