令和２年度

北⽅型住宅技術講習会（web講習会）

気密と換気−Ｃ値１.０以下でできること−（地独）北海道⽴総合研究機構
建築研究本部北⽅建築総合研究所
村⽥ さやか⽬次

2

１．換気に関する空気の性質
２．⾼気密住宅の換気の“質”
３．計画換気に必要な気密性
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⽬次

3

１．換気に関する空気の性質
２．⾼気密住宅の換気の“質”
３．計画換気に必要な気密性
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

換気の必要性

4

⼆酸化炭素
⽔蒸気
2,000g前後/日

臭気

結露

揮発性有機化合物(VOC)

窒素化合物
シックハウス症候群
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

換気の種類

⾃然換気

5

⾵⼒換気

すき間換気

温度差換気

パッシブ換気

強制排気（第3種換気）
機械換気

強制給気（第2種換気）

計画換気

強制給排気（第1種換気）

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⾵⼒換気

6

●外部に⾵が吹いているとき、⾵上から流⼊、⾵下から流出

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

温度差換気7●冬季の暖房時など、室内の温度が⾼い時は、下から流⼊、上から流出
暖かい空気は上昇

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⾃然換気

8

●冬には、“⾵⼒”と“温度差”の両⽅、部屋の位置と⾵向きによって、換気の過不⾜が発⽣
⾵上側の上階は換気量減
⾵上側の下階は流⼊量⼤⾵下側の下階は換気量減

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

低気密住宅9●低気密住宅は、すき間の⾃然換気＝すき間換気が⽣じる●部屋によって換気の過不⾜が発⽣● 流⼊･流出の位置が変動
⾵上側の上階は換気量減
⾵上側の下階は流⼊量⼤⾵下側の下階は換気量減

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

低気密住宅10●どこから外気が⼊ってくるか特定できないので、寒さ対策が困難●外の冷たい外気が⼊ってくると下降●上下の温度差が⼤きくなり不快（床上10cmと1.2mで2~3℃以内が推奨）

暖気は上昇
冷気流
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⽬次

11

１．換気に関する空気の性質
２．⾼気密住宅の換気の“質”
３．計画換気に必要な気密性
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⾼気密住宅12●隙間がゼロ→⾃然換気なし●“計画”換気が必要

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

“計画換気”とは

13●空気の⼊⼝（給気）と出⼝（排気）が明確●冬には⼊⼝で外気を暖めることが可能
第1種換気⽅式・熱交換型

第３種（強制排気）換気⽅式

熱交換で外気加温

外気暖め放熱器等

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

“計画換気”とは

14●空気の流れが明確●⼈が⻑く滞在する空間にキレイな空気を給気、⼈が⻑く滞在しない場所から汚染空気を排気が可能
第1種換気⽅式・熱交換型
居室に給気⼈が⻑居しない箇所から排気第３種（強制排気）換気⽅式
居室に給気⼈が⻑居しない箇所から排気令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

“計画換気”とは

15●空気の⼊⼝（給気）や出⼝（排気）で換気量の調整が可能●過剰も過⼩もない適切な換気量に制御可能
第1種換気⽅式・熱交換型装置の⾵量の強弱切替

第３種（強制排気）換気⽅式
⾃然給気⼝の⾯積調整装置の⾵量の強弱切替

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

“計画換気”とは16●以下を満たすのが計画換気 換気の質が良・空気の⼊⼝と出⼝、空気の流れ向きが明確・換気量を適正に制御●冬のパッシブ換気は、温度差換気以上を満たすことができるので、“計画換気”
排気筒換気⼝の⾯積調整

外気暖め

給気⼝

パッシブ換気令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

⽬次

17

１．換気に関する空気の性質
２．⾼気密住宅の換気の“質”
３．計画換気に必要な気密性
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第１種換気の隙間換気量18

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第１種換気の隙間換気量

19●内外温度差で⽣じる隙間換気量は、相当隙間⾯積C値1.0●内外温度差25℃のとき換気回数0.1回/h相当
相当隙間面積C[cm2/m2]2.0

隙間換気量[m3/h/m2]

0.7
0.6
0.5
0.4

1.0

0.3
0.2

0.5

0.1

換気回数0.1回/h相当（天井⾼さ2.4m時）

005

1015202530
内外（室内－外気）温度差[℃]35

第１種換気の機械換気の換気量に足される隙間換気量
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の隙間換気量

20

隙間換気量[(m3/h)/m2]●⾃然給気⼝の有効開⼝⾯積は、床⾯積１m2あたり1cm2程度●相当隙間⾯積C値1cm2/m2 ＋⾃然給気⼝1cm2/m2＝C値2.0cm2/m2相当●住宅全体の換気量にはほとんど影響しない
相当隙間面積C[cm2/m2]

