中・大規模向け入退室管理システムカタログ

最大640 扉、32,000 IDを見やすい画面でらくらく管理最大640扉、32,000IDをかんたん管理！
今、どこで何が起きているか？ 建物の規模が大きくなるほどその管理は複雑化すると考えられています。
は、大きな平面図画面でフロア各部屋の施錠状態や、防犯警戒状況がひと目でわかり、かんたんな操作で詳細な情報が得られます。また、カード情報の登録や各種機能の設定などもかんたんな操作で行える入退室管理システムとなっております。の特長●最大640扉、32,000IDを管理●履歴管理する扉や利用者それぞれに多様な機能の設定ができ、キメ細やかな入退室管理が行えます。

最大50万件／日×180日分の履歴が記録されます。
180日より古い履歴はCSVファイル※2にて保存されます。
（HDD容量100GBで約1,000日分を保存できます。）●わかりやすい平面図画面表示
お客様の建物に合わせた平面図画面が表示できます。
ワイド画面にも対応し、細長い建物の平面図もスマートに表示できます。設備が入り組んだ箇所も拡大機能で見やすく表示されます。

●かんたん設定
高度なセキュリティ機能もシンプルな入力画面でかんたんに設定できます。

※2 181日より古い履歴の検索は1ヵ月単位となります。

●多彩なセキュリティ機能
アンチパスバック機能、2名照合機能、ゲート関連チェック機能など、各部屋の運用や用途に合わせた機能で運用できます。

●高度なセキュリティ＋αシステムを実現
多彩なインターフェースで他設備との接続が容易です。

＋α 他設備との連動で安心＆快適なシステム構築
在室者人数やカードリーダー操作、部屋の警戒／解除を元に、他設備（エレベーター、照明、空調など）との連動が可能です。
不在時に照明や空調をOFF状態にし、カードリーダー操作で自動的にONするなど、省エネ対策にも有効です。
また、防 災 設 備との 連 動 で 火 災 発 生 時に在 室 者 の 避 難をスムーズにするために電 気 錠を強 制 解 錠 するなどの 連 動（パニックオープン）も可能です。

■入力制御盤／出力制御盤
入力40点の入力制御盤、出力40点の出力制御盤をアクセス制御盤
1 台につき合 計 3 台まで接 続でき、最 大 1 2 0 点 の 入 出 力 の 追 加が可能です。
入力40点
入力制御盤
出力40点
出力制御盤
アクセス制御盤（本体：入力8点、出力8点）

出力40点
出力制御盤

■BACnetインターフェイス（オプション）●エレベーター・照明・空調・防犯設備と連動。

専用のインターフェイス（オプション）により、LANケーブル1本でBACnetに接続できます。接点による他設備との接続に比べ、配線作業の省線化・効率化・低コスト化を図れます。

■映像監視システム連携
ネットワークカメラ管理ソフトとのシステム連携により、最大48台のカメラが接続できます。当社取扱いカメラメーカーのさまざまなカメラを接続できるので、施設内各所の監視目的に合わせて、最適な映像監視システムが構築できます。
（ 取扱いカメラメーカーについては、販売店までお問合せください。）

HUB

ホーチキBACnet
インターフェイス

ProⅡ
センター装置

照明制御
システム

空調制御
システム
アクセス制御盤クリック

HIM●ネットワークカメラシステムと連携。

1

自動火災
報知設備
受信機

入退室管理システムの決定版！
！
最大 640 扉

1,280 個人認証装置

32,000 ID

履歴50万件/日×180日

さらに、CSVファイルにて保存。
（HDD100GBにて1,000日分を保存）

システム構成図
Ethernet

制御盤80

アクセス制御盤

制御盤

2F

AE 0.9-6C

汎用入力

汎用出力

接続台数：16台

接続台数：8台

入力点数：8点

出力点数：8点
以下の機器が選択できます。

以下の機器より選択できます。
●防犯センサー各種●解錠ボタン●設備信号入力
etc.

以下の電気錠が制御できます。
●通電時施錠/解錠型●モーター錠●瞬時通電施解錠型●自動ドア●フラッパーゲート●警報ブザー●フラッシュライト
●設備連動出力（エレベーターなど）
etc.

