伊方発電所
エタノールアミン排水処理装置
ガス吸収塔排気管からの水漏れについて

平成２０年５月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所いてエタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔排気管からの水漏れにつ

２．事象発生の日時
平成２０年３月２６日

１９時５１分頃（確認）３．事象発生の設備
エタノールアミン排水処理装置
４．事象発生時の運転状況
１，３号機 通常運転中、２号機調整運転中

５．事象発生の状況
３月２６日１９時５１分頃、エタノールアミン排水処理装置＊１のガス吸収塔＊２排気管（塩ビ配管）のつなぎ目（フランジ）付近から、少量の水が漏れていることを運転員が確認した。
このため、当該排気管のドレン弁を開け、配管内の水を床排水ピットへ回収し、２０時５０分頃漏えいが停止したことを確認した。
調査の結果、当該排気管の水平配管フランジ付近に、貫通した長さ約９０mm の割れ（配管外面に約１５０mm、配管内面に約９０mm の割れ）と配管内面側に貫通していない長さ約５０mm の割れが認められたことから、当該割れ部を補修し、３月３１日１３時３０分漏えいのないことを確認して、通常状態に復旧した。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１、２、３）＊１ エタノールアミン排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの再生排水中に含まれるエタノールアミンを処理する装置。エタノールアミンは、配管の腐食防止のための薬品で、２次系水に注入している。
＊２

ガス吸収塔
復水脱塩装置の再生排水をエタノールアミン排水処理装置で電気分解する際に発生する塩素系ガスを吸着除去する装置。

６．事象の時系列
３月２６日
１９時５１分頃

２０時０３分
２０時５０分

運転員が、エタノールアミン排水処理装置のガス吸収塔排気管つなぎ目（フランジ）付近から、少量の水が漏れていることを確認
当該排気管内の排水開始
当該排気管内の排水終了（漏えいの停止を確認）
1

３月２７日
９時３０分
３月２８日
１０時００分
１１時３０分
３月３１日
１３時３０分

当該排気管の調査開始
配管割れ部補修開始
配管割れ部補修終了
漏えいの無いことを確認して、通常状態に復旧

７．原因調査結果
漏えいの原因究明のため、以下の調査を実施した。
（１）配管調査
ａ．配管外面調査
当該排気管の外観目視点検を実施した結果、水平配管フランジ部付近の水が漏れていた箇所に長さ約１５０mm の割れが認められた。
また、当該割れ付近のサポート支持部に、若干の変形（へこみ）が認められた。
なお、その他には異常は認められなかった。
（添付資料－３）ｂ．配管内面調査
水が漏れていた箇所の水平配管および下流エルボを取り外して、配管内面の外観目視点検を実施した結果、長さ約９０mm と長さ約５０mm の割れが認められた。
長さ約９０mm の割れは、外面約１５０mm の割れと同じ位置であり、長さ約５０mm の割れは、外面の変形が認められた箇所と同じ位置であった。
なお、その他には異常は認められなかった。
（添付資料－３）ｃ．排気管サポートの調査排気管サポートの外観目視点検を実施した結果、変形等の異常及びゆるみは認められなかったが、垂直配管のサポートは垂直方向の荷重を支持する形状とはなっておらず、配管内面調査のために水平配管および下流エルボを取り外した際に、当該割れ部下流側の垂直配管が自重で下方に約１０mm ずれていた。
なお、上流側の水平配管及び垂直配管には、ずれはなかった。
（２）点検・保守状況
エタノールアミン排水処理装置は、平成１２年８月に設置されており、当該排気管については、パトロール（１回／週）時の目視点検により異常のないことは確認しているが、開放点検等は実施していなかった。

