一 級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験 Ａ
受験番号

１

ボＡ１／５

（ボイラーの構造に関する知識）問

１

蒸発熱と臨界圧力との関係に関し、次のうち正しい問

３

ボイラー水の循環に関し、次のうち誤っているものはどれか。

ものはどれか。

（１）水管ボイラーでは、水管内部に蒸気が停滞したり、（１）蒸発熱は、圧力が低くなるほど大きくなり、ある蒸気だけになったりすると、管の過熱を生じて焼損圧力に達すると一定になる。この圧力を臨界圧力という。

をきたすおそれがある。

（２）蒸発熱は、圧力が低くなるほど小さくなり、ある（２）強制循環式水管ボイラーの循環ポンプは、上昇管圧力に達すると０になる。この圧力を臨界圧力という。の途中に設けられている。

（３）蒸発熱は、圧力と温度の数値が等しくなったとき（３）自然循環式水管ボイラーは、降水管内の水と上昇０になる。このときの圧力を臨界圧力という。

管内で発生する蒸気と水の混合体との密度差によっ（４）蒸発熱は、圧力が高くなるほど小さくなり、あるて自然に水を循環させている。

圧力に達すると０になる。この圧力を臨界圧力という。

（４）水管ボイラーの降水管は、外部から加熱しないこ（５）蒸発熱は、圧力が高くなるほど大きくなり、あるとが大切である。

圧力に達すると一定になる。この圧力を臨界圧力という。

（５）強制循環式水管ボイラーは、水管を自由に配置でき、流動層ボイラーとして、中圧、低圧用にもかなり用いられている。

問２

炉筒煙管ボイラーに関し、次のうち正しいものはどれか。

（１）後部煙室が後部鏡板の外側にあるものをウエットバック式という。
（２）戻り燃焼方式は、後端の閉じられた炉筒を用い、燃焼火炎が炉筒後部で反転して前方に戻るものである。
（３）燃焼ガスが前部から後部へ流れ、後部で反転して前部へ戻るまでの流れを１パスと称している。
（４）伝熱面の多くは水中部に設けられているので、水の強制循環が必要である。

問

４

各種ボイラーの構造と特徴に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）廃熱ボイラーは、高温の廃ガス熱を利用して蒸気を発生させるものであるが、腐食性ガスを含む廃ガスも多いのでガス流速、伝熱面の配置などに特別の注意が必要である。
（２）特殊熱媒ボイラーは、大気圧における飽和温度が水より高い有機熱媒を使用して、工場における作業工程の熱源として利用する。
（３）炉筒煙管ボイラーは、ボイラーの胴中に炉筒と煙（５）他のボイラーと比べ、構造が複雑で内部は狭いが、管群の両方を設けた内だき式ボイラーで、一般に径掃除や検査が容易であるよう工夫されているので、の大きい波形炉筒１本と煙管群を組み合わせてでき給水処理が簡単である。ている。
（４）流動層ボイラーが従来形のボイラーと大きく異なるところは、常に流動する媒体粒子と接触する層内過熱器の存在であり、一般にこれらの伝熱管は垂直に配置されている。
（５）貫流ボイラーは、管の入口と出口の間の大きい圧力差によってボイラー水の流動を行わせるので、管を自由に配置することができ、高圧大容量用としても小形低圧用としても用いられている。

