令和５年１月報告書（案）東北電力株式会社 女川原子力発電所
令和４年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和５年１月報告書（案）目 次

１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和５年１月報告書（案）

１．実施概要（１） 事業者名：東北電力株式会社（２） 事業所名：女川原子力発電所（３） 検査期間：令和４年 10 月１日～令和４年 12 月 31 日
（４） 検査実施者：女川原子力規制事務所
川ノ上 浩文米倉 英晃
中野 浩
原子力規制部検査グループ専門検査部門
平井 隆
平沢 淳
大江 勇人
南川 智嗣
佐山 洋
杉山 久弥
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
田邉 翔
山田 顕登
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
検査補助者：女川原子力規制事務所
河村 浩史
門間 博文
原子力規制部検査グループ専門検査部門
堀間 智
立部 洋介
２．運転等の状況
号機

電気出力（万ｋＷ）

１号機

52.4

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

82.5

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

1令和５年１月報告書（案）

３号機

82.5

停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） １号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階） 直流電源系機能検査
２） １号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階） 排気筒外観検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１） １号機 流路縮小工事及び取水路耐震補強工事に伴う海水系全停（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象１）2022 年度上期の保全の有効性評価（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理2

令和５年１月報告書（案）

検査対象１） ３号機 起動変圧器（A）遮断器点検作業に伴う受電切替えの作業手順（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験
２） ３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（６）BO0060 燃料体管理（運搬、貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）２号機 新燃料の発電所構内・原子炉建屋オペレーティングフロアへの搬入及び新燃料受入れ検査（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） ３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験
２） ３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）1 号機 原子炉建屋天井クレーンの走行支持台座の亀裂
２） ３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験
３） ３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（９）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）差し迫る悪天候（台風）に対する準備状況（10）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） ２号機 ハロン供給配管設置工事

3令和５年１月報告書（案）

検査項目 年次検査
検査対象１） 化学消防自動車放水訓練（令和４年 10 月 28 日実施）２） 化学消防自動車放水訓練（令和４年 11 月 1 日実施）
３） 放射線管理区域内消防訓練（11）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）女川原子力発電所復水器冷却用水路他耐震裕度向上工事（第二期）（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系全停を伴う工事
２）１号機 仮設放水口モニタの測定状況（13）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）３号機 モルタル充填固化体製作時の不適合への対応
４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象１） ２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験（３）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理検査対象
１）ホットラボの Ge 核種分析装置の放射能測定性能維持4令和５年１月報告書（案）２）２号機主排気筒スタックモニタの粒子状物質試料採取
３）低電導度廃液系及び高電導度廃液系の放射性液体廃棄物の処理・管理
４）２号機換気空調系エアフィルタの差圧管理の運用
５）周辺監視区域の被ばく線量測定管理（４）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視
検査対象１）モニタリングポストの監視活動と測定環境の管理
２）周辺監視区域境界（付近構内）ダストモニタ局舎の不適合管理
３）低電導度廃液系及び高電導度廃液系収集槽の漏えい監視活動（５）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備の管理
検査対象
１）ホールボデﾞｨカウンタの日常管理とスクリーニングレベル管理２）２号機のエリア放射線モニタの監視活動及びエリア放射線モニタ予備品管理３）汚染モニタ等の設備性能と汚染管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階） 直流電源系機能検査
資料名・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書（2022.10.12） 施設名：その他原子炉の付属施設 非常用電源
設備 検査名：直流電源系機能検査 ：要領書番号：O1-914
・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書（2022.11.1） 施設名：その他原子炉の付属施設 非常用電源
設備 検査名：直流電源系機能検査 ：要領書番号：O1-914
２）１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階） 排気筒外観検査
資料名・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書（2022.11.9） 施設名：放射性廃棄物の廃棄施設 検査名 ：排気筒外観検査 要領書番号：O1-908

