登録商標 第5241562号
登録商標 第5266160号
登録意匠 第1483103号
登録商標 第5597317号
登録実新 第3189808号
登録商標 第5797918号

鳥 害 防 止 装 置

ク ロ ーア ウト

B I R D I N J U RY P R E V E N T I O N D E V I C E

三和鋼器株式会社
SANWA

R

鳥害防止装置−クロ−アウト −

®

商標登録済

第5241562号
第5266160号

カラスの生態と習性
一般的に日本に生息しているカラスには、「繁殖期」と「家族期」があります。
（※この時期は地域や環境の違いにより若干のずれがあります。
）これ以外の時期（秋から冬）は 10km 程度の範囲から集まり、森の中などにねぐらを作ります。冬になるにつれ規模が大きくなります。
繁殖期になると、直径 50 ㎝ 〜 80 ㎝、厚さ約 10 ㎝ ほどの皿状の巣を作り、3 〜 5 個の卵を産みます。巣の外側は硬い材料（木の枝など）で、内側はヒナを育てるため、やわらかい材料（羽毛、わらなど）で産座を作ります。そして、巣が出来上がる頃から警戒心が非常に強くなり、人間を襲うこともあります。また、都市部のカラスは針金ハンガーなどを営巣材に使うものもいます。
鳥害を少しでも減らそうと様々な製品が開発されてきました。しかし、カラスは学習能力が高く、視覚や聴覚を刺激するものだとすぐに慣れてしまいます。また、カラスは鳥獣保護法で保護されているため、無断で駆除することは出来ません。

鳥害について近年、環境の変化や都市化現象などの影響により、都市部ではカラスやハトなどの数が増え、糞害や鳴き声による騒音被害が増加しています。
住宅地では、ゴミ置き場のゴミがカラスによって荒らされる被害や畑の農作物が食べられるなどの食害も深刻な問題となっています。
特にカラスは知能が非常に高く、巣の材料にすることを目的に、人間の生活圏から針金ハンガーを盗むなど、被害は多様化しています。

種 類時 期

繁殖期

主 な 行 動3 月〜 4 月

巣の材料を運び、巣を作る

4 月〜 5 月

卵を産み、温める

5 月〜 6 月

卵がふ化し始め、ヒナを育てる

6 月〜 8 月

幼鳥が巣立つ出典：環境省自然環境局「自治体担当者のためのカラス対策マニュアル」

カラスが送電設備に与える影響

東京のねぐらにおけるカラスの増加

家族期

カラスが巣を作る場所は、基本的に大きな樹木など人間から離れた森の中などですが、近年、カラスの生活環境が変わり、鉄塔や電柱などに巣を作るようになりました。カラスが送電設備に営巣することにより営巣材料が充電部に落下、またはカラカラスの巣

