Nipron Wave
Vol.71 2023 Spring

こ こ が見どころ
1 再エネ製品特集

カーボンニュートラルにも貢献、再エネ直流給電エッジデータセンターをご紹介！
再エネ100％でEV充電が可能なソーラーカーポートEV充電ステーション。

2 新製品、注目製品特集需要が高まる大容量ATX電源や、高信頼・高効率の単出力電源を一挙にご紹介。

デジタル社会の発展とカーボンニュートラル実現に貢献する

直流給電のメリット

再エネ直流給電エッジデータセンターます。それに伴い、電力消費量も急速に増加しており、日本国内のデータセンターの消費電力

12,000は、2018年時点では14TWh、2030年には90TWh(予測)、2050年には12,000TWh(予測)と消費電力（TWｈ）

たな火力発電所の建設も難しい状況です。安定的な電力供給体制の構築を急がなければ、生活や産業が成り立たなくなる恐れがあります。ニプロンは、このカーボンニュートラルへの取り組みとデータセンターの開発という命題に対し、複合的な観点からソリューションを提供させ

AC

約6倍

90

12,000

2018年

2030年

2050年

再生可能エネルギーの導入

直流給電の導入

・CO₂の削減

・電力変換ロスの削減

・エネルギーの地産地消を実現

・信頼性の向上DC

蓄電池

降圧DC-DC

PVマキシマイザー

GP1UT

大

AC

DC

損失

蓄電池

大

AC

DC

交流

損失

大

電力系統 / 発電機

損失

小

太陽電池

コンテナ型エッジDC

直流

DC

GP1UT
（整流器）

DC

サーバーラック

直流UPS

サーバー
損失

小

DC

PV マキシマイザー

DC

損失

小

DC

DC

DC

マザーボードNeo eXpander

②

蓄電池

太陽電池

その他負荷

再エネの活用は直流給電が高効率・高信頼

再エネ直流給電エッジデータセンター構成

太陽光発電
カーポート屋根上

昇圧DC-DC①① コンテナ型エッジデータセンターやカーポート付き駐車場に太陽光発電を設置。
② 機器は出来るだけ直流化し、太陽光発電から非連系で直流給電。
③ 蓄電システムにより系統瞬停や停電の際も、機器へ安定した電力を供給。
停電時も太陽光発電を利用し、蓄電量の減少を低減することで、長期停電にも対応できるレジリエンス性の高いデータセンターを実現。

新型PVマキシマイザー

データセンターのカーボンニュートラル実現に貢献します1

マザーボード損失

再エネ直流給電エッジデータセンター

EV充電器
整流器

DC

AC

損失が多く、
システムも複雑になりがち…

太陽光発電
隣接敷地内

③
昇圧DC-DC

大

AC

その他負荷

OCPサーバー(DC12V,DC48V)
DC12Vサーバー

Neo eXpander

大

DC

サーバー

損失

AC

PCS

太陽電池

AC

太陽光発電
コンテナ屋根上充放電コンバータ損失

大再エネ直流給電エッジデータセンターに最適な直流グリッド型再エネ蓄電システム

①

DC

損失

※（出典）国立研究開発法人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター
情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響（Vol.1～Vol.3）
現在の最新機器を用いたと仮定し、将来の技術進歩は織り込まない場合の推定消費電力て頂きます。

サーバーラック

大

約857倍
14

直流

損失

電力系統 / 発電機
100
80
60
40
20
0

交流

交流UPS

■ 日本国内のデータセンター消費電力 ※

メタバース、DX、自動運転技術等の進展により、データセンター市場は急速な拡大を続けていされています。一方で、国内の電力需要はひっ迫しており、カーボンニュートラル達成のため、新一般的な交流給電エッジデータセンター

http://www.nipron.co.jp

ニプロンから新たな再エネ活用法をご提案！

http://www.nipron.co.jp
2

直 流 制 御 技 術で脱 炭 素 社 会の実 現に貢 献する
ソーラーカーポートEV充電ステーション
太陽光発電の直流電力を直流のまま定置型蓄電池に充電し、システム間の電力融通が可能

EV充電時に太陽光発電と、蓄電池からの放電電力で充電することにより、複数の建物でPV Oasisを導入している場合、余剰電力を他のシステムに融通することが可能で、効率的な運用が可能です。

高効率な１００％再エネEV充電を実現します。

自家消費システム

EVソーラーカーポート

再エネ100％でEV充電

直流給電

直流リンクで余剰電力を融通可能

非常停止

非常停止

非常停止

非常停止

BCP対策

再エネ自家消費

非常停止

非常停止

キュービクル無しで急速充電/複数のEVを同時に充電

一般的なEV充電ステーション

合計50kW以上のEV充電(急速充電や多数同時充電)の場合も、太陽光発電や蓄電池からの電力アシストにより、交流をベースにしたシステムのため、直流⇔交流の変換回数が多く、変換による損失が多くなります。

