新規許可証

どのような場合に、この許可証を使用しますか？
火気使用作業を行う場合は、作業の理由や作業にかかる時間の長短に関わらず、この許可証が必要です。
火気使用作業には、以下のような作業が含まれますが、これらに限定されるものではありません：
̤̤ 溶接、はんだ付け̤̤ 裸火による作業
̤̤ トーチランプによる屋根工事
̤̤ トーチランプによる配管工事
̤̤ 研磨、切断
̤̤ 火花や熱が生じる可能性のあるすべての作業

誰がこの許可証を発行すべきですか？
組織内から適格な人物を選定し、火気使用作業の承認を行う許可証発行者に指名する必要があります。

許可証発行者として選定される人物は、少なくとも消防設備に関する知識を備え、火気使用作業や発火源のリスク、火気使用作業中の危険の軽減方法について理解している必要があります。

契約業者、臨時スタッフ、第三者（外部）の従業員を、許可証発行者として選ぶことはできません。
許可証に記載された予防措置の実施
すべての予防措置が講じられていることを許可証発行前に確認することは、許可証発行者の責任です。作業担当者は、署名済みの許可証に定められている合意済みのすべての予防措置を維持し、安全な火気使用作業条件を確保する責任を負います。
作業条件に変化が生じた、あるいは、予防措置が適切に維持されていないことを許可証発行者が確認した場合、作業を中止しなければなりません 。

なぜ、この許可証を使用するのですか？
火気使用作業は、発火から火災に発展する可能性のある、主要な火災原因のひとつです。こうした火災はスプリンクラーや消防署によって鎮火されたとしても、煙や水によって大きな損害が生じることがあります。

より大きな脅威となるのは、火災を消し止めることができず、火災が施設全域に広がり、その結果として施設が全焼してしまう場合です。

こうした火災による損害は、すべてではな
くともほとんどの場合において、安全な作業方法や火気使用作業の厳格な指針があり、それらを管理者や従業員が遵守していれば、防げたはずのものです。
許可証は、請負業者、従業員、および許可証発行者に対して、守るべき一連の事項や予防措置を明確に示し、本来起こり得ない火災の発生を防止するためのものです。
施設、建物、工場が、明日もきちんと稼働できるよう保証することは、今日の作業に携わっている全関係者の責任です。

有効な許可証火気使用作業前̤̤ 全関係者が火気監視員や定期モニタリング時間などの要件について承知していることを確認します。許可対象の作業が、定期モニタリング時間も含めてすべて業務時間終了前に完了するよう計画を立てます。
̤̤ 当該区域のスプリンクラーやガス系消火設備が使用不能でないことを確認します。
̤̤ 火気使用作業区域の直上に設置されている火災感知器が誤作動する危険がある場合は、その火災感知器を遮断してもかまいません。
̤̤ 専任の火気監視員に専用の消火器が準備されていることを確認します。
̤̤ 作業担当者が火気監視員を兼ねることはできません。
定期モニタリングの最低時間
当該区域内およびその上下階のリスク評価

収容物および設備が不燃である

火気使用作業中
̤̤ 常時、許可証が火気使用作業区域に掲示され、且つ有効な許可証ポケットに保管されていることを確認します。
̤̤ 火気使用作業中、休憩中、作業終了後60分間は、火気監視員が消火器ですぐに対応できる状態で、常時待機します。
̤̤ 許可証の有効期間中に作業条件や環境に変化があった場合、火気使用作業を停止するとともに、許可証発行者は、許可を終了し、必要に応じて許可証を再発行する必要があります。
̤̤ 許可証の有効期間は1営業日に限られます。その日の業務時間終了前にすべて完了し、許可を終了する必要があります。

当該区域の建材が不燃であ 当該区域の建材が可燃である
る

収容物または設備が可燃である

180 分

90 分

90 分

60 分

火気使用作業完了後
̤̤ 60分間の火気監視、および、定期モニタリング時間（下記参照）を完了します。
̤̤ 作業中、自動火災報知設備（火災感知器）を遮断していた場合は、その遮断を解除します。

許可の終了
以下の場合に、許可証は終了します：
̤̤ 作業後の火気監視および定期モニタリ
ング時間の両方が終了している。
̤̤ 許可証発行者が火気使用作業区域の点検を完了し、記入済み許可証の両方の部分を受領している。
̤̤ 許可証のすべての項目、日付、時間の記入が完了し、署名されている 。

