AGC 硝子建材株式会社
ガラスシステムカタログ

GLASS SYSTEMAGC G lass Bu i ld i ng Materia l Co., Ltd.

TEMPOINTMETALPOINT
DIMPLASS
EDGE-SLITSTRUCTURAL SEALANT

AGC 硝子 建 材 株 式 会 社
本社

ビル建材事業部

DIMCLIP〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目24番地11号 NBF上野ビル6階〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目24番地11号 NBF上野ビル10階

Tel. 03-6802-7265
Tel. 03-6802-7265
関 西 地 区 Tel. 06-6131-5810
広 島 地 区 Tel. 082-252-2211

SLIT-PAIR

Tel. 0123-21-8124
Tel. 076-246-1131
中 部 地 区 Tel. 052-589-8791
九 州 地 区 Tel. 092-791-1063

関 東 地 区

北 海 道 地 区

東 北 地 区

北 陸 地 区

SUNJOULE

www.agc-gk.com

EMERGENCY ENTRANCE

2018.2.3000⑤

AG C 硝子建材株 式会社

ガラスシステムカタログ

美しさと解放感をデザインする。

AG C 硝 子 建 材 株 式 会 社は 、一 般 的なガラス販 売や 、
工事 機 能を有する総合 的なガラス会 社です 。
ガラスシステム商品では 、日本でのガラス建 築 や
ガラスファサードを開 発することに貢 献し 、

2 0 0 0 件以 上のフレームレスシステムを提 供してきました 。

小規 模な手すり ・庇から大 規 模なファサードの新築 物 件・改修 物 件など様々に施 工 対応しております 。
建 築 設 計 者、構造 設 計 者の方々と共同して 、
新しいアイデアを創り 、試 作やトライアルを経て、実 現させてきました 。

弊 社の最 大の 特 徴は、設 計・解 析・品質 管 理・評 価・部 品供 給・施 工に至るまで一貫して行うことにあります 。

CONTENTSSERVICES

P.04

WORKS

P.05

LINE UP

P.18

TEMPOINT

P.20

METALPOINT

P.22

DIMPLASS

P.24

EDGE-SLIT

P.26

STRUCTURAL SEALANT

P.27

DIMCLIP

P.28

SLIT-PAIR

P.29

SUNJOULE

P.30

EMERGENCY ENTRANCE

P.32

SUPPORT STRUCTURE

P.34

GLASS

P.36

TECHNOLOGY

P.37

CAUTION

P.38

サービス領域

部位別施工例

商品一覧

テンポイントメタルポイント

ディンプラスエッジスリット

シール接着構法

ディンクリップ

スリットペヤサンジュール

非常用破壊 進入口

支持構造体

ガラス

解 析技術・施工技術・評 価技術

設 計施工上のご注意

04

AGC GLASS SYSTEMSERVICESSERVICES

サービス領域

お客様のご要望に合わせてオーダーメイド
透明性や省エネといったガラスに求められる様々なご要望に、ガラスエンジニアリング力を軸とした最適なソリューションをご提供。
弊社の一貫したサポート体制で、お客様のアイデアを具体的な「かたち」にするお手伝いをいたします。

DESIGN

設計協力

お客様のイメージやアイデアを実現するために、スケッチやコスト試算を繰り返しながら個々のプロジェクトにふさわしいオリジナルのガラスシステムの設計をお手伝いいたします。
● ディテール検討● 技術検討● コスト試算● サンプル試作

CONSTRUCTION

設計 ・ 施工 ・ 品質

設計から施工に至るまで、品質・製品検査・品質パトロールなどの品質管理体制で弊社が責任をもって対応いたします。
また、プロジェクト専任の営業担当者が設計から調達・施工までを総合的にマネジメントします。

1

2

実施設計

3

調達

施工

強度計算や部品の設計を行いながら、各部

AGCグループや協力業者の豊富なネッワークを

ガラス工事はもとより金物工事からシール工事まのディテールを検討し、施工図面をまとめ活かし、高品質なガラスやオリジナル部品を供給

でを一貫して施工するため、確実な品質管理が可

ます。

します。

能です。

SUPPORT

技術サポートプロジェクトの提案段階から施工に至るまで、さまざ加力

まな技術サポートを行うエキスパートチームが、高度なファサードエンジニアリングを支えています。
● FEM解析などの構造計算● 評価試験

● モックアップ試作● 実大性能確認試験
加力解析技術・評価技術

P.37

AGC GLASS SYSTEM

05

WORKS

DPG構法をはじめとするフレームレスガラスファ
サードシステムと様々なガラスを組み合わせること
により、高い意匠性に省エネや安全性などの機能性を付加することが可能です。ファサードだけではなく、風除室、庇、エレベーターシャフト、手すりな
どの様々な部位についても、新しいガラスや使い方を提案いたします。

www.agc-gk.com/bldg/products/

FACADE

P.06

VESTIBLE

P.1 3

EAVES

P.1 4

ELEVATOR

P.1 5

BALUSTRADE

P.1 6

OTHER

P.1 7

ファサード

風除室

庇

エレベーター

手すり

その他

WORKS
部位 別 施 工 例

写真提供
淺川敏／石黒社新研究所／上田宏建築写真事務所／エスエス
東京／エスエス名古屋／エスエス九州／雁光社・野田／近代
建築／新建築社写真部／鈴木健一写真事務所／日経 BP 社／
西日本写房福岡／額村康博※許可なく転載することを禁じます。

06

AGC GLASS SYSTEM

FACADE

WORKS 01
東京都千代田区 日比谷パークフロント
設計：鹿島建設株式会社 様
特徴：アルミ・スチールフレーム

WORKS

FACADE

ファサード

AGC GLASS SYSTEM

WORKS

FACADE

WORKS 02

TEMPOINT P.20

千葉県柏市 アミュゼ柏
設計：株式会社日本設計 様
特徴：テンポイント、Low-E複層ガラス、テンション構造体

WORKS 03

METALPOINT P.22

東京都墨田区 岡部株式会社本社ビル
設計：株式会社日建設計 様
特徴：メタルポイント、木構造体

07

08

AGC GLASS SYSTEM

WORKS 04

WORKS

METALPOINT P.22

東京都千代田区 読売新聞ビル
設計：株式会社日建設計 様
特徴：メタルポイント、Low-E複層ガラス、テンション構造体、ガラス構造体

FACADE

AGC GLASS SYSTEM

WORKS

FACADE

WORKS 05

STRUCTURAL SEALANT P.27

東京都渋谷区 TOD'S表参道ビル
設計：伊東豊雄建築設計事務所 様
特徴：シール接着構法

WORKS 06

METALPOINT P.22

DIMPLASS P.24

EMERGENCY ENTRANCE P.32

京都市右京区 京都市上下水道局 太秦庁舎
設計：京都市上下水道局技術監理室監理課 様／株式会社 三弘建築事務所 様
特徴：メタルポイント、ディンプラス、セラミックプリントガラス、非常用破壊進入口、ガラス構造体

