緊急地震速報端末

ケーブル

ラック型非常業務用放送装置
EM-E1500シリーズ（最大320回線、2,880W）
日本消防検定協会認定評価品
EM-E1500シリーズ型式番号
認評放第27〜5号

自動火災報知設備

誘導音装置鳴動停止信号（EB）

耐熱（2本）

非常業務遠隔操作器＊
EM-C1560シリーズ（最大320回線）

非常RM
耐熱対撚5P（10本）

非常用追加電力ラック
EM-A1500シリーズ（最大2,880W（1ラック））
日本消防検定協会認定評価品
EM-A1500シリーズ型式番号
認評放第27〜6号

最大6台

一斉RM

7本

回線／ブロックRM（N＋8）
本

PA-C50
5回線／ブロック

PA-C5210回線／ブロック

PA-C5320回線／ブロック定格出力80W〜2,880W
スピーカー回線数
20回線〜320回線
回線選択数
最大320
ブロック選択数
最大320（非常／通常／BGM計）

外形寸法

最大8台

PA-C620※EM-A1500シリーズ設置の場合（1物件あたりのアンプ出力が2,880Wを超える場合）
は、アンプ出力2,880Wごとに非常用放送設備認定シールの貼付が必要です。
事前に担当営業窓口にご相談ください。

PBX

EM-E156

非常業務操作器

非常業務予備電源ユニット

EM-1500シリーズ
下記シリーズの総称●

EM-E1500シリーズ

ラック本体
●

EM-C1560シリーズ●

EM-C1540シリーズ

非常リモコン

EM-M102

回線制御ユニット

EM-L152

スピーカー最大320回線

EM-E1500シリーズ構成例
ラックケース
デジタルパワーアンプ

EM-A1500シリーズ
追加電力ラック

EM-Y152

非常業務遠隔操作器／リモートマイクロホンの接続、外部機器からの起動を接続する端子を装備。

EM-P11B

デジタルパワーアンプ

EM-A942D（360W）／A932D（270W）／
A922D（180W）

回線追加ユニットケース

EM-ES12-10

Intelligent PA System

EM-1500 Series

回線追加ユニット

EM-ES5スピーカー

非常業務遠隔操作器

EM-C156／C154

全棟一斉式集中リモートマイクユニット

非常業務操作器から離れた場所でも同じ操作が可能。

TZ-51536※受注生産

EM-C156

リモートマイクロホン
ミキサーユニット
非常業務操作器回線追加ユニットケース＋ 回線追加ユニット

非常リモコン●

主入力制御ユニット

EM-A942D＊非常業務遠隔操作器合計で最大8台。

シリーズ名

EM-N152

構内電話

ページング
トランク

日本消防検定協会認定評価品
EM-E1500シリーズ型式番号 認評放第27〜5号
EM-C1560シリーズ型式番号 認評放第27〜7号
EM-C1540シリーズ型式番号 認評放第27〜8号
EM-A1500シリーズ型式番号 認評放第27〜6号■主なユニット

ミキサーユニット

CPEV 3P※

主電源ユニット

自動電話交換器

マルチリモートマイクロホン

オープン価格（例）幅570mm×高さ2,000mm×奥行455mm（ラック1台）非常RM
耐熱対撚5P（10本）

リモートマイクロホン

PA-C51

EM-E1500シリーズ

非常放送の起動と放送先の選択、業務放送の放送先選択、およびマイク放送が可能。

非常業務遠隔操作器＊
EM-C1540シリーズ（最大320回線）
日本消防検定協会認定評価品
EM-C1540シリーズ型式番号
認評放第27〜8号

型 名

電子ブザー
火災音信号
音声警報
緊急地震放送（日本語）、発報放送、火災放送、非火災放送（日本語／英語）
火災確認信号入力（EF）1（端子板）
音声、液晶表示（5.7型（10文字×7行）、起動表示、異常発生内容表示、その他）
操作ガイド
非常制御信号
RB出力：通常時DC24V／非常時無電圧、非常時出力：無電圧C接点（メーク、ブレーク）
外部制御信号
非常リモコン、業務リモコン、ページング、報時、BGM、アナウンスユニット、無線、時計校正
内蔵チャイム4音チャイム（アップ／ダウン、速い／遅い）、2音、1音、ユーザーチャイム登録可能
非常電源
密閉式ニッケルカドミウム蓄電池、トリクル充電方式、LED電圧表示
ラック：アイボリー焼付塗装（マンセル2.5Y9／1近似、
日塗工L22-90B（2021年）近似）
仕上
ユニットパネル：ライトグレー半艶焼付塗装（マンセル3Y6／0.6近似、
日塗工L25-60A（2021年）
近似）

