試

験

地受

験

番号氏

名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 20 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注 意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 23 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
ハ唖〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この試験問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の試験問題用紙は亜回収します。

A―1

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿 1〕 図に示す直列に接続されたコンデンサに蓄えられる総電荷量が 8 mC のとき亜コンデンサC 2 の容量として亜正しいものはどれか。
ただし亜コンデンサ C 1 の容量は 2 mF とする。

1阿2 mF

2阿4 mF

3阿6 mF

4阿8 mF〔No 阿 2〕 図に示す長さ L〔m〕
亜断面積 S〔m 2〕亜透磁率 m〔H／m〕の環状鉄心に巻数 N 1亜N 2 の二つのコイルがあるとき亜両コイル間の相互インダクタンス M〔H〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜磁束の漏れはないものとする。

1阿M＝mSLN1 N2〔H〕

2阿M＝

N1 N2mSL〔H〕

3阿M＝

L〔H〕
m S N1 N24阿M＝m S N1 N2〔H〕
L〔No 阿 3〕 電気回路に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿交流回路の波形率は亜実効値を平均値で除した値である。

2阿交流回路における皮相電力は亜有効電力の乗と無効電力の乗の和の平方根に等しい。

3阿

回路網の中で任意の閉回路を一巡するとき亜その閉回路中の起電力の総和と電圧降下の総和は等しい。

4阿

並列に接続された抵抗のそれぞれに流れる電流は亜各抵抗値に比例した大きさとなる。

A―2

〔No 阿 4〕 電流力計形計器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿固定コイルと可動コイル等から構成されている。

2阿電力計としても使用される。

3阿永久磁石可動コイル形計器に比べ亜外部磁界の影響を受けにくい。

4阿

交直両用計器として使用される。

〔No 阿 5〕 図に示すシーケンス制御回路の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

自己保持回路

2阿

遅延回路

3阿

優先回路

4阿

フリッカ回路〔No 阿 6〕 定格電圧 6 600 V の同期発電機を亜定格力率における定格出力から無負荷にしたとき亜端子電圧が 8 580 V になった。このときの電圧変動率の値として亜最も適当なものはどれか。
ただし亜励磁を調整することなく亜回転速度は一定に保つものとする。

1阿3.3 ％

2阿4.3 ％

3阿23.1 ％4阿30.0 ％A―3

〔No 阿 7〕 図に示す Y−Y 結線の三相変圧器の簡易等価回路において亜二次側が三相短絡したときの一次側短絡電流 I s1 を求める計算式として亜正しいものはどれか。
亜一次定格電圧を V n1〔kV〕
亜百分率インピーダンス降下を
ただし亜定格容量を P n〔kV･A〕%Z とし亜励磁アドミタンス Y 0 は無視するものとする。

1阿I s1 ＝2阿I s1 ＝

3阿I s1 ＝

4阿I s1 ＝Pn

 3 V n1Pn

 3 V n1 3 V n1Pn

 3 V n1Pn×

100〔A〕%Z×%Z〔A〕
100×100〔A〕%Z×%Z〔A〕
100〔No 阿 8〕 受変電設備に設ける高圧進相コンデンサとその附属機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿コンデンサは亜負荷が誘導性の場合亜力率を改善する効果がある。

2阿直列リアクトルを設置すると亜コンデンサ端子電圧は上昇する。

3阿コンデンサの残留電荷を放電させる放電コイルは亜コンデンサに直列に接続する。

4阿

直列リアクトルは亜高調波に対しコンデンサ回路の合成リアクタンスが誘導性となるように選定する。

A―4

〔No 阿 9〕 原子力発電所における原子炉に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿減速材は亜炉の内部の放射線が外部に漏れるのを防ぐ。

2阿

反射体は亜炉心から外に出ようとする中性子を反射して炉心に返す。

3阿

冷却材は亜伝熱媒体として核分裂によって発生した熱を外部に運び出す。

4阿

制御材は亜原子炉中で核分裂により生じた中性子の数を適切に保ち亜炉の出力を制御する。

〔No 阿10〕 特別高圧架空電線路の中性点接地方式において亜高抵抗接地方式と比較した直接接地方式の特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿地絡電流が低力率で大きい。

