［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機余熱除去系統Ｂ系統の異常について
20．３．21
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無（国において確認中）[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年３月２１日１９時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月21日(金)19時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月21日(金)19時00分頃、調整運転中の伊方２号機で、停止している余熱除去系統Ｂ系統の圧力がわずかに上昇しているため、調査したところ、当該系統に接続している原子炉補機冷却水系統からの漏れ込みの可能性があることを確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、次のとおり連絡がありました。
１ 余熱除去系統Ｂ系統の圧力が、通常約0.4MPaであるところ、約0.7MPaとなっていた。
２ 余熱除去冷却器及び余熱除去ポンプのメカニカルシール部の冷却用として、原子炉補機冷却水(圧力約0.7MPa)が用いられている。
３ 原子炉補機冷却水系統の放射線モニタは上昇していない。
４ 余熱除去系統Ｂ系統を隔離して調査するため、20時45分保安規定に定める運転上の制限を逸脱した。
保安規定に定める運転上の制限：低圧注入系(余熱除去系統)の２系統が運転可能であること。
５ 今後、詳細について調査する。
６ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
調整運転中（出力90％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉で 温められた高温の水を 利用して別の水（２次 冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高圧 タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン 燃料を核分裂させて、 その時に出る熱で水（ １次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タービ ンを出た 蒸気を加 熱し、 蒸気中の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原 子炉に低圧大容量で注水し、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷 却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

当該部(余熱除去Ｂ系統)
主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所２号機余熱除去系統概略図

原子炉格納容器
燃料取替用水タンク
蒸気発生器Ａ

蒸気発生器Ｂ

加圧器
当該箇所（圧力の上昇）

原子炉容器

M
M

補機冷却水

圧力計 補機冷却水

余熱除去
ポンプＢ

1次冷却材
ポンプＡ

M

1次冷却材ポンプＢ

M

余熱除去冷却器Ｂ
補機冷却水

圧力計

補機冷却水

M
M

余熱除去
ポンプＡ

余熱除去冷却器Ａ

余熱除去ポンプ２Ｂ

余熱除去冷却器２Ｂ

用語の解説余熱除去系統緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し燃料を冷却する系統。また、原子炉を停止した後に、炉心から発生する熱を除去・冷却するため、一次冷却水を循環する系統。
２号機には、Ａ，Ｂの２系統ある。

原子炉補機冷却水系統
発電所内の各種熱交換器、軸受冷却器、空調器などの冷却用の純水で、微量の防蝕剤が添加されている。補機冷却水は海水で冷却され、ポンプで各設備に循環・供給されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成20年3月21日(金)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
18:40 18:50 19:00 19:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１４１４１４媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２１２１２０四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１３１３１３１３
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1１４１４１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１３１４１３１４力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１３１３１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
19:20 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２３４６２４１４３５１６１８４１２１２４４６２６１２３９
１３２６４３２３２１３６２３１４３９１６
１４４１１６１４４１
１５１２４２
１４１４４１１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 15、 16年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。

余熱除去ポンプ２Ｂ圧力計(中央制御室)