施工説明書

Empower Your EV

MODE3 電気自動車用普通充電器
目次①安全上のご注意②施工上のご注意
③仕様
④外形寸法

⑤付属品
⑥設置場所の条件⑦施工手順⑧充電器の初期設定

型番：AC7-32J⑨アプリ・IC カードを使った充電操作⑩エラー内容表示⑪保証書記入のお願い●この施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全に施工してください●施工の前に「安全上のご注意」「施工上のご注意」を必ずお読みください●施工説明書に記載されていない方法や材料で施工されたことによる事故や損害が生じた時には当社は責任を負えません。またその施工が原因で故障した場合は製品保証の対象外となります●配線工事、設置工事には必ず電気工事士の資格が必要です。有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています●配線工事は「電気設備の技術基準」および「内線規程」に基づいて施工してください①安全上のご注意■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています

警告 ある内容」です

注意 発生するおそれがある内容」です「死亡や重症を負うおそれが「軽傷を負うことや、財産の損害が■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています
してはいけない内容です

実行しなければならない内容です

警告

気をつけていただく
内容です●活線工事はしない●施工は施工説明書通りに正確に行う●製品の分解、改造をしない●車両と接触する場所をさけて設置する●可燃性ガスや引火物の近くに設置しない●電気配線は電気工事士の資格のある方が「電気設●浸水するところには設置しない
備の技術基準」および「内線規程」に従って施工し、必ず充電器専用回路を設け給電元に充電器に●三相三線式の一相を使用して配線をしない設定する充電容量に適合した高速高感度形 (15mA●製品をビニール袋や布で覆わない●製品に水をかけて清掃しない
必ず 0.1sec) の漏電遮断器を設置する
禁止 ●心臓ペースメーカーや ICD( 心室除細動器 ) を守る ●必ず D 種接地工事 ( 接地抵抗 100Ω以下 ) を行う●製品の電源は必ず単相三線式の商用電源から配線
お使いの方は通電後の製品に近づかない
し対地電圧は 150V 以下とする※本製品は電波を利用した無線設備を使用してい●ネジは指定の締め付けトルクで取付けるるため心臓ペースメーカーやその他医療機器に●電源線は必ずケーブルグランドで固定する
影響を与えるおそれがありますます

注意●運搬、設置の際は周囲の安全を十分に確認する●当社指定部品以外の取付は行わない●取付作業中は保護メガネ、手袋などの保護具を着●製品の上に乗ったりもたれかかったりしない用する●絶縁抵抗メガー測定は線間、対地間いずれも製品●電源線は端子台に張力のかからないように余裕をの電源端子台から全ての配線を外して測定する
禁止 ※極間の電子部品が破損するおそれがあります 必ず もって配線する
守る ●配線口は配線接続後、適切な防水処理を行う●施工中は仮固定のまま製品を放置しない●車両への充電以外は充電ケーブルを地面に触れな●塩害地域、温泉地等劣化が促進される場所に設置
いように巻付けるしない。設置する場合は保護対策を実施する。