2阿

定格電圧の低い避雷器を採用できる。

3阿地絡時の健全相の電圧上昇が大きい。

4阿1 線地絡時の送電系統の過渡安定度が低い。

〔No 阿11〕 電力系統の安定度向上対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿送電電圧の電圧階級を下げる。

2阿直流送電を採用する。

3阿

高速度のリレーや遮断器を使用する。

4阿送電系統のリアクタンスを減少させる。

A―5

〔No 阿12〕 架空送電線における亜単導体方式と比較した多導体方式の特徴として亜不適当なものはどれか。
ただし亜多導体の合計断面積は亜単導体の断面積に等しいものとする。

1阿電流容量が大きい。

2阿

静電容量が小さい。

3阿

風圧や氷雪荷重が大きい。

4阿インダクタンスが小さい。

〔No 阿13〕 図に示す床面 P 点における水平面照度 E h〔lx〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜L は点光源とし亜P 方向に向かう光度をI〔cd〕亜L から P までの距離を R〔m〕亜LO と LP のなす角度を q とする。

1阿E h＝

I× cosq 〔lx〕
R

2阿E h＝

I× cosq 〔lx〕
R2

3阿E h＝

I2× cosq 〔lx〕
R

4阿

E h＝

I2× cosq 〔lx〕
R2A―6

〔No 阿14〕 鉛蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿放電終止電圧は亜放電を停止すべき蓄電池の端子電圧である。

2阿

自己放電量は亜温度が低いほど大きい。

3阿

放電率には亜電流率と時間率がある。

4阿

容量換算時間（K）は亜放電電流率の逆数で表される。

〔No 阿15〕 三相かご形誘導電動機の始動に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

始動電流は亜始動補償器を用いることで制限できる。

2阿

全電圧始動は亜比較的小容量の電動機に使用される。

3阿

始動電流は亜スリップリングに接続した外部抵抗を大きくすることで制限できる。

4阿次同期運転は亜始動しても低速運転状態で落ちついて亜それ以上加速しない現象をいう。

A―7

※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 水力発電所に使用される吸出し管に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

!吸 出 し 管 は亜ロ

イ

水車のロの 出 口 か ら 放 水 面 ま で の 接 続 管 で あ っ て亜から放出された水のもつ運動エネルギーを回収する機能をもつ。"

イロ

1阿

反動

ノズル

2阿

反動

ランナ

3阿

衝動

ノズル

4阿

衝動

ランナ

〔No 阿17〕 ダム水路式発電所の水圧管に発生する水撃圧を抑制する対策として亜不適当なものはどれか。

1阿圧力水路と水圧管の間にサージタンクを設ける。

2阿

水車入口弁を閉じる前の水の流速を遅くする。

3阿

水車入口弁の閉鎖に要する時間を長くする。

4阿

水圧管を長くする。

A―8

〔No 阿18〕 変電所の設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿変成器は亜直接測定できない高電圧や大電流を亜測定しやすい電圧や電流に変成するために使用する。

2阿負荷時タップ切替装置は亜系統の無効電力を調整する。

3阿接地開閉器は亜遮断器や断路器が開路した後に閉路して残留電荷を放電させる。

4阿

裸母線は亜硬銅より線などを導体とした引留式母線と亜アルミパイプなどの剛体を導体とした固定式母線に大別される。

〔No 阿19〕 送電線の保護継電方式に関する次の文章に該当する方式として亜適当なものはどれか。

!事故時の電圧亜電流を使って故障点までの線路インピーダンスを測定し亜それが保護範囲内のインピーダンスより小さければ事故とみなして亜遮断器に引外し指令を出す。"

