●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

日立ルームエアコン据付説明書
室内機

室外機

据付工事に必要な工具（◉印はR32またはR410A専用工具）

RAS-AJ28G2 ＋ RAC-AJ28G2
RAS-AJ36G2 ＋ RAC-AJ36G2
RAS-AJ40G ＋ RAC-AJ40G○○ドライバー ● 巻き尺 ●ナイフ ● ペンチ
パイプカッター ● 六角棒スパナ（呼び4） ● Pカッター● ホールコアドリル（φ65〜80mm）● 真空ポンプ● スパナまたは、● トルクレンチ● 先の細いニッパー
モンキーレンチ◉ ポンプアダプタ◉ フレアリングツール◉ ガス漏れ検知器◉ マニホールドバルブ◉ チャージホース● ポリシン● ＋−●

家庭用エアコンには GWP（地球温暖化係数）が 675 のフロン類（R32）が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

安全上のご注意 必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告
注意
●

……

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」
内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負うおそ…… れまたは物的損害を生じるおそれがある」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保管いただくように依頼してください。

警告●

据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●

据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に
なります。

警告
●

漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電・火災の原因になります。
● 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける
冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。
●

据え付けは、重量に十分耐えるところで確実に行う
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。
●●

接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの単線を使用して確実に接続する端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する
接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。
● 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等）
を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。
● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（Ｒ32）以外の空気などを混入させない
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。
●●

指定冷媒（R32）以外は使用（冷媒補充・入替え）しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

●

銅製以外の冷媒配管を使用しない
強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。

電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。
● 接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取り付ける
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
● 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがない
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む
ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になります。ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。
コンセントに、がたつきがある場合は、交換してください。

注意
可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因になります。
● 配管の急な曲げ加工はポリシンなどを使用して、つぶれないように曲げる
つぶれた部分より冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。
● 排水工事は、
この据付説明書に従って、確実に排水するよう配管を行う
不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因になります。
●

配管・フレアナットは、必ずR32またはR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。
● フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。
作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。

●

設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。

冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

●

●

●

アース（接地）を確実に行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。

●

1

新築や改築時などの内装工事、床面のワックスがけ時は運転しない
作業終了時は、十分換気を行ってから運転してください。
エアコン内部にワックスなどの成分が付着し、水漏れの原因となります。

据付場所の選定

警告

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。

警告●本体を十分ささえられ、振動が出ない、
強度のあるところに据え付ける

室外機

室内機

注意
●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ●本体の上・下・左・右に下図の印の間隔をあけられるところ●ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
画像の乱れや雑音が入ることがあります。
●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
●電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

・室内機（吹出口）を火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。
・室内機下面から床まで1.8m以上離して据え付けてください。

室内・室外機据付図（平地置台設置例）
番号 付 属 部 品 員数
室内機に同梱据付板①

すき間がないよう確実にシールしてください。

●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける●室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。

注意●雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
印の間隔をあけられ、
2方向以上開放できるところ●本体の上・左・右・前・後に下図の●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ●強風の当たらない場所
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ●消防法および都道府県の条例などを満足するところ●排出されたドレン水が流れても問題のないところ●室外機およびＦケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す
ノイズで影響をおよぼす場合があります。
●室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
●後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する

50mm以上（できるだけ広くあけてください）（室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上）
50mm以上後々のサービス・補修などを考慮して100mm以上確保することをおすすめします。

1

50mm以上後々のサービス・補修などを考慮
して100mm
以上確保する
ことをおすすめします。

配管引出し方向⑦⑧1
保冷用断熱材1
室外機に同梱
ブッシュ

ドレン

⑨ パイプ

冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が入らないようにしてください。

印寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。後々のサービス・補修等を考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

2
1

横引きなど屋内を通す配管は、⑦保冷用断熱材をかぶせてください。
保冷用断熱材が不足するときはサービスパーツ品RAS-LJ22W 006（別売）を使用してください
隠蔽部および室内横引き配管を行う場合には、結露防止性能が高い配管を使用してください。

上下風向板の ※室内機の背面で配管接続する場合は、90mm以上
可動範囲
単位：mm
配管カバー
（市販品）

200mm以上

※50

2

リモコン

⑥

約0.35m1

カーテンレール・カー
テンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

上下風向板が可動します
ので、据付位置を決める
際は可動スペースが確保できるかご確認ください。
約27

リモコンホルダー
固定ねじ

接続部

配管は後直引き・左および右下引き・
左および右横引き・横引き背面出しの６方向に可能です。

（チャージレス）

⑤

リモコン
ホルダー

2

①

曲げられません④

乾電池（単4）

横引き
背面出し

配管長さ 最大20m③

5

約300mm②

据付板固定ねじ（ ベランダ天井据付けのときは50mm以上 ）50mm以上
できるだけ広く
あけてください。

200mm以上
100mm以上
平地置台（別売）

300mm以上
できるだけ広くあけてください。

電源コードの長さ
電源コードは絶対に改造しないでください。
約0.6m

約1.3 m約156●室内機と室外機の高低差は10ｍ以内にしてください。
●配管は必ず細径側・太径側ともに断熱したものを使用
してください。なお表面にエアコン据付用テープを巻くことをおすすめします。
テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。
ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使うか、断熱材を巻いてください（現地調達）。
断熱付ドレンホースの接続 内径16mm
ドレンホースを継ぎたすときは、水がもれないよう接続部にテープを巻いてください。

