Nipron Wave
Vol.72 2023 Summer

こ こ が見どころ
1 PV Oasis (直流グリッド型 再エネ蓄電システム)特集

自家消費に必要なものを一台にまとめた
PV Oasisキュービクル式蓄電システムの詳細を初掲載！

2 再エネ電力比率90％を目指す新工場
ニプロン 三重スマート夢工場をご紹介。

環境課題に取り組まないことがリスクな時代

直流制御技術で再エネ主力電源化に貢献
直 流グリッド型 再エネ蓄 電システム

PV Oasisは、太陽光発電、蓄電池などを直流で接続するため、交流変換ロスを抑制でき、高効率給電が可能です。
また、次世代電力網として注目されている直流マイクログリッドの構築にも最適なシステムとなっています。

近年、「カーボンニュートラル」と並んで「ネイチャーポジティブ」が新たに主要な環境課題とされるなど、企業の大小によらず、今まで以上に環境課題への取り組みが求められています。
環境課題への取り組み姿勢が企業評価に大きく影響を与えるようになりました。
ニプロンでは太陽光発電や蓄電池などの再エネ分散電源を最大限に活用する装置およびシステムの開発・販売を通じ再エネの主力電源化に貢献いたします。

直 流 マ イクログリッド
太陽光発電(直流電源)

蓄電池(直流電源)

水素蓄電池(直流電源)
Neo eXpander（充放電制御）PVマキシマイザー（太陽光電圧制御）これからの合言葉「カーボンニュートラル」と「ネイチャーポジティブ」

直 流 バス

カーボンニュートラルは、特定の活動やプロセスによって排出される温室効果ガスの排出量から植林などによる吸収量を差し引いて、地球温暖化の原因となる温室系統

DC/DC

整流器

双方向PCS効果ガスの合計を実質的にゼロにすることを指します。カーボンニュートラルの具体的な達成方法としては、温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギーを活用した排出量の相殺をセットで行うことが必要です。一方、ネイチャーポジティブとは、自然環境の破壊を最小限に抑え、積極的に回復や保その 他
直 流機 器全に取り組むことを指します。ネイチャーポジティブの実現に向けては、生態系の維持または回復・保全に寄与する取り組みが重要視されます。現在の自然資本を守り、活かす社会経済活動を実現していくために、様々な企業やパートナーシップと連携し気候変動や資源循環などの環境課題に対して取り組むことが必要です。
カーボンニュートラルとネイチャーポジティブは、どちらも環境問題に対する取り組みを示す概念であり、持続可能な社会を築きあげていくために重要な役割を果たします。

環境問題への取り組みが問われる時代です1

http://www.nipron.co.jp

サーバー(直流タイプ)

EV/充電器(直流タイプ)

LED(直流タイプ)

直流電源製品の場合従来製品と異なり、交流への変換が不要

直流電力の制御に優れた再エネ蓄電システム

自立インバータ

交流機器

http://www.nipron.co.jp
2

PV Oasis

PV Oasisの豊富なソリューション

キュービクル式蓄電システム(180kWhタイプ)

太陽光発電自家消費に必要なものをこの一台に脱 炭素を実現
持続可能な社会の実現に向け、必要不可欠なカーボンニュートラルの実現。
本システムは太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、不安定な太陽光発電を安定化し、さらに太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電し■ 設備諸元活用することで再エネ使用率を高め、カーボンニュートラルの実現に貢献します。

項目

仕様
180kWh

再 エ ネ 1 0 0％で EV 充電

30kW
50kW

駐車場で作った再エネ 100％で時間に縛られず EV 充電
PV Oasisに弊社の直流対応EV充電器を接続することで、天候や時間の影響を受けずにいつでも再エネ100％の電力でEV充電が可能なシステムの構築■ 外形寸法が可能です。太陽光発電、蓄電池の直流を直流のままEV充電器に接続できるため、高効率なシステムの運用が可能です。

