雨 利 水システム

雨 水タンク/アンダ ータンク
自動散水アンダータンク（地下埋設型雨水タンク）
貯 水 量 1500ℓ/3000ℓ/5000ℓ/10000ℓ

埋設するので敷地を有効活用できます。
工事も案外簡単です。

商品納期、運賃などの詳細については都度お問合せ下さい。

最新の4-ステップクリーン機能とコンパクトな本体サイズで、従来の貯留槽とは一線を画す、機能満載の埋設型タンクです。貯水量が多いのも埋設型の利点です。

コンパクトサイズで掘削深さも最低限タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。

雨利水

工期短縮

自動散水との連動や設置についてなどお気軽にお問合せ下さい。

水景関連

埋設設置

コンクリートタンク3000ℓ
掘削必要量：約31㎥

アンダータンク3000ℓ
掘削必要量：約7.6㎥

従来型の埋設タンクと異なり、住宅や建物の基礎部分への影響がほとんど無く設置可能です。

従来の埋設タンクに比べて掘削効率を大幅に削減可能

雨水利用

掘削量 1/4

掘って、配管して、埋めるだけの３工程で設置完了
アンダータンク

地下貯水槽
ブロック周りで防水処理が必要工程が多い工程が少ない※イメージ画像

雨水利用には樹木への水まきが最適
貯留水は飲料不可ですが、植物への水まきには最適です。自動にすると労務費用も時間までも節約できます。

緑化関連

自動散水

安定した地盤ならそのまま埋めて完了

ミスト

ブロック型の次ページへ
雨水貯留と連動した散水計画もお任せ下さい
お問い合わせは右記まで

グローベン商品センター（052）619 - 6788 月〜金10:00〜17:00→
center@globen.co.jp

171

雨利水システム

雨水タンク/アンダ ータンク
自動散水

大容量

連結
可能

容量 1,500ℓからで、連結も簡単1,500ℓから4種類の大きさをラインナップ、スペースや規模に応じて連結増設も出来ます。

水景関連

汎用性が高く、どんな物件にも対応

ガーデン＆パーキング
２つの仕様

ニーズに応じて選択可能
タンク本体は同じ物ですが、フタが樹脂製のガーデンタイプと乗用車の荷重にも耐える鋳鉄製のパーキング仕様をご用意しています。

雨利水
雨水利用

戸建物件でも公共物件でも OK
ミスト「4-ステップ クリーン」 キレイな水だけ使えるようにタンク内部への流入時から給水までの一連の流れの中で、不純物を極力ろ過システム汲み上げない様な商品設計をしています。
排水給水1ｓｔ Step

落ち葉や木の枝

屋根に積もった落ち葉や枝が雨水と一緒にタンク内へ侵入する。

緑化関連

対策：1

内蔵フィルター

雨水をメッシュフィルターでろ過し、タンクへの異物混入を防ぎます。
大雨の時にフィルター内のゴミを洗い流します。

3rd Step

給水口から入った雨水は内蔵フィルターでタンク内のゴミ落葉などを濾過してタンク内へ貯留されます。 タンク内の砂塵や虫などのタンク内に溜め切れなくなった余剰水は物理的要因。
排水口から排出されます。
対策：3

オーバーフロー排水
水より比重の軽く表面部分に浮いているチリを、オーバーフローによって排水し、不純物を取り除きます。

172

2nd Step

内部水の対流タンクの底の沈澱物が流入時の対流で攪拌される。

対策：2

上向き流入口

雨水が流入する際、タンクの底に沈澱している砂などが、水流によって巻き上げられるのを防止し、水流をコントロールする為、流入口が上向きになっています。

4th Step

水面のゴミゴミが浮いていて、オーバーフロー排水される前の水面。

対策：4

一定水位での給水タンク内には給水用ホースが取り付けられたフロートが内蔵されて、常にフロート（水面）よりも10センチ程度下部の水を抽出し、タンクより雨水を送り出します。

※表示はすべて設計価格です。消 費 税 、施 工 費などは含まれておりませ ん。※サイズには多 少 の 誤 差があります。※ 各 製 品 のデザイン、価 格 等は予 告 無しに変 更することがあります。

雨 利 水システム

雨 水タンク/アンダ ータンク
セットの違いはフタ部分の材質です。
ガーデンセット樹脂製フタ設置 場 所に応じて庭 向けの「ガーデンセット」駐 車 場向けの「パーキングセット」を、タンクの 容 量に応じてご 用 意しました。