09

10

AGC GLASS SYSTEM

WORKS

FACADE

WORKS 07

TEMPOINT P.20

長崎県大村市 大村ボートレース場
設計：株式会社梓設計 様
特徴：テンポイント

WORKS 08

METALPOINT P.22

東京都中央区 ヤマハ銀座ビル
設計：株式会社日建設計 様
特徴：メタルポイント、金箔合わせガラス、乳白合わせガラス、テンション構造体

AGC GLASS SYSTEM

WORKS 09

WORKS

METALPOINT P.22

長崎県長崎市 長崎県美術館
設計：株式会社日本設計 様／株式会社隈研吾建築都市設計事務所 様
特徴：メタルポイント

FACADE

11

12

AGC GLASS SYSTEM

WORKS 10WORKS

METALPOINT P.22

STRUCTURAL SEALANT P.27

山口県下関市 下関市民サービスセンター

WORKS 11

FACADETEMPOINT P.22

EMERGENCY ENTRANCE P.32

東京都渋谷区 サッカーショップ加茂原宿店

設計：株式会社梓設計 様

設計：株式会社スタイレックス 様

特徴：メタルポイント、シール接着構法

特徴：テンポイント、非常用破壊進入口、ガラス構造体

TEMPOINT P.20

WORKS 12STRUCTURAL SEALANT P.27

WORKS 13神奈川県川崎市 川崎駅東口駅前広場

東京都八王子市 多摩美術大学 新図書館棟

設計：日建設計シビル 様
特徴：テンポイント、セラミックプリントガラス

設計：伊東豊雄建築設計事務所 様
特徴：シール接着構法

WORKS 14METALPOINT P.22

DIMPLASS P.24

WORKS 15METALPOINT P.22

STRUCTURAL SEALANT P.27

東京都千代田区 大手町タワー

埼玉県和光市 ホンダ和光

設計：大成建設株式会社 様
特徴：メタルポイント、ディンプラス、高透過ガラス

設計：株式会社久米設計 様
特徴：メタルポイント、シール接着構法、Low-E複層ガラス、ガラス構造体

AGC GLASS SYSTEMWORKS

VESTIBLEMETALPOINT P.22

WORKS 16広島県広島市 安田女子大学新1号館
設計：株式会社三菱地所設計 様
特徴：メタルポイント、Low-E複層ガラス

VESTIBLE

WORKS 17

TEMPOINT P.20

風除室

WORKS 18

STRUCTURAL SEALANT P.27

神奈川県横浜市 AGCモノづくり研修センター

東京都千代田区 日建設計本社ビル

設計：株式会社竹中工務店 様
特徴：テンポイント

設計：株式会社日建設計 様
特徴：シール接着構法

13

14

AGC GLASS SYSTEM

WORKS 19WORKS

TEMPOINT P.20

EAVES

WORKS 20

TEMPOINT P.20

神奈川県葉山町 神奈川県立美術館

東京都港区 赤坂メトロ

設計：株式会社佐藤総合計画 様

設計：株式会社久米設計 様

特徴：テンポイント、乳白合わせガラス

特徴：テンポイント、セラミックプリントガラス、ガラス構造体

EAVES

WORKS 21庇

TEMPOINT P.20

WORKS 22METALPOINT P.22

SUNJOULE P.30

東京都千代田区 新丸の内ビルディング

福岡県北九州市 小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ

設計：株式会社三菱地所設計 様
特徴：テンポイント、セラミックプリントガラス

設計：株式会社福山コンサルタント 様
特徴：メタルポイント、サンジュール

AGC GLASS SYSTEM

WORKS 23WORKS

ELEVATORTEMPOINT P.20

METALPOINT P.22

WORKS 24神奈川県横浜市 MARK IS

愛知県名古屋市 ささしまグローバルゲート

設計：株式会社三菱地所設計 様

設計：株式会社竹中工務店 様

特徴：テンポイント

特徴：メタルポイント

ELEVATORWORKS 25

TEMPOINT P.20

千葉県市川市 山崎製パン総合クリエイションセンター
設計：株式会社梓設計 様
特徴：テンポイント、デザインフィルム

エレベーター

WORKS 26

TEMPOINT P.20

兵庫県姫路市
姫路駅北サンクンガーデン『キャッスルガーデン』
設計：姫路市姫路駅周辺整備室 様 特徴：テンポイント

15

16

AGC GLASS SYSTEMWORKS

TEMPOINT P.20

WORKS 27

METALPOINT P.22

広島県広島市 三菱重工業株式会社 広島製作所観音工場

BALUSTRADETEMPOINT P.20

WORKS 28愛知県西尾市 阪部工業株式会社 本社営業本部事務所

設計：株式会社大林組 様

設計：山旺建設株式会社 様

特徴：テンポイント、メタルポイント、内蔵ロチュール

特徴：テンポイント、曲げガラス

BALUSTRADE

WORKS 29

METALPOINT P.22

手すり

WORKS 30SUNJOULE P.30

東京都千代田区 大手町フィナンシャルシティ

東京都世田谷区 農大アカデミアセンター

設計：株式会社三菱地所設計 様
特徴：メタルポイント、デザインフィルム

設計：株式会社久米設計 様
特徴：サンジュールAGC GLASS SYSTEM

WORKS 31WORKS

TEMPOINT P.20

WORKS 32OTHER

METALPOINT P.22

東京都 都内の別荘

東京都渋谷区 日本コカ･コーラ株式会社 本社ビル

設計：鈴木エドワード建築設計事務所株式会社 様

設計：光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所株式会社（基本設計）様 ／ 大成建設株式会社（実施設計）様

