［原因と対策 の報告の公表 文（様式２ ）］伊 方発電所 から通報連 絡のあっ た異常に係 る原因と 対策の報告につ いて(平成１９ 年１０月分)
20.１.10
原子力安全対策 推進監(内 線2352)１

四国電力(株)から、平成19年 10月に発生した１件の異常に係る原因と対策 の報
告がありましたので、お知らせします。

［報告書の概要］
県の公表
区分Ｂ

２

発生

異常事項

推定原因等

対策

年月日
一 次冷 却材 流量 検出 回路 伝送 器の 不具合(３号機)

19.10.30

一次 冷却材 流量 低を示 す信号 が発 ○当該 伝送器を 予備品と 取り替
生し た原因 は、 当該一 次冷却 材流え、 健全性を 確認のう え復旧
量伝 送器の 入出 力試験 、タッ ピンした。
グ時 の出力 変動 状態確 認、内 部詳 ○今後 とも、伝 送器を予 備品と細点 検を実 施し たとこ ろ異常 は認して常備する。
めら れなか った が、ア ンプ回 路を構成 するト ラン ジスタ の一時 的な動作 不良が 発生 する可 能性は 否定
でき ないこ とか ら、同 トラン ジス
タの 一時的 な動 作不良 によっ て、アン プ回路 の出 力電流 が低下 し、一過 性の伝 送器 出力低 下が発 生したものと推定される。

県としては、伊方発電所に職員 を派遣し、再発防止対策が適切に実施され ていることを確認しています。

伊方発電所第３号機
一次冷却材流量計の指示不良について

平成２０年１月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第３号機

一次冷却材流量計の指示不良について

２．事象発生の日時
平成１９年１０月３０日１４時５３分（確認）３．事象発生の設備
ループＣ一次冷却材流量計（チャンネル３）
４．事象発生時の運転状況
第１０回定期検査調整運転中（電気出力９１７ＭＷ）
５．事象発生の状況
第１０回定期検査における調整運転中の伊方発電所第３号機（定格電気出力８９０ＭＷ）において、平成１９年１０月３０日１４時５３分、中央制御室で一次冷却材流量の低下を示す警報が発信した。運転員が確認したところ、一次冷却材Ｃループに４台設置されている流量計のうち、チャンネル３のみ０％（他のチャンネルは約１００％）を指示していた。
流量指示値が０％に変化した原因を調査した結果、一次冷却材配管近傍に設置されている流量伝送器*1 の不良であることが判明したため、当該伝送器を取り替えて、１０月３１日８時３０分、異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。
本事象によるプラント運転への影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
＊１

一次冷却材などの流量を測定する場合に、曲げ管などに発生する流体の圧力差を検知して電気信号に変換する装置

６．事象の時系列
平成１９年１０月３０日
１４時５３分
中央制御室に「原子炉トリップパーシャル*2（原子炉系）」
警報発信
一次冷却材Ｃループ流量指示値を確認したところ、チャンネル３のみ０％（他のチャンネルは約１００％）を指示
１５時２５分

点検開始

１６時２１分
１７時３２分

点検の結果、ループＣ一次冷却材流量伝送器（チャンネル３）単体の不良と判断
当該伝送器の取替作業開始

１８時１０分

伝送器取替を終了し、検出配管の耐圧試験を開始

1

１９時３４分
２０時１４分検出配管の耐圧試験を終了し、伝送器特性試験および機能検査を開始
伝送器特性試験および機能検査を終了し、系統復旧を開始

平成１９年１０月３１日
１時５６分
系統復旧を終了し、一次冷却材流量の指示値が正常に復帰したことを確認
８時３０分
系統復旧後の一次冷却材流量指示値に異常のないことを確
認＊２

原子炉を停止（トリップ）させる信号は、通常４つのチャンネルのうち２つ以上のチャンネルの信号が同時に発信すれば原子炉をトリップさせるが、１つのチャンネルだけ発信した状態を原子炉トリップパーシャ
ル（部分作動を表す）という。

７．調査結果（１）現場調査
a.事象発生後の状況（添付資料－１）(a) 中央制御室「原子炉トリップパーシャル（原子炉系）」警報が発信したた
め、一次冷却材流量指示値を確認したところ、Ｃループチャンネル３のみ０％（他のチャンネルは約１００％）を指示していることを確認した。
(b) 安全保護系計器ラック盤*3内の点検を実施した。その結果、・安全保護系計器ラックから伝送器への供給電圧は正常であった・伝送器からの信号ケーブルを取り外し、安全保護系計器ラックの入出力特性試
験を実施したところ、正常な値を示した
以上のことから、安全保護系計器ラックは正常であり、ループＣ一次冷却材流量伝送器(チャンネル３)単体の不良であると判断したことから、当該伝送器を予備品と取り替えた。
＊３ 一次冷却材系統など安全系の圧力、水位、流量などのプロセス信号を処理し、他の制御盤や中央制御盤等に伝送する盤(c) 伝送器を復旧したところ、ループＣ一次冷却材流量(チャンネル３) の指示値は、他のチャンネルと同様の値となり、正常となった。

