２構造及び材質

２・１構造及び材質

２・１・１

給水装置の構造及び材質

給水装置の構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する等の観点から、水道法及び水道法施行令（昭和 32 年 12 月政令第 336 号）に定める基準に適合するものでなければならない。
給水装置の構造及び材質についての法令等の規定は、次のとおりとする。
１ 水道法第 16 条 給水装置の構造及び材質
２ 水道法施行令第５条 給水装置の構造及び材質の基準
３ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（全条）
４ 給水条例第 8 条 給水管及び給水用具の指定＜解説＞

４について；

給水条例第 8 条

（給水管及び給水用具の指定）

管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
（１）口径 50 ㎜以下の分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料及び工法
ア

口径 50 ㎜以下

品

名

分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料
規格

サドル付分水栓

JWWA B117

〃〃

口径(㎜)
(取出し口径)

25･50

記号･略号

備考

分岐本管は DIP・CIP
Ａ型ボール式平行おねじタイプ
分岐本管は HIVP
Ａ型ボール式平行おねじタイプ〃

割 T 字管75 以上

分水栓ソケット

25･50

絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット （伸縮可とう式）

25･50

本管口径 75 以上
ポリエチレン１種二層管用
JWWA B116 の「性能」を満たす製品[JWWA G116（伸縮可とう式）の「性能」を満たす製品

サドル付分水栓用
キャップ

JWWA B117

25･50

ボール式乙止水栓

JWWA B140

13～40

JWWA B140 又は JWWA B140 の「性能」を満たす製品
道路・宅地

13～40

宅地（メーターきょう内）

ボール式伸縮型丙止水栓
絶縁メーターフレキ

13・20・257逆止弁

13・20・25

メーターユニオン

40

伸縮管又はカップリング付ソケット

40

逆止弁付メータバルブ

40.50

合フランジ伸縮管又はカップリング付ソケット

50

メカニカル形継輪

75 以上

メカニカル形短管 2 号

75 以上

水道用ポリエチレン
1 種二層管JIS K6762

25･40･50

継手

JWWA B116

25･40･50

水道用
波状ステンレス鋼管

JWWA G119

25･40･50

SSPSUS316

JWWA G119 の特別基準認証登録品の使用可
露出は口径 40･50 ㎜

水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G115

25･40･50

SSPSUS316

露出、河川横断等は口径 40･50 ㎜〃〃
継手（伸縮可とう式）
水道用地下式消火栓

JWWA G116

25･40･50PP
JWWA B116 の「性能」を満たす製品の使用可

JWWA G116（伸縮可とう式）の「性能」を満たす製品の使用可

75

水道用空気弁75～150

小型空気弁

75

JIS B 2063 によるもので JWWA G 112のエポキシ樹脂粉体塗装したもの

減圧弁
補修弁
密着形コア

75 から 100
25・50

スリースバルブ筐

公道部

水道用ネジ式仕切弁筐
ボール式乙止水栓筐
メーターきょう

13・20・25・40

メーターきょう50 以上

8大型水道メーターユニット製等とし、蓋は検針用小蓋付とする。

メーターユニット

共同住宅における各階各戸にメーターを設置する場合

13・20・25

止水栓きょうイ

口径 50mm 以下

分岐からメーター前後の指定材料（ア）水道用ポリエチレン 1 種二層管（ＰＰ）を使用の場合
分岐からメーターまで（メーター口径50※共同住宅等
各階各戸(13～25)

鋼管用おねじ ボール式乙止水栓付ソケットφ25 ㎜)

サドル付分水栓
本管口径×50(40ボール式乙止水栓
φ40 ㎜
鋼管用おねじ付ソケット 水道用ソフトシー
ル仕切弁φ50 ㎜

サドル付分水栓
本管口径×25

PPφ25 ㎜

鋼管用おねじ ボール式乙止水栓付ソケットφ25 ㎜

サドル付分水栓
本管口径×50

PPφ50 ㎜

鋼管用おねじ ボール式乙止水栓
付ソケット
φ50 ㎜

メーター部

メーター呼び径（水流方向）

13～25

絶縁メーター
フレキ(注１)

