施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ AC100Vに ■ 尖った工具を接続しない！
使わない！

NG!

NG!

■ 足で踏まない！ ■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

NG!

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！ ■ 光軸垂直方向(たて方向)に曲げない！

NG!

土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

光軸水平方向に曲げ可能※曲げ半径は仕様を参照

OK

土台の振動やズレをチャンネルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

光軸垂直方向への曲げはNG

シリコンライトβディフューザー取扱説明書 (本体説明書)

エイテックス株式会社

要保管

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。
製品仕様□

電気設備の工事・取り扱いは、電気工事の資格が必要です。

□

本製品はDC24V専用です。定格(24V±5%)以外の電圧を絶対に入力しないでください。発煙・発火の原因となります。

□製品本体には直接ネジの打ち込みはできません。故障・感電・火災の原因となります。「設置工事」の項をご確認ください。

□品番

製品本体

シリコンライトβディフューザー*1単色タイプ

単色カラータイプ

GLSD-**K

GLSD-*

発光色

25:2500K 28:2800K 30:3000K
35:3500K 40:4000K 50:5000K
色温度 60:6000K

R:赤

B:青

濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。

□本製品は防滴仕様です。常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる

入力電圧

DC24V

場所ではご使用になれません。

消費電力

10 W / m

腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所には設置しないで使用環境

屋内・屋外 -10 ～ 50℃ (IP67 / 耐塵防浸形）ください。故障・感電・火災の原因となります。

カット単位

66.5mm (7球単位)

例）

外形「外形図」を参照してください

・ゴム（及びそれを含む加工品）やダンボールなど

重量

130 g / m

硫黄成分を含む部材が近くにある場合

最小曲半径R60 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向曲げ禁止

・温泉など硫黄成分を含む雰囲気で使用する場合

光源ピッチ

9.5 mm製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店に*1 本製品の旧品番は GL09-05D**KH です。品番変更のみで同一製品です。

□(固定ホルダ内蔵)**□□

直線チャンネル(施工補助部材)

仕様

品名

製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。

姿図

本体仕様
項目

※オプション
固定ホルダ(施工補助部材)

曲線チャンネル(施工補助部材)

9W/m(固定ホルダ内蔵)(5個セット)※オプション※オプション

寸法・外観部
66.5mm(7球)単位でカット可能※ リード仕様の場合

断面図ご相談ください。

施工補助部材（オプション）
品名

品番

備考

カット位置（大図）

配線方法

直線チャンネル FAS00-01GSアルミ(アルマイト仕上げ) / 長さ 1m / 固定ホルダ8個付き
曲線チャンネル FAC15-01GSアルミ(アルマイト仕上げ) / 長さ 1m / 固定ホルダ8個付き

本製品の最大器具長は5054mm + 端部10mmです。

点灯状態の発光部を直視しないでください。目を傷めることが固定ホルダ

ステンレス(5個セット)

最長約10.1m (例：5054mm × 2本) まで連結が可能です。

あります。

端末処理キット KTGS-C

エンドキャップ4個入り、接着剤/透明(10ml)

使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。

□取付け、取外しは必ず電源を切ってから行ってください。

□□KAGS-HA

収納部の空間や造営材との距離など放熱に注意して本製品を設置してください。「製品仕様」の「使用環境も」ご確認の上、注意事項を守ってください。

品番

接続可能m数

接続可能m数［赤・青］

4.2m

4.7m

静電気はＬＥＤ破損の原因になります。ご注意ください。

HLG-60H-24□

本製品は光軸垂直方向に曲げるようにはなっていません。

HLG-100H-246.7m7.4m□

MEAN WELL HLG-150H-2410.5m11.7m

故障（ＬＥＤ不点灯）の原因になります。

HLG-240H-2416.8m

18.7m

別紙"取扱いの注意"を参照してください。

HLG-320H-24

22.4m

24.9m

ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤの発色に若干のバラツキがあります
が不良ではありません。
RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります。
LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。

製品長の合計が約10.1m 以内の場合

推奨電源（オプション）
メーカー□

設置中や使用中共に光軸垂直方向には曲げないでください。

Ver.20240627

リード線（桃色）がプラス（＋）
(赤色)

使用環境

約10.1m

ACラインへ(5059mm)

屋内・屋外※ 電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える

電源
ＤＣ２４Ｖ

(5054mm)-

最長(5059mm)(5054mm)+
連結部はスリーブ・絶縁テープ・熱収縮チューブなどで絶縁・防水処理をする

製品長の合計が約10.1mを超える場合
以下の図のように電源から並列に配線します。

接続は行わないでください。
※ 本製品の最大連結長（直列に接続できる最大の長さ）は約10.1mです。

約10.1m
ACラインへ連結長が10.1mを超える場合、並列に接続してください。
※ 推奨電源以外をお使いの場合、必ず過電流・過電圧保護機能付き電源と組み合わせてご使用ください。

保証□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

電源
ＤＣ２４Ｖ

(5059mm)(5054mm)