詳細はP5-6へ
H:2385ｍｍ

また、
PV Oasisは自立運転が可能なため、停電時においても太陽光発電や蓄電池からEVの充電が可能です。

停 電 対策が可能
PV Oasisは蓄電池からの停電バックアップに対応しています。
また、非連系タイプのPV Oasisは無停電で給電の維持が可能です。

䎂䌢⨡ꨵ

太陽光発電電力を建物で使いつつ、余った電気は蓄電池へためて有効活用します。

災害発生

W:3305ｍｍ

停電したときは、不安定な太陽光発電電力を蓄電池で安定化して利用できます。
蓄電池にためた電力を夜間に使うことも可能です。

①

選べる２つのタイプの自家消費系統連系タイプの自家消費②

整流器④充放電コンバータ

キュービクル内の交流機器に給電を行う

雨天続き等で蓄電残量が少なくなった際に系統から補給電を行う

蓄電池の充放電をコントロール。状態監視や遠隔制御も行う⑥⑦ 空調 室外機⑧ 空調 室内機

PCS

非連系タイプの自家消費DC

自立インバータキュービクル

商用AC

AC

整流器

太陽電池+

ＰＶマキシマイザー

PC

負荷自立運転モードに切り替えることで給電が可能

商用AC

①

①

①

蓄電池 蓄電池 蓄電池

照明
PC

照明

蓄電池+

キュービクル

自立インバータ

空調
空調

③

変電設備

切替

ＰＶマキシマイザー

蓄電池

現在主流のリチウムイオン電池を採用

変電設備

太陽電池+

D:2165ｍｍ蓄電池+⑧ 空調 室内機（天井）

負荷常時自立運転なので切り替え不要
無停電で給電が可能⑤ゲートウェイ
④③

充放電 整流器
コンバータ

②PCS

⑤ ゲートウェイ

分電盤

分電盤

⑥

そ の 他 特長
ピーク負荷時のデマンド対応が可能

VPPへの対応が可能

ピーク需要に対しPV Oasisを活用することで買電力の平滑化が可能です。

アグリゲーターからの出力電力指令を受けて、PCSの遠隔制御が可能です。

⑦ 空調室外機
機器配置イメージ図

電気料金上昇リスク低減
高騰する電気料金。
火力発電の減少による電力供給力不足や、天然ガス、石炭の価格高騰など様々な要因により電気料金の値上がりは続いています。
本システムを導入することで、購入する電力量を減らし、電気料金上昇リスクの低減、電気料金削減につなげることができます。

PV Oasisで脱炭素を実現します3

http://www.nipron.co.jp「自家消費型蓄電システム」はニプロンにお任せください。

http://www.nipron.co.jp
4非常時にも太陽光発電で電力利用

Company

屋上や駐 車 場にある災害時の広域停電(ブラックアウト)においても、太陽光発電や蓄電池から電気が使える避難所としても活用できます。
常時は再エネ発電/EV充電拠点、被災時は避難拠点として、国や自治体の要請にも応えることが可能です。

停電・晴天太陽 光 発 電からの電力でE Vを走らせる再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ非常用設備へ電力供給できます。

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

非常停止

EV

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

太陽電池

PVマキシマイザー

蓄電池

Neo eXpander

20kW充電器

整流器

商用AC

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ

再エネ100％で時間に縛られずEV充電

電気自動車

AC出力

自立インバータ

停電

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ

夜間に停電しても、蓄電池からEV充電、特定の負荷へ電力供給ができます。

急速充電器には近づかないで下さい。

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

停電時にも、太陽光や蓄電池からの電力でEV充電や、再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

Company
再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

停電・夜間（BCP用負荷など）

DC

AC

EV

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

太陽電池

PVマキシマイザー

蓄電池

Neo eXpander

20kW充電器

自立インバータ

停電
整流器

商用AC

電気自動車

AC出力

（BCP用負荷など）

DC

AC

直流制御による高効率充電蓄電池を併設しているため天候や時間の影響を受けずにいつでも再エネ100％の電力で充電が可能で、日中使用する機会の多い営業車や公用車に最適です。