1阿過電流継電方式

2阿回線選択継電方式

3阿

距離継電方式4阿パイロット継電方式〔No 阿20〕 複数の電力系統を交流連系する利点として亜最も不適当なものはどれか。

1阿供給予備力の節減ができる。

2阿

単機容量の大きい発電機を選定できる。

3阿供給信頼度の向上が図れる。

4阿系統の短絡電流亜地絡電流が減少する。

A―9

〔No 阿21〕 架空送電線における径間の電線の実長 L〔m〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜径間を S〔m〕
亜たるみを D〔m〕とし亜電線支持点の高低差はないものとする。

1阿L＝S＋

8 D2〔m〕
3S

2阿L＝S＋

3 S2〔m〕
8D

3阿L＝S＋

D2〔m〕
3S

4阿L＝S＋

S2〔m〕
8D〔No 阿22〕 図に示す高圧架空電線路の亜引留柱における支線の引張強さ T〔N〕の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜支線は条とし亜安全率を 2.5亜sin 30゜＝ 0.5 とする。

1阿375 N2阿720 N3阿1 500 N4阿1 800 NA ― 10〔No 阿23〕 送電系統におけるフェランチ現象に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

受電端電圧が送電端電圧より高くなる。

2阿電線路のこう長が長いほど著しい。

3阿電線路に遅れ力率の負荷が多く接続されているときに発生しやすい。

4阿

架空電線路よりも地中ケーブル線路に発生しやすい。

〔No 阿24〕 架空送電線路における電線の微風振動に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直径に対して重量の重い電線に起こりやすい。

2阿支持物の径間が長く亜電線の張力が大きいほど起こりやすい。

3阿耐張箇所より懸垂箇所で亜断線の被害が発生しやすい。

4阿

毎秒数 m 程度で一様な風が亜電線に直角にあたるときに起こりやすい。

〔No 阿25〕 中性点非接地方式の高圧配電線に使用される保護継電器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿多回線の配電線の地絡保護には亜地絡方向継電器と地絡過電圧継電器を組み合わせた方式がある。

2阿過電流継電器は亜三相のうち二相の電流を検知して遮断器を動作させる。

3阿地絡過電圧継電器は亜接地形計器用変圧器により線間電圧を検出して遮断器を動作させる。

4阿

地絡方向継電器の検出する零相電流は亜健全線と故障線では逆方向となる。

A ― 11

〔No 阿26〕 電力ケーブルの絶縁劣化測定法に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

!

イ法は亜ケーブルの導体とシース間に電圧を印加し亜この時のロの大きさ亜特性曲線の形状等から絶縁状態を推定するものである。"

イロ

1阿

誘電正接

コロナ

2阿

誘電正接

電流

3阿

直流高圧

コロナ

4阿

直流高圧

電流

〔No 阿27〕 配電系統に発生する電圧フリッカの抑制対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿変動負荷には専用変圧器で供給する。

2阿

変動負荷を短絡容量の大きい電源系統に接続する。

3阿フリッカ発生需要家側で亜静止形無効電力補償装置（SVC）を設置する。

4阿

アーク炉を設置する場合は亜直流アーク炉の代わりに交流アーク炉を採用する。

〔No 阿28〕 照明の光源に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿水銀ランプは亜直管形蛍光ランプ（高周波点灯専用形）よりランプ効率が低い。

2阿ハロゲン電球は亜メタルハライドランプより定格寿命が短い。

3阿水銀ランプは亜白熱電球より平均演色評価数が低い。

4阿低圧ナトリウムランプは亜メタルハライドランプよりランプ効率が低い。

A ― 12

〔No 阿29〕 屋外駐車場に施設するロードヒーティングに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電気を供給する対地電圧 200 V の電路に亜漏電遮断器を施設した。

2阿車路には亜電気用品安全法の適用を受けた電熱ボードを施設した。

3阿使用電圧が 200 V の発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には亜D 種接地工事を施した。

4阿

発熱線は亜人が触れるおそれがなく亜かつ亜損傷を受けるおそれがないようにコンク
リートその他の堅ろうで耐熱性のあるものの中に施設した。

〔No 阿30〕 低圧電動機の分岐回路の保護に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿配線用遮断器は亜過負荷領域において電磁開閉器より先に動作するように選定する。

