［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機補助蒸気配管ドレン配管の傷について
16．11．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年１０月１８日２０時１６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10月18日(月)21時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 10月18日(月)20時16分頃、定期検査中の伊方１号機において、補助蒸気配管ドレン配管のストレーナ部より蒸気が漏れていることを発見した。
２ 20時30分頃、前後にある弁を閉止し、現在、蒸気漏れは止まった。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から○ 点検の結果、当該ドレン配管のストレーナ部にわずかな傷が認められた。
○ このため、今後、当該ストレーナ部を新品に取り替えることとする。
○ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。との連絡があった。
県としては、八幡浜中央保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１６年

１０月 １８日（ 月 ） ２１時 ２０分

発

伊方発電所

木口信

者

当 該 機号 機(定格出力)

発生時
状 況

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
１． 号機
２．第２２回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要

運転状況

備考

１．発生日時：１０月 １８日

２．場

所：

伊方１号機

３．状

況：地震・ その他

２０時

１６分頃

タービン建家 4.2ｍ（非管理区域）

伊方発電所１号機は定期検査中のところ、補助蒸気配管ドレン配管のストレーナ部より蒸気が漏れていることを発見しました。
また、２０時３０分頃、前後にある弁を閉止し、現在蒸気漏れは止まっております。
なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所１号機 補助蒸気概略系統図

補助蒸気配管

２号機へ

ドレン配管
バイパス弁

ストレーナ

ドレントラップ

２次系ブロー
ダウンタンクへ配管サイズ：外径 約３０ｍｍ

当該箇所
空調設備，海水淡水化装置等

２号機へ
ドレン配管

補助蒸気配管

当該箇所
２次系ブローダ
ウンタンク
加熱蒸気

復水器へ

スチームコンバータ（停止中）伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取 替用水タンク
通常運転 中は、非常用炉心冷却設備等の 水源として待機し、定期検査時 には燃料取替時の水張りに使用 する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子 炉で 温め られ た高温の 水を 利用 して 別の水（ ２次 冷却 水） を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉 格納容器内に注水し、内部を 冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧タ ービ ン へ）

○原子炉 容器ウ ラン 燃料 を核 分裂 させ て、 その 時に 出る 熱で 水（ １次 冷却 水） を高温にす る。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉 に高圧で注 水し、燃料を冷却 する。

○湿分分離加 熱器
高 圧タ ー ビン を 出た 蒸 気を 加熱 し 、蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時 に原 子炉 に低 圧大 容量 で注水 し、 燃料 を冷 却す る。 また 、原
子炉停止 時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除 去冷却器

余熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

高圧
タービン

循環水ポンプ
発電機

取水口

Ｍ

2号機補助蒸気○脱塩 塔
１ 次冷却 水に溶け 込ん だイオ ン状の不 純分を除 去する。

ドレン配管
ストレーナ
2次系ﾌﾞﾛｰ
ﾀﾞｳﾝﾀﾝｸ○体積 制御タンク
１ 次冷却 設備への 注水量を 調整する。

補助蒸気

１次系､２次系等機器

放水口
復水ポンプ

給水タンク

スチームコンバータ(停止中 )○復水器
ター ビン をま わし た蒸
気を 海水 で冷 やし て水に戻す。

低圧給水加熱器

高 圧給 水加熱 器

給 水ポ ン プ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピ ット

管理 区域 内で 使用 した
清掃 用の 紙や 布等 を焼却し、体積を減ら す。

○脱気器
２ 次冷 却水 中に 溶け 込んだ空気 を除去する。

ス ト レ ー ナ 部か ら 補 助 蒸 気 漏 れ

漏えい個所

補助蒸気配管ドレン配管のストレーナ部

用語の解説○補助蒸気
補助蒸気は、純水装置、海水淡水化装置、ほう酸回収装置、廃液蒸発装置、空調、タンク加温用等に使用するための蒸気。スチームコンバータで、純水を２次系の蒸気で加熱し、発生させる。周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成16年10月18日(月)測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
20:00 20:10 20:20 20:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)
19
1918
18
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2424
23
24
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1616
1616
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20
21
20
20
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
26
25
25
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1314
13
13
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2221
21
21
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2221
21
21
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
16161516
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
15
1616
15
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
15161515力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
14
14
14
13
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
15151615※降雨の状況：有・無
伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
20:40 降雨時 降雨時以外
18４１１８23４３２４15３３１６19３７２１25４２２６13３６１５21３６２０21３５２４15３７１６15４１１６15４１１６14４１１５14４０１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 13、1 4年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。