••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••特集Ⅰ
グリッドコードの整備に向けた現状と期待

グリッドコードの意義と取り組み
Significance and Approach for Grid Codes

荻本和彦 *1・占部千由 *2
ラックアウトなどの極端な事象の発生後も速やかな

1．始めに需給バランスの回復が求められる．このため，電力グリッドコード特集にあたり，次節より 2．グリッシステムに接続される発電などの諸設備は，管理・ドコードの意義，3．グリッドコードが満たすべき制御・運用などにおいて一定の要件を満たすことが条件，4．
（我が国と欧米の）グリッドコードの取り求められる．この要件のため，電力システムに接続組み，5．進化するグリッドコードと産業競争力（グする設備に要求される技術仕様の体系がグリッドリッドフォーミングインバータとコネクト＆マネーコードである．

ジ），6．これからの展開についてそれぞれ述べる．

グリッドコードは機器・設備の種類や大きさにかかわらず必要になるが，導入される再生可能エネル

2．グリッドコードの意義

ギーの大きな割合を占める太陽光発電（以下，PV）

グリッドコードは，電力システムに接続されたすや風力発電など，従来の集中型の発電設備より容量べての設備が順守すべきルールを包括的に定めたもが小さく，多くのプレーヤーによる非常に多くの設のであり，電力システムにおいて適切な設備形成を備導入においても，要件を満たすことを確実なもの確保し，3E+S を満足する電力システムの運用のたとするため，グリッドコードの必要性・重要性が増めの規制的手法でもある．IEA によれば（1），グリッしている．すなわち，従来の限られた数の事業者がドコードとは，「電力システムや市場に接続された限られた数のメーカーから設備を調達して運用する資産が遵守しなければならない幅広い一連のルール

場合は，設備に不具合があったとしても個別の対応を網羅した包括的な条件であり，その制定目的は費が可能であった．しかし，対象設備が小さく無数に用対効果と信頼性の高い電力システム運用を支援すある場合には，設置して使用を開始した後でそれぞること」とされている．

れの改修や機能向上を行うことは，経済性が成り立電力システムには，社会活動を支える基盤としてたず，また多様多種の全ての設備所有者がそれらを安定供給，経済性，環境性そして安全性（Energy実施することは現実的に困難となる．具体的な例とSecurity, Economy, and Environment ＋ Safety．以して，現状では PV システムの多くは，日射量で決下，3E ＋ S）の確保が求められる．電力自由化にまる最大電力（でなりの出力）による運転しかできより，垂直統合型のビジネス形態から市場化への変ない状態にある．極端な例えをすれば，公道を走る化に伴い，発電・小売り，規制部門である送配電，車にブレーキが具備されていないような状況とも言システム運用などそれぞれの分野においてプレーえる．PV の導入量の増加に伴い電力システム全体ヤーの種類・数共に増加している．こういった状況において 3E ＋ S を維持するためには，時々刻々と変化する需給状況のもとで，需要と供給の同時同量を維持し，交流システムの周波数を一定に保つことが求められる．さらには，落雷による送電線事故，電源の脱落，その他様々な天災による障害の発生時にも，安定かつ経済的なシステム運用を確保し，ブVol.46. No.1

太エネ255-特集Ⅰ

荻本.indd

7*1 Institute of Industrial Science, the University of Tokyo
Project Professor
Komaba 4-6-1, Meguro-ku,Tokyo*1 東京大学生産技術研究所 特任教授
東京都目黒区駒場 4-6-1 As210*2 東京大学生産技術研究所 特任助教

－7－太陽エネルギー

2020/01/28

20:24:12

荻本・占部：での問題となりつつあるが，設備の所有者側にとっの想定される事故に対して規定されている．システては費用の増加に繋がるため，運転開始後に機能向ム復旧では，外部電源がない状態からのブラックス上を行うことは難しい．日本に限らず世界の多くのタート，単独運転，高速な再同期機能が規定されてPV システムは，この問題の解決方法が確立されないる．最後のシステム管理では，制御方式とその設いまま導入進んでいる状況にある．この問題の解決