2阿静止形過電流継電器（2 E リレー）は亜電動機の過負荷保護及び欠相保護のために使用する。

3阿

配線用遮断器は亜電動機回路の短絡電流に見合う定格遮断容量を有するものとする。

4阿電磁開閉器と配線用遮断器を組み合わせた装置は亜電動機と電線を過熱焼損から保護するように選定する。

〔No 阿31〕 低圧屋内配線におけるバスダクト工事に関する記述として亜!電気設備の技術基準とその解釈"上亜誤っているものはどれか。

1阿ダクト相互及び電線相互は亜堅ろうに亜かつ亜電気的に完全に接続すること。

2阿造営材に水平に取り付ける場合は亜ダクトの支持点間の距離を 6 m とすることができる。

3阿

使用電圧が 300 V を超えるダクトを亜人が触れるおそれがないように施設する場合は亜D 種接地工事によることができる。

4阿

湿気の多い場所に施設する場合は亜屋外用バスダクトを使用し亜内部に水が浸入してたまらないようにすること。

A ― 13

〔No 阿32〕 図に示すスポットネットワーク受電方式において亜イ亜ロ亜ハに当てはまる機器名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

イロハ

1阿

プロテクタ遮断器

ネットワーク変圧器

プロテクタヒューズ

2阿ネットワーク変圧器

プロテクタ遮断器

プロテクタヒューズ

3阿ネットワーク変圧器

プロテクタヒューズ

プロテクタ遮断器

4阿プロテクタヒューズ

ネットワーク変圧器

プロテクタ遮断器

A ― 14

〔No 阿33〕 高圧ケーブルのシールド接地工事を示す次の図のうち亜ケーブル内の地絡事故を検出する方法として亜不適当なものはどれか。

〔No 阿34〕 高圧受電設備の受電用 OCR（過電流継電器）において亜限時要素のタップの整定計算値 I L〔A〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜受電電圧を 6.6 kV亜契約電力をW〔kW〕亜負荷力率を cosq亜CT 比をn（CT 一次電流／CT 二次電流）亜限時要素の整定倍率を a（1.2 〜 1.5）とする。

1阿

IL ＝

2阿

IL ＝

3阿

IL ＝

4阿

IL ＝

 3 × 6.6 × cosq × aW×n

 3 × 6.6 × cosq
W×a×n

〔A〕

〔A〕

W×a

 3 × 6.6 × cosq × n〔A〕

W 3 × 6.6 × cosq × a × n〔A〕

A ― 15

〔No 阿35〕 自家発電設備の原動機の冷却方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ラジエータ冷却方式は亜冷却水の消費がほとんどない。

2阿クーリングタワー冷却方式は亜冷却水を循環させるので水の補給は不要である。

3阿

水槽循環冷却方式は亜断水時でも亜水温が許容限度に上昇するまでは運転を継続できる。

4阿

熱交換冷却方式は亜清水冷却器の 1 次側には清水を使用するが亜2 次側には河川水などを使用することができる。

〔No 阿36〕 コージェネレーションシステムに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ピークカット運転とは亜電力負荷の多い時間帯に運転を行い亜契約電力の低減を図ることができる方式である。

2阿逆潮流とは亜系統連系の場合亜需要家構内で発電された余剰電力を配電線側へ送ることである。

3阿熱主電従運転とは亜熱負荷変動に合わせて運転する方式である。

4阿省エネルギー率とは亜発電量を発電に要した入力エネルギー量で除した値である。

〔No 阿37〕 蓄電池の充電方式に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

!整流装置の直流出力に蓄電池と負荷とを並列に接続し亜常時蓄電池に一定電圧を加え充電状態を保ち亜同時に整流装置から負荷へ電力を供給し亜停電時又は負荷変動時に無瞬断で蓄電池から負荷へ電力を供給する充電方式。"