5令和５年１月報告書（案）・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書（2022.12.7） 施設名：放射性廃棄物の廃棄施設 検査名：排気筒外観検査 要領書番号：O1-908（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）１号機 流路縮小工事及び取水路耐震補強工事に伴う海水系全停
資料名
・女川２号機安全対策工事のうち１号機流路縮小工事および取水路耐震補強工事に伴う海水系全停の実施計画について（2022 年 12 月 16 日決定）
・女川 1 号機放水路流路縮小工・放水路縮小工施工計画書（2022 年 10 月）
・女川 1 号機流路縮小他工事に関する関連工程
・1 号機海水系全停を伴う流路縮小工他の作業手順
・1 号機流路縮小他工事に伴う海水系全停に関する懸案事項への対応の整理について
・1 号機使用済燃料プール温度変化予測（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象１）2022 年度上期の保全の有効性評価
資料名・2022 年度上期発電所長レビュー（アップデート）（2022.10.27）
・第 844 回 女川原子力発電所 品質保証会議議事録（2022.10.27）
・第 37 回 保全の有効性評価検討会 議事録（2022 年６月 10 日）（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ３号機 起動変圧器（A）遮断器点検作業に伴う受電切替えの作業手順
資料名・女川３号機 起動変圧器（A）遮断器点検作業に伴う受電切替 計画外作業手順書（2022 年 10 月３日）
（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査

6令和５年１月報告書（案）

検査対象１） ３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階
OP-22500（改５）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト計装線図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（A 系）（令和４年９月７日）

２） ３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階
OP-15000（改４）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑
油系配管計装線図件配管系統図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 DG（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（令和４年 10 月 28 日）（６）BO0060 燃料体管理（運搬、貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）２号機 新燃料の発電所構内・原子炉建屋オペレーティングフロアへの搬入及び新燃料受入れ検査
資料名・女川原子力発電所新燃料輸送計画書（令和４年 11 月）
・女川２号第 12 回取替用新燃料運搬・検査工程（案）（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験

7令和５年１月報告書（案）

資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階
OP-22500（改５）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト計装線図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（A 系）（令和４年９月７日）
２）３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階
OP-15000（改４）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油系
配管計装線図件配管系統図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 DG（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（令和４年10 月 28 日）（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）1 号機 原子炉建屋天井クレーンの走行支持台座の亀裂
資料名
・1 号機第２回定期事業者検査期間の変更について（2022 年 12 月９日）
・保全通知 110059339★O1_R/B 天井クレーンロッカーピン軸受部の亀裂（維持設備）（地震）・1 号機クレーン・ホイスト定期点検工事 工事報告書（2022 年３月 14 日）
・女川 1 号廃止措置段階における定期事業者検査の期間延長の影響について
２） ３号機 中央制御室再循環送風機（A）手動起動試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階
OP-22500（改５）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト計装8令和５年１月報告書（案）

線図（改０）
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（A 系）（令和４年９月７日）
３） ３号機 非常用ディーゼル発電機（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階
OP-15000（改４）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油系
配管計装線図件配管系統図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 133）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 DG（B）手動起動試験及び燃料油等確認試験（令和４年 10 月 28 日）（９）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）差し迫る悪天候（台風）に対する準備状況
資料名・女川原子力発電所非常災害対策実施要領書（改 54）
・非常災害対策連絡票 災害件名：2022.8.12 台風８号
・非常災害対策連絡票 災害件名：2022.9.16 台風 14 号
（10）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） ２号機 ハロン供給配管設置工事
資料名
・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書 自動消火設備設置工事（Ⅱ期工事）のうち 24 区画ハロン供給配管設置工事（2022 年６月３日）
検査項目 年次検査
検査対象２）化学消防自動車放水訓練（令和４年 10 月 28 日実施）