②施工上のご注意●項目⑥で説明する「設置場所の条件」に従って設置してください●つまずき、ぶつかりなど通行や避難の妨げにならないよう周囲の状況に十分配慮して設置してください●充電プラグが車両に無理なく届き接続できる場所に設置してください●壁面取付の場合は壁面の材質、壁面内部の状況を検証し適切な材料を使用して取付をしてください●製品にモルタル、リシンなど建築材料が付着した場合は速やかに拭き取ってください●製品の汚れ落としに有機溶剤や家庭用洗剤を使用しないでください●金属製ベースプレートの傷は腐食の原因となりますので必ず補修してください●電源線、配管等は設定する電気定格を確認し設置環境に応じたものを選定してください●設置先に医療機器が接続されている場合はより的確な選定が必要になります●この製品は本体内部の設定により６A から３２A まで１A ステップで任意の最大充電電流値を変更することが可能です（工場出荷時設定は１６A）設定する充電電流値により設置先電力使用状況に応じて電力会社との契約電力、引込線、主幹１次側配線等の変更が必要になる場合があります●設定した定格電流値で安全に充電していただく為に、以下の各種法令、ガイドラインに従い専用回路を設置してください●インバーターを内蔵した機器の近くに設置しないでください。ノイズが干渉して充電できない場合があります
・経産省「電気設備の技術基準の解釈」 ・一般社団法人日本電気協会「内線規程」 ・各電力会社「電気供給約款」
・経産省 / 国土交通省「電気自動車・プラグインハイブリット自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック」
・電力中央研究所報告「EV・PHEV 普通充電用電気設備の設置に関する検討」（調査報告 M09006)
・一般社団法人日本配線システム工業会「EV 普通充電用電気設備の施工ガイドライン」(JWD-T33)③仕様
型式

AC7-32J

充電プラグ準拠

IEC62196-2 Type 1/SAE J1772 準拠

対応充電モード
定格

連続使用定格電流
出力電力
待機電力

外形寸法 (WxHxD)
充電ケーブル長さ
質量

保護等級
設置環境

使用温度範囲Mode 3 Case C Lebel 2
単相 AC200V

6A~32A( 最大 )50/60HzPSE 認証

1A ステップ連続可変

16A 時 3.2kW 20A 時 4.0kW 24A 時 4.8kW 32A 時 6.4kW
6W 以下

260ｍｍ×410ｍｍ×140ｍｍ
約５m

9.5kg 以下

IP54（本体）

IP54（充電プラグ）

湿度 95％RH 以下 ( 結露のないこと） 標高 2000ｍ以下−30 〜 55℃

-2-

④外形寸法
本

体
140mm

260mm

POWER

CONNECTCHARGING

FAULT

410mm

ベースプレート②壁側・スタンド取付側①本体取付け側
27mm

112mm

151mm

140mm

107mm

130mm

150mm

90mm

70mm

-3-29mm

⑤付属品

IC カード 2 枚

ベースプレート取付ネジ
M5×12 ６本

本体側ベースプレート

壁面側ベースプレート

ケーブルグランド用
スペーサーゴム 1 枚

ボードアンカー 4 本
下穴 11mm
板厚 12ｍｍ〜 16ｍｍ

取扱説明書

⑥設置場所の条件●上面、左面は 200ｍｍ以上空けて、通気を確保してください●充電プラグが無理なく車両の充電ポートまで届く位置に設置してください●右面はケーブルに無理な屈曲をさせないように 350ｍｍ以上空けて設置してください●充電ケーブルが地面に触れないように取付け高さを調整してください●直射日光の当たる場所は避けてください●標高 2000 メートルを超える場所には設置しないでください●専用アプリを使用する場合は設置場所におけるユーザー様がご使用の WiFi 電波状況を確認してください
200mm以上
POWER

200mm以上

CONNECTCHARGING

FAULT

350mm
以上

1000mm~1400mm-4-

⑦施工手順警告●D 種接地工事 ( 接地抵抗 100Ω以下 ) を行う●配線工事は「電気工事士」資格がある方が、「電●製品の電源は必ず単相 3 線式の商用電源から配線気設備の技術基準」「内線規程」に従って施工しし、対地電圧は 150V 以下とする
必ず充電器ごとに漏電遮断器を設置し専用回路と●電源端子台の端子固定ネジは適正な工具を使い、する
必ず ●丸型圧着端子を使用しメーカー推奨の専用圧着工 必ず 指定の締め付けトルクで確実に締め付ける
守る
守る●電源線のサイズは分電盤から充電器までの電源線具を使用してかしめる
長さによる電圧降下を考慮して選定してください●製品内で分岐配線はできません