1阿トリクル充電

2阿

均等充電

3阿

回復充電

4阿

浮動充電

A ― 16

〔No 阿38〕 無停電電源装置（UPS）に関する記述として亜!日本工業規格（JIS）"上亜不適当なものはどれか。

1阿並列冗長 UPS とは亜常用 UPS ユニットの故障に備えて亜別の UPS ユニットを待機させておくシステムである。

2阿システム切換時間とは亜異常状態又は許容条件範囲の逸脱が発生してから出力量の切換えが完了するまでの時間である。

3阿部分並列 UPS とは亜複数の並列運転インバータを含み亜蓄電池若しくは整流器のいずれか亜又は両者を共用するシステムである。

4阿

停電補償時間とは亜指定された使用条件において亜入力電源が停電し亜エネルギー蓄積装置が満充電状態から放電を開始したときに亜UPS が負荷に少なくともその期間連続給電できる時間である。

〔No 阿39〕 D 種接地工事を施した次の箇所のうち亜!電気設備の技術基準とその解釈"上亜誤っているものはどれか。

1阿乾燥した場所に施設した亜使用電圧 100 V の電路に使用する金属製ライティングダクト。

2阿人が触れるおそれがない場所に施設した亜使用電圧 400 V の電路に使用する金属管。

3阿

プール内に施設した亜使用電圧 100 V のプール用水中照明灯を収める容器の金属製部分。

4阿人が容易に触れるおそれがある湿気の多い場所に施設した亜使用電圧 200 V の電路に使用する亜合成樹脂管に接続される金属製のボックス。

〔No 阿40〕 自動火災報知設備等の受信機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿P型級受信機は亜回線まで接続できる。

2阿R 型受信機は亜感知器又は発信機から発せられた火災信号を直接又は中継器を介して固有の信号として受信する。

3阿P 型級受信機は亜発信機との電話連絡装置を有している。

4阿GR 型受信機は亜R 型受信機の機能と G 型受信機の機能を併せもつものである。

A ― 17

〔No 阿41〕 誘導灯に関する記述として亜!消防法"上亜誤っているものはどれか。

1阿階段に設ける通路誘導灯は亜避難の方向を明示する必要がない。

2阿

客席誘導灯は亜客席内の通路の床面における水平面の照度が 0.2 ルクス以上になるように設ける。

3阿避難口誘導灯は亜表示面の縦寸法及び表示面の明るさで A 級と B 級の種類に区分されている。

4阿避難口誘導灯の B 級には亜表示面に避難の方向を示すシンボルを併記したものがある。

〔No 阿42〕 警報茜呼出茜表示茜ナースコール設備に関する図記号とその名称の組合せとして亜!日本工業規格（JIS）"上亜誤っているものはどれか。

図記号名

称

1阿

押しボタン

2阿

ベル

3阿

警報盤

4阿表示器（盤）〔No 阿43〕 情報ネットワークに関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

!共通伝送路を監視し亜他の端末が送信中かを調べ亜送信中ならば送信を待ち合わせ亜空いていれば送信を開始する。また衝突が起こればそれを検出し再送信を行う方式。"

1阿CSMA ／ CD 方式

2阿TDMA 方式

3阿トークンパッシング方式

4阿

回線交換方式A ― 18

〔No 阿44〕 電気鉄道のパンタグラフの離線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿離線により亜電波雑音を生ずるおそれがある。

2阿離線の許容値の目安は亜直流区間の方が交流区間より大きい。

3阿

高速化においては亜離線を防止するため波動伝搬速度の大きいトロリ線を使用する。

4阿

新幹線においては亜離線を防止するため高張力のカテナリちょう架方式を採用する。

〔No 阿45〕 直流電気鉄道のき電回路における亜電圧降下の軽減対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿き電線を太くしたり亜条数を多くする。

2阿変電所間に新たな変電所を設置する。

3阿吸上変圧器（BT）を設置する。

4阿

き電電圧補償装置（DCVR）を設置する。

〔No 阿46〕 電気鉄道における列車制御装置に関する次の文章に該当する略称として亜適当なものはどれか。

!先行列車との間隔及び進路の開通状況に応じた情報をもとに亜自列車を許容速度以下に保つようにブレーキの制御を自動的に行うシステム。"