9

令和５年１月報告書（案）

資料名・女川原子力発電所防火管理要領書（改 69）３）化学消防自動車放水訓練（令和４年 11 月 1 日実施）
資料名・女川原子力発電所防火管理要領書（改 69）
４）放射線管理区域内消防訓練
資料名・女川原子力発電所防火管理要領書（改 69）
・2022 年度 女川原子力発電所 放射線管理区域内消防訓練実施要領（2022 年
10 月 28 日）（11）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）女川原子力発電所復水器冷却用水路他耐震裕度向上工事（第二期）
資料名
・女川２号機安全対策工事のうち１号機流路縮小工事および取水路耐震補強工事に伴う海水系全停の実施計画について（2022 年 12 月 16 日決定）
・女川原子力発電所復水器冷却用水路他耐震裕度向上工事（第二期）施工計画書（第 59 回改訂）
（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 燃料プール冷却浄化系全停を伴う工事
資料名・２号機燃料プール冷却浄化系全停を伴う工事の実施計画について
・２号機 FPC 全停を伴う一般弁点検工事の作業手順
・２号機 FPC 全停期間中のオペフロ結露判断フロー
・FPC 全停中におけるパトロール要領（保全部原子炉 G 2022/10/17 改訂３）
・女川 2 号機 R/A３階結露発生に伴うオペレーションフロアの入域規制について（諸規制等連絡票）
２）1 号機 仮設放水口モニタの測定状況
資料名
・1 号機仮設放水口モニタの状況について（第 162 回女川原子力発電所環境保全監
視協議会資料 2022 年 11 月 17 日）

10令和５年１月報告書（案）（13）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）３号機 モルタル充填固化体製作時の不適合への対応
資料名・保全通知 110084753■★03＿モルタル充填固化体製造時における内容物の露出および上部空隙の基準逸脱
５．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象１） ２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表２－１）（O2-1-0320、O21-0324、O2-1-0721）（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験
資料名
・令和４年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和４年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和４年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和４年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和４年度第２回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）（３）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）ホットラボの Ge 核種分析装置の放射能測定性能維持
資料名
・計測器類点検手引き 個-女-環放-95 2022 年６月 30 日
・女川原子力発電所 化学分析業務 委託仕様書 2022 年２月
・計測器類管理業務 2022 年８月分月例報告書（化学,環境・センター用） 2022 年８月 31 日

11

令和５年１月報告書（案）・放出管理用計測器および放射線計測機器類の点検・校正結果 試料放射能測定装置（放射能測定システム No.２～５） 2022 年６月１日
・放出管理用計測器および放射線計測機器類の点検・校正結果 試料放射能測定装置（放射能測定システム （女川１・２，３号機用）） 2022 年２月 16 日
２） ２号機主排気筒スタックモニタの粒子状物質試料採取
資料名・２号機スタックフィルタ交換作業操作 作業日時 2022 年 10 月４日
・２号機排気筒フィルタ交換記録 2022 年度第２四半期
・放射性核種分析結果 採取場所 ２号機排気筒・A 系 測定日 2022 年 10 月４日
・管理区域設定手順書 原７-４-環放５（女川） 2020 年９月 24 日(第３４回改正)
３） 低電導度廃液系及び高電導度廃液系の放射性液体廃棄物の処理・管理
資料名
・化学業務手順書 原７-１-環放４（女川） 2022 年７月 28 日
・放射性液体廃棄物測定記録（２号機） 2022 年６月 15 日、16 日
・放射性液体廃棄物回収記録（２号機） 2022 年６月 20 日、21 日
・１・２号機放射性廃液回収記録 6/15-6/28
・東北電力株式会社女川原子力発電所第２号機 運転日誌（放射性廃棄物処理関係）2022 年 10 月５日、６日、７日
・放出管理用計測器および放射線計測機器類の点検・校正結果 NaI シンチレーション
カウンタ No.1 2021 年９月７日４）２号機換気空調系エアフィルタの差圧管理の運用
資料名
・女川原子力発電所第２号機 換気空調系 機器設計仕様書 エアフィルタ 図書整
理番号 V00-3001-0004 （承認日：平成 30 年９月３日）
・換気空調系フィルタの運用方法について（依頼） 平成 24 年５月 18 日（改正 1）・保全通知 概要 件名 02_原子炉棟排気バッグエアフィルタ（C）差圧上昇 通知番号 110085260 発見日 2022 年９月 25 日５）周辺監視区域の被ばく線量測定管理
資料名・蛍光ガラス線量計運用管理手引き 個-女-環放-97 2021 年３月 31 日（第６回改正）
・空気吸収線量測定記録 -周辺監視区域境界付近- 2022 年度第１四半期