直流をベースにしたシステムのため、太陽光発電、蓄電池を直流のまま接続でき、直流⇔交流の変換回数が少なく高効率なシステムとなります。

また、悪天候が続くなどの要因で再エネ100％での運用が難しい場合には、商用ACからのEV充電や蓄電池充電も可能です。

社用EV車

ニプロンのEVソーラーカーポート

一般的なEV充電ステーション

直流⇔交流の変換回数が少なく高効率なシステムです。

直流⇔交流の変換回数が多く、損失が多くなってしまいます。

平日1日の流れ（イメージ）
満充電

9：00
始業

24

EV 充 電蓄電池から再エネ充電

16：00
帰社

18：00
終業

損失

小

一時的な影響を与える場合があります。

18EV

6

満充電

放電

充電

充電

EV

PVマキシマイザー

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電

外出

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電蓄電池内蔵で余剰電力を無駄にしない

余剰電力・外出中は蓄電池へ充電

太陽光発電の電力をダイレクトにEVへ充電

20kW充電器

電気自動車

蓄電池内蔵で夜間・悪天候でも再エネ由来の電力でEV充電蓄電池

Neo eXpander

商用AC

整流器

電気自動車

大太陽電池

DC

EV急速充電器

損失

小

昼間にためた余剰電力で蓄電池からEVを充電

大EV

商用AC

損失

PCS

AC

蓄電池

損失

大

DC

AC

PCS

システム間の電力融通が可能

ニプロンのEVソーラーカーポート

商用電力からの電力

太陽光パネルによる発電でEVの充電を行うことで、持続可能なエネルギー源

商用電力の発電には主に火力発電が利用されています。火力発電は化石燃を活用しています。
これにより、環境への負荷を最小限に抑えながら、真のゼロ料を使用するため、温室効果ガスが排出されます。

複数の建物でPV Oasisを導入している場合、余剰電力を他のシステムに融通することが可能で、効率的な運用が可能です。

カーボン・ドライブを実現することが可能です。

EVソーラーカーポート

再エネ発電

18％

100％

太陽電池

EV

EV

充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに真のゼロカーボン・ドライブを実現

再エネ発電

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。

EV

損失

受変電設備

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

急速充電器には近づかないで下さい。

12

太陽光発電をダイレクトにEV充電

10：00
外回り

原子力発電

6％

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

自家消費システム
非常停止

火力発電

非常停止

76％

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
非常停止

EV

直流リンクで余剰電力を融通可能

非常停止

非常停止

国内系統電力電源構成(2019年度)
資源エネルギー庁『総合エネルギー統計』を基に作成

クリーンエネルギーを使って気持ちいいドライブ体験を！
5EV

http://www.nipron.co.jp

防災拠点としても活用できるニプロンEVソーラーカーポート

http://www.nipron.co.jp
6

再エネ電力比率90％ 新工場建設
三重スマート夢工場完成間近！

PV Oasis導入 三重スマート夢工場
弊社の新工場へPV Oasis（直流グリッド型再エネ蓄電システム）の導入を行います。工場で使用する電力のおよそ８〜９割程度を太PV Oasisを導入する新工場の特長

陽光発電でまかなう設計となっており、工場側とソーラーカーポート側にそれぞれPV Oasisを設置し、建物間で直流リンクによる電カーボンニュートラル実現に貢献力融通を行い、より効率的なシステムの運用を目指します。また、自社開発の直流対応EV充電器も設置し社用車、従業員等のEVへ再消費電力をグリーン電力証書に頼ることなく、自家消費による高い再エネ電力比率を実現します。