１ボＡ２／５

問５

安全弁及びその排気管に関し、次のうち誤っている

問

７

シーケンス制御の次のような基本回路の説明として、誤っているものは（１）〜（５）のうちどれか。

ものはどれか。
（１）吹始め圧力とは、入口側の圧力が増加して、出口側で流体の微量な流出が検知されるときの入口側のＢＳ １ＢＳ ２圧力をいう。

１（２）吹出し圧力とは、安全弁がポップ（pop）して、蒸気Ｒ１番地

Ｒ１ -１が勢いよく吹き出すときの入口側における圧力をいう。

Ｌ２（３）吹止り圧力とは、安全弁が閉鎖し、蒸気の流れが実質的に止まってリフトがゼロとなったときの入口側における圧力をいう。

ＢＳ １ ､ＢＳ ２

ボタンスイッチ（４）安全弁軸心から安全弁の排気管中心までの距離は、Ｌ表示灯

なるべく大きくして吹出し時に弁の取付管台に過大

Ｒ１

電磁リレーな力がかからないようにする。

Ｒ１ -１

電磁リレー接点（５）排気管には、各部の熱膨張の影響を防ぐため、膨（１）ボタンスイッチＢＳ １ を押すと、電磁リレーＲ １ は張継手を設けるなどする。

オンになり表示灯Ｌが点灯する。
（２）リレーＲ １ の作動により接点Ｒ １ - １ はオンになる。
（３）ボタンスイッチＢＳ １ を押すのを止め、ＢＳ １ がオフになっても表示灯Ｌは点灯を続ける。
（４）再度ボタンスイッチＢＳ １ を押すと、ＢＳ ２ がオフになるので表示灯Ｌが消える。
（５）この回路はセルフホールド回路の一つである。

問

６給水ポンプ等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）渦巻きポンプは、遠心ポンプの一つでディフューザポンプと異なり案内羽根を有している。

問８

温度調節器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）バイメタル式は、温度により膨張率の異なる２種類の薄い金属板を張り合わせたバイメタルにより接点をオンオフする。

（２）ディフューザポンプは、段数を増加することによ（２）溶液密封式は、液体又は気体の温度による体膨張って圧力を高めることができるので、多段ディフュを利用しており、封入されている液体や気体が経年ーザポンプは高圧ボイラーに適している。

変化しても誤差が少なく信頼性が高い。

（３）給水弁と給水逆止め弁をボイラーに取り付ける場（３）金属の電気抵抗が温度によって一定の割合で変化

合には、給水弁をボイラーに近い側に取り付ける。

する。この性質を利用して温度を測定するものが測（４）給水内管の取付け位置が高すぎると水面が低下したとき、蒸気部に内管が露出し給水時にウォータハンマを起こすおそれがある。
（５）温水暖房ボイラーでは、一般的に温水循環ポンプを用いて強制循環方式とすることが多い。

温抵抗体である。
（４）２種類の材質の異なる金属線の両端を接合し、ループをつくり、両端で温度差を生じさせると、回路中にその金属特有の熱起電力が発生する。この原理を利用するものが熱電対式である。
（５）電子式温度調節器は、熱電対、測温抵抗体等の温度センサをプロセスセンサとして入力し、制御出力としてコントロールモータ、電磁弁を制御するなど高精度、高感度な制御ができる。

１

ボＡ３／５

（ボイラーの取扱いに関する知識）問

９ボイラーの溶接に関し、次のうち誤っているものは

問１１

ボイラーの点火操作に関し、次のうち正しいものはどれか。

どれか。
（１）応力除去は、溶接部の残留応力を緩和するととも（１）自動起動で着火しない場合、水位、燃料圧力、油温、低燃焼位置などによりロックされていることが多いに、溶接部を軟化し、溶接部の性質を向上させる。

ので、手動に切り替えて点火する。

（２）アーク溶接は、溶接しようとする２つの鋼材の接合面に大電流を流し、この抵抗熱により接合面を溶（２）手動操作では、Ａ重油も粘度が噴霧条件に適するよう加熱する必要がある。

かして接合する。
（３）胴の長手継手や胴と鏡板との溶接は、突合せ両側（３）バーナが上下に２基配置されている場合の手動操作による点火は、上方のバーナから点火する。

溶接を行う。
（４）管 の 溶接 には 、不 活性 ガス を用 いる テ ィグ 溶接（４）パイロット点火方式では、パイロットバーナの点火後に主燃料遮断弁が開く。

（タングステンイナートガスアーク溶接）やミグ溶接（金属イナートガスアーク溶接）も使用される。

（５）ガスだきボイラーの点火用火種は、できるだけ火力の小さなものを使用する。

（５）溶接継手の効率は、溶接継手の種類及び放射線検査の有無で異なる。

問１０

次のような仕様のボイラーに使用される重油の低発熱量の近似値として、正しいものは（１）〜（５）の問１２

ボイラーの運転中の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水面計の機能を正確に保つための機能試験の励行と、うちどれか。