特徴：テンポイント、セラミックプリントガラス

特徴：メタルポイント、曲げガラス、ガラス構造体

OTHER

WORKS 33

その他

TEMPOINT P.20

WORKS 34

TEMPOINT P.20

東京都港区 国立新美術館

長崎県長崎市 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

設計：黒川紀章・日本設計共同体 様
特徴：テンポイント、セラミックプリントガラス

設計：栗生明・株式会社栗生総合計画事務所 様
特徴：テンポイント、内蔵ロチュール、乳白合わせガラス

17

18

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UP

LINE-UPTEMPOINT

P.20

テンポイントMETALPOINT

P.22

メタルポイント

DIMPLASS

P.24

ディンプラス

四隅に皿孔加工を施した強化ガラスを、フレキ

ガラスエッジを表裏から緩衝材を介して支持部

フロートガラスリブの表面に施した溝加工にア

シブルに回転するロチュール（特殊ヒンジボル

品で挟み込んでガラスを支持する、透明感に溢

ルミホルダーを機械的に接合し、フェイスガラスト）を用いて固定した、透明感に溢れるフレー

れるフレームレスガラス溝法です。

を支持するガラススクリーン構法です。

対 応ガラス対 応ガラスムレスガラス溝法です。

対 応ガラス

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

EDGE-SLIT

SUN

FL

模様

P.26

エッジスリット

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

FL

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

STRUCTURAL SEALANT DIMCLIP
P.27

シール接着構法模様

P.28

ディンクリップ

フロート合わせガラスの小口に斜面取り加工をよりフラットで大きな開口・支持金物の少ない

特殊な凹みとコンパクトな支持金物でガラスと施し、小口加工部と構造体を機械的に接合する

透明感のあるファサードを実現する従来の構法

金物を部分的に接合するフレームレスガラスス

構法（ESG構法）です。

を組み合わせたハイブリッド構法です。

クリーン構法です。

対 応ガラス対 応ガラス対 応ガラス

FL

遮熱

合

省エネ

安全

FL

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

模様

FL

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

AGC GLASS SYSTEM

19

LINE-UP

商品ラインアップSLIT-PAIR

P.29

スリットペヤSUNJOULE

P.30

サンジュール

複層ガラスの2次シールの中に設けた溝（ホル合わせガラスタイプを基本とした採光型・大型

ダー）に金物を差し込んでガラスを支持する構のモジュールによる太陽光発電システムで、開法です。

放感と熱遮蔽性能を兼ね備えた意匠性の高いシステムです。

対 応ガラスFLPT

対 応ガラス

HS

遮熱

合

省エネ

安全

PT

模様

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

対応ガラス一覧
ガラス製品

FL

フロートガラス

PT

強化ガラス

HS

倍強度ガラス

単

単版ガラス

遮熱

複層ガラス
Low- E複層ガラス

省エネ

合
安全

EMERGENCY ENTRANCE

非常用破壊進入口

合わせガラス
安全ガラス

SUN

サンジュール模様

セラミック
プリントガラスP.32

非常用進入口を備えたガラススクリーン用ガラ

P.36

スで、遮音性と開放感を兼ね備えた意匠性の高いガラスです。

対 応ガラス

PT

合
安全

模様

www.agc-gk.com/bldg/projects/

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPTEMPOINTTEMPOINT
テンポイント

四隅に皿孔加工を施した強化ガラスを、フレキシブルに回転するロチュール（特殊ヒンジボルト）を用いて固定した、透明感に溢れるフレームレスガラス溝法です。

虎ノ門ヒルズ（東京都港区）
設計：株式会社日本設計 様

ガラス四隅に加工した皿孔と、ロチュール（特殊ヒンジボルト）によりガラスを支持します。皿孔を用いるため、ガラス表面は完全なフラットサーフェスとなります。
ロチュールは、ヒンジボルトが自由に回転できる構造であり、ガラス面に加わる外力に対してガラスを無理に拘束することがありません。そのため、ガラス皿孔部に発生する応力が極めて小さくなり、一般的なボルト止めと比較して、耐風圧性能、

Ø60

耐震性能が格段に向上します。
（特許登録済み）

ロチュール

Ø46

20

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPTEMPOINTTEMPOINT■ バリエーション

ガラス

ガラス

スペーサー

飛散防止フィルム

ガラスライナー

ロチュール

複層ガラス

ガラス

ガラス

中間膜

中間膜

ガラスライナーガラスライナー

ロチュール

ロチュール

Φ40
Φ34

Ø32

ガラスライナーロチュール

小径ロチュール

薄板用ロチュール

ロチュール内蔵合わせ

■ ガラス

ガラス製品

対応ガラス

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

ガラス構成
板

PT10､12､15､19+飛散防止フィルム、HS10､12

合わせPT+PT、HS+HS、PT+HS（ストレート孔側）

複 層

HS+A12+HS、HS（Low-E）+A12+HS

単※ガラス構成は、設計風圧、ガラスサイズに応じて、FEM（有限要素法）による計算を行って決定します。

製造可能寸法最小21100×250 mm

最大2440×6000 mm■ 金物参考例■ 納まり参考例
SUS.ガラス支持金物
X 75型

SUS.テンポイント

シリコーンシール

75

75

ロチュール

min 200 程度

P.36

22

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPMETALPOINTMETALPOINT
メタルポイント

ガラスエッジを表裏から緩衝材を介して支持部品で挟み込んでガラスを支持する、
透明感に溢れるフレームレスガラス溝法です。

JPタワー名古屋（愛知県名古屋市）
設計：株式会社日本設計 様

ガラスエッジを表裏から緩衝材を介して金物で挟み込んでガラスを支持します。風
圧力などの外力によるガラスの面外変形に対して緩衝材の変形により、ガラスに発生する応力を抑えます。ガラスに孔加工が不要なため、設計条件によってはフロート板ガラスの使用が可能となります。また、合せガラス・複層ガラスも使用できます。
（特許登録済み）

クロスジョイントタイプ

グラサードタイプ

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPMETALPOINT

23■ バリエーション
グラサードタイプ

ガラス四隅のエッジを支持部品で支持するタイプです。

ガラスの縦辺を支持部品で支持するタイプです。高さ

支持部品は、十字目地部に配置されます。
（特許登録

が5ｍ超のような大サイズのガラススファサードに適し

済み）

ています。

支持金物

METALPOINT

クロスジョイントタイプ

支持金物

丸型：φ125mm、φ105mm

角型： □ 95mm

丸型：φ70 mm

角型： □ 65mm

■ ガラス

ガラス製品

対応ガラス

FL

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

ガラス構成
単

FL､HS ､PT+飛散防止フィルム板

合わせFL+FL、HS+HS、PT+PT

複 層

FL+A12+FL、FL（Low-E）+A12+FL、HS+A12+HS、HS（Low-E）+A12+HS（有限要素法）による計算を行って決定します。
※ガラス構成は、設計風圧、ガラスサイズに応じて、FEM

製造可能寸法最100×250 mm

小

最

大

2440×6000 mm■ 金物参考例■ 納まり参考例

95

SUS.メタルポイント95角

シリコーンシール

min 150 程度

P.36

24

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UP

DIMPLASSDIMPLASS
ディンプラス

フロートガラスリブの表面に施した溝加工にアルミホルダーを機械的に接合し、フェイスガラスを支持するガラススクリーン構法です。

東京国立博物館 正門プラザ（東京都台東区）
設計：株式会社安井建築設計事務所 様

フロートガラスリブの表面に溝加工を施し、アルミホルダーを溝加工部に機械的に接合し、フェイスガラスを支持するガラスファサードです。
従来のガラススクリーン構法のような構造シールによる接着構法とは異なり、ビルの中高層階にもご使用いただけます。
（特許登録済み）

