原子力発第０４１８１号
平 成 １６ 年 １ ０ 月 ８ 日

愛 媛 県 知 事
加 戸 守 行殿

四 国 電 力 株 式 会 社
取締役社長 大 西淳

伊方発電所第２号機 アスファルト固化装置軸封油循環ポンプの不具合他２件に係る報告書の提出について

平成 16 年８月に発生しました伊方発電所第２号機 アスファルト固化装置軸封油循環ポンプの不具合他１件、また、平成 16 年７月 29 日に発生しました伊方発電所第１号機 制御棒挿入限界表示用記録計の指示不良につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。
今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜りますようお願い申しあげます。
以上

伊方発電所第２号機
アスファルト固化装置軸封油循環ポンプの不具合について

平成１６年１０月
四国電力株式会社

１．件

名伊方発電所第２号機
アスファルト固化装置軸封油循環ポンプの不具合について

２．事象発生の日時
平成１６年８月１６日

１０時４０分頃（確認）３．事象発生の設備
アスファルト固化装置軸封油循環ポンプＢ
４．事象発生時の運転状況
通常運転中（発電機出力５６３ＭＷ）
５．事象の概要
伊方発電所第２号機（定格電気出力５６６ＭＷ）は、通常運転中のところ、運転中のアスファルト固化装置軸封油循環ポンプＡの軸封部に油のにじみが認められたため、予備機の軸封油循環ポンプＢ（以下当該ポンプという）に切り替えたところ、８月１６日９時５６分頃、アスファルト固化装置制御盤に当該ポンプの異常を示す警報が発信し、当該ポンプが自動停止した。
このため、当該ポンプを隔離後、１０時４０分頃、当該ポンプのハンドターニングを実施した結果、ポンプ軸の回転が重くなっていることを確認した。
その後、当該ポンプの分解点検を実施した結果、ポンプ本体には異常は認められなかったものの、ケーシング内部に粘着質の不純物が認められたことから、当該部の清掃手入れ、ポンプの組み立て、軸封油系統の点検清掃、軸封油の交換および当該ポンプの試運転を行い、８月２０日１１時５３分頃、正常状態に復帰した。
なお、アスファルト固化装置は停止しており、本事象によるプラントの運転への影響および周辺環境への放射能の影響は無かった。
（添付資料−１）
６．事象の時系列［８月１６日］９時５４分頃
９時５５分頃
９時５６分頃

１０時４０分頃・軸封油循環ポンプＡ油のにじみ確認・軸封油循環ポンプＡ停止
・軸封油循環ポンプＢ起動
・アスファルト固化装置制御盤に「コントロールセンタ異常」が発信し、当該ポンプが自動停止
・コントロールセンタで温度継電器の動作を示す表示灯が点灯していることを確認
・当該ポンプのハンドターニングによりポンプ軸の回転が重いことを確認
−1−

１１時頃

・当該ポンプの電動機および同温度継電器の点検を実施し異常の無いことを確認
１４時２９分頃 ・当該ポンプ電動機の単体試運転を行い、異常の無いことを確認
１５時３０分頃 ・当該ポンプおよび同ポンプ入口ストレーナを点検し、ポンプ内部に粘着質の不純物を確認したため清掃を実施[８月１７日]９時頃

・当該ポンプを組み立て、軸が軽く回ることを確認
・当該ポンプから採取された粘着質の不純物を分析した結果、不純物は軸封油と油中不純物が化合した炭化物と判明[８月１８日〜１９日]

・軸封油の取り替え[８月２０日]
１１時５３分頃

・試運転、正常状態に復帰

７．調査結果（１）機器の調査
ａ．各部の点検調査
当該ポンプが自動停止した際、ポンプ過負荷を示す温度継電器が動作していたことから、過負荷の要因及び温度継電器の異常について調査した。
（ａ）ポンプ本体
電動機とつながった状態でハンドターニングを実施した結果、軸の回転が重いことを確認した。
ポンプと電動機の軸継手を切り離し、個別にハンドターニングを実施した
結果、電動機側に異常はなく、ポンプ側の軸の回転が重いことを確認した。
ポンプを分解した結果、内部構成品に損傷は認められなかったが、ケーシング内部に粘着質の不純物が認められた。
（ｂ）電動機
外観目視点検、絶縁抵抗測定及び巻線抵抗測定の結果、異常は認められなかった。
（添付資料−２）（ｃ）温度継電器
温度継電器動作試験の結果、異常は認められなかった。
（添付資料−２）（２）軸封油及びポンプ内部不純物の調査
ａ．軸封油分析結果
軸封油は、黒く変色しているが、各分析項目とも新油と同等の性状で異常は認められなかった。
また、放射性物質は検出されなかった。