0.7
0.6

5.0

0.50.43.00.3

換気回数0.1回/h相当（天井⾼さ2.4m時）

0.2
0.1

2.0

0051015202530
内外（室内－外気）温度差[℃]35

第3種換気の機械換気の換気量に⾜される隙間換気量
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の隙間換気量

21●温度差の影響により、下階の給気量が増、上階の給気量が減

自然給気

強制排気

内外温度差なし
換気装置運転

流出

中性帯

流出

－
自然給気＋＋中性帯
流入－

内外温度差あり
換気装置なし－流入

内外温度差あり
換気装置運転令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

22

計算条件
117.2m2（1階：67.9m2, 2階：49.3m2）
1階床：0.51m、2階床：3.41m
天井⾼：2.4m
機械160m3/h
換気⾵量
1階：洗⾯所･トイレ・ホール（排気）各26.67 m3/h
2階：ホール・トイレ 各40 m3/h
気密C=0、1、2、5 cm2/m2
性能
各階⾼さ5等分で均等に与える
⾃然給気⼝ 120 cm2（ 有 効 開 ⼝ 1階：LDK 45cm2、和室 15cm2
⾯積）
2階：主寝室（+CL）30 cm2、洋室15 cm2×2室
内外温度差 ΔT=0、10、20℃
床⾯積
⾼さ１F２F
計算モデル
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

23

換気量[m3/h]●内外温度差が20℃、相当隙間⾯積C=1.0cm2/m2のとき、住宅全体の換気量は機械換気の排気量と同じ160m3/h
260240220200180160140120
100806040200

住宅全体

内外温度差20℃
内外温度差10℃
内外温度差0℃

012345相当隙間面積C[cm2/m2]

第３種換気の住宅全体の換気量（計算）
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

24

外気導入量[m3/h]●1階は、内外温度差20℃のとき、C値⼤ほど外気導⼊量は増加
120

1階LDK100

内外温度差20℃

806040200012345相当隙間面積C[cm2/m2]

第３種換気の1階LDKの外気導⼊量（計算）
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

25

外気導入量[m3/h]●1階は、内外温度差が0℃のとき、逆に、C値⼤ほど外気導⼊量は減少
120

1階LDK

100

内外温度差20℃

8060

内外温度差0℃

40
200012345
相当隙間面積C[cm2/m2]

第３種換気の1階LDKの外気導⼊量（計算）
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

低気密住宅の第３種換気26●気密性が低いと、第3種換気の排気装置に近くの隙間からショートカットをする
ドアアンダーカット等

強制排気装置

ドアアンダーカット等

強制排気装置⾃然給気⼝

隙間
居室 ⾮居室

隙間⼤

居室

⾮居室

隙間なし
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

27

外気導入量[m3/h]●2階は、内外温度差20℃のとき、C値⼤ほど外気導⼊量は減少
80

2階主寝室

6040

内外温度差0℃

20

内外温度差20℃

0012345相当隙間面積C[cm2/m2]
第３種換気の2階主寝室の外気導⼊量（計算）
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

28

新鮮空気量充足度[-]●新鮮空気量充⾜度＝１のとき、必要換気量を満たす●C値１以下のとき、新鮮空気量充⾜度＝１1.1
10.90.80.70.6
0.50.40.30.20.1
0内外温度差0℃

内外温度差10℃

01234522相当隙間面積C[cm /m ]第３種換気の2階の新鮮空気量充⾜度
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

第３種換気の外気導⼊量の計算

29

新鮮空気量充足度[-]●新鮮空気量充⾜度＝１のとき、必要換気量を満たす●C値１以下のとき、新鮮空気量充⾜度＝１1.1
10.90.80.70.60.50.40.30.20.10

内外温度差0℃
内外温度差20℃
内外温度差10℃

01234522
相当隙間面積C[cm /m ]第３種換気の2階の新鮮空気量充⾜度
令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）

結語

30

●相当隙間⾯積C値が1以下のとき、 “計画換気”が機能する●計画換気とは、①空気の⼊⼝と出⼝（空気の流れの向き）が⼀定②適正な（過剰も過⼩もない）換気量に制御可→寒さを抑えた換気が可能●⾼気密住宅で、計画換気がされていないと、換気不⾜に●計画換気の設計･施⼯が悪いと換気も悪くなる！
換気を正しく“計画”（＝設計･施⼯を）しましょう。
●計画換気が正しく運⽤されていないと換気が悪くなる！
住まい⼿に換気とフィルターメンテナンスの必要性を説明しましょう。

令和２年度 北⽅型住宅技術講習会（web開催）