溝加工部詳細（FL19）

支持部断面

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UP

DIMPLASS

25■ バリエーション

DIMPLASS

全辺支持型

上下フリー型

外部部分支持型

■ ガラス

ガラス製品

対応ガラス

FL

PT

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

フェイスガラス構成
単板

FL､HS ､PT+飛散防止フィルム

単板

FL+FL、HS+HS、PT+PT
FL+A12+FL、FL（Low-E）+A12+FL、HS+A12+HS、HS（Low-E）+A12+HS

合わせ

リブガラス構成
単FL19

板

FL15+FL15、FL19+FL19、FL12+FL12

合わせ※ガラス構成は、
設計条件、ガラスサイズに応じて構造計算やFEM（有限要素法）解析により決定します。

溝加工可能寸法
最200×400（溝加工辺）mm

小

最

大

1500×8000（溝加工辺）mm※上記寸法を超える場合は、
ご相談ください。

■ 納まり参考例
フェイスガラス：単板

フェイスガラス：複層ガラス

リブガラス

リブガラス

FL19

450

450

FL19

アルミホルダーフェイスガラス

FL19

40〜

ウェザーシール
アルミ押縁※参考図の検討条件はP=2400Ｎ/㎡、GH= 5000ｍｍ、GW=1500ｍｍです。

54

92
62
フェイスガラスFL12＋A12＋FL12

3

38

74
3 44
27

27

アルミホルダーウェザーシール

45〜

アルミ押縁

P.36

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPDIMCLIP

EDGE-SLIT
エッジスリット

フロート合わせガラスの小口に斜面取り加工を施し、小口加工部と構造体を機械的に接合する構法（ESG構法）です。
小口に斜面取り加工を施したフロート板ガラスで構成した合わせガラスに嵌合させたアルミ材で、フェイスガラスと構造体を機械的に接合する構法です。
（特許登録済み）
アルミエッジ材は、予め工場でガラスにセットします。アルミエッジ材が外部に露出しないた
め、完全なフラットサーフェスになります。SSG
構法のような接着構法とは異なります。

大手町フィナンシャルシティ（東京都千代田区）
設計：株式会社三菱地所設計 様

■ ガラス

ガラス製品

P.36

■ 納まり参考例

対応ガラス

FL

遮熱

合

省エネ

安全

FB- 50×125

合わせFL8+FL12、FL10+FL15 など

複 層【FL8+FL12】+A+FL（Low-E）、【FL8+FL12】+A+HS（Low-E）

125

ガラス構成

アルミホルダー高モジュラス
シリコーンシーラント

68※ガラス構成は、設計条件、ガラスサイズに応じて構造計算により決定します。ガラスは、正・負圧とも四辺支持として計算できます。

21

26

スリット辺 加工可能寸法
最小

非スリット辺 200 mm

最大2800×6000（スリット加工辺）mm

エッジスリット合わせガラス

FL8+FL12

18
40

ウェザーシール※上記寸法を超える場合は、
ご相談ください。
※参考図の検討条件はP=2400Ｎ/㎡、
GH= 5000ｍｍ、GW=1500ｍｍです。

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPSTRUCTURAL SEALANT

27

STRUCTURAL SEALANT
シール接着構 法よりフラットで大きな開口・支持金物の少ない透明感のあるファサードを実現する
従来の構法を組み合わせたハイブリッド構法です。
従来のフェイスガラスとリブガラスを構造シー
ルで接着して構成されたグラサード（旭硝子品名）や、SSG構法を元に派生した構造シールの接着強度に依存した構法です。フェイスガラ

テンポイントなどの支持構法を組み合わせたハ
イブリッドな構法です。

EDGE-SLIT

スとアルミホルダー内のガラス片での接着や、

STRUCTURAL SEALANT

ガラスリブタイプ

板付オフィス（福岡県福岡市）
設計：阪根宏彦計画設計事務所 様

金属マリオンタイプ（特許登録済み）

■ ガラス

ガラス製品

P.36

ガラスリブタイプ

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

リブガラス

模様

FL19+FL19

ガラス構成
板

高モジュラス
シリコーンシーラント

FL､HS ､PT+飛散防止フィルム

合わせFL+FL、HS+HS、PT+PT

複 層

FL+A12+FL、FL（Low-E）+A12+FL、HS+A12+HS、HS（Low-E）+A12+HS※ガラス構成は、設計条件、ガラスサイズに応じて構造計算やFEM（有限要素法）解析により決定します。

38

単

310

PT

フェイスガラス FL19

金属マリオンタイプ

ウェザーシール

FB- 50×125

125

対応ガラス

FL

■ 納まり参考例

アルミホルダー

最小100×250 mm

最大2440×6000 mm

高モジュラス
シリコーンシーラント

フェイスガラス FL1971

製造可能寸法ウェザーシール※参考図の検討条件はP=2400Ｎ/㎡、
GH= 5000ｍｍ、GW=1500ｍｍです。

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPDIMCLIPDIMCLIP
ディンクリップ

特殊な凹みとコンパクトな支持金物でガラスと金物を部分的に接合するフレームレスガラススクリーン構法です。
従来は強化ガラスリブに貫通孔を明けて支持金物を接合していましたが、フロートガラスに孔加工することなく特殊な凹みを設けること
で、支持金物の接合を可能としたガラスファサードです。

KDビル（福岡県北九州市）
設計：株式会社久保建築設計 様

■ ガラス

ガラス製品

P.36

対応ガラス

FL

PT

■ 納まり参考例
部分加工のため、支持金物をコンパクトにすることが可能な、フロー

HS

単

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

模様

トガラスと金物を接合する新しい接合システムです。
（特許登録済み）

フェイスガラス構成
単板

FL､HS ､PT+飛散防止フィルム

合わせFL+FL、HS+HS、PT+PT

複 層

FL+A12+FL、FL（Low-E）+A12+FL、HS+A12+HS、HS（Low-E）+A12+HS

リブガラス

55

ホルダー

板

FL19

フェイスガラス※ガラス構成は、
設計条件、
ガラスサイズに応じて構造計算により決定します。

41

単

100

リブガラス構成

加工可能寸法

4

28

最

大

2900×9500 mm

ウェザーシール

45

押縁AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPSLIT-PAIR29

SLIT-PAIR
スリットペヤ

複層ガラスの2次シールの中に設けた溝（ホルダー）に金物を差し込んでガラスを支持する構法です。
複 層ガラスの2次シールの中に設けた溝（ホルダー）に金物を差し込んでガラスを支持する構法です。挿入された支持金物により、内側のガラスが機械的に支持されたフラットサー
フェスが可能となります。トップライトに用いた場合、ガラス面に雨水や埃が溜まりにくい
ディティールを実現します。

