防災表示装置カタログ

見やすい画面表示で火災現場がすぐわかる。
防災表示装置

HDS-310F / 510F

表示は「見やすく」、操作は「かんたん」！
人に優しい防災表示装置！
防災システムの大型化・複雑化にともない、防災センターには膨大な防災情報が集中します。
そんな防災の最前線で、24時間対応する防災センターの方々のために、「見やすさ」と「使いやすさ」を徹底的に追求しました。
HDS-310F/510Fは、防災に携わる多くの方の中で、高齢者や色覚に個人差のある方も安心してご使用いただける「人に優しい」防災表示装置です。

1

発報関連メニュー

画面切り替え用タブ

システム操作エリア

火災発生時に使用するボタンを発報関連メニューとして画面左上に集約。出火階や直上階の確認を素早く行えます。

画面切り替え時に使用するタブは大きなボタンで上部に集約。
「平面図を見る」「上下階を見る」「履歴を見る」「設定をする」というわかりやすい言葉を使用し、使う人の立場にたった表現にしています。

すべての画面に共通する操作や基本操作を行うためのボタンが配置されています。
音響停止ボタンや受信機制御ボタンなどが、使いやすいように常時画面に表示されています。

画面切り替えメニュー

キープランエリア断面キープランエリア

監視区域全体を表示する平面図選択画面
から、表示したいフロアの平面図を選択できます。

キープランエリアでは、平面図エリアで表示されている部分を反転表示します。この反転表示している部分をマウスで操作することにより、スムーズな画面スクロールが可能です。

建物の断面図を表示して、階ごとの火災の状況を表示するエリアです。クリックすると、選んだ階の平面図を表示します。

ネットワークで防災LANを構築する。
大規模物件や複数棟管理もネットワークで一元管理。
卓型

自立型
HDS-310F/510F

HDS-310F/510F

防災専用ネットワーク
GR型受信機または防災表示装置：最大32台／システム
防災表示専用パソコン
接続用LAN

HDS-310F/510F（HDS-510Fのみ）
接点入出力

RS-232CまたはLAN

P型受信機など※防災センター以外で監視を行うシステムの場合は、平成16年消防庁告示第8号の基準に適合することが必要です。
また 、設 備 や 管 理 体 制 などにつ い て 性能評価（総務大臣認定）を受けなければならない場合があります。

GR型受信機ら510Fな専用パソコンで防災情報を確認できる。

例えば大学や工場、病院などに！

WEBブラウザーによる防災監視が可能（HDS-510Fのみ。HDS-310Fは本機能を有していません。）
HDS-510Fと専用パソコンを防災表示専用パソコン接続用LANでつなぐことにより、WEBブラウザー上で、平面図や履歴を確認できます。火災発生時には、専用パソコン上で自動的にWEBブラウザーを起動し出火階を表示しますので、火災発生場所が素早く確認できます。

専用パソコンでで監視することがすることが可能です。
です。
防災表示専用パソコン接続用LAN
専用LAN（イーサネット）

HDS-510F

専用パソコン

専用パソコン

注意：1.表示機能のみで、受信機などへ制御を行うことはできません。
2.専用パソコンは同一建物または敷地内への設置を想定しており、インターネットを経由した監視は行えません。
3.ご使用になる専用パソコンは、弊社で専用プログラムをインストールし、セットアップしたものをお引き渡しいたします。
4.モニターはイメージです。商品改良などモニターメーカーの都合により仕様を変更する場合があります。
5.専用パソコンは、接続制限があります。詳細はお問い合わせください。

2

「見やすさ」と「使いやすさ」を追求！
業界初

火災延焼情報を「瞬時」にイメージ化

HDS-310F/510Fでは、「上下階を見る」のボタンを押すと、出火階・直上階・直下階の3枚の平面図をやや上方から見下ろしたイメージを表示、火災の延焼情報を瞬時に把握することが可能です。

火災
第一報

火災第一報の確認後、「上下階を見る」のボタンを押します。
確 認1

出火階・直上階・直下階の状況を瞬時にイメージ化、迅速な避難誘導が可能です。

この機能があればいざというときにパニックにならず安心だ！

例えば病院やショッピングセンター、高層ビルなどに！

確認2

火災発生時、防災センター要員が防災センターと火災現場の位置関係を把握するために、［直下階］表示を［防災センター階］に切り替えられます。
直上階
防災センター階
出火階

