無線連動型住宅用火災警報器 警報器補助装置カタログ

警報器補助装置

SSFAHCB無線

強い光 と 大きな音 でお知らせ！

（フラッシュ）無線連動型住宅用火災警報器（SS-2LRA、SS-FKA）のシリーズ製品として、火災を発見した警報器と連動して、強い光（フラッシュ）と大きな音 でお知らせする警報器補助装置です。

ご注意：無線LEDフラッシャには、火災を感知する機能はございません。

ピー、ピー、ピー、別の警報器がした！
作動しま

一台二役

懐中電灯 使用可能としても高輝度白色LEDを実装し、ボタン操作で緊急時の懐中電灯として使用することができます。
また、電池が消耗しないように約5分間点灯が継続すると自動で消灯します。

登録モードです

かんたん
追加登録

ホーチキはわかりやすさNo.1！
音声ガイダンスにしたがって登録ボタンを押すだけで、住宅用火災警報器のグループに追加登録。
もちろん電池内蔵だからボタンひとつで電源ON！

住宅用火災警報器が感知した火災警報信号を無線で受信!

無線LEDフラッシャは、こんな所で活躍します!
「警報音」が聞き取りづらい方も安心！

「もしも」の時には懐中電灯代わりにして速やかに避難！

ホーチキ製無線連動型住宅用火災警報器と同じグループとして、警報器と合わせて15台まで連動できます。

住宅火災で亡くなられた方の約7割が65歳以上の方です。

これからは警報音が聞き取りづらい方への対策も必要です。
平成29年版消防白書によれば、住宅火災で亡くなられた方の約7割が65歳以上の方でした。住宅用火災
警報器は火災で生じる煙や熱を感知して、警報音を鳴らして知らせてくれます。ところが高齢者の方にとっては、電子的な警報音が聞き取りづらいことがあります。加齢とともに高い音が聞こえにくくなることはどなたにも起こり得ることです。ホーチキは大きな音に加え強い光で火災をお知らせする警報器補助装置「無線LEDフラッシャ」をご提案します。
100
6748.511

種品
商

警報器補助装置

67100

警音
警点灯ボタン

警報表示灯（ライト／フラッシュ部）

テストボタン／動作表示灯

取付板

警報器本体

報報

停音
圧止電源
定格電圧電池寿命
使 用 温 度 範 囲

テスト／
音を止める

音響孔記

無線LEDフラッシャ

警報器補助装置
無線LEDフラッシャ
SSFAHCB（フラッシュ）
警 報 表 示 灯 火災警報信号受信時：赤色と白色LED点滅1秒周期（ 警 報フラッシュ部 ） 懐中電灯：白色LED点灯

ライト

無線品

別名号

音声警報音「ピー、ピー、ピー 別の警報器が作動しました」
約90dB/m（当社測定値）
テストボタンと兼用
リチウム電池
（内蔵）
DC3V
約10年
（電池寿命は使用条件によって異なります）
0℃〜40℃（結露なきこと）

外 形 寸 法（ m m ） （W）
100×（H）
100×（D）
48.5（取付板使用時）（電池、取付板含む）
質量 約150g（取付け用ネジ、石こうくぎ同梱）
その他 壁取付は警報器上部の取り付け用フックによる（テスト）テストボタンを押し「ピー、ピー、ピー 火事です 正常です」と鳴れば正常です。異常の場合は音声でお知らせします。 取り付け 取り外す
（音を止める）テストボタンを押すと、火災警報音は約14分間停止します。その他の警報音は約12時間停止し、停止中再び押すとその時点から約12時間停止します。
（電池切れ・故障時）登録ボタンをピピッと鳴るまで長く押してグループから削除してください。

無線連動型接続関連機器 無線アダプタ

SSIAHCB

無線連動型の住宅用火災警報器（SS-2LRA、SS-FKA）のシリーズ製品として、他の警報器からの火災警報信号を受信すると、有線で接続された外部機器に警報出力します。

■ 警報出力機能付き！

■ グループ登録が「かんたん」！

■ 再送信機能でより確実にお知らせ！

■ 15台まで連動できる！

外部機器（警報ブザーやインターホンなど）を最大2台まで接続可能。

音声ガイダンスにしたがって登録ボタンを押すだけでグループ登録ができます。

再送信機能を搭載しているので、「 無線中継器」としても使用できます。
15

登録ボタン

無線アダプタアダプタ本体リチウム電池（内蔵済み）

引っ掛けフック

品
名 無線アダプタ
商品記号 SSIAHCB（内蔵）
電源 リチウム電池
定格
電圧 DC3V
電池
寿命 約10年（電池寿命は使用条件によって異なります）（無誘導負荷）警報
出力 無極性無電圧a接点 DC30V、500mA（結露なきこと）
使 用 温 度 範 囲 0℃〜40℃
外 形 寸 法（ m m ）（W）
70×
（H）
120×（D）
30（引っ掛けフック除く）（電池、取付板含む）
質量 約150g

120

テストボタン

音量

テスト/音を止める

音響孔

定格：DC30V, 500mA
XA1 XA1 XA2 XA2

表示灯部

操作銘板
表示灯

そ30

アダプタ内部

ホーチキ製無線連動型住宅用火災警報器と同じグループで警報器と合わせて15台まで連動できます。の他

壁取付は警報器上部の取り付け用フックによる（取付け用ネジ、石こうくぎ同梱）

ご注意：無線LEDフラッシャおよび無線アダプタには、火災を感知する機能はございません。

70●販売店/お問い合わせ本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

W-1103202104000D240-X