業 務 用 カルシウムスケール溶解剤

ゾロンＶ５
安 全

毒劇物に指定されない

能 力抜群のカルシウム溶解

安 定

腐食性が少ない

用 途

幅広い工場に使用可能♣ルックス

ゾロンＶ５は、スルファミン酸と塩化水素酸配合のカルシウム溶解剤です。毒劇物に指定さてない為、誰でも容易に使用が出来て、保管管理義務を負いません。

成 分

温泉の配管に付着していた

5 倍希釈のゾロン V5 に、カルシウムを浸漬すると、(炭酸カルシウム)の画像 (スケール) カルシウムスケールを浸漬した画像
２NH₂SO₃H＋CaCO₃➝Ca(NH₂SO₃)2
スルファミン酸
炭酸カルシウム
2HCI＋CaCO₃➝
CaCl₂＋
H₂O
塩酸
水
炭酸カルシウム 塩化カルシウム＋＋

発泡しながら溶解します。(泡)

H₂O＋
水
CO₂↑
炭酸ガス

CO₂↑
炭酸ガス

カルシウムスケールは配管内部に付着する為、洗浄除去を行なうには多大な労力を必要と能力しましたが、ゾロンＶ５を使用する事で、短時間で作業が出来ます。※シリカスケール (✕)※ 藻・スライム・黒カビも除去できます。

シェル＆チューブに、炭酸カルシウムが(SiO₂)

ゾロンＶ５で溶解した画像

付着している画像

クーリングタワー施工前の画像

クーリングタワー内部のフィルター
カルシウムスケールが、付着している画像

ゾロンＶ５で循環している画像

クーリングタワー施工終了の画像フィルターが綺麗になっています。

用 途◎クーリングタワー／重機械／加湿器／給湯器／チラー装置／製氷機／熱交換器／金型成型機／食洗機類／循環ポンプ／配管ライン／CIP ライン／ろ過材／自動練り機／ふん尿処理機械／その他※ゾロン V5、5 倍希釈にエタノール 75％を混ぜ CIP ラインの殺菌カルシウム洗浄が同時に出来ます。
〒721-0926 広島県福山市大門町 4 丁目１９番１８号 TEL．０８４-９４１－５１１８ FAX．０８４-９４１－５１１９

ファイバース
コープ
使用画像
クーリングタワーフィルター画像 ↑フィルター内部、洗浄前の画像(カルシウム)ゾロンＶ５洗浄後の画像↑

フィルター内部、洗浄前の画像 ↑ゾロンＶ５洗浄後の画像↑

フィルター内部、洗浄前の画像 ↑ゾロンＶ５洗浄後の画像↑

フィルター洗浄除去画像↑〃

熱交換器カルシウムスケール(画像)

〃〃

‣

洗浄機
内
炭酸
カル
シウ
ム
反応
泡( )

洗浄機で熱交換器を洗浄(画像)ゾロン

ゾロン V5、5 倍希釈液(洗浄中)

V5(

炭酸カル
シウ
ム
溶解液茶色)

１時間循環後、泡反応なし

熱交換器洗浄後、炭酸カルシウム溶解

ゾ ロ ンＶ５ 技 術 資 料株式会社ルックス
ゾロンＶ５は、機械や配管内部に付着したカルシウムスケールの溶解洗浄を目的に開発された新しいタイプの酸性化学洗浄剤です。
ゾロンＶ５は、以下に示したような優れた特徴を持っています。
① スルファミン酸と塩化水素酸の相互作用により、カルシウムスケールを素早く溶解させるため短時間で洗浄作業を終了する事が出来ます。
② 特殊な腐食防止剤配合で、通常よく使用されているステンレスや鉄等の材質をほとんど腐蝕しません。
③ 過酸化水素剤や他の酸性薬剤に比べ皮膚に刺激性は少なく、安全に使用出来ます。
④ 毒劇物等の法的規制を受けず、ゾロンＰＨで中和処理を行うだけで下水に排水出来ます。
⑤ ゾロンＶ５を使用した後の廃液は、カルシウムスケールの量によってゾロンＰＨの使用量も異なってきます。

１． 性状・規格値
成分：スルファミン酸（H₂NSO₃H）、塩化水素酸（HCl）、腐食防止剤、特殊界面活性剤、その他

外

観：微黄色透明な液体

比

重：１．１２７±０．１０（20℃）

水素イオン濃度：０．８（10％水溶液、代表値）

２． 特性・性能（1） カルシウムスケール溶解能力
反応式
２H₂NSO₃H＋CaCO₃➝ Ca(H₂NSO₃)₂＋H₂O＋CO₂↑ (スルファミン酸)
2HCl＋CaCO₃➝ CaCl₂＋H₂O＋CO₂↑ (塩化水素酸)

反応式にしたがい、ゾロンＶ５中のスルファミン酸と塩化水素酸が不溶性のカルシウムスケールと反応し、水溶性のカルシウム塩に変化させ除去します。

※20 ㎏のゾロンＶ５で約 2.5 ㎏のカルシウムスケール(CaCO₃)を溶解出来ます。
（２）腐蝕性ゾロンＶ５、塩酸、硫酸の各１５％水溶液に鉄板（Fe）を７２時間浸漬し、腐食率を重量％で表示しました。
ゾロンＶ５の腐蝕性はごくわずかです。
試 験 液

20℃

30℃

塩酸

４．４０

８．８０

硫酸

４．５０

９．００

０．０８

０．１６

ゾロンＶ５

※水温が高温になると腐蝕性が大きくなるので、必ず 40℃以下でお使いください。

３． 使用方法（１） クーリングタワー等の配管ラインの循環洗浄① 通常保有水量の約２０％を排水します。
② 水を循環させながら、水量の１／１０～１／５のゾロンＶ５を徐々に加えてください。
泡立ちが激しい場合は、（消泡剤）又は投入を一時中断し、おさまるのを待ってから残りを加えてください。
③ 30 分間循環後に、試験紙または㏗メーター装置で水素イオン濃度（㏗）を確認してください。
30 分～1 時間循環後に、水素イオン濃度が１以下の場合は、循環洗浄を辞めてゾロンＰＨで中和処理して、下水道に排水してください。
※ 水素イオン濃度が３～４以上になっていた場合は、初期投入量のゾロンＶ５を追加してください。
④ ゾロンＶ５で循環洗浄した後は、必ず水で十分に洗浄（リンス）してください。約 30 分です。
（２） 機械部品等の浸漬洗浄① 漬け込み槽にゾロンＶ５（５～１０）倍希釈液を用意します。
② 機械部品等の洗浄対象物を、数十分～数時間浸漬してください。
③ 冬場は、ゾロン V5 希釈液の温度が５～１０℃では溶解速度が遅くなるので、給湯器(ヒーター)で予め２０～３０℃まで温めてから、機械部品等を浸漬又は循環してください。
④ ゾロンＶ５で浸漬すると、付着しているカルシウムスケールが反応して、炭酸ガス(CO₂)がでます。
泡(気泡)が出なくなれば浸漬液から取り出し、水で十分に洗浄してください。
⑤ ゾロンＶ５で浸漬し、気泡が出なくなりカルシウムスケールが対象物にまだ付着している場合は、新たにゾロンＶ５の希釈液を用意してください。

※ 以前に使用した洗浄液を繰り返し使用する場合は、試験紙で㏗を確認して使用してください。（㏗１～２）㏗が３～４以上まで上昇していた場合は、中和処理後に下水道に排水し、新たに洗浄液を作ってください。

４． 使用用途
クーリングタワー、重機械、コンデンサー、熱交換器、ボイラー、加湿フィルター、製氷機、給湯器、自動練り機、ポンプ、ろ過材、配管パイプライン、CIP ライン、自動車(鉄粉・カルシウム除去)、トイレ、ふん尿処理機械、その他

５．使用上の注意●他の洗浄剤や薬品と混合しないでください。
※塩素系の薬剤や酸化剤を混ぜると、有毒な塩素ガスが発生するので同事業所内での同時使用はしないでください。
●水質により(工業用水、井戸水)スケールの主成分がシリカスケール(二酸化ケイ素：SiO₂)の場合は、ゾロンＶ５では溶解しないので、予め少量のスケールを取り溶解テストを行ってください。
●アルミニウムや亜鉛メッキ類、アルマイト加工等の軽金属には決して使用しないでください。
●安全性の高い商品ですが、取扱う際は保護具を着用し、皮膚、粘膜(眼球)、衣服等に付着した場合は、直ちに水で 15 分間洗い流してください。違和感がある場合は直ちに医師の診察を受けること。
●開封後は密栓し、直射日光の当たらない場所に保管してください。
●その他、ゾロンＶ５を使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
●炭酸カルシウム、シリカ(混合スケール)の場合、ゾロン V5、SSS を(1:1)で混ぜて使用してください。

「ゾロン V5 カルシウムスケール溶解剤」（湿式 まりも）カルシウムスケール溶解試験テスト
２０２１年 2 月
●炭酸カルシウム：CaCO₃【試験評価：◎ ○ △ ✕】「ゾロン V5 とまりもスケール」１月２０日

試験結果：◎●スラッジ：？

ゾロン V5、5 倍希釈液

試験対象物 9 時投入前の画像
泡（炭酸カルシウム）
反応

９時 30 分かっしつまりも投入前ゾロン V5、５倍希釈液 投入画像

10 時 30 分、画像上からの写真画像↑↑

11 時、画像

11 時 30 分、画像↑

上からの写真画像↑12 時、（湿式 まりも）からカルシウムの付着物が無くなり、浮かんできた。

↑（湿式 まりも）はまだ沈んでいます。

指で押さえて反応を確かめる。

13 時反応が出なくなりました。
（まりも）上から写真画像

浸漬する前

ゾロン V5 浸漬後

ゾロン V5 浸漬後(塩素で漂白洗
浄酸と塩素混ぜるな危険)

次亜塩素酸ナトリウム 0.02％で浸漬した後の（スラッジ）

画像

次亜塩素で漂白【試験結果内容】
ゾロン V5、5 倍希釈液で約 3 時間 30 分浸漬した結果、炭酸カルシウムスケールは溶解した。
「施工担当者」※（注意）ゾロン V5 を扱う場合は、必ず保護手袋(ビニール手袋)保護眼鏡を着用してください。浸漬する水温は(40℃)以下で浸漬してください。溶解後は、よく（湿式 まりも）を水洗いして下さい。皮膚や粘膜に付着した場合は、直ちに水で約、15～30分間洗い流してください。
環境＆衛生洗剤専門メーカー♣株式会社ルックス
TEL.084-941-5118／FAX.084-941-5119