耐熱（N＋2本）

階別信号（EL）＋火災確認信号（EF）

日本消防検定協会認定評価品
EM-C1560シリーズ型式番号
認評放第27〜7号

ラック型非常・業務用放送設備
EM-1500シリーズ■主な仕様■システム構成例

EM-C154

非常業務予備電源ユニット
主電源ユニット
主入力制御ユニット

PA-C50（一斉式）／
C51（5回線）／C52（10回線）／
C53（20回線）

PA-C52

マルチリモートマイクロホン

PA-C620回線制御ユニット●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

高効率・高音質なデジタルパワーアンプ搭載。
緊急地震速報にも対応した先進の非常・業務放送システム。
カタログ番号

2022年4月作成
K/AVT2044151 Z※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

多棟システムをシンプルに構築可能

緊急地震速報や多棟システムにも対応。
省スペースで高音質な非常・業務用放送を実現します。

機能を特化した集中リモコン方式を採用。
より低コストで多棟システムの構築が可能です。

全棟一斉式集中リモートマイクユニット TZ-51536（マイクロホンは別売）※受注生産

インテリジェントPAシステム

EM-1500シリーズ

TZ-51536 EIA 2U

標準で8棟まで対応し、オプションで9棟以上にも対応可能。全棟非常一斉と全棟一斉の放送に特化し、棟ごとの放送は非常業務遠隔操作器EM-C154との組み合わせにより可能にしたことで、低コスト化を実現しました。
EM-900シリーズ、
EM-1000シリーズとの混在システムも構築可能です。

非常業務遠隔操作器 EM-C154
液晶表示を省き、4Uサイズに縮小したことで低コスト化を実現。
あらかじめ20回線分の回線選択ボタンを装着しています。
また、回線表示部を分割できる構造のため、棟ごとの非常操作部のみを集中してラックマウント可能（多棟システム時）。
EM-900シリーズ、EM-1000シリーズにも対応し、既設ラック防災との多棟システムの構築が可能です。

非常放送、緊急地震速報、業務放送を1システムでカバー。
無線機との連動に対応するなど、機能もさらに強化しました。
EM-C154 EIA 4U

大規模オフィスビルやショッピングモール、工場はもちろん、地区防災を支える要の放送システムとしても活躍します。

多棟システム概要イメージ図※集中リモートマイクユニットを含むシステム構成であることを、あらかじめ所轄消防署に相談することをおすすめします。

全棟一斉式
集中リモートマイクユニット

高効率・高音質を実現するデジタルパワーアンプ

第1棟

新開発のデジタルパワーアンプを3モデル（EM-A942D／EM-A932D／EM-A922D）用意しました。

非常用放送設備対応
日本消防検定協会認定評価品。
高機能保護回路の搭載により、過大入力・過負荷などを検出した場合、出力を停止してシステムを保護し、安定稼動を実現します。

EM-A942D 360W（90W×4）EIA 2U

最大3台までの並列接続に対応
3台までのデジタルパワーアンプを組み合わせ、定格出力180Wから1,080Wまで、90W刻みで多様な負荷容量＊1のシステムに対応できます。
また、内部アンプを並列運転する際、アンプ背面の入力部の 渡り配線 を使わず、ディップスイッチ化したことで施工性をアップしました。

EM-A932D 270W（90W×3）EIA 2U＊1：180W／270W／360W／450W／540W／630W／720W／810W／900W／990W／1,080W

700
600

1/8定格出力
（45W）
時
消費電力

60％以上ダウン

400

W

300
200

50

100

150

200

250

300

集中
管理棟

至急校庭に集まってください！
LCD画面

0.5

接点信号

1W〜定格出力まで0.1％以下を実現

0.2

歪率を基地局無線機（受信用）大幅に改善

0.1

移動型無線機0.05

0.02

EM-A942D
EM-A36410001

歪 率﹇ ％ ﹈500﹈＊2：当社アナログパワーアンプEM-A364と、新開発デジタルパワーアンプ
EM-A942Dの比較＊3：世界標準規格IEC60065に準拠した通常稼動状態：BGMなどを歪み無く常時放送できる出力レベル＊4：CO2排出量は消費電力に比例するので、消費電力削減率とCO2削減率は同じ値となります