DIMCLIPSLIT-PAIR

ミッドタウン トップライト（東京都港区）
設計／ SOM 様、日建設計 様、隈研吾建築都市設計事務所 様、安藤忠雄建築研究所 様、コミュニケーション・アーツ 様、
坂倉建築研究所 様 他

■ ガラス

ガラス製品

P.36

対応ガラス

FL

PT

■ 納まり参考例
ホルダーの中の支持金物がスライドして層間変位に追従します。
（特

HS

遮熱

合

省エネ

安全

模様

許登録済み）※ホルダーは相対する2 辺のみに使用し、残りの2 辺はサッシで支持します。

ガラス構成

空気層

12ミリ

室内側

FL6以上、PW（合わせガラスを含む）※ガラス構成は、設計条件、ガラスサイズに応じて構造計算により決定します。ガラスは、正・負圧とも四辺支持として計算できます。
※網入りガラスを用いる場合は、ガラス小口に網の防錆処理を施します。

(39)

27.5

5

FL､HS ､PT（Low-E、合わせガラスを含む）

12

室外側

製造可能寸法最小200×610 mm

最大2400×3600 mm

19

6

30

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPSUNJOULESUNJOULE
サンジュール合わせガラスタイプを基本とした採光型・大型のモジュールによる太陽光発電システムで、開放感と熱遮蔽性能を兼ね備えた意匠性の高いシステムです。

ヒューリック荻窪ビル（東京都杉並区）
設計：株式会社久米設計 様

フレームレスのファサード・庇やサッシ組込みのトップライト・カーテンウォールなどに使用され、外観・内観ともにデザインの自由度が豊富です。合わせガラスのモジュールは高耐久性を備え、実績のあるガラス施工技術により信頼性の高いシステムを構築します。

セル

ガラス

太陽電池の基本単位で太陽電池素子のことです。モジュールに組み込まれるセルは、両面受光タイプと片面受光タイプから選択できます。通常のガラスと同様に使用することで、採光を確保しながら創エネが可能です。

強化ガラスを使用した合わせガラスにより、万一のガラス破壊時の二次災
害を軽減します。断熱効果のある複層ガラスも選択できます。

片面セル

両面セル

合わせガラス

複層ガラス

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPSUNJOULE

31■ バリエーション

サンジュール Ⓡ SUDARE

サンジュール Ⓡ GR

サンジュール Ⓡシースルー

単結晶シリコンセルを使用し、発電効率を維持しながら、シースルーを実現します。標準品と同様に、自由設計が可能なカスタム商品です。

グリーン色の多結晶シリコンセルにより、「グリーン＝
環境カラー」のPR効果をもつデザインです。標準品

アモルファスシリコンセルを使用したシースルータイ
プの商品で、適度に光を取り込みつつ、日射を効果的に遮断します。

と同様に、自由設計が可能なカスタム商品です。

■ ガラス

ガラス製品

P.36

対応ガラス

PT

遮熱

合

省エネ

安全

SUN

ガラス構成
合わせ

PT+PT、HS+HS

複 層（PT+PT）-A12-PW※ガラス構成は、設計風圧、ガラスサイズに応じて、平板理論を用いた構造解析プログラムやFEM（有限要素法）による計算を行って決定します。

製造可能寸法最大1800×2400 mm

SUNJOULE※上記寸法を超える場合は、ご相談ください。

■ モジュール構成（拡大図）
合せガラスタイプ

合せ複層ガラスタイプ
外部

外部

① 高透過
熱処理ガラス② 中間膜（EVA）③ セル② 中間膜（EVA）④ 中間膜（EVA）③ セル⑤ 熱処理ガラス⑥ スペーサー④ 中間膜（EVA）

内部

① 高透過
熱処理ガラス⑤ 熱処理ガラス⑦ 乾燥中空層

内部⑧ 網入りガラス① 高透過熱処理ガラス
（4、5、
6 ㎜等）
② 中間膜（EVA）
③ セル
④ 中間膜
（EVA）
⑥ スペーサー⑤ 熱処理ガラス⑦ 乾燥中空層⑧ 綱入りガラス（6.8、10 ㎜）

32

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPEMERGENCY ENTRANCEEMERGENCY ENTRANCE
非常用破壊進 入口

非常用進入口を備えたガラススクリーン用ガラスで、遮音性と開放感を兼ね備えた意匠性の高いガラスです。

フィールド北参道ビル（東京都渋谷区）
設計：株式会社INA 新建築研究所 様

非常用進入口のために別途開口部（可動窓）をつくる必要がなく、ガラスの開放感をそのままに、ガラスファサードにとけこみます。サッシフレームを必要としない
ため、フレームレスな透明感あふれる大型ファサードを実現します。
合わせガラスを基本構成とするので、ガラス一枚を大きくとることができます。合わせガラスの内側のガラスに、円形や四角形の孔明けを施し、進入開口とします。
さらに、開口よりもひと回り小さい円形・四角形のガラスをはめ込み、1枚の合わ
せガラスを構成します。
（特許登録済み）

AGC GLASS SYSTEM

LINE-UPEMERGENCY ENTRANCE

33■ バリエーション

ガラス破損時の瞬時脱落防止シール（幅2cm程度）
もしくは透明フィルム

ガラス破損時の瞬時脱落防止シール（幅2cm程度）
もしくは透明フィルム

円形タイプ

四角形タイプ

■ ガラス

ガラス製品

対応ガラス

PT

中間膜

中間膜

合
安全

P.36

模様

ガラス構成

ガラス③

強化ガラス5ミリ
ガラス①

ガラス②

建築基準法による「非常用進入口に替わる窓」や消防法による「避難上または消火活動上有効な開口部」は、「外部から開放し、または容易に破壊することにより進入できるもの」として有効な強化ガラス
構造計算上の必要なガラス厚み
くりぬき寸法：円形φ1000 mm以上、四角形W 790 mm×H1240 mm以上
ガラス②

ガラス②と同じガラス厚み
寸法：円形φ970 mm以下、四角形W 750 mm×H1200 mm以下

ガラス①
ガラス②

ガラス③
中間膜カット15 程度

PT5※ガラス構成は、設計風圧、ガラスサイズに応じて、FEM（有限要素法）による計算を行って決定します。
※非常用破壊進入口ガラスについては、製造設備及び強度検討の条件等で製作できるサイズが異なりますので、都度、弊社までお問い合わせ願います。

