ポリマーセメント系塗膜防水材

カタログ【改訂第5版】

環境に配慮した、安心・安全な水系塗膜防水材です。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）適合品
特定化学物質（特化物）非含有

環境配慮型
鉛・クロムフリー、RoHS対応、13VOCフリー、低VOC、低臭タイプ

登録品種●プルーフロンアクア●プルーフロンアクア プライマー●プルーフロンアクア トップコート各色

プルーフロンアクアはエチレン・酢酸ビニルエマルション樹脂（EVA樹脂）とセメント系特殊骨材を混合塗布して得られるポリマーセメント系塗膜防水材です。
水系で環境に優しく、シームレスな防水層をつくることができます。

特長

1

柔軟で強靭な塗膜を形成。

プルーフロンアクアは柔軟性があり、建物（下地）に発生する伸縮・クラックに追従します。
また、塗膜が強靭で引張強度が高いため、長期にわたって防水層を維持することが可能です。
「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）・2

水性の防水材だから安心、安全。
人や環境に優しく、火災の心配もない安心、安全な水性の防水材です。特定化学物質や有機溶剤を含まず、厚生労働■ランプ照射試験
70605040グレー3010

物質を含まず、日本塗料工業会より建築基準法シックハウ0定を受けています。

優れた作業性。
水性なので取り扱いが簡単。施工も容易で、作業性に優れたポリマーセメント系塗膜防水材です。Aタイプ、Bタイプ

シルバーグレー20

省指針13物質、文部科学省6物質、国土交通省品確法5ス物質におけるホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の認

3

仕上げ塗料は通常タイプのほかに、遮熱タイプもラインアップ。省エネやヒートアイランド現象の抑制にも貢献します。

塗板裏面温度︵℃︶同解説」の品質試験の性能を満足する優れた防水材です。

5

遮熱仕様もラインアップ。

遮熱グレー
遮熱シルバーグレー
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

ランプ照射時間（分）■遮熱データ●赤外線カメラ：日本アビオニクス㈱製 Handy Thermo TVS-200●基材：スレート板●300Wレフランプ：距離25㎝
遮熱グレー
グレーと使用材料が同じで、配合を変えるだけで使用でき、ローラー作業やコテ作業性に優れた簡単な防水材です。

4

高い耐久性を発揮。

プルーフロンアクアはさまざまな環境下を想定した試験を行なっており、熱やアルカリといった劣化要因に対して高い耐久性を有します。

●ご注意：遮熱（温度低減）
効果は色相により異なります。
塗装する色相と既存塗膜の色相の兼ね合いにより、遮熱（温度低減）効果が充分に発揮されないケース（塗装する色相が既存塗膜より濃色の場合など）もございますのでご注意ください。詳細は最寄りの営業所にご確認ください。

用途●急勾配屋根●中規模屋上●パラペット、庇●ルーフバルコニー●ベランダ●サッシ廻り●OAフロア、トレンチピット●玄関●小規模な浴室、厨房、トイレ●一般水槽●地下外壁、地下内壁
1

「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）・同解説」をもとにした仕様分類
工程指針（案）タイプ

PA-1仕様
使用量：1.8㎏/㎡・平均厚み：0.8㎜

Aタイプ

PA-2仕様使用量：2.4㎏/㎡・平均厚み：1.1㎜

PA-3仕様
使用量：3.5㎏/㎡・平均厚み：1.6㎜

Bタイプ PB-1仕様

使用量：2.6㎏/㎡・平均厚み：1.1㎜

12

34

プライマー

防水材 ： 0.9㎏/㎡

防水材 ： 0.9㎏/㎡

──

プライマー

防水材 ： 1.2㎏/㎡
防水用補強布張り

防水材 ： 1.2㎏/㎡

──

プライマー

防水材 ： 1.2㎏/㎡
防水用補強布張り

防水材 ： 1.2㎏/㎡

防水材 ： 1.1㎏/㎡

プライマー

防水材 ： 1.3㎏/㎡

防水材 ： 1.3㎏/㎡

──

防水層の保護仕上げ
イロハ

非歩行用仕上げ塗料

軽歩行用仕上げ塗料

セメント
モルタル

防水材の製品情報
ニ

ホ

薄塗り型
保護緩衝材
ポリマーセメントモルタル※イ、ロ、ハ、ニの保護仕上げは平場と立上りは同一仕様を標準とします。

材料種別と仕様種別
材料種別

全固形分

Aタイプ

3/2（重量比）

1.6073.6％

Bタイプ

3/4（重量比）

1.9081.1％※「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）・同解説」
による区分、製品表示

