B I M（ Building Information Modeling ）とは３次元の建物・設備モデルに、部材の仕様やコスト、管理情報など様々なB I MとC F Dを活用して最適環境を実現

属性データを付与した「建物・設備データベース」を、ライフサイクルのあらゆる段階で活用する建設の新しいワークフローです。

現状把握

S - CAD + S - Pre で 形状・条件入力

新 菱 冷 熱は、30年 前から３Ｄ-ＣＡＤの研 究に取り組み、環境シミュレーション独自に開 発した３Ｄ-ＣＡＤ「Ｓ-ＣＡＤ」を活用。
建 設プロセスの「 見える化 」はもちろん、建 物のライフサイクルにわたるお客さまのさまざまなニーズにお応えします。

新 菱冷熱の3 D -CAD
「S - CAD」
から自動 的にC F D計算用ファイル
出力

現 状 が 見える

３Ｄレーザースキャニングにより既存の建物・設備を正確に３Ｄモデル化します。
完成形が見える

３Ｄ-ＣＡＤによる設計で完成形を見える化。環境シミュレーションとも連携し、高精度な計画立案が可能です。
工事が見える環境予測

C F D で 室内環境を予測

予 測 結 果のフィードバック

３Ｄ-ＣＡＤによる施工計画や工事進捗の見える化によりスピーディかつ正確な意思決定が可能です。
未来が見える

ＢＩＭを日常の維持・保全から中長期的な修繕・更新計画の立案に活用することにより、建物の運用コストを削減します。

S h i n r y o B I M s o l u t i o n s 充 実 のラインナップ
S - C A Dで作 成した3 D - C A Dモデルは、さまざまな場 面で活 用できます。

最 適な空調システムの予測

例えば 建 築プロジェクトの見える化をコーディネートするスペースマネジメント、
気 流 解 析 、温 湿 度 解 析などの環 境シミュレーション、さらには維 持・管 理のためのF M 機 能への展 開も実 現します。

施工実施

ニーズに合わせた空調空間を実現

スペーススキャニングシステム

スペースマネジメント

3 Dレーザースキャニングによる既存建物・設備の3 Dモデル化

機器の配置やメンテナンスなど空間の調整・管理

環境シミュレーション

維持管理（ファシリティマネジメント）

気流や温度分布などのシミュレーションB I Mを活用した建物・設備の合理的な運用

さ わや かな世界をつくる

最 適 環 境を実 現

新菱冷熱工業株式会社
SHINRYO CORPORATION
本社：〒 160-8510 東京都新宿区四谷 2-4
TEL.03-3357-2151（大代表）

高度な空間性能実現のためのご 提案

３次元情報から環境を予測する
CFDシミュレーション。
お客様のニーズに合わせた最適環境を実現します。
さ わや かな世界をつくる

業 界トップクラスの実 績と精 度を誇るC F D 技 術。 お客 様にとって最 適な居 住 環 境・生 産 環 境をC F Dで検 証し、高 度な空 間 性 能をご提 案します。
C F Dとは新菱冷熱 C F D の活用事例

CFDとは、Computational Fluid Dynamicsの略で、流体の挙動をコンピューターで予測する手法のことです。
室内外の環境を、建物が完成する前に予測する事前検証ツールとして、弊社では幅広く活用しています。

室 内 温 熱 環 境をより快 適に

工 場 内 作 業環 境をより安 全に必要なエリアのみ空 調を行い省エネルギーに機 器の能力を最 大 限 発 揮させて
高 効 率に音楽ホールのリニューアル装置からの有機溶媒流出防止

工場の省エネ空調システム

高層建物でのエアコン室外機の排気方式

改修前

改修前

改修前

改修前

C F D のメリット
最適化
空調システムの有効性や問題点を計画段階から検証し、最適な温熱環境・生産環境を実現します。

具現化
空調システムに関するお客様のご要望、アイデアをCFD で検証し、施工に反映することが可能です。

■冷却塔の性能評価

多彩な機能■氷蓄熱システムの性能評価

様々な現象を自社開発のプログラムで予測します。代表的な機能
としては、「日射を含めた快適性」「 エネルギー消費」「 空調機器の能力予測」などがあり、機能は随時拡張されています。