新開発デジタルパワーアンプ
EM-A942Dは、1W〜定格出力において0.1％以下の低歪率を実現。
特に5W以上の出力においては当社従来モデルEM-A842Dと比較し、1/3〜1/16以下と大幅に改善し、高音質化を実現しました。

800

非常業務
遠隔操作器
×8台

無線機との接続により、無線機からの通話を拡声放送できるので、避難・誘導しながら放送が可能です。

高音質化を実現する低歪み設計

消 費 電 力﹇＊3
定格出力の1/8（45W）時の消費電力が、アナログパワーアンプに比べて60％以上ダウン＊2。同時に、CO2の 排 出 量 も 大 幅に 削 減しました＊4。

0.01

350

EM-A942D
EM-A842D
15102050100

本体放送のスイッチ操作時の表示だけでなく、外部起動で動作しているときも点灯するので、動作状況がひと目で分かります（単元放送および単独回線固定時のみ）。

省スペース化
新たな電源供給システムの採用によりシステムを効率化。
ラック本数を削減でき、スペースを有効に活用できます。

高効率の電源供給システムを搭載

音声信号

EM-1500シリーズ

至急校庭に集まってください！

新たな機能、使いやすさを追求した改善ポイント
回線の状態がひと目で分かる「個別作動表示機能」
を搭載

EM-N152 EIA 2U

I/Fユニット

出力／CH［W］

総出力［W］

省スペース化を実現

第8棟

無線機との連動を実現

EM-A922D 180W（90W×2）EIA 2U

消費電力60％以上ダウン＊2

第2棟

80回線 1,080W
従来モデル 45U

20回線 2,160W
EM-E1500シリーズ

37U

従来モデル 43U

RB出力異常検知機能
信号ラインの短絡などで内部の保護回路が働いたときは、非常業務操作器
EM-E156の液晶表示部に異常を表示します。

インピーダンス測定機能
スピーカー回線の誤接続や負荷を簡易的に測定する機能を搭載。
設置接続時やスピーカー回線工事時に役立ちます。

リニューアルに便利な「設定データ移行ツール」を用意
当社のEM-900シリーズからの入替えに便利な、設定データの移行ツールを用意しています。

EM-E1500シリーズ

36U

新開発の非常業務予備電源ユニットEM-N152は、内蔵のバッテリー1本でパワーアンプ2台に電源供給が可能です。
また、システムに供給できる電源容量が増えたので、従来の追加DCユニット（EM-P22）が不要になりました。
モードを切り換えることにより、業務用バッテリーを内蔵できるため、停電時の業務放送にも対応できます。

その他の特長●緊急地震放送の優先放送が可能＊5
JEITAの『緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン』に適合。
非常放送より優先した緊急地震放送を可能とし、停電時には非常用バッテリーを使用することができます。
※業務放送扱いの「猶予時間放送」や「カウントダウン放送」も対応の端末からの音声入力で可能です。
＊5：別途、緊急地震速報端末との接続が必要です。

標準ラック 2 台

標準ラック

1台

標準ラック 2 台

標準ラック

1台

●停電時の業務放送に対応
オプションユニット（非常業務予備電源ユニット、バッテリー）の追加により、地震・落雷などで停電が発生しても、業務放送として避難誘導や館内放送を行えます。

●業務メッセージを20種類内蔵「緊急地震速報」「省エネ」「火災防止」などの業務メッセージ、および「ウエストミンスターチャイム」などの電子音チャイムをあらかじめ20種類内蔵。
また、最大45メッセージまで登録可能です。
● USB端子を搭載。
パソコンで設定したデータの放送設備への転送や、動作履歴／異常履歴などのパソコンへの取り込みが可能。● 緊急優先速報時に、ローカル放送を遮断可能。● 標準システムで最大320回線まで対応。● 初めて操作する人の練習に便利な「操作練習モード」を搭載。