［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機復水脱塩装置苛性ソーダ攪拌ポンプの傷について
16．11．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年１０月 ４日１４時２０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10月４日(月)14時50分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 10月４日(月)14時20分頃、通常運転中の伊方３号機において、復水脱塩装置内の苛性ソーダ攪拌ポンプのケーシングにわずかな白い析出物が認められたため、分析した結果、苛性ソーダであることを確認した。
２ 現在、原因を調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
10月26日(火)15時45分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該ポンプを点検した結果、ポンプケーシングの外表面にわずかな傷が認められた。
２ このため、ポンプケーシングを新品に取り替え、ポンプの試運転を行い、10月26日15時17分、正常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜中央保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１６年

１０月

発

伊方発電所

渡辺信者

当 該 機号 機(定格出力)発生時
状 況

４日（ 月 ） １４時 ５０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．３号機 916MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況概要運転状況

備考

１．発生日時：

１０月

４日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：地

震・ その他

１４時

２０分頃

復水脱塩装置建屋内（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転中のところ、復水脱塩装置内の苛性ソーダ攪拌ポンプのケーシングにわずかな白い析出物が認められため、分析した結果、１４時２０分頃、苛性ソーダであることを確認しました。
現在、原因を調査中です。
なお、本事象によるプラントの運転への影響、および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ 第２報）
発信年月日

平成１６年

１０月

発

伊方発電所

渡辺信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況

２６日（ 火 ） １５時 ４５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．３号機 916MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

１０月

４日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：地

震・ その他

１４時２０分頃

復水脱塩装置建屋内（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転中のところ、復水脱塩装置内の苛性ソーダ攪拌ポンプのケーシングにわずかな白い析出物が認められため、分析した結果、１４時２０分頃、苛性ソーダであることを確認しました。
［第一報にてお知らせ済み］
発生状況
概要

当該ポンプを点検した結果、ポンプケーシングの外表面にわずかな傷が認められたことから、ポンプケーシングを新品に取り替え、本日、ポンプの試運転を行い、１５時１７分、正常状態に復旧しました。
なお、本事象によるプラントの運転への影響、および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所３号機 復水脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプ概略系統図

苛性ソーダ
タンクローリ受入

受入時に撹拌する系統

苛性ソーダ
貯槽

Ｐ

苛性ソーダ計量槽

苛性ソーダ
撹拌ポンプ
当該箇所

復水脱塩装置イオン交換樹脂再生装置

２次系主系統イオン交換樹脂

タービン
復水脱塩装置
脱塩塔

復水器
復水ポンプ

脱気器
主給水ポンプ

蒸気発生器

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却す る。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却水 に溶け 込ん だイオン 状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却設 備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

高圧
給水加熱器充てんポンプ○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

復水脱塩装置脱塩塔

低圧
給水加熱器
給 水ポ ン プ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピッ ト

管理 区域 内で 使用 した
清掃 用の 紙や 布等 を焼却し、体積を減ら す。

○脱気器
２次 冷却 水中 に溶 け込
んだ空気を除去す る。

苛性ソーダ受入
苛性ソー ダ攪拌ポン プＰ

苛性ソーダ貯槽

復水脱塩装置イオン交換樹脂再 生装置

攪拌ポンプから苛性ソーダが析出苛性ソーダ攪拌ポンプ全景
苛性ソーダ析出部分

用語の解説○復水脱塩装置苛性ソーダ攪拌ポンプ
２次冷却水中の不純物や添加薬品を除去するために設置されているイオン交換樹脂を充てんした装置を復水脱塩装置というが、この樹脂の再生処理のために使用する苛性ソーダの貯槽を攪拌するためのポンプを、苛性ソーダ攪拌ポンプという。周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成16年10月4日(月)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
14:00 14:10 14:20 14:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)
17
17
1717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
23
23
23
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1515
1514
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19
19
20
20
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2425
2425
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1211
1111
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
20
20
20
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212121
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
13
14
1415
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14
14
14
14
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14
14
1413
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
12121212㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14141414※降雨の状況：有・無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:40 降雨時 降雨時以外
17４１１８23４３２４15３３１６19３７２１24４２２６12３６１５20３６２０21３５２４14３７１６14４１１６13４１１６13４１１５14４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。