エネ100％による充電も可能にします。
なお、この工場の太陽光発電によるCO₂削減効果は一般家庭で年間に排出される60軒分相当となる予定です。

BCP対策
太陽光発電・蓄電池により自然災害等による長期停電時でも工場の操業が可能です。

三重スマート夢工場概要
所在地

三重県多気郡多気町西山 282-17

土地面積11,905.15㎡

施設用途

AC-DC 基板型電源の生産等

建築面積

2,793.82㎡

竣工

2023年8月18日予定

延床面積5144.91㎡（工場棟）

建築構造

鉄骨造

地上２階建

使用する電力を再エネ電力で補いCO2削減に貢献
7

再エネ100％でEV充電
太陽光発電を活用したEVの高効率充電により、一部社用車のゼロカーボンドライブを実現します。

直流給電
太陽光発電、蓄電池などを直流で接続しているため、交流変換ロスが少なく高効率給電を実現します。

http://www.nipron.co.jp

地球環境への負荷を低減したモノ作りを実現します

http://www.nipron.co.jp
8ブロック図

動作イメージ

工場
太陽光発電
387.57kW

PVマキシ
マイザー

PCS
250kW

晴天

EVソーラーカーポート

非常停止

非常停止

非常停止

太陽光発電
98.18kW

PVマキシ
マイザー

商用AC

日中など発電量が多い場合は、太陽光発電のみで工場やEVの充電の電力をまかない、余剰分は蓄電池へ蓄えます。

工場

EVソーラーカーポート
日中は再エネ100％で電力供給

整流器
30ｋW

工場

PVマキシマイザー 太陽光発電
太陽光発電

直流リンクで電力融通

NeoeXpander
150kW

蓄電池
360kWh

商用AC

GBM（DC/DC）
75kW

地絡検出器

NeoeXpander
50kW蓄電池
180kWh

EV充電器
20ｋW
×6台

EV

PCS

PVマキシマイザー

商用AC
整流器

商用AC

Neo eXpander

蓄電池

EV充電器

EV

工場
蓄電池

Neo eXpander

余剰分は蓄電池に充電

太陽電池

387.57kW

太陽電池

98.18kW

蓄電池

360kWh蓄電池

180kWhPCS

250kW

EV急速充電器

20kW×6台

整流器

30kW

EV

悪天候・夜間悪天候など発電量が少ない場合は、太陽光発電優先で電力をまかない、不足分は蓄電池に蓄えた電力を利用します。
また、一方の建屋の電力が不足し、もう一方の建屋の電力に余力がある場合、電力を融通し合うことが可能です。

直流

工場

交流

EVソーラーカーポート

電力シミュレーション
PVマキシマイザー 太陽光発電

三重スマート夢工場での使用電力を想定した電力シミュレーションとなります。

太陽光発電

PCS

PVマキシマイザー

商用AC

日中は再エネ100％で操業、夜間は蓄電池からの電力で操業が可能で、年間シミュレーションでは、再エネ率88.4％の結果となっています。

工場

冬 12月23日

夏 8月4日PCS容量：250kW

PCS効率：95.2%

300

PV電力
消費電力

※

250

PCS効率：95.2%

300

放電電力

300

蓄電池残量(kWh)100

電力(kW)

電力(kW)

200

200

PV余剰電力

150

200
100

100

100

50

蓄電池

EV充電器

EV

EV

停電
停電時、発電が可能な場合は太陽光発電優先で電力をまかない、不足分は蓄電池に蓄えた電力を利用します。
夜間等、太陽光発電が停止している場合は、蓄電池からの電力のみで運転します。

工場

EVソーラーカーポート

50

充電
2

4

68

1012放電14161820

22

太陽光発電のみで電力供給を行い余剰電力は蓄電池に充電

024 ( 時 )太陽光発電
で不足する電力を蓄電池から放電

0

充電
02

4

68

太陽光発電のみで電力供給を行い余剰電力は蓄電池に充電

再エネのみで運用（再エネ率100％）※8月4日の20年間平均

1012放電1416182022024 ( 時 )太陽光発電で不足する電力を蓄電池から放電

停電
太陽光発電

PVマキシマイザー

再エネのみで運用（再エネ率100％）

PCS

商用AC

蓄電池

Neo eXpander

夜間停電時は蓄電池のみで運転

ニプロンから新たな再エネ活用法をご提案

http://www.nipron.co.jp

PVマキシマイザー 太陽光発電

停電
整流器

商用AC

Neo eXpander

蓄電池

EV充電器

EV

工場

※12月23日の20年間平均年間導入シミュレーション（再エネ率）

9

Neo eXpander

EVソーラーカーポート側蓄電池から電力融通

蓄電池残量

蓄電池残量(kWh)

