Japan Cast Iron Cover & Waste Fitting AssociationＪＣＷ
技術

資料

施工例及び施工上のご注意2005 年 4 月 1 日制定
2006 年 10 月 1 日改正(１版)
2008 年 4 月 1 日改正(２版)

日本鋳鉄ふた･排水器具工業会

目

次

ＪＣＷ２０１

床排水トラップ（Ｐ形・変形Ｐ形）･････････････ 1

ＪＣＷ２０１

床排水トラップ（わん形）･････････････････････ 2

ＪＣＷ２０２

流しトラップ（金属製流し用）･････････････････ 3

ＪＣＷ２０２流しトラップ（コンクリート製流し用）･････････

ＪＣＷ２０３

床上掃除口（防水層用）･･･････････････････････ 5

ＪＣＷ２０４

排水金物（排水共栓）･････････････････････････ 6

ＪＣＷ２０４排水金物（流し排水金物）･････････････････････ 7

ＪＣＷ２０５通気金具（埋込型）････････････････････････････ 8

ＪＣＷ２０５通気金具（露出型）･･･････････････････････････ 9

4ＳＨＡＳＥ-Ｓ ２０９ 鋳鉄製マンホールふた（マンホールふた）･･･････ 10
ＳＨＡＳＥ-Ｓ ２０９ 鋳鉄製マンホールふた（化粧マンホールふた）･･･ 11
ＪＣＷ１０３弁桝ふた･････････････････････････････････････ 12

ＪＣＷ１０４

弁きょう･････････････････････････････････････ 13

ＪＣＷ１０５量水器桝ふた･････････････････････････････････ 14

ＪＣＷ３０１ルーフドレン（ろく屋根用たて形）･････････････ 15

ＪＣＷ３０１ルーフドレン（バルコニー用）･････････････････ 16

ＪＣＷ３０１ルーフドレン（ろく屋根用横形）･･･････････････ 17

ＪＣＷ２０１

床排水トラップ（Ｐ形・変形Ｐ形）
めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

防水層

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。

施工例：Ｔ３Ｂ
完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

施工例：Ｔ１６Ｂ－ 1 －ＪＣＷ２０１

床排水トラップ（わん形）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

防臭機能を確実にするため清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

防水層

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
施工例：Ｔ５Ｂ－ 2 －ＪＣＷ２０２

流しトラップ（金属製流し用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

金属製流し台

防臭機能を確実にするため清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

流しとの接合部は、水もれ等がないように専用工具を用いて確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。
接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。
施工例：Ｔ１４ＡＡ－ 3 －ＪＣＷ２０２

流しトラップ（コンクリート製流し用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

埋込み金具の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

コンクリート製流し台

流しとの接合部は、水もれ等がないように専用工具を用いて確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。
防臭機能を確実にするため清掃後「わん」は必ず装着して下さい。

完成時には、トラップ内部のごみ及びよごれ等を清掃して下さい。

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
部品を入れ違うと水もれの原因になります。
施工例：Ｔ１４ＢＡ－ 4 －ＪＣＷ２０３

床上掃除口（防水層用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ふた等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

完成時には、ふた及び金具枠のねじ部のごみやよごれ等を清掃して下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工して下さい。

水抜き孔をふさがないように施工して下さい。

防水層接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。
施工例：ＣＯＢ－ 5 －ＪＣＷ２０４

排水金物（排水共栓）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

完成時には、共栓及び金具枠の合わせ面のごみやよごれ等を清掃して下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

排水共栓は、金具枠の変形により水もれを起こす事があります。
金具枠の施工時には、強い衝撃を与えないで下さい。
また、パイプレンチは使用しないで下さい。

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。

施工例：ＳＮＡ－ 6 －ＪＣＷ２０４

排水金物（流し排水金物）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

ストレーナ等の損傷防止のため施工中は、養生をして下さい。

流し排水金物の流しとの接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。

埋込み金具の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

接続管との接合部は、水もれ等がないように確実に施工して下さい。

施工例：ＳＮＣ－ 7 －ＪＣＷ２０５

通気金具（埋込型）
接続管との接合部は確実に施工して下さい。

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。

施工例：ＶＡ２

めっき部及び塗装部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
はがれる事があります。

施工例：ＶＣ－ＢＦ－ 8 －接続管との接合部は確実に施工して下さい。

ＪＣＷ２０５

通気金具（露出型）

めっき部及び塗装部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
はがれる事があります。

接続管との接合部は確実に施工して下さい。

施工例：VC-EF－ 9 －ＳＨＡＳＥ‐Ｓ ２０９

鋳鉄製マンホールふた（マンホールふた）

適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

施工例：水封形

水封形の「5000K・1500K」と「500K」は寸法が違いますので、間違えないように据え付けて下さい。

施工例：密閉形（テーパ・パッキン式）施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）－ 10 －

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

ＳＨＡＳＥ‐Ｓ ２０９

鋳鉄製マンホールふた（化粧マンホールふた）

適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

施工例：簡易密閉形（パッキン式）

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）

施工例：簡易密閉形（パッキン式）インタロッキングブロック用－ 11 －

ＪＣＷ１０３

弁桝ふた

適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故およびケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。
枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：Ｂ－１

施工例：ＭＨＡ－Ｐ－ 12 －

ＪＣＷ１０４

弁きょう

適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故およびケガをするおそれがあります。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

接続管との接続部は、確実に施工して下さい。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：Ｂ５－ 13 －

ＪＣＷ１０５

量水器桝ふた車が通過する箇所には設置しないで下さい。

枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。
定期的に清掃して下さい。

傾斜地でのご使用をお控え下さい。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。
枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

施工例：ＭＢ－１－ 14 －

ＪＣＷ３０１

ルーフドレン（ろく屋根用たて形）

完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。

本体のねじ部には、モルタル等が入らないようにして下さい。

防水層

本体と接続管は、水漏れがないよう確実に取り付けて下さい。

施工例：ＲＪ－ＡＡ

施工例：ＲＪ－ＡＢ－ 15 －

ＪＣＷ３０１

ルーフドレン（バルコニー用）

完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。

モルタル防水本体と接続管は、水漏れがないよう確実に取り付けて下さい。

施工例：ＲＪ－ＤＡ

施工例：ＲＪ－ＤＢ－ 16 －

ＪＣＷ３０１

ルーフドレン（ろく屋根用横形）

完成時には、ルーフドレンの内部のごみ及び汚れ等を清掃して下さい。
また、定期的に清掃して下さい。

本体と接続管は、水漏れがないよう確実に取り付けて下さい。

本体のねじ部には、モルタル等が入らないようにして下さい。

防水層

施工例：ＲＪ－ＢＡ－ 17 －