定期モニタリングの頻度

当該区域における煙または火災の感知状況
火災感知器が稼働中

火災感知器がない、または停止／遮断中

corporatesolutions.swissre.com

作業区域が火気使用作業のために設計された専用の区域である場合は、許可証は必要ありません。その部屋は、以下の基準を満たしている必要があります：
̤̤ 断熱材を含め、収容物や構造物が完全に不燃である
̤̤ 床面まで届く溶接防護シートや不燃性の頑丈な隔壁によって、その部屋と他の区域とが隔離されている
̤̤ 引火性・可燃性液体は、認可された専用の金属性キャビネットに保管されている
̤̤ 計画的かつ定期的な整理整頓および点検を実施し、基準が遵守されていることを継続的に確認している最低モニタリング頻度
当該区域を最低30分ごとに巡回

当該地域を最低15分ごとに巡回© 2019 Swiss Re. All rights reserved.
02/19

本許可証は、火災の危険性が低いあるいは中程度の施設での利用を意図したものであり、より火災の危険性が高い環境には適しません。

本文書に含まれるガイダンスは、適切かつ合理的で、財物損害や事業中断のリスク軽減に役立つであろうと、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは考えています。た
とえ本文書のアドバイスに従ったとしても、すべての損害が回避される、あるいは、すべての合理的な予防措置が講じられたことになると、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズが保証するものではありません。一定の適切かつ合理的な手法についてスイス・リー・コーポレート・ソリューションズの意見を共有することによって、損害予防措置の評価および実施に関わる被保険者自身の義務および責任が軽減されるものではありません。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、損害防止に関わる一切の責任を負うことはありません。
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数のリスクを対象とした保険プログラム、お客様のニーズに合わせ高度にカスタマイズしたソリューションなど、取り扱い商品は多岐にわたります。スイス・リー・グループの強固な財務力を基盤とするスイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、世界50以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供しています。詳細は、ウェブサイト（www.swissre.com/corporatesolutions）またはTwitter（@SwissRe_CS）をご覧下さい。
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「SRI」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。
「スイス損害保険会社」は、SRI日本支店のブランドネーム（通称社名）です（2017年9月より）。

火気使用作業許可証キット
リスク・エンジニアリング・サービス

Telephone +41 43 285 2121
Fax +41 43 285 2999
corporatesolutions.swissre.com
Swiss Re Corporate Solutions Ltd.
Mythenquai 50/60
P.O. Box8022 Zurich
Switzerlandリスク・エンジニアリング・サービス

火気使用作業許可証キット

ろう付け、切断、研磨、はんだ付け、トーチランプによる屋根工事、溶接など、裸火を使用する、または、熱・火花が生じる作業を行う場合は、火気使用作業許可証が必要です。
新規許可証
使用していない許可証はすべて、下のポケットに保管します。
使用済み許可証の保管
使用済みの許可証はすべて、監査や点検ができるよう、所定の場所に保管してください。許可証の2枚とも必ず保管してください。

許可証の再注文
許可証は、スイス損害保険会社のリスクエ
ンジニア、アンダーライター、または保険ブローカーを通じて再注文できます。

許可証が緊急に必要な場合
スイス損害保険会社のリスクエンジニアまたはアンダーライターを通じ、当社のデジタルコピーから、許可証のコピーを印刷します。

デジタル許可証の印刷方法
許可証のページ全体を標準的な用紙に印刷します。印刷した許可証を、示されている線に沿って、ふたつ折りにし、ふたつに切り離します。

デジタル許可証にはカーボンコピー機能がないため、すべての記載事項を許可証の両方に確実に転記するようにしてください。

有効な許可証：許可証が下部に収められている場合、火気使用作業を実施しているため、すべての予防措置が講じられていなければなりません。また、消防設備が稼働中であり、火気監視員が監視を実施し、使用可能な消火器が用意されていなければなりません。
許可証の発行
火気使用作業の許可証発行者のみが許可証を発行することができます。以下の手順に従ってください：̤̤ 新規許可証を用意し、全項目を記入します。
̤̤ 許可証を有効にするすべての予防措置を現場で確認します。
̤̤ 許可証を切り離し、許可証の1枚目を下のポケットに入れます。
̤̤ 火気使用作業区域に、許可証の2枚目を掲示します。

火気監視と定期モニタリング
火気監視は、火気使用作業中、休憩中、作業後のすべてで必要です。その後、定期モニタリング時間を設け、再着火やくすぶりの可能性がないかチェックする必要があります。
火気監視時間は、最低60分間とします。
適切な定期モニタリング時間を決定するためには、リスク評価が必要です。下表をご参照ください。

火気使用作業区域
火気使用作業場所から半径10mの範囲は、非常に重要な区域です。作業開始前に、すべての可燃物、引火性液体、爆発性雰囲気を確実に取り除くことが重要です。

使用環境に対する考慮
許可証を屋外または湿度の高い環境で使用する場合、許可証をプラスチックのカバーまたはホルダーに封入し、作業区域に掲示します。