常時、水位を監視することが必要である。
項
蒸目
発性量

発 生蒸 気 の能等（２）運転中、水面計の水位に全く動きがない場合は、

１０t/h

元弁が閉まっているかどこかに詰まりを生じている

２７７５kJ/kg

可能性があるので、直ちに機能試験を行う。
（３）水位はできるだけ一定に保つように努め、どうし比エンタルピ
給 水 温 度２４℃

ボイラー効率８５％

燃 料消 費 量７５０kg/hても水位が低下する場合は燃焼を抑える。
（４）給水ポンプ出口側の圧力計により給水圧力を監視し、ボイラーの圧力との差が減少気味のときは、給水管路の詰まりなどを調べる。

（１）２０９００kJ/kg（５）常に、本体の圧力計の指示を監視し、異常を感じ（２）３０２００kJ/kg

たときは圧力計を取り替えて比較試験をする。

（３）３４３００kJ/kg（４）４０３５０kJ/kg（５）４１９６０kJ/kg

１

ボＡ４／５

問１３

蒸気噴射によるスートブローに関し、次のうち誤っ問１５いるものは次のうちどれか。ているものはどれか。
（１）スートブローを行う際には、十分にドレンを切っ（１）水面計の機能試験は毎日行い、プライミングやフォーミングなどを生じたときは、その直後にも行う。て乾燥した蒸気を用いる。
（２）スートブロワが複数の場合、燃焼ガスの流れに沿（２）水面計の機能試験は、たき始めに圧力がある場合は蒸気が上がり始めたときに行い、圧力のない場合って上流側から行う。

は点火直前に行う。

（３）燃焼が軽いとき又は消火中にスートブローを行ってはならない。

（３）差圧式の遠隔水面計では、途中に漏れがあると著しい誤差が生ずるので、漏れを完全に防止する。

（４）スートブローを水管の同一箇所で長く行ってはならない。

水面測定装置の取扱い上の注意事項として、誤って（４）水面計が水柱管に取り付けられている場合は、水柱管下部の吹出し管により毎日１回吹出しを行い、（５）スートブローが終了したら蒸気の元弁とドレン弁水側連絡管のスラッジを排出する。

は確実に閉止する。

（５）水柱連絡管は、水側連絡管の途中にスラッジがたまりやすいので、水柱管に向かって下がりこう配となる配管は避ける。

問１４

燃焼の異常等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）燃焼中、燃焼室あるいは煙道内で連続的なうなりを発する現象をかまなりという。
（２）かまなりの原因には、燃焼によるもの、ガスの偏流によるもの、渦によるものなどが考えられる。
（３）火炎が息をつく原因は、空気の不足、燃料と空気の混合不良、バーナノズル部の不良などが考えられる。
（４）不完全燃焼による未燃ガスが、燃焼室以外の煙道で適量の空気と混合して再び燃焼することがあり、これを二次燃焼という。
（５）二次燃焼は、れんが積み、ケーシング又は空気予熱器などを焼損させたり、水管ボイラーでは水循環を乱すことがある。

問１６ボイラー水のブローに関し、次のうち正しいものはどれか。

（１）ブローに際して圧力がないとスラッジなどの排出ができないので、燃焼が強く蒸気圧力の高いときを選んでブローを行う。
（２）ブローに当たっては、漸開弁を先に開け、次に急開弁を開ける。
（３）鋳鉄製蒸気ボイラーは、復水を回収するためスラッジの生成が多く、ブローをひんぱんに行わなくてはならない。
（４）水冷壁のブローは、良好な水管理を行えばあまり考慮しなくてもよい。
（５）一人で２基以上のボイラーのブローを同時に行う
ときは、特にバルブ操作を誤らないように注意しなければならない。

１

ボ

Ａ５／５

問１７

ボイラーの劣化・損傷に関し、次のうち正しいもの

問１９素）に関し、次のうち誤っているものはどれか。

はどれか。
（１）円筒又は球体の部分が、外側からの圧力に耐えき（１）１ mg/ ç の溶存 酸素の除 去には７.８８mg/ ç の亜れずに急激に押しつぶされて裂ける現象をブリスタという。

