［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機第５高圧給水加熱器１Ａからの水漏れについて
19．６．11
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１９年 ５月３１日１５時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
５月31日(木)16時25分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ５月31日(木)15時30分頃、定期点検中の伊方１号機において、系統洗浄のため、第５高圧給水加熱器１Ａ水張り実施中に、同加熱器マンホール部からの水漏れを運転員が確認した。
２ 今後、詳細について調査する。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
６月５日(火)９時40分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、マンホールカバーとバックアップリングが引っかかっており、マンホールカバーがシールガスケットを圧縮する位置まで移動できず、シールガスケットが十分圧縮されていなかったため水漏れしたものと推定された。
２ バックアップリング内面を削り、内径を若干大きくして、マンホールカバーに引っかからないよう復旧を行い、６月５日(火)９時00分、漏えいのないことを確認した。
３ 原因調査は継続して実施する。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値通常値・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

５月３１日（木） １６時 ２５分
岡崎

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１.出力
２.１号機

MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
第２４回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

５月３１日

２．場

所：

１号機

３．状

況：地

震・ その他

１５時 ３０分頃

タービン建家２階（管理区域外）

伊方１号機は定期点検中のところ、本日１５時３０分頃、系統洗浄のために第５高圧給水加熱器※１Ａ水張り実施中に、同加熱器マンホール部からの水漏れを運転員が確認しました。
現在、水張りを中断し、水漏れは停止しております。
今後、詳細を調査することといたします。
発生状況
概
要

なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月５日（ 火 ）

９時 ４０分岡﨑

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１.出力
２.１号機

MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
第２４回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

５月３１日

２．場

所：

１号機

３．状

況：

地

震・ その他

１５時 ３０分頃

タービン建家２階（管理区域外）

伊方１号機は定期点検中のところ、５月３１日１５時３０分頃、系統洗浄のために第５高圧給水加熱器※１Ａ水張り実施中に、同加熱器
マンホール部からの水漏れを運転員が確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

点検の結果、マンホールカバーとバックアップリングが引っかかっており、マンホールカバーがシールガスケットを圧縮する位置まで移動できず、シールガスケットが十分圧縮されていなかったため、水漏れしたものと推定されました。その後、バックアップリング内面を削り、内径を若干大きくして、マンホールカバーと引っかからないよう復旧を行い、本日９時００分、漏えいのないことを確認しました。な
お、原因調査は継続して実施致します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

※ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

発生 場所
排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

伊方発電所１号機 第５高圧給水加熱器まわり概略系統図

湿分分離加熱器

低圧タービン
高圧タービン
復 水 器

蒸気発生器

純水補給

第５高圧給水加熱器１Ａ
タービン建家
排水ピット

水漏れ箇所

低圧給水加熱器

脱気器
Ｐ

主給水ポンプ
脱気器
給水ブースタポンプ
Ｐ第５高圧給水加熱器１Ａ構造図
約12.5m
加熱蒸気

加熱蒸気

給水出口
水室

約1.8m

マンホール

＾管支持板

凝縮液ドレン

伝熱管

シャーリング

押え板バックアップリング

第５高圧給水加熱器仕様
セットボルトマンホールカバー

マンホール部拡大図

Φ４００型 式
シールガスケット

Φ６００給水入口

伝熱管

横置Ｕチューブ式

材 料

ステンレス鋼寸 法

外径15.8×厚さ1.2mm

本 数

1,676本※
第５高圧給水加熱器１Ａ

第５高圧給水加熱器全景

マンホール位置(※から)マンホールからの漏えい状況写真

マンホールカバー
シールガスケット
バックアップリング

マンホール取り外し状況

バックアップリング

シールガスケット

マンホールカバー

隙間測定

バックアップリングとシールガスケットの間に隙間が存在。
バックアップリングを引き抜こうとしたが、容易には引き抜けなかった。
↓
引っかかっていた。

用語解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが主給水ポンプを境にして、上流側のものを低圧給水加熱器、下流側のものを高圧給水加熱器という。
第５給水加熱器は、Ａ、Ｂ２台ある。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成19年５月31日(木)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
15:10 15:20 15:30 15:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１５１４１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２６２６２６
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２
１１
１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２５
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０１９２０１９
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１３１４１４１３
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４１４１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３
１３１５１４力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:50 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２２４６２４１５３５１６２０４１２１２６４６２６１２３９１３２６４３２３２０３６２３１４３９１６１３４１１６１４４１１５１２４２１４１３４１１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 15、 16年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。