［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］ガス絶縁開閉装置設置工事における送電線保護装置の作動について
16．７．12
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１６年 ６月 ３日１０時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月３日(木)10時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方２号機定期検査中のガス絶縁開閉装置(ＧＩＳ)設置工事において、試充電を実施したところ、電源として使用した送電線の保護装置が作動した。
このため、ＧＩＳの調査を実施したところ、６月３日、10時00分頃、ＧＩＳに封入されている絶縁ガスの分析結果に異常があることが判明した。
２ 今後、詳細調査を実施することとする。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
６月15日(火)10時00分、四国電力(株)から、原因及び復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該ＧＩＳユニットを工場に搬送し、分解調査を実施した結果、現地での組立作業において、金属製導体を接続口に差し込む際、互いの部品がわずかに接触して金属屑が発生し、試充電時に、その金属屑の影響で短絡に至ったものと推定される。
２ このため、当該ＧＩＳユニットを新品に取り替えるとともに、同様な組立作業を実施した箇所(14箇所)の開放点検を実施し、金属屑等がないことを確認した。その後、再度試充電を実施し、６月15日９時30分、異常のないことを確認した。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力104％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成１６年

６月

発

伊方発電所

渡辺信者

当 該 機号 機

３日（木）１０時３０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第１７ 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震・ その他

１．発生日時：６月

３日 １０時 ００分頃

２．場

所：

１，２号機開閉所（管理区域外）

３．状

況：

２号機第１７回定期検査中のガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）設置工事において、試充電(＊)を実施したところ、電源として使用していた送電線の保護装置が作動しました。
このため、ＧＩＳの調査を実施したところ、本日、１０時００分
頃、ＧＩＳに封入されている絶縁ガスの分析結果に異常があることが判明しました。
今後、詳細調査を実施することとします。
なお、本事象に伴うプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

（＊）試充電とは、設備を組立後、健全性を確認するために、初めて通電すること

運転状況

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
添付資料―１．伊方発電所１、２号機

備

考開閉所位置図

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日
発 信 者

平成 １６年 ６月 １５日（ 火 ） １０時 ００分
伊方発電所 渡辺

当 該 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)号機(定格出力)

発生時
状 況

１．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２． 第１７ 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地 震 ・ その他
１． 発生日時： ６月 ３日 １０時 ００分頃
２．場

所： １，２号機開閉所（管理区域外）

３．状

況：

２号機第１７回定期検査中のガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）設置工事において、試充電(＊)を実施したところ、電源として使用していた送電線の保護装置が作動しました。
このため、ＧＩＳの調査を実施したところ、６月３日、１０時００分頃、ＧＩＳに封入されている絶縁ガスの分析結果に異常があることが判明しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

当該ＧＩＳユニットを工場に搬送し、分解調査を実施した結果、現地での組立作業において、金属製導体を接続口に差し込む際、互いの部品がわずかに接触して金属屑が発生し、試充電時に、その金属屑の影響で短絡に至ったものと推定されました。
このため、当該ＧＩＳユニットを新品に取り替えるとともに、同様な組立作業を実施した箇所（１４箇所）の開放点検を実施し、金属屑等がないことを確認しました。その後、再度試充電を実施し、本日、９時３０分、異常の無いことを確認しました。
なお、本事象に伴うプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは、本報をもって終了させていただきます。
（＊）試充電とは、設備を組立後、健全性を確認するために、初めて通電すること

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
添付資料―１．伊方発電所１，２号機 開閉所位置図
添付資料−２．伊方発電所１，２号機 ＧＩＳ短絡箇所図

添付資料−２

伊方発電所１，２号機 ＧＩ
Ｓ短絡箇所図

大洲変電所

伊方北幹線
２号線
（未接続）

伊方南幹線
２号線
（未接続）

伊方北幹線
１号線
（未接続）

伊方南幹線
１号線
（未接続）

伊方南幹線
２号線

ガス絶縁開閉装置
（ＧＩＳ）

１８７ｋＶ
甲母線
乙母線
→ 既設母線

起動用変圧器２号 主変圧器２号（未接続）（未接続）

主変圧器１号（未接続）

起動用変圧器１号（未接続）

短絡箇所

甲母線

Ｓ相導体

Ｔ相導体
Ｒ相導体

乙母線

当該ＧＩ
Ｓユニット図伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃 料取替用水タンク
通常 運転中は、非常用 炉心冷却設備 等の水源として待 機し、定期検 査時には燃料取替 時の水張りに 使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生 器原 子炉 で 温め ら れた 高
温 の水 を 利用 し て別 の水 （２ 次 冷却 水 ）を 蒸気に変える 。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時 に原子炉格納容器 内に注水し 、内部を冷却･減圧 する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に１．３ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容 器ウ ラン 燃 料を 核 分裂 さ
せ て、 そ の時 に 出る 熱で 水（ １ 次冷 却 水） を高温にする 。

格納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子 炉に高 圧で注水し、燃料を冷 却する。

○湿 分分離加熱器
高 圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を 加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除 去する。

高圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急 時に 原 子炉 に 低圧 大 容量 で注水 し 、燃 料 を冷 却 する 。 また 、原子炉停 止時の冷却にも使 用する。

低圧タービン

余熱 除去冷 却器

開閉所 循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次 冷却水 に溶 け込
んだ イオン 状の 不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タン ク
１次 冷却設 備へ の注水量を調整する 。

２ 次冷 却 水を 加 熱し 、熱効率を向 上させる。

高圧
給水加熱器

給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料
ﾌｨﾙﾀ

使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｧﾝ

管 理区 域 内 で使 用 した
清 掃用 の 紙 や布 等 を焼却し、体 積を減らす。

○復水器
ター ビ ン をま わ した 蒸
気を 海 水 で冷 や して 水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱 気器
２ 次 冷却 水 中に 溶 け込んだ 空気を除去する。

送電 線保 護装 置 の作 動

ＧＩＳ(ガス絶縁開閉装置)

用語の解説○ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）
送変電装置の小型化のため、遮断器、断路器、母線等を組み合わせて一体化し、絶縁ガス（ＳＦ６）を充填した高圧金属容器に入れて絶縁を保った開閉設備。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成16年6月3日(木)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
9:40
9:50 10:00 10:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ‑‑‑‑
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
15151515
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
20212020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
25242425
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
12121212
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20212121
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ‑‑‑‑
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15151516
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.115151615
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.214151515
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.313131414㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.415151514※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
10:20 降雨時 降雨時以外
17４１
１８‑４３２４15３３１６21３７２１25４２２６12３６１５21
３６２０‑３５２４15３７１６15４１
１６15４１１６13４１
１５15４０１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成13、14年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 ( ｼ ‑ベ ﾙﾄ)に換算しています。
例えば、線量率約20ﾅﾉグ ﾚｲ／時の地点では、１年間に約0.14ﾐﾘｼ‑ベ ﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。