施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ AC100Vに ■ 尖った工具を接続しない！
使わない！

NG!

■ 足で踏まない！ ■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

NG!

NG!

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！ ■ 光軸垂直方向(たて方向)に曲げない！
繋ぎ目のズレで灯具にストレスがかかる！

光軸垂直方向(たて方向)

NG!

NG!
光軸水平方向（よこ方向）

チャンネル(分割)チャンネル

土台（取付面）OK

OK

最小曲げ半径はR 30mm

OK
繋ぎ目がズレてもチャンネルが灯具を保持NG!

シリコンライトα （10mmピッチ） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。 Ver.230313

11□ 本製品の施工・点検には、電気工事の資格が必要です。

□ 取付け、取外しは必ず電源を切ってから行ってください。

□ 本製品はＤＣ24V専用です。定格(24V±10%)外の電圧を絶対に入力□ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、しないでください。発煙・発火の原因となります。

十分ご注意ください。

□ 製品本体には直接ネジの打ち込みはできません。故障・感電・火災□ 静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意ください。の原因となります。取付方法の項をご確認ください。

□ 本製品は垂直方向に曲げるようにはなっていません。

□ 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

設置中や使用中共に垂直方向には曲げないでください。

絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。

故障（ＬＥＤ不点灯）の原因になります。

□ 濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。

□ ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤの発色に若干のバラつきがあります。

□ 本製品は防滴仕様です。常時水の掛かる場所、水中、水の溜まるご容赦願います。

場所ではご使用になれません。

□ 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
例）・ゴム（及びそれを含む加工品）やダンボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合・温泉など硫黄成分を含む雰囲気で使用する場合□ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。

製品仕様
製品仕様
項目
姿図

品名

仕様
シリコンライトα （10mmピッチ）

品番GL10-96A1**K**

22252830354050

RX BX

発光色

色温度
※ リード 様の場合

2D図※

リード 様の場合

60mm(6球)単位でカット可能

60mm(6球)単位でカット可能

カット位
カット位

ーク

カット位

赤

入力電圧

DC24V

消費電力

11 W / m

カット単位

60mm (6球単位) でカット加工可能

使用環境

屋内・屋外 -10～50℃ (IP67 / 耐塵防浸形）

外形「外形図」を参照してください

重量160 g / m

青黄色(YX)は特注品となります(2200K・赤：9 W / m)

最小曲半径 R30 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向曲げ禁止

ーク

カット位

2200K 2500K 2800K 3000K 3500K 4000K 5000K

光源ピッチ

ーク

10 mm

ーク

施工補助部材（オプション）
品名

製品保証について□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

品番

備考

直線チャンネル

FAS00-01S アルミチャンネルC型 / L=1000mm

曲線チャンネル

FAC10-01S アルミチャンネルC型 / L=1000mm

端部処理キット KTGL-C

エンドキャップ, 接着剤(クリア)

固定具

固定時用補助部材

KAGL-S

但し、分解・改造した場合は保証の対象になりません。

推奨電源（オプション）
メーカー□ 現場にてやむを得ないカット加工が発生した場合において、品番接続可能な製品長

使用環境

3m ※赤のみ 4m

屋内、屋外

MEAN WELL HLG-100H-24

6m ※赤のみ 7m

屋内、屋外MEAN WELL HLG-150H-24

9m ※赤のみ 11m

屋内、屋外

MEAN WELL HLG-240H-24

15m ※赤のみ 18m

屋内、屋外

MEAN WELL HLG-320H-24

20m ※赤のみ 24m

屋内、屋外

MEAN WELL HLG-60H-24

それに起因する不具合については保証の対象外となります。

お問い合わせ先□ 本製品についてご不明な点がございましたら、弊社の営業担当もしくは下記までご連絡いただきますようお願いします。

※電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
※推奨電源以外をお使いの場合、必ず過電流・過電圧保護機能付電源と組み合わせてご使用ください。
※直列最大連結長さは、約10.1mまでです。それ以上連結する場合は、並列に繋いでください。

エイテックス株式会社〒812-0008
福岡県福岡市博多区東光２－10－3
TEL 092-414-8708
FAX 092-414-8709
URL https://www.atex-jp.com

MEANMEAN1MEAN

シリコンライトα （10mmピッチ） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。 Ver.230313

取付方法
天面固定時はアルミチャンネル(別売)+固定具(別売)を使用して固定してください

手順

取付面

① 取付面にアルミチャンネルをM３サラネジで固定します。
② チャンネルの溝へ本体をゆっくりと押し込みます。
③ 固定具を噛ませてM4ナベネジで固定します。
（固定具の取付け間隔 推奨：240mmピッチ）

240mm ピッチM4ナベネジ

施工の都合上、灯具の長さを短くする必要がある場合、本製品は、カット加工が可能です。

固定具の幅 34mm

M3サラネジ「端末処理」項を熟読の上、必要に応じてカット加工および端末処理を行ってください。
灯具本体
アルミチャンネルC型

固定具

配線方法
本製品は、器具長が最大で5040ｍｍ + 端部10mmあり、最長約10.1m （例：5040mm × 2本）まで直列連結使用が可能です。
それ以上連結する場合は図のように並列接続してください。
(電源は連結する製品の消費電力以上の出力が可能なものを選定してください)
使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。

製品長の合計が約10.1m以内の場合

赤線を電源出力の"V+"へ接続

約10.1m (最長)末端を現場カット加工した際は、必ず防水絶縁処理を施してください。 （端末処理の項目を参照）

製品長の合計が約10.1mを超える場合

約10.1m (最長)

電源から並列に配線する※直列最大連結長さは、約10.1mまでです。
それ以上連結する場合は、並列に繋いでください。
2シリコンライトα （10mmピッチ） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

端末処理
本製品は、端面(リード線側)から6球の倍数でカット加工が可能です。
6球
6球

端部から12球目の拡大図

6球

正6球

端部から24球目の拡大図

編線（反対面にもある）

カット ーク基板底面が山形の切り込みになっている位 の中心でカット

カット ークの中心でカット誤

垂直にカットしてください

垂直にカットしてください

下のようにカットすると不点灯になるのでお止めください

カット ークや基板底面の山形の切込みを外れた位 でカットしている為、回路が断線し不点灯になります。

基板の 側面にある電源の編線（写真の面及びその裏面にある）同士が切断面でショートしていないことを目視では見難い為、以下のように確認する。
端面から出ているリード線の両端間の抵抗値が1ｋΩ以上ある事。
（テスターで測定）
○○ Ω

テスター

シリコンライト

確認後、別売のエンドキャップを装着します。
接着剤(別売)をエンドキャップ内部に適量充填し、本体へ被せる※直列最大連結長さは、約10.1mまでです。
それ以上連結する場合は、並列に繋いでください。

エンドキャップ(別売)3

Ver.230313