［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］伊方１､２号機洗浄排水蒸発装置移送ラインからの漏えいについて
16．５．２
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量]
１６年 ５月 １日１４時３０分
１号・２号・３号・
共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・
設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
５月１日（土）15時19分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ５月１日（土）14時30分、定期検査中の伊方２号機において、洗浄排水蒸発装置からドラミングバッチタンク２Ａへの移送ラインにおいて、配管ににじみのあることを保修員が発見した。
２ 詳細は調査中。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
５月２日（日）９時15分、四国電力㈱から、異常の原因及び復旧状況について次のとおり第２報がありました。
１．調査の結果、漏えい量は約１滴/10分程度であり、傷は極めて微細なものであると推定される。
２．このため、当該ラインを隔離した後、エポキシ樹脂で応急補修を実施し、５月２日９時00分、漏えいのないことを確認した。
３．取替用配管が準備でき次第、復旧作業を行うこととする。
４．本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜中央保健所の職員が伊方発電所に立入、現場の状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力103％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能 の放 出 、原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発 電 所 の運 転 ・管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 １６年

５月

発

伊方発電所

富岡信

者

当 該 機号 機

２ 日（ 日 ）９時

１５ 分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第 １７回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ５月 １日 １４時 ３０分

発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

伊方２号機原子炉補助建家（管理区域内）

伊方発電所２号機は第１７回定期検査中のところ、５月１日
１４時３０分頃、洗浄排水蒸発装置からドラミングバッチタンク２Ａへの移送ラインにおいて、配管ににじみのあることを保修員が発見しました。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、漏えい量は約１滴／１０分程度であり、傷は極めて微細なものであると推定されます。
このため、当該ラインを隔離した後、エポキシ樹脂で応急補修を実施し、本日９時００分、漏えいのないことを確認しました。
なお、取替用配管が準備でき次第、復旧作業を行うこととします。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
本事象に関するお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
添付資料−１ 伊方発電所第２号機 洗浄排水蒸発装置移送ライン
漏えい個所位置図
添付資料−２ 伊方１，２号機 液体廃棄物処理系統概略図

添付資料ー２

伊方１，２号機 液体廃棄物処理系統概略図

蒸留水

廃液蒸留水
タンク

機器ドレン等

洗濯排水等

廃液蒸発装置洗浄排水蒸発装置

濃縮液

濃縮液

放水口へ

蒸留水

洗浄排水
蒸留水タンク

放水口へ

ドラミングバッチ
タンク２Ａ

ドラミングバッチ
タンク２Ｂ

アスファルト固化装置（ドラム缶詰め）当該箇所
外径：約６０ｍｍ
厚さ：約４ｍｍ
材質：ステンレス

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃 料取替用水タンク
通常 運転中は、非常用 炉心冷却設備 等の水源として待 機し、定期検 査時には燃料取替 時の水張りに 使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生 器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える 。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

：管理区域

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容 器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 さ
せ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする 。

格納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿 分分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除 去する。

高圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大 容量 で注
水 し 、燃 料 を冷 却 する 。 また 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧タービン

余熱 除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次 冷却水 に溶 け込
んだ イオン 状の 不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次 冷却設 備へ の注水量を調整する 。

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向 上させる。

高圧
給水加熱器

洗 濯排水 等雑固体焼却設備

洗浄排水蒸発装置
漏えい箇所
ﾌｨﾙﾀ
ア スファ ルト固 化装 置へ使用済燃料ピット

ドラミングバッチタンク

低圧
給水加熱器

○脱 気器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ 空気を除去する。

焼却炉
使用済燃料

○復水器
ター ビ ン をま わ した 蒸
気を 海 水 で冷 や して 水に戻す。

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内 で使 用 した
清 掃用 の 紙 や布 等 を焼却し、体 積を減らす。

漏えい箇所

洗浄排水蒸発装置移送ライン

応急補修状況

9

用語の解説

○洗浄排水蒸発装置
管理区域内の洗濯排水及び手洗い排水の廃液を濃縮する装置。

○ドラミングバッチタンク
洗浄排水蒸発装置等で濃縮した廃液を一時貯蔵するタンク。廃液をその後、アスファルトと混ぜてドラム缶に注入し、固化する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成16年５月１日(土)
測定値 （シンチレーション検出器）
14:20 14:30 14:40
１６１７１７２３２３２３
１５１５１５２０２０２０２４２４２４１１１１１１２０２０２０２１２１２２
１５１５１５１４
１４
１４
１４
１４
１３
１２
１２
１３
１３
１４
１４

測定局
時刻
14:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１４※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:50 降雨時 降雨時以外
１６４１
１８２３４３２４１５３３１６２０３７２１２４４２２６１２３６
１５２０３６２０２２３５２４１４３７１６１４４１１６１４４１
１６１３４１
１５１４４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 13、 14年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ‑ ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ‑ ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。