入力40点の入力制御盤、または出力40点の出力制御盤を制御盤1台に最大合計3台まで接続でき、最大120点の入出力の追加が可能です。

制御盤2

3F

AE 0.9電気錠●非接触式ICカードリーダー●磁気カードリーダー●手のひら静脈認証装置●顔認証装置（鍵管理盤を含む）

CPEV-S 0.9-3P個人認証装置
以下の認証機器より選択できます。

システムで最大80台

CPEV-S 0.9-5P

入力制御盤または出力制御盤

照明連動

防犯連動

空調連動

入力制御盤または出力制御盤

照明連動

防犯連動

空調連動

別制御盤でレイアウトフリー、設備設計が容易にできます。

制御盤11F

予備電源を内蔵。

カード操作により鍵の出し入れを行えます。
「誰が、いつ、どの鍵を出し入れしたのか」の 履 歴をリアルタイムに表示・保存できます。
また、鍵の出し入れと他設備との連動も可能です。

共用

清設備

掃最終退出

復 旧ブザー
停 止1611162712173813184914195101520

鍵管理盤

センサー
16点
出力
電源装置

I/Oユニット

16点■鍵管理盤は、10・20・30・40・50回線の5種類です。
■鍵管理盤は、システムに最大19台まで接続可能です。
■I/Oユニットは、最大32台まで接続可能です。
■電源線は電流値によって芯線・太さを変更します。

ホーチキBACnet
インターフェイス

Ethernet（入退室管理システム用）
メールサーバー

ProⅡセンター装置◆メールサーバーを用いることで、メール送信機能を利用できます。

専用クライアント装置

クライアント装置（ブラウザー版）◆平面図画面表示などセンター装置とほぼ同等の操作が行えます。

◆カードの登録・削除、履歴検索などの各種設定が行えます。

クライアント装置（ブラウザー版または専用版）の接続台数は、BACnetインターフェイスを含め最大4台です。

Ethernet（カメラ連携用）●カメラ接続台数：最大48台●監視目的に合わせて最適なカメラを選定可能●マニュアルがなくとも直感的に操作しやすい監視画面

Ethernet（カメラシステム用）

カメラサーバー
カメラ1

カメラ2

システムで最大48台

カメラ2562理
日常管に安心大きく見やすい画面で扉の状態がお客様の建物に合わせた平面図画面でらくらく管理！
わかりやすいシンボルで機器の状態を表示し、今、どこがどんな状態かがすぐにわかります。
わかりやすいアイコンと言葉で表記しているので操作がかんたんです。

フロアの機器の状況や状態がすぐわかる平面図画面
未処理イベント
警報が発生した履歴中で、未確認のイベントを見やすく一覧表示します。

発報ガイダンス
発報箇所を自動的に矢印表示します。

シンボルズーム
設備シンボルが集中した箇所にマウスカーソルを近づけると、自動的に拡大表示され、設備の選択がかんたんにできます。

3

すぐわかる！
各部屋の状態が一画面でわかる

平面図表示

各種機能が直感的にイメージできる

防犯・防災警報がひと目でわかる

アイコン表示発報表示

代表アイコン
扉の異常や防犯設備の警報、火災設備の発報などが見やすいアイコンと文字で表示されます。

電気錠状態表示●電気錠の状態によって、扉シンボルの色が変わって表示されます。

施錠中（白）

解錠（扉閉）（青）

施錠中（白）

解錠（扉開）（濃緑）●電気錠のエラー内容によっても色が変わります。

開放放置（オレンジ：点滅）

こじ開け（赤：点滅）

一定時間以上開放されたままの場合。

電気錠が無理矢理こじ開けられた場合。

履歴エリア拡大
画面下部の履歴一覧を標準時の5件から約30件まで拡大表示できます。

4

多彩な機能情報漏えいや盗難の防止に効果的！

企業にとって、情報漏えいや盗難はあってはならないことです。
は各種機能によって不正な入室を防ぎ、情報漏えいや盗難から会社
在室管理

今どこに誰がいるのか、在室情報がすぐわかる

カードリーダーなどの認証装置を入室側と退室側の両方に設置することで、「どこに、何人、誰がいるのか」確認できます。拡張機能
として、部屋ごとの滞在許可時間や時刻により管理できます。