1阿

ATS

2阿

ATC

3阿

ATO

4阿

CTC

A ― 19

〔No 阿47〕 道路照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿不快グレアとは亜対象物の見え方に悪影響を与えるグレアをいう。

2阿

路面輝度とは亜運転者の眼の位置から見た亜前方の決められた範囲の車道幅員内の輝度をいう。

3阿車線軸均斉度とは亜前方路面の見掛けの明るさの分布の一様性の程度を表す輝度の比をいう。

4阿総合均斉度とは亜路面上の対象物の見え方を左右する亜路面輝度の分布の一様性の程度を表す輝度の比をいう。

〔No 阿48〕 光ファイバケーブルに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿光ファイバケーブルには亜許容される布設張力があり亜これを超えると伝送特性及び長期信頼性が悪化する。

2阿

高圧電線近傍への布設や誘導雷サージ対策用として亜ノンメタリックケーブルが有効である。

3阿光ファイバケーブルの接続損失の原因として亜軸ずれや軸の折れ曲がり等がある。

4阿石英系光ファイバケーブルは亜全プラスチック光ファイバケーブルに比べて伝送損失が大きい。

A ― 20※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までのઊ問題のうちから亜ઇ問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備の熱源機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿吸収冷凍機の冷媒には亜フロンガスが用いられている。

2阿

電気式の遠心冷凍機は亜吸収冷凍機に比べ小型で軽量である。

3阿吸収冷凍機は亜稼動時の振動や騒音が少ないが亜長い始動時間を必要とする。

4阿ガスエンジンヒートポンプは亜エンジン排熱を暖房等に利用できる。

〔No 阿50〕 図に示す遠心ポンプの特性曲線のうち亜揚程曲線を示す記号として亜適当なものはどれか。

1阿

A

2阿

B

3阿

C

4阿

D

〔No 阿51〕 コンクリート構造物の劣化に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿塩害により亜セメント硬化体及び骨材の溶解を生ずる。

2阿アルカリ骨材反応により亜コンクリートに有害な膨張を生ずる。

3阿凍害により亜コンクリートにひびわれが発生したり亜表層部に剥離を生ずる。

4阿

火災等で長時間高温にさらされることにより亜コンクリートの強度や弾性係数が低下する。

A ― 21

〔No 阿52〕 測量に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

!レベルと標尺によって直接高低差を測定する方法。"

1阿平板測量2阿直接水準測量3阿スタジア測量

4阿トラバース測量〔No 阿53〕 地中電線路を敷設する場合に用いる山留め工法として亜遮水性が最も低いものはどれか。

1阿

鋼管矢板工法2阿

鋼矢板（シートパイル）工法

3阿

親杭横矢板工法

4阿

現場打ち鉄筋コンクリート地中壁工法〔No 阿54〕 鉄道線路及び軌道構造に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿側線とは亜列車運転に常用しない線路で亜車両の入換えや留置などを目的とした線路をいう。

2阿縦曲線とは亜こう配変更箇所に設けられる鉛直面内の曲線をいう。

3阿新幹線の軌間は亜1 435 mm である。

4阿

ロングレールとは亜25 m を超え 200 m 未満のレールをいう。

A ― 22

〔No 阿55〕 建築物における亜鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿コンクリートは圧縮応力を負担する。

2阿丸鋼の端部には必ずフックをつける。

3阿帯筋の構造上の目的は亜柱のせん断補強及び主筋のはらみ出し防止である。

4阿

耐力壁は亜上階と下階で異なる配置とする。

〔No 阿56〕 建築物における亜鉄骨鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿梁貫通部分には亜施工性を考慮して鋼管スリーブを取り付ける場合が多い。

2阿

鉄骨と鉄筋が共存するため亜コンクリートが十分に回らない箇所ができないよう打設時には留意する必要がある。

3阿鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さにかかわらず亜耐火構造である。

4阿

鉄筋コンクリート構造に比べてじん性が大きいので亜耐震性に優れている。

A ― 23