定，機器・設備を守る保護方式とその設定，制御方に向け，グリッドコードの取り組みが各国で加速し式と保護方式の協調，システム運用者との情報交換ている．に加え，様々な運転状態における測定と記録，さらなお，グリッドコードは，広義には，①接続コード（Connection Codes），②運用コード（Operatingには事前あるいは事後の解析を行うためのシミュレーションモデルが規定されている．

Codes），③計画コード（Planning Codes），④市場コー

次節の「先見性」とも関係するが，グリッドコード（Market Codes）に関するルールで構成されるが，ドの包括性は，そのときの最善の検討を尽くした上

狭義にはグリッドコードが「接続コード」そのものでの初版を作成し，電力システムからの要請の変化を指す場合もある．接続コードとしてのグリッドや技術の進歩にともなう継続的改善により維持・改コードは，機器メーカーなどが中心となって策定す善するものと考えられる．

る製品の規格・標準とは異なり，現在そして将来の3. 2

先見性

電力システムの 3E+S を満たすシステム運用に責任

グリッドコードとして連系される設備に求められを負う機関が制定する規制的なルールと言える．以る要件は，電力システムの状況により変化する．例

下、本稿では、接続コードとしてのグリッドコード

えば，2018 年秋から九州エリアでは，システム全を中心に述べる．

体での発電出力の余剰による交流周波数の不安定化

また，グリッドコードの制度上の位置づけは歴史を回避するために，PV や風力発電の出力制御が行的な経緯により，国・地域によって異なり，法的にわれている．固定価格買取（以下，FIT）制度には位置づけられている国・地域（豪州，EU，米国のこのような事態も想定して必要に応じてシステム運多くの州など）がある一方，系統に接続する発電者用者からの指示・信号に基づき起動停止や出力調整のためのガイドライン及び適用可能な規則にとどを行う必要性が定められているが，実際には多くのまっている国（ドイツなど）もある．

設備でそれらを遠隔で実施する機能は備わっていなかった．そのため，これまで実施した出力制御では，3．グリッドコードが満たすべき条件
3. 1

多くの設備管理者がそのたびごとに現地に赴いて操包括性作をしなければならなかった．長期的な視点をもっグリッドコードには，規定される要件に不足がて，起動停止や出力調整を遠隔で実施するための設あってはならないという「包括性」が求められる．

備改造なども実施されているが，設備の設置当初かしかし，具体的な要件全てについて，要不要を導入

ら機能を備えていた場合と比較するとコストの増加

初期に一般的に判断することは容易ではない．

が発生している．また，遠隔での出力制御がリアル

後述する欧州 ENTSO-e の発電機の系統連系のグタイムで実施できない設備では，前日段階の出力予

リ ッ ド コ ー ド で あ る Requirement for Generator

測に基づいて制御量が決定されるため，予測誤差を（2）

は，発電設備を，接続電圧別にタイプ A見込んだ多めの出力制御が必要となり，リアルタイからタイプ D まで分類した上で，同期機，風力発ム制御と比較して実際に利用できる PV などの電力電のように数多くのユニットで構成されるパワー量が少なくなる事態も発生している．

（RfG）

パークモジュール，また更に大規模な洋上パークモ

このような事態を回避するために，グリッドコー

ジュールを定義し，追加の要件を設定している．要ドは，導入される設備の使用期間に基づき可能な限件は，周波数安定化，電圧安定化，ロバスト性，シり将来を見通して，その内容を規定することが求めステム復旧，一般システム管理の各領域により規定られる．設備の連系当初は使用しなくても将来必要されている．周波数安定化，電圧安定化は他の多くとなる可能性がある機能については，その具備をグのグリッドコードにも規定される領域であるが，リッドコードで規定し，必要となった段階でその機RfG の場合は周波数の上昇および低下時の応答の詳能を有効化するという実践が重要である．現在進行細など，細かな要件が具体的に記述されている．ロ