室外機の据え付けは、
上・左・右・前・後のうち効率のよい運転のため、室外機の下側はできるだけ風が通らないよう 少なくとも2方向を開放に遮へいすることをおすすめします。 し通風路を確保してください。
（現地で調達してください）
2

アース線
アース棒
（別売）

アース棒、アース線は付属されていません
別売品をご利用ください

アース棒
SP-EB-2

長

さ

900mm
（D種接地工事推奨品）

室

内

機

1 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け

注意

回り縁と鴨居に据え付ける場合●回り縁と鴨居間の寸法Ｈに合わせ、据付板と「たてさん」上下を仮組みします。
●回り縁と鴨居を利用して「たてさん」上下を仮止めします。
●水平を確認してから固定します。

●室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する
本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

たてさん（別売）（型式：SP-BT-2）（下図のねじは「たてさん」に同梱しています）

壁に直付けする場合

石膏ボード

H（390〜660mm）●壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。
●間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、･カサ式のボードアンカー（鉄製）をご使用ください。
･石膏ボードの厚みに合ったボードアンカーをご使用ください。
･ボードアンカーの開脚･固定は必ず専用工具をご使用ください。
･ねじの締め付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。
ボードが破損する場合があります。
･ねじ込み式のボードアンカーは締めすぎると保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。
据付板

カサ式アンカー（鉄製）据付板の刻印 タテサン0位置 を「たてさん」上の目盛 0 に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります｡
室内機

ねじ込み式アンカー

ねじ

水準器（据付板の上に置いて使用してください）

間柱②据付板固定ねじ
ねじ止めは、できるだけ室内機を引っかける上下の爪の付近で行ってください。
また、４本以上のねじで固定してください。

ボードアンカー爪

約3〜6mm●公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。
鴨居

据付板上の刻印
タテサン0位置「たてさん」を使用して、室内機の背面で冷媒配管を接続する場合は、下の図のように施行してください。

①据付板

室内機

刻印

糸
おもり
爪

緩衝材など

配管穴
爪

ボードアンカーの止め穴●据付板を壁に仮固定のまま、
ボードア
ンカーを壁に埋め込みます。
●据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固定します。

据付板
たてさん

225ｍｍ

66.5ｍｍ

18ｍｍ

556ｍｍ
450ｍｍ

室内機外形線

50.5ｍｍ

780ｍｍ

50mm 以上
背面で配管接続する
場合は 90mm 以上（15ｍｍ）

42.5ｍｍ

115ｍｍ

37.5ｍｍ（330ｍｍ）

φ65（310ｍｍ）

47.5ｍｍ
65（260ｍｍ） （230ｍｍ）

φ

ドレンホースドレンホース
6０ｍｍ

70ｍｍ

5０ｍｍ以上 （95ｍｍ）

310ｍｍ

80ｍｍ

80ｍｍ
（95ｍｍ） 5０ｍｍ以上

590ｍｍ

サービス性を考慮して100mm以上をおすすめします。
B〉〈印刷記号：GS-19◯

164ｍｍ

280ｍｍ

（35ｍｍ）

3

2

ドレンホースの付け替え（横引きの場合）

壁穴あけおよび保護パイプの取り付け
あけます。

室内側

壁

シールする

2 保護パイプ（市販品）を壁の厚さに□合わせて切断し、壁穴に通します｡
3 雨水や外気の浸入等がないよう□
完全にシールし、配管ブッシュ（市販品）を付けます｡

室外側
シールする

●横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
●付け替えは下カバーを外して行います。
●ドレンホースは先端のパッキンがめくれないように挿入してください。

2〜5mm

1 φ65mmの穴を外側に下がりぎみに□

保護パイプ
配管ブッシュ

警告●保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。

注意●完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に流入する原因となります。
※シール材としてパテを使用する場合は、
油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようにお願いします。

ドレンホース
ドレンキャップ
ドレンホース

2 室内機の据え付け

ドレンホース固定ねじ❶ドレンキャップはペンチを使って抜きます。

1 ドレンホースは固定ねじを□1 据え付けの準備

外して、抜きます。

ドレンホース

フロントパネルの取り外し●P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照して取り外します。
●フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。

下カバーの取り外し

ドレンキャップ
ドレン口先端に当たるまで押し込む
必ず目視で確認してください。

1 部）を押して取り外します。
●下カバーの下側奥（ □ドレンホース固定ねじ

ドレン口
六角棒スパナ（呼び4）1□
2 ドレンキャップの穴に先端□取り外しが平らな六角棒スパナなどを挿入して、ドレンキャップ
を押して、突き当たるところまで確実に挿入してください。