12令和５年１月報告書（案）（４）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視
検査対象
１） モニタリングポストの監視活動と測定環境の管理
資料名・女川原子力発電所２号炉審査資料 資料番号 02-NP-0084（改 116）令和２年２月７日
２）周辺監視区域境界（付近構内）ダストモニタ局舎の不適合管理
資料名・構内ダストモニタ運用管理手引き 個-女-環放-83 2021 年６月 25 日（第 13 回改正）
・空気中の粒子状放射性物質濃度測定記録 -周辺監視区域境界付近- 2022 年度
第１四半期
・空気中の粒子状放射性物質濃度測定記録 -周辺監視区域境界付近- 2021 年度
第４四半期
・環境放射線モニタリング設備巡視点検簿 報告日 2022 年３月 31 日・保全通知 概要 構内ダストモニタ（牡鹿ゲート）局舎の入り口扉破損 通知番号110056916 発見日 2022 年３月 17 日
３）低電導度廃液系及び高電導度廃液系収集槽の漏えい監視活動
資料名・単体試験成績書 LCW 収集槽ライナードレン漏えい水位 2021.3.24
・女川原子力発電所第２号機 放射性廃棄物処理設備定期点検工事（電気）計装
設備点検予実績表（Rev.１） 2020 年９月 14 日
（５）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備の管理
検査対象
１） ホールボデﾞｨカウンタの日常管理とスクリーニングレベル管理
資料名・ホールボデﾞｨカウンタ操作の手引き 個-女-環放-９ 2021 年３月 31 日（第５回改正）
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 ホールボデｨーカウンタシステム（２台） 2022 年６月９日
２）２号機のエリア放射線モニタの監視活動及びエリア放射線モニタ予備品管理
資料名・女川原子力発電所第２号機 核計装・放射線モニタ計装アレンジメント図面集〔分冊１〕平成 29 年 10 月 18 日受付
・女川原子力発電所 計測制御設備予備品点検予実績表（Rev.２） 2022 年 9 月 2613令和５年１月報告書（案）日・女川原子力発電所 放射線モニタ設備予備品工場点検 2022 年 3 月 16 日
・外部線量当量率等測定手順書 原７-４-環放７（女川） 2021 年 3 月 31 日（第５３回改正）
３）汚染モニタ等の設備性能と汚染管理
資料名・体表面ゲートモニタ MODEL MBR-R41-21588 取扱説明書
・物品等の搬出および運搬業務の管理手引き 個-女-環放-16 2022 年９月 20 日（第９回改正）
・ＲＩ・放射線 一般向け教育実験ノート・12・体表面除染手順書 原７-４-環放９（女川） 2021 年３月 31 日（第 21 回改正）
・計測器類点検手引き 個-女-環放-95 2022 年６月 30 日（第 16 回改正）
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 体表面ゲートモニタ（女川１・２号機用）（９台）2022 年９月 26 日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 体表面ゲートモニタ（１台）2021 年７月６日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 ＧＭ管式β線サーベイメータ（66 台）2022 年８月５日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 小物物品搬出モニタ（５台）2021 年 10 月７日
・保全通知 概要 件名 02_体表面ゲートモニタでの警報発生（人工核種の検出） 通
知番号 110028177 発生日 2021/4/29
・保全通知 概要 件名 02_体表面ゲートモニタＮｏ．７の「ＢＧ異常」の警報発生 通知
番号 110030404 発生日 2021/7/614