スが充電部に直接触れることで短絡し、安全装置が作動して停電が起こります。
こういった停電事故は、電気が不可欠な現代社会では深刻な問題になっています。

内側 ( 産座 )外側

綿・ビニル紐など

木の枝
針金ハンガーなど

腕金部
一般的な鳥害防止方法
手段・方法
鳥を遮断

物理的

腕金平面材への営巣利用する鳥の習性効果・問題点など

防鳥網：鉄塔を囲う鳥の侵入を邪魔する

経費がかかるが効果的

光・風：アルミ箔、鏡、風車など

恐怖心を引き出す

模型：タカ・ワシの模型、カカシ

天敵

実用ま た は 開発例

視覚刺激

目玉模様
鳥を追い払う 聴 覚 刺 激
塔体内
触覚刺激

空砲、爆音器
特殊音：鳥の声、超音波

慣れるため、長時間は使えない

本能的に嫌う不快感、ストレスを与える

粘着剤：鳥もちなど

効果範囲が狭い舞い降りるのは防げる

不快感

が人体への影響がある

電気ショック

塔体内への営巣
塔体内への営巣

騒音による苦情

化学刺激

忌避剤：食紅、ナフタリン

不快な経験を与える

持続性がないその他

磁石・マイナスイオンなど

人間との違い効果が不明確

射殺、捕獲、ねぐらの排除

生息場所

届け出・許可が必要

鳥の数を減らすこの表より、物理的に鳥の侵入防止、および営巣できない環境作りが最も効果的といえます。そこで、弊社では鳥害防止装置クローアウト をご提案致します。

®

クローアウトとは？
クローアウト®

は、カラスが留まる・侵入する・営巣することを物理的に阻止する鳥害防止装置です。

優 れ た 耐 久 性！ 耐久性･耐侯性に優れた材質なので、腐食しにくく長期間の使用が可能です。
簡 単 取 り 付 け！ 現場での加工は必要なく、ボルト・ナット締結で、高所作業にも向いています。
場所を選ばない ！ 営巣されやすい狭い場所にも設置できるので確実な効果が得られます。

1

送電鉄塔の主な営巣

ハンガーを使った巣工夫次

第 ！ 種類が豊富で、組み合わせ次第で効果は増します。
「クローアウト」は当社の登録商標です。

2

CW 型

取付例参考図

おすすめの鳥害防止装置

P. 5

腕金部

営 巣

侵 入

留 り

鳴き声

鳴き声

鳴き声

糞が落ちる

糞が落ちる

糞が落ちる

HCWP 型

P. 7

SMC 型

CA 型

P. 7

P. 6

主な鳥害

DCW 型

P. 6

物が落ちる
攻撃してくる
停電事故が起きる 停電事故が起きる

CW 型●P. 5CWP 型●

P. 5クローバー●

P. 9CA 型●

P. 6Ⅰ型 ( L・R )

P. 8

CWP 型
CW

P. 5PHCWP 型

●

Ⅰ型

●

P. 7塔体内●P. 8Ⅱ型●

P. 8SMC 型●

P. 7DCW 型●

P. 6エレクロー●

P. 10クローバー

P. 9

P. 83

※ 図は製品が識別しやすいように着色してあります。
実製品は着色されておりません。
※ 取付位置は一例です。

アドバイス

Ⅱ型

営巣は、産卵時期に集中して見られる鳥害です。
「巣を作らせない」ためには営巣時期の前に対策が必要です。

侵入、留りは、営巣時期に限らず年中見られる鳥害です。
飛来した鳥は、直接構造体内に侵入するのではなく、一旦留まりやすいところに留まってから侵入します。つまり、留まらせない対策をすることにより、侵入は防止できます。侵入・留まり想定箇所に設置して下さい。

4クロ−アウト CW型

クロ−アウト CA型
営巣されたくない箇所に、ピンポイントで取り付けて効果を発揮する、シリーズ一番人気の商品です。
ステンレス線は自由に整形できます。

L 型金具と併用
CW407
CA407
雨よけ部材取付CA407
雨受け部材取付

CW407

ステンレス線が、カラスの営巣範囲を妨害します。
針金部はＣＷ型と同じですが、三角ボルトによる取り付けなのでアングル部材に直接取り付けできます。

ステンレス線と亜鉛めっき処理金具で構成されているので永くご使用いただけます。

営巣や、鉄塔部材に鳥が留まることを妨害します。

ステンレス線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。

ステンレス線と亜鉛めっき処理金具で構成されているので永くご使用いただけます。

仕型

様取付方法

名

線長さ

CW407

400mm

CW607600mm

線数

線径

阻止範囲
半径 200mm 以内

7本

φ3mm

半径 340mm 以内

ステンレス線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。

既設ボルトのナットを取外し、ピースを共締めすることで固定します。マルチ (M16 〜 M22 用 ) ピースでの取付けになります。また、L 型金具 ( 別売 ) と併用することで、アングル材への取付けもできます。