2 部を先に取り付け、2 部を支点として回転させて●取り付けは □□1
部を取り付けます。
□

注意

2
□

●ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。
●ドレンホースの横引き配管は行わない
ドレン詰まり、あるいはドレンホースの露つきをおこし、水たれとなります。
●ドレンホースの口元に、水以外のものは塗らない
水以外のものを塗ると、ドレンホースの劣化の原因になります。
●ドレンホースは、先端部のパッキンがめくれないように挿入するパッキンがめくれたまま挿入すると、水漏れの原因になります。

1
□
取り付け

下カバーブッシュ部の切断（横引き、下引きの場合）●右または左、あるいは下引き配管時は下カバーのブッシュ部を
Ｐカッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。

ブッシュ部❷ドレンホースは、固定ねじの穴をあわせて突き当たるとこ
1でろまで確実に押し込み、□外した固定ねじで固定してください。
押し込む時は、
ドレンホースの口元に水を塗ると差し込みやすくなります。

ブッシュ部

4

2 配管を伸ばしてから、整形します。
□
3 配管・ドレンホース・Ｆケーブルをまとめ、ビニールテープで止めます。
□

2 据え付けドレンホースは常に下になるように整形してください。

後直引き・右横引き・右下引きの場合
1 Ｆケーブルを接続します□（P.11の「Ｆケーブルの接続」を参照）。

壁穴
中心
線

後直引きの場合

壁穴
中心
線

刻印を参照して冷媒配管を曲げてください。

後直引きの場合
配管

40mm

72mm

52〜57mm

配管押さえ

冷媒配管
Φ65
壁穴範囲

配管押さえ

この部分の冷媒配管の延長線上に伸ばしてから整形します。

Ｆケーブル

冷媒配管の曲げは壁穴範囲に納めて 配管・ドレンホース・Ｆケーブルをください。
まとめ、ビニールテープで止めます。

キャビネットドレンホースドレンホース

右横引きの場合横から見た図右下引きの場合

40mm

右図を参照して、壁穴範囲に納めてください。

52〜57mm

配管押さえ

冷媒配管

下カバーブッシュ部の 配管
切り欠き穴

できるだけ小さなRで曲げてください。

冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げＲが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

右横引きの場合

ドレンホース下カバーブッシュ部の
切り欠き穴

Fケーブル

右下引きの場合
配管

Fケーブル

ドレンホース

4 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。
□
配管押さえ
キャビネット 配管押さえ

この部分の冷媒配管の延長線上に伸ばしてから整形します。

キャビネット

この部分を冷媒配管の延長線上に伸ばしてお使いください。

52〜57mm

配管押さえ

テープ巻きします。

5 壁穴に配管類を通します。
□
6 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
□
7 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめこみます。
□
8 冷媒配管を接続します（P.10の「配管の接続・エアパージ」を参照）。
□
9 配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の□ないようにビニールテープ巻きします。
すき間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

下カバーのブッシュ部から出せる
ように曲げてください。

5
□

6
□

①据付板
冷媒配管

①据付板

注意
●配管整形時には、下カバーを外し部を手で押さえて図のように伸ばしてから整形する● 伸ばしてから整形しないと、配管が内部でねじれてしまいます。
また、後直引きの場合は、配管と壁穴の位置がズレてしまいます。
● 整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
●ドレンホースは常に下になるように配管を整形する

保護パイプ

7
□

ドレンホース

Fケーブル

9□⑦保冷用断熱材

冷媒配管
約90mm

配管の断熱材
ビニールテープで止めます。

5

室内機の爪

左横引き・左下引き・左横引き背面出しの場合（2）冷媒配管はできるだけ小さなＲで曲げ、整形します。

配管を接続してから据え付ける場合

Φ65
壁穴範囲

1 Ｆケーブルを接続します（P.11の「Ｆケーブルの接続」を参照）。
□
2 冷媒配管を接続します（P.10の「配管の接続・エアパージ」を参照）。
□
3 断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープ□

Fケーブル

で止めます。
4 配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の□ないようにビニールテープ巻きします。
すき間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

冷媒配管

ドレンホースできるだけ小さなRで曲げてください。

3□

6 Ｆケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、□結束バンド（市販品）で固定します。
配管の断熱材4□

7 冷媒配管・Ｆケーブル・ドレンホースをビニールテープで止め、□

冷媒配管

切り取ります。

⑦保冷用断熱材

壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。

冷媒配管

約90mm
配管の断熱材
ビニールテープで止めます。

保冷用断熱材の割り位置をこの範囲に納めてください。

⑦保冷用断熱材
結束バンド（市販品）
結束バンド（市販品）は2ヵ所
どちらでも取り付けられますが、背面から見て右側に取り付けることをおすすめします。

配管

テープ巻きします。

あまった結束バンド（市販品）は必ずカットしてください。
（異音や露たれの原因になります）

Fケーブル

5 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。
□

特に横引き背面出しの場合は以下の説明にしたがい、
正確に整形してください。

8 壁穴に配管類を通します。
□
9 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
□
10 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板に□〈左横引き背面出しの冷媒配管の整形〉

