［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機取水ピットＢの水位計の故障について
17．２．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１７年 １月１０日 ２時１７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
１月10日(月)３時17分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ １月10日(月)２時17分頃、通常運転中の伊方３号機において、取水ピットＢの水位計の異常を示す信号が発信した。
２ 原因は、調査中である。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
１月18日(火)16時00分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該水位計各部を調査の結果、取水ピットＢの上流側水位検出器が、大潮で最も潮位が下がった際、一時的に水位検出ができない状態となり、信号発信に至ったものと判明した。
２ 現在のところ当該水位検出器は正常に動作しているが、新品に取替えることとする。取替えまでの間での間は、動作状況を監視しながら継続使用する。
３ なお、取水ピット水位計は、除塵装置の運転制御に使用しているが、Ａ系、Ｂ系何れかの水位差が設定値以上となれば、自動的に運転を開始するよう設定しており、除塵装置の運転に問題はない。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜中央保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１７年１月１０日（月）３時 １７分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機林１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 929MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１月１０日２時１７分頃
２．場

所：

３．状

況：

３号機

取水ピット（管理区域外）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、本日２時１７分頃、取水ピットＢの水位計の異常を示す信号が発信しました。
原因は調査中です。
発生状況
概
要

運転状況

備考

なお、本事象によるプラント運転への影響ならびに環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成１７年１月１８日（火）１６時 ００分

発伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

渡辺

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 929MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１月１０日２時１７分頃
２．場

所：

３．状

況：

３号機

取水ピット（管理区域外）

伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、本日２時１７分頃、取水ピットＢの水位計の異常を示す信号が発信しました。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概要

その後、当該水位計各部を調査した結果、取水ピットＢの上流側水位検出器が、大潮で最も潮位が下がった際、一時的に水位検出ができない状態となり＊、信号発信に至ったものと判明しました。
＊当該水位計は超音波を水面に当て、その反射波を検出し水位を測定する仕組みであるが、一時的に短時間（数分）反射波を検出できない状態となった。

現在のところ当該水位検出器は正常に動作しておりますが、新品に取り替えることとします。取り替えるまでの間は、動作状況を監視しながら継続使用します。
なお、取水ピット水位計は、除塵装置の運転制御に使用していますが、Ａ系、Ｂ系何れかの水位差が設定値以上となれば、自動的に運転を開始するよう設定しており、除塵装置の運転に問題はありません。
本事象によるプラント運転への影響ならびに環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。
運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所第３号機 取水ピット水位計まわり概略図

タービン発電機当該水位検出器
（Ｂ系統）

水位計
水位差計
循環水ポンプ
制御回路
復水器
水位検出器
（下流側）
×２系統

水位検出器（上流側）
×２系統
除塵装置

海取水口

取水ピット
海水放水ピット放流口

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料 取替用水タンク
通常運 転中は、非常用炉 心冷却設備等 の水源として待機 し、定期検査 時には燃料取替時 の水張りに使 用する。

［凡例］
：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 さ
せ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿分 分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸気 中 の 水 滴を除去 する。

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大容 量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。ま た 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧
タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷 却水 に溶 け込
んだイ オン 状の 不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次冷 却設 備へ の注水量を調整する 。

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向上 させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
ター ビ ンを ま わ した 蒸
気を 海 水で 冷 や して 水に戻す。

低圧
給水加熱器

取水ピット水位計の故障

主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内で 使 用し た
清 掃用 の 紙や 布 等を 焼却し、体積 を減らす。

○脱気 器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ空 気を除去する。

水位検出器用語の解説○取水ピット
復水器の冷却海水を取水するためのピットを取水ピットという。

○除塵装置
取水ピットに流入する海水中のゴミ等を取り除くための装置。当該装置の上流側と下流側の水位計の水位差により自動的に運転するよう設定されている。
水位計はピットＡ、Ｂ各々の上流側と下流側に計４台設置されており、今回異常のあったのは、ピットＢの上流側の水位計。