配線イメージ図
NONO

NONO

NO

主 幹
ブレーカー
または漏電遮断器

ONCONNECT

CHARGING

FAULT

NO

NONO

NO

電 力メーターもしくはスマートメーター

POWER

漏電遮断器

新設専用
分岐回路

既設分電盤

NO

アース端子（D 種接地）

電源線
アース線

漏電ブレーカー・電源線●本体に設定する充電電流値に合わせた漏電ブレーカー・電源線を設置してください
充電電流値
１６A

１７A 〜２４A

２５A 〜３２A

漏定格電流
２０A

３０A
４０A

電遮断器

遮断速度

感度電流

0.1 秒

15ｍA

ベースプレートの取付

電源線

端子サイズ

より線 5.5 ㎟

R5.5-5(6)より線 8 ㎟

L1,L2 は12mm 以下

R8-5(6)※アース端子の端子ネジは６ミリ●ベースプレートは本体側と壁側・スタンド側の２種類があります。下記の図を参考に間違えないように取り付けてください

上部に穴が開き側面の穴がメネジになっているプレートが壁面・スタンド側です

角状の突起があるプレートが本体側です-5-ベースプレートの取付●本体側のプレートは付属の M5×12 ネジ ( 締付けトルク 3Nm) をご使用ください。
壁面・スタンド側は取付ける壁の材質にあった適切なネジやアンカーを用意して４か所全てをしっかりと固定し、適宜、ネジ穴部やプレート周囲にコーキング等でシーリング処理を行ってください※付属のボードアンカーを使用する場合は板厚 12mm~16mm、下穴は 11mm でご使用ください。また、インパクトドライ
バーを使用しないでください。手回しドライバーもしくはトルク調整のできる電動ドライバーを使い、低トルク低回転で取付してください。必要以上に締め込むとアンカーや壁材が破損し取付が不完全になります

POWERCONNECT

CHARGING

FAULT

POWER

CONNECTCHARGING

FAULT

本体固定後に留める※本製品は電源線を接続した状態の本体を壁面に取付けたベースプレートに固定する必要があるため、配線、配管の縦部分のサドル留めは、本体の設置完了後に留めることをお薦めします。先に留めてしまうと可動範囲が限られてしまい
作業性が悪く、本体固定時に電源端子部に荷重がかかってしまう場合があります-6-接続作業準備●取付位置下部まで配線したら充電器本体および充電プラグに傷がつかないように養生マットなどの上に置いて接続作業をしてください。ケーブルグランドの穴位置は壁面に取付けたベースプレートの右端から 22mm。ケーブル長さはその下方延長線上 110mm が目安になります。被覆は 70mm ほど剥いてください
取付位置ストリップ長さ110mm

70mm

壁面側ベースプレート110mm

22mm

養生マットなど●本体裏面下部の電源部カバーを取り外します
電源線接続端子台

アース接続端子サーキットブレーカー※ケーブルグランドはケーブル外径１6mm 〜２２mm に対応しています。
１6mm よりも細いケーブルを使用する場合は付属のゴムスペーサーを使いケーブルグランドで確実にケーブルを保持できるように固定してください。

-7-

電源線の接続●接続は電源が来ていないことを確認しアース線から接続してください。下図を参考に各線を接続し端子台カバーを戻して下さい
端子台カバー

L2L1

アース接続位置

端子台ねじ
サイズ

締め付けトルク

Ｌ１・Ｌ２

Ｍ５2.0Ｎ・ｍ

アース線

Ｍ６3.8Ｎ・ｍ

警告

サーキットブレーカー

丸型圧着端子を使用しメーカー推奨の専用圧着工具を使用してかしめる
必ず守る

電源端子台の端子ネジは指定の締め付けトルクで確実に締め付ける※接続不良は発熱、発火の原因になります●ケーブルグランドはケーブル外径 16mm 〜 22mm に対応しています。16mm よりも細いケーブルを使用する場合は付属のゴムスペーサーを使いケーブルグランドで確実にケーブルを保持できるように固定してください※使用するケーブルの外周に合わせゴムスペーサーを切って長さを調整します。
ケーブルグランドとケーブルの隙間にスペーサーを入れてウォーターポンプ
プライヤーもしくは 42mm のレンチでケーブルグランドをシッカリと締め込んでケーブルを固定してください●ケーブルグランドがケーブルを確実に保持できているか、また、端子接続部に荷重が掛かっていないか確認してください。問題が無ければ電源部カバーを取付けてください
電源部カバーねじ
締め付けトルク：1.2N・ｍ-8-