はめ込みます。

（1）背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ
始めます。

Φ65
壁穴範囲

室内機の外しかた●室内機底面にある PUSH を外側から押すと、爪が①据付板から外れます（左右2ヵ所）。

壁穴
中心
線

PUSH

冷媒配管の曲げ始めを壁穴範囲に納めます。

PUSH●なげし等で室内機底面を押せない場合
1 化粧カバーを外します□（P.15の「化粧カバーの取り外しかた」を参照）。
2 図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、穴の□上部を押さえながら爪を上方に押し上げます。
3 室内機を手前に引っ張ります。
このとき横引き配管の□場合などに、
ドライバー先端で配管・Ｆケーブルを傷つけないよう十分注意してください。

冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げＲが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くな
る原因となります。

据付板

手で押さえる2
取り外し用の穴
ドライバー

6

3

爪

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合
1 冷媒配管とＦケーブルを整形しセットします。
□
冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。

細径

保護パイプ

太径

ドレンホース⑦保冷用断熱材

配管接続のときは、配管を手前に引き出すと接続が容易になります。

1.1m

接続部
Fケーブル

5
□
5mm
以下
壁面

配管の断熱材ポリシンを太径パイプに入れます。

冷媒配管

切り取ります。

⑦保冷用断熱材

できるだけ小さなＲで曲げてください（ポリシンを使用すると配管を潰さずに小さなＲで曲げることができます ）。

冷媒配管

約90mm

注意

配管の断熱材
ビニールテープで止めます。

●ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する

保冷用断熱材の割り位置をこの範囲に納めてください。

2 室内機を①据付板に引っ掛けます。
□
3 室内機背面右側に緩衝材またはダンボールなどをはさみこみ、□⑦保冷用断熱材

室内機の下部を手前に約150mm程度浮かします｡
配管
Fケーブル
緩衝材など

注意

固定爪

●室内機背面右側に、はさむ部材はキャビネット右壁またはキャビネット
断熱部で保持する
上記以外部で保持すると、キャビネットに無理な力が発生して、変形・破損するおそれがあります。 キャビネットの右壁

室内機の爪
約150mm4 冷媒配管を接続します（P.10 の「配管の接続・エアパージ」
を参照）。
□
5 配管接続部を⑦保冷用断熱材の割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープ巻きします。
□
6 ドレンホースを壁穴に挿入します。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。
□
7 Ｆケーブルを接続します（P.11の「Ｆケーブルの接続」を参照）。
□
8 Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、結束バンド（市販品）で固定します。
□
9 はさんだ物を外し、室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。
□

注意●配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。
保冷用断熱材を使わなかったり保冷用断熱材のビニールテープ巻きを締めすぎると・・・。

断熱効果がなくなり露が付き露たれおよび壁にシミやカビが発生します。

間隔をおいて締めすぎないように巻きます。
保冷用断熱材
保冷用断熱材

保冷用断熱材は、割を上にして覆い、すき間のないようにテープ巻きしてください。

ビニールテープの締めすぎ●室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機の爪がはめこまれていることを確認する
はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。
7

キャビネット断熱部

3 排水の確認
室内機の据え付け後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。
（確認を怠ると水たれのおそれがあります）
1 左側フィルターを取り外します（P.16「エアフィルターの取り外しかた」
を参照）。
□
2 右図位置から熱交換器に伝わせてゆっくり注水します。
□（水の勢いが強いと水たれのおそれがあります）
3 左側フィルターを取り付けます（P.16「エアフィルターの取り付けかた」
を参照）。
□
熱交換器

4 フロントパネルの取り付け※注水するときは、水差し（現地調達）などを使用してください。

1 フロントパネルを取り付けます□（P.15「フロントパネルの取り外しかた」
を参照）
。

注意
●ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う
確認を怠ると、水たれとなることがあります。
●埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない
ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります（右図を参照）。
●浄化槽等、腐食性ガス（硫黄・アンモニア等）が発生する場所にドレンホースを導かない
腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

シールして仕上げます。

Fケーブル
冷媒配管
ドレンホースドレンホースを途中で切断しない●ドレンホースは床面より100mm以上高い位置で切断する
エアロックによる水漏れや異物の詰まり等の原因となることがあります。

下り勾配

排水こうに
入れない
持ち上げない先端をはね上げない

波うたせないドレンホース先端は100mm以上
あけて開放する。
ドレンホース先端が水につかっている●上図のような不具合がないことを確認する
ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。
●ドレンホースは雨といにつなげない
雨水が逆流し、水漏れの原因となることがあります。
●ドレンホースは1／25以上、硬質塩ビパイプは1／100以上の下り勾配をとる

ドレンホース・硬質塩ビパイプ
下り勾配／1/25〜1/100
シール●ドレン用逆止弁※据付終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。
8

78

25

37

1m以上

気密性の高い住 宅等で強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポコ音等 ）が発生したり、
水 漏れが 発 生することがあります。
対応部品として因幡電機産業（株）製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」
（有料）がありますので必要に応じて取り付けてください。
製 品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