−2−

ｂ．ポンプ内部の不純物調査結果
ポンプ内部より採取した粘着質の不純物は、カルシウム、鉄、珪素、鉛が含まれており、軸封油中の炭素と化合した炭化物を形成していることが判明した。
また、未使用アスファルトの硫黄分 5.4％に比べ、ポンプケーシング内不純物の硫黄分は 0.6％と低い値であったことから、アスファルト混和機の軸封部からのアスファルト漏えいではない。
（添付資料−３）ｃ．炭化物の発生要因
粘着質の不純物中に含まれるカルシウム、珪素は、大気中に浮遊した保温材等の塵が軸封油タンクベント管を通して系統内に混入し、鉄は軸封油タンク構成品の酸化により、鉛は軸受材の溶出により、軸封油中に混入したものと推定される。
また、アスファルト混和機の運転により加温されるとこれらの不純物が軸封油中の炭素と化合し、炭化物となったものと推定される。

（３）保守状況の調査
当該ポンプは、平成９年４月に分解点検を実施しており、それ以降は、異常の兆候や機能喪失は認められなかった。
また、軸封油の取り替えは２定検に１回実施している。
８．推定原因大気中の塵等の不純物が軸封油タンクのベント管を通して系統内に混入したため、軸封油中の不純物濃度が上昇し、その不純物と軸封油中の炭素が化合した炭化物がポンプケーシング内に堆積した。これにより、軸の回転抵抗が上昇し、負荷電流が増加したことから、温度継電器が動作し、当該ポンプが自動停止したものと推定される。
また、前回の軸封油取り替え後の運転サイクル中において、保温材等から発生した塵が過去の運転サイクルより多かった可能性もある。
９．対 策（１）当該ポンプおよび同ストレーナの清掃ならびに、軸封油の入替えを行い、健全性を確認して復旧した。
（２）軸封油の取り替え頻度を２定検から１定検に変更する。
（３）軸封油循環タンクベント管に防塵用のストレーナを取り付け、軸封油循環系統に吸い込まれる塵の量を制限する。
−3−

（４）今回分解していないＡポンプについて、平成１７年度に計画しているアスファルト固化装置の定期点検に合わせて分解点検を実施する。また、それまでの間は、定期的（１回／週）に電流測定を行い、健全性を確認する。
以 上−4−

添付資料

添付資料−１

アスファルト固化装置軸封油循環系統概略図

添付資料−２

軸封油循環ポンプＢ電動機点検結果

添付資料−３

アスファルト固化装置軸封油分析結果−5−

添付資料−１

アスファルト固化装置軸封油循環系統概略図
低レベル放射性廃液

廃液供給タンク

アスファルト供給タンク

冷却水（純水）
冷却器
軸封部

ベント管
軸封油タンクアスファルト混和機

軸封油循環ポンプＡﾎﾟﾝﾌﾟ入口ｽﾄﾚｰﾅドラム缶

当該箇所

軸封油循環
ポンプＢ
吐出量 ０.８m3/h
電動機出力0.7５ｋW

−6−

軸封部

添付資料−２

軸封油循環ポンプＢ電動機点検結果

１．電動機点検結果（１）固定子巻線絶縁抵抗測定結果
絶縁抵抗値

判定値

結 果

１,０００ＭΩ以上

１ＭΩ以上

良

（２）固定子巻線抵抗測定
抵抗値
Ｕ〜Ｖ

２１.１３Ω

Ｖ〜Ｗ

２１.０４Ω

Ｕ〜Ｗ

２１.１３Ω

＊ばらつき＝ばらつき*

判定値

結 果

０.４％

３％以内

良最大値−最小値
平均値

×１００

２．温度継電器点検結果
２００％試験電流作動時間測定結果
作動時間測定値

判定値

結 果

３８.９４秒

２１〜６８秒

良温度継電器ヒータの定格電流１.７Ａに対して３.３９Ａで試験実施。

−7−

添付資料−３

アスファルト固化装置軸封油等分析結果

１．軸封油分析結果

項目

単採取日時

位

―――

使

油受入試験結果平成 16 年 8 月 16 日

平成 14 年 11 月 21 日

11 時 38 分

ﾒｰｶｰ測定結果

黒色―――

―――

外観性状
密用（参 考）ＪＩＳ規格
ｷﾞﾔｰ油
ISO VG 460

3―――

度ｇ/cm

0.8980.8907―――

引 火 点℃

319

294

200 以上全 酸 価

mg‑KOH/g

0.940.90

―――

動 粘 度

2471.9446.50414 以上 506 以下

mm /cSt 40℃

２．ポンプケーシング内不純物等の分析結果
（Wt%）
成分

COSPZnCaFeSiPb

ポンプケーシング内不純物

85.5

2.00.6

−

−

5.8

0.2

4.31.0(参考)未使用アスファルト

94.4−

5.4−

−−−−−−8−