2

（２）当該伝送器の詳細調査
不具合のあった伝送器について、詳細調査を実施した。
（添付資料－２）
a.伝送器取り外し後の入出力試験(a) 不具合のあった伝送器を現場から取り外し、管理区域内の計器室において入出力試験を実施したところ、入出力特性は許容誤差範囲内であり、異常は見られなかった。
b.伝送器タッピング時の出力変動状態確認(a) 伝送器内部回路での接触不良の可能性が高いと考え、約１００％流量相当入力圧を加えた状態で、タッピングをしたところ、伝送器出力は約１００％一定であり、変動は見られなかった。
(b) 伝送器のふたを開けてアンプ部の取り付けネジを若干ゆるめるとともに、約１００％流量相当入力圧を加えた状態で、アンプ基板を動かしたところ、伝送器出力は約１００％一定であり、変動は見られなかった。
c.伝送器内部詳細点検(a) 圧力検出部の健全性
・圧力検出部の外観点検を実施したところ、異常は見られなかった。
・また、圧力検出部の電気的特性については、伝送器取り外し後の入出力試験やタッピング試験において異常は見られなかったことから、正常である。
(b) コネクタ－アンプ間の導通に関する健全性
・コネクタピンの外観点検を行ったところ、変形や異物の付着は見られなかった。
・コネクタピン－アンプの嵌合状態および止めネジの閉止状態ともに異常はなかった。
・コネクタピンおよびアンプ側コネクタ(メス)部の接点抵抗を測定した
ところ、いずれも正常であった。またタッピング試験の結果からも、接触抵抗によるものではないと考えられる。
・ハンダ付け部の外観点検の結果、異常はなかった。
またタッピング試験の結果、出力の変動は見られなかった。
・仮に検出部コネクタ内部に 3mm 程度の導電性異物が付着すれば、回路が短絡し伝送器出力が瞬時に低下するおそれがあることから、コネクタピンを取り外して、検出部コネクタ内部の外観点検を行ったところ、導電性異物や、導電性異物による短絡の痕跡は発見できなかった。
(c) アンプ部の健全性
・伝送器取り外し後の入出力特性試験の結果は正常であったものの、電子部品のうちトランジスタについては一時的な動作不良が発生する可能性を否定できない。
3・ハンダ付け部の外観点検の結果、異常はなかった。またアンプ基板タッピング試験の結果、出力の変動は見られなかったことから、原因ではないと考えられる。
・仮にアンプ回路に 3mm 程度の導電性異物が付着すれば、回路が短絡し伝送器出力が瞬時に低下するおそれがあることから、アンプ回路内の外観点検を行ったところ、導電性異物や、導電性異物による短絡の痕跡は発見できなかった。
(d) 端子部の健全性
・端子部回路の外観点検を行ったところ、導電性異物や、導電性異物による短絡の痕跡は発見できなかった。
・端子部回路内の絶縁抵抗試験を実施したところ、正常であった。
・電源回路電圧を測定したところ、電圧は正常であった。
（３）保修状況の調査
当該伝送器について点検にかかる履歴および記録を調査した。
当該伝送器は毎定検ごとに入出力特性試験を実施しており、これまで異常はなかった。
また、当該伝送器は運転開始以来取り替えた実績はない。
８．推定原因アンプ回路を構成するトランジスタの一時的な動作不良によってアンプ回路の出力電流が低下し、一過性の伝送器出力低下が発生したものと推定される。
９．対 策（１）当該伝送器を予備品と取り替え、健全性を確認のうえ復旧した。
（２）今後とも、伝送器を予備品として常備する。

以4上添付資料

添付資料－１

伊方３号機

一次冷却材流量検出回路

添付資料－２伝送器外形図および構成図伊方３号機 一次冷却材流量 検出回路

一次冷却材の流れ
圧力取出管
（Ｌｏ）

一次冷却材
配管Ｃ

中央制御室
一次冷却材流量指示

曲げ管により一次冷却材に遠心力がかかる→曲げ管外側の圧力が高くなる

100%④ﾁｬﾝﾈﾙ3の流量が約100%→0%に

圧力取出管
（Ｈｉ）

0%

1

流量伝送器
チャンネル１
約100%

2

3 4
ﾁｬﾝﾈﾙ

安全保護系
計器ラック
[チャンネル３]
より

安全保護系計器ラック[チャンネル１]（信号処理回路）

安全保護系
ロジック盤

９０％以下
ＯＮ

圧力取出管
（Lo）より添付資料－１

原子炉トリップ
パーシャル（原子炉系）警報

ﾁｬﾝﾈﾙ
４

圧力取出管（Ｈｉ）より③発信一次冷却材流量指示へ

流量伝送器
安全保護系計器ラック[チャンネル２]（信号処理回路）チャンネル２約100%

圧力取出管（Lo）より９０％以下
ＯＮ

圧力取出管
（Ｈｉ）より2/4一次冷却材流量指示へ

ﾁｬﾝﾈﾙ
４

流量伝送器
安全保護系計器ラック[チャンネル３]（信号処理回路）チャンネル３①単体不良により出力が約100%→0%に変化

チャンネル４同上（流量は約100％）

９０％以下
ＯＮ
②伝送器出力信号が約100%→0%に低下したためOFF→ONに変化

原子炉トリップ
信号添付資料－２

伝送器外形図および構成図
ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ内部

ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ裏面

端子部ｶﾊﾞｰ

検出配管接続箇所

ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ表面

ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ
アンプ部

端子
分解

ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ
圧力検出部内部

動作原理
圧力検出部

①接液ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ(高圧･低圧)に圧力が加わる。
②感圧ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑが高圧-低圧の差圧分だけ変位する。
③静電容量(差圧)の変化に比例した電流出力となる。

端子部

ｱﾝﾌﾟ前面

ｱﾝﾌﾟ裏面

圧力検出部構造図

ｱﾝﾌﾟ部

ｱﾝﾌﾟ側ｺﾈｸﾀ(ﾒｽ)

原理図