300

150

00

商用AC

放電電力

蓄電池残量

200

Neo eXpander

400

充電電力

250

蓄電池

450

PV電力 ※
消費電力

400

充電電力

PV余剰電力PCS容量：250kW

450

整流器

工場のクリーンエネルギー革命をPV Oasisで起こします！

EV

http://www.nipron.co.jp
10兵庫県の齋藤知事
ご来社

兵庫県環境にやさしい事業者賞を受賞しました

2023年5月18日、兵庫県の齋藤元彦知事がニプロン本社・阪神夢工場にお越しになりました。兵庫県は2030年度までに温室効果ガスを2013年度と比べ約半分に削減することや、年間の電気使用量のうち32023年6月6日、兵庫県公館にて「地球と共生・環境の集い2023」
が割を再生可能エネルギーに置き換える等の目標を掲げています。
そこで開催されました。
その中でニプロンは電源の効率アップやバッテリーのリ脱炭素に関する取り組みを行っている県内事業者として、弊社のEVソーサイクル利用、再エネ製品の開発と販売等の功績が認められ、「兵庫県ラーカーポートや再エネに関連する製品を視察されました。

環境にやさしい事業者賞」を受賞いたしました。

授賞式では弊社代表取締役社長 COOの二見が参加し、兵庫県の服部副知事より賞状と表彰楯が授与されました。

兵庫県 齋藤知事(左)兵庫県 服部副知事(右)弊社代表取締役社長 COO 二見受賞に至った活動内容

再エネ100％の電力によるEV充電を体験いただきました。

兵庫県地球温暖化防止活動学生推進員による企業訪問を受け入れ、環境学習の機会を提供。

弊社代表取締役社長 COOの二見が展示場にて弊社の事業と製品についてご紹介しました。
その後、EVソーラーカーポートにて、太陽光パネルと蓄電池を活用した電力で再エネ100％でEVへ充電できるシステムをご紹介しました。
齋藤知事には太陽光パネルや蓄電池等から電気自動車へ流れる再エネ100％の電気の流れを実際に体験いただきました。
ニプロンは今後もEVソーラーカーポートを含む再エネに関連する製品の開発・製造・販売を通じ、世界の脱炭素化に貢献する取り組みを継続して参ります。

駐車場スペースを活用し再エネを導入できる｢ソーラーカーポートEV充電ステーション｣を製品化。太陽光発電と蓄電池によるEVへの急速充電や災害時（停電時）の防災拠点としての非常用電源供給を可能とした。
太陽光発電の直流電源を直流のまま使用することで、高効率かつ商用電源に依存しない電力システムを提供するなど新エネルギー導入等に貢献。

EV電源の変換効率アップにより製品の長寿命化を図り、廃棄物の排出抑制に寄与。

EV充電器を操作されている様子

再エネ製品への取り組みを通じて世界の脱炭素化に貢献します11

http://www.nipron.co.jp

使えなくなった自社のバッテリー製品を回収しリサイクル業者に提供することで、新たなバッテリー材料とするリサイクル利用に貢献。

これからも環境への取り組みを継続して参ります

賞状と表彰楯http://www.nipron.co.jp
12新入社員入社！

ニプロン電源をご採用頂いたお客様の声

氷I nter v iew

今年は26名がニプロンに入社しました

日本製で長寿命という点にメリットを感じて採用させていただきました。
業界初の1/4Uサーバーをはじめ、低消費電力・高スペックなオリジナルサーバーを取り揃える「株式会社エーティーワークス」様に弊社製品をご採用いただいております。