換気扇
など

室外機
●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
●配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
●側面カバーは取っ手を持ち、下方へ移動させて端部のフックを外してから引いてください。
取り付けるときは、逆の手順で行います｡●消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。
この面（吸い込み側）を壁側にして設置してください。

下げる

冷媒配管とＦケーブルの接続は、側面カバーを外して行います。

転倒・落下・設置位置のずれがないように室外機を固定してください。
振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム［サービスパーツ品RAC-N22S 100（別売）］を入れてください。

室外機の固定足寸法(単位:mm)

固定足

57

340
500

57

12

10

10

12

(単位:mm)
固定足

320

（10）

RAC-AJ40G

310

330

（10）

RAC-AJ28G2・AJ36G2

39

39

500

125

149

室外凝縮水処理●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
●凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台（別売）やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のように⑨ドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴（2ヵ所）は、⑧ブッシュでふさいでください。
⑧ブッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。
●⑨ドレンパイプを接続する場合は、⑧ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

水抜き穴

押す

押す ⑧ブッシュ

ドレンパイプ
取り付け穴●寒冷地等でご使用の場合
寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがあります。
このような地域では、⑧ブッシュ・⑨ドレンパイプは取り付けないでください。
また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

テント
（別売）

暖房効果を良くするために、雪の多い地方では風通しを妨げないように別売の風雪ガードや高置台を設けてください。
その他の地方では日除けとして別売のテントの取り付けをおすすめします。

100mm以上
水抜き穴⑧ブッシュ⑨ドレンパイプ

外径16mm

注意●室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンに触らない
けがの原因になります。

高置台
（別売）

9

配 管 の 接 続 ・エ ア パ ー ジ
1 配管の切断とフレア加工

3 エアパージおよびガス漏れ検査●パイプカッターで切断し、バリ取りを行います｡

地球環境保護の立場から、エアパージは
真空引きポンプ方式でお願いします。

リーマ

銅管

注意

1

●バリ取りをする
バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
●切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を下向きにする●フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。

2

ダイス

ダイス

A

● マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転（アダプタ電源ON）します。
● 真空引きを10〜15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、● 真空引き始めに、
フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくこと

A（mm）〔リジット〕
R32、R410A用専用工具の場合

R22用専用工具の場合

0〜0.5

1.0

9.52（3/8インチ）

を確認し、再度フレアナットを締めてください。
● マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。
● 真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3〜5分間安定していることを確認してください。

冷媒配管 ●配管は規格に適合したものをお使いください。

●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

肉 厚
材料および規格断熱材

真空引きは、連成計が−0.1ＭPa（−76cmHg）になっていることを確認してください。

φ9.52（3/8インチ）

φ6.35（1/4インチ）

太径側サービスバルブのフクロナットバルブコアのフクロナット

真空引きのポイント※R32またはR410Ａ用専用工具の使用を推奨します。

6.35（1/4インチ）

細径側サービスバルブのフクロナット

真空ポンプの運転を止めます（アダプタ電源OFF）。

銅管

外径（φ）

バルブコアのフクロナット
を外し、チャージホース
を接続します。
● 真空ポンプにポンプアダプタを接続し、ポンプアダプタにチャージホースを接続します。
●

0.8mm
リン脱酸銅 C1220T JISH3300（付着油量:40mg/10ｍ以下）● 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上 ● 接続配管は1本毎に各々断熱してください。

薄肉管（肉厚0.7mmなど）は、使用しないでください。

連成計
閉
Lo

Hi

R32またはR410A用
マニホールドバルブ
真空ポンプ

ボールバルブ
ボールバルブ2 配管の接続

チャージホース
ポンプアダプタ●室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン（オス側）をスパナで固定しながらフレアナット（メス側）をスパナで外します。
●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
●中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スパナ）で確実に締め付けます｡
接続部（フレアの内面）に冷凍機油（市販品）を塗ることをお勧めします。
ハーフユニオン

サービスバルブのフクロナットを外します。
細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、
５〜６秒後すばやく締めます。このときに接続部のガス漏れ検査を行ってください。
● サービスバルブのチャージホースを外します。
●

3●

フレアナットトルクレンチ※締め付けトルクは下表にしたがってください。

ナット

トルクN･m｛kgf･cm｝

細径側6.35（1/4インチ）
太径側
9.52（3/8インチ）
細径側
6.35（1/4インチ）
太径側
9.52（3/8インチ）
バルブコアのフクロナット

14〜18｛143〜184｝
34〜42｛347〜429｝

フクロ

パイプ外径（φ）

両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます｡
力いっぱい回す必要はありません● フクロナットを元どおり締め付けます。最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。

