消防設備・システムの点検、試験およびメンテナンス

消防設備・システムの運転準備は完了していますか？火災発生の緊急時に必要な場合に備えて、消防設備・システムの準備を確実にする最善の方法は、適切な点検・試験・メンテナンス（）のプログラムを確立しておくことです。本資料
では、全米防火協会（）の規格：に基づいて、各種消防システムおよび装置の適切な保守点検および試験、ならびに推奨される実施頻度と定期点検項目の重要性について概説します。
背景
スプリンクラーのような消防設備は、建物火災に対して、非常に効果的で信頼性の高い消防・防災システムです。
ただし、火災を確実に制御・抑制するためには、消防システムを高い信頼性のもと適切に維持し、常に利用できる状態にある必要があります。
年の報告書「（米国のスプリンクラーの実情）」によると、システムが作動する規模の火災が発生した際に、スプリンクラーの有効作動率はでした。しかし、その他のケースでは、火災をうまく制御することができないこともありました。その理由を以下に概説します。
リスクの把握年の報告書によると、火災を抑制できなかった事例
として、スプリンクラーが効果的でなかったというよりもスプリンクラーの不良によるものが多かったと報告されています。
▪ スプリンクラー作動不良の約は、スプリンクラーの遮断（停止）によるものでした。
▪ スプリンクラー作動不良の約は、メンテナンス不足が原因でした。

▪ スプリンクラー故障の約 は、構成部品の損傷によるものでした。
▪ スプリンクラーが作動したが効果的でなかったケースでは、半数以上で出火場所に水が届いていませんでした。
▪ 火災による財物損害のうち、自動消火システム（）が設置されていなかった場合の損害額は、が設置され正常に作動していた場合の約 倍に上りました。
以上の統計情報より、有効かつ堅牢な消防設備の停止管理手順およびプログラム、両方の重要性が浮き彫りとなっていることがわかります。
リスク管理「Standard for the Inspection, Testing, andMaintenance of Water-Based Fire Protection Systems（水ベースの消防システムの点検、試験およびメンテナン
スに関する規格）」に従って、適切な点検・試験・メンテナンス（）のプログラムを策定・実施していれば、自動消火システムの故障や作動不良の可能性を低減することができます。

スプリンクラーの作動

スプリンクラー作動不スプリンクラーが有有効性良の理由効でなかった理由（～年）

作動により有効に消火作動せず作動するも消火に失敗

出典：米国のスプリンクラーの実情（2017年NFPA報告書）。

報告された建物火災の財物損害総額と設置率（～年）
未設置

USドル

USドル

設置

0
2000 4000 6000 8000 10000（百万米ドル）

出典：（米国のスプリンクラーの実情（2017年 NFPA報告書））。

消防水利
消火ポンプおよびその貯水槽は、水ベースの消防システムの「心臓部」と通常は考えられています。消火ポンプのスイッチを停止する、または手動モードのままにしてしまうと、給水がされなくなり、施設全体が防護されていない状態になるおそれがあります。

（～年）

システムが遮断状態
手動介入でシステムが無効化
メンテナンス不足
システム構成部品の損傷
火災のタイプによっては有効でないシステムスプリンクラーが作動しなかった事故のうち約5分の3（59%）で、システムが遮断されていました。事故の17%で、システムが手動介入により無効化されていました。一部のケースでは、システム電源が誤って遮断されていました。スプリンクラーが作動しなかった火災の7%で、システム構成部品が損傷していました。
出典：（米国のスプリンクラーの実情（2017年 NFPA報告書））。

バルブ類（弁類）
制御弁は、水ベースの消防システムの主要構成要素であり、点検、操作、メンテナンスを適切に行う必要があります。
バルブが一部閉じていると、スプリンクラー・システムが有効に作動しない場合があります。誤ってバルブを閉じてしまうと、建物が防護されないままになるおそれがあります。

消火ポンプおよび貯水槽。

（～年）

出火場所に水が届いていない
放水量が不十分システムの構成部品に損傷
適切でないシステムの選定
メンテナンス不足
手動介入

スプリンクラーが有効でなかった火災の半数（51%）では、水が出火場所に届いていませんでした。事故の30%においては、十分な水が放出されていませんでした。7%では、システムの構成部品が損傷していました。6%では、システムの選定が適切ではありませんでした。事故の4%で、メンテナンス不足が要因として特定されました。
出典：（米国のスプリンクラーの実情（2017年 NFPA報告書））。