低圧受電(受電容量50kW未満)で対応できます。低圧受電は、
キュービクルの設置や電気主任技術者との契約が不要で、容易に導入・維持できます。

また、停電が発生した場合にはPCSが停止するためEVの充電ができません。

受変電設備

損失

大

50kWを超える充電が可能

電力アシスト

EV

EV

商用AC

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

太陽電池

非常停止

操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

電力アシスト
再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

損失

非常停止

大

EV急速充電器

蓄電池

電気自動車

操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに

商用AC

PCS
損失

大

商用ACがベースとなっており、電気が混じり合っているため

EV
EV

20ｋW

EV

変電設備

使用時に再エネ由来なのか分かりません。

非常時にも太陽光発電で電力利用

PCS

蓄電池

一時的な影響を与える場合があります。

整流器

受電容量を50kW未満に抑えキュービクル不要

20ｋW

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

太陽電池

20ｋW

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。

災害時の広域停電(ブラックアウト)においても、太陽光発電や蓄電池から電気が使える避難所になります。常時は再エネ発電/EV充電拠点、
被災時は避難拠点として、国や自治体の要請にも応えることが可能です。

直流グリッド型EV充電ステーション
直流をベースにしたシステムのため、太陽光発電、蓄電池を直流のまま接続でき、直流⇔交流の変換回数が少なく高効率なシステムとなります。

停電・晴天

また、停電した場合でも太陽光発電・蓄電池からEVの充電が可能です。
損失

小

停電・夜間

停電時にも、太陽光や蓄電池からの電力でEV充電や、夜間に停電しても、蓄電池からEV充電、

特定の負荷へ電力給電ができます。

非常用設備へ電力供給します。

損失

小再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

EV

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。

太陽電池＆
PVマキシマイザー操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

EV急速充電器

損失

電気自動車

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

非常停止

EV

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

太陽電池

PVマキシマイザー

蓄電池

Neo eXpander

20kW充電器

電気自動車

EV

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

太陽電池

PVマキシマイザー

蓄電池

Neo eXpander

20kW充電器

電気自動車

小太陽光発電がベースとなっているため

蓄電池＆Neo eXpanderなどの理由で太陽光発電・蓄電池の電力が不足した場合は商用ACから電

商用AC

整流器

停電
商用AC

力を供給することも可能です。

再エネを無駄にしない、高効率・直流入力EV充電器
3

再エネ100％によるEV充電が可能で、停電が発生した場合でも使用できます。
また、
悪天候が続く

http://www.nipron.co.jp

整流器

自立インバータ

AC出力（BCP用負荷など）

停電
商用AC

非常時の避難拠点としても活用が可能です

自立インバータ

AC出力（BCP用負荷など）

整流器

http://www.nipron.co.jp
4需要が高まる大容量ATX電源
現在、GPUサーバーやディープラーニング、動画編集、
マシンビジョン、
メタバースなど、高性能なCPUやGPUが必要な用途が増えています。
そのため、大容量の電源が求められるようになりました。加えて、常に安定した電力を供給できることも重要です。
ニプロンのATX電源は徹底的な評価試験を行い、定格出力で24時間365日の過酷な長期運用に耐える高信頼性を実現しています。

パフォーマンス＆耐久性を兼ね備えた
大容量ATX電源

80PLUS SILVER取得
ピーク1000W
大容量ATX電源
HPCSA-1000P-E2S
ピーク：1000W 連続：822W
出力仕様

特長

HPCSA-1500P-E2S
ピーク：1500W 連続：1200W

80PLUS SILVER取得
温度可変速ファン採用、静音化を実現
全出力最小負荷電流0A仕様

信頼性と高効率を両立

低ノイズ&低漏洩電流を実現
雑音端子電圧VCCI Class B 漏洩電流0.22mA以下（AC100V時）

出力仕様

高負荷に最適化された設計となっており、常に高負荷で稼働するGPUサー

CPU/GPU用3chの+12V出力に対応

連続最大容量を超える1500Wのピーク出力が可能です。

12V

MAIN/HD
出力電圧
連続最大
電流/電力

MAIN/HD

+3.3V

+5V

+12V1 +12V2 +12V3 +12V4

-12V

25A

25A

18A

0.4A

3A

4.8W

15W

18A

合計 207.5W

18A

18A

合計 792W+5VSB

合計 822W

ピーク
電流/電力(5秒以内)