サービスバルブ本体

●

メス側

オス側
スパナ

ボールバルブは常時全開にしてください。

4

19.6〜24.5｛200〜250｝
12.3〜15.7｛125〜160｝

バルブコアの
フクロナット六角棒スパナフクロナットフクロナット

警告●配管の急な曲げ加工は、ポリシンなどを使用して、つぶれないように曲げる●サービスバルブのフレアナットは、スパナを2本使用して、サービスバルブが変形しないように外す・締め付ける
つぶれたり・変形した部分より、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。
●フレアナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後、フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。
●真空引き終了後、マニホールドゲージの針が安定していることを確認する
接続不十分により、万一、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。
●設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。
下図の部分を、ガス漏れ検知器（R32 または、R410A 用）を使用して、
フレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。

サービスバルブのフクロナットをスパナで挟んで押さえます。

もう一方のスパナでフレアナットを
外します。

10

注意

●接続部に、水分が入らないようにする●冷凍機油は、フレアの外面には塗らない
フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。
●コントロールバルブを使用するときは、パッキンが劣化したものを使用しない
また、ハンドルを締め過ぎないようにする
サービスバルブから冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。

Fケーブルの接続
Fケーブルの接続方法
室内機
1 2 3

電源
コード

黒白 赤

むき出し部の芯線をまっすぐにして、奥までしっかり差し込んでください。

室外機

端子台

1 2 3
Fケーブル

芯線
被覆部

黒 白赤

挿入不完全

曲がっている
18mm

Fケーブル
芯線
18mm

直径2mmの単線を必ず使用してください。

3mm

芯線

被覆部

Ｆケーブルを外す時はこの部分を矢印の方向に押しながらＦケ
ーブルを引いてください。

警告
60mm●Ｆケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する（原寸）
室内機全機種18mm
より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。 室外機●Ｆケーブルを途中で接続しない
RAC-AJ28G2・
AJ36G2
接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
Fケーブル●Ｆケーブルの芯線は18mm（最小でも17mm、最大でも20mm）むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
先端を合わせ、まっすぐにしてください。
挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、故障や40mm 以内（原寸）
発熱・火災の原因になります。
室外機
18mm
RAC-AJ40G●Ｆケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする●分岐回路はエアコン専用の回路にする
Fケーブル●Ｆケーブルの取付工事は｢電気設備に関する技術基準｣にしたがって行う●Fケーブルの接続作業は電源プラグを必ずコンセントから抜いておく
先端を合わせ、まっすぐにしてください。
Ｆケーブルの1・2端子間には100Vまたは200Vが印加されます。

室内機への接続方法
1 フロントパネルを外します（P.15「フロントパネルの取り外しかた」を参照）。
□
2 端子台カバー固定ねじを外し、つまみを持って端子台カバーを外します。
□
3 下カバーを外します（P.4「下カバーの取り外し」を参照）。
□
4 ケーブルガイドを通して、Ｆケーブルを背面から前面へ出します。
□
5 ケーブル固定ねじをゆるめ、ケーブル固定バンドを外してFケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。
□
6 端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、ねじで端子台カバーを固定します。
□

端子記号
黒白赤
‖‖‖
123

端子台カバー固定ねじ
Fケーブル
つまみ
ケーブルガイド

配管

ケーブル固定バンド

Fケーブル
ケーブル固定ねじ
端子台カバー下カバー

ドレンホース
ケーブルガイド

警告●Ｆケーブルは必ずケーブル固定バンドで止める●ケーブル固定バンドで止めるときは、Ｆケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が加わらないようにする
Ｆケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。
●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

B〉〈印刷記号：GS-19◯

11

室外機への接続方法●側面カバー・端子台カバーを外して行います。
●Fケーブルの長さはRAC-AJ28G2・AJ36G2で配管+380mm、RAC-AJ40Gで配管+400mm必要です。

端子記号
黒 白 赤
‖‖‖
1 2 3

※端子台カバーの固定ねじはRAC-AJ40Gでは2本になります。

端子台カバー※

固定バンド（RAC-AJ28G2・AJ36G2のみ）

アース端子
Fケーブル

RAC-AJ28G2・AJ36G2
Fケーブル長さ 配管+380mm必要です
RAC-AJ40G
Fケーブル長さ 配管+400mm必要です

警告●Ｆケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する（RAC-AJ28G2・AJ36G2）●Ｆケーブルは、必ず端子台カバーで固定する（RAC-AJ40G）
固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。また、
Ｆケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。
●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

仕

Fケーブルの被覆部が必ず端子台カバーで押さえられるように接続してください。
Fケーブル

上

げ

1 配管の断熱と仕上げ●P.２の「室内・室外機据付図」のように配管・Ｆケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
●冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い
配管（高湿用配管）を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取付け1/25〜1/100の下り勾配をつけてください。
●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を［配管カバー（市販品）を使用した場合も］完全にシールしてください。
シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が流入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に流入する原因になります。
●配管カバー（市販品）を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。
配管ブッシュ

注意●完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、露たれの原因になります。
また壁内や室外の臭いが室内に流入する原因となります。
※シール材としてパテを使用する場合は、油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようにお願いします。