仕様

充電部付近の鳥害対策として開発された絶縁プラ
スチック線のＣＷ型です。
ＣＷ型と同様に整形可能で耐候性も抜群です。

名

線長さ

CA407

400 mm

CA457

450 mm

CA607

600 mm型

クロ−アウト CWP型

取付方法
線数

線7本

径

三角ボルトと支持金具でアングル材へ固定します。
Ｌ45 〜Ｌ80 のアングル材に対応しています。

φ3mm

クロ−アウト DCW型
糞害防止のため開発された、長さの異なるステンレス線と絶縁線の複合タイプです。

営巣や、鉄塔部材に鳥が留まることを妨害します。
絶縁プラスチックとステンレス線、亜鉛めっき処理金具で構成されているので永くご使用いただけます。
L 型金具と併用

CWP407ステンレス線、絶縁プラスチック線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。

仕様

ステンレス線に比べて、風に揺れやすい絶縁線を下方向へ折り曲げることで、カラスが寄り付きにくくなります。

CWP407型

名絶縁プラスチック線が、カラスの営巣範囲を妨害します。
絶縁プラスチック線は紫外線などの耐侯性にも優れているので永くご使用いただけます。

DCW607

絶縁プラスチック線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。

線長さ

線

数

ス テ ン レ ス 線 450 mm

1本ス テ ン レ ス 線 600 mm

2本

プラスチック線 600 mm

4本

線

径

DCW607

φ3mm
φ2.7mm

絶縁プラスチック線はどんなに繰り返し曲げても切れることはありません。

仕型

5様

取付方法

名

線長さ

CWP407400mm

CWP607

600mm

線数線径

阻止範囲
半径 200mm 以内

7本

φ2.7mm

半径 340mm 以内

既設ボルトのナットを取外し、ピースを共締めすることで固定します。マルチ (M16 〜 M22 用 ) ピースでの取付けになります。また、L 型金具 ( 別売 ) と併用することで、アングル材への取付けもできます。

取付方法
既設ボルトのナットを取外し、ピースを共締めすることで固定します。マルチ (M16 〜 M22 用 ) ピースでの取付けになります。また、Ｌ型金具 ( 別売 ) と併用することで、アングル材への取付けもできます。

6クロ−アウト HCWP型

クロ−アウトⅠ型

豊富な取り付け金具と広い阻止範囲により、鳥の飛来を防止する吊り下げ式のクローアウトです。

本製品は、送電鉄塔腕金の吊材（雨よけ材）へ取り付けてください。
Ⅰ900MR

塔体内への侵入や、飛来してくるエリアを妨害します。

HCWP807

絶縁プラスチック線は紫外線などの耐侯性にも優れているので永くご使用いただけます。

鳥は羽に異物が触れるのを嫌います。絶縁線が風で揺れて、鳥を追い払います。

R

絶縁プラスチック線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。
絶縁プラスチック線はどんなに繰り返し曲げても切れることはありません。

仕Ⅰ900ML

L

様
型 名

線長さ

HCWP807

800 mmHCWP1107

1100 mm

線 数

線

径7本

φ2.7mm

営巣されやすい充電部エリアを封鎖する頑丈なタイプです。主に腕金先端部をカバーします。

取付方法

仕

フックボルトとフック金物で、アングル材へ取付けます。
豊富な角度調整金物もご用意してありますので、取付け箇所に合わせてお選びいただけます。
絶縁線が風で揺れるように先端部と鉄塔部材は 15 〜 20cm 程度間隔をあけるように切断して調節してください。

