HOME ／ 事業案内 ／ 節電・省エネシステム事業

電気料⾦のしくみ

電気料⾦の削減は、最⼤デマンド値の低減や使⽤電⼒量の低減で可能となります。
電圧の種別には、特別⾼圧と⾼圧、低圧の3種の区別があります。3種の区別の違いは下表の通りです。

特別⾼圧は、交流電圧が7,000Vを超えるものであり、⼤規模⼯場などの⼤型施設で利⽤されています。
⾼圧は、交流電圧が600Vを超えて7,000V以下のものであり、敷地内にキュービクルを設置し受電します。
契約電⼒が50kW以上なので、中⼩の企業や⼯場、商業施設で利⽤されています。
低圧は、交流電圧が600V以下のものであり、契約電⼒が50kW未満なので、⼀般家庭や⼩規模店舗で利⽤されています。
弊社の省エネ・節電システム「Ai-Glies」は、⾼圧契約以上のお客様に導⼊可能です。
例えば、⾼圧（契約電⼒が500kW未満）のお客様の電気料⾦は、下記のような式で表されます。
電気料⾦は、基本料⾦と1か⽉あたりの使⽤電⼒量でほぼ決まります。
基本料⾦は、当⽉を含む過去1年間の最⼤デマンド値が契約電⼒となり、その契約電⼒に料⾦単価と⼒率を掛けたものです。
最⼤デマンド値は、過去1年間の内で30分間の電⼒平均値（デマンド値）の最⼤値となります。

※詳細は、経済産業省 資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

Ai-Gliesとは空調に特化した節電・省エネシステム『Ai-Glies』は、オフィスビルの消費電⼒の中で多くを占める業務⽤エアコンなどの「空調機器」をピンポイントで制御することで、基本料⾦と使⽤量料⾦の削減を⾏うシステムです。
さらに、導⼊時の施⼯⾯においても従来の有線型に⽐べ、無線+ソーラー給電を採⽤しているため、施⼯費が抑えられ、低価格で導⼊できます。
また、IoTを駆使した細かい空調制御を⾃動で⾏うことで、室内空間を快適に保ち、従来のデマンド監視装置からの更新にも適しています。
使⽤電⼒量を削減することにより、発電時のCO₂削減につながりSDGsへの取り組みへと繋がります。
「Ai-Glies」は、⾼圧契約以上のお客様に導⼊可能です。

Ai-Gliesの導⼊効果

Ai-Gliesを導⼊すると、業務⽤エアコンの室外機を季節・気候に合わせた⾃動制御で使⽤量料⾦を削減し、最⼤デマンド値を抑えることで基本料⾦を削減できます。

室外機制御でのエアコンの省エネによる電気料⾦やCO₂の削減

季節・気候に合わせたキメ細かい⾃動制御より⼤きな削減効果が⾒込めるピークカット

室外機制御でのエアコンの省エネによる電気料⾦やCO₂の削減業務⽤エアコン等の室外機に制御器を設置し、気候に合わせて約3分間の送⾵運転を交えた省エネ運転を⾏いま

省エネに加え、外気温と湿度を測ることにより、季節・気候に合わせたキメ細かい制御を⾏います。

夏冬の最も使⽤電⼒の多い時間帯の電⼒削減を⾏うピークカット機能（デマンドコンす。
※⼀般的に停⽌ではなく約3分間の送⾵を交えると、室温を変化させづらいと⾔われています。
制御器はソーラー給電に対応しているた
め、配線が不要となり⼯事費の抑制が可能です。
安定した省エネ（電気料⾦やCO₂の削減）効果が期待できます。

クラウドでデータを管理（⾃動制御）することにより、お客様⾃⾝のPCから設定変更が可能です。
CO₂削減量や削減電気量、削減電気料⾦が把握できます。

トロール）で基本料⾦を⼤幅に削減することが可能となります。
空調機器の出⼒が短時間に集中しないよう電⼒量の⾃動制御を⾏います。
真夏で暑くなり過ぎたなど、お客様や弊社コールセンターにてクラウド上から空調系統ごとの制御調整も可能です。

節電制御で使⽤量料⾦を削減

デマンドコントロールで基本料⾦を削減

契約電⼒が⾼圧の場合、基本料⾦は1年の内、最も電⼒を使⽤したわずか30分間の需要電⼒で決まってしまいます！

デマンド＝30分間で決まる！
⾼圧契約の中で契約電⼒500kW未満のお客様は、当⽉を含む過去1年間の最⼤デマンドが契約電⼒となります。
最⼤デマンドの抑制が基本料⾦の低減につながります。
例）下記の場合、8⽉の連休明けの1⽇の10：00〜10：30に計測した最⼤デマンド値が1年間の基本料⾦となります。