最長(5059mm)(5054mm)+

電源を複数使用する場合
電源を複数使用する場合、電線の種類や長さが異なると電線による電圧

但し、分解・改造した場合は保証の対象になりません。

降下量に差が発生し、本製品の入力電圧に差が生じる為、明るさに差が□ 現場にてやむを得ないカット加工が発生した場合、それに出る場合があります。電線の種類と長さは等しくする事を推奨します。

起因する不具合については保証の対象外となります。

シリコンライトβ・ディフューザー取扱説明書 (本体説明書)

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。
製品の現場切断について

Ver.20240510

設置工事(つづき)□施工現場でやむを得ず長さ調整が必要となった場合、66.5mm(7球)単位でカットすることが出来ます。

曲線チャンネルによる取付け□

現場でのカット加工に起因する不具合は保証の対象外となります。

曲線チャンネルによる取付けは、基本的に直線チャンネル(左ページ)と同じです。ただし曲線チャンネルを必要な形状に曲げた後、□カットの際にはカット位置（下図参照）をご確認の上、作業願います。

ネジで固定します。また灯具がたるまない様に、軽く引っ張りながら(左ページの(4)同様)曲線チャンネルに固定してください。

□

カット後の処理には端末処理キット（オプション）が必要です。事前にご購入ください。

□カット後に端末処理キットを使用せず施工した場合、ショート・漏電等での発煙・発火の原因となります。

カット位置※曲線チャンネルの場合、灯具の最小曲半径はR60mm以上にしてください。

66.5mm

灯具の取外しかた(1) 灯具を取外すときは図５の様に、固定ホルダから100から150mmの※ 図６のように、灯体を強く引いて取外さないでください。LEDが不点灯になる可能性があります。

位置で灯具を真上にゆっくり持ちあげるように取外してください。この時取外し角度が45°以上にならない様に注意してください。

※ 左図カット位置の破線部でカットしてください。
モールカッターでのカットをお勧めします。
・カットマーク以外の位置でカットするとLEDの不点灯になります。
・斜めにカットするとLEDの不点灯や、端末処理キットの接着不良となります。

カットマーク 大図
破線部分をカットする

灯具

灯具設置工事直線チャンネルによる取付け

直線および曲線チャンネル(1) 直線チャンネルを必要な長さに切断します。灯具の寸法調整を行う場合は、上記の 「製品の現場切断について 」

固定ホルダ(内蔵)直線および曲線チャンネル

図５

固定ホルダ(内蔵)図６の欄を参照してください。
(2) 直線チャンネル切断面のバリをきれいに除去します。バリがあると、LED不点灯や故障・感電・火災の原因になります。

固定ホルダの取付け方
曲線チャンネルで曲げ部が多かったり、灯具発光面の高さ均一性がより(3) 図１のように直線チャンネルを平面にネジで固定します。取付面の材質に応じたネジを選定してください。

固定ホルダ

固定ホルダの爪要求される場所では、図７のように固定ホルダ（オプション）を追加利用木に固定する場合の推奨： 木ネジ 呼び径3.1 丸頭ネジしてください。
(1) 固定ホルダを下方向にマイナスドライバ等で奥までカチッと音がするまで直線チャンネル押込み装着します。

灯具木ネジ

図１
（注） エンドキャップは図２のように直線チャンネルの外に出してください。

灯具エンドキャップ

直線チャンネル(2) 固定ホルダを矢印(⇔)方向にスライドして、固定ホルダ間の距離が等間隔固定ホルダ突起(2ヵ所)
灯具リブ(2ヵ所)スライドできません。

灯具の垂直取付
灯具を壁や柱に垂直(鉛直)に取り付ける場合は灯具が下方にずれる場合があります。

(4) 図３のように灯具を端の方から、たるまないように矢印方向(⇒)へ軽く引っ張りながら直線チャンネルの奥の方へ順次差し込み固定します。 このとき図４のように灯具リブを固定ホルダ突起の奥まで確実に差し込んでください。

⇒

図７(3) ネジでチャンネルを固定し、灯具を取付けます。ネジ取付け後、固定ホルダは

図４ 断面図直線チャンネルチャンネルになるよう調整します。

チャンネル突起と固定ホルダ

図２※固定ホルダの底部には図７のように4つの爪があります。2つしか嵌合しないことがありますので、4つ嵌合している事を確認してください。

図８のように適切なL字金具等を最下端に固定してください。

リード線

ただし、Ｌ字金具がリード線を挟むと故障火災の可能性が有りますのでリード線を挟まないように注意してください。
(1) 必ず専用のチャンネル、固定ホルダをご使用ください。
(2) 本体に直接ネジを打ち込まないでください。故障・感電・火災の原因となります。
(3) 本体裏面に面テープや接着剤を塗布し貼り付けないでください。

図８(4) エンドキャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。防滴性能が低下します。

エンドキャップ

灯具(シリコンライトβ)

図３(5) リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。LEDが不点灯になったり、防滴性能が低下します。

Ｌ字金具