直下階

画面左下の「防災センター階／表示する」
ボタンを選択すると直下階表示が防災セ切り替え

ンターがある階に切り替わり、出火場所の位置関係を把握しやすくなります。

クリック「上下階を見る」からもっと便利な画面切り替えが可能！

3

HDS-310F/510Fの機能をわかりやすく解説します。
業界初

複雑な部分は大きく・見やすく複数のシンボルから1つを間違えることなく容易に選べるように、マウスカーソルをシンボル付近に合わせると、自動的にシンボル付近を拡大表示する機能を搭載しています。

火災発生
拡大表示

シンボルが密集する階段付近などの防火戸を遠隔起動する場合にもおすすめです。

シンボルが密集していて見づらい。

カーソルを制御したいシンボルの付近に合わせると拡大表示され、シンボルが選びやすくなります。

例えば大規模なショッピングセンターや病院、ホテルなどに！

動画で安心、マニュアルいらず

業界初

基本的な使い方はもちろん、普段あまり目にすることのない消火器や屋内消火栓の使用方法などを見て・聴いて・学べる動画ガイダンスを搭載しています。

日頃より動画ガイダンスで使用方法などを習得することで、万一の時でも迅速な対応が可能です。

■ 火災ガイダンス■火災ガイダンス■■基本的な使い方
基本的な使い方（動画）■ 消火器の使い方（動画）4ワイド画面でさらに見やすく
表示解像度は1,280×1,024ドット、表示色数は最大1,677万色。
さらに、1,920×1,080ドット［フルHD］のワイド液晶にも対応しています。

※メーカー各社の液晶モニターの仕様によりフルHD表示ができない場合もあります。
（詳細はお問い合わせください。）

業界初

メール送信機能

火災など防災監視盤が発報（または復旧）すると防災表示装置からお客さまのメールサーバーを介し、あらかじめ指定したメールアドレスに発報や復旧情報をメール送信できます。
使用例1：火災やガス漏れ発報（復旧）が発生したら、その内容を防火管理者へメール送信する。
使用例2：法定点検中に検査を行った感知器の発報・復旧・障害を検査者の携帯電話にメール送信する。

メール内容例

20＊＊/ 4/ 2 14:01
Sub［防災メール］○○○○ビル 火災発生

［防災メール］○○○○ビル●最大100件のメールアドレスを登録できます。
・お客さまのメールサーバーを使用する必要があり、導入にあたっては各種条件があります。
・防災表示装置は、メールを送信するのみで受信機能はありません。

5

タイトル（物件名＋発生内容）
物件名

20＊＊/ 4/ 2 14:00
1F 南側フロア 8
火災発生

発生日時
地区名称
発生内容

防火管理者：○○
TEL:090-****-****

送信者

専用パソコン 日常機能（HDS-510Fのみ）

業界初

火災などが発生していない平常時には、お客さまが作成したコンテンツを利用できる機能を搭載しています。
火災が発生した場合は、自動的に防災表示画面に切り替わります。

［病院向けサンプル］［防災日報サンプル］●最大100件のアドレスを登録することができます。
●コンテンツ総量は、約700ページ分です。
・お客さま側のネットワークに接続する必要があり、導入にあたっては各種条件があります。
●ページの新規登録、編集、削除は管理者（お客さま）が専用パソコンにて行います。
防災表示装置は、メールを送信するだけで受信機能はありません。
・防災表示専用パソコン接続用LANが必要です。
（詳細はお問い合わせください。）

防災専用BACnet機能
防災専用のBACnetを構築することで、他メーカー製防災監視盤の情報を弊社製防災表示装置で一元管理できます。

防災専用 BACnet

A棟○○階××地区

▼

弊社製
防災監視盤

火災発生

弊社製
防災表示装置

A棟

B棟

C棟

Aメーカー
防災監視盤

Bメーカー
防災監視盤

Cメーカー
防災監視盤

●他メーカー製防災監視盤はBACnetプロトコルに対応していることが接続条件となります。
●弊社製防災表示装置と他メーカー製防災監視盤の組み合わせでは、総合操作盤仕様に適合しません。
●弊社製防災表示装置から他メーカー製防災監視盤への操作や制御は行えません。