履歴管理

過去の履歴から知りたい情報を一発検索

入退室記録や防犯センサ、設備機器の発報・異常などの総合履歴から条件を細かく絞り込んで検索ができます。よく使う検索条件は最大100件まで保存でき、定期的な履歴抽出にもスピーディに対応できます。

●組織名や氏名などでの絞り込み検索もできます。

アンチパスバック機能

共連れによる不正入室を防ぐ

1人のIDカードで複数の人が同時に入室したり、ある人が退室する際に別の人がすれ違いで入室したりするなどの共連れによる不正入室を防ぐため、「 入室側のカードリーダーを使用しないで入室すると、退室側カードリーダーを使用できない 」といった出入制限をかんたんに設定できます。

２名照合機能１人

2人

カードごとに入室できる扉を設定

カードごとに入室できる扉と通行できない扉をかんたんに設定できます。
「役職によって入室できる／できない」、「 貸出しているカードではこの部屋に入室できない」などの制限を設定することで、情報漏えいや盗難を防ぎます。

5

退室側

入室立ち合いが必要な部屋に特定の権限者の立合いや、相互監視が必要な、書庫や金庫室などの重要な部屋に入室する際に有効な機能です。入室する際、2人がカード認証を行うことで入室を許可します。
拡張機能として、在室者が常に2名以上になるように1名照合と2名照合を自動的に使い分ける「2名照合カウント機能」もあります。
（2名以上在室している場合は、1名でも入室できます。）

アクセスレベル

入室側

通用口

社長室

の財産を守ります。
生体認証装置より高度な認証でセキュリティ性を向上

カードリーダーの代わりに生体認証装置（バイオメトリクス）を接続できます。偽造・複製が困難な身体の一部を認証するので、入室の管理をより厳格にしたい重要な物品・情報などを管理する場所におすすめします。
（「在室管理」「アンチパスバック機能」「2名照合機能」「アクセスレベル」などの機能については販売店までお問い合わせください。）

長期未使用者一覧機能

長期未使用者をかんたん検索

999日以内で期間を指定し、その期間中カードを利用していない利用者を一覧表示できます。
未使用者の登録削除や設定変更がかんたんにでき、不正使用の予防や入退室管理システムの最適化が行えます。
6ヶ月
未使用
123456135768〇〇〇株式会社〇〇〇株式会社

194758162578〇〇〇株式会社〇〇〇株式会社□□□□○○○○○○○○○○○○○

□□□□

1年
未使用

○○○○○○○○○○○○○□□□□○○○○○○○○○○○○○□□□□○○○○○○○○○○○○○

音声制御機能（オプション）

キーワードを話すとスピーディーに解錠

音声によって端末を制御する機能です。
例えば、特定の扉に対して設定したキーワードをマイクで音声入力するだけで、扉をかんたんに解錠できます。
画面操作で解錠したい扉を探す手間が省け、来客時などでスピーディに解錠できます。
〇〇室
オープン

メール通知機能（オプション）

現場を離れた管理者へメールで発報をお知らせ

不在時に起きた扉の異常、機器の異常、防犯センサー作動などの障害・警報発生を（別途メールサーバーが必要となります。）
管理者などへメールにてお知らせします。

日時：＊＊/07/11

14:04

差 出 人：id Techno@hochiki.co.jp
件

名：入退室管理システムイベント通知

発生日時：＊＊/07/11
状

14:02:14

況：発報（防犯回線）

場所名称：サーバールーム
組織名称：
個人認証：

データ登録ソフト

お客様自身でテナントを統合・分割

リードタイムの短縮 ＆コストダウンに寄与
データ登録ソフト2 を使用すれば、今までホーチキのエンジニアしかできなかったテナントの統合・分割をお客様自身で行なえるようになり、コストダウンに寄与します。
Plus