30A

最小電流
サイズ

0A

30A

25A

合計 249W

25A

25A

25A

合計 1000W

0.6A

4A

7.2W

20W

0A

0A

合計 1000W
0A

0A

0A

0A

0A

150W×85H×190D (mm)バー等に対し、高い信頼性を確保しつつ、高効率なシステム運用が可能です。
MAIN/HD

効率グラフ ※実測の一例

94％

100

効率[％]

95

92％

90

12V

MAIN/HD

出力電圧 +3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 +12V5 +12V6 +12V7 -12V +5VSB
25A 25A 24A
連続最大
合計 207.5W
電流/電力

24A

30A 30A 32A
ピーク
電流/電力 合計 207.5W(5秒以内)

32A

最小電流

0A

サイズ

85

0A

0A

24A

24A

24A

24A

24A

1A

3A
15W

合計 1200W
合計 1200W
32A

32A

32A

32A

32A

1.2A

合計1500W

4A
20W

合計 1500W
0A

0A

0A

0A

0A

0A

0A

0A

150W×85H×200D (mm)AC230V入力時
AC115V入力時
50(600W)

60

70

80

負荷率[％]

90

100(1200W)

CPU/GPU用6chの+12V出力に対応

高品質・高信頼のものづくり

HPCSA-700Pシリーズ
ピーク：700W 連続：600W

独自の熱解析シミュレーションを活用した部品の最適なレイアウト設計を行い、高品質・高信頼を実現しています。
また、生産は安心・安全の国内で行っています。

12VHPWRケーブル

特長

12VHPWRケーブルは12+4Pinのコネクタをもち、PCI Express 5.0規格に対応した拡張カードに、最大600Wの電力を供給可能な新しい補助電源ケーブルです。

出力仕様

高効率回路により発熱量を低減

現在ニプロンでは、HPCSA-1500P等に接続可能な12VHPWRケーブルを準備中です。

温度可変速ファン採用、静音化を実現■コネクタピンアサイン

全出力最小負荷電流0A仕様

出力（信号）名ピン信号1+12V3/V4+12V3/V42+12V3/V43+12V3/V4
4+12V3/V4
5+12V3/V4
6
S1 CARD_PWR_STABLECARD_CBL_PRES#
S2

ピン信号
7
8
9
10
11
12
S3
S4

出力（信号）名
COM
COM
COM
COM
COM
COM
SENSE0SENSE1

低ノイズ&低漏洩電流を実現
雑音端子電圧VCCI Class B 漏洩電流0.1mA以下（AC100V時）

Pin12

CPU/GPU用3chの+12V出力に対応
Pin1
Pin2

S1

S4

大容量ATX電源もおまかせください！
5

高信頼性を追求した
ピーク700W
大容量ATX電源

12V

MAIN/HD
出力電圧
連続最大
電流/電力

MAIN/HD

+3.3V

+5V

+12V1

+12V2

+12V3

-12V

16A

16A

18A

18A

18A

1A

合計 90W

+5VSB
2A
10W

合計 600W
合計 600W

ピーク
電流/電力(5秒以内)

20A

最小電流

0A

サイズ

20A

25A

合計 120W

25A

25A

1A

3A
15W

合計 700W
合計 700W

0A

0A

0A

0A

0A

0A

150W×85H×150D (mm)※イメージ

http://www.nipron.co.jp

24時間365日連続運転を可能にする高信頼性を実現

http://www.nipron.co.jp
6ノンストップATX電源ピックアップ

リチウムイオンバッテリを+24V/+48V出力付きモデルもラインアップ

内蔵し、停電バックアップ

HNSP9-520Pシリーズ
ピーク：520W 連続：400W

できるATX電源

適合バッテリパック

HNSP5-350Pシリーズ
ピーク：346W 連続：245.4W
バックアップ例(実測の一例)

バッテリの設置スペース不要で省スペース

停電発生時に長時間のバックアップが可能

電源内にバッテリパックを内蔵する構造となっており、外付けバッテリやUPS等の設

通常はACから電力が供給されますが、ACの入力電圧低下や停電発生時に、置スペースが不要で、省スペース化を実現。

内蔵バッテリ給電に無瞬断で切り替わることで、安全なバックアップが可能です。

リチウムイオン
バッテリを内蔵

放電時間 (実測の一例)
BATT LOW 信号が出力されるまでの時間

1000

外形サイズ(W×H×D)：150×86×140mm

小型 SFX電源

HPCSF-400P-X2B
ピーク：400W 連続：310W
適合バッテリパック
外形サイズ(W×H×D)：125×63.5×125mm

バックアップ例(実測の一例)

時間[分]

100

10

小型1Uサイズ Flex ATX電源
国内メーカー製バッテリ採用
バッテリ容量：2500mAh

1

0

50

100

150

電力[W]

