質疑 回答書
令和５年４月 21 日

番号１

質疑事 項

入札公告（8）回

答

基準価格の算出方法は非公開となります。

・調査基準金額の算出は栃木県が発注する建築一式工事と同じと考えてよろしいでしょうか。
２

入札公告 6（4）価格以外の評価点の算定方法（工事成績評定）３

矢板市では A,B,C,D,E の評価を決定するための工事成績点数を算出しています。代表構成員

・評価基準が点数での評価になっておりますの建築一式工事における本年度前５か年度に完が、矢板市発注の工事成績評定では評定点は了引き渡しが完了した工事の平均工事成績点数A,B,C,D の評価となっております、どのようを市の事務局で算出し、評価点の配点としまに理解すればよろしいでしょうか。

す。

入札公告 6（4）価格以外の評価点の算定方法（優良工事の受賞）

矢板市優良建設業者表彰要領に基づき表彰を受けた工事になります。

・矢板市からの優良工事表彰とはどのような工事でしょうか。
４

入札公告 6（4）価格以外の評価点の算定方法（配置予定技術者の工事成績評定）

矢板市では A,B,C,D,E の評価を決定するための工事成績点数を算出しています。市の事務局

・矢板市が発注した工事に従事した技術者で工事成績点数確認し、80 点以上の回数で評を配置する場合、矢板市発注の工事成績評

価点を配点します。

定では評定点は A,B,C,D の評価となっております、どのように理解すればよろしいでしょうか。
５

入札公告 10（2）ケ

配置予定技術者の工事成績評定に関する資料

・評定 A・B の技術者を配置する場合、何の提出になります。80 点以上の回数で評価点点の加点があるかわかりません。また評定を配点します。２回以上で１点、１回で 0.5 点

Ｂの場合はどのような基準なのかわかりまの配点になります。

せん、基準の公表をお願いします。

A 評価の場合、１回にカウントされますが、B 評価の場合、市の事務局で工事成績点数を確認し、80 点以上であれば１回分としてカウントします。
基準は非公表になります。

６・設計図書と現地状況調査の結果、差異が生じお見込みのとおり。

た場合は、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。
７

・工事施工時に、工事費内訳書の数量におい参考内訳書のため、数量確認したうえで入札して差異が発生した場合、変更協議対象と理解して下さい。てよろしいでしょうか。

８・解体建物内に備品、残置物はなしと考えてそのように考えています。

よろしいでしょうか。
９1011・騒音、振動に伴う作業時間の規制は御座い

規制はとくにございませんが、お客様の利用施ますか。

設であるため、できるだけ配慮願います。

・仮設事務所及び作業員駐車場において、第施設所管課（社会福祉課）及び指定管理者（㈱一駐車場、もしくは第二駐車場を使用可能でオーエンス）との協議となりますが、部分使用しょうか。ご指示願います。

は可能かと思われます。

・設計書 p27 に記載のある天井開口 600×450×450 点検口取り付けとします。

600-29 カ所、450×450-14 カ所は点検口を取アルミ枠、天井材同仕上。

付けとしますか。
取付けとする場合、材質についてご指示願います。
12

電気 内訳 P32・214
公表単価一覧表に電灯盤電灯盤を動力盤と訂正します。
1P-1

改修の項目が記載されていますが、電灯設備（1）電灯幹代価表では動力盤になっています。
動力設備(1)動力幹線に計上しています。

線には記載されていませんどのように考えれば宜しいでしょうかご指示下さい。
13

共通仮設

大型車搬出日 10 人程度とします。

交通誘導員は何人程度と考えれば宜しいでしょうかご指示下さい。
14

A-57 内訳

内訳書を正とします。

仮設計画図にくさび緊結式足場（てすり先行・養生ﾈｯﾄ付）と記載されていますが,内訳書では災害防止で養生ｼｰﾄ張りと記載されていますどちらと考えれば宜しいでしょうかご指示下
さい。
15共通仮設 A-01

宜しい。（施工前は不要）

揮発性有機化合物の測定は図面では 3 通北側 2人用客室,1 通 4 人用客室の 2 ヶ所と記載されていますが測定個数は 2 個と考えて宜しいのでしょうかご指示下さい。
16A-33 内訳