ビルや倉庫の管理会社様におすすめです！

お客様自身で統合も分割も可能にA社倉庫

A社倉庫

B社倉庫

6管理設定シンプルな画面でかんたん入力！

カード情報の入力や各種機能設定は、必要な項目の情報を入力するだけでかんたんに行えます。
複雑な操作がないので、パソコン操作に不慣れな方でも安心して設定できます。
カード登録画面
名前・利用者番号・組織などの基本情報から、使用できる認証装置、使用できる期間、2名照合やアンチパスバックなどの出入制限情報まで一つの画面でかんたんに設定できます。
カードを盗難・紛失した場合、運用の変更がかんたんに設定でき、該当のカードが不正に使用された時に管理画面上で該当カードが使用されたことを表示することも可能です。
センター装置だけでなく、クライアント装置での登録も可能です。

設備名称設定画面
建物内で部屋の入れ替えなどを行う際に、部屋や設備の名称をかんたんに設定できます。
例えば人事部の部屋を総務部にレイアウト変更する時などもお客様任意の名称に設定でき、管理をかんたんにします。

タイムテーブル設定画面
扉ごとに電気錠の施錠／解錠や防犯設備の警戒／解除の時間帯をかんたんに設定できます。
平日・休日・特殊日それぞれ複数の時間設定ができるので、業務時間に合わせた施錠／解錠や、自由に入退室できる時間帯を制限するなど、施設や部屋の運用形態に合わせたきめ細かな運用スケジュールをかんたんに設定できます。

卓上カードリーダー画面
卓上カードリーダー ※ でカードを読み込むと、そのカード情報が表示され、情報の編集・登録・削除をかんたんに行えます。
エラー検出もでき、エラーの内容や起きた場所などの詳細情報確認、エラー解除や登録・削除もかんたんにできます。

●未登録カードの場合●エラー検出の場合

7※卓上カードリーダーはオプションです。

映像
監視

入退室管理と映像監視を一元管理！

入退室時や発報時の履歴とカメラ録画映像を一元で管理できます。発報時のスピーディーな現場状況の確認や日常のカメラ映像監視など、より“かんたん”で“便利”な運用を実現します。
ライブ映像画面

入退室管理パソコンからカメラ映像を表示

入退室管理パソコンの平面図上からカメラのライブ映像を表示できます。平面図のどこにカメラが設置されているかが一目でわかり、映像表示もカメラシンボルクリックでかんたん。日常の監視に最適です。

クリック●カメラのＰＴＺ操作も可能です。
(対応カメラについては、販売店までお問い合わせください。)

録画映像画面

警報･障害発生時、発報ガイダンスと合わせて録画映像を表示

警報発生時は、早急な現場状況の確認が求められます。発報箇所の矢印表示と合わせて発報時の録画映像もワンクリックで表示。
録画映像のファイル保存はもちろん、履歴検索画面からも表示することができます。

●警報発生時は録画映像がサムネイル再生されます。

クリック

クリック

8

個人認証装置・アクセス制御盤
ホーチキでは、非接触式ICカードリーダー・磁気ストライプ式カードリーダー・生体認証装置と、あらゆるタイプの個人認証装置をラインアップしています。
建物の外観や性能、個人認証装置を設置する場所のセキュリティ性から、ご希望のものを選択できます。
非接触式ICカードリーダー
カードをカードリーダーにかざすだけでID情報を読み取ることができますので、お客様の入退室管理システムへの「煩わしい」というイメージを払拭します。また、セキュリティ性が高く、偽造が困難なので、安心してお使いいただけます。

商 品 記 号 NHJ-AU-W-SW

商 品 記 号 NHJ-AU-W-SW2K

NHJ-AU-W-BL

NHJ-AU-W-BL2K

商 品 記 号 NHJ-AU-W-SW14K
NHJ-AU-W-BL14K

カード読取距離 約25mm

カード読取距離 約25mm

カード読取距離 約25mm

使 用 周 波 数 13.56MHz

使 用 周 波 数 13.56MHz

使 用 周 波 数 13.56MHz

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A、FeliCa方式

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A、FeliCa方式

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A、FeliCa方式

設 置 環 境 屋内・半屋外（防滴仕様）

設 置 環 境 屋内・半屋外（防滴仕様）

設 置 環 境 屋内・半屋外（防滴仕様）

使用温度範囲 −10℃〜50℃

使用温度範囲 −10℃〜50℃

使用温度範囲 −10℃〜50℃（H）120×（D）12
外形寸法（mm）（W）70×（露出部）（H）120×（D）12
外形寸法（mm）（W）70×（露出部）（H）120×（D）12
外形寸法（mm）（W）70×（露出部）

