P型受信機 RPVシリーズカタログ
お客様の“声”で誕生したP型受信機

Voice_P
音 声ガイダンス機能付
お客様からご意見を頂戴し、改良を重ね製品化した受信機です。
多彩な機能を搭載しながらも、ちょっとしたことにも配慮の行き届いた「人に優しい」受信機です。

わかりやすい施工しやすい点検しやすい設計しやすいRPVシリーズ／火報単盤

文字・表示がさらに大きく！

音声ガイダンス機能付き！

HAVシリーズ／火報＋防排煙

自動試験機能付きもラインアップ！

施工支援機能付き！

もっと優しく、もっとかんたんに。

大きなスイッチとLED表示で、わかりやすい見やすく、操作しやすい！

自動試験機能付き受信機は部屋番号表示機能が標準装備

各種ナビゲーションを行う音声ガイダンス機能を搭載！
各種イベントへの操作・対応方法をわかりやすくサポートするために、音声ガイダンス機能を搭載。
火災発生時の対応方法や障害発生時のガイダンスに加え、データ登録や各種試験項目選択時に状況に応じた情報を聞くことができます。

Voice_P
施工しやすい（回線種別・空き回線・連動マトリクスなど）■ 施工前にパソコンで受信機の各種設定ができます。

メリット●受信機納入前や電源投入前にパソコン上でデータ設定を行うことができます。
●パソコン入力用の「データ設定プログラム」※を使えば、どういう設定をしているのか、どんな設定になっているのか確認がかんたんです。
●データ設定プログラムで、受信機の各種設定した内容をUSBメモリー経由で受信機に反映できるので、設定もかんたんです。
※「データ設定プログラム」は、ホーチキホームページよりダウンロードが可能です。 ホーチキデータダウンロード●データ設定プログラム画面̲1●データ設定プログラム画面̲2■ 施工支援機能により加熱・加煙試験などの作業を1人で行えます。
この機能は、感知器や発信機などの試験時に作動した回線を、受信機から離れた場所でも確認できる機能です。発信機の電話ジャックに施工支援治具を差し込み、トランシーバーを接続することで、受信機から離れた場所でも、音声で発報回線を確認することができます。
施工中に火災試験表示施工支援治具感知器
発報試験

発信機の電話ジャックに差し込み感知器「ポーン 発報 ○ ○」※○は回線番号や部屋番号

1F管理室

2F廊下送信用トランシーバー

2F共用部

受信用トランシーバー（注意）●この機能は、「保守・施工モード」時のみで使用できる機能です。●施工支援機能を使用するためには、専用の「施工支援治具」が必要となります（別途手配）。
●本機能使用時は、受信機と発信機間の電話機能は使用できなくなります。

点検しやすい■ 一括連動移報停止スイッチの追加
お客様からのニーズが高かった「一括連動移報停止スイッチ」を追 加し、外 部 への 連 動・移 報 信号 一 括 停止を可能としま■ 履歴確認機能 最大1,200イベント
操作・発報・障害の内容を履歴として最大1,200件、自動試験履歴最大2,200件記録できます。

した。停止を解除すると、各停止設定はUSBメモリーで履歴をピックアップし、パソコン上で確認可能。
（csv形式）

スイッチを押す前の状態に戻ります。
また、スイッチの操作履歴は記録されます。

パソコン上で確認できるので、見や すく、調 整・点検がスピーディー設計しやすい■無線式受信用中継器と遠隔試験機能付き中継器を接続可能■移報停止スイッチを増設し、各連動先への停止をスイッチ毎に管理可能■マルチ移報接点を増設し、代表端子の不足を解消■連動元に防排煙確認を選択可能

Voice_P■システム構成図（P型1級受信機 自動試験機能付きタイプの場合）
HAV-AAW□Y（自動試験機能付き）

一般配線（送り配線）
PA感知器終端またはPA終端器
光電式スポット型※

差動式スポット型

PA終端器

定温式スポット型

PA感知器 最大63個
但し、PA終端方式設置時のみ。※光電式は最大３２アドレスまでとなります

終端抵抗10kΩまたは20kΩ

一般配線（送り配線）

P型表示盤（部屋番号表示）

光電式スポット型
諸表示入力または外部障害入力４点有電圧・無電圧a接点

差動式スポット型

定温式スポット型

P型1級発信機

光電式スポット型

一般感知器及び発信機

差動式スポット型

定温式スポット型

PA感知器 最大32個（10kΩ）
最大17個（20kΩ）

耐熱配線
終端抵抗10kΩ
枠内は自動試験機能付きのみの対応となります。
全ての終端方式において、同一回線内に一般感知器とPA感知器の混在が可能です。

防火戸ダンパー警報入力

地区音響装置

無電圧a接点（ダイオード付き）

国家検定
型式番号

自主評定マーク
使用許可番号自動試験機能無しのシステムの場合、光電式スポット型（SLV）
は、10kΩ終端時：最大30個（平均17個）、20kΩ終端時：最大17個（平均17個）までです。接点式感知器は制限ありません。

■製品ラインアップ
品名

商品記号

主電源材

質色

彩

外形寸法（㎜）

質量

RPV-AAW05
RPV-AAW10

P型1級

受第28〜3号

RPV-AAW15

火災受信盤

RPV-AAW20（火報単盤）

RPV-AAW05Y

P型1級（RPV-AAW10Y

本体・扉：本体・扉：

鋼板製

マンセル値

RPV-AAW20Y

板厚1.2㎜N9.0 近似色

HAV-AAW10（09）

粉体塗装）RPV-AAW15Y

自動試験機能付

P型1級

受第28〜7号

HAV-AAW15（10）

防災受信盤ー

受第28〜3号

A-16-550/60HzHAV-AAW20（10）（火報＋防排煙） P型1級

（HAV-AAW10（09）Y）HAV-AAW20（10）Y

自動試験機能付

HAV-AAW15（10）Y

防災受信盤
P型2級
（火報＋防排煙）

HAV-EAW05（04）
HAV-EAW10（05）

受第28〜7号

A-16-9受第28〜4号

A-16-5ーA-16-6（W）450

AC100V（H）650
パネル部：

パネル部：

自己消火性樹脂

マンセル値

（ABS）

5Y6/0.5

板厚2.7㎜

近似色

約13.5㎏（D）100

RCV-AAW05
RCV-AAW10連動制御盤

RCV-AAW15
RCV-AAW20■上記製品ラインアップは「露出型」を表記しています。
「埋込型」もありますので、別途お問い合わせください。
●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 ●商品の色彩は、印刷物と実物で多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●販売店/お問い合わせ本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）

提携リース会社によるリースプランもご利用いただけます。
審査

契約

導入

までスピード対応

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
いわき駐在事務所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL0246(73)0337
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241

北関東支社
宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL048(665)2057
TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2019年4月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

2-1604
201904020G200-V22