2

（３）運転状況の調査
ａ．当該排気管は、エタノールアミン排水処理装置で電気分解する際に発生する塩素系ガスをガス吸収塔により吸着除去した後の排気が流れており、運転中は圧力（大気圧）、温度（常温）とも低いが、ガス吸収塔内の塩素系ガスの吸着除去にはシャワーリング水を用いており、その湿分が排気とともに当該排気管に運ばれ、水平配管部に水が溜まる可能性があった。
なお、ガス吸収塔は、本装置設置後の試運転段階で屋外に追加設置されたものであり、ガス吸収塔出口排気管を当初より設置されていた屋内の当該排気管の水平配管部に接続したため、水平配管部がガス吸収塔出口部より低い構造となっていた。
ｂ．当該排気管の水平配管部には、溜まり水を抜くためのドレン弁が設置されているが、運転中は「閉」運用となっており、また、定期的にドレン弁を「開」として、溜まり水を抜く運用とはなっていなかった。

８．推定原因ガス吸収塔内のシャワーリング水の湿分が、排気とともに当該排気管に運ばれ、運転時間の経過とともに水平配管内に水が溜まり、その溜まり水の重量と、下流側の垂直配管の重量が水平配管の当該部に局部的に加わったことから、当該部に変形（へこみ）及び割れが生じ、漏えいに至ったものと推定される。

９．対 策（１）当該排気管（塩ビ配管）の割れ部について、溶接補修（塩ビ溶接）を実施した。
また、溶接補修部及び変形（へこみ）部に荷重が加わらないよう、水平配管を約１００度回転させて復旧した。
（２）下流側の垂直配管の重量が、水平配管に加わることを軽減するよう、垂直配管に垂直方向の荷重を支持するサポートを１箇所追設した。
また、当該水平配管の下流側サポート支持部については、局部的な荷重が加わらないよう補強板を追設した。
（３）当該排気管の水平配管内に、水が溜まらないよう、排気管ドレンラインにＵシール部を設け、排気管ドレン弁を常時「開」運用とした。
（添付資料－４）
以

3

上

添付

資料

添付資料－１エタノールアミン排水処理装置概略系統図

添付資料－２エタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔排気管概略図

添付資料－３エタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔排気管割れ状況図

添付資料－４エタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔排気管対策状況図

添付資料ー１

エタノールアミン排水処理装置概略系統図

当該箇所
エタノールアミン排水処理装置
排気塔

ガス吸収塔
Ｐ
ガス吸収塔
循環ポンプ

F
ガス希釈ファン

電解液
タンク
電解槽
Ｐ

電解槽供給
ポンプ

１，２，３号機
復水脱塩装置排水貯槽等

３号総合排水処理装置

添付資料ー２

エタノールアミン排水処理装置
ガス吸収塔排気管概略図

1.8m

1.7m

大気

屋外

サポート

A-A矢視

7.0m

4.1m

1.8m

AA

サポート

2.7m

ガス吸収塔排気管
塩ビ管450A（外径約470mm）

フランジ

サポート

ｶﾞｽ吸収塔

ドレン弁
排気管
ドレン

電解液ﾀﾝｸ添付資料－３エタノールアミン排水処理装置
ガス吸収塔排気管割れ状況図
大気サポート垂直配管※ 配管内面調査のため、配管・エルボ取外し箇所

溜まり水
塩ビ管450A

※

水平配管

エルボ

ｶﾞｽ吸収塔

※
排気管
ドレン

(内面)

貫通した割れ：割れ①
貫通していない割れ：割れ②

フランジ

(外面)

（水漏れ箇所）サポート
変形（へこみ）写真 Ⅱ

割れ②(長さ約50mm)

割れ①(外面)(長さ約150mm)

割れ①(内面)(長さ約90mm)

配管底部

配管内面（写真Ⅰ）

配管底部

配管外面（写真Ⅱ）

電解液ﾀﾝｸ添付資料ー４

エタノールアミン排水処理装置
ガス吸収塔排気管対策状況図

大気垂直配管に、サポート追設

サポート

ガス吸収塔排気管
塩ビ管450A（外径約470mm）

割れ部の溶接補修

ｶﾞｽ吸収塔ドレン弁

サポート
サポート支持部に、補強板追設

水平配管を約１００度回転させ、溶接補修部および変形部に荷重がかからないようにして復旧。
排気管ドレンラインにUシールを設け、ドレン弁を常時「開」運用。

排気管
ドレン

電解液ﾀﾝｸ