6

総合操作盤の消防隊活動時における表示・操作性の改善
消防隊が緊急対応の際、「かんたん」に「使いやすく」操作できるよう、「 消防支援」スイッチを実装しています。関係設備の「連動停止状態」や「消火ポンプ運転状態」、「排煙機運転状態」を素早く確認することができます。
※1：総合操作盤の消防支援に係る技術基準
消防支援スイッチの表示・操作及び機能は、次に定めるところによる。
（１）消防支援スイッチは、総合操作盤の画面内に常時表示し、容易に操作することができること。
（２）消防支援スイッチには消防章マーク（黄色）を入れ、黒文字で「消防支援」とすること。
（３）火災表示時には、消防支援スイッチの地色がオレンジ色に変化し点灯するものとする。

（消防支援スイッチの機能）

第4条（４）消防支援スイッチが押された場合、次のスイッチを上から順に表示すること。
・「連動停止状態」または「連動遮断状態」
・「消火ポンプ運転状態」
・「排煙機運転状態」
・（予備）
当該設備が設置されていない場合は、当該スイッチ（予備含む）を表示しないものとする。

火災発生

火災発生時

●火災発生時は「消防支援」
スイッチの背景色が橙色になります。
●「消防支援」スイッチを押すと、消防支援ウィンドウを表示します。

●平常時は白地です。

●消防支援ウィンドウ内のスイッチを押すと、●消防支援ウインドウ内のボタンを押すと、ボタンに対応したウインスイッチに対応したウィン
ドウで装置の状態確認や起動を行うことができます。
ドウで装置の状態確認や起動が行えます。

●消防支援ウィンドウ

▲

平常時

▲
▲
●連動停止状態ウィンドウ7●排煙機運転状態ウィンドウ●消火ポンプ運転状態ウィンドウ

火災第一報画面を自動でプリントアウト、現場で確認！
（オプション）
画面情報や履歴情報をプリントアウトできます。
●ページプリンターを接続した場合、以下のプリントアウトができます。
火災第一報画面

火災第一報発生時、火災が発生した平面図（自動プリントアウト）

ハ ード コ ピ ー

平面図だけでなく、画面全体履

歴

履歴解析結果

画面に表示している履歴情報
履歴の検索結果や集計結果自動でプリントアウトされた火災第一報画面は、火災現場の確認や日報の添付資料として利用できます。

例：プリントアウトされた火災第一報画面

業界初

カラーユニバーサルデザイン機構に準拠（オプション）

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）に準拠した、さらに見やすいデザインをオプションで選択できます。日本全体で約300万人いるといわれる色弱者に対しても配慮し、表示文字が隠れてしまう配色を避けた色使いとしています。

デザイン サンプル
パターン1

パターン2

その他
パターン3

上記に示すカラーユニバーサルデザインに準拠した3パターンのカラーバリエーションがあります。

●他社グラフィックに合わせた場合●（カラーユニバーサル準拠ではありません）

通り芯表示機能（オプション）

業界初

メンテナンスモード、施工モード時に通り芯を表示する機能をオプションで追加できます。
保守、施工時に通り芯の番号を表示させることにより、端末機器や設備の位置が確認しやすくなります。また、通常監視中モード時にも通り芯表示（常時表示）が可能です。

例：通り芯表示8こんなときに、こんな表示が現れる。
火災発生場所を確認する

火災発生●火災が発生しました。
拡 大

拡 大

上下階を●2倍に拡大して見る！

●4倍に拡大して見る！

●出火・上下階の延焼状況を確認します。

2倍キープランエリア

4倍

ど●拡大表示した際、の部分を表示しているかをキープランエリアに表 示します。
●マウスで操作することにより、スムーズにスクロールできます。

見る

防排煙設備を制御する●制御を行う防排煙設備の シンボ ル をクリックします。

ガイダンス

画面

●誤操作を防ぐために再確認の制御確認ウィン
ドウが開きます。
実行ボタンをクリックすると、制御が実行されます。
●ガイダンスの指示に従い落ち着いて行動してください。

9万一の時、防災表示装置はその性能を十分に発揮します。
履歴を解析する■履歴解析「履歴を見る」をクリックすると、履歴一覧を表示します。
さらに「履歴解析」画面から、履歴の内容を発生日時・機器・平面図名称・種別などの条件付けで検索または集計ができます。
その結果はCSV形式でUSBメモリーに保存できます。
また、ページプリンターを接続すればプリントアウトも可能です。

