住宅用火災警報器シリーズ総合カタログ

ホーチキ の住宅用火災警報器は取 り 付 け る 人・使 う 人 に と っ て﹃かんたん ﹄で﹃優しい ﹄警報器ですあなたの家にピッタリ こだわりの警報器
天井にも壁にもフィットするフォルム。

実物大オリジナル高品位スピーカーの採用で、警報音がよりクリアに。
ホーチキの警報器は、もっと高機能に進化します。

30%DOWN！

スマートデザイン
当社比30 ％ ダウン

どんな部屋にもマッチする
スタイリッシュなデザイン！

SS-2LT

起動前は、CPUを眠らせる
Sleepモード で電力の消費を最低限に抑える。

引掛フックにより、壁への取り付けがかんたん。
天井取付の場合は折り取れます。

指がフィットするテストボタン。
設置前に1秒以上長押しすることで、かんたんに電源起動。

高品位なオリジナルスピーカーの採用で、90dB/m以上の大音量の警報音がよりクリアに。

ラーニング機能をつかさどる制御部。

ハニカム（蜂の巣）
メッシュ構造網により煙 の 流 入性 を 最 大 限 に高めつつ、虫・ほこりを内部に侵入しにくくしています。

取り付けに必要な取付ネジ等は同梱

裏面の取付板を利用して天井にも取り付け可能

ハニカムメッシュ

住宅用火災警報器の設置は消防法で定められています。

設置して10年 が本体交換 の目安 です。

電池寿命は約10年

埃などによる目詰まり（煙式の場合）電子部品の劣化

何れの原因からも火災警報器としての機能が低下し、火災を感知しなくなるリスクが高まります。
新しい警報器への交換をおすすめします。

設置義務化
時期※1
（全国）

2006年6月1日（平成18年6月1日）

交換時期
（目安）

2016年〜（平成28年6月1日）※1：東京都では2004年（平成16年10月1日）
から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されています。

「ピッ…」

一般社団法人日本火災報知機工業会でも10年での取り替えを推奨しています。

あれ？ この音、何の音？
約10年経過した警報器からの「電池切れ警報」かもしれません。
早めの本体交換をおすすめします。

取り替えるなら 防災専業メーカー ホーチキの警報器がおすすめです。

独自のテクノロジーが凝縮された、ホーチキの警報器。
火災の煙と湯気を識別するなどクオリティはもちろんのこと、デザインや使いやすさにも徹底的にこだわっています。

取り付け かんたん

電池セット不要

壁に付属のネジや石こうくぎをあらかじめ電 池 が 内 蔵されて打ち込み、吊すだけの かんたんいるので、わずらわしい電池セット取り付けです。

が 不 要 で す 。テストボタ ン をもちろん、天井付けも可能です。

長押しするだけで監視をスタート
監視をはじめます

設置環境を自動で学習取り付けた部屋の環境を警報器自身が学習。
煙が頻繁に発生する台所や煙が発生しにくい寝室など、設置環境にあわせて警報が鳴るまで の 時 間を自 動 的 にコントロールします。
（ラーニング機能）●煙式のみの機能です。

します。
独自の 特許技術

間違い警報を最小限にする
ハニカム状（蜂の巣 形 状）の煙流入孔を採用。火災による煙は入りやすく、虫や埃は入りにくい構造。非火災報を低減します。
●煙式のみの構造です。

住宅用火災警報器一覧

種別

住宅用火災警報器（単独型）

仕様

煙式（光電式2種）

外観

商品

記

号

SS-2LT-10HCC

SS-2LTHA-10HCC型

式番号

住警第29〜1号

住警第2022〜6号

用途

壁掛け・天井付け共用型、屋内仕様
赤色LED(火災時点滅)

動作

表示灯

火災

警報音音
警報

停

2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です

圧約90dB(当社測定値)