株式会社エーティーワークス

令 和５年 入社 式

プロダクト本部 本部長 中野 惠介 様

弊社電源をご採用頂いた背景をお聞かせ下さい。

今年も将来のニプロンを担う大卒 理系7名、文系5名、高卒14名の総勢26名の新入社員が入社しました。入社式では酒井会長、二見社長、役員からの訓示がありました。
その後は新入社員一人ひとりの決意表明を行い、社会人としての新たなスタートが切られました。

当初、ホスティングサービスは海外メーカー製電源を使用していましたが、1年程で突然電源がダウンしたり、電源が不安定でハードディスクが正常に動かなくなったりして、電源の不具合が原因でサーバーが正常に稼働していなかったことが多々ありました。無論、海外メーカーには原因究明及び対策の要望をお願いしましたが対応が悪く、お客様に対しても、それ以上の細かい報告ができずご迷惑をおかけしておりました。
その中で、日本製電源を出展されているニプロン社のブースで相談させていただいたところ、特に長寿命という点にメリットを感じ採用させていただきました。

生産性改善発表大会

海外メーカー製電源との違いをお聞かせ下さい。
電源を分解して品質をチェックしたことがあるのですが、基板の下側のリード線が長かったり、絶縁のシートを突き破ってカバーの金属部分に部品が当たっていたりしていました。品質的な部分では全く違うと考えています。
不具合がロット単位で出たことがあったのですが、その際には何百個仕入れたものでも一度メーカーへの返却をお願いしていました。電源が問題なく使用できるかを試験機関に確認したこともありました。決して安い電源を購入していたわけではなく、それなりのコストをかけて電源を調達していました。
サーバー製造時に、電源ユニットのケーブリングをする際には多少は負荷がかかると思うのですが、基板と出力ケーブルのはんだ付けが綺麗にされておらず、ケーブルが負荷に耐えられず元から取れてしまった事もありました。
そういった不具合は全数分中身を開けてチェックをすることはできませんし、弊社内のチェック時には見抜けない部分でもあります。

営業・管理系部門生産性改善発表大会を開催いたしました。
6月13日に営業・管理系部門による生産性改善発表大会が行われました。
発表大会には全9チームが参加し、今期に行った業務の改善活動や成果を発表し合いました。役員+本部長による厳正なる審査の結果、上位3チームが表彰されました。
金賞 購買部
発表テーマ「年間○,0００時間 削減 生産性改善発表」
銀賞 総務部
発表テーマ「社内美化～顧客・従業員満足度を上げるために～」銅賞 生産管理部
発表テーマ「定形作業の自動化による業務効率化」

弊社電源ご採用の一番の決め手と、その後の評判・満足度についてはいかがでしょうか。

HPCFX-350Pシリーズ

銀賞 総務部

多種多様の電源を取り揃えています！まずはご連絡を！
13

御社製品ページにて「電源：Nipron製」と記載いた
だいているのも、お客様へのPR材料になるからということでしょうか。
お客様の安心が第一と考え、「日本製のニプロン電源を使用しています」と記載させていただいております。
また、業界内では「高品質な電源＝ニプロン電源」という認識もあり、ニプロン電源を使用しているのであれば安心できますね、とのお話もいただいております。
電源に関してはある程度の年数が経てば劣化すると思いますが、弊社ではニプロン電源を使用しているホスティングのサーバーの中には8年以上は現役で稼働している製品もあります。
また、電源故障でサーバーが落ちたという事例の中で、故障したサーバーは返却され検証しますが、ニプロン電源による故障は発生しておらず、本当に長寿命設計だというのを実感しています。

製品が安定しておりお客様からの信頼度も高く、お客様にも納得いただいております。
弊社としては、信頼度の維持向上のため実績のあるニプロン電源を使用し、サーバー製品としても信頼性がありますというのを謳って販売ができます。
そこが一番の決め手です。