商 品 記 号 NHF-AU-ACW

商 品 記 号 NHI-AR-W

カード読取距離 約30mm

カード読取距離 約15mm

使 用 周 波 数 13.56MHz

使 用 周 波 数 13.56MHz

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A、

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A、

FeliCa方式

FeliCa方式

設 置 環 境 屋内・半屋外（防滴仕様）

設 置 環 境 屋内・半屋外（防滴仕様・露出型）

使用温度範囲 −10℃〜50℃

使用温度範囲 −10℃〜50℃（H）112×（D）10
外形寸法（mm）（W）114×（露出部）

商 品 記 号 NHH-AU-ABC

商 品 記 号 NHH-AU-ABCK

カード読取距離 約60mm

カード読取距離 約60mm

使 用 周 波 数 13.56MHz

使 用 周 波 数 13.56MHz

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A/Type-B、

準 拠 規 格 ISO 14443 Type-A/Type-B、FeliCa方式

FeliCa方式

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

使用温度範囲 0℃〜45℃

使用温度範囲 0℃〜45℃（H）112×（D）10
外形寸法（mm）（W）155×（露出部）

注）読取距離は、設置環境・使用カードによって異なります。複数枚の非接触式ICカードを同一のカードケースに入れて運用すると、カードを読み取らない、読取時間が長くなる、または読取距離が短くなる場合があります。
◆Type-A、Type-Bなどの各種適合カードに関しては、販売店までお問い合わせください。

9（H）160×（D）34
外形寸法（mm）（W）100×（露出部）（H）112×（D）10
外形寸法（mm）（W）155×（露出部）

下記ICカードもお使いいただけます。

生体認証装置
お客様の身体の一部を認証します。偽造が困難ですので、最もセキュリティ性を高めたい場所に設置することをおすすめします。
※

手のひら静脈認証装置

顔認証装置

富士通
（株）
製

Suprema Inc.製

商 品 記 号 FSN-E01H204／FSN-E01H206

商 品 記 号 SA-FS2-HO

登 録 人 数 5,000人（10,000手）

登 録 人 数 30,000ユーザー（1：1認証設定時）、

本 人 拒 否 率 0.01％以下

3,000ユーザー（1：N認証設定時）

他 人 受 入 率 0.00001％以下

本 人 拒 否 率 1％以下

設 置 環 境 IP55（防噴流対応）

他 人 受 入 率 0.00002％以下

使用温度範囲 −20℃〜45℃

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）（H）148×（D）57
外形寸法（mm）（W）181×（突起部を除く）

使用温度範囲 ー20℃〜50℃（H）164×（D）125
外形寸法（mm）（W）141×※手のひら静脈認証装置接続の際は、1台につきバイオアダプタが1台必要になります。

顔認証装置

Suprema Inc.製

商 品 記 号 SA-FSF2-DB-HO
登 録 人 数 100,000ユーザー（1：1認証設定時）、50,000ユーザー（1：N認証設定時）
本 人 拒 否 率 1％以下
他 人 受 入 率 0.00000001％以下
設 置 環 境 屋内（結露なきこと）、屋外（IP65）
使用温度範囲 ー20℃〜50℃（H）223×（D）23.5
外形寸法（mm）（W）119.8×

制御盤
入力・出力の拡張性に優れたタイプと、施工の容易な軽量・樹脂ボディのタイプをラインアップ。

アクセス制御盤

アクセス制御盤

入力制御盤／出力制御盤

商 品 記 号 NLJ-AW-C-8D-M

商 品 記 号 NLJ-AW-C-8D

商 品 記 号 NLJ-AW-40-M（I）／NLJ-AW-40-M（O）

定格電源電圧 AC100V

定格電源電圧 AC100V

定格電源電圧 DC13V

50/60Hz50/60Hz消 費 電 力 290VA（最大）（最大）
消 費 電 力 220VA

消 費 電 力 入力：7VA（最大）／出力：13VA（最大）設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

