［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機発電機水素ガス温度制御弁の空気配管の破損について
16．６．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年 ５月２７日１４時４２分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
５月27日(木)15時33分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ５月27日(木)14時42分頃、通常運転中の伊方３号機において、発電機水素ガス温度が低下していることを当直員が発見し、現場を確認したところ、発電機水素ガス温度制御弁の空気配管が破損し、供給空気がなくなったことから当該制御弁が全開していた。
２ 詳細は調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
５月27日(木)19時20分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検調査の結果、発電機水素ガス温度制御弁(小弁)の制御用空気配管(銅管)が、減圧弁の入口接続部で折損していることを確認した。
２ このため、当該配管及び継手を新品に取り替え、５月27日19時15分、制御弁が正常状態に復旧したことを確認した。
３ なお、本事象による水素ガス温度の低下は、発電機の運転に支障を与えるものではなかった。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜中央保健所職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 １６年５月 ２７日

発

伊方発電所

渡辺信

者

当 該 機号 機（ 木 ） １５時 ３３分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 929MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ５月２７日 １４時 ４２分

発生状況
概要

運転状況

備

考

２．場

所：

３．状

況：

伊方３号機タービン建屋（管理区域外）

伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日１４時４２分頃、発電機水素ガス温度が低下していることを当直員が発見し現場を確認したところ、発電機水素ガス温度制御弁の空気配管が破損し、供給空気がなくなったことから当該制御弁が全開していました。
詳細は調査中です。
なお、本事象による環境への放射能の影響、およびプラント運転への影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 １６年５月 ２７日発伊方発電所渡辺信

者

当 該 機号 機（ 木 ） １９時 ２０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 929MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ５月２７日 １４時 ４２分頃

発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

伊方３号機タービン建屋（管理区域外）

伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日１４時４２分頃、発電機水素ガス温度が低下していることを当直員が発見し現場を確認したところ、発電機水素ガス温度制御弁の空気配管が破損し、供給空気がなくなったことから当該制御弁が全開していました。
［第１報にてお知らせ済み］
点検調査の結果、発電機水素ガス温度制御弁(小弁)の制御用空気配管(銅管)が、減圧弁の入口接続部で折損していることを確認しました。
このため、当該配管および継手を新品に取り替え、本日１９時１５分、制御弁が正常状態に復旧したことを確認しました。
なお、本事象による水素ガス温度の低下は、発電機の運転に支障を与えるものではありませんでした。
また、プラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
添付資料−１ 伊方発電所第３号機発電機水素ガス温度制御弁位置図
添付資料−２ 伊方発電所第３号機発電機水素ガス冷却器廻り系統図

添付資料ｰ２

伊方発電所第３号機発電機水素ガス冷却器廻り系統図発電機

当該弁

水素ガス冷却器

折損箇所
当該弁
減圧弁
制御用空気

温度制御弁Ａ（小弁）
密封油関係冷却器
冷却水

励磁機空気冷却器

減圧弁
制御用
空 気

各ﾎﾟﾝﾌﾟ軸受他

温度制御弁B（大弁）

軸受冷却水冷却器

軸受冷却水ポンプ

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃 料取替用水タンク
通常 運転中は、非常用 炉心冷却設備 等の水源として待 機し、定期検 査時には燃料取替 時の水張りに 使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生 器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える 。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容 器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 させ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする 。

格納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿 分分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除 去する。

高圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大 容量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。 また 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧
タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次 冷却水 に溶 け込
んだ イオン 状の 不純分を除去する。

水 素ガス
冷 却器

○復水 器
タ ー ビン を まわ し た蒸
気 を 海水 で 冷や し て水に戻す 。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次 冷却設 備へ の注水量を調整する 。

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向 上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

温 度制御 弁低圧給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内 で使 用 した
清 掃用 の 紙 や布 等 を焼却し、体 積を減らす。

○ 脱気器
２ 次 冷 却水 中 に溶 け込
ん だ空気を除去する 。

軸受 冷却水 冷却器

制御用 空気圧 縮機

温度制御弁の空気配管の破損

空気配管破損箇所

温度制御弁全景

用語の解説○発電機水素ガス温度制御弁空気配管
発電機内の回転子や固定子等の冷却のため、発電機内部には運転中水素ガスが封入され内部を循環している。
水素ガスを冷却するための冷却水は温度制御弁で流量調整されており、当該温度制御弁を制御するための空気を供給する配管が制御用空気配管である。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成16年５月27日(木)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
14:20 14:30 14:40 14:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２３愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１４１４１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２３２４２４２３
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ‑‑‑‑
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０１９１９２０大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１３１４１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３
１３１３１３力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２
１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３
１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:00 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２３４３２４１４３３１６１９３７２１２４４２２６‑３６１５２０３６２０２１３５２４１４３７１６１３４１１６１３４１１６１２４１１５１３４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。