受信機を制御する■受信機制御機能

システム操作エリア内の受信機制御ボタンをクリックすると、該当受信機の管理画面を表示し、受信機が持つスイッチの状態表示や制御ができます。

●履歴表示50,000件

受信機連動停止タブ
例：種別連動停止ボタンをクリックしてサブウィンドウを表示した状態。
●履歴解析で検索

アナログ式感知器の情報を見る■グラフウィンドウ機能

アナログ式感知器の10分間トレンド表示・月間履歴のデータを解析し、非火災対策に役立てることができます。

●調べたい感知器のシンボルを選んで、制御メニューからグラフの種類を選択します。

受信機スイッチタブ
例：地区音響完全停止ボタンをクリックしてサブウィンドウを表示した状態。

システムの状態をチェックする■システム管理画面

システムで発生した故障の内容を表示します。
システムの保守や日時の設定を行います。

10

総合操作盤とは？評価とは？基本型とは？
「総合操作盤」って何ですか？
防火対象物となる建物は、ますます大規模化・複雑化し、建物の実状に即した総合的な防火安全対策を講ずる必要があります。
総合操作盤はこのような環境を踏まえ、「複数の消防用設備等に係わる監視、操作等により、防火対象物全体における火災の発生、火災の拡大状況などを把握できる機能を始めとする総合的な管理機能を有するもの」
として、一定規模以上の防火対象物には設置が義務づけられています。
内

関 連 法 規容

自治省令第2号

消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される消防用設備等には、当該設備に係わる監視、操作等を行うことのできる操作盤を設置することとする消防法施行規則の一部を改正する省令。

消防庁告示第1号

消防設備に係わる操作盤を設ける防火対象物の要件を定める告示。

消防庁告示第2号

操作盤の基準を定める告示
操作盤の構造、機能、表示機能、警報機能及び操作機能について規定。

消防庁告示第3号

操作盤の設置免除の要件を定める告示
関係用語の定義、操作盤の設置免除、総合操作盤が設置されていれば操作盤が免除されること、遠隔監視の場合の設置免除等の基準等を規定している。

平成9年3月21日

消防庁予防課長通知 消防予第50号

消防用設備等に係わる操作盤を設ける防火対象物の要件、操作盤の基準及び操作盤の設置免除の要件を定める告示の制定に関する運用について。

平成9年7月29日

消防庁予防課長通知 消防予第127号

操作盤及び総合操作盤の評価等についてこの通知により評価が財団法人日本消防設備安全センターで行われることとなった。

平成9年7月29日

消安セ規程第11号

総合操作盤等評価規定の制定

総務省令第93号

消防法施行規則の一部を改正

消防庁告示7号

総合操作盤の基準及び構造、表示、警報、操作機能、情報伝達機能、支援機能を定める告示

消防庁告示8号

総合操作盤における関係用語の定義。監視体制に対する要件を定める告示

平成8年2月16日

平成9年3月21日

平成16年5月31日「総合操作盤の基本型」って何ですか？
基本型とは、総合操作盤について組み合わせとして想定できる機能などを網羅したものをいいます。
基本型評価とは、基本型が総合操作盤に係わる告示基準に適合するか否かを評価することをいいます。
消防用設備等
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備

総合操作盤
受信機
操作部
表示部

各種消火設備

防災CPU

放送設備
非常電話
排煙設備
誘導灯
非常コンセント設備
無線通信補助設備

防災表示
モニター

11

防災操作部

個別スイッチ
マウスなど

放送設備

窓表示部

非常電話

防 災
グラフィックパネル

緊急ガス遮断弁
遠隔操作器
誘導灯信号装置
火災通報装置防災設備など一般設備など受信機プリンター

電源装置
（UPS）

防災プリンターその他
防災設備などそして、その機能とは？
「総合操作盤の主な機能」を教えてください。
複雑な部分は大きく・見やすく
総合操作盤に要求される機能、または設ける場合の機能の主な内容は以下の通りです。
（消防庁告示第7号より抜粋）

表示機能

表示は、グラフィック表示・CRT表示・液晶表示等による明瞭でわかりやすい方法とすること。

警報機能

警報は、警報音または音声警報により行うこと。警報音は、他の音響または騒音と区別できること。

操作機能

操作は、わかりやすく適切な方法となっていること。遠隔スイッチは誤操作を防止する措置がしてあること。

情報伝達機能自衛消防隊や利用者に対する情報伝達機能。中央管理室の管理要員及び消防機関との専用情報伝達機能。

制御機能

制御方式は、消防用設備等の数及びシステム機能に応じた適切な構成とし、部品の異常または故障が全体機能の障害につながらないものが選択されていること。ソフトウエアの変更に関して管理ができる措置を講ずること。