PT

ガラス③

ガラス①

EMERGENCY ENTRANCE■ 破壊試験

一次試験

一次試験

二次試験

二次試験

規定の高さまで破壊器具を持ち上げます。

振り子式に破壊器具を自由落下させ、ガラスを破壊します。

試験員が片手に破壊器具を持ち、ガラスに開口を開けます。

制限時間内に規定の大きさの開口を確保できました。

※非常用破壊進入口ガラスについては、「建築物の防火避難規定の解説 2012」（日本建築行政会議編集）の 合わせガラスに係る破壊試験ガイドライン に準拠して、試験を実施していますが、採用に関しましては、管轄する行政（役所及び消防署）に必ずご確認ください。

34

AGC GLASS SYSTEMSUPPORT STRUCTURE

支持構造 体SUPPORT STRUCTURE
ガラス構造体構造部材としてガラスを用いることにより、ガラスの透明性を最大限に生かしたファサードを構築することができます。ガラスは脆性材料であるため、構造部材としての使用に関しては、各種解析により、その安全性を確認します。

■ タイプ

強化ガラス マリオン
リブガラスに加工した孔部を用いてガラスを支持します。ガラスに孔加工を施すため、強化ガラスを使用します。

ガラス ハーフフィン
ガラスリブを天井から片持ち梁として使用します。視界を遮る
ものを少なくできます。

鉄骨構造体

鋼管、フラットバーなどの方立、鉄骨トラスなどにより構造体を構成します。部材数が少なく、非常にシンプルなファサードを構築します。

■ タイプ

金属 マリオン
フラットバーなどのごく一般的な構成になります。

金属 ハーフフィン
ファサードの足元には構造体がないため、室内空間を効率的に使用できます。

AGC GLASS SYSTEMSUPPORT STRUCTURE

テンション構造体

支持構造部材にケーブルやロッドを用いることにより、構造体を極限までスリム化しています。ケーブ
ルやロッドに初期張力を加えるため、風荷重に対して常に引張材として有効に機能します。

■ タイプ

テンショントラス
初期張力を加えたケーブルやロッドでトラスを形成します。
トラスの架構形状は、水平・垂直などのバリエーションがあります。初期張力の反力は、端部の柱や壁が負担します。

フィッシュボーン
初期張力を加えたケーブルやロッドでトラスを形成します。
初期張力の反力は、中央の心材に圧縮力として作用するため、端部の柱や壁の負担が軽減されます。

ケーブルグリッド
初期張力を加えたケーブルやロッドを縦横の網目状に張った構造体です。非常に大きな初期張力を必要としますが、構造体の奥行きがないため、すっきりとしたデザインとなります。

テンションマリオン
サッシなどのガラスの枠を細くするために、初期張力を加えたケーブルやロッドでマリオンを補強した構造体です。

35

36

AGC GLASS SYSTEM

GLASS

ガラス

GLASS
ガラスの基本的な構成と特徴合わせガラス

複 層ガラス

特殊フィルム

断面
イメージ

乾燥中空層

ガラス

ガラス
スペーサー

ガラス

封着剤

吸湿剤

構

成

付加機能※1

一般的な特徴※2

単 板 ガラス

樹脂フィルムなどの中間膜を介して複数の板ガラスを接着して一体化した製品です。

板ガラスの間に一定間隔をおき、内部に乾燥空気を封入した製品です。

板ガラスを1枚板として使用した製品です。

安全性、（デザイン性）、（視線制御）

断熱性、結露防止、（遮熱性）（遮熱性）、（視線制御）• ガラス破壊 時の二次災害（破壊 時のガラスの脱• 断熱性能を向上させた製品です。同時にガラス表• 下記機能を付加した製品があります。

落、衝撃物の貫通）を軽減する製品です。

• 中間膜の種類や異素材との組合せ※2により、装飾性や機能性を付加できます。

面の結露防止もできます。

• 構成する板ガラスの種類により、断熱＋αの機能を付加できます。

熱線反射ガラス（特殊金属膜コーティング）
熱線吸収ガラス（原料に金属を加えて着色）
セラミックプリントガラス（無機塗料による印刷）• 樹脂フィルムには紫外線カット機能があります。

一般的な関連商品※3• 太陽光発電モジュール［サンジュール］• 赤外線＆紫外線カットガラス［クールベール］［ラミトーン］• 装飾用合わせガラス［カラーラミセーフ］• 合わせガラス［ラミセーフ］ ほか• Low-E複層ガラス＜サンバランス＞• 透明複層ガラス＜ペアガラス＞［サンカットΣ］• 熱線反射ガラス［サンルックス］［サンユーロ• 熱線吸収ガラス［サンユーログレー］
ブロンズ］［サングリーン］※1 （ ）
内は、ガラスの品種や構成により得られる機能です。 ※2 システム商品として、すべてが無条件でお使いいただけるものではありません。
ご要望の際はご相談ください。
※3 合わせガラスの異素材との組合せは、事前に耐久性や安全性の評価が必要な場合があります。

さまざまなガラス

セラミックプリント（デザイン）

セラミックプリント（ドット）

エッチングガラス

乳白膜合わせガラス

モールドガラス

曲げガラス

サンジュールLow-E複層ガラス

AGC GLASS SYSTEM37

TECHNOLOGY

解 析技術・施工技術・評価技術

TECHNOLOGY
性能評価・解析技術

施工技術

点支持などの特殊支持条件下でのガラスの耐風圧性能の検討は、超高層ビルのガラス施工、大板ガラス施工、内装ガラスなど、様々なFEM（有限要素法）解析により、応力・変位を計算し、ガラスの割付・部位の施工をより効率的に、かつ安全に行うために、状況に応じて板厚等を決定します。

グレージングマシンを使用し、工期の短縮に貢献します。豊富な経

AGCグループでは、FEM解析結果を実大実験により確認し、安全

験と実績により、大板ガラス工事など、現場に適した施工方法を提性の確認、解析技術の信頼性の向上に努めています。

案します。

テンポイントの耐風 圧FEM解析結果例

グラサード（大板ガラススクリーン）の施工例

テンポイントの耐風圧試験（孔部のひずみ測定）

安全評価

強化ガラスを周囲のシーリング材なしのオープンエッジ露出で使用する場合、破損状況によってはガラスの小片が落下する心配があります。実験では、ガラスを強制破壊した際に、ガラス構成によっては長さ15mm程度のガラス小片の落下を確認しています。より安全のためには、ガラスエッジにカバーを設ける等の安全対策上の処置が必要となります。