仕様種別■工法名記号の見方

PA-1仕様：塗膜単独層（例）

平均厚み：0.8㎜

比較的動きの大きい地上部位
塗膜の伸び性能を重視した樹脂量の多い配合

PA-2仕様：補強布複合層
平均厚み：1.1㎜

PA-3仕様：補強布複合層
平均厚み：1.6㎜

比較的動きの少ない地下・水槽部位
硬化性・強度を重視したセメント量の多い配合

混和液/パウダー 配合比 硬化塗膜比重※日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）
・同解説」
より抜粋

Aタイプ

Bタイプ

指針（案）タイプ※

PB-1仕様：塗膜単独層
平均厚み：1.1㎜

AQ−3 W F 遮熱工法❶❷❸❹❶「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）・同解説」による分類●1＝PA−1仕様 ●2＝PA−2仕様 ●3＝PA−3仕様 ●B＝PB−1仕様❷トップコート
塗り回数●記載なし＝1回塗り●W＝2回塗り●H＝保護モルタル❸トップコート❹トップコート種類

遮熱種類●N＝骨材入り（ノンスリップ）●F＝フラット●記載なし＝一般●遮熱＝遮熱トップ※フラットタイプのトップコートは2回塗りが標準です。

指針（案）仕様と適合部位一覧
仕様※印 ： 歩行頻度が多い場所の場合、トップコートは2回塗りしてください。

指針（案）仕様

プルーフロンアクア仕様

部位

適用可であるが一般的でない

推奨仕様

適応可能仕様

サッシ廻り

PA-1
（イ）

PA-2（イ）（ハ）

AQ-1WF（遮熱）AQ-2WF（遮熱）

庇

PA-1
（イ）

PA-2（イ）

AQ-1WF（遮熱）AQ-2WF（遮熱）

パラペット

PA-1
（イ）

PA-1（ロ）、PA-2（イ）AQ-1WF（遮熱）AQ-1WN（遮熱）､AQ-2WF（遮熱）ベランダ（下階居室無）PA-1（ロ）

PA-2（ロ）

AQ-1WN（遮熱）、AQ-1N※

AQ-2WN（遮熱）ベランダ（下階居室有）PA-2（ロ）

PA-３（ロ）

AQ-2WN（遮熱）、AQ-2N

AQ-3WN（遮熱）ＯＡフロア

PA-1（無）PA-1（イ）、PA-2（ロ）

AQ-1

AQ-1WF､AQ-2WN

トレンチピットPA-1（無）PA-1（イ）、PA-2（ロ）

AQ-1

AQ-1WF､AQ-2WN

小規模な浴室PA-３（ハ）

─

AQ-3─

厨房

PA-３（ハ）─AQ-3─

トイレ

PA-３（ハ）─AQ-3─

急勾配屋根

PA-1（イ）PA-2（イ）、PA-３（イ）AQ-1WF（遮熱）AQ-2WF（遮熱）､AQ-3WF（遮熱）

急勾配屋根（中規模）PA-2（イ）PA-３（イ）

AQ-2WF（遮熱）AQ-3WF（遮熱）ルーフバルコニー

PA-1（ロ）

─

AQ-1WN（遮熱）、AQ-1N※

AQ-2N※、AQ-2WN（遮熱）ルーフバルコニー（中規模）PA-2（ロ）

─

AQ-2WN（遮熱）、AQ-2N※

AQ-3N※、AQ-3WF（遮熱）中規模屋上（非歩行）PA-３（イ）─AQ-3WF（遮熱）─

中規模屋上（軽歩行）PA-３（ロ）

─

AQ-3WN（遮熱）

─

地下内壁

PB-1（無）PB-1（ハ）
（ニ）

AQ-B

─地下外壁

PB-1（ホ）

─

AQ-B

─

一般水槽─PB-1
（無）

─AQ-B

（イ）
：プルーフロンアクア トップコートフラット、プルーフロンアクア トップコート遮熱フラット（ロ）：プルーフロンアクア トップコート骨材入り、プルーフロンアクア トップコート遮熱骨材入り（ハ）：セメントモルタル（ニ）：薄塗り型ポリマーセメントモルタル（ホ）：保護緩衝材（無）：無し