型

様名幅棒

数棒

径Ⅰ500SR
Ⅰ500MR

約 500 mm

Ⅰ500ML

L70 〜 L90

４本

Ⅰ500LR

L100 〜 L120

Ⅰ500LL

取付方法

φ６mm

Ⅰ900SR

L45 〜 L65

Ⅰ900SLⅠ900MR

約 900 mm

Ⅰ900ML小スペース用に特化したクローアウトです。連続して取り付けることで、広範囲の阻止効果が得られます。

亜鉛めっき処理の部品で構成されているので、耐侯性がよく、永くご使用いただけます。

L45 〜 L65

Ⅰ500SLクロ−アウト SMC型

鳥の鉄塔内への侵入や、部材に留まることを妨害します。

対応部材

7本

Ｌ型の取付金具でアングル材を挟んで、ボルト・ナットで固定します。取付部材のサイズに合わせてお選びいただけます。

L70 〜 L90

Ⅰ900LR

L100 〜 L120

Ⅰ900LLクロ−アウトⅡ型
水平材・腕金吊材に鳥が留まることを防止します。
頑丈で耐候性もあり、広範囲をカバーできます。
SMC406
雨よけ部材取付

雨受け部材取付

SMC406
雨受け部材取付

雨よけ部材取付
雨よけ取付は付属のアングルピースを使用

鉄塔部材に鳥が留まることを妨害します。
ステンレス線と亜鉛めっき処理金具で構成されているので永くご使用いただけます。

鳥が鉄塔部材に留まることを妨害します。

ステンレス線は自由に整形できるので狭い場所でも広い場所でも対応できます。

亜鉛めっき処理の部品で構成されているので、耐侯性があり、永くご使用いただけます。

仕型

7取付方法

様
名

線長さ

SMC405400 mm

SMC605600 mm

線数

5本

線

径φ3mm

Ｌ型金具により、アングル材を挟み込み、ボルト・ナットで固定します。
Ｌ型金具はＳ(L45 〜 L65)、Ｍ(L70 〜 L90)、Ｌ(L100 〜 L120) のサイズからお選びいただけます。

仕型

様
名取付方法
幅棒数

Ⅱ400

約 400 mm

4本

Ⅱ800

約 800 mm

7本

棒

径φ6mm

Ｌ型金具により、アングル材を挟み込み、ボルト・ナットで固定します。
Ｌ型金具はＳ(L45 〜 L65)、Ｍ(L70 〜 L90)、Ｌ(L100 〜 L120) のサイズからお選びいただけます。
※ 納期については、ご注文後約 1 ヶ月程度頂戴致します。

8営巣防止 クローバー※東日本旅客鉄道株式会社殿との共同開発品です。

®

鳥獣撃退装置 エレクロー US型

実新登録済

現場設置後、営巣されやすい部位に対し、角度の付いた阻止バー組み直して有効に阻止出来ます。

商標登録済

第5797918号®

太い阻止バーにより強固に営巣エリアをカバーします。阻止バー取り付けボルトを緩めることで収納性も良好です。
ーしま
阻止バーは営巣材がひっかかりにくく、鳥には曲げられない頑丈さです。

第3189808号

取付例

商標登録済

第5597317号

意匠登録済第1483103号

亜鉛めっき処理の部品で構成されているので、耐候性があり、永くご使用いただけます。
※ ご注文時は、取付部材のサイズをお知らせください。

制御部

発電部
（ソーラーパネル）

発信部(スピーカー)

制御部

取付アルミレール

住民への騒音被害を回避するために指向性スピーカーを搭載した鳥獣撃退装置です。
タイマー設定により定期的に鳥が嫌がる音を鳴らし、支持物への鳥の留まりを防止します。
幅広い箇所に設置可能です。

発信部(スピーカー)

ソーラーパネルで発電し、バッテリーで作動します。
他電源不要で、雨天時でも作動します。
< 起動・終了 > 時間や、再生間隔を設定出来ます。
雨受け部材取付

仕展開時平面図

雨よけ部材取付
収納時平面図様

取付方法

発 信 部 寸 法：

約 W260×D 180×H150(mm)

制 御 部 寸 法：

約 W200×D152×H300(mm)

電 源 部 寸 法：

約 W645×D295×H 25(mm)本

約 14 ( kg )

体

重量 ：

バ ッ テ リ ー 容 量：

12V10Ah

ソーラーパネル容量 :20 W

取付金具類の重量含まず

発信部は、取付アルミレールを使用し、鉄塔平面に下向きに取り付けます。
制御部は、取付アルミレールを使用し、鉄塔平面に取り付けます。
発電部は、取付アルミレールを使用し、鉄塔平面または斜材に取り付けます。緩み止め対策として、TG ナットを使用します。
鉄塔の種類などにより取付方法が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