≒15mm

≒15mm

落下した小片落下した小片強化ガラスの強制破壊試験

38

AGC GLASS SYSTEMCAUTIONCAUTION

使用部位や周辺の状況を考慮し、適切な安全対策をご提案いたします。

設 計 施 工 上のご 注 意

強化ガラスを安全にお使いいただくために強化ガラスは強度が高く、万一破損しても破片が細かい粒状になる安全性の高いガラスですが、破損時に破片が脱落することがあります。また、一般の板ガラスとは異なる「ガラスの中に存在する不純物に起因するキズ」による不意の破損など、独特の性質をもっています。強化ガラスの基本特性である破損性状や不意の破損などをご理解いただき、使用部位の高さや施工性を十分に考慮し適切な安全対策を施す必要があります。

破損の際の特徴
強化ガラスは表面に圧縮応力層があり、内部にそれとバランスした引張応力層があります。ガラス内部の引張応力層にキズが発生した場合に応力バランスが崩れ、外力が加わっていない状態で不意に破損することがあります。強化ガラスの破損時には、一瞬にしてガラスの全面が細かく粒状に破損します。施工条件によっては破損時にガラスが脱落することがあります。通常、破片は粒状にバラバラになりますが、破砕しても粒が離れずに破片の塊になることもあります。また、破損時には音を伴う場合があります。

破損の原因
強化ガラスの一般的な破損原因は、下記の3点が考えられます。
①飛来物や地震など、外部から強い力が加わった場合②小さく鋭いキズが、ガラス表面についた場合③ガラスの中に存在する微細な不純物があった場合
強化ガラスの特徴として、ガラス内部の引張応力層にキズが発生した場合に応力バランスが崩れ、外力が加わっていない状態で不意に破損することがあります。

強化ガラス断面応力図

被害発生の可能性
近くに人がいた場合、ガラスの粒状の破片を浴びたり、頭上から落下してきた破片の塊が当たることがあります。破片の塊の大きさによっては人にケガを負わせたり、場合によっては命に関わる事故になる恐れがあります。

被害の発生を避けるための措置

強化ガラスの破損落下による被害を避けるためのAG C 推 奨 措置基準

AGCでは強化ガラスを安全にご使用いただくために、ガラス破片の落下防止措置について、以下のとおり推奨基準を設けています。ガラスが破損して脱落した
ときに人がケガをする恐れがある場合や、破損時に人が転落する危険性がある場合には、強化合わせガラスのご採用や、全面に飛散防止フィルムを貼るなど、万一のガラスの破損に対する落下防止措置が必要となります。強化合わせガラスや飛散防止フィルムを貼った強化ガラスでも、破損時に非常に細かい破片が脱落する場合があります。
● 建築用途に使用する強化ガラス①垂直に使用する場合
地上または床面からガラス上端部までの高さが3mを超える高さに強化ガラスを使用する場合、万一の破損時に有効な強化合わせガラスのご採用や、全面に飛散防止フィルムを貼るなど、施工法に応じた落下防止措置が必要となります。また、安全性の面から、落下防止措置なしでご使用いただける範囲内でも、建物用途や使用部位、周辺の状況に応じて落下防止措置を講じることをお薦めします。複層ガラスの場合も同様ですが、外部面ガラスへの落下防止措置には合わせガラスとするか、倍強度ガラスのご採用をお薦めします。
②傾斜面、水平面に使用する場合
アトリウムなどの屋根、スカイライト、トップライトなど傾斜面、水平面に強化ガラスを使用すると、万一破損した場合に比較的大きな破片の塊となって落下する恐れがありますので、使用する高さにかかわらず、強化合わせガラスにする必要があります。複層ガラスの上側に強化ガラスを使用する場合でも、下側のガラスには落下防止措置が必要です。落下防止措置としては、合わせガラスのご採用をお薦めします。
③フレームレス構法に使用する場合
強化ガラスのエッジが露出したり、部分的に支持する場合、構法に応じた落下防止措置が必要です。枠を使用していない手すりなど、破損時に人が転落する
危険性がある場合やエッジが露出している場合は、合せガラスにするなどの安全対策が必要です。また、強化合わせガラスや飛散防止フィルムを貼った強化ガラスでも、エッジから破片が落下する恐れがあります。エッジが露出する場合には、エッジカバーを取り付けるなど、落下防止対策をお薦めします。
● 建築用途以外に使用する強化ガラス
家具などに金具で強化ガラスを留める場合、金具と強化ガラスが直接接触すると破損の原因となります。必ず緩衝材を入れ、金具と強化ガラスが直接接触しないようにする必要があります。

倍強度ガラスを安全にお使い頂くために倍強度ガラスは、同厚のフロート板ガラスに比べ耐風圧強度が高いガラスですが、強化ガラスと同様に「ガラスの中に存在する不純物に起因するキズ」により不意に破損する可能性があります。倍強度ガラスの破損形状は、強化ガラスのように破片が細かい粒状にならず、フロート板ガラスに近い割れ方をしますが、ご採用にあたっては使用部位の高さや施工性を十分に考慮し、合せガラスのご採用や全面に飛散防止フィルムを貼るなど、適切な安全対策を施す必要があります。
また、傾斜面や水平面に使用する場合は、上記1）②と同様の落下防止措置が必要です。なお、合わせガラスや飛散防止フィルムを貼った場合でも、破損時に非常に細かい破片が脱落する場合があります。

飛散防止フィルムによる落下防止措置
飛散防止フィルムによる落下防止措置を講じる場合は、フィルムメーカーが定める施工法に従い、正しく施工する必要があります。また、フィルムメーカーが推奨する性能保証期間を過ぎた場合は、速やかにフィルムを交換してください。弊社では、有償で性能の検査を行い、フィルムを交換いたします。
※本カタログの記載内容は、仕様の変更、基準改訂などにより変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
※AGC 株式会社「AGC 板ガラス建材総合カタログ」の技術サポート・ご注意についてもご参照ください。
※AGCガラス製品についての最新の情報は、デジタルカタログ http://www.asahiglassplaza.net/catalogue/index.html からご覧いいただく事が出来ます。

AGC GLASS SYSTEM

39

CAUTION

主なシステム商品についてご注意いただきたいこと● 設計上のご注意

テンポイント／メタルポイント［ 防火性能 ］ 防火性能はありません。延焼の恐れのある部分に使用することはできません。
［ 耐風圧性能 ］ 物件毎に、設計条件に合わせて応力計算を実施してガラス厚さ、支持点数などを決定します。
［ 断熱性能 ］ 単板または合わせガラスの呼び厚さに応じた熱貫流率より断熱性能を求めます。関東以北に使用する場合、結露に対する検討が必要になります。複層ガラス仕様も併せてご検討ください。尚、本工法で使用するフレームレスペアは、複層ガラスとしての耐久性を確保するた
めに、特殊スペーサーを採用していますが、季節による温度変化や風圧力による影響で、周辺封着部において部分的に１次シールが空気層内部にはみ出して見えることがあります。