200

250

適合バッテリパック

製品仕様
MAIN/HD
出力電圧
連続最大
電流/電力

12V

+3.3V

+5V

12A

12A

合計 66.4W

MAIN/HD

+12V1

-12V

+5VSB

20A

0.5A

1A

240W

6W

合計 240.4W

シャットダウン制御用の信号はRS232Cに対応
USBタイプもラインアップ予定
バッテリ交換時にネジが内部に入り込まない安全設計
全出力最小負荷電流0A仕様
温度可変速ファン採用、静音化を実現
産業用に適した、両面スルーホール基板使用

ピーク
電流/電力
(5秒以内)
バックアップ
運転時
電流/電力
最小電流
外形サイズ

22A

22A

合計 113W

28A

0.5A

336W

6W

合計 336W

2A
10W

合計 346W
12A

12A

合計 66.4W

16A

0.5A

192W

6W

合計 200W

2A
10W

合計 205W
0A

0A

0A

0A

外形サイズ(W×H×D)：81.5×41×150mm

バックアップ例(実測の一例)

5W

合計 245.4W

その他特長

HPCFX-350P-X2B
ピーク：346W 連続：245W

0A

150W×85H×140D (mm)ノンストップ電源のメリット 外付けUPS不要で省スペース
独自の充放電技術により、対応電源にバッテリパックを接続するだけで無瞬断での停電バックアップを実現します。
また、新製品の『HNSP5-350Pシリーズ』
はATX電源内部にバッテリを内蔵、別途バッテリパックを接続することなく、無瞬断での停電
バックアップを実現します。
バッテリパックを筐体内に設置することで、5インチベイに空きのないPCや、
既存のATX電源からの置き換えに最適です。

筐体内にバッテリを設置でき

省スペース

電源内蔵のバッテリからバックアップ運転が可能
7

http://www.nipron.co.jp

電源内にバッテリを内蔵しているため更に省スペース
5インチベイ不要

ノンストップ電源を使えば外付けUPSが不要です！

別途スペースが必要
http://www.nipron.co.jp8高信頼・高効率・ピーク対応 単出力電源
基板型単出力電源

効率グラフ（mFZP-075-24、実測の一例）
95



効率 ％[ ]

医療規格適合基板型単出力電源
連続：75W（5V/50W） ピーク：150W（5V/75W）
出力電圧：5V, 12V, 15V, 24V

90

88.3％

85

86.9％

80

低負荷時でも高効率
AC200V
AC100V75

入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：55×28×133mm

70

医療規格IEC60601-1 Ed.3.1(MOPP、MOOP)適合
安全規格：

IEC/EN60601-1(3.1版,MOPP,MOOP)、IEC/EN62368-1(2nd)(CEマーキング)、
UL ANSI/AAMI ES60601-1(Ed.3.1)、UL/cUL62368-1(Ed.2)、CCC:GB4943.1 適合

88.8％

0

30

50
出力電力
［Ｗ］

70

瞬停バックアップに対応
コンデンサユニットの接続で出力保持時間の延長による瞬停バックアップを実現。

ユニット型単出力電源・DIN レール対応電源

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア
外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。

組み込み機器の信頼性向上に貢献します。

その他特長■ 低漏洩電流を実現 AC100V時0.13mA typ、AC200V時0.25mA typ（mFZP-075-24、実測の一例）■ 連続出力の2倍のピークに対応
mFZP-075-12
測定条件
入力：AC100V
出力 : 定格負荷（実測の一例）※1ボリューム調節にて、
36V出力は30V出力電源としても使用が可能 ※2 3相AC180～240V入力時






効率グラフ（FZP-040-12、実測の一例）
100
95

92.7％ 92.5％91.7％

入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：50×26×87.5mm

90.2％ 90.3％ 90.0％

安全規格：

UL62368-1, CSA C22.2 NO.62368-1適合、UKCA ・ CEマーキング(IEC62368-1)対応

0

5

10

15

外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。

20

25

出力電力
［Ｗ］

30

35

40

瞬停対策が可能（FZP-040-**-JBHのみ）

連続：220W

Level

Frequency［MHz］

延長が可能です。

出力電圧：24V(5VSB)
入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：75×36×160mm

医療規格IEC60601-1 Ed.3.1(MOPP)適合

コンデンサユニット
FZP-040-**-JBH
CB03B-EC400/801F

0

100

200
300
400
出力電力
［Ｗ］

500

外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。

（5V/1.5A）に対応に貢献します。スタンバイ出力

その他特長■ 低漏洩電流を実現 AC100V時0.057mA typ、AC200V時0.118mA typ（mUZP-220/520P-24S05、実測の一例）■ 連続出力の1.5倍のピークに対応■ 出力電圧可変ボリューム付（FZP-040-**-JBHのみ）■ 周囲温度-10～70℃の広い動作範囲を実現