鳥獣撃退装置 エレクロー KN型

実新登録済®

第3189808号

商標登録済

第5797918号

タイマー設定により定期的に打撃音を鳴らし、支持物への鳥の留まりを防止します。幅広い箇所に設置可能です。

ソーラーパネルで発電し、バッテリーで作動します。
他電源不要で、雨天時でも作動します。
< 起動・終了 > 時間や、打撃音間隔を設定出来ます。
制御部

収納時正面図

打撃部

クローバー取付例

発電部（ソーラーパネル）

仕取付方法

様
三角ボルト

取付部材サイズ

サイズ表

ボルトピッチ (P)

品番
＃3-B

L4560

L5065

＃3-C

L60

75

＃3-D

L65

80

＃3-E

L70

85

＃3-F

9
「クローバー」は当社の登録商標です。

営巣材をのせられたり、阻止バーの下に置かれる可能性がありますので、阻止バーは阻止角度を 45 以上に開かないでください。ボルト類は全て緩み止めを取り付け、設置場所に応じて、阻止バーの取り付け位置や枚数および角度を調節してください。1 つの取付穴に対し、阻止バー枚数は 4 枚以下にしてください。

仕様

取付方法

打 撃 部 寸 法：

約 W120×D 80×H150(mm)

制 御 部 寸 法：

約 W200×D152×H300(mm)

電 源 部 寸 法：

約 W645×D295×H 25(mm)本

約 12 ( kg )

体

重量 ：

バ ッ テ リ ー 容 量：

12V10Ah

ソーラーパネル容量 :20 W

取付金具類の重量含まず

打撃部は、対象アングル材に三角ボルトにて固定します。
制御部は、取付アルミレールを使用し、鉄塔平面に取り付けます。
発電部は、取付アルミレールを使用し、鉄塔平面または斜材に取り付けます。緩み止め対策として、TG ナットを使用します。
鉄塔の種類などにより取付方法が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

10本社営業部

仙台工場〒130-0022 東京都墨田区江東橋1-16-2（チョーギンビル2F）〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡字山田 1-7

03-5669-8711

FAX

0224-55-2621

03-5669-8717

東北支社

FAX

0224-55-5466

札幌営業所〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-10-33（第二日本オフィスビル 2Ｆ）

022-225-3731

FAX

022-225-0940〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 8-2-39（北大通ビル 3F）

011-208-5617

FAX

011-281-1750

クローアウト設置のコツ■ CW 型・CWP 型・CA 型 → P.5, 6
阻止線は水平に対 して 45 度以下だと効果が落ちます。
角度が倒れすぎていると、鳥に踏みつけられたり、上に営巣材を乗せられてしまう場合があります。
中央の阻止線は曲げないで下さい。垂直に立つ線を１本残すことで、鳥が近寄りにくくなります。
中央が開いていると営巣カゴにされてしまう場合も .......
■ HCWP 型 → P.7プラスチックの絶縁線は切断することができます。長すぎる絶縁線はカットして下さい。短過ぎてもいけませんが、長過ぎて鉄塔材に触れていると動きが阻害されて、くぐり抜けられてしまうかもしれません。
※その他、「川鵜対策」「ムクドリ対策」「雀対策」も実績がありますので、お問い合わせください。

三和鋼器株式会社
http://www.sanwa-koki.co.jp
三和鋼器

検索

ISO 規格認証取得工場
ISO9001:2015
JQA-QMA13287

関連会社：東北三和鋼器 ( 株 )溶 融 亜 鉛 め っ き
JIS 表 示 認 証 取 得 工 場
J Q 0 2 0 8 0 1 8仕様などは改善・改良のために予告なく変更する場合がございます。
本書の著作権は三和鋼器㈱が所有しております。許可なく私的利用の範囲外での複写および複製、内容の改変を禁止します。本書記載の写真や図は実際の製品と異なる場合がございます。

Ver.2209-7