高性能計算サーバー
256 コア搭 載の CFD 専用計 算サーバー（ HPC サーバー）を用いて、大規模な空間や長い計算時間を必要とする現象に対応します。

豊富な実績

HPCサーバー

年間 100 物件以上、延 1,600 件に及ぶ豊富な実績で、様々な建物用途に対応した信頼性の高いノウハウを蓄積しています。

大規模空間■大規模空間の排煙拡散予測
施設からの排煙・排気の広がり具合やビル風の影響を予測する場合、数百 m 〜数 km四方の屋外を対象とした計算を行います。
このような大規模空間では、計算メッシュが膨大となり計算に大変時間が掛かります。弊社のCFDは大規模空間の解析もスピーディーに対応します。

非定常問題■装置周辺のガス濃度（改善後）■装置周辺のガス濃度（改善後）さらに実測を行い、常にCFD の高精度化に努めています。

■ホール温度分布■装置周辺のガス濃度■天井吹出し・天井吸込み方式の温度分布■高層建物ベランダの温度分布

BIM の拡張

天井からの暖房空気が下層まで届かず、1 階は足元が寒く、装置前面から発生した有機溶媒ガスが作業者に向かって流れ、天井吹出し・天井吸込み方式。

上層部の室外機周辺温度が高温になることによる室外機の能力暖房が最大能力で運転するため2 階は暑すぎる環境でした。

口元が高濃度になっていました。

本来は冷房しなくてもよい天井付近や装置周囲の温度まで低下し、低下、さらには増エネや故障の原因となることが予測されました。

3 D- C ADと連携して B I M 作業の流れの中でシミュレーションを実施するためのソフト「 S-Pre 」を開発し、従来の問題点であったシミュレーション期間を大幅に短縮します。

■水蓄熱槽の蓄熱槽効率予測
蓄熱槽は夜間電力で水を冷やし、昼間の冷房に利用するシステムです。槽内の水の出入りによる温度の時間変動を予測するため、非定常計算（時間の経過を考慮した計算）を行います。槽内の温度分布が周期定常状態（同じ温度変化を毎日繰り返す状態）になるまで計算を行うため、通常3〜5日分の計算を実施します。

B I MとC F Dの 連 携ツール「S - P r e 」

1 S-Pre は お客様へのスピーディなご 提案 を■可 能にします。

」「 計算（ Solver ）」「 結果の可視化（ Post ）」CFD では「入力（ Pre ）の 3つの作業を行います。
この一連の作業の中で、最も多くの時間と労力を必要とするのが Pr e 作業です。
弊社では 3D-CAD のアドインツールとして、CFD 入力支援ツール「 S-P re 」を開発しました。
「S-Pre 」
は 3 D-C AD データを最大限活用し、さらに計算メッシュの作成、日射の影響などを自動化する

無駄が多いシステムとなっていました。

改修後

改修後

改修後

改修後

■ホール温度分布■装置周辺のガス濃度■壁吹出し・壁吸込み方式の温度分布■高層建物ベランダの温度分布

暖房設備を更新することなく、吹出し口と風量バランスの変更のみで作業の邪魔にならないように装置前面が開いている状態で周囲を壁吹出し・壁吸込み方式。

ベランダの風の通りを良くすることで、室外機周辺温度の上昇を快適な空調空間を実現し、さらに不要な暖房が解消されます。

囲いました。囲いの中の気流制御で有機溶媒ガスが作業者の天井付近の高温を許容することで、生産ラインの設計温度を抑制し、機器本来の能力での高効率運転が可能になります。

位置に流れなくなり、口元は周囲環境とほぼ等しい濃度になります。

確保しながら、年間で8％の省エネルギーとなります。

■CFD 作業時間のイメージ

S-Pre導入前

入力（Pre）

計算

出力（Post）

CFD全作業時間機能を搭載しています。

2 S-Pre の優位性■
時間短縮
Pre 作業に必要な形状入力作業が大幅に短縮できます。

操作性
熱負荷、吹出し風量・温度など、空調に必須の項目をCADから入力

S-Pre導入後入力（Pre）

計算

出力（Post）

CFD全作業時間することで、空調設備技術者にとってユーザーフレンドリーな操作環境を構築しています。

時間短縮

専門性

コスト削減

CFD 特有の入力項目が自動化されており、ユーザーは専門性の入力（ Pre ）形状データ、熱負荷・空調条件、計算メッシュ等を入力します。

高いCFD 知識をほとんど必要とせずに高精度なシミュレーション

出力（Post）温度・風速分布図やアニメーションを作成します。

が実現されます。