パーキングセット
鉄製フタ自動散水

GB アンダータンク
タンク容量1250

1500ℓ
タンク容量2100

3000ℓ

タンク容量5000ℓ

730(mm)

2100
1050

C20GR515G（ガーデン）
C20GR515P （パーキング）※タンク本体重量:82kg

735※大型成型品の為、本体サイズは±3％変動する可能性があります。

2450

1265

C20GR530G（ガーデン）
C20GR530P （パーキング）※タンク本体重量:180kg

950

2890

雨利水

C20GR550G（ガーデン）
C20GR550P （パーキング）※タンク本体重量:250kg

GBアンダータンク 5000

ガーデンセット

ガーデンセット

ガーデンセット

C20GR530G ￥1,050,000

C20GR550G ￥1,350,000

手押しポンプ付ガーデンセット

手押しポンプ付ガーデンセット

C20GR530GM ￥1,150,000

C20GR550GM ￥1,450,000

パーキングセットパーキングセット￥750,000

手押しポンプ付ガーデンセット

C20GR515GM￥850,000

パーキングセットC20GR515P￥900,000

C20GR530P ￥1,200,000

C20GR550P￥

1,500,000※配管部材、ポンプ、運賃および施工費は別途となりますので、お問い合わせ下さい。アンダータンクをより深く埋める場合は、専用の延長エクステンションを使います。最大2個まで連結可能です。

!

ご注意

ミスト

GBアンダータンク 3000

雨水利用

GBアンダータンク 1500
C20GR515G

水景関連23001045●アンダータンクは雨水貯留専用です、別の用途に使用しないで下さい。●アンダータンク本体には水質浄化機能はありません、飲料用や人体への使用はしないで下さい。●アンダータンク用の雨水自動散水システムは別途お問い合わせ下さい。●タンクから水を送り出す給水用のポンプは別売品となります。●タンクのフタ部分は子供のいたずら防止機能が付いています。●タンクのフタ部分は傾斜に合わせて5°まで調節可能です。●掘削時に地下水が出た時は、施工を中止して地下水の水位を確認して下さい。
タンク内の水が減って地下水の水位よりも低くなってしまうと、タンク本体が浮き上がってくる恐れがありますので、タンク内へ自動給水をする設備などが別途必要になります。●伏流水によって発生した損害は、天災と同じく責任は負いかねますので、現場状況により、ポンプによる排水等の対策を別途行って下さい。

セット付属品：手押しポンプ

オプション

手押しポンプ付ガーデンセットに付属しています

ガーデンセット用 水中ポンプ接続キット￥

30,000C20GR5000￥

85,000

フタにホースコネクターを差し込むことが出来ます。

■仕様
吸込揚程：最大7ｍ
揚水量：最大30-50ℓ/min
サイズ：32A
フート弁付※揚水管の先端には必ずフート弁を取付けて下さい。
※押出吐出タイプと異なり勢い良く水は出ません。
※架台など別途ご用意下さい。

※別途、内径25φホースと水中ポンプなどが必要。 P128〜

緑化関連

C20GR520

エクステンション■特長
アンダータンクをより深く埋める場合は、専用の延長エクステンションを使います。
最大2個まで連結可能です。
1個あたり +300mm※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。
（旧カタログの赤文字商品と同じです）

お問い合わせは右記まで

グローベン商品センター（052）619 - 6788 月〜金10:00〜17:00center@globen.co.jp

173雨利水システム

雨 水タンク/アンダ ータンク
自動散水

GB アンダータンク XL

セットの違いはフタ部分の材質です。
ガーデンセット
樹脂製フタ

1 0 , 0 0 0 L 貯 留 出 来る大 型タンクです。

パーキングセット
鉄製フタ4900

水景関連

最小2045〜
最大23051300

タンク容量10000ℓ
雨利水

GBアンダータンクXL 10000
ガーデンセット

C20GR510G お問合わせ下さい

雨水利用※タンク本体重量:460kg

パーキングセット※大型成型品の為、本体サイズは±3％変動する可能性があります。

2250

C20GR510Pお問合わせ下さい※注意事項は173ページをご参照下さい。

・10,000Lの大容量
ミスト・10,000L=10.0ｔの雨水を貯留できる大容量タンクです。

・２箇所から給排水が可能

・給排水接続用部品を最大２つまで取付可能。
※追加オプションです。

・接続パイプの方向を変更可能

・従来品では制限されていた接続パイプの方向を自由に変更できます。

緑化関連

設置手順埋設箇所を掘削して、転圧した後、タンクを設置、付属のタンクドームとフタを取り付けます。

174※表示はすべて設計価格です。消 費 税 、施 工 費などは含まれておりませ ん。※ サイズには多 少 の 誤 差があります。※ 各 製 品 のデザイン、価 格 等は予 告 無しに変 更することがあります。