使用温度範囲 0℃〜40℃

使用温度範囲 0℃〜40℃

使用温度範囲 0℃〜40℃

質

量 約14.0kg（H）600×（D）100
外形寸法（mm）（W）450×

質

量 約3.0kg

質（H）410×（D）80
外形寸法（mm）（W）330×

量 約5.5kg（H）250×（D）100
外形寸法（mm）（W）450×
接続可能制御盤 NLJ-AW-C-8D-M

鍵管理盤
現在の錠前をそのままに、入退室管理システムへの導入が可能な鍵管理盤システムも混在可能。コストをおさえた導入を実現します。

鍵管理盤

I/Oユニット

商 品 記 号 NBD-A□□□-ABC

商 品 記 号 DVH-IO1616

商 品 記 号 DSD-10001

定格電源電圧 DC12V

定格電源電圧 DC12V

定格電源電圧 AC100V

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）

消 費 電 流 560mA（最大）消 費 電 力 295VA（最大）

使用温度範囲 0℃〜40℃

外部供給電源 12V 1A

外部供給電源 系統1 ： 12.8V 7A

大通電子
（株）
製

電源装置（10A）

設 置 環 境 屋内（結露なきこと）
使用温度範囲 0℃〜40℃
質量 約2.0kg（H）240×（D）65
外形寸法（mm）（W）297×●鍵管理盤は、10・20・30・40・50回線があります。
●キーボックス盤／キーカセット盤（各埋込／露出型）があります。

大通電子
（株）
製

50/60Hz

系統2 ： 12.8V 3A
設 置 環 境 屋内（結露なきこと）
使用温度範囲 0℃〜40℃
質量 約14.0kg（H）420×（D）120
外形寸法（mm）（W）297×●4Aタイプもご用意しています。詳細は販売店までお問い合わせください。

10

小・中規模入退室管理システム

からの拡張もかんたん！

32扉まで管理できる、小・中規模向け入退室管理システム「id・Techno eS」の管理扉数を33扉以上に増設したい時も、かんたんに行えます。
基本的な機器構成はそのままに、id・Techno for Professional Ⅱ センター装置と、増やしたい扉数に応じた個人認証装置やアクセス制御盤を増設することで、より高度なセキュリティシステムを構築できます。

汎用パソコン（ブラウザー対応）

ProⅡセンター装置

Ethernet

Ethernet

NLJ-AW-C-8D

制御盤最大4台（32扉）

制御盤5台目以降も80台まで拡張可能

ホーチキの防災・防犯トータルソリューション
総合防災メーカーホーチキでは、火災防災事業を主軸としながら、幅広い事業フィールドを展開しております。
ホーチキだからできる一貫体制で、人々が安全に安心して過ごせる社会の実現を目指し、これからも防災・防犯トータルソリューションをクリエイトして参ります。

火災報知システム

メンテナンス&リニューアルネットワーク
カメラシステム

消火システムセキュリティシステム

●品質保証
機器納入後１年間は無償で修理および調整いたします。ただし、下記の場合は有償とさせていただきます。
1. 機器を改造して使用されているとき。 2. 誤った使用をされたとき。 3. 天災地変により故障したとき。
4. お客様の都合による移設のために故障したとき。
●おことわり1. 本入退室管理システム機器は、電気錠・自動ドアなどをコントロールするもので盗難防止器ではありません。
万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。
●メンテナンス契約のおすすめ
入退室管理システム機器の機能保全のために、メンテナンス契約をおすすめいたします。
なお、メンテナンス契約は販売店にご依頼ください。

情報通信システム※ 株式会社パスモ商標利用許諾済

第28号※ PASMOマーク

は株式会社パスモが本商品・サービスの内容・及び品質を保証するものではありません。
※ 株式会社パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。

●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色彩は印刷と実物では多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）●id・Technoはホーチキ株式会社の登録商標です。●Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●MIFARE（マイフェア）
はNXPセミコンダクターズの登録商標です。●「楽天Edy（ラクテンエディ）」
は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。●「PASMO」
は株式会社パスモの登録商標です。
●BACnetは、American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers（ASHRAE）の登録商標です。●なお、本文中ではTM並びにRは明記しておりません。●その他社名、ブランド名および製品は、各社の商標または登録商標です。

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。 P-1801
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。
202311015H160-X34