970

スタンバイ出力付き

医療規格IEC60601-1 Ed.3.1(MOPP)適合

その他特長

小型・高効率・ピーク対応の単出力電源

AC200V
AC100V

ピーク：520W

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

時間の延長による瞬停バックアップを実現。
また、コンデンサユニットを並列

FZP-040-24
測定条件
入力：AC100V
出力 : 定格負荷（実測の一例）

91％

スタンバイ出力用の別電源を用意する必要がなく、装置の小型化・低コスト化

コンデンサユニットの接続で出力保持接続することで出力保持時間の更なる

100

80

安全規格：

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

効率グラフ（実測の一例）

93％

医療規格適合基板型単出力電源
AC230V
AC100V80
75■ シャーシ付き、シャーシ・カバー付きタイプもラインアップ

90

85

連続：40W（5V/30W） ピーク：60W（5V/40W）
出力電圧：5V, 12V, 15V, 24V■ 出力電圧可変ボリューム付

効率 ％[ ]

効率 ％[ ]90

一定時間(5秒)連続出力の2倍の電力を出力できます。
(5Vタイプを除く)

http://www.nipron.co.jp

測定条件
入力：AC100V
出力 : 定格負荷（実測の一例）■ 連続出力の2.3倍の高ピークに対応
一定時間(5秒)連続出力の2.3倍の電力を出力できます。

■ 出力電圧可変ボリューム付■ シャーシ付き、シャーシ・カバー付きタイプもラインアップ

医療機器にオススメな電源も取り揃えています

http://www.nipron.co.jp
10





効率グラフ（UZP-400-A24、実測の一例）
100

94.0％

90

UL(cUL)62368-1取得、CEマーキング、UKCAマーキング対応

AC230V
AC100V

200
300
出力電力[W]

400

70

安全規格：

UL(cUL)62368-1取得、CEマーキング、UKCAマーキング対応

端子台タイプを新たにラインアップ

使用するシーンに合わせて入出力端子はナイロンコネクタタイプと新たにハーモニカ端子台タ
イプをラインアップ。※UZP-400-A24-TBH

瞬停・停電バックアップ対応
停・停電バックアップが可能です。
瞬停対策用コンデンサユニット
・CB03A-EC400/801F

瞬停・停電対策用ニッケル水素バッテリパック
・BS28A-H350/2.5L

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィルターを設置

定格出力の2倍の電力を出力できます。

■ 低漏洩電流を実現 AC100V時0.05mA typ、AC200V時0.11mA typ（UZP-400-A24、実測の一例）■ 出力電圧可変ボリューム付

1200W

ピーク

連続 400W

3

最大 倍

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

500

600

2

最大 倍

シーンに合わせた入出力端子■ +12Ｖのスタンバイ出力付■ 停電検出信号、リモートON/OFF機能付■ コンデンサユニットの接続で瞬停対策が可能

使用するシーンに合わせて入出力端子はハーモニカ端子台タイプ
（横/縦）
、
分割可能

■ アレスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減
コモンモード：実力±8ｋV

なナイロンコネクタ（横/縦）タイプをラインアップ。

■ FAN用出力対応（オプション：UZP-600-A**-**F）■ シャーシ付き、シャーシ・カバー付きタイプもラインアップ■ カバー付き・カバー＋前パネル付きタイプもラインアップ
コネクタタイプ(横型)

効率グラフ（UZP-400/1200P-A24、実測の一例）
100

93.9％
93.5％

コネクタタイプ(縦型)

端子台タイプ(横型)端子台タイプ(縦型)

効率グラフ（UDP-240、実測の一例）
100

94％
90

80
AC240V
AC200V

70
60
0

UDP-120-A24

120W 出力電圧：24V
ピーク：200W/300W(AC100V/200V)
連続：

UDP-180-A24

UDP-240-A24

連続：

連続：

180W 出力電圧：24V
ピーク：200W/300W(AC100V/200V)

240W出力電圧：24V
400W

100

200
300
出力電力[W]400

80

AC230V
AC115V

ピーク：

安全規格：

70

UDP-120/180：UL(cUL)62368-1、UL508準拠設計
UDP-240：UL(cUL)62368-1、UL508取得、CEマーキング 対応

0

50

100
150
出力電力
［Ｗ］

200

250

その他特長
（UZP-400/1200P-A24、実測の一例）■ 小型大容量化を実現

当社従来品OZP-350シリーズと比較し、連続容量は50Wアップし、体積比は約30％の小型化を実現■ 出力電圧可変ボリューム付■ リモートON/OFF機能付■ シャーシ付き、シャーシ・カバー付きタイプもラインアップ