しつつある多数の分散型システムの継続的な導入のバスト性については，事故時の運転継続機能が各種見通しの下では，先見性を持ったグリッドコードのJournal of JSES

太エネ255-特集Ⅰ

荻本.indd8－8－2020 年

2020/01/28

20:24:12

グリッドコードの意義と取り組み規定が，経済的かつ安定な電力システムの形成に不のネットワークコードの原案を作成し，欧州議会の可欠なツールとなる．

承認により，各ネットワークコードの各国導入を支3. 3援することとなった（4）．

技術的中立性

将来についても最善の検討をするとしても，将来ENTSO-e のネットワークコードは，先に述べたを完全に予測することはできない．今日の電力シスように，系統連系，システム運用，市場運営の 3 分

テムでは，再生可能エネルギーの大量導入，様々な野で構築され，現在取り組みが行われている 8 つの技術の開発・普及により，多様多種の課題が発生し，ネットワークコードは，いずれも EU の承認を受け各課題に様々な技術を適用した場合の効果も変化すて発効し，各国で導入が進められている．系統連系

る．他方，それぞれの技術の特性あるいは設備の規分野には先に述べた RfG のほか，直流送電に関す模によって，対策として経済的に実施できる範囲はる High Voltage Direct Current Connections

異なる．例えば，PV や風力発電で出力を上げる余（HVDC），デマンドレスポンスを行う需要に関する地（ヘッドルームとも言う）を確保するためには，（図 1）
Demand Connection Code（DCC）がある（5）．

常時最大出力より少ない出力とするか貯蔵技術を組み合わせることが必要となり，経済的な損失を伴う．
また，小規模な設備に複雑な機能あるいは通信インフラを要する機能を求めることは，経済性が成り立たないことが多い．
このような多様な技術の多様な特性を反映して，将来までの対策とそれに対する役割分担を考えて，技術の種別による要件を規定することは困難である．そこで，グリッドコードを技術中立的なものとして，条件を明らかにして予見性を持たせることで，より広い技術範囲での競争を活性化させ，技術の開発と普及を誘引することが，将来に向けての電力需給の 3E ＋ S の向上に不可欠と考えられる．このよ図1 E
 uropean Network Code – the code families（source: https://www.entsoe.eu/network_codes/）うな理由によって，自由化，市場化を先行して進め

このうち，RfG は 2016 年に EU の規制として発てきた欧米の多くの地域での実践において，グリッ効し，各国で導入が進められている．全てのネットドコードを技術中立的に構成することが，基本的なワークコードの導入にあたっては，特定の分野の検共通の考え方となった．

討を行う Technical Groups が設置され，また導入

4.

過程でのそれぞれの段階で確定した対応の内容はグリッドコードの取り組み

4. 1（IGD）とし
Implementation Guideline Document（6）欧米の取り組みて公表され，各国の導入状況は ENTSO-e の各グリー

グリッドコードへの取り組みは，自由化，再生可能エネルギーの導入が先行し，制度整備により時間ドコード別のサイトで確認することができる．
（2）米国をかけてきた欧米が先行している．

米 国 の 電 気 事 業 の 規 制 は，Public Utility（1）欧州Commission などによる各州の規制機関と，州を跨欧州共通のグリッドコードである「ネットワークぐ連邦規制機関の FERC（7）の二重の構造となって

コ ー ド 」 策 定 の 構 想 は，2009 年 に 設 立 さ れ た

おり，グリッドコードの制定はこれらの機関が担っ（3）ENTSO-e の前進の UTCEている．

トワークコードは，EU の規制緩和，統一市場創設，FERC によるグリッドコードは，大容量あるいはそして環境目標に含まれる 2020 年までに再生可能小容量の発電機の連系手続 LGIP/A（8），SGIP/A（9）エネルギーを全発電電力量の 20％まで導入するたなどに規定される．LGIP，SGIP は，FERC の決定めの，欧州各国共通で電力システムの発展を支えるである随時の “Order” により改訂される．2018 年

ツ ー ル と し て 構 想 さ れ た． 欧 州 委 員 会 に よ るの Order No.841（10）では，それまで各 ISO/RTO でENTSO-e の 2009 年の設立に併せ，ネットワークコー統一されていなかったバッテリーなどの貯蔵技術のドを所管する規制機関 ACER のもとで，各国共通取り扱いに関する FERC が所管する ISO/RTO の間

Vol.46. No.1

太エネ255-特集Ⅰの時代まで遡る．ネッ

荻本.indd

9－9－

太陽エネルギー

2020/01/28

20:24:12

荻本・占部：

での共通化と，市場取引の最小単位の 100kW への＜電事法の認可対象となる規程＞＜電事法の認可対象でない規程＞（11）

引き下げが定められた．同年の Order NO.842①送配電等業務指針（電力広域的運営推進機関）

では，新規の系統連系設備に Primary Frequency

発電設備等の契約申込みへの回答②電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（資源エネルギー庁）

正当な理由

Response 機能が，新たな支払いや補償なしに義務技術要件作成･公表の指示付けられた．原子力や熱併給発電（CHP）などは対統一的な方針
指標の提示④系統連系技術要件（託送供給等約款別冊）

象から除かれ，バッテリーや需要などは別途検討と（各一般送配電事業者）

されるが，PV や風力発電など，インバータ連系の具体的運用

具体化、解釈③系統連系規程（日本電気協会）⑤系統アクセスルール（各一般送配電事業者

系統ワーキンググループ第20回資料より作成 (2019)

設備など，同期機ではなく従来は対象とならなかっ

図2た発電種別も新たな技術を前提として含まれること

日本のグリッドコードの既存の体系となった．また，連系の新たな要件に関しても，インバータ連系の PV や風力発電について，検討して・火力発電及びバイオマス発電については，調整に

（12）

．

いる

おける「柔軟性」を確保するため，先行して協議

州によるグリッドコードの代表例としては，カリ（13）フォルニア州 CPUCが行われている九州・四国に限らず，全国大で，（14）による Rule 21，ハワイ

最低出力や出力変化速度などの要件について具体（15）

州の Hawaiian Electric による Rule 14Hがある．

双方とも配電網あるいは住宅などの需要側に設置さ的な検討を進める．
・太陽光発電など他の電源のグリッドコードについれる PV など配電網に接続される小規模な分散資源ても，並行して検討を進める．

を主な対象としていることが特徴である．

2019 年 10 月の系統ワーキンググループ（17）では，なお，これらの FERC，各州の PUC，EC の政策

上記の 3 項目の検討状況として，風力発電について判断は，事業社，大学および研究機関，ISO/RTO（自は，新規電源・将来のリプレース電源を対象とした由化された電力市場 / システム運営者），電力会社，風力発電の出力変動緩和対策等について，まずは全メーカー，信頼度維持の施策を担当する NERC な

国大で早期に適用可能な要件として，出力変化速度，どが参加する公開の議論で決定されることが特徴で出力変化量としてカットイン・カットアウト，発電あり，変化の速い電力システムの規制の迅速かつ効設備の出力を調定率に応じて自動的に抑制する要件

果的な対応に効果を上げていると考えられる．

を定め，2020 年春の託送供給等約款の変更認可に

4. 2

向け各一般送配電事業社が手続きに向けた準備を進

我が国の取り組み

我が国のグリッドコードの既存の体系を図 2 に示めることとした．
「火力とバイオマスについては，す．資源エネルギー庁による「電力品質確保に係る発電設備本体に追加コストを要しない仕様であり，連系技術要件ガイドライン」と日本電気協会による現時点で過度な負担を回避するとして，火力につい「系統連系規定」による統一的な方針指標の提示のては 100MW 以上を対象とした」周波数調整機能のもとで，電気事業法の認可対象となる電力広域的推要件化の検討状況が報告された．PV については，

進機関（OCCTO）の「送配電等業務指針」で作成・欧州，米国のグリッドコードの内容と現行の PV 設公表が求められ，各一般送配電事業社による「系統備の技術要件の比較に基づき，今後追加して制定す連系技術要件」が作成され，各社の「系統アクセスべき項目案が提示され，「スケジュール感を持ってルール」に沿った運用が行われる．

継続検討する」こととなった．

先に述べた再生可能エネルギーの大量導入の状況

我が国においては，先行している海外の多くのグを踏まえ，2018 年 5 月の「再生可能エネルギー大リッドコードの事例を最大限活用し，先に述べた，量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の中間

包括性，先見性，技術的中立性の高いグリッドコー（16）では，「自然変動再エネや火力発電等が具ドの策定を急ぎ，その後は継続的に改善を行う必要備すべき調整機能を特定し，その具体化に向けて以がある．現在の FIT 制度のもとで，十分な機能を下の通り検討を進める」こととされた．

具備する以前に設備形成されている状況に対して，・風 力発電のグリッドコード整備については，ス

早期にグリッドコードを策定し，新たに接続される

ピード感をもって成案化を進め，まずは全国大で設備の導入などに適用し，PV や風力発電の出力制適用可能な要件の早期ルール化・適用開始を目指

御の実施の課題などシステム全体の運用の障害を取す．
（1 ～ 2 年程度でルール化／ 2021 年度以降順り除くことが，再生可能エネルギーの持続的な導入次導入）

拡大の鍵となる．

整理

Journal of JSES

太エネ255-特集Ⅰ

荻本.indd

10－ 10 －2020 年

2020/01/28

20:24:13

グリッドコードの意義と取り組み

5.

進化するグリッドコードと産業競争力

5. 1

グリッドフォーミングインバータ

ア内の送電網，配電網においても，それらの容量を超えた潮流が想定され，接続申込を受理できない状況が見られる．日本では，千葉方面における電源設

近年，低炭素社会の実現の究極の形として，「再備のアクセス申込み状況と基幹系統の混雑状況がエ

生可能エネルギー 100％（以下，RE100％）」を扱う

リアの電力会社から報告された（20）．この報告では，

検 討・ 議 論 な ど が 盛 ん に な っ て い る． し か し，出力が変動する再生可能エネルギー導入において既RE100％に到達以前でも，パワーエレクトロニクス存の送配電網を活用するためには，それらの容量制技術に基づくインバータによる連系のため同期化力限の中で出力を制御して運用することが効果的であを持たない PV や風力発電といった非同期機の大量るとされ，現在その対応が検討されている．エリア

導入により，電力システムにおける同期機の運転量内の送配電網の最大活用に向けては，有効電力の潮が減少し，ひいては電力システムの運用・管理上の流による混雑回避のための多数の PV を含む出力制様々な課題を引き起こす．この同期機の運転量の減御を確実に実施する運用とそれに対応できる PV な

少による課題の詳細な内容は別稿に譲るが，この課どの発電側の機能が必要となる．また大量の再生可題の解決のために，現在，様々な技術開発が行われ能エネルギーあるいは多数の分散型のシステムの導ている．

入により，さらに新たな課題が発生し，その解決策

グリッドフォーミングインバータは，その課題解が必要となる場合もある．将来の課題と対策を先取決のため，現在，海外において研究開発が集中的にりすることができれば，それをグリッドコードに反行われている技術である．従来の系統連系用のイン映し，早期に設備形成に反映することが可能となる．

バータは，連系点の電圧位相を検出して，それを基準に出力を決定するグリッドフォローイングイン

以上で述べたように，グリッドコードは新たな課バータである．これに対し，グリッドフォーミング題の解決に向け，進化する必要がある．この新たなインバータは，同期機の内部誘起電圧が仮想的な慣課題と解決策を予見できれば，これに対応できる機性と有効電力の入出力により回転するなどのロジッ器とその制御方式，システム運用の技術とを先駆けクを備えた制御系を持つ．グリッドフォーミングイて開発することにより，技術の高度化を加速するこンバータの実用化に向けては，送電線事故や電源脱とができる．このように，高い先見性によりグリッ落などのシステム状況の急変時に，同期機に類似しドコードを検討することは，産業競争力を向上するた交流システムの安定化効果を実現しつつ，インことにも繋がる．

バータ自体の過電流保護を行うという，相反する特性を経済的に実現することが求められる．

6.

英国では，2019 年には，一つの風力発電所内のこれまで，発電に関するグリッドコードについて23 台の風力発電機のインバータをグリッドフォー述べてきた．しかし，これからのグリッドコードのミング型に改造して数週間の実証試験を実施したこ策定を考える対象として，需要の分野も重要となる．

（18）とが報告されている．

低炭素化に加え社会の新たな要求に応えるために

グリッドフォーミングインバータに関しては，イ

電力システムに現在起こりつつある潮流は，デジタンバータに求める機能と，その機能を機器として実ル技術を背景とした更なる電化，分散化である．電現する方法の両面からの技術研究開発が進められて化については，モビリティ，温冷熱供給，多様な産いる．また，先に述べた欧州の ENTSO-e や各国の業需要を始めとした，化石燃料の直接燃焼を利用しTSO，米国の規制機関である NERC や FERC も活た分野を中心に電化が進み，省エネルギーと電力供（19）．これらの技術の研究

給の低炭素化の相乗効果でエネルギー全体での低炭開発，制度設計，さらには製品開発の結果に基づき，素化が進むと考えられる．PV と風力発電などの分今後は系統連系用インバータの特性を活用できるグ

散化された電源，新たな需要技術や分散型のエネル

リッドコードの改訂が期待される．

ギー貯蔵技術は，需要全体を，従来の受動的なもの5. 2から管理・制御可能な能動的なものに変化させ，こ発な検討を行なっている

コネクト＆マネージ

国内外において，自由化と再生可能エネルギーのれにより PV や風力発電の大量導入時の課題解決に大量導入による従来型，および分散型の発電の接続大きく貢献することが期待される．電力システム運申込の増加により，エリア間の連系線に加え，エリ用は，電源と送配電網を中心にした従来の一方向型

Vol.46. No.1

太エネ255-特集Ⅰ

これからの展開

荻本.indd

11－ 11 －太陽エネルギー

2020/01/28

20:24:13

荻本・占部：の運用から，需要側の発電，需要，エネルギー貯蔵

https://docstore.entsoe.eu/news-events/former-などの分散型資源を活用する双方向型に進化すると

associations/ucte/Pages/default.aspx

考えられる．PV，風力発電などの電源，ヒートポ4 ）REGULATION（EC）No 714/2009 on

ンプによる暖冷房，給湯機，バッテリーなどについconditions for access to the network for cross-て，システムに連系するインバータの有効電力・無border exchanges in electricity

効電力の高い制御性により，柔軟な電力の使用や多https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

様なシステムサービスの提供が期待される．柔軟なALL/?uri=celex%3A32009R0714

電力の使用としては，現在海外でも注目されている

5 ）ENTSO-e: European Network Codehttps://www.entsoe.eu/network_codes/

再生可能エネルギー発電の出力変動と連動したダイ
ナミックな小売料金への対応が考えられる．システ6 ）ENTWO-e: RFG - implementation guidance

ムサービスとしては，送電レベルでは，エリア全体

documentsの需給バランス，送電網の混雑管理，電圧管理に，

https://docs.entsoe.eu/dataset/rfg-idgs

配電レベルでは電圧・潮流の管理・制御に貢献し，7 ）FERC-Federal Energy Regulatory Commission
https://www.ferc.gov/

電力システムの 3E ＋ S の維持向上に貢献すること

8 ）FERC: Standard Interconnection Agreementsが期待される．

& Procedures for Large Generators

そして，このような機能の高い需要を導入・普及するためには，包括性と先見性を備え，多様な需要

https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-の技術の特性を活用し，利用者の利便性向上を引き

act/gi/stnd-gen.asp

出す，技術中立的な需要技術のグリッドコードが大9 ）Standard Interconnection Agreements &Procedures for Small Generators

きな役割を果たすと考えられる．

https://www.ferc.gov/industries/electric/indusact/gi/small-gen.asp

本稿では，接続コードとしての狭義のグリッド
コードを中心に，その意義と満たすべき条件，国内

10）FERC: Order No. 841 Electric Storage
Participation（2018）

外の取り組みについて述べ，グリッドコードの策定
により電力システムの適切な設備形成と運用を行い

11）FERC: Order No. 842 Essential Reliability電力システムの 3E+S の維持向上に貢献し，先見性

Services and the Evolving Bulk-Power Systemのあるグリッドコードの策定が産業競争力の向上に-Primary Frequency Response（2018）繋がることを述べた．

https://www.ferc.gov/whats-new/commmeet/2018/021518/E-2.pdf

我が国における本格的なグリッドコードの導入はこれからである．グリッドコードの意義ともたらす

12）FERC: Standard Interconnection Agreements

価値について，より深く理解することで，策定されfor Wind Energy and Other Alternative

るグリッドコードが我が国の将来に大きな価値をもTechnologiesたらすことが期待される．

https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-7.

act/gi/wind.asp

参考文献

13）California Public Utilities Commission1 ）International Energy Agency: System
Integration of Renewables-An update on Besthttps://www.cpuc.ca.gov/
14）CPUC: Rule 21 Interconnection

Practice（2018）https://www.cpuc.ca.gov/Rule21/

https://webstore.iea.org/insights-series-2018-15）Hawaiian Electric: Generate Your Own Powersystem-integration-of-renewables

https://www.hawaiianelectric.com/products-

邦 訳 https://www.nedo.go.jp/library/system_

and-services/customer-renewable-programs/

integration_of_renewables.html

generate-your-own-power

2 ）ENTSO-e: Requirement for Generator

16）再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

https://www.entsoe.eu/network_codes/rfg/

トワーク小委員会中間整理（2018）3 ）Union for the Coordination of the Transmissionof Electricity（UCTE）
Journal of JSES

太エネ255-特集Ⅰ

荻本.indd12

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/
data/20180522001.html－ 12 －

2020 年

2020/01/28

20:24:13

グリッドコードの意義と取り組み

著者略歴17）第 23 回系統ワーキンググループ
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/

荻本和彦（おぎもと かずひこ）

shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/023.

東京大学生産技術研究所特任教授

html

1979 年

東京大学工学部卒業後，電18）A. Roscoe et. al.: Practical Experience of源開発株式会社入社．
2008 年より現職．

Operating a Grid Forming Wind Park and its

エネルギーシステムインテグレーショ

Response to System Events, Wind Integration

ンとして，エネルギー技術戦略，物質・エネルギー

Workshop Session 4A-3（2019）

需給解析・評価，動的エネルギー需給解析・評価，

19）荻本和彦，岩船由美子，占部千由，João Garida Silva Fonseca Júnior，東仁，礒永

彰：2050 年のエネルギー需給：同期機の運用容量

集中 / 分散のエネルギーマネジメントと再生可能エ
ネルギー導入，エネルギーシステムの診断・評価とリスクアセスメントなどの研究に取り組む．

減少の影響と対策，エネルギー資源学会 エネ
ルギー経済環境コンファレンス講演論文集 15-5

占部千由（うらべ ちより）

（2020 予定）

東京大学生産技術研究所 特任助教
2006 年京都大学大学院人間・環境学

20）第 22 回系統ワーキンググループ資料 6https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/研究科博士後期課程修了（博士（人間・shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/022.

環境学））
．

html

京都大学，大阪大学，明治大学の研究員等を経て，2013 年より現職．現在は風力発電出力の変動特性解析および出力変動抑制制御等，エネルギーシステ
ムインテグレーションに関する研究を行っている．

Vol.46. No.1

太エネ255-特集Ⅰ

荻本.indd

13－ 13 －太陽エネルギー

2020/01/28

20:24:13