本体の取付●本体側ベースプレート上部内面にある突起を壁面側ベースプレート上面にある穴にあわせて下へスライドさせ引っ掛けたあと、プレート側面を両側からネジで留めて (3N・m) 固定します①②③④●充電器本体を固定したら配線の縦部分をサドル等で留めます。充電ケーブルを反時計回りで本体に巻き付け、充電プラグは本体右側のプラグホルダーに収納します-9-

⑧充電器の初期設定●本製品は安全のため工場出荷時の充電出力を 16A に設定しています。
ご利用環境に合わせて充電出力を変更する場合は、スマートフォンなどWiFi を内蔵した端末と充電器を WiFi ダイレクト機能を使って接続し設定を変更する必要があります
1. 充電器専用回路の漏電遮断器を ON にしてください
2. 電源入力部横にあるサーキットブレーカーを ON にして充電器に通電します※濡れた手で操作しないでください

警告

電源部カバー内側

濡れた手でサーキット禁止 ブレーカーに触らない※感電のおそれがあります

3. 充電器本体 LED「POWER」が点灯し「FAULT」が点滅していない、液晶ディスプレーにエラー表示が出ていないことを確認してください

正常な状態
充電開始可能エラーが発生しています※P13 をご参照ください

4. 充電器の近くでパソコンもしくはスマートフォンの WiFi 設定画面を開き、充電器の SSID「EVSE-XXXXXXXX」（X の 8 桁は充電器のシリアル番号 ) に接続します表示されるまで 30 秒ほどかかる場合があります。また一定の時間を経過すると WiFi 電波の発信を止めてしまいますので電源投入後は一定時間内に操作をして下さい。WiFi 接続のパスワードはありません※スマートフォンなどで WiFi 設定画面に「EVSE-XXXXXXXX」が表示されない場合はモバイルキャリア回線を OFF にした状態で専用回路の漏電遮断器をOFF-ON して充電器を再スタートさせて下さい
EVSE-XXXXXXXXEVSE-XXXXXXXX※Windows の例

5. 接続する端末により「インターネットに接続されていません」と表示されますがそのまま続けます6. WiFi 接続した端末で右記 QR コードを読取るかブラウザを開きアドレスバーに「192.168.4.1」を入力しエンターキーを押します
ログイン用 QR コード-10-

7. ログイン画面「EVSE CONFIGURATION LOGIN」が表示されますの欄に初期パスワード「12345678」を入力しログインします

8. ログインすると以下の設定画面が表示されます❶WiFi SSID
❷WiFi パスワード

WiFi を使用すると専用スマートフォンアプ
リで充電器の操作や充電履歴を確認、利用者の管理など設定できるようになります
使用する場合はユーザー様がお使いの WiFi
環境に合わせて入力してください❶❷❸充電開始時の動作を設定します❸

Yes----- 充電プラグを EV に接続すると自動的に充電を開始します
No----- スマートフォンアプリや付属のＩＣカードで充電の開始や停止を操作する場合に設定します※工場出荷時は「Yes」に設定されています❹❹本器のシリアルナンバーが表示されます❺OCPP サーバー名を入力します❻使用する OCPP のバージョンを選択します❼OCPP サーバーにログインするためのパスワードを入力します❽この設定画面にアクセスするための WiFi
アクセスポイント名を設定します❾充電器に実装された代替サーバーとの充電管理機能を使用する場合に設定します