● 使 用・メンテナンス上のご注意
t ガラス面の清掃については、一般の板ガラスと同様に行ってください。ただし、強化ガラスなど熱処理ガラスはフロートガラスにくらべて表面
硬度が若干低いため、クリーニングの際にカッターや金属のスクレーパーは使用せず、また、スクィージ（ガラス清掃用水切り器具）の金属部
分が触れない様に注意が必要です。飛散防止フィルム貼り仕様の場合、フィルム面は、ガラス表面に比べ傷が付きやすいので十分ご注意ください。また、飛散防止フィルムは有機材料でできているため、寿命があり貼り替えが必要となります。
t 透明感を保持するためにもメンテナンス方法については事前にご相談ください。

ディンプラス／ディンクリップ● 設計上のご注意［ 耐風圧性能 ］ 物件毎に、設計条件に合わせて応力計算を実施してガラス厚さなどを決定します。
t アルミカーテンウォールとの組み合わせにより、ユニタイズ方式にも対応できます。

● 設計上のご注意

スリットペヤ［ ホルダー ］ ホルダーは相対する２辺のみに使用し、残りの２辺はサッシで支持します。４辺すべてをスリットペヤのディテールのすることは基本的にできません。
［ 支持フレーム ］ ホルダーに挿入する支持フレームは、ホルダー全辺で支持する通しフレームとします。部分支持とすることは極力避けてください。やむを得ず部分支持になる場合は、複層ガラス耐久性保持のための検討が別途必要です。
［ 耐風圧性能 ］ 物件毎に、設計条件に合わせて応力計算を実施してガラス厚さなどを決定します。四辺支持条件として耐風圧計算を行います。
［ 飛散防止性能 ］ トップライトでのご使用については、万一のガラス破損に対する飛散防止策を講じてください。

● 設計上のご注意［ 層間変位追従性能 ］ ガラスの突合せ部分には、風圧力の受け方や地震時の層間変位の追従方法について詳細に検討する必要があります。

シール接着構法● 使 用・メンテナンス上のご注意
t フェイスガラスとリブガラスのジョイント部の構造シーラントの接着強度に依存した構法であるため、構造シーラントの選択や、施工管理には細心の注意が必要になります。

t 構造シールは恒久的なものでは、ありません。構造シールに不具合が生じると、著しく耐風圧性能が低下する場合があります。計画的なメンテナンスをご検討ください。

● 設計上のご注意［ 耐風圧性能 ］ 物件毎に、設計条件に合わせて応力計算を実施してガラス厚さ、支持点数などを決定します。
［ 飛散防止性能 ］ サンジュールは主に強化ガラスを用いた合わせガラス構成のため、飛散防止性能を有しています。しかし、大板のトップライト
や庇の場合など、万一の破損時の脱落防止策を設計段階から考慮することも必要となりますので、仕様検討時にご相談ください。
［ 色調 ］ セルの製品特性上、モジュール内においてセルの色調に違いが見えます。

サンジュール● 使 用・メンテナンス上のご注意
t トップライトに使用されているガラスは、通常、人体による集中荷重に対する強度検討は実施していません。トップライトのガラスを清掃する
際など、ガラスには絶対に乗らないでください。

t 太陽電池モジュールに付いている端子箱やケーブルは発電時に高い電圧がかかります。感電の恐れがありますので、端子箱を分解したりやケー
ブルを外したり絶対にしないでください。

t 太陽電池モジュールが破損した場合や異常を発見した場合は、モジュールの脱落防止や感電防止などの対策を施してください。破損取り換え時にはセルの形状や色について現状と異なる場合があります。

共通のご注意合わせガラスのエッジ周辺には、製造時の微小な気泡が生じたり、施工後に部分的な発泡や剥離が生じることがあります。
強化ガラス、倍強度ガラスなど熱処理ガラスは、一般の板ガラスとは異なる「ガラスの中に存在する不純物に起因するキズ」による不意の破損など、独特の性質をもっています。詳細については本カタログの設計施工上のご注意をご参照ください。

保証対象製品と標準保証の内容について
弊社では、システム商品を安心してお使い頂くための「品質保証」体制を整えています。

● 熱処理ガラス（強化ガラス、倍強度ガラス）の自然破損
自然破損とは、「ガラス中に存在する不純物による、外から力が加わっていない状
態での不意の破損」を指します。

保証期間：10年（施工後）補償内容：ガラスの取り替え● テンポイント、メタルポイントなどフレームレスペア（複層ガラス）の内部結露
内部結露とはガラスとガラスの間の中空層での結露を指します。
保証期間：最長5年（施工後）※複層ガラスを垂直面に使用する場合が対象となります。スリットペヤは除く。
※保証期間はガラス使用条件、仕様（構成・寸法）などにより異なります。

補償内容：ガラスの取り替え● サンジュール、システム商品の金物部品などの破損・機能上有害な損傷
保証期間については、使用部位・部品構成の材質などに応じて、お客様とのお打合せにより取決めさせて頂きます。
※保証対象の内容は弊社で責任施工した場合のものです。 ※取り替え・補修の際の足場、揚重機、周辺の養生等についての費用は補償の中に含まれません。

免責事項について● 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
t 弊社の責任施工（設計＋施工）ではない場合
t 使用上の誤り、及び不当な改造や修理に起因する場合
t 地震、風水害、火災等の天災人災に起因する不具合
t 保証対象や補償内容について、事前打合せにより確認されていない場合

t 弊社指定の使用上・メンテナンス上の注意事項を満足していない場合
t 実用化された技術では予測困難な現象に起因した不具合
t 熱割れなどのガラス破損

AGC G lass Bu i ld i ng Materia l Co., Ltd.

AGC 硝子建材株式会社
本社 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目24番地11号 NBF上野ビル6階

ビル建材事業部 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目24番地11号 NBF上野ビル10階

Tel. 03-6802-7265
Tel. 03-6802-7265
関 西 地 区 Tel. 06-6131-5810
広 島 地 区 Tel. 082-252-2211

Tel. 0123-21-8124
Tel. 076-246-1131
中 部 地 区 Tel. 052-589-8791
九 州 地 区 Tel. 092-791-1063

関 東 地 区

北 海 道 地 区

東 北 地 区

北 陸 地 区

www.agc-gk.com

2018.2.3000⑤