ボール式伸縮型丙止水栓

絶縁メーターフレキ（注１）40

鋼管用めねじ付
ソケット

ボール式
伸縮型丙止水栓

メーター
ユニオン50※共同住宅等
各階各戸(13～25)SSP
φ50mm

ステンレス製（SUS 316）

メーター用フランジ付短 管

SGP-VB
φ50mm

メーター用フランジ

SGP-VB 用
エ ル ボ
ソケット

メーター
ニップル

フレキシブル継手―――――――

注１分
回 ・ PPφ25 ㎜
転止式水栓
ソ PPφ50 ㎜
ケット

サドル付分水栓
本管口径×25

13～25水流方向）

ボール式伸縮型丙止水栓

メーター

鋼管用
おねじ付ソケットステンレス製（SUS 316）
メーター用フランジ付伸縮管

メーター用
フランジ

メーター設置器
メーターユニット

SGP-VB

スルースバルブ
又はボール止水栓
φ50 ㎜

（逆止弁）

フレキシブル継手―――――――

絶縁メーターフレキに接続するポリエチレン管の管端には、ポリエチレン管用金属継手のインコアの挿入はしないこと。

※

SSP
φ50 ㎜

伸縮管 φ50 ㎜

メーターニップル

スルースバルブ
又はボール止水栓
φ40 ㎜

PP
φ40 ㎜

必要に応じて、メーター上流側に減圧弁を設置することも可とする。

9

（イ）水道用ステンレス鋼鋼管（ＳＳＰ）を使用の場合
分岐からメーターまで（

メーター呼び径

サドル付分水栓

SSP
φ50 ㎜

ステンレス製ボール止水栓 (注 2)
伸縮可とう継手一体式 φ50 ㎜

SSP
φ25 ㎜

ステンレス製ボール止水栓 (注 2)
伸縮可とう継手一体式 φ25 ㎜

２）

SSP
φ50 ㎜

ステンレス製ボール止水栓 (注 2)
伸縮可とう継手一体式 φ50 ㎜(･

サドル付分水栓50

本管口径×50サドル付分水栓
本管口径×25サドル付分水栓
本管口径×50注2ステンレス製ボール止水栓 (注 2)
伸縮可とう継手一体式 φ25 ㎜

絶分縁
伸袋
縮止
ナ可水ッと栓トうソ付式ケ（ ッ注 ト

本管口径×2540※共同住宅等
各階各戸(13～25)

SSPφ25 ㎜)

20・25

水流方向）

ステンレス製ボール止水栓の他、ボール式乙止水栓も可とする。

メーター部

メーター呼び径20・2540

絶縁袋ナット付メーター用ソケット（伸縮可とう式）（注 3）（水流方向）

ボール式伸縮型丙止水栓

絶縁袋ナット付メーター用ソケット（伸縮可とう式）

絶縁袋ナット付メーター用ソケット（伸縮可とう式）（注３）
メーター
メ ニップル付
伸縮管ー50ステンレス製（SUS 316）
メーター用フランジ付短管
SGP-VB 用※共同住宅等
各階各戸(13～25)

エ ル ボ
ソケット

メーター
ニップル

フレキシブル継手―――――――

ター

鋼管用シモク

絶縁袋 ナット付分止水栓
ソケットステンレス製（SUS 316）
メーター用フランジ付伸縮管

ボール式
伸縮型丙
止水栓

メーターニップル

メーター設置器
メーターユニット

SSP
φ40 ㎜
SSP
φ50 ㎜

スルースバルブ
又はボール止水栓
φ40 ㎜
スルースバルブ
又はボール止水栓
φ50 ㎜

（逆止弁）

フレキシブル継手―――――――

注３ 絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット、絶縁袋ナット付メーター用ソケットには水道用波状ステンレ
ス鋼管を使用。（波状部を最低２箇所以上設けること）※必要に応じて、メーター上流側に減圧弁を設置することも可とする。

10

＜各階各戸にメーターが設置される場合の例＞

メータユニット

水道用ポリエチレン１種二層管

Ｍ同一工事の場合は同一管種を原則とする

水道用波状ステンレス鋼管

Ｍ

同一工事の場合は同一管種を原則とする

11２・１・２

給水装置の器具機材

給水装置器具機材（以下「器具機材」という。） は、２・１・１で定めた構造及び材質に適合する認証品又は規格品を適切な場所に使用すること。
＜解説＞
給水装置に使用する器具機材は、自己認証品、第三者認証品、日本工業規格品（ＪＩＳ）、日本水道協会規格品（ＪＷＷＡ）又は日本水道協会検査品であることを主任技術者が確認すること。

２・１・３

給水装置工事材料の主な種類

給水装置工事材料の主な種類は、次による。
１ 管、継手類
２ 水栓類
３ バルブ類
４ 機器類
５ ユニット化装置
６ 補助材料７ メーターきょう、止水栓きょう類＜解説＞

１について；
器具機材の中で給水装置そのものを構成する管、継手類は重要であり、最も適当と考えられるものを使用すること。なお、メーター上流側の指定材料については２・１・１の４に示す。
４について；
給水装置に係る機器は、給水装置に直結し、ガス、電気、灯油等を使用して水を加熱する湯沸器類、水を冷却して使用する製氷機、ウォータークーラー、電気食器洗い機、浄水器等がある。なお、取付けに際しては、機器の上流側に止水用具、逆止弁等を取付けること。
５について；
ユニット化装置とは、2 以上の給水器具を組合わせ、1 セットとして取扱うもので、器具ユニット、配管ユニット及び設備ユニットがある。
６について；
補助材料とは、器具機材の補助的な材料で、給水栓コマ、シールテープ、配管用接着剤等である。
12

７について；（１）メーターきょうは、樹脂製で検針及びメーター取替に支障がないよう大きさを定めている。

（２）止水栓きょうは、止水栓操作に支障がないよう長さ等を定めている。

13