❺❻
❼
❽
❾

Yes----- 使用するNo----- 使用しない❿❿充電出力を設定します

16A~32A で 1A ずつの可変設定ができます
必ず布設した充電器専用回路の許容電流以下で設定運用してください⓫⓬⓭⓫この設定画面にログインするためのパスワードを設定できます

9. すべての設定が完了したら⓬を押して設定を保存し⓭押すと変更が有効になり充電器が再スタートしますを※❶❷は専用アプリを使用しない場合は設定する必要はありません※❺〜❼の OCPP は EV 用充電器を管理運用するために開発された世界標準プロトコルであり、本製品に実装されています。OCPP に準拠したシステム開発により遠隔からの保守・監視・制御や課金システムの運用が可能になります。現在、弊社では OCPP に関するシステムの提供は行っておりません※❿の充電出力設定は必ず充電器専用回線に設置した漏電遮断器および電源線の許容電流値を超えないように設定してください。許容電流を超えた電流値に設定すると遮断器が作動して充電が停止し、繰り返すと充電器の故障の原因となったり電源線が過熱して火災の原因となります※⓫ログインパスワードを変更する際は、必ずメモを残して忘れないようにしてください-11-⑨アプリ・IC カードを使った充電操作●本器は付属の IC カードやスマートフォンアプリを使うことで以下の機能を利用できます※本項目は施工店様による必須作業ではありません。ユーザー様に設定をお願いしてください※この機能を利用するには 11 ページの充電器設定画面❶❷の WiFi 接続を有効にして❸「Plug and Play」を「No」に設定する必要があります。この場合、充電プラグを車両に接続しても自動的に充電を開始しなくなりますのでご注意ください

・充電の開始・停止の操作を IC カード保有者またはアプリをインストールしたスマートフォンユーザーに限定し第三者による不正利用を防止します

IC カードスマートフォンアプリ
「WE E-Charge」
POWER

CONNECTCHARGING

FAULT

下記の QR コードから専用アプリ「WE E-Charge」をインストールしてご利用ください

本体中央のこのマークの部分に IC カードをタッチすると充電の開始・停止の操作ができます

・アプリを使って充電開始・停止の操作や充電状態を把握、充電完了時の通知の受取りや毎月の充電量を確認することができます※インストール後の画面は英語表記になっています。アプリ初期設定後に表示言語を日本語に変更できます
アプリのホーム画面右下
Proﬁle➡画面右上
設定➡Language より日本語を選択してください
その他、詳しいアプリの操作方法については弊社ホームページをご確認ください
https://ampvolta.jp/app/-12-

⑩エラー表示内容●6 ページ LED インジケーターの FAULT LED( 黄 ) の点滅状態によりエラー原因の判断が 可能になります。下記内容を確認いただき対処方法をお試しください
点滅状態

原因

対処方法

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 1 回

エラーコード 11
CP 電圧異常FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 3 回

エラーコード 13・電圧を確認してください
充電器の入力電圧が低下しました

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 4 回

エラーコード 14・電圧を確認してください
充電器の入力電圧が高くなりました

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 5 回

エラーコード 15
・充電器を布やビニールなどで覆って風通しが悪くな充電器の高温保護回路がっていたり長時間直射日光にあたり充電器本体が高作動しました
温になっていないか 確認してださい

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 6 回

エラーコード 16
・分岐ブレーカーを OFF-ON して充電器を再起動して充電器保護回路が計測にください
失敗しましたFAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 7 回

エラーコード 17
漏電を検知しました

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 8 回

エラーコード 18
・充電プラグやケーブルに損傷が無いか確認してくだ
充電器の出力側に短絡をさい検知しました・充電プラグや車両の給電口が水に濡れていないか確認してください