スプリンクラー設備
火災の抑制に最も広く利用され、効果を発揮する消防設備が、スプリンクラーです。定期的に保守点検および試験を実施することで、火災発生の初期段階でシステムが確実かつ適切に作動します。

古く錆びた配管およびスプリンクラーヘッド（適切にメンテナンスされていない事例）。
給水管のバルブが閉じた状態。

規格は系統立った構成となっており、システムやシステム構成部品のタイプ別に実施すべき点検、試験およびメンテナンスの項目と頻度が規定されています。この規格には、システム構成部品を調整、修理、再調整、または交換した場合に、実施すべき処置が一覧で掲載されています。また、内部配管の状態、障害物の調査、停止管理に関する章も設けられています。下表に、水ベースの消防システムおよびシステム構成部品に対してに規定されるの実施項目の要約一覧を示しました。
システム

貯水槽・タンク

給水本管

消火ポンプ

スプリンク
ラー設備

消火栓・消火散水栓

水噴霧消火
設備

泡消火設備のタイプ
点検
点検試験
試験
メンテナンス
点検
点検試験
試験
メンテナンス
点検
点検試験
試験
試験
点検
点検試験
試験
メンテナンス
点検
点検
点検試験
メンテナンス
点検
点検試験
試験
メンテナンス
点検
点検試験
試験
メンテナンス

推奨されるの実施対象・項目

加熱システム；低温警報が無い場合
水位；タンク（水位警報の監視が無い場合）
水位指示計
バルブの状態確認試験
逆止弁＆制御弁
逆止弁、制御弁、連結送水管
消火栓
消火栓＆モニターノズル、放水試験、範囲 作動確認
配管、流量試験
消火栓＆モニターノズル
ポンプ室＆消火ポンプ
ディーゼルエンジンシステム＆電気システム
ディーゼルエンジン駆動消火ポンプ（流量なし）、分
電気モーター駆動消火ポンプ（流量なし）、 分
ポンプ性能確認（流量あり）
制御弁＆システム弁
流水検知装置ドレイン（ インチ）
流水検知装置（機械的）
バルブ類（すべてのタイプ）
ホース接続口、ホース、ノズル、および貯蔵装置
配管
キャビネット放水試験＆静水圧試験
バルブ類（すべてのタイプ）
ドレイン
ノズル（ヘッド）＆配管操作試験：手動放水＆ノズル（ヘッド）操作試験：
水噴霧ノズル（ヘッド）噴射ノズル（ヘッド）の設置状況・位置
スプリンクラーの設置状況・位置
泡放射試験
放出装置の設置状況、位置および散水障害の有無
泡消火ポンプの起動確認

頻度（参照箇所）

毎日
毎月
年に 回以上
参照
参照
参照
毎年
毎年
年に 回
毎年
毎週
毎週

章
章
章

毎週
毎週 毎月
毎年
参照
四半期に 回参照
四半期に 回
参照
毎年
毎年
毎年
年に 回
毎年
四半期に 回
毎年 運転時
毎年
毎年
毎年
毎月
毎年
毎年
毎年
毎月

章
章
章
～

章

節
節

重要なメッセージ
消防システムが停止状態や保守不全の状態にあると、システムが設置されていないことと同じ状態になり、火災を抑制することができずに損害が拡大するリスクが高まります。適切かつ堅牢なプログラムを導入することで、火災発生の緊急時という最も必要なときに、貴施設の消防設備・システムが設計どおりに確実に作動することになるでしょう。

参考資料および出典▪

▪

▪
お問い合わせ本資料またはその他の財物損害防止に関連する技術トピックについてご質問がある場
合には、スイス損害保険会社のリスク・エンジニアまでお問い合わせください。

本文書に含まれるガイダンスは、適切かつ合理的で、賠償責任のリスク軽減に役立つであろうと、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは考えています。たとえ本文書のアドバイスに従ったとしても、すべての損害が回避される、あるいