○川口市工事検査要領

川口市工事検査要領（昭和41年規則第47号）の一部を改正する。

（趣旨）
第１条

この要領は、市が発注する工事の検査（以下「検査」という。）の実施に関し、川口市工事検査規則（令和２年規則第３５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（検査の種類）第２条

完成検査

工事の全部が完成した場合に、その出来形を確認し合否を決定するときに行う。
２

出来高検査

請負人から請負代金の部分払いの請求があった場合に行うもので、工事の出来高部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品（監督員の検査に合格したものに限る）と監督員が作成した工事既成部分出来高内訳書を照合確認する。
３ア

中間検査
工事の施工過程において、工事主管部長から検査を要請されたとき、または基礎工事、埋設工事等の不可視部分の検査を特に総務部長が必要と認めたときに行う。
イ４
ア

工事の完成に先立って使用する部分の確認をするときに行う。
指定部分等検査
指定部分検査工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定等した部分が完成し- 1 -た場合に、その出来形を確認し合否を決定するときに行う。
イ

工事の打切り等
契約を解除等した場合に工事の出来形部分、工事材料の引渡しを受ける場合に、この部分の確認をするときに行う。

（検査執行の特例）
第３条

規則第３条第２項における、工事の特例を別紙で定める。

（検査の準備）第４ 総務部長は契約課長から「入札結果について」の通知を受けたときは、工事の検査の検査員を指名しなければならない。
２ 検査員は監督員との連係を図り、常に工事の進捗状況の把握に務め、工事検査申出から３日以内に検査を行うよう配慮する。

（検査の方法）第５条

川口市検査規則第６条第１項による施工の管理状況並びに施工内容の検査については埼玉県土木工事検査技術基準「土木工事検査の方法」、埼玉県建築工事検査技術基準「工事検査方法」によるものとする。
２

検査の測定箇所並びに出来形寸法の規格値、品質については、別表川口市

土木工事出来形管理基準、埼玉県土木工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、同（電気設備工事編）、同（機械設備工事編）、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）、同（電気設備工事編）、同（機械設備工事編）、木造建築工事標準仕様書、建築物解体工事共通仕様書、特記仕様書及び日本建築学会編集建築工事標準仕様書（JASS）によるものとする。
３

この基準に記載されていないもの及び出来形寸法の規格値を外れたもので- 2 -あっても、構造上、機能上支障がないと認められるものにあっては、検査員の判定によるものとする。

（検査の立会い）第６条 工事の検査には現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者は立ち会わなければならない。
２ 工事担当課は工事の規模等により、監督員だけでなく必要に応じ課長又は係長も立ち会うよう配慮する。

（手直し指示等）第７条 検査員は検査の結果、契約条項に違反する部分を発見したときは、直ちに総務部長に報告するとともに規則第１１条第１項により様式第３号の指示書を工事主管部長に提出しなければならない。
２ 監督員は請負人から手直しが完了した旨の通知をうけたときは、すみやかに当該部分を確認し、規則様式第３号の報告書を検査室に提出しなければならない。なお、確認者は係長職以上にある者とする。
３ 検査員は前号による提出があったときは、すみやかに現地において当該部分の検査をしなければならない。ただし軽微なものと判断されるものについては写真等の提出を求め、検査を省略することができる。

（その他の工事検査）第８条 公営企業、土地区画整理組合、その他
市長宛の工事検査依頼書に基づき川口検査規則を準用し、総務部検査室で執行する。

- 3 -（その他）
第９条

この要領に定めるもののほか検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則（施行期日）１

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）
１

この要領による改正後の川口市工事検査要領の規定は、この要領の施行の日以後に請負契約を締結する工事について適用し、同日前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。

- 4 -別紙（第３条関係）
設計・契約内容が、下記に掲げる１から４の事由に該当する内容の工事は、検査特例指定工事として検査室での検査対象から除外し、主管部での検査執行の特例工事とする。
検査特例指定工事については、契約課は契約書を検査室に送付しない。
１

完成後、契約の履行を確認することが困難であり、監督員による工事過程のチェック確認に基づいて主管部検査とすることが適当である工事。
検査特例指定工事例
・樹木施肥・剪定・撤去工事
２

数量を確認することが主たる内容となるため監督員のチェック確認に基づいて主管部検査とすることが効率的である工事。
検査特例指定工事例
・住宅用火災警報器設置工事（電池式に限る）
３

機器メーカーに発注し、工場持込で分解点検整備を実施する場合は十分責任を持って点検整備及び各種試験ができると判断できるため監督員のチェック確認に基づいて主管部検査とすることが適当である工事。
検査特例指定工事例
・機器の分解点検整備工事（現場改修を含まないものに限る）
エンジン・発電機・ポンプ・モーター・空調機・プラント機器類等
４

災害並びに事故等による緊急工事（仮設工事のみに限る）
検査特例指定工事例
・電源復旧工事（仮設での復旧工事とし、後日別途工事で本復旧する工事）

５

その他

上記内容に該当しない場合は、検査室において契約書の内容を確認し、適用する場合には、検査室長は契約課長、工事主管課長と協議のうえ総務部長の決裁を受け、検査室長は契約課へ契約書を返却する。

- 5 -※検査特例工事の主管部検査事務は事務決裁規程の検査室の規程に準拠して処理する。

- 6 -別表（第５条第２項関係）
１．
２．

川口市土木工事出来形管理基準

この出来形寸法は規格値を満足し、且つその平均値は合格判定値 Ⅹ を満足させなければならない。
この基準に記載されていないもの及び規格値をはずれたものであっても構造上機能上支障がないと認められたものについては、検査員の判定による。
規工格値

（単位㎜）

種
基

準

高厚

さ

幅

石面より裏込背石積 ±30面まで（総厚）
石張 ただし一天端が-50
ブ ロ ッ ク 積 舗装面に接する
ブ ロ ッ ク 張 場合は0 裏込ｺﾝｸﾘ-ﾄ背面まで-20

法長又は高さ長

さ法長2m未満±30
法長2ｍ以上±5010m未満−5010ｍ以上
−100

凸凹

法長の1%

平たん性

測

定

基

準

施工延長40m（測定間隔50mの場合は50ｍ）に一箇所の割で測定する。

一- 7 -

栗 石 基 礎 ±30
般 木
杭 ±30
コンクリ−ト杭 ただし底版配筋綱
杭 とのとり合せ等構造上支障ある場合を除く。
施コンクリ−ト工 ±20
ただし舗装面とｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 基 礎 接する場合は工 〃側 溝 舗装面より高く〃
管 渠 なってはならない。

+50、−30+100、−50
[偏心]
杭径以内
ただし200以下

厚さ10㎝未満+10、−5
厚さ10㎝以上
30cm未満+15、−7
厚さ30cm以上+20、−10±20±20

延長5m未満±205ｍ以上10ｍ未満±5010ｍ以上50ｍ未満±100〃
打込不能の時は切揃え高さとする。
指示した杭については打止り沈下量を測定する。

施工延長40ｍにつき１箇所の割で測定する。

規
工基
一格値

（単位㎜）

種
準高厚さ

厚さ30㎝未満+10、−5
厚さ30㎝以上+15、−10管 渠 ． 樋 管
樋 門 ． 水 門 ±20幅±20法長又は高さ

±20

長さ

凸

凹

平たん性

測定

基

準±（L/500）
ただし延長20ｍ未満±40構造物の寸法標示箇所を測定する。

±（L/500）
法長の1%
ただし延長5ｍ未満±20
5ｍ以上10ｍ未満±50
10ｍ以上50ｍ未満±100

施工延長40ｍにつき１箇所の割で測定する。

［ｽﾊﾟﾝ］
20ｍ未満±2020ｍ以上50ｍ未満は長さの±（L/1000）
50ｍ以上
±50

構造物の寸法標示箇所を測定する。

般
擁壁の厚さ+20、−10±30
ただし舗装面に接する場合は舗装面より高くなってはならない。

コンクリ−ト擁壁
施[躯体巾]+20、−10[底版敷巾]±30

法長3ｍ未満
±30
３ｍ以上
±50

工
台
±20-20-30±30

脚、- 8 -橋
橋
梁 橋
下部

ーコン
ク コンクリ−ト橋
リ［断面の外形寸法］[橋巾]+20、-3+30、−20［桁長］
長さ20ｍ未満±2020ｍ以上50ｍ未満±（L/1000)
50ｍ以上±50+100、−50±（L/500）
ただし50ｍ未満
±100

ト橋
路

床 ±50

道
切 土 、 盛 土路の 法 長 及 び

土 法
工面法長の+4％−2%,
ただし3ｍ未満+100、−50

橋面は舗装の基準に準ずる。

施工延長40ｍにつき１箇所の割で測定する。

[切土]
普通土±100
岩石 ±300[盛土]長さ5ｍ未満±50
長さ5ｍ以上±100〃規工値

層路

準高厚−45盤±50

さ

幅

法長又は高さただし

Ⅹ 10＝−15

長さ-50±（L/500）
ただし延長50ｍ未満±100-50

〃

-50

〃

-50

〃

路
粒（単位㎜）

種
基

下格

調

路

−30盤

ただし

Ⅹ10＝−10盤
ｱｽﾌｧﾙﾄ工 安定処理路盤−20

ｾﾒﾝﾄ
安定処理路盤−30

ｺﾝｸ ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 舗 装
ﾘ-ﾄ舗
±30
装工
ｱｽﾌｧ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗 装

−10

ただし

Ⅹ 10＝−7

凹

平たん性

測

定

基

準

基準高は道路中心及び両端40ｍに1箇所の割りで測定する。
巾は上り下り線、40ｍにつき１回で測定する。
厚さは路盤工の場合は100㎡につき１箇所掘削し又は舗装の場合は500㎡に１箇所の割でコア−を採取して測定する。
3ｍ定規による平坦性は1車線100ｍにつき1箇所の割で中心線に平行に1列について測定する。

ただし- 9 -Ⅹ 10＝−10

ただしⅩ 10＝−3.5−9凸-25±30±（L/1000）
ただし延長50ｍ未満±100

ただしﾙﾄ舗装工
歩±30

路

盤工 ±30

Ⅹ 10＝−3-25-20-30〃

道 境 界 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ ±30
工舗

装工 ±30〃+15、−5-10

基準高、巾は延長40ｍに1箇所の割で測定する。
仕上げ厚は延長100ｍにつき1箇所で測定する。
舗装工の厚さの測定は端部で測定又はコア−を採取して行う。