2標準工法■下地とプライマーの適合性【Aタイプ】■プライマー○＝適用 △＝含水率5%以下の場合に適応 ×＝不適
右の表に従って下記のいずれかよりお選びください。

下地の種類◉プルーフロンアクア希釈プライマー（使用量 ： 0.2〜0.3㎏/㎡）
プルーフロンアクア混和液 ……………………………………………12㎏
プルーフロンアクアパウダー ……………………………………………8㎏
水 ………………………………………………………………………2〜4㎏◉プルーフロンアクアプライマー（使用量 ： 0.2㎏/㎡）
プルーフロンアクアプライマー…………………………………………15㎏

プルーフロンアクア
プライマー

プルーフロンアクア
希釈プライマーモルタル・コンクリート△○

セメントフィラー施工後

○

○

スレート

○

○

加硫ゴムシート防水×○

ウレタン塗膜防水 ※注○○■防水材（Aタイプ）

アスファルト系防水×○◉プルーフロンアクア（使用量は各工法仕様をご参照ください）
プルーフロンアクア混和液 ……………………………………………12㎏
プルーフロンアクアパウダー ……………………………………………8㎏
水 ……………………………………………………………………0.4〜1㎏

既存塗装面

○

○

●既存防水材トップコートがシルバー仕上げの場合、いずれの工法も施工できません。
※注：ウレタン塗膜防水が下地の場合、トップコートがかかっていることが条件となります。

PA-1仕様
工程

工法名

12345

AQ-1N工法

プライマー
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） プルーフロンアクア トップコート骨材入り
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.9㎏/㎡
0.9㎏/㎡
0.4㎏/㎡

AQ-1WN工法

プライマー
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） プルーフロンアクア トップコート骨材入り
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.9㎏/㎡
0.9㎏/㎡
0.3㎏/㎡

プルーフロンアクア トップコート骨材入り
0.4㎏/㎡

AQ-1WF工法

プライマー
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） プルーフロンアクア トップコートフラット
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.9㎏/㎡
0.9㎏/㎡
0.15㎏/㎡

プルーフロンアクア トップコートフラット
0.15㎏/㎡※トップコートはそれぞれ遮熱タイプを選択いただきますと「遮熱工法」となります。

●AQ-1N工法（防滑仕上げ）●AQ-1WN工法（防滑仕上げ）●AQ-1WF工法（平滑仕上げ）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-1仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-1仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-1仕様 適合）

4工程（防水層平均厚み：0.8㎜）

5工程（防水層平均厚み：0.8㎜）

5工程（防水層平均厚み：0.8㎜）
トップコート②

トップコート②

トップコート

トップコート①

トップコート①

防水層②

防水層②

防水層②

防水層①

防水層①防水層①

プライマー

プライマー

プライマー

素地

素地

素地

PA-2仕様
工程

工法名

123

4567

AQ-2N工法

プライマー
防水材（Aタイプ）
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡

補強布

防水材（Aタイプ）1.0㎏/㎡

防水材（Aタイプ）
1.1㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコート骨材入り
0.4㎏/㎡

AQ-2WN工法

プライマー
防水材（Aタイプ）
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡

補強布防水材（Aタイプ）
1.0㎏/㎡

防水材（Aタイプ）
1.1㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコート骨材入り
0.3㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコート骨材入り
0.4㎏/㎡

AQ-2WF工法

プライマー防水材（Aタイプ）
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡

補強布防水材（Aタイプ）
1.0㎏/㎡

防水材（Aタイプ）
1.1㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコートフラット
0.15㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコートフラット
0.15㎏/㎡※トップコートはそれぞれ遮熱タイプを選択いただきますと「遮熱工法」となります。

●AQ-2N工法（防滑仕上げ）●AQ-2WN工法（防滑仕上げ）●AQ-2WF工法（平滑仕上げ）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-2仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-2仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-2仕様 適合）

