［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機非常用ディーゼル発電機補助蒸気配管継手部からの蒸気漏えいについて
17．４．11
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
１７年 ３月１５日 ９時３０分
１号・ ２号 ・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・ 設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月15日(火)10時00分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月15日(火)９時30分頃、通常運転中の伊方２号機において、非常用ディーゼル発電機２Ｂへ供給している補助蒸気配管の伸縮継手部より僅かな蒸気が漏れていることを保修員が確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
３月15日(火)18時５分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該箇所を隔離し、漏えいしていた伸縮継手を新品の短管に取替え、３月15日16時30分漏えいのないことを確認し、復旧した。
２ なお、短管への取替えについては、問題ないことを確認しているが、念のため、次回定期検査時に伸縮機能をもたせたものに取替える予定である。
３ 原因は、今後調査を実施する。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜中央保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力101％）・停止中
運転中（出力101％）・停止中
運転中（出力％）・ 停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１７年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況

３月１５日（ 火 ） １０時 ００分
岡﨑

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 573MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

３月１５日９時３０分頃

２．場

所：

非常用ディーゼル発電機２Ｂ

３．状

況：

（管理区域外）伊方発電所第２号機は、通常運転中のところ、本日９時３０分
頃、非常用ディーゼル発電機２Ｂへ供給している補助蒸気配管の伸縮継手部より僅かな蒸気が漏れていることを保修員が確認しました。
発生状況
概
要

今後、詳細調査いたします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１７年

発

伊方発電所

信者当 該 機号 機
(定格出力)

発生時
状 況

３月１５日（ 火 ） １８時 ０５分
岡﨑

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．出力 573MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

３月１５日９時３０分頃

２．場

所：

非常用ディーゼル発電機２Ｂ室

３．状

況：

（管理区域外）伊方発電所第２号機は、通常運転中のところ、本日９時３０分
頃、非常用ディーゼル発電機２Ｂへ供給している補助蒸気配管の伸縮継手部より僅かな蒸気が漏れていることを保修員が確認しました。
〔第１報にてお知らせ済み〕
発生状況
概要

その後、当該箇所を隔離し、漏えいしていた伸縮継手を新品の短管に取替え、本日１６時３０分漏えいのないことを確認し、復旧しました。
なお、短管への取替えについては、問題ないことを確認しておりますが、念のため、次回定期検査時に伸縮機能をもたせたものに取り替える予定です。
原因は、今後調査することとします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方２号機 非常用ディーゼル発電機用補助蒸気系統概略図

当該箇所

非常用ディーゼル発電機
補助蒸気（約１８０℃）
スチームコンバータ
伸縮継手

非常用ディーゼル発電機 機関

温水（約７０℃）

加熱器

補助蒸気ドレンタンクへ

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水 タンク
通常運転中は、 非常用炉心冷却設備等の水源と して待機し、定期検査時には燃 料取替時の水張りに使用する。

○ 蒸気発生器
原 子 炉で 温 め られ た高
温 の 水を 利 用 して 別の水 （ ２次 冷 却 水） を蒸気 に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ 冷却器（ 高 圧タ ー ビ ン へ）

補助蒸気

所内電源
伸縮継 手○ 原子炉容器
ウ ラ ン燃 料 を 核分 裂させ て 、そ の 時 に出 る熱で 水 （１ 次 冷 却水 ）を高 温にする。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に 原子炉に 高圧で 注水し、 燃料を冷却する。

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時 に原 子 炉 に低 圧大 容 量で 注
水し 、 燃料 を 冷 却す る。 ま た、 原
子炉停止時の冷 却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除 去冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に 溶け込ん だイオ ン状 の不純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備 への注水量を 調整する。

２ 次 冷却 水 を 加熱 し、熱 効率を向上させる 。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉使用済燃料ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管理 区 域内 で 使用 し た
清掃 用 の紙 や 布等 を 焼却し、体積を減ら す。

○復 水器
タ ー ビン を まわ し た蒸
気 を 海水 で 冷や し て水に戻 す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷 却 水中 に 溶け 込
んだ空気を除 去する。

補助蒸気伸縮継手部全景

補助蒸気漏えい部

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方２号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

○補助蒸気
補助蒸気は、純水装置、海水淡水化装置、アスファルト固化装置、空調等に使用するための蒸気。スチームコンバータで、純水を２次系の蒸気で加熱し、発生させる。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成17年 3月15日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
9:10
9:20
9:30
9:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)
1616
1717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2223
23
23
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
14151515
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
19191920
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
2425
25
25
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
1111
12
11
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2323
23
23
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2120
2121
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
1515
1414
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
15151514電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
13131414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
1313
12
12
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14141314※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:50 降雨時 降雨時以外
17４１１８23４３２４15３３１６19３７２１25４２２６12３６１５23３６２０21３５２４14３７１６14４１１６14４１１６12４１１５14４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。