硫酸ナトリウムが必要である。
（２）高圧ボイラーでは、ボイラー水中に亜硫酸ナトリ（２）アルカリ腐食は、熱負荷の高い管壁に近い部分でウムを過剰投入し、その残存量が多くなると硫化水素などが生成するおそれがある。

水中の遊離の水酸化ナトリウムの濃度が高くなりすぎて生ずる。

（３）ヒドラジンは、反応生成物が窒素と水であり、ボイラー溶解性蒸発残留物濃度が上昇しない利点があ（３）グルービングは、細長く不連続な溝状の腐食で、るため、高圧ボイラーに使用される。

主として水に含まれる二酸化炭素、酸素の作用により生ずる。

（４）１ mg/ ç の溶 存酸素の 除去のため には、そ の１０倍に当たる１０mg/ ç のヒドラジンが必要である。

（４）鋳鉄製ボイラーの各セクションに割れが生ずる原因の大部分は、アルカリ腐食によるものである。

（５）過剰に投入されたヒドラジンは、アンモニアと窒素に分解されるが、アンモニアが復水中に多量に含（５）ピッチングは、粟粒、豆粒大の点状の腐食で、主まれると銅系金属を腐食させる。

として水に溶存する塩素の作用により生ずる。

問１８ボイラー水に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）ボイラー水に含まれる酸素は、直接腐食作用をもっているほか、他の物質との化学作用により腐食を助長させる。
（２）懸濁物には、りん酸カルシウムなどの不溶物質、給水中に含まれる酸素のボイラー系統内処理（脱酸問２０

蒸発量が１日１０ｔの炉筒煙管ボイラーで、ボイラー水の塩化物イオンの許容濃度を４５０mg/ç とするとき、必要なブロー量の近似値は、次のうちどれか。
ただし、給水の塩化物イオン濃度は、１５㎎/çである。

（１）

９.８㎏/ｈ

微細なじんあいなどがあり、キャリオーバの原因と（２）１４.４㎏/ｈなる。

（３）１６.２㎏/ｈ（３）酸消費量は、水中に含まれる水酸化物、炭酸水素塩などのアルカリ分を示すものである。

（４）２０.２㎏/ｈ（５）３４.８㎏/ｈ（４）硬度は、水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量をこれに対応する水酸化ナトリウムの量に換算して試料１ ç 中の㎎数で表す。
（５）濁度は、水中に懸濁する不純物によって水が濁る程度を示すもので、蒸留水１ ç 中に白陶土（カオリン）１㎎を含む濁り度を濁度１度とする。

（午前終り）

一 級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験 B
受験番号

１

ボＢ１／５

（燃料及び燃焼に関する知識）問

１

重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問３

気体燃料に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）天然ガスを、冷媒を用いて常圧で−１６２℃に冷（１）質量比は、ある体積の重油の質量と、それと同体

却し、液化したものを液化天然ガス（ＬＮＧ）という。

積の水の質量との比である。

（２）液化天然ガス（ＬＮＧ）は、硫黄分をほとんど含（２）凝固点とは、重油が低温になって流動性を全く失まないので公害防止対策上優れている。

う温度をいう。
（３）流動点とは、重油を一定条件下で冷却していき、（３）天然ガスのうち、湿性ガスは、メタン、エタンの試験管中の重油を傾けても１０秒間動かなくなった

ほか相当量のプロパン以上の高級炭化水素を含み、温度より２.５℃高い温度をいう。

常温常圧において液体分を凝出している。
えい（４）気体燃料は、いったん漏洩すると可燃性混合気を（４）重油は動粘度によって３種類（１種、２種、３種）に分類される。

つくりガス爆発を発生しやすいので、漏洩の防止、（５）粘度が適切でないと、吐出圧力の低下、ポンプ動漏洩検知等に注意する必要がある。

力の増大、微粒化液滴径の増大等の問題が生ずる。

問２

重油の添加剤に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）低温腐食防止剤は、燃焼ガス中の二酸化硫黄と反応させ、無水硫酸にして腐食を防止する。
（２）流動点降下剤は、重油の流動点を降下させ、低温度における流動性を増進する。
（３）スラッジ分散剤は、分離沈殿するスラッジを溶解又は表面活性作用により分散させる。
（４）水分分離剤は、油中にエマルジョン(乳化)状に存在する水分を凝集し沈降分離する。
（５）燃焼促進剤は、触媒作用によって燃焼を促進し、ばいじんの発生を抑制する。