Ai-Gliesを導⼊するとピークをカットし、使⽤電⼒量を平滑化することで基本料⾦を削減します。

クラウドで電気の⾒える化と故障検知
デマンドコントロールの状態は、専⽤クラウドサーバで管理され、ブラウザソフトで監視が可能です。
ブラウザ上で監視することにより、省エネ意識を共有できます。

Ai-Glies監視画⾯についてデマンド値、予測デマンド値、外気温から算出された不快指数が表⽰されます。
また、Ai-Gliesで制御した場合としなかった場合を⽐較したCO₂削減量、削減電気量が閲覧可能です。
分電盤内の系統別に電流センサを取り付け、系統別の電⼒も閲覧可能です。

デマンド⽬標に対する進捗状況監視

節電状況も⼀⽬で確認可能

デマンド推移や実績監視

ソーラー駆動無線ユニットで⼯事費を削減（特許7085069号）
機器間はLoRa無線を使⽤し、情報取集や制御を実施していますので、機器間の通信線の配線や⼯事を⼤幅に削減できます。
また、屋外に設置する機器はソーラーパネルを搭載しているので、電源供給が不要となります。
無線とソーラーボックスの採⽤により、⼯事費⽤の削減や⼯事期間の短納期を実現しています。

室外機の台数に合わせた最適なラインアップ
Ai-Glies seriesには、お客様の室外機の台数に合わせ３通りのモデルをラインアップしております。

シリーズ名

Ai-Glies PRO

Ai-Glies50

Ai-Glies mini

室外機制御 最⼤台数

300台

50台

16台

節電制御(不快指数連動制御)

〇

〇

〇

デマンド制御(ピークカット)

〇

〇

−

ON/OFF制御

ON/OFF制御

室外機制御項⽬

出⼒レベル制御
ON/OFF制御

クラウド表⽰

〇

〇

−

制御設定

遠隔遠隔

ローカル

電流測定

〇

〇

−

モデルケース

⼯場等の⼤規模施設

オフィスビル等の中⼩規模施設

店舗等の⼩規模施設

システム構成イメージ

Ai-Glies series 構成⽐較

シリーズ名

Ai-Glies PRO

Ai-Glies50

Ai-Glies mini

パルスセンサー

無線⼜は有線有線−

集中制御装置AG3AG50-3

AGTH3-MINI

無線制御ボックス〇〇〇

温湿度センサーAGTH3-S

AGTH3-S

AGTH3-MINI

クラウドサーバー

〇〇−

導⼊事例

病院・介護施設

オフィスビル

病院（⼊院病棟）や介護施設では24時間冷暖房機器が使⽤されているので⼤幅な節電効果が⾒込まれます。

オフィスビルでは⽇中冷暖房機器が使⽤されているので、基本料⾦の削減とフロアごとの系統別に節電が⾒込まれます。

⼯場・倉庫

学校

⼯場や倉庫では24時間冷暖房機器が使⽤されているので、エリアごとの系統別に節電が⾒込まれます。

各種学校では始業時⼀⻫に冷暖房機器が動き始めるので、ピークカット制御により基本料⾦の削減が⾒込まれます。

マンション（共有部）

店舗・娯楽施設

マンションでは共⽤部のエントランスや廊下で⽇中冷暖房機器が使⽤されているので、基本料⾦の削減や各階ごとの系統別に節電が⾒込まれます。

店舗や娯楽施設では、営業中に冷暖房機器が使⽤されているので、基本料⾦の削減とエリアごとの系統別に節電が⾒込まれます。

お⾒積り・お問い合わせはこちらまでメールでのお問い合わせ
受付時間：平⽇ 9:00 〜 17:00

事業案内

会社概要

建設事業

新着情報

病院業務請負採⽤情報

ビルメンテナンス

お問い合わせ〒730-0002 広島県広島市中区⽩島中町13-17

各種輸出事業個⼈情報保護⽅針

Tel 082-502-7522 / Fax 082-502-7533
広島県知事許可(般-3)第28248号

美容室経営

株式会社アイ・エム・エス

Copyright © 2021 株式会社アイ・エム・エス All rights reserved.