5工程（防水層平均厚み：1.1㎜）

6工程（防水層平均厚み：1.1㎜）

6工程（防水層平均厚み：1.1㎜）

素地

3トップコート②

トップコート②

トップコート

トップコート①

トップコート①

防水層③防水層③防水層③防水層②防水層②防水層②

補強布

補強布

補強布

防水層①防水層①防水層①プライマー

プライマー

プライマー

素地

素地

PA-3仕様
工程

工法名

12

3

4

5

6

78

AQ-3N工法

プルーフロンアクア
プライマー
防水材（Aタイプ）
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ）
補強布
トップコート骨材入り
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡
1.0㎏/㎡
1.1㎏/㎡
1.1㎏/㎡
0.4㎏/㎡

AQ-3WN工法

プルーフロンアクア
プルーフロンアクア
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ）
プライマー
防水材（Aタイプ）
トップコート骨材入り トップコート骨材入り
補強布
1.0㎏/㎡
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡
1.1㎏/㎡
1.1㎏/㎡
0.3㎏/㎡
0.4㎏/㎡

AQ-3WF工法

プルーフロンアクア
プライマー
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ）
防水材（Aタイプ）
補強布
トップコートフラット
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡
1.0㎏/㎡
1.1㎏/㎡
1.1㎏/㎡
0.15㎏/㎡

プルーフロンアクア
トップコートフラット
0.15㎏/㎡

AQ-3H工法

ポリエチレンシート
プライマー
防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ） 防水材（Aタイプ）
防水材（Aタイプ）
補強布（0.15 〜 0.2㎜厚）
0.2〜0.3㎏/㎡ 0.3㎏/㎡
1.0㎏/㎡
1.1㎏/㎡
1.1㎏/㎡

保護モルタルは別途工事となります。

※別途必要※トップコートはそれぞれ遮熱タイプを選択いただきますと「遮熱工法」となります。

※補強布の相互の重ね幅は50㎜以上としてください。

●AQ-3N工法（防滑仕上げ）●AQ-3WF工法（平滑仕上げ）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-3仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-3仕様 適合）

6工程（防水層平均厚み：1.6㎜）

7工程（防水層平均厚み：1.6㎜）

トップコート

トップコート②
トップコート①

防水層④

防水層④

防水層③

防水層③防水層②

防水層②

補強布

補強布

防水層①

防水層①

プライマー

プライマー

素地

素地

●AQ-3WN工法（防滑仕上げ）●AQ-3H工法（保護モルタル仕上げ）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-3仕様 適合）（ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PA-3仕様 適合）

7工程（防水層平均厚み：1.6㎜）

6工程（防水層平均厚み：1.6㎜）

トップコート②
トップコート①

ポリエチレンシート防水層④防水層④防水層③防水層③防水層②防水層②補強布補強布防水層①防水層①

プライマー

プライマー

素地
素地

【Bタイプ】■プライマー

左ページ上の表に従って下記のいずれかよりお選びください。

◉プルーフロンアクア希釈プライマー（使用量 ： 0.2〜0.3㎏/㎡）
プルーフロンアクア混和液 …………………………………………12㎏
プルーフロンアクアパウダー …………………………………………8㎏
水 ……………………………………………………………………2〜4㎏◉プルーフロンアクアプライマー（使用量 ： 0.2㎏/㎡）
プルーフロンアクアプライマー………………………………………15㎏■防水材（Bタイプ）

PB-1仕様工程工法名

AQ-B工法1234防水材
防水材
地下外壁への施工はプライマー（Bタイプ）（Bタイプ） 別途保護緩衝材が0.2〜0.3㎏/㎡1.3㎏/㎡ 1.3㎏/㎡ 必要となります。

※保護緩衝材とは「発泡ポリエチレン・発泡ポリスチレンなどの発泡プラスチック、コンクリートブロックなどのコンクリート2次製品、または厚手の繊維製品など」が該当します。

●AQ-B工法 （ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）PB-1仕様 適合）
3工程（防水層平均厚み：1.1㎜）◉プルーフロンアクア（使用量は右の工法仕様をご参照ください）
プルーフロンアクア混和液 …………………………………………12㎏
プルーフロンアクアパウダー ………………………………………16㎏
水…………………………………………………………………0.8〜2kg