止テストボタンと兼用

火事です」

約14分間※1

警 報 停止 保 持 時 間
電源

リチウム電池(内蔵)定格

DC3V, 300mA命

約10年（電池寿命は使用条件によって異なります）

電池寿

自 動 試 験 機 能

故障：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ故障です×3」（約1時間おき）

電池切れ検知機能

電池切れ：
「ピッ」
（約50秒おき）「ピッ電池切れです×3」（約1時間おき）

警報

使用周

出力波

数

無電圧a接点出力・DC30V、500mA(無極性)※２ーー

使 用 温 度 範 囲

0〜40℃(結露しないこと)

外形寸法(mm)(W)94.5×(Ｈ)94.5×(Ｄ)27.5(取付板使用時)

質量

色

彩

約100g(電池、取付板含む)
ホワイトアイボリー

マンセル値5Y9/0.5近似色（つやけし）

保証

期

間1年

取付方法

壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用(取付ネジ、石こうくぎ同梱)※１：警報停止中でもいったん煙が抜ける（煙式）、熱がなくなる（熱式）と、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。 ※２：警報出力の接続には附属のコネクタ式リード線

ご注意：無線連動型の警報器間の信号到達距離は約100ｍ。
（障害物のない場所での水平見通し距離）設置する建物の構造や間取りおよび使用材料により信号到達距離は縮ま住宅用火災警報器(無線連動型)
煙式（光電式2種）

SS-2LRＡ-10HCC

SS-2LRAＨ-10HCC
住警第29〜7号
壁掛け・天井付け共用型、屋内仕様
赤色LED(火災時点滅)

連動元：2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です 火事です」
連動先：2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、別の警報器が作動しました」
約90dB(当社測定値)
テストボタンと兼用
約14分間※1
リチウム電池(内蔵)DC3V, 350mA
約10年（電池寿命は使用条件によって異なります）
故障の連動元：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ故障です×3」（約1時間おき）
連動先：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ別の警報器が故障です×3」（約1時間おき）
電池切れ連動元：「ピッ」（約50秒おき）「ピッ電池切れです×3」（約1時間おき）
連動先：
「ピッ」
（約50秒おき）「ピッ別の警報器が電池切れです×3」（約1時間おき）
無電圧a接点出力・
DC30V、500mA(無極性)※２ー

426.825ＭＨｚ、426.800ＭＨｚ、426.775ＭＨｚ、426.500ＭＨｚ
0〜40℃(結露しないこと)(W)100×(Ｈ)100×(Ｄ)46.7(取付板使用時)
約155g(電池、取付板含む)
ホワイトアイボリー マンセル値5Y9/0.5近似色
1年
壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用(取付ネジ、石こうくぎ同梱)

線を使用してください。

まります。
また、設置場所の環境等の影響により通信ができない場合があります。機能をよくご理解の上、ご使用ください。

住宅用火災警報器（単独型）

住宅用火災警報器(無線連動型)

熱式（定温式）

熱式（定温式）

SS-FL-10HCCA

SS-FLH-10HCCA

SS-FKA-10HCC

SS-FKAH-10HCC

住警第26〜70号

住警29〜8号

壁掛け・天井付け共用型、屋内仕様

壁掛け・天井付け共用型、屋内仕様

赤色LED(火災時点滅)

赤色LED(火災時点滅)

2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です

火事です」

連動元：2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です 火事です」
連動先：2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、別の警報器が作動しました」

約90dB(当社測定値)

約90dB(当社測定値)

テストボタンと兼用

テストボタンと兼用

約14分間※1

約14分間※1

リチウム電池(内蔵)

リチウム電池(内蔵)DC3V, 300mA

DC3V, 350mA

約10年（電池寿命は使用条件によって異なります）

約10年（電池寿命は使用条件によって異なります）

故障：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ故障です×3」（約1時間おき）
電池切れ：「ピッ」（約50秒おき）「ピッ電池切れです×3」（約1時間おき）
無電圧a接点出力・DC30V、500mA(無極性)※２ー

故障の連動元：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ故障です×3」（約1時間おき）
連動先：「ピッピッピ」（約50秒おき）「ピッ別の警報器が故障です×3」（約1時間おき）
電池切れ連動元：「ピッ」（約50秒おき）「ピッ電池切れです×3」（約1時間おき）
連動先：「ピッ」（約50秒おき）「ピッ別の警報器が電池切れです×3」（約1時間おき）
無電圧a接点出力・
DC30V、500mA(無極性)※２ーー