（５）一般に、気体燃料の火炎は熱放射が大きい。

問

４

液体燃料の燃焼に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）バーナで良好な燃焼を行うには、油の良好な霧化が必要であり、そのためＢ重油で５０〜６０℃くらいの油温にしておく。
（２）Ｃ重油の場合には、８０〜１０５℃くらいに予熱することによってバーナに適した状態にする。
（３）重油の加熱温度が低すぎると、噴霧状態にむらができる。
（４）液体燃料は引火点が低いため、火災防止に注意を要する。
（５）バーナで噴霧された油は、送入された空気と混合し、バーナタイルの放射熱により徐々に気化する。

１

ボＢ２／５

問

５

理論空気量に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問（１）理論空気量とは、完全燃焼に必要な最小の空気量７（１）バーナのスタビライザは、燃料油を霧状に微粒化を理論的に算出したものをいう。

して、バーナ中心から炉内に向けて円すい状に噴射（２）水素１kgが完全燃焼するために必要な理論空気量は、する装置である。

３２６.７ｍ Ｎ である。

（２）低圧気流噴霧式油バーナは、比較的低圧の空気を（３）理論空気量の単位は、標準状態における空気の体積ｍ３Ｎ

霧化媒体として燃料油を微粒化するものである。
（３）高圧気流噴霧式油バーナは、比較的高圧の空気やを用い、液体及び固体燃料ではその質量１kgにつきｍ３Ｎ

重油バーナに関し、次のうち誤っているものはどれか。

蒸気を霧化媒体として燃料油を微粒化する。

/kgで表す。

（４）ロータリーバーナは、高速で回転するカップ状の（４）重油の理論空気量は、同じ質量の軽油の理論空気霧化筒により、油を筒の先端で放射状に飛散させ、量よりも大きい。

筒の外周から噴出する空気流によって霧化するバー（５）過剰空気とは、実際空気量と理論空気量との差でナである。

ある。

（５）ガンタイプバーナは、ファンと圧力噴霧式バーナとを組み合わせたものである。

問６

大気汚染物質の発生抑制対策等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）排ガス中のＮＯ Ｘ は、大部分がＮＯであるが、煙突から排出されると大気中のＯ ２ で酸化されてＮＯ ２ になる。
（２）燃焼用空気を一次と二次に分けて供給し、燃焼を二段階で完結させるようにした燃焼は二段燃焼と呼ばれ、ＳＯ Ｘ の低減に有効である。
（３）ＮＯＸ は、燃料中のＮ分に起因するフューエルＮＯ Ｘと、空気中のＮ ２ に起因するサーマルＮＯ Ｘ とに区分される。
（４）ＮＯ ２ は、人体に対してはＳＯ ２ と同様に有害で、酸性雨の原因物質となる。

問８

ガスバーナに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）拡散形ガスバーナは、ガスと空気を別々に噴出し、拡散混合しながら燃焼させるバーナである。
（２）拡散形のうち、アニュラ形ガスバーナは、ガスチャンバに多数のガス噴射孔が設けられているものでパンチングプレートなどのフラットプレート・コーンプレートで保炎する。
（３）拡散形のうち、マルチ・スパッド形ガスバーナは、燃料管の端部に複数個のガス噴射孔のあるもので、スワラやシールドで保炎する。
（４）拡散形のうち、リング形ガスバーナは、リング状の燃料管の円周に沿って多数のガス噴射孔が設けられている。

（５）濃淡燃焼は、複数のバーナの一方を低空気比で燃（５）予混合形ガスバーナは、火炎が短く、高い火炎温焼し、他方を高空気比で燃焼して全体として適正な度を得られることが特徴であるが、調節を誤ると逆空気比で運転しようとするものである。