記録機能作動及び異常が発生した設備の種別・日時・内容を逐次速やかに印字できること等。

消防活動支援機能

消防隊への情報提供（CRT等に火災発生階等の平面図にわかりやすく表示する）が円滑に行えること。

運用管理支援機能

シミュレーション機能、ガイダンス機能、履歴機能、自己診断機能。

維持管理機能表示及び記録する機能の点検が容易に行えること。構成部品は保守点検及び修理の際に容易に交換できること。

総合操作盤の設置対象
消防用設備等に係わる総合操作盤を設ける防火対象物の要件は次のように定められています。
（平成16年6月1日 消防法施行規則第12条第1項第8号より抜粋）
消防用設備等に係わる総合操作盤を設ける防火対象物の要件は、次の各号のいずれかに該当しなければなりません。
2．令別表第一（16の2）項に掲げる防火対象物で、延べ面積1,000㎡以上。

1．消防法施行令別表第一（以下、「令別表第一」とする）（1）項から（16）項までに掲げる防火対象物で次のいずれかを満たすこと。
ロ. 地階を除く階数が15以上であり、かつ、
延べ面積30,000㎡以上

イ. 延べ面積が50,000㎡以上

ハ. 延べ面積が1,000㎡以上

地階を除く階数
15階

15GL階以上

延べ面積50,000㎡以上

GL

延べ面積30,000㎡以上

地下街1,000㎡以上

GL

3．令別表第一（1）項から（16）項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかを満たすもののうち、消防長または消防署長が防火対象物の利用形態、管理運営等の観点から火災予防上必要があると認めるもの。
イ. 地階を除く階数が11以上であり､かつ､延べ面積10,000㎡以上

ハ. 地階の床面積の合計が5,000㎡以上

地階を除く階数
11階
延べ面積10,000㎡以上

5階以上

階以上

11ロ. 令別表第一（1）から（4）項まで､（5）項イ､
（6）
（9）
項イ及び
（16）
項イに掲げる防火項､対象物で､地階を除く階数が5以上であり､かつ､延べ面積が20,000㎡以上

GL

地階を除く
階数 5階

延べ面積20,000㎡以上
GLGL
地階の床面積の合計5,000㎡以上

12総合操作盤の技術基準に適合した防災
総合操作盤 設置例
（一社）日本火災報知機工業会の自主基準 ※1では、防災センター内に配置されている盤の銘板の表示名称、表示方法、盤配置を統一することが求められています。ホーチキでは、この要請にいち早く応え対応しています。
※1：総合操作盤の消防支援に係る技術基準（盤名称銘板の表示仕様）（総合操作盤の配置）

第5条

総合操作盤を自立盤で構成する場合については、盤名称は次に定めるところによることとし、白地に赤文字の盤名称銘板を取り付けること。ただし、操作卓形式のものについてはこの限りではない。
なお原則として、混在して1つの盤に収納する場合は、次に定める順に優先して表記すること。
①総合操作盤のCRT等を収納している盤→「防災表示盤」②火災受信機を収納している盤→「火災受信盤」③非常電話操作部を収納している盤→「非常電話盤」④非常放送操作部を収納している盤→「非常放送盤」（注1）その他の盤名称については適宜決定し、上記以外の盤名称銘板については原則赤文字とはしないこと。
（注2）①〜④の盤において表示・操作部と制御部が分離している場合、表示・操作部を収納していない盤には上記名称は使用しないこと。

第6条

総合操作盤を自立型で構成する場合については、表示・操作性を考慮して、まとめて配置することを原則とし、次に定める盤を左から順に配置すること。
①非常電話盤②火災受信盤③防災表示盤④非常放送盤
上記以外に総合操作盤を構成する盤がある場合は、上記の近傍に配置するものとする。

自立盤組込型PREDIC-310F/510F 総合盤 第036号（平成27年1月認定取得）

13

OA卓組込型

表示装置HDS-310F/510F
大規模物件や複数棟管理もネットワークで一元管理。
分類商品名

防災表示装置商 品 記 号

HDS-310F/510F

モ

17・19型TFTカラー液晶
（標準）

ニター

表 示

モニター接続台数

1台／ユニット

最大画面枚数

500枚

画面変化点数

4,096点/枚

表

最大1,677万色

示色※ただし、メニュー画面・断面キープラン含む

表 示 解 像 度

1,280×1,024ドット（SXGA）
1,920×1,080ドット（フルHD）

拡大表

示

2倍、4倍 （スクロール機能付き）
・全体表示可能分

割

表示

基本階（出火階）
・直上階・直下階あるいは防災センター階

表示

文字

英数字・漢字・カナ・ひらがな・記号・外字（シンボル）

表示画

素システムフォント、
TrueTypeフォント

メッセージ数フォーマット：日時、メッセージ、
イベント名称
メッセージ数：制限無し
文字数：半角80文字分（全角40文字分）
火報第一報文字数：半角32文字分（全角16文字分）
HRH, HRI, HRK, HRN, HRO（CHVⅢ）, HRR, HRU
（CMA）