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 1 回速い点滅 9 回

エラーコード 19
・充電プラグが車両に正しく接続されているか確認し充電器の出力電流に異常てください
を検知しました・車両側が壊れていないか確認してください
・充電器に設定した最大電流値を確認してください

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 2 回速い点滅 1 回

エラーコード 21
・充電プラグが車両に正しく接続されているか確認し車両との接続確認通信にてください
失敗しました・車両バッテリーが満充電の状態か確認してください
・充電プラグを車両から外し再度接続してください

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 2 回速い点滅 2 回

エラーコード 22
・充電器に対応していない車両が接続されています
車両が本器の充電モード( 本器は充電 Mode1 車両に対応していません )に対応していません

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 2 回速い点滅 3 回

エラーコード 23
・分岐ブレーカーを OFF-ON して充電器を再起動し内部リレー回路に異常がても繰り返す場合は使用を中止して販売店にお問発生しました
い合わせください

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 2 回速い点滅 4 回

エラーコード 24
・分岐ブレーカーを OFF-ON して充電器を再起動し保護回路センサーに異常ても繰り返す場合は使用を中止して販売店にお問が発生しました
い合わせください

FAULT LED( 黄 ) 遅い点滅 2 回速い点滅 5 回

エラーコード 25
・充電器専用回路のアース接地接続の確認が必要です充電器のアース接地抵抗接地抵抗値を確認してください
が増大しました・充電プラグが車両に正しく接続されているか確認してください
・充電プラグを車両から一度外し再度接続してださい・充電プラグやケーブルに損傷が無いか確認してくだ
さい・充電プラグや車両の給電口が水に濡れていないか確認してください・分岐ブレーカーを OFF-ON して充電器を再起動してください
・充電プラグを車両から一度外し再度接続してくださ
い※POWER LED（緑）が点灯もしくは点滅のいずれもしていない場合は通電していないことが考えられます。本体電源入力部横のサーキットブレーカーのレバーが上側
および充電器専用回路に設置された分岐ブレーカーが ON になっているかご確認ください-13-

⑪保証書記入のお願い●ユーザー様へ引き渡す前に以下の項目を確認してください。不具合があった場合は必ず修正、修理を行い保証書にご記入をお願いします
ユーザー様が製品の保証を受けるためにもご協力をお願いします

チェック項目
1 本体が傾いて設置されていませんか？
2 本体はがたつきがなく固定されていますか？
3 ベースプレート側面のネジは取付けられていますか
4 壁面側ベースプレート周囲とネジ穴部はコーキングしましたか？
5 配線接続に間違いはありませんか？
6 接地抵抗は D 種 100Ω以下で取れてますか？
7 電源部の端子は規定のトルクで締め付けられていますか？
8 専用回路として取付けた漏電ブレーカーの定格容量は正しいですか？
9 充電器初期設定画面❿の充電出力は正しく設定されていますか？
10 電源入力部のケーブルグランドが締りケーブルが確実に保持されていますか？
11 電源部カバーは確実に取り付けられていますか？
12 電源を入れた後、13電源ランプ LED( 緑 ) は点灯していますか？

エラーランプ LED( 黄 ) は点滅していませんか？

●チェックが終わりましたら保証書に必要事項をご記入の上、保証書とこの施工説明書、取扱説明書を併せてユーザー様に渡してください

-14-

MEMO

-15-

お問合せ先弊社ホームページのお問合せ入力フォーム
または下記メールアドレスよりお問合せ下さい

E-mail:contact@ampvolta.jp

アンプボルタジャパン株式会社

R 006-001099

・お客様からご提供いただいた個人情報は商品の説明やご相談の対応、および情報の提供にのみ利用いたします。
・お客様の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

総 務 省 指 定
第 AC ー 22089 号

・本資料の掲載内容は 2023 年 4 月現在のものです。
・本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
・製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

CEmpower Your EV
AMPVOLTA JAPAN Inc.

アンプボルタジャパン株式会社
252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東 5-9-32