426.825ＭＨｚ、426.800ＭＨｚ、426.775ＭＨｚ、426.500ＭＨｚ

0〜40℃(結露しないこと)

0〜40℃(結露しないこと)(W)100×(Ｈ)100×(Ｄ)41.5(取付板使用時)(W)100×(Ｈ)100×(Ｄ)46.7(取付板使用時)

約100g(電池、取付板含む)

約145g(電池、取付板含む)

ホワイトアイボリー マンセル値5Y9/0.5近似色

ホワイトアイボリー

マンセル値5Y9/0.5近似色

1年

1年

壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用(取付ネジ、石こうくぎ同梱)

壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用（取付ネジ、石こうくぎ同梱)

ホーチキの無線連動型住宅用火災警報器

ひとつの警報器が故障や電池切れをした

ホーチキ独自の通信方式

場合でも、全ての警報器でお知らせします。
親器・子器の区別がありません！

▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

裏面の「登録ボタン」を押し、音声ガイダンスに従うだけ。

▲

▲

▲

登録モードです

▲

▲

▲

▲

▲

後から追加したい場合もかんたん登録▲

どの警報器からでもグループ登録できます●無線連動型だから警報器間の配線工事は不要●最大15台までグループ登録可能

全ての警報器に再送信機能を搭載
信号を受け取った警報器が他の警報器

もし何らかの理由で通信漏れがあっても、×にも再送信するので通信の信頼性が向上

再送信機能でバックアップ：1 次通信を表します

オプション

グループ登録すれば：再送信を表します

もっと安全、もっと安心と大きな音でお知らせ。
強い光（フラッシュ）

無線LEDフラッシャ SSFAHCB

火災信号

出力端子付き無線アダプタとインターホンを接続してもっと安心。

無線アダプタ SSIAHCB
玄関子機が火災を、屋外にいる方や、近隣の方にお知らせ＆するのでもっと安心。

警報音が聞き取りにくい方も安心。
1台2役

懐中電灯 としても使用可能
ご注意：無線LEDフラッシャおよび無線アダプタには火災を検知する機能はありません。
インターホンの仕様により無線アダプタが接続できない場合があります。

設置場所・取付位置●住宅用火災警報器は、それぞれの特性に合わせて設置場所や取付位置が決められています。
●煙式：寝室・階段・廊下・リビング・台所など●熱式：お住まいの地域の条件により、煙式に代わって設置が認められている部屋（主に台所）

主寝室

照明器具から30cm以上
壁やはりから
60cm以上
エアコンなどの空気の吹き出し口から1.5m以上子供部屋（寝室）

階段

リビング廊

下

警報器の中心が天井から15cm以上50cm以内

台所

和室（寝室）■基本的には寝室と寝室がある階の階段上部（1階の階段は除く）に設置が必要となります。廊下については、寝室を除く居室（床面積7㎡以上）が5以上ある階に設置が必要です。
その他の居室や台所は、各市町村の火災予防条例をご確認ください。
■取付位置の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

■ホーチキの住宅用火災警報器は国の定める技術上の規格に適合していることを示す検定マーク付きです。
（オプション品の無線LEDフラッシャ、無線アダプタを除く）※住宅用火災警報器は2014年（平成26年）4月以降、検定制度による評価に移行しています。従来のNSマーク付きの商品（鑑定合格品）は2019年（平成31年）3月31日まで販売することが認められていました。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ… ホーチキ 住宅用火災警報器 ご相談窓口

通話料無料

0800-919-7012

携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

受付時間9：00〜21：00（365 日受付）

注）
ご使用の回線（IP電話など）によってはつながらない場合がございます。

※つながらない場合… 03-4588-6722（通話料はお客様ご負担となります）○本カタログ掲載商品の仕様・外観等は、商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ○本カタログ掲載商品の色彩は、印刷物と実物では多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

W-2301202302001A001-V