［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］エタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔ベント配管からの水漏れ
20．４．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年３月２６日１９時５１分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月26日(水)20時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月26日(水)19時51分頃、ＥＴＡ（エタノールアミン） 排水処理装置のガ
ス吸収塔ベント配管（塩ビ管）のつなぎ目付近から少量の水が漏れているのを運転員が確認した。
２ 今後、詳細点検を実施する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の内容］
その後、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり第２報がありました。
１ 調査の結果、排水処理時に発生するガスのベント配管に、傷が２箇所（１つは、貫通した約９ｃｍの傷、もう１つは、配管内面に貫通していない約５ｃｍの傷）確認されたため、その２箇所を補修し、 ３月31日(月)13時30分、漏えいのないことを確認して、通常状態に復旧した。
２ 当該配管から漏れた水はすべて総合排水処理装置に回収し処理した。
３ 今後、原因を引き続き調査する。
４ 本事象によるプラント運転および環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力102％） ・停止中
調整運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値・
異常値通常値・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２０年 ３月 ２６日（ 水 ）

発

信

伊方発電所

当 該 機号 機者

２０時 ３０分

長井

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

１．１号機 出力 575MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力 575MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時
状 況
３号機 出力 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．号機 第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ３月２６日

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：地

震・ その他

１９時 ５１分頃

ＥＴＡ排水処理装置建屋１階（管理区域外）

本日１９時５１分頃、ＥＴＡ排水処理装置のガス吸収塔ベント配管（塩ビ管）のつなぎ目付近から少量の水が漏れているのを運転員が確認しました。
今後、詳細点検を実施します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊ＥＴＡ排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるエタノールアミン（＊＊）を処理する装置＊＊エタノールアミンは、配管の腐食のための水質調整薬品で、２次系水に注入している

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２０年 ３月 ３１日（ 月 ）

発

信

伊方発電所

当 該 機号 機者

１３時 ４５分

増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

１．１号機 出力 575MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力 575MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時
状 況
３号機 出力 920MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．号機 第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ３月２６日 １９時 ５１分頃
２．場
所： ＥＴＡ排水処理装置建屋１階（管理区域外）
３．状
況：
３月２６日１９時５１分頃、ＥＴＡ排水処理装置＊１のガス吸収塔＊２
ベント配管（塩ビ管）のつなぎ目付近から少量の水が漏れているのを運転員が確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概
要

調査の結果、排水処理時に発生するガスのベント配管に、傷が２箇所（１つは、貫通した約９ｃｍの傷で、もう１つは、配管内面に貫通していない約５ｃｍの傷）確認されたため、その２箇所を補修し、本日１３時３０分、漏えいのないことを確認して、通常状態に復旧しました。なお、当該配管から漏れた水はすべて総合排水処理装置に回収し処理いたしました。
今後、原因を引き続き調査します。
本事象によるプラント運転および環境への放射能の影響はありません。

＊１

＊２

運転状況

備考

ＥＴＡ排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの再生排水中に含まれるエタノールアミンを処理する装置。エタノールアミンは、配管の腐食防止のための薬品で、２次系水に注入している。
ガス吸収塔
復水脱塩装置の再生排水をＥＴＡ排水処理装置で電気分解する際に発生する塩素系ガスを吸着除去する装置

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高圧タ ービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を 核分裂させて、その時 に出る熱で水（１次冷 却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タ ービン を出た 蒸気を加熱 し、蒸 気中の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉 に低圧大容量で注水し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。
復水脱塩装置
再生廃液

低圧
給水加熱器
主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使用した清 掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水 中に溶け込んだ空気を除去する。

総合排水処理装置

エタノールアミン排水処理装置

ガス吸収塔ベント配管からの水漏れ

ガス吸収塔(建屋外)

漏えい箇所

配管の材質：塩化ビニル
口径：約 45cm

漏えい箇所(建屋内)５cm の傷(貫通していない)
９cm の傷(貫通している)傷の確認状況

補修状況(配管内面)

補修状況(配管外面)用語の解説○エタノールアミン（ＥＴＡ）
配管の腐食防止のための薬品で、２次系水に注入している。
○エタノールアミン排水処理装置
２次系水を浄化する復水脱塩装置からの再生排水中に含まれるエタノールアミンを処理する装置。
○ガス吸収塔復水脱塩装置の再生排水をエタノールアミン排水処理装置で電気分解する際に発生する塩素系ガスを吸着除去する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年3月26日(水)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
19:30 19:40 19:50 20:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１７１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２４２３２３２４
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２５２５２４豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１３１３１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２６２７２７２７大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ２１２１２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
１５１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１４１４１４１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１４１４１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１３１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
１４１４１４１４※ 降雨の 状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
20:10 降雨時 降雨時以外
１７４１
１８２３４６２４１５３５１６２０４１２１２４４６２６１２３９１３２６４３２３２１３６２３１５３９１６１４４１１６１４４１１５１３４２１４１４４１１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 15、 16年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。