［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方２号機湿分分離加熱器加熱蒸気制御弁の異常について
19．８．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]１９年 ７月２４日 １４時０２分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月24日(火)14時40分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ７月24日(火)14時02分、通常運転中の伊方２号機で、湿分分離加熱器２Ｂ・２Ｄの出口蒸気温度を制御する加熱蒸気制御弁が閉止し、電気出力が若干低下（570MW→559MW）した。
２ 詳細調査を実施する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
７月25日(水)11時15分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、加熱蒸気制御弁の制御信号変換器の不具合により弁が閉止したことが判明した。
２ 当該変換器を新品に取替え７月25日(水)11時00分通常状態に復旧した。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１９年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月２４日（火） １４時

４０分

岡崎

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 570MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

７月２４日

１４時 ０２分

２．場

所：

伊方２号機

タービン建家１階（管理区域外）

３．状

況：
伊方発電所２号機は通常運転中のところ、湿分分離加熱器２Ｂ・２Ｄの出口蒸気温度を制御する加熱蒸気制御弁が閉止し、電気出力が若干低下（570MW→559MW）しました。
このため、詳細調査を実施します。
発生状況
概
要

運転状況

備考

本事象による環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１９年

７月２５日（水） １１時 １５分

発

伊方発電所

増田信者

当 該 機号 機１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

１．出力 570MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

７月２４日

１４時 ０２分

２．場

所：

伊方２号機

タービン建家１階（管理区域外）

３．状

況：
伊方発電所２号機は通常運転中のところ、７月２４日１４時０２分、湿分分離加熱器２Ｂ・２Ｄの出口蒸気温度を制御する加熱蒸気制御弁が閉止し、電気出力が若干低下（570MW→559MW）しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

調査の結果、加熱蒸気制御弁の制御信号変換器の不具合により、弁が閉止したことが判明しました。
このため、当該変換器を新品に取り替え、本日１１時００分、通常状態に復旧しました。
なお、原因については、引き続き調査致します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ［ 凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に 高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加熱 器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除 去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

放水口
復水ポンプ

○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

２ 次冷 却水 を加 熱し 、熱効率を 向上させる。

充てんポンプ

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

使用済
燃料使用済燃料ピッ ト○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

湿分分離加熱器加熱蒸気制御弁の異常

伊方２号機 湿分分離加熱器まわり概略系統図
当該箇所

二次系計器
ラック

信号変換器
湿分分離加熱器
加熱蒸気制御弁

共通リレー室湿分分離加熱器Ｂ，Ｄ

低圧タービン

高圧タービン
復 水 器
蒸気発生器
湿分分離加熱器
ドレンタンク
高圧給水加熱器へ復水ポンプ
脱気器
給水ポンプ

加熱蒸気制御弁開閉表示
弁開閉状態表示盤(青−閉、赤−開)加熱蒸気制御弁

現場収納箱
内部

制御信号変換器(新品)

不具合のあった制御信号変換器

用語の解説○湿分分離加熱器
高圧タービンと低圧タービンの間に設置され、蒸気中の水分を除去し、蒸気をさらに加熱するための装置。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ４台設置している。加熱するための蒸気には、蒸気発生器で発生した２次系蒸気を利用している。

○加熱蒸気制御弁
湿分分離加熱器の加熱蒸気流量を調節する弁。通常運転中は全開である。
湿分分離加熱器の出口（低圧タービン入口）蒸気の温度または温度変化率を制御している。

○制御信号変換器
湿分分離加熱器の制御系から伝えられた弁の開閉信号を変換して、加熱蒸気制御弁の駆動装置へ出力させるための機器

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成19年７月24日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
13:50 14:00 14:10 14:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１６１７九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２０２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２５２６２６
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２７
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２２２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１５１４１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１４１３１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１４１４−※降雨の状況： 有 ・ 無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:30 降雨時 降雨時以外
１６４１１８２２４６２４１５３５１６２０４１２１２６４６２６１２３９１３２６４３２３２１３６２３１４３９１６１４４１１６１４４１１５１３４２１４−４１１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。