営業・管理系部門は今後も改善活動を続け、お客様の満足度向上を目指します。

金賞 購買部

基本的にはサーバーは一度動くと止められないので故障率の高い電源は使用できません。ニプロン電源は故障率も極めて低く、仮に故障があったとしても、調査依頼をお願いできますし問題点の調査をしていただけるので、お客様にも報告がしやすくサポート面で助かっています。
また、弊社のサーバーはサイズを小さくしつつ、エアーフローを効率化したいという思いがあります。ニプロンさんには、ケーブルのカスタム対応について弊社の要望通りに対応していただき、エアーフローの面で的確な配線になりました。製品に使用しているケーブルを一本化できたため、様々なパーツを組み合わせる必要が無くなり、製造工程においても非常に助かっています。

銅賞 生産管理部

http://www.nipron.co.jp

FlexATX電源
期待寿命10年以上の高信頼性設計

HPCFX-350Pシリーズを搭載したIntel® Xeon®プロセッサー
E-2100/2200シリーズ搭載 1/4Uサーバー
エアーフローを考えた筐体設計がなされている。

「電源に困った時」ニプロンにご相談ください

http://www.nipron.co.jp
14

の会長

脱炭素の別天地！
！PV Oasis型蓄電システムの実証工場
三重スマート夢工場完成間近！

2023年7月 ニプロンは新年度の４3期に入りました。
今期は前期に達成した史上最高

最後の三つ目は、BCP（事業継続）対応策の実施です。
現松阪夢工場は30年以内にの売上高75億円に対し、厳しい期になる予想の元でスタートしました。

確実視されている東南海地震による津波予想において、危険度が高い地域と警告され日本政府の新たな経済対策として打ち出された「新資本主義政策」への誘導策としてており被災のリスクが高いことです。
大停電時の対策も考えてニプロンで開発を進めて大幅賃金アップ要請とインフレ容認政策で食料品・電気代を含めありとあらゆる物の値いるPV Oasis型蓄電システムを新工場建設と同時に導入することにしました。
蓄電池を上がりが始まりました。
日本の物は主要先進国に比べて、品質が良くて安い上、１USドル可能な限り大容量にするため360kWh（工場）＋180kWh（EVソーラーカーポート）
を設が140円と円安が続いています。
この状況を目ざとく視た投機筋による優良日本企業の置し、建物間の電力融通を行うことで、トータルで540kWhの蓄電池として運用し、停電株買いが始まり株価が上がり始めるや、国内の投資家も刺激され、日経平均株価はバ時には約3～4時間（曇天時で）バックアップが可能なシステムとなる予定です。
近い将

ブル後最高値を更新し、32,000円越えが続いています。
この現象は何でしょう？

来には、EVのリユースバッテリーを活用したシステムを増設し、長期間（１０日～１か月）
停

急激な円安は、日本国の信頼・信用低下を意味していますが、安くて良い物を作れる日電に対しても対応できるよう計画していきたいと考えています。以上の理由により、現工本企業は信用されています。
即ち日本政府の国家政策は駄目でも、民間企業で経営を場から車で30分位の場所にある多気町のクリスタル工業団地に約１万㎡の土地を確

しっかりと健全に行い、独自の技術や商品を持つ企業は高く評価され日本株買いの現保し新工場を建設する事になりました。
海抜45ｍの岩盤上の土地で津波の心配もあり象に繋がったのではないかと感じています。
まだまだ日本は国の衰退と悲観せずに個々ません。
また、
この多気町はシャープの液晶工場として発展してきた歴史があり、町全体の企業は、自分を信じ、明日を信じてまじめに努力していく事だと思います。の環境も整っている点も気に入った所です。
周囲に住宅地も多く良い人財も集まりそう