入出力

接続対象受信機（ただし、HRN・HROはシリアル移報ユニットまたはイーサネットユニット実装時）

接続可能台数

最大32台／システム

R型入力点数

300,000点

R型出力点数

100,000点

P型入力点数オプションにより最大2,048点まで拡張可能

P型出力点数オプションにより最大112点まで拡張可能

親 時 計 入 力

有電圧入力

機

マウス制御方式

印 字 方 式

インパクトドットマトリクス方式

印字文字種類

英・数・カナ・記号・漢字印

黒色プリンターページ

作

ラインプリンター

操能● 消防活動支援機能● 記録機能● シミュレーション機能：受信機シミュレーション・ソフトウエアシミュレーション● ガイダンス機能：静止画・動画・音声による各種ガイダンス● 履歴機能：50,000件● 履歴解析機能：検索・集計・保存（CSV形式で保存。
USBメモリーにて取り出し）印刷（ページプリンター接続時）●簡易データ編集：メンテナンスモードまたは施工モード時

印

環

シリアル／パラレル

電源

AC100V ±10％式

半導体レーザービーム走査＋乾式二成分電子写真方式

字方

入力インターフェース

50/60HzUSB

パソコン

用 紙 サ イ ズ

A3／A4

電源

AC100V ±10％ 50/60Hz

件

使用温度範囲：−5℃〜40℃
使用湿度範囲：30％〜80％（結露なきこと）

境︵５1０Ｆのみ対応︶

webブラウザ用

U

色

入力インターフェース条

表 示 機 能平面図を見る
履歴を見る

制能なし

源

AC100V ±10％ 50/60Hz

力38VA

S

0.7kVA

主消字

御電費

電P機

14

総合操作盤チェックシート■ 設置を予定している建物が次の規模に該当するか、順にチェックします。
スタート

はい

いいえ

地下街ですか？

延べ面積が1,000㎡以上ありますか？
はい

いいえ
はい

令別表（16の3）項に該当する防火対象物ですか？

総合操作盤の設置を必要とする防火対象物です。

いいえ

総合操作盤を設ける消防用設備等

はい●屋内消火栓設備

延べ面積が50,000㎡以上ありますか？

●スプリンクラー設備●水噴霧消火設備

いいえ

いいえ
地階を除く階数が11階以上で、かつ延べ面積が10,000㎡以上ありますか？

はいいいえ
特定防火対象物で地階を除く階数が5階以上で、かつ、延べ面積が20,000㎡以上ありますか？

はいいいえ
地階部分の床面積の合計が5,000㎡以上ありますか？

はい

いいえ
いいえ
総合操作盤は必要ありません。

消防長または消防署長が必要と認めるもの︵条例および行政指導などで︶地階を除く階数が15階以上で、かつ延べ面積が30,000㎡以上ありますか？

●泡消火設備（移動式を除く）

はい●不活性ガス消火設備（移動式を除く）●ハロゲン化物消火設備（移動式を除く）●粉末消火設備（移動式を除く）●屋外消火栓設備●自動火災報知設備●ガス漏れ火災警報設備

はい●非常警報設備（非常放送）●誘導灯（自動火災報知設備と連動するもの）●排煙設備●連結散水設備（選択弁設置のもの）●連結送水管
（加圧送水装置付きのもの）●非常コンセント設備●無線通信補助設備（増幅器設置のもの）●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色彩は、印刷と実物とで多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）

メンテナンス契約のおすすめ
防災システム機器の機能保全のためにメンテナンス契約をおすすめします。
詳細につきましては、弊社、または販売店、施工店にご依頼ください。

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
丸の内営業所
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(681)3011
TEL024(523)5950
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL03(5223)9871
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
豊 田 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社

TEL028(636)4503
TEL045(227)2501
TEL044(246)4840
TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL0565(37)7371
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502

本カタログの記載内容は、2024年2月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

徳島駐在事務所
中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL088(657)7010
TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

2-1503202402005Q255-X34