『最新 コンクリートポンプ圧送マニュアル』正誤表
2019 年 9 月 15 日(一社)全国ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送事業団体連合会

頁・行誤

正81頁

流動性（コンシステンシー）

表5.2.1中変形または流動性に対する抵抗性があ

流動ること
84頁

…粗骨材（砂利，採石など）に区分さ…粗骨材（砂利，砕石など）に区分さ上から2行目

れる。

れる。

90頁

スランプは，スランプスコーンを引きスランプは，スランプコーンを引き上下から4行目

上げた直後に…

げた直後に…

94頁

細骨材率の絶対容積＝…

細骨材の絶対容積＝…

細骨材率の絶対容積＝…

粗骨材の絶対容積＝…

計画圧送量（QP）

計画吐出量（QP）

上から9行目94頁
上から11行目
124頁
表8.2.1中
144頁
表8.3.4輸送管の種類

直管

テーパ管

先端ホース

水平換算

係数

距離（ℓ ）（m）

3＋12＋3＝18－

18244

9624

設置方向

長さ（m）水平125A

上向き
垂直100A

水平6＋18＝24－150A-125A

水平236125A-100A

水平1.233.6

水平1.64

6.4

1000R･90°
ベント管

水平換算

呼び寸法

上向き

1.64＋3＝711.2

500R･90°上向き

0.88＋3＝118.8

350R･90°

水平0.6

106

100A－7

計20

200

P＝K×ℓ ＝0.035×275m＝9.9N/mm2

P＝K×ℓ ＝0.036×275m＝9.9N/mm2154頁

PN＝1.25×P＝1.25×9.7＝12.325

PN＝1.25×P＝1.25×9.9＝12.375

上から8行目＝12.4N/mm2＝12.4N/mm2154頁

４章の表4.1.4「輸送管とジョイント(４章の表4.1.6「輸送管とジョイント(下から3行目継手)の選定基準」でも示したように…

継手)の選定基準」でも示したように…

154頁
上から3行目

1頁

正165頁②125A 管使用部：
水平管：30m＋2m＋2m＋100m ＝ 134m

上向き垂直管：40m＋3m ＝ 43m（水平換算係数：4）テーパ管 150A－125A：1m （水平換算係数：3）ベント管 500R：0.8m×2 本 ＝ 1.6m （水平換算係数：8）上向きベント管：0.8m×4 本 ＝ 3.2m

（水平換算係数：8＋3＝11）

よって，水平換算距離（ℓ125A）は，ℓ125A ＝ 134m＋3×1m＋4×43m＋8×1.6m＋11×3.2m＝ 134m＋3m＋172m＋12.8m＋35.2m＝ 357.0 mとなる。
（４）水平換算距離の算定開始点（ＰS）における圧送負荷（Ｐ）の算定
水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）を（8－7）式により算定する。
100A 管使用部：①P 100A＝ K 100A×ℓ100A ＝ 0.023×33.4m ＝ 0.7682 N/mm2
125A 管使用部：②P 125A＝ K 125A×ℓ125A ＝ 0.015×357.0m ＝ 5.36 N/mm2
よって，100A 管使用部と 125A 管使用部とを合計した水平換算距離の算定開始点（PS）
における圧送負荷（P ）は，

P ＝ P 100A ＋P 125A ＝ 0.7682 ＋ 5.36 ＝ 6.1282 ＝ 6.2 N/mm2（小数点第 2 位を切上げ）となる。
（５）必要吐出圧力（ＰN ）の算定
（8－9）式により，圧送負荷（P ）に 1.25 を乗じて必要吐出圧力（PN ）を算定する。

PN ＝1.25×P ＝ 1.25 × 6.2 ＝ 7.75 ＝ 7.8 N/mm2（小数点第 2 位を切上げ）
必要吐出圧力（PN（６））は，7.8 N/mm2 と求めることができる。

コンクリートポンプの機種の選定（圧送可否の判定）候補とするコンクリートポンプの機種の P－Q 線図である事例図 3.2 に，必要理論吐出量 50 m3/h と必要理論吐出圧力 7.8 N/mm2 の点をプロットする（☆印）。プロットしたものを事例図 3.4 に示す。
プロットした必要吐出量（QN ）50 m3/h と必要吐出圧力（PN ）7.8 N/mm2 の点（☆印）が，候補とする機種の高圧仕様および標準圧仕様の圧送可能範囲にあるため，この機種を使用した配管作業の圧送が可能と判定できる。

2頁

正166頁
高圧仕様
16（26，14.5）

吐出圧力： P (N/mm2)141210（43，8.5）

8（81，6.6） 標準圧仕様（50， 7.8 ）6（128，3.9）

420020406080100120140

吐出量： Q (m3/h)

事例図 3.4

コンクリートポンプ車のＰ－Ｑ線図による圧送可否の判定（７）許容圧力区分に応じた輸送管の選定［事例３］における水平換算距離と管内圧力との関係に，輸送管の許容圧力区分に応じた使用範囲を図示したものを事例図 3.5 に示す。
第４章の表 4.1.6「輸送管とジョイント（継手）の選定基準」でも示したように，標準圧管の許容圧力区分は 4.0 N/mm2 以下，中圧管の許容圧力区分は 4.0 N/mm2 超 8.0N/mm2 以下，高圧管の許容圧力区分は 8.0 N/mm2 超である。配管計画にあたっては，圧送する距離における許容圧力区分に応じた適切な強度の輸送管を選定する必要がある。
許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離は、8.3.4（３）の《許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離の基本的な求め方》により、事例図 3.5 のように、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）6.2N/mm2 であると水平換算距離（ℓ）
390.4m を図中にプロットして求める。
なお、［事例３］の圧送計画では、輸送管が 100A と 125A の 2 種類の径を使用しているため、100A 管使用部と 125A 管使用部と分けて求める必要がある。
100A 管の開始地点は、筒先地点である水平換算距離（ℓ）390.4m から 100A 管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4 m を差し引いた 357.0m である。100A 管部分のコンクリートを圧送するために必要な圧送負荷（P 100A）は、0.7682 N/mm2 であるので、100A 管の開始地点となる水平換算距離（ℓ100A）357.0m・圧送負荷（P 100A）0.7682 N/mm2 の点を図中にプロットし、水平換算距離（ℓ）390.4m の点と直線で結ぶ。
次に、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）6.2N/mm2 の点と 100A
管の開始地点である水平換算距離（ℓ100A）357.0m・圧送負荷（P 100A）0.7682 N/mm2 の点を直線で結ぶ。