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィルターを設置

高ピーク出力電源もニプロンの強みです92％

入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：UDP-120/180: 35×124×117.5mm
UDP-240: 41×124×117.5mm

瞬停バックアップ対応（コンデンサユニット）■ 外部ノイズフィルター無しで雑音端子電圧VCCI Class Bクリア

UDPシリーズに本ユニットを接続することで出力■ -20～70℃まで、広い動作温度範囲を実現（要ディレーティング）

保持時間を延長し、瞬停などの入力異常対策■ -40℃環境で起動が可能が可能。
（対応機種：UDP-***-A24-*B*）
DS01A-EC400/172F-B

瞬停・停電バックアップ対応（バックアップユニット）
UDPシリーズに本ユニットを接続することで無瞬DS02A-L24/2.5L-B

http://www.nipron.co.jp■ 基板コーティング標準対応■ 出力電圧可変ボリューム付■ アレスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減、
コモンモード：実力±8ｋV■ 寿命通知機能対応タイプもラインアップ
電解コンデンサの劣化をH/L信号とLEDで通知します。

断での停電バックアップを実現。
（対応機種：24Vタイプの全UDPシリーズ）する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。

11

400

■ 寿命通知機能対応 （オプション：UZP-600-A**-**X）■ 低漏洩電流を実現 AC230V時0.12mA typ、AC240V時0.14mA typ

高ピーク対応モデルとなっており、連続定格出力の3倍のピーク出力(10秒以内)が可能です。

300■ 5×9インチの小型化を実現

その他特長
高ピーク出力に対応

200

効率 ％[ ]

UL(cUL)62368-1取得、CEマーキング、UKCAマーキング対応

100■ リモートON/OFF機能付

効率 ％[ ]

安全規格：

1200W

ピーク

連続 600W

その他特長

90

入力電圧：AC170-260V(DC240-400V入力可能) 外形サイズ(W×H×D)：84×45×180mm

高ピーク対応UZP-600シリーズは一定時間(5秒)、連続する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。



連続：400W
ピーク：1200W
出力電圧：24V, 30V, 36V, 48V

0

その他特長

■ ピーク出力に対応 連続定格出力の1.5倍のピーク出力(10秒以内)が可能

コンデンサユニット・バッテリパックを接続することで、出力保持時間の延長による瞬AC230V
AC100V

出力電力［Ｗ］

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

NEW

93％

80

連続：600W
ピーク：1200W
出力電圧：24V, 30V, 36V, 48V
入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：127×44×228.6mm

100

95％

90

80

60
0

安全規格：



91.9％70

入力電圧：AC85-264V 外形サイズ(W×H×D)：84×45×180mm

100

効率 ％[ ]

効率 ％[ ]

連続：400W（12V/320W） ピーク：600W（12V/500W）
出力電圧：12V, 24V, 36V, 48V

効率グラフ（UZP-600-A24、実測の一例）

ハーモニカ端子タイプをラインアップ■ 入出力端子はヨーロピアン端子タイプ、様々な電源製品をご提案いたします

http://www.nipron.co.jp
12

サプライヤー表彰を受彰

展示会出展のご案内
電源システム展に出展いたします。

アンリツ株式会社様より感謝状と記念品を受贈しました。

電源システム展

TECHNO-FRONTIER 2023

第38回

7月26日～28日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、「第38回 電源システム展」に出展いたします。本展示会はパワーエレクトロニク
ス、
パワーコンディショナー等による電力変換や、UPS、キャパシタ等による電力安定供給に関する最新技術が一堂に集まる、国内唯一の専門技術展です。

会期：２０２３年７月２６日（水）～２８日（金）ニプロンブースでは、標準ラインアップの電源を多数展示いたします。好評頂いている実機デモは、
リチウムイオン電池内蔵ATX電源「HNSP5-350P」
を搭載したPCの停電対策デモ、DINレール対応のコンデンサユニット「DS01A」の瞬停対策デモ、
リチウムイオン電池内蔵バッテリパック「DS02A」の停電対策デモ等の展示を予定しております。更に脱炭素化社会に向けた再エネ向け製品の展示、ソリューションのご提案も行いますので、ご来場頂いた際にはぜひニプロンのブースまでお越し下さい。

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

ニプロンはアンリツ株式会社様よりアンリツグループの事業発展への貢献を称えられ、サプライヤー表彰を受彰しました。弊社社長の二見が出席し、アンリツ株式会社様より感謝状と記念品を受贈しました。
アン
リツ株式会社様は、「はかる」技術をコアコンピタンスとして情報通信分野や食品・医薬品分野を中心に、安全・安心で豊かな社会の発展に貢献する製品・サービスを提供されています。
ニプロンはこれまで長年にわたりアンリツ株式会社様との取引を重ね、品質・納期・サービスの向上に尽力し、直近では部品の入手困難が叫ばれた際にも、影響を最小限に留めるべく、取り組んでまいりました。
今回の表彰は、上記のような取り組みが高く評価されたものと受け止め、大変光栄に思っております。
これからもニプロンはお客様のニーズに応え、高品質な製品とサービスを提供し続けるため、全社員一丸となって尽力してまいります。

