［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方発電所放射線管理用計算機の不具合について
19．５．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１９年 ４月 ７日１５時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
４月７日(土)16時00分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方１、２、３号機放射線総合管理システムの機能に異常があることを、15時30分頃、放射線管理員が確認した。
２ 詳細は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
４月９日(月)14時50分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、２系統ある放射線管理用計算機のうち、主系計算機のデータ記録装置用の電源ユニットが不調であることが確認できたことから予備品と取り替えた。
２ 当該計算機の確認運転を実施し、４月９日(月)14時30分、正常に復帰したことを確認した。
３ 本事象において、主系から従系計算機へ自動で切り替わらなかったことから、今後調査を実施する。との連絡があった。
なお、運転監視に用いるデータはこのシステムを通さず、中央制御室にある監視計器に直接送られており、データは取得できていた。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

４月

発

伊方発電所大地信者

当 該 機号 機

７日（ 土 ）

１６時００分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１.１号機出力 578MW、２号機 577MW、３号機 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２. 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・７日

地

１５時

震・ その他

１．発生日時：

４月

３０分頃

２．場

所：

事務別館３階（管理区域外）

３．状

況：

４月７日１５時３０分頃、伊方発電所１，２，３号機放射線総合管理システムの機能に異常があることを放射線管理員が確認しました。

発生状況
概要

詳細は調査中です。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

４月

発

信

伊方発電所

岡崎

当 該 機号 機者

９日（ 月 ）

１４時

５０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１.１号機出力 578MW、２号機 577MW、３号機 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２. 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・７日

地

１５時

震・ その他

１．発生日時：

４月

３０分頃

２．場

所：

事務別館３階（管理区域外）

３．状

況：

４月７日１５時３０分頃、伊方発電所１，２，３号機放射線総合管理システムの機能に異常があることを放射線管理員が確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概要

調査の結果、２系統ある放射線管理用計算機※のうち、主系計算機のデータ記録装置用の電源ユニットが不調であることが確認できたことから予備品と取替えました。
その後、当該計算機の確認運転を実施し、本日１４時３０分、正常に復帰したことを確認しました。
本事象において、主系から従系計算機へ自動で切り替わらなかったことから、今後調査を実施します。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※放射線管理用計算機
伊方発電所の施設内および周辺環境のモニタ等のデータを収集し、表示する業務支援用システムであり、インターネットでの発電所状況表示にも使用している。
なお、運転監視に用いるデータはこのシステムを通さず、中央制御室にある監視計器に直接送られる。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。
○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

放射線管理用 計算機の不 具合○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

<中央制御室>

焼却炉
使用済
燃料

テレメータ

放射線管理用計算機システム

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット

管 理区 域内 で使 用し た
清 掃用 の紙 や布 等を 焼却し、 体積を減らす。

中央制御盤

放射線監 視 装 置 野外モニタ盤
モニタ

モニタリングステーション放射線管理用計算機システム概要図

データ

中央制御室

運転情報

原子炉盤
ＲＭＳ盤
野外モニタ盤
中央制御室 端末

野外モニタ

気象観測装置

放射線監視装置（RMS）

放射線管理用計算機

事務所等 端末

Ⅰ系計算機（主系）
テレメータ装置
データ記録装置
PRモニタ
Ⅱ系計算機（従系）
愛媛県
データ記録装置当該箇所

四国電力
ホームページ

放射線管理用計算機

計算機前面

計算機背面

データ記録装置
・６段全てが「データ記録装置」に該当。
・各段毎に電源ユニットが内蔵されている。
・今回不調となった電源ユニットは、最下段に内蔵されていたもの。

不具合のあった電源ユニット

用語解説○放射線総合管理シス テム
伊 方発電所の 施設内及び 周辺環境の モニタ等の データを 収集し表示する業 務支援用 システム 。イン ターネッ トでの発電 所状況表 示にも使用している。
な お、運転監 視に用いる データはこ のシステム を通さず 、中央制御室にある監視計器に直接 送られる。

○放射線管理用計算機
放 射線総合管 理システム 構成機器の ひとつで、 収集した データを管理・表示するために演算 処理する計算機。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成19年４月７日(土)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻15:10 15:20 15:30 15:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１４１５１４１４媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９２０１９２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２６２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１１２１１１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２７２６大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０２０２０２０
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１３
１４１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１３
１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３１２
１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１３１３※降雨の状況：有・無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:50 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２３４６２４１５３５１６１９４１２１２５４６２６１１３９１３２６４３２３２０３６２３１５３９１６１４４１１６１３４１１５１２４２１４１３４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。