［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機送電線主保護リレーの故障について
19 ．９．10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１９年 ８月２１日１６時４０分
１号・２号・３号 ・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月21 日( 火)17時20分、四国電力( 株) から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８月21 日(火)16 時40分、通常運転中の伊方３号機において、送電線（四国中央西幹線１Ｌ）主保護リレーの異常を示す信号が発信した。
２ 原因は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
８月23 日( 木)10時45分、四国電力( 株) から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、主保護リレー装置内にある整定カードの不調により異常を示す信号が発信したものと推定された。
２ このため、当該カードの取替えを行い、運転状況を確認していたが、８月23日10時30分、正常であることを確認し、通常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％）・停止中
運転中（出力100％）・停止中
運転中（出力102％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月 ２１日（ 火 ） １７時 ２０分

増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 912MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：８月 ２１日２．場所：

伊方発電所３号機

３．状

況：地震・ その他

１６時４０分
屋外開閉所

伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日１６時４０分、送電線（四国中央西幹線１Ｌ）の主保護リレー※の異常を示す信号が発信したことにより、点検および調査を行うこととしました。

発生状況
概
要

なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※送電線保護リレーは、落雷等による事故時、送電線の異常を検出し保護（事故箇所をしゃ断）するもので、主装置と後備の保護リレーが２系統設置されている。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

８月 ２３日（ 木 ） １０時

発

伊方発電所

岡﨑信

者

当 該 機

号 機

４５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．３号機 出力 912MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２． 第回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月 ２１日 １６時４０分
２．場
所： 伊方発電所３号機 屋外開閉所
３．状況：
伊方発電所３号機は通常運転中のところ、８月２１日１６時４０分、送電線（四国中央西幹線１Ｌ）の主保護リレー※１の異常を示す信号が発信したことにより、点検および調査を行うこととしました。
〔第１報にてお知らせ済み〕

発生状況
概
要

調査の結果、主保護リレー装置内にある整定カード※２の不調により異常を示す信号が発信したものと推定されました。このため、当該カードの取替を行い、その後、運転状況を確認しておりましたが、本日１０時３０分、正常であることを確認し、通常状態に復旧しました。なお、原因については、引き続き調査いたします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※１

送電線保護リレーは、落雷等による事故時、送電線の異常を検出し保護（事故箇所をしゃ断）するもので、主装置と後備の保護リレーが２系統設置されている。
※２ 事故時にしゃ断器を動作させるための設定値（電流、電圧等）を設定するカード

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方３号機 ５００ｋＶ送電線概略系統図

川内変電所

四国中央西幹線
１号線

四国中央西幹線
２号線

遮断器

遮断器伊方発電所

保護リレー装置
主保護リレーＢ装置

後備リレーＢ装置
保護リレー装置

主保護リレーＡ装置

遮断器

伊方３号機

当該箇所

後備リレーＡ装置

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器○湿 分分離加熱器
高 圧 ター ビ ンを 出 た蒸 気を 加 熱し 、 蒸気 中 の水 滴を除 去する。

（ 高 圧タ ービ ン へ）

保護 リレー

主保護リレーの故障○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

遮 断器

緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止時 の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去 冷却器

変圧器

発電機
余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

高圧タービン

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピッ ト取水口

Ｍ

○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注
水量を 調整する。

循環水ポンプ

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

四国中央西幹線１Ｌ−Ａ盤

保護リレー異常警報表示

四国中央西幹線１Ｌ−Ａ盤

異常信号発信四国中央西幹線１Ｌ−Ａ主保護リレー

不調カード挿入位置
不調カード抜取状態

整定カード(新品)用語の解説○送電線保護リレー
落雷等による事故時に送電線の異常を検出し保護（事故箇所を遮断）するもの
で、主装置と後備の保護リレーが２系統設置されている。
主装置保護リレーが不良の場合は、後備保護リレーが作動する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成19年８月21日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
16:20 16:30 16:40 16:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２２２２２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１４１４１４媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１１１２１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２５大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４１４１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３１３１３１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１２１３１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１３１３※降雨の状況： 有 ・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
17:00 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２２４６２４１４３５１６１９４１２１２５４６２６１２３９１３２６４３２３２０３６２３１４３９１６１３４１１６１３４１１５１２４２１４１３４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。