生産性改善発表大会

左：株式会社ニプロン 代表取締役社長 二見 達也
右：アンリツ株式会社 資材調達本部長 竹内 建喜 様

三重スマート夢工場の建設

技術部門生産性改善発表大会を開催いたしました。
1月17日に都ホテル尼崎にて技術部門による生産性改善発表大会が行われました。発表大会には全9チームが参加し、昨年に行った業務の改善活動
や成果を発表し合いました。厳正なる審査の結果、上位3チームが表彰されました。

地鎮祭を執り行い、建設がスタートしました！
1月26日に三重県多気郡多気町にて、9月中に操業開始予定の「三重スマート夢工場」の地鎮祭を行いました。
「三重スマート夢工場」
は8月中に建屋が完成し、9月中に操業開始予定です。
カーボンニュートラルの実現に向けて弊社の「直流グリッド
型再エネ蓄電システム(PV Oasis)」の導入により工場の消費電力をグリーン電力証書に頼ることなく再エネ自給率90%以上を目指すとともに、停電時には蓄電池に貯めた再エネで工場の操業が可能となる BCP 対応の目的もあります。安全で高品質な製品をタイムリーにご提供するとともに、よりお客様のニーズに合致することを目指し、競争力強化に取り組んで参ります。

金賞 デジタル電源開発部＋ソフトウエア開発部
発表テーマ「各種電力設備を統合したソーラーカーポート
システム制御開発における生産性改善報告」
銀賞 第一開発部
発表テーマ「VBAプログラミングを用いた部品表編集作業自動化」
銅賞 TTC開発部
発表テーマ「FZP-040シリーズの開発～作業明確化と業務効率化～」
技術部門は今後も改善活動を続け、お客様が求める製品の開発を行うこと
で、お客様の満足度向上を目指します。

再エネ自給率90％以上を目指す工場へ

非常停止

非常停止

非常停止

非常停止

非常停止

非常停止

金賞 デジタル電源開発部＋ソフトウェア開発部

銀賞 第一開発部

多種多様の電源を取り揃えています！まずはご連絡を！
13

銅賞 TTC開発部

http://www.nipron.co.jp「電源に困った時」ニプロンにご相談ください

http://www.nipron.co.jp
14

の

会長

三重スマート夢工場へ
PV Oasis型蓄電システムを導入！

2023年（令和5年）
4月3日、
春爛漫の季節を迎え、今年も新入社員の入社式の日とな

PV Oasis型蓄電システムは、
災害時のBCP対策以外にもピーク負荷に対するデマンド

りました。

コントロールへの対応や、電力会社等のアグリゲータからの指令で余剰電力を売電でき

大卒・院卒が12名(女性2名、男性10名)、
高卒14名（女性12名、
男性2名）の若き青

るVPPへの対応も可能でこれらの複数の機能を活用し、再エネ自家消費で脱炭素を達雲の志を持ったフレッシュマンが入社式を迎えました。
ニプロン憲章である『永続する活成しつつ、非常時のBCP対策や、EV普及促進などの複次的な役割が出来るESG対力あるニプロン』を創る担い手となり、活躍してくれることを願っています。

応の決定版として社会貢献が出来ると考えています。

入社式での私からの祝辞は、「『面白く仕事をする』という『企業理念』の元、志を持ち、向例年行っている経営方針発表会（10月27日予定）の際に新工場落成記念と共に見学

上心を絶やさず、
夢・目標に向会を行います。
また、
太陽光発電の自家消費を具体的に計画しておられるお客様には、かって『挑』
み続けて下さい。人

後日充分な時間を用意して、可能な限りの説明会を行えるように準備をいたしますので、生の大半は、
仕事の時間で占是非とも見学にお越しいただきたく宜しくお願い致します。

められます。
であれば、如何に『面白く仕事をする』
ことができ

話は変わりますが、3年に及び世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症のパンデるかを考え、
工夫することが大ミックも、ようやく終息に向かう様に感じる今日この頃ですが、結果として色々と大きな変化事です。一度限りの人生を面をもたらしました。働き方も大きく変化し在宅勤務の普及が進みました。
これに伴いジョブ