保護緩衝材
防水層②
防水層①
プライマー

素地

※地下外壁への施工には別途、保護緩衝材が必要になります。

4■施工フロー1 素地調整3 プルーフロンアクアの施工

4 トップコートの施工

2 プライマーの施工

▲完成

製品構成
プライマー
防水材 材料補強布

仕上げ塗料

製品名

概要（主成分）荷姿

プルーフロンアクア プライマー

1液水性カチオンアクリル樹脂系

15㎏（石油缶）

プルーフロンアクア パウダー

セメント入り特殊無機骨材

8㎏

プルーフロンアクア 混和液

エチレン酢酸ビニル樹脂系

12㎏（石油缶）

プルーフロンアクア クロス

ガラス繊維補強ビニロン系不織布

1.04m×100m

プルーフロン ソフトクロス

ポリエステル繊維織布

1.02m×50m

プルーフロンアクア トップコート 骨材入り

1液水性特殊変性アクリル樹脂系（けい砂入り）

18㎏（石油缶）

プルーフロンアクア トップコート フラット1液水性特殊変性アクリル樹脂系

15㎏（石油缶）

プルーフロンアクア トップコート遮熱 骨材入り

1液水性特殊変性アクリル樹脂系（けい砂入り）

18㎏（石油缶）

プルーフロンアクア トップコート遮熱 フラット1液水性特殊変性アクリル樹脂系

15㎏（石油缶）▲プルーフロンアクア プライマー▲プルーフロンアクア パウダー

▲プルーフロンアクア 混和液▲プルーフロンアクア クロス▲プルーフロンアクアトップコート 骨材入り

▲プルーフロンアクア
トップコート フラット

▲プルーフロンアクア
トップコート遮熱 骨材入り

▲プルーフロンアクア
トップコート遮熱 フラット

標準色

▲グレー ★

プルーフロンアクア

トップコートは以下の色相をご用意しております。

▲グリーン▲シルバーグレー ★

●遮熱タイプは★が付いたグレー、シルバーグレーのみとなります（遮熱色と標準色では、色相が若干異なります）。
●本標準色は印刷のため、実際の仕上がりと多少の色違いが生じる場合があります。
ご了承ください。

5▲ブラウン▲オーカー

各部位の納まり
入隅

出隅

プルーフロンアクアAタイプ
補強布＋プルーフロンアクア
Aタイプ

プルーフロンアクアAタイプ
もしくはBタイプ

補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

素地

50〜100素地

屋根・ベランダ

Vカット後
プルーフロンアクア
Bタイプまたはシーリング材

床・壁打継ぎ

プルーフロンアクア
AタイプもしくはBタイプ

プルーフロンアクアAタイプ
プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクア
Aタイプ増し塗り

補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

素地補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクア
Bタイプ

素地

プルーフロンアクア
Aタイプ
補強増し塗りプルーフロンアクアBタイプ
またはシーリング材

素地

ジャンカ

プルーフロンアクア
AタイプもしくはBタイプ

プルーフロンアクアAタイプ

補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

素地

ひび割れ

ひび割れ

素地

プルーフロンアクアBタイプ
またはシーリング材

貫通パイプ回り

パイプ回り
プルーフロンアクアAタイプ
素地

補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクアAタイプ
補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

パイプ

プルーフロンアクアBタイプ
またはシーリング材

素地

横引きドレン回り

プルーフロンアクアBタイプまたはシーリング材

縦引きドレン回り

サッシ回り
プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクアAタイプ
補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