3頁

正167頁
12
水平換算距離（ℓ）： 390.4m
計画吐出量（QP ）： 35m3/h
水平管1mあたりの管内圧力損失（K値）
100A管： 0.023N/mm2/m
125A管： 0.015N/mm2/m

管内圧力(N/mm2)

10

高圧管使用
許容圧力区分
8.0N/mm2超8中圧管使用

水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ） 6.2N/mm2

6

許容圧力区分
4.0N/mm2超
8.0N/mm2以下

357.0m以降
390.4mまで
標準圧管(100A)

4146.7mまで
2中圧管(125A)

標準圧管使用146.7m以降
357.0mまで

許容圧力区分
4.0N/mm2以下

標準圧管(125A)
0050

100150ℓ125A中圧管使用水平換算距離146.7m200250300ℓ125A標準圧管使用水平換算距離210.3m350ℓ100A標準圧管使用

400
水平換算距離（ℓ）
390.4m

水平換算距離33.4m

水平換算距離(m)事例図 3.5

許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離（ℓ）

100A 管使用部は、事例図 3.5 より、許容圧力区分が 4.0N/mm2 以下の標準圧管使用の範囲にあるため、100A 管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4 m はすべて標準圧管を選定できることがわかる。
125A 管使用部は、現場で必要な計画吐出量（QP ）35 m3/h における水平管 1m あたりの管内圧力損失（K 値）が 0.015 N/mm2/m であるので，標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）
は、標準圧管の圧力区分の最大値 4.0 N/mm2 から 100A 管の開始地点の圧送負荷（P 100A）である 0.7682 N/mm2 を差し引いた値を 0.015 N/mm2/m で除することで求められる。

ℓ125A 標準圧管使用水平換算距離＝＝4.0（標準圧管の圧力区分の最大値）－ Pt 100A（100A 管の開始地点の圧送負荷）K 値（K 125A）
4.0－0.7682
0.015

＝

3.23180.015＝ 215.4533････ ＝ 215.4m（小数点第 2 位以下を切捨て）
また、事例図 3.5 より、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）が6.2N/mm2 と、許容圧力区分が 4.0N/mm2 超 8.0N/mm2 以下の中圧管使用の範囲にある
ため、高圧管は使用しなくてよいことがわかる。中圧管の水平換算距離（ℓ125A）は、以下のように求められる。

4頁

正169頁

ℓ125A 中圧管使用水平換算距離＝＝

P －4.0（標準圧管の圧力区分の最大値）
K 値（K 125A）
6.2－4.0
0.015＝2.2＝ 146.6666…＝146.7m

0.015

100A 管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4 m と 125A 管使用部の標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）215.4m および中圧管の水平換算距離（ℓ125A）146.7m を合計すると 395.5mとなり、水平換算距離（ℓ）390.4m を超える値となるが、これは、圧送負荷や輸送管ごとの水平換算距離の算定のときに小数点を切上げ・切捨てることで生じた誤差のため、安全を考慮して、標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）の長さで調整する。
許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離の合計 ：395.5m
水平換算距離（ℓ）：390.4m

125A 管使用部の標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）：215.4m

215.4 －（395.5－390.4）＝ 215.4 － 5.1 ＝ 210.3ｍ
よって、・水平換算距離の算定開始点（PS）から 146.7m の地点までは 125A 中圧管を使用
・125A 中圧管の使用距離 146.7m の地点から 210.3m 先の 357.0m の地点（125A－100A テーパ管）までは 125A 標準圧管を使用
・100A 管使用部 33.4m はすべて 100A 標準圧管を使用
以上のように、許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離が求められる。
しかし、この許容圧力区分に応じた輸送管の選定においては、各圧力区分の最大値によりこの距離を求めているため、圧送技能者は、この距離にできるだけ余裕のある値とすべきである。

5頁・行誤正190頁

また，配管の状態なとどにも注意を払

また，配管の状態などにも注意を払い

上から7行目

い…

…

217頁

3) 日本建築学会：コンクリートのポン3) 日本建築学会：コンクリートポンプ

下から9行目プ工法施工指針・同解説, 2009.12

工法施工指針・同解説, 2009.12217頁

4) 土木学会：コンクリートポンプ施工

4) 土木学会：コンクリートのポンプ施

下から8行目指針［2012年版］, 2012.6

工指針［2012年版］, 2012.6

252頁

輸送管の摩耗限界肉厚については４章

輸送管の摩耗限界肉厚については４章

下から12行目

表4.1.4を参照されたい。

表4.1.6を参照されたい。

376頁

第23条 事業者は，次の健康障害を防第22条 事業者は，次の健康障害を防上から22行目

止するため必要な措置を講じなければ止するため必要な措置を講じなければならない。

ならない。

385頁

第523条

第526条

下から5行目

1.5メートルをこえる箇所で…

事業者は，高さ又は深さが事業者は，高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で…

6