［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機制御用空気圧縮機１Ａの異常について
20．４．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
２０年３月２０日１０時２２分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月20日(木)10時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月20日(木)10時22分頃、通常運転中の伊方１号機において、制御用空気圧縮機１Ａの運転状況を確認したところ、制御状態に異常を確認した。
２ 詳細は、調査中である。
３ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
３月21日(金)、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり第２報がありました。
１ 制御用空気圧縮機１Ｂ(予備機)が自動起動することにより、制御弁等への制御用空気供給に問題はなかった。
２ 調査の結果、制御用空気圧縮機１Ａの制御回路に設置されている負荷運転と無負荷運転を切替えるための電磁弁に不具合が確認されたことから、当該電磁弁を新品に取り替え、運転状態を確認し、３月21日(金)９時30分通常状態に復旧した。
３ 制御用空気圧縮機本体および配管系統に異常はなかった。
４ 今後原因を引き続き調査する。
５ 本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
調整運転中（出力58％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

３月

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機

２０日（ 木 ） １０時４５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 577MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：
２．場所：

３．状

況：

３月２０日

地

１０時

震・ その他

２２分

１号機原子炉補助建家（管理区域外）

伊方１号機は、通常運転中のところ、本日、１０時２２分頃
制御用空気圧縮機１Ａの運転状態を確認したところ、制御状態に異常を確認しました。
詳細は調査中です。
発生状況
概
要

運転状況

備考

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

３月

発

伊方発電所

増田

信者

当 該 機号 機

２１日

（ 金 ）

９時

４５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 577MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：
２．場所：

３．状

況：

３月２０日

地

１０時

震・ その他

２２分

１号機原子炉補助建家（管理区域外）

伊方１号機は、通常運転中のところ、３月２０日、１０時
２２分頃制御用空気圧縮機１Ａの運転状態を確認したところ、制御状態に異常を確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

制御用空気圧縮機１Ｂ(予備機)が自動起動することにより、制御弁等への制御用空気供給に問題はありませんでした。
調査の結果、制御用空気圧縮機１Ａの制御回路に設置されている負荷運転と無負荷運転を切替えるための電磁弁に不具合が確認されたことから、当該電磁弁を新品に取り替え、運転状態を確認し、本日９時３０分通常状態に復旧しました。
また、制御用空気圧縮機本体および配管系統に異常はありませんでした。
今後原因を引き続き調査します。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で温めら れた高温 の水を利用し て別の水 （２次冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高圧 ター ビン へ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン 燃料を核分裂させて、 その時に出る熱で水（ １次冷却水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高 圧 タ ービ ン を 出た 蒸 気を 加 熱 し、 蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原子炉に 低圧大容量で注水し 、燃料を冷却 する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○復水器
タービン をまわした蒸気を海水 で冷やして水に戻す。

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却 水中に溶け込んだ空気を除去する。

給水 ポン プ

雑固体焼却設備
制御用
空気だめ

焼却炉
使用済
燃料除湿装置排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域 内で使用した清掃用の 紙や布等を焼却し、体積を減らす。

空気作動弁等へ

制 御 用 空 気圧 縮 機 １ Ａ の 異 常
空気圧縮機

伊方発電所１号機 制御用空気圧縮機概略系統図

制御用空気圧縮機Ａ

当該箇所
SV

負荷・無負荷切替用
信号
PS

大気

冷却器

外気

PS
制御用
空気だめ
Ａ

圧力低
警報用
主蒸気逃し弁
加圧器逃し弁Ａ
等

除湿装置Ａ

Ｍ

圧縮機Ａ

主給水制御弁等

制御用空気圧縮機Ｂ（予備機）

自動起動用
PS
PS

信号

冷却器

外気

圧縮機Ｂ

制御用
空気だめ
Ｂ

除湿装置Ｂ

圧力低
警報用

Ｍ

制御用空気の圧力低による自動起動（０．５９ＭＰａ以下）

主蒸気逃し弁
加圧器逃し弁Ｂ等

制御用空気圧縮機１Ａ

制御用空気圧縮機１Ａ 現場制御盤

制御用空気圧縮機制御回路 電磁弁

用語解説○制御用空気圧縮機
空気作動 弁（主蒸気 逃し弁、加 圧器逃し弁 、主給水 制御弁、充 てん
ライン流量制御弁等）等に制御用空気を供給する設備。
なお、空気圧縮機は２台あり、１０日毎に切替え運転している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年3月20日(木)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
10:00 10:10 10:20 10:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２３２２２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
１５１５１４１４媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２４２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２６２６２５２５
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２０２０２０２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1１４１４１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１３１２１３１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4１４１３１３１３※ 降雨の 状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
10:40 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２２４６２４
１４３５１６１９４１２１２４４６２６１２３９１３２５４３２３２１３６２３１４３９１６１４４１
１６１２４１１５１２４２１４１３４１１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 15、 16年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。