それから、岸田政権がぶちあげた「新資本主義」とは何かを考えて、その方向に向かってで、現在の工場に勤務している従業員も全員新工場へ移動可能と報告されており、喜行く事が重要と感じます。
失われた３０年で経済が停滞し二流、三流国家となってしまいばしい限りです。

ましたが、日本再建へ向かい国を挙げて取り組んで行くことになるでしょう。
キーワードは分

工場は現在約90％が完成しており、完成引き渡しは8月中頃で、9月には移転を終える

厚い中流層を作る！異次元の少子化対策！リスキリング（学び直し）！働き方改革！等々…

予定です。
同時にPV Oasis型蓄電システム、及びEV6台分同時充電可能なシステム

ニプロンは、このような時代の変化を早くから認識し、経営の舵を切っている心算ですが、も稼動開始への調整に入ります。
その後、恒例の「経営方針発表会」と同時開催で「新社員の皆さんに理解してもらい一丸となって改革を進める事は容易ではありません。
特に工場竣工のお披露目会」
及び「PV Oasis型蓄電システムの見学会」を行い、その後に私自身の体が不自由になり、行動範囲が狭まり、大事な言葉が思うように出ないため想は毎月、「PV Oasis型蓄電システムの見学説明会」を開催する予定にしていますのでいが伝わりにくく、もどかしさにいら立つことも多いこの頃ですが、幹部社員を信じ、若手の宜しくお願いします。
この蓄電システムの一番のセールスポイントは、工場の電気を自社成長に期待しながら、自身の健康維持と焦らないことが大事と考えています。
産み育てたで発電した再エネで年間90％近い電力を賄い、高騰する電気代を大幅節約できる点と、会社、息子と思っているニプロンの「永続する活力あるニプロン」をめざし、「良い会社に脱炭素を同時に実行できる点で、また、再エネ100％でのEV充電が可能なため、社用する」という信念のもとに、残るエネルギーを効果的に燃焼して行く心算です。

車のEV化、及び従業員の通勤用自家用車のEV化を推奨し、燃料費用面で大幅節約に繋げるメリットを供与することができます。
更に前述のBCP対策で顧客に安心を提供で話を新工場建設に移します。
新工場の正式名称は、三重スマート夢工場（MSDF）と決きる事等多くの利点を備えています。
ニプロンと致しましては、三重スマート夢工場での実めました。
なぜ新しい場所に移転するのかについては、三つの理由があります。

績データを以ってPV Oasis型蓄電システムの有用性を自ら実証し、その実証結果を通

一つ目はこの工場は基板型電源を主とした小型の量産・特注電源の生産を担っていまじて「脱炭素への社会的貢献」を果たして行きたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い

すが、需要が飛躍的に増加し、今後も増加すると想定され、工場の拡張が必要になった致します。

ことです。
当社の戦略的特徴である内作100％、国内生産100％、品質第一で納期遵守を維持し、成長を続けて行くためには、お客様に認めて頂ける価格で最低限の利益が必要です。
そのためには製造コストの切り詰めが必要で、時代の先端を行く自動化設備の導入や、省力化投資（主とし内製化）を積極的に進めるには工場拡張の余地が必

令和5年 7月

酒井 節雄

要不可欠ですが、現松阪夢工場には土地がありません。
近隣に第二工場を用意するのは、物流の面からコストアップとなり、さらに生産リードタイムの延伸にも繋がり、運営コストが増加するなどの問題があります。
二つ目は人材を集めるには、ロケーションが悪く不便で周辺環境もエレクトロニクス関連工場として魅力が無いことです。

人材募集
グリーン電源関連経験の営業・技術者
弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

http://www.nipron.co.jp■東部営業部
TEL：044-752-1106 FAX：044-777-8811〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1■西部営業部
TEL：06-6487-0605 FAX：06-6487-2185〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号■名古屋営業所 TEL：052-602-4411 FAX：052-602-4311
表紙イラスト：宮本輝満〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号
栄ビル1階C号■Web問合せ E-mail：support@nipron.co.jp