12

シールしますシールします2 アースと漏電遮断器
このエアコンは必ずアース工事をしてください。
アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。
万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
接地の基準
接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。
下表により接地工事を行ってください。
エアコン設置場所
電源の条件

エアコンの種類

対地電圧150V以下の場合

100Vの機種（含単相3線式200Vの機種）

対地電圧150Vを越える場合

3相200Vの機種（含単相2線式200Vの機種）

水気のある場所に設置する場合 湿気のある場所に設置する場合
D 種接地工事が必要です（注）。

乾燥した場所に設置する場合
D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。

漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が必要です（注）。

D種接地工事について（注）● 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
● 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

警告●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う
電源が100Vの場合
アース端子は室外機のベース側面（サービスバルブ側）についています。
なお、右図のように室内機にもアースを接続することもできるようになっています。
電源が200Vの場合
必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース工事を行ってください。
（アース端子は室外機のベース側面（サービスバルブ側）にもついています）●アース線は、次のようなところに接続しない①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
②避雷針・電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。
③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。
また、金属管では電蝕のおそれがあります。
●お客様にご説明の上、アース（接地）を行う●室内機からアース（接地）を行う場合は、直径1.6mmの単線（軟銅線）を使用し、確実に固定する

3 保護シートの取り外し●テープや表示部の保護シートを取り外してください。

表示部

13

アース端子

4 リモコンの固定●⑥リモコンは④リモコンホルダーで壁や柱に固定することができます。
●蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。
●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

リモコンホルダーの取り付けかた

リモコンの取り付けかた

リモコンの取り外しかた

●
「運転」
「停止」
ができる位置を確認してから、
しっかりした
柱や壁に取り付けてください。

●上から差し込む。

●リモコンの上部を持って上方向に引き抜く。

受信部
●
「運転」
と
「停止」ができる位置に
取り付ける
⑤固定ねじ

④リモコンホルダー

同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときは、取扱説明書に記載のお客様ご相談窓口にお問い合せください（有料）。

ご注意●事前に取付場所からエアコンの「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままで「運転」や「停止」ができないことがあります。

5 電源と試運転およびチェック
電

源

電

プラグ形状

源

単相 100VRAS-AJ40G

単相 200VRAS-AJ28G2・AJ36G2

誤った電源電圧を印加してしまった場合●100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です（有償）。
●200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが点滅します。コンセントの電圧を正しく直してください（故障ではありません）。

●電源コードは必ず下カバー部から出してください。

試運転

警告

型 式

●電源は必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する●電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからないようにする●電源コードはステップルなどで固定しない●電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない（電源コードを背面に収納する時も同様）

注意●コンセントに、がたつきがある場合は交換するがたつきがあると感電、火災の原因になります。
●電源プラグを差込むときは２〜３回抜き差しを行い、なじませてから完全に差し込む※電源プラグをコンセントに差込む前に必ず電源電圧を測定してください

1 試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
□①リモコンの冷房ボタン（夏季）または暖房ボタン（冬季）を押します。
②室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16℃、暖房なら32℃に設定します。
風速は（強風）に設定してください。
③20分以上運転し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。 ●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない④リモコンの停止ボタンを押し、停止することを確認してください。
故障の原因になります。
●試運転中に室内機のランプが点滅した場合は下記にしたがい確認してください。
●冷房・除湿運転時、窓や戸を開放した状態
ランプ点滅モード
確認内容（部屋の湿度が80％を超えたまま）などで
全ランプ1回点滅繰り返し
長時間運転をしない
コンセントの電圧が製品仕様と合っていること（200V機種）
露が落ちて家財を濡らす原因となることがあります。
●新築や改装時にお部屋の乾燥に使用しない
全ランプ2回点滅繰り返し Fケーブルが正しく確実に接続されていること
エアコンの機能や性能の低下及び上下風向板に●エラーの場合はブザー音が鳴ります（約20分間）。
露がつき、露が落ちて家財を濡らす原因になる●電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態でことがあります。
・5分以上待つ・一度だけ応急運転スイッチを押すのどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。
2 取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
□

注意

据え付けチェック
●P.16の右側の「ルームエアコン据付工事完了点検カード」によりチェックします。
14

移設時または取り外し時の作業方法について
地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。
1 強制冷房運転を開始します。
□
2 5分間程度の予備運転を行います。
□
3 フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
□
4 そのまま強制冷房運転を1〜2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
□
5 強制冷房運転を停止します。
□

応急運転スイッチ

強制冷房運転●室内機の応急運転スイッチを５秒以上押し続けると、強制冷房運転を開始します。
冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
●強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
●強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。

警告

2回点滅/2秒消灯

注意●冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない
故障の原因になります。

フロントパネル・化粧カバーの着脱のしかた
フロントパネル

フロントパネルの取り外しかた
1 フロントパネルを矢印方向に「カチッ」と音がするまで引き上げます。
□
2 ❶フロントパネルの右側を内側に押してフロントパネルをたわませて□右側のアームの軸を外します。
❷フロントパネルを右側に移動して左側のアームの軸を外します。
※フロントパネルの取り付けは反対の順に行ってください。
なお、フロントパネルを下ろすときは、左右2ヵ所を「カチッ」と音がするまで押しつけてください。

❷

❶
アーム

外す

外す
軸
穴
押す

化粧カバーの取り外しかた

端子台カバー固定ねじ
端子台カバー

1 フロントパネルを取り外します。
□
2 エアフィルターを取り外します（P.16「エアフィルターの取り外しかた」を参照）。
□
3 端子台カバー固定ねじを外し、つまみを持って端子台カバーを外します。
□
4 ねじカバーを外し、ねじ2本を外します。
□
5 中央部の爪と上面の爪3ヵ所を外し、化粧カバーを図のように側面（下側）□

エアフィルター

つまみ

化粧カバー

を手前に引いて外します。

※化粧カバーの取り付けは反対の順に行ってください。

ねじカバー・ねじ注意●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。
●フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない
フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。
フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。
●フロントパネルが、がたついていないか確認する
フロントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。
15

エアフィルターの取り外しかた
取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを外します。

ガイド

ガイド

エアフィルターの取り付けかた
前 表示のある方を手前にしてガイドの上に乗せて挿入した後、○ツメを差し込んでください（左右で形状が異なります）
。

取っ手

取っ手

キ リト リ

ＨＡシステム・H-LINK・カードキー・ワイヤードリモコン・ドレンアップキット・HEMSと接続するとき
ドレンアップキット
ワイヤードリモコン
HEMS

接続に必要な別売部品
HA接続コード（SP-HAC1）
RACアダプター
カードキー接続コード（SP-CKC1）
HA接続コード（SP-HAC1）
専用ドレンホース（RAS-SV22B100）※室内機の近くに設置する場合

接続先
CN6
CN7
CN6
CN6

ワイヤードリモコン（SP-WD1）
HEMSアダプター（SP-EM1）

CN20
CN7

ー

機

接続時の注意
※1
※2
※1 ※3

□
□

※4
※2

CN20

CN6

JP2

CN2O

室内・室外の据付寸法を確認しましたか

据付に関すること□□

据付強度はじゅうぶんですか□□□

配管はR32またはR410A用を使用しましたか□□

配管接続部の断熱はしましたか化粧カバー（フロントパネル・風向板）は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか
壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか
壁穴部のシールは確実にしましたか
特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか
真空引きを、行いましたか

電気に関すること

試運転に関すること□ リモコンの設定はしましたか（設定の必要な機種のみ）□ リモコンは受信しましたか□ 「フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか（フィルター掃除運転機能付きの機種のみ）

□
□
□
□
□
□

風向板は動作しましたか□

取扱説明書の表紙に記載された型式名のうちの、据え付けた型
式名の前に○印を付けましたか（取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合）□

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

試運転をして、異常はありませんか
冷気または暖気が、吐出口から出ましたか
異常音は、出ていませんでしたか
配管接続部のガス漏れはありませんか
除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか

引渡しに関すること

CN7
JP1
CN6
カードキー
接続コード

JP3

カードキー
接続コード

（点検済みの項目の□の中に 印を記入してください）
輸送部品（梱包材・テープ類）は、全て外しましたか□ 電源は、専用回路に接続しましたか□ 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか□ 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか□ アースは正しくしてありますか□ 漏電遮断器は設置されていますか
キ リ ト リ

※4 ワイヤードリモコン接続時のジャンパー線の切断は不要です。
1 フロントパネル・端子台カバー・化粧カバー・電気品フタを外し、上表の□接続先に接続します。
2 配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
□
3 化粧カバー・端子台カバー・フロントパネルを取り付け、動作確認をして□ください。
●RACアダプターを室内機上部に設置する場合は、室内機背面の溝に配線を通してテープ止めしてください。
●詳しくは各機器の据付説明書・取扱説明書とあわせて、お読みください。
●化粧カバーの取り外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

電源コード

サービス記録年月日

電源コード

ペンチ等で切り取り、あいたスペースにカードキー接続コードをはわせてください。

上図はカードキー（CN6）接続時の例

16

製 造
番 号
据 付
担当者

名

ルームエアコン据付工事完了点検カード

※1 ※3

JP3
ー
ー
切断

CN7

種

据付年月日

（ ー は未切断）
JP2
ー
切断
ー

）

お客様住所

※1 ＨＡシステムとカードキーとドレンアップキットの併用はできません。
※2 H-LINKとHEMSの併用はできません。
※3 カードキー・ドレンアップキットを接続する場合、下表にしたがって、必ず室内基板のジャンパー線を切断してください。
（ジャンパー線の位置は下図を参照してください）ジャンパー線切断の際は、リード線を切らないようにリード線を外して作業してください。
JP1
a接点 切断カードキー
b接点 切断ドレンアップキット ー（（電話番号）●接続に必要な別売部品と接続先を下表に示します。
HAシステムH-LINK
カードキー

様

お客様氏名

サービス内容サービス
担 当 者

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。