火の危険性がある。

１ボＢ３／５（関係法令）
問

９ファン（送風機、通風機）に関し、次のうち誤って

問１１

ボイラー及び圧力容器に関し、次のうち正しいものはどれか。

いるものはどれか。
（１）多翼形ファンは、羽根車の外周近くに浅く幅長で（１）ゲージ圧力０.１ＭPa、伝熱面積９ｍ ２ の温水ボイ前向きの羽根を多数設けたものであり、シロッコファ

ラーは、小型ボイラーである。
（２）内 容 積 が０ .０ ３ ｍ ３ で、 ゲ ー ジ圧 力 ０ .２ ＭP aンとも呼ばれる。
（２）多翼形ファンは、小型、軽量、安価であるが、羽以上の気体を内部に保有する容器は、第二種圧力容根の形状がぜい弱であるため高温、高圧、高速には器である。
（３）ゲージ圧力０.１ＭPa、伝熱面積１ｍ ２ の蒸気ボイ適さない。
（３）プレート形ファンは、中央の回転軸から放射状に６〜１２枚のプレートを取り付けたものである。

ラーは、小型ボイラーである。
（４）ゲージ圧力０.１ＭPa、伝熱面積１５ｍ ２ の貫流ボ

（４）プレート形ファンは、強度があり、摩耗、腐食にイラーは、小型ボイラーである。
（５）ゲージ圧力０.２ＭPa、内容積が０.２ｍ３ の反応器は、強く、プレートの取替えも容易である。
（５）ターボ形ファンは、主板及び側板の間に８〜２４小型圧力容器である。

枚の前向きの羽根を設けたもので、効率は良いが、風圧を高くすることができない。

問１０

ボイラーの熱損失に関し、次のうち誤っているものはどれか。

は 、排ガスの温度を ｔ g (℃)、大気 温度を ｔ o(℃)、乾き排ガス中のＣＯ ２ の容積比を ＣＯ ２ (％)とすると％式で概算できる。
（２）ボイラーの周壁からの放熱による損失は、小容量ボイラーでは、一般に熱損失の２〜５％の値になる。
（３）過剰空気を少なくし、完全燃焼を行わせ、かつ、ボイラー伝熱面の清掃などを行って熱吸収を良くすることが、熱損失を少なくする基本事項である。
（４）不完全燃焼ガス熱による損失とは、燃焼ガス中にＣＯやＨ ２ などの未燃ガスが残ったときの損失のことである。
（５）煙突から排出されるガスの保有熱による損失は、一般に各種熱損失のうち最大である。

ボイラー室に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

（１）重油燃焼方式のボイラーの排ガスの熱損失 Ｌ (％)

Ｌ ＝０.６８(ｔ g−ｔ o )/(ＣＯ ２ )問１２（１）移動式ボイラーは、建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
（２）ボイラーの最上部から天井までの距離は、原則として１.０ｍ以上としなければならない。
（３）胴の内径が５００mm以下で、長さが１０００㎜以下の立てボイラーの外壁から壁、その他ボイラーの側部にある構造物までの距離を、原則として０.３ｍ以上としなければならない。
（４）ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側 から０.１５ ｍ以内に ある可燃物 は、金属 材料で被覆しなければならない。
（５）ボイラーの外側から重油サービスタンクまでの距離は、原則として１.２ｍ以上としなければならない。

１ボＢ４／５

問１３

就業制限等に関し、法令上、誤っているものは次の

問１５

附属品の管理に関し、関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

うちどれか。
（１）ゲージ圧力が０.２ＭPa、伝熱面積が１４ｍ の温２（１）過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するよう調整すること。

水ボイラーは、ボイラー取扱技能講習を修了した者では取り扱うことができない。

（２）燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

（２）普通ボイラー溶接士は、溶接部の厚さが２５㎜のボイラーの溶接業務を行うことができる。

（３）蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこ２れと接近した位置に現在水位と比較できるよう表示（３）伝熱面積が３ｍ の蒸気ボイラーを据付けるときは、すること。

ボイラー据付け工事作業主任者を選任する必要はない。
（４）ボイラー取扱技能講習を修了した者は、伝熱面積（４）安全弁が２個以上ある場合において、１個の安全２が３ｍ の蒸気ボイラーを取り扱うことができる。

弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したと（５）胴の内径が７５０mm、長さが１３００mmの蒸気ボきは、他の安全弁を最高使用圧力の４％増以下で作動するように調整することができる。

イラーは、ボイラー整備士でなくても整備することができる。

（５）圧力計は、その内部が凍結し、又は８０℃以上の温度にならない措置を講ずること。

問１４ボイラー（小型ボイラーを除く。）の次の箇所を変問１６最高使用圧力１.６ＭPa、伝熱面積が９７ｍ ２ の２胴更しようとするとき、所轄労働基準監督署長にボイラ形水管ボイラーに取り付けられた水面測定装置として、ー変更届を提出する必要がないものはどれか。

関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）燃 焼 装 置（１）水柱管には鋳鉄製のものが使用されている。

（２）エコノマイザ（２）水面計のガラス管の最下部が、安全低水面を指示（３）管 ス テ ー（４）鏡板（５）煙管する位置に取り付けられている。
（３）水柱管の水側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造としている。
（４）蒸気側連絡管を水柱管に取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位より下としている。
（５）水柱管に平形反射式水面計が２個取り付けられている。

１ボ

Ｂ５／５

問１７

ボイラーに取り付ける温度計及び圧力計に関し、関問１９ボイラーの附属装置、附属品に関し、関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

係法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）蒸気ボイラーには、過熱器の出口付近における蒸（１）過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を気の温度を表示する温度計を取り付けなければなら設計温度以下に保持することができる安全弁を備えない。

なければならない。

（２）温水ボイラーの水高計の目盛盤の最大指度は、常（２）ドレンがたまる位置に蒸気止め弁を設ける場合には、ドレン抜きを備えなければならない。

用 圧力の１ .５倍以上３ 倍以下の 圧力を示す 指度でなければならない。

（３）蒸気ボイラーには、ガラス水面計を２個以上取り（３）温水ボイラーには、ボイラー出口付近における温付けなければならないが、胴の内径が７５０㎜以下水の温度を表示する温度計を取り付けなければならの蒸気ボイラーでは、ガラス水面計でない水面測定ない。

装置２個以上とすることができる。

（４）温水ボイラーでは、水高計に代えて圧力計を取り（４）最高使用圧力１ＭPa以上の蒸気ボイラー（移動式ボイラーを除く。）の吹出し管には、吹出し弁を２付けることができる。

個以上又は吹出し弁と吹出しコックをそれぞれ１個（５）蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る以上直列に取り付けなければならない。

蒸気側連絡管には、圧力計を取り付けなければならない。

（５）２以上の蒸気ボイラーの吹出し管は、ボイラーごとにそれぞれ独立していなければならない。

問１８

給水装置に関し、関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）給水内管は、取り外しができる構造でなければならない。

問２０

鋳鉄製ボイラーの附属品に関し、関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）蒸気ボイラーには、スケールその他の沈殿物を排出できる吹出し管であって吹出し弁又は吹出しコッ（２）蒸気ボイラーには、原則として最大蒸発量以上をクを取り付けたものを備えなければならない。

給水できる給水装置を備えなければならない。

（２）温水ボイラーには、ボイラー本体又は給水入口付（３）蒸気ボイラーであって燃料の供給を遮断してもなおボイラーへの熱供給が続くものは、随時単独に最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を２個備えなければならない。
（４）近接した２以上の蒸気ボイラーを結合して使用する場合には、当該結合して使用する蒸気ボイラーを１の蒸気ボイラーとみなして給水装置を取り付けることができる。
（５）貫流ボイラーの給水装置の給水管には、ボイラーに近接した位置に、給水弁及び逆止め弁を取り付け近に水高計を取り付けなければならない。
（３）水道管から給水する場合の給水管は、返り管に取り付けなければならない。
（４）温水ボイラーでゲージ圧力０.３ＭPaを超えるものには、温水温度が１２０℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない。
（５）暖房用温水ボイラーで、開放型膨張タンクに通ずる逃がし管であって、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができるものを備えたものは逃がし弁を設けなくてもよい。

なければならない。

（終り）