雨 利 水システム

雨 水タンク/アンダ ータンク

自動 散 水P18〜

水景関連

雨水の汲み上げにはポンプが必要です。

おかげさまで発売以来、様々なお客様がアンダータンクで貯留した雨水をポンプで加圧すれば、スプリンクラーや雨水利用をしています。

ドリップチューブを使った自動散水も可能になります。

雨利水

ガーデンセットの施工手順（ガーデン用 PP フタ）

雨水利用ポイント●コンクリートなどで補強する必要がありません。 ●タンク本体が沈まない様に土を固めて下さい。

❷ タンク設置オプション
水中ポンプ接続キット❸ 配管後、土の埋め戻し❹完ミスト❶ 土の掘削自動散水

豊 富な実 績成パーキングセット参考図・施工手順（パーキング用鉄フタ）
ポイント

A：鉄筋入支柱（ヒューム管φ150×4）など●パーキングセットは乗用車（3.5t）の荷重に耐えられる様に、鉄筋とコンクリートでタンク周りを補強します。
タンク本体への土厚700〜1000mmの場合、鉄筋入支柱は不要です。
（乗用車3.5t荷重の場合）
施工手順

▽ＧＬ

B:掘削面

100
200

D:砕石_t=100❶ 掘削後、タンクの設置

❷配管

400

C::コンクリート_t=100
（鉄筋入）

400

Min500

緑化関連

本体高さ+300

アンダータンクの強み！
●コンパクトサイズと大容量の両立。
●敷地面積を最大限に活用可能。
掘削面積は最小限で設置可能。
●配管部分が浅めの所に集約され、施工性が高い。

お問い合わせは右記まで❸ 土の埋め戻し

グローベン商品センター❹ 鉄筋敷設（052）619 - 6788 月〜金10:00〜17:00❺完成center@globen.co.jp

175雨利水システム

雨 水タンク/アンダ ータンク
自動散水参考図入側：雨といより

140〜385

出側：排水口へ

HIVP100パイプ（別途）を入側：雨といから内蔵フィルターへつなぎます。フィルター出側にも同様パイプをつなぎます。入側から入った水はフィルターでろ過されて、タンク内へ貯水されます。貯水しきれない余剰水

水景関連は出側から排水されます。出側は入側よりも
入側：雨といより内蔵フィルター

パイプが低い位置にあり、水位の上限になっています。入側と出側は内蔵フィルターを挟んで交差する構造になっているため、左図のようにパイプの方向が決まってしまうのでご出側：排水口へ注意下さい。
（XLタイプのみ自由に変更可能）
貯留水を汲み上げるための取水口はタンク側面の平坦な箇所から任意で開口出来ます。

雨利水

参考断面図：パーキングセット
雨水利用

山砂

フタ▽GL
100
Min200̲Max600

コンクリート基礎
（鉄筋入）

ミスト

土壌（客土）

ヒューム管φ150以上
コンクリート基礎
（鉄筋入）

100
100

砕石400

アンダータンク本体

400

Min500

鉄筋入のコンクリート基礎を作りタンクを設置します。各資材、各数値は参考として、現場状況に合わせて調整して下さい。詳細は施工説明書をご参照下さい。
緑化関連

176! 自動散水設備などを接続して、運用する際の注意事項
自動散水などの定期的に貯留水を使用する設備と併用する場合には、自動散水の立案計画を元に、使用水量を考慮してタンクの水が空になった場合に備え、給水設備を追加して下さい。
地域によって差異はありますが、上水道からの補給水を直接タンクに流入させるのは条例などで制限（クロスコネクション）がありますので、増設したサブタンクに一旦、水を貯めてから給水するようにします。

※表示はすべて設計価格です。消 費 税 、施 工 費などは含まれておりませ ん。※サイズには多 少 の 誤 差があります。※ 各 製 品 のデザイン、価 格 等は予 告 無しに変 更することがあります。