白く生きられるか否かで、幸福感は大きく変わってきます。是非とも今日からの一日一日を型雇用と呼ばれる職務に適した高いスキルや経験を持った人のみを雇用する雇用形態

自分の価値を高めるため勉強し、人間性を磨く努力を行って下さい。」と言う話をしました。

が進んで行くのではないかと予想します。能力が高く、力のある人には歓迎されるかもしれませんが、普通一般の人には厳しい時代になって行くのではないだろうか…。

現在、三重県多気郡多気町の多気クリスタルタウンに於いて新工場である三重スマ

景気の停滞感も強く、コロナショックからの脱却を目指していますが、単に以前の状態にート夢工場（MSDF）
を建設中であり、現時点での進捗は棟上げ式手前の状態で、完戻るのではなく、この機会をチャンスとして捉え新たなイノベーションが生まれる事も予想さ

成は8月末の予定です。
この新工場には自社商品である「PV Oasis型蓄電システム」

れます。時代の変化に対し、賢く柔軟的に動ける企業や人にとっては好機になると思い(太陽光パネル合計519kW、蓄電池540kWh予定)を導入し、マルチユースな機能をます。国も同様で、危機を好機に変えられるか否かは政治家や、国を動かす方々の知恵

自ら実証し、
その有用性をお客様など多くの方に知ってもらいたいと思います。工場のと実行力次第と考えますが…果たして日本にそのような人材がいるのかと考えると疑問

年間総電力消費量の89％を自社で発電した再エネで賄う計画で、エネルギー危機かが生じます。

ら高騰する電気料金に対する原価上昇をヘッジすることが可能です。償却年数は、

円安放置は日銀としての考えが有ってのことなのかと、想像しますが果たして何のため9.9年の予定で補助金が採択された場合、7.8年に短縮できる見込みです。償却が進か？長期にわたるゼロ金利政策の継続の弊害か…、10年間と長く続いた日銀黒田総裁

めば工場の電力料金が大幅に安くなり、製造原価の低減にも繋がります。更なる利点の任期満了に伴い、後任となる植田新総裁も、金融緩和の継続を表明しましたが円安としてEVソーラーカーポートを併設（蓄電システムと太陽光発電を増設）する事で工場誘導政策なのかでしょうか？表向きの説明である景気の下支えが本当の目的なのか判り

側とEVソーラーカーポート側での電力融通が可能になり、EVへの充電が少ないときなません…。円安誘導が目的なら、まだまだ世界と戦える強い産業・企業があり、輸出競争

ど、
EVソーラーカーポート側の蓄電容量に余裕があるときは工場側でその電力を使用

力強化を支援し、経済の立て直しを図ろうとの思惑なのかとも想像します。
しかし、
今や日

（融通）
することで再エネ利用率を高めることができます。EVソーラーカーポートには業

本国は生活必需品（食料・エネルギー等）の多くを輸入に頼っているため、円安は貿易収務用EVと、従業員のEV用として20kW急速充電器を6基設置します。
（将来、
従業員

支の膨大な赤字化の継続を招いており、
日本の中央銀行である日銀の破綻の懸念（長のEV利用率が進み台数が増加すれば、
5～10kWの中速充電器の増設も10～15期金利上昇を抑えるために日銀が過剰に国債を買い続けているため、市場の金利調節台ほど可能な設計にしています。）
商用電力に頼ることなく再エネ100％でEVを走らせ機能が失われるのではないかとの懸念）が欧米先進国でされているとの報道を聞くと、本る事ができるEVの充電インフラを整え、EV普及の一助となればと考えています。
また、当に心配になります。人気取り政策中心の岸田内閣で大丈夫かと心配になるのは、
私

このシステムは環境投資の側面以外にも、災害などで大停電事故が生じた場合のだけでしょうか…。

BCP対策としても機能します。本工場では停電時、電池残量にもよりますが2～3時間

この4月9日の統一地方選挙において「維新」の大躍進がありましたが、国民の多くが今は通常通り操業できます。稀に長時間停電が続くような事態が生じた場合は、急を要しの政治に危機感を持っている表れでは無いかと思わせる結果で、維新が地方から政治ない箇所の電力を間引きし、翌日に太陽が昇ってくれば、
太陽光パネルが発電し始めるの在り方を変えて行くとの吉村大阪府知事の言葉に力強さを感じました。

ため工場の操業が出来る計画です。

人材募集
グリーン電源関連経験の
営業・技術者
弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

令和5年 4月

酒井 節雄

http://www.nipron.co.jp■東部営業部
TEL：044-752-1106 FAX：044-777-8811〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1■西部営業部
TEL：06-6487-0605 FAX：06-6487-2185〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号■名古屋営業所 TEL：052-602-4411 FAX：052-602-4311
表紙イラスト：宮本輝満〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号
栄ビル1階C号■Web問合せ E-mail：support@nipron.co.jp