素地
素地

木コン

プルーフロンアクアBタイプ
またはシーリング材

内部

補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

外部

プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクアBタイプ
またはシーリング材

シーリング材プルーフロンアクアAタイプ

サッシ掃き出しプルーフロンアクアAタイプ
補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

プルーフロンアクアAタイプ
補強布＋プルーフロンアクアAタイプ

樹脂混入モルタル埋め
素地
素地

6

防水材

塗膜物性

（
「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針（案）・同解説」の品質試験に準じます）

Aタイプ

項目
引張強さ（N/㎟）
破断時の伸び率（％）

付着強さ（N/㎟）

プルーフロンアクア

規格値

プルーフロンアクア

0.6以上

2.4

1.0以上

1.8

100以上

173

30以上

114

標準

2.0以上

5.2

1.0以上

2.4

加熱処理後

1.5以上

3.7

────

アルカリ処理後

1.5以上

7.2

1.0以上

2.1

標準

0.5以上

1.3

0.7以上

1.2

湿潤下地

0.5以上

1.3

0.7以上

1.2

加熱処理後

0.5以上

1.7

────

アルカリ処理後

0.5以上

1.4

0.7以上

1.5

浸水処理後

0.5以上

1.0

0.7以上

0.9

0.5以下、かつ漏水がないこと

0.1（漏水を認めない）

0.5以下、かつ漏水がないこと

0.3（漏水を認めない）

透水性（ｇ）■防水工事施工の注意点

プルーフロンアクア

ゼロスパンテンション
伸び量（㎜）

Bタイプ

規格値■メンテナンスのお願い①素地のレイタンスや脆弱な部分は除去し、泥、ゴミなどを取り除いたのち、清掃や水洗を充分に行なってください。
②型枠剥離剤はディスクサンダーやワイヤーブラシなどを用いて完全に除去してください。
③下地勾配は適切（1/20〜1/50）にとり、水溜りができないようにしてください。
④気温が5℃以下、35℃以上、湿 度85％以上の場合、また降雨や降雪、降霜、結露が予測されるときは施工を避けてください。
⑤材料の調合は混和液に規定量の水を入れ、パウダーを徐々に入れてダマがなくなるまで充分に撹拌してください。
⑥施工は調合割合を守り、仕様に準じて行なってください。下
地の凹凸が激しい場合は、あらかじめ下地調整材で調整してから施工してください。一度の厚塗りは行なわないでください。

⑦施 工後24時間程 度（23℃）は降雨や降霜に当たらないよ
うに注意してください。また、充分に乾燥するまで歩行しないでください。
⑧室内で取り扱う場合や通気が悪い場所では換気装置で充分に換気してください。
⑨容器はつりあげないでください。止むを得ずつり上げるときには適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください（偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります）。
⑩防水工事の施工現場、足場内、資材置き場などは危険が伴うため、立ち入らないでください。
⑪プルーフロンアクアは塗布後硬化、乾燥するまで養生が必要です。硬化・乾燥前のプルーフロンアクア防水層やトップコートに水をこぼしたり、物を置かないでください。
⑫施工に使用した器具は施工後直ちに水洗いをしてください。

①防水 層に苔や草 などを生やさないようにしてください。
②側溝、ドレン周辺に土砂などが蓄積しないよう、定 期的に取り除いてください。
③防水層の端末や排水ドレン周
辺は半年毎に点検を実施し、異常があった場合は最寄りの営業所までご相談ください。
④防水層の仕上げ塗料は定 期的な塗り替えをお勧めします。
⑤防水層の点検や補修、仕上げ塗料 の再 塗装を行なう場合は専門業者にご依頼ください（有償）。

「プルーフロンアクア」の取り扱い上の注意事項（よく読んでご使用ください）●材料が皮膚に付着し、痛みや外観変化があるときは医師の診察を受けてください。
●蒸気やガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場の少ない乾燥した場所で保管してください。
●プライマー、混和液の保管は必ずフタをし、凍結を避け、直射日光や水分の当たらない室内で気温5℃から40℃で保管してください。
●取り扱い後は手洗い、うがいを充分に行なってください。
●目に入った場合は多量の水で洗い、できるかぎり早く医師の診察を受けてください。
●誤って飲み込んだ場合はできるだけ早く医師の診察を受けてください。

所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
●子供の手が届かないところに保管してください。
●中身を使いきってから廃棄してください。また、廃液、汚泥などは関係法規に基づき、自社で適切に処理するか、産業廃棄 物処理業者に委託して処理してください。
●環境対応製品は、環境に配慮した材料を用いていますが、ご採用いただいたすべての人の健康状態を保証するものではありません。
●詳細は警告ラベル、または安全データーシート（SDS）
をご参照ください。

定価200円（税抜き）
PAQC─0322C─ S ♯5［2022年3月作成］

改訂第5版●使用前や水希釈後は、充分に攪拌してからご使用ください。
●取り扱いには必ずゴム手袋などの保護具を身に付けてください。
●パウダーは吸湿性があります。雨や雪、霜など水分の当たらない湿気