11 の天井開口部補強 450×450 のヶ所数としま

改修後天井点検口が記載されていますが,内訳す。

書には天井点検口の記載がありません,何ヶ所取付けすれば宜しいでしょうかご指示下さい,また何工事に計上すれば宜しいでしょうか。
17A-13・55
室外機基礎が記載されていますが,内訳書に記載がありません。どのように考えれば宜しいでしょうかご指示ください。

鉄筋コンクリート・型枠工事に含んでいます。

18A-29・35・36宜しい。

客室壁に杉羽目板張りが記載されていますが難燃等の要求無しとして宜しいでしょうか。
19A-12・13S-01

宜しい。

撤去図面で下足室土間は撤去となっていませんが改修後平面図では床ﾀｲﾙ張りと記載されており,又基礎伏図では新設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設と記載されています,下足室土間は撤去すると考えて宜しいのでしょうかご指示下さい。
20A-13

宜しい。

ホール側廊下 1 の床コンクリートは既存のままとして宜しいでしょうか。
21A-12・S-01

宜しい。

既存脱衣室 A・B の床が砕石及び新設土間ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設と記載されていますが脱衣場の床ﾚﾍﾞﾙは踏込より床ｺﾝｸﾘｰﾄ天端が+150 位と考えられます,砕石及び土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設は無しとして宜しいでしょうかご指示下さい。
22A-08・28 他

桧とします。

木工事の巾木の樹種が仕上表と詳細図には「桧」とありますが、内訳書では「杉」となっております。どちらが正でしょうか。
23A-01

宜しい。

特記仕様書 17 技能士のウレタンゴム系塗膜防水作業が適用になっていますが、該当工事がありません。適用無しとして宜しいでしょうか。
24A-05

調査は行っていません。

特記仕様書 9 環境配慮工事にてアスベスト関係の適用の記載ありませんが、石綿含有建材の有無についての調査は実施済でしょうか。
25A-30S-01

宜しい。

新設土間コンクリートの厚さは S-01 にｔ150とありますが、既存床仕上高さが FL±0 でコンクリート直押えの部分については、改修後の仕上高さを FL+150 とすると、断熱材ｔ30 と床モルタルｔ30 を見込んだ場合のコンクリート厚さは、ｔ90 となります。宜しいでしょうか。
26S-01新規補強鉄骨柱基礎は無筋で宜しいでしょうか。

17 同様鉄筋工事に含み、D10、200@（タテ、ヨコ）配筋とします。

27内訳

宜しい。

コンクリート強度は 21N/㎟となっておりますが構造体強度補正値は無しで宜しいでしょうか。
28A-28

内訳書を正とします。

外壁押出成形板水切は内訳書に下端・中間アルミ製とありますが、設計図では上下端部にｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板となっております。どちらでしょうか。
29A-12・17 他 S-03・04

既存柱脚部は撤去せず存置し、根巻から根巻間

A-12 図で既存鉄骨柱脚根巻コンクリートが撤のコンクリート撤去とします。

去の様に見えますが構造体と思われます。またこの部分に外壁鉄骨胴縁を通すのは困難かと思います。
既存柱脚コンクリートと腰壁コンクリートの撤去範囲、外壁成形板と鉄骨胴縁の施工範囲についてご指示願います。
30

A-14 A-20宜しい。

3 通り、2 人用客室と既存 WWC 間の間仕切壁
は、A-14 図に 114 条区画の指示がありますがA-20 図では、非 114 条区画の様に見えます。
非 114 条区画として宜しいでしょうか。
31

A-14宜しい。（メーカー仕様により施工）

114 条区画：強化天井について、天井材の単重量が 20 ㎏/㎡を超えますが軽量鉄骨天井下地は標準仕様で宜しいでしょうか。
32

A-28 他宜しい。

新規外壁鉄骨胴縁の下端の高さは、外壁水切の取り付け可能な高さ（FL+20 付近）で宜しいでしょうか。
また、その際の土間コンクリート外周部端部は胴縁の内壁面までとして宜しいでしょうか。
33

S-03・04

新設する土間コンクリートに定着させるか、あ

外壁鉄骨胴縁の下部に ABM12-L300-＠3000と施工アンカーにより施工して下さい。とありますが、胴縁の下は既存腰壁コンクリートの斫り面であり AB 定着は困難です。
工法のご指示をお願いします。