［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機抽気逆止弁動作試験における動作異常について
17．６．10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１７年 ５月１８日１３時３５分
１号・２号・ ３号 ・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・ 設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
５月18日(水)14時15分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ５月18日(水)13時35分頃、通常運転中の伊方３号機において、抽気逆止弁動作試験において、第３抽気逆止弁３Ｂが閉動作しないことを確認した。
２ 今後、詳細調査を実施する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
５月19日(木)15時00分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、抽気逆止弁駆動用の電磁弁の不良を確認した。
２ このため、当該電磁弁を新品に取替え、５月19日14時30分、抽気逆止弁が正常に動作することを確認した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力101％）・停止中運転中（出力101％）・停止中運転中（出力100％）・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１７年

５月１８日（水）１４時１５分

発

伊方発電所

渡辺信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 863MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：５月１８日

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：

３号機

地震・ その他１３時３５分頃
タービン建屋

１階（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転中のところ、抽気逆止弁動作試
験において、本日１３時３５分頃、第３抽気逆止弁 ※３Ｂが閉動作しないことが確認されました。
今後、詳細調査を実施することとします。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

※第３抽気逆止弁
蒸気発生器への給水を加熱（第３低圧給水加熱器）するため、タービンから蒸気を一部取り出す配管に設置されている逆止弁

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１７年

５月１９日（木）１５時００分

発

伊方発電所

渡辺信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 863MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：５月１８日

発生状況
概要

２．場所：

３．状

況：

３号機

地震・ その他

１３時３５分頃
タービン建屋

１階（管理区域外）

伊方発電所第３号機は、通常運転中のところ、抽気逆止弁動作試
験において、５月１８日１３時３５分頃、第３抽気逆止弁 ※３Ｂが閉動作しないことが確認されました。
（第１報にてお知らせ済み）
調査の結果、抽気逆止弁駆動用電磁弁の不良が確認されました。
このため、当該電磁弁を新品に取り替え、本日１４時３０分、抽気逆止弁が正常に動作することを確認しました。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
※第３抽気逆止弁
蒸気発生器への給水を加熱するため、タービンから蒸気を一部取り出す配管に設置されている逆止弁

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方３号機 第３抽気逆止弁Ｂ概略系統図

湿分分離加熱器

低圧タービン

蒸気発生器
高圧
タービン

復 水 器

制御回路

駆動用電磁弁高圧給水加熱器

制御用空気
第３抽気逆止弁Ａ

第３抽気逆止弁Ｂ

当該箇所
第３低圧給水加熱器Ｂ

第３低圧給水加熱器Ａ

主給水ポンプ P

脱気器

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料 取替用水タンク
通常運 転中は、非常用炉 心冷却設備等 の水源として待機 し、定期検査 時には燃料取替時 の水張りに使 用する。

［凡例］
：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 さ
せ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿分 分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸気 中 の 水 滴を除去 する。

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大容 量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。ま た 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧
タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷 却水 に溶 け込
んだイ オン 状の 不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次冷 却設 備へ の注水量を調整する 。

○復水器
ター ビ ンを ま わ した 蒸
気を 海 水で 冷 や して 水に戻す。

２ 次 冷却 水 を加 熱 し、熱効 率を向上させる。

充てんポンプ

駆動用電磁弁
高圧
給水加熱器

制御用空気
第３抽気逆止弁

雑固体焼却設備

主給水ポンプ

低圧給水加熱器

第３抽気逆止弁の動作異常

焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内で 使 用し た
清 掃用 の 紙や 布 等を 焼却し、体積 を減らす。

○脱気器
２ 次冷 却 水中 に 溶け 込んだ空気を 除去する。

逆止弁シリンダー部

駆動用電磁弁
抽気配管

第３抽気逆止弁周辺

逆止弁(配管内部)

制御空気
逆止弁へ

電磁弁
逆止弁シリンダー部

用語の解説○低圧給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
給水加熱器は、一般に多段に設けられるが、主給水ポンプを境にして、上流側のものを低圧給水加熱器、下流側のものを高圧給水加熱器という。

○抽気逆止弁
抽気系統内の蒸気等の流体が逆向きに流れるのを防止するため、配管に設置されている弁。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成17年5月18日(水)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
13:20 13:30 13:40 13:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18171716
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24242423
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16151515
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
20202019
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
26
26
2525
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
1413
1312
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
26252524
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22222122
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
17161616
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
15151515
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.215151414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.314141313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.416151515※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:00 降雨時 降雨時以外
16４１
１８23４３２４15３３１６19３７２１25４２２６12３６１５24３６２０21３５２４15３７１６14４１１６14４１１６13４１１５14４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。