平成３０年９月
東北電力株式会社
風力発電設備の出力制御に関する技術仕様（高圧・低圧）
本技術仕様は，遠隔出力制御の対象となる高圧・低圧連系の風力発電設備に対し，出力制御に関する仕様を定めたものです。本技術仕様に記載のない事項につきましては，当社との協議により決定することとします。
１．遠隔出力制御について（１）遠隔出力制御の概要
当社は，出力制御スケジュールを，インターネットを通じて公開します。事業者は当社（配信事業者を介する場合も含む）からの出力制御スケジュールを取得した場合は，図１のとおり，風力の発電出力をスケジュールの出力上限値（出力制御の対象となる風力発電所の最大受電電力に対する％値）以下に制御していただきます。なお，配信事業者を活用した出力制御スケジュール書換による出力制御については，配信事業者の電気事業法上の位置づけなど，詳細検討を行う中で制度上の論点についても整理が必要となります。

図１：遠隔出力制御の概要

1（２）出力制御スケジュールの概要
・出力制御スケジュールの伝送ファイルはバイナリ形式となります。
・ＩＤ認証により，事業者発電設備と当社システム間で相互に確認を行ったうえで配信します。
・１３ヶ月分（４００日×４８点（２４時間／３０分））の出力制御スケジュール（固定スケジュール）を配信し，任意期間でのスケジュール部分書換（更新スケジュール）を行います。
年間スケジュール（400日分）
固定スケジュール（400 日分）

yyyyMMdd
hhmm

19200

制御開始
年月日時分
yyyyMMdd
hhmm

19200

0010050

データ数（1コマ30分）
00・・・ ・・・

0505030

更新スケジュールによる部分書換

出力上限値（％）
10050・・・ ・・・

00

100

100500

図２：出力制御スケジュール部分書換イメージ（３）通信方式について当社がインターネット上に公開する出力制御スケジュールを自動的にダウンロードし，当該スケジュールにもとづき出力制御していただきます。
通信種別

ネットワークプロトコル

片方向通信

インターネット

https（４）出力制御スケジュール取得タイミングについて当社が指定する日時（公開する出力制御スケジュールに設定）に取得していただきます。

（５）出力制御のための情報伝送設備
当社からの出力制御のための伝送情報を受信する装置は，ＳＣＡＤＡと風車コントローラの組み合わせについては，風力発電設備のＳＣＡＤＡを「（３）通信方式について」で定めるプロトコルへ対応するよう改造し，出力制御ユニットと狭義ＰＣＳの組み合わせについては，「（３）通信方式について」で定めるプロトコルへ対応する出力制御ユニットを設置し，狭義ＰＣＳを改造していただきます。伝送情報の事業者側の受信個所は，出力制御対象風力が設置されている地点とします。

2２．技術仕様
出力制御にあたり，下表の技術仕様を充足していただきます。
表１：高低圧風力発電設備の遠隔出力制御に係る技術仕様
Ｎｏ機

能項

目

説 明
・最大受電電力（契約容量）の１００→０％出力（０→１００％出力）までの出力変化時間を，５～１０分の間で１分単位の調整が可能とすること（誤差は最大受電電力（契約容量）の±５％）。
・変化率（傾き）を一定にする代わりに，一定のステップで制御する方式も認める。なお，制御ステップは１０％以下とすること。
（制御ステップ）５分：１０％／３０秒（最小）１０分：１０％／１分（最大）・出力増減にあたっては，変化率固定とすること。

出力増減【変化率100%/10分の出力増減】
風力出力(%)

100
変化率（傾き）一定

50１

部分制御
時間(分)

510・風車がピッチ制御等を有し，機械的に対応可能な場合最大受電電力（契約容量）の１％単位での制御とすること。
（出力上限指令値に対して瞬時値レベルで正しく応動することとするが，制御誤差，遅れ等により出力上限指令値を超制御分解能

過する場合の指令値と出力の偏差は，5 分間の平均出力電力で最大受電電力（契約容量）の＋５％以内とすること）
・風車にピッチ制御等が無く，機械的に対応不可能な場合発電機出力１００％以外の制御値を受信した場合，一律，発電機出力を０％とすること。
・風車発電容量とＰＣＳ容量を入力する機能を有し，出力制御契約容量への換算機能

量を「契約容量ベース」から「ＰＣＳ容量ベース」に換算して，ＰＣＳ（狭義）に指令できる機能を具備する。なお，容量入力にはパスワードを設けるなど，セキュリティを確保すること。

3Ｎｏ２３４５機能項目

説 明・逆潮流防止精度は，検出レベル（発電機定格出力の＋５％または＋１５０Ｗの大きい方），検出時限（５分以内）とすること。
・出力制御０％の場合
逆潮流防止
防止精度
①余剰買取では，連系点の逆潮流をゼロ（自家消費＝発電出力）とする制御，もしくは発電機出力を０％とする制御②全量買取では，出力制御（０％）では発電機出力を０％とする制御・ＰＣＳ（狭義）やＳＣＡＤＡの内部通信が異常となってから，ＰＣＳ（狭義） 通信故障
５分以内で発電出力を停止すること。ただし，通信再開時は通信故障等（内部通信）自動及び手動いずれにおいても復帰可能とする。
・出力制御スケジュールは，最短３０分単位で更新可能とする
オンライン
こと。
通信頻度
・更新周期（次回アクセス）は，当社システムから指定できる制御仕様とすること。
・４００日（１年＋α）×４８点（２４時間／３０分）分の出力制御量を設定できること。
スケジュール
制御日数・任意期間（日単位など）でのスケジュール部分書換が可能な仕様にすること。
項目（時計）

通信機能あり通信機能なし・時刻の設定はＮＴＰサーバやＧヘッドエンドま時計改ざん

たは配信事業者

対策の時計情報と同期すること

ＰＳ等による時刻同期，もしくはメーカ等のサービスマンにて実施すること・運用開始後の手動による時刻調
整は，１日につき±１０分以内に制限すること（設定時は除く）
・停電時に内部時計が消失しない仕様とすること
・もし時計（年月日）が消失した

６ＰＣＳ（広義）

時計
時計消失対策

同上

通信故障等場合には，ＮＴＰサーバやＧＰＳ等による時刻同期，もしくはメーカ等のサービスマンによる再設定まで発電機を停止する仕様とすること
・内部時計は水晶発信器による時計等と同期させ，時計誤差は±６０秒以内／月（常温）とする

時計の精度同上

こと・固定スケジュール更新（年１回以上）時に，時刻を補正し，上記精度を維持すること

通信故障

・上位系統からの通信故障の場合，故障前の最新の出力制御ス
ケジュール情報に基づいて出力制御可能な仕様とすること。
（上位系統）
4Ｎｏ機能項目

説 明
出力制御に必須の機能ではないものの，事業者の利便性向上等の観点から機能の追加を推奨【発電実績のトラックレコード(時間分解能)】◆トラックレコードの時間分解能は３０ 分とする。

７発電実績等

推奨仕様【発電実績のトラックレコード(保持期間)】◆出力制御ユニット本体の発電実績（３０分単位）の保持期
間は、遠隔通信の有無に関係なく，最低３ヶ月とする。
◆保存対象のデータは，発電した電力量とする。
【動作表示】◆『障害発生による出力停止』と『正常な出力制御』の切り分けが可能であること。
◆出力制御中の正動作を確認できるように，『出力制御中』の表示が可能であること。

インターネット等

遠隔出力制御装置①②○月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16 17 18 19 20○月
121222323424525626 27
7 8289291030113112 13○月15 16 17 18 19 20
14
1 2 3 4 5 621 22 23 24 25 26 27

7 8 9 2810 2911 121330 31
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

出力制御スケジュール情報

通信モデム

出力制御ユニットor
SCADAサーバ①上位側の通信故障→故障前の最新スケジュール 情報に基づき出力

風力発電②内部通信故障→５分以内で発電出力を停止

図３：通信故障時の動作イメージ

5

ＰＣＳ（狭義）
or
風車ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ３．出力制御に係るユースケースについて
当社からの出力制御スケジュール公開に係るユースケース等について以下に示します。また，出力制御スケジュールにもとづく出力増減例を図４に示します。出力制御にあたっては，原則として制御対象日の前日夕方に，電話またはメールにより制御予告し，出力制御スケジュールを公開します。
（１）出力制御スケジュールの種類について出力制御にあたり，下表のスケジュールを公開します。なお，制御の優先順位は，「固定スケジュール＜ 更新スケジュール」とします。
表２：高低圧風力発電設備の出力制御スケジュール一覧

Ｎｏ項目内 容固定スケジュール

備考・需給想定をもとに１３ヶ月（４００・３/１から翌年日）分の出力制御スケジュールを公３/３１の１開する。固定スケジュール更新タイ３ヶ月分のスミングに合わせ HES より遠隔出力制
１

更新頻度御装置が取得する。
・Ｎｏ２「更新スケジュール」内に更任意（年１回以上更新）

ケジュールを公開

新フラグを持たせることで遠隔出力制御装置に更新タイミングを認識させる。
・需給想定をもとに固定スケジュールを部分書換するための出力制御スケ２

更新スケジュールジュールを公開する。

・最大７日分の任意（都度更新（最短３・更新タイミングについては，「１．
（４）０分毎の更新に対出力制御スケジュール取得タイミン応））グについて」による。

6スケジュールを公開

（２）出力制御スケジュールにもとづく出力増減
出力制御する場合には，現在時刻が出力制御対象時間帯になった時点から，あらかじめ設定した出力変化速度により速やかに出力制御スケジュールで定められた制御値まで出力を制御する。出力制御が解除される場合には，現在時刻が制御対象外の時間帯になった時点からあらかじめ設定した出力変化速度により出力制御を解除する。出力変化速度の設定については，表１による。

100%

現地指令値

100%

0%

100%

１０0%

出力変化
100%/10分～100%/5分

ＷＦ出力

出力変化
100%/10分～100%/5分

0%

0%

11:00

12:00

11:30

12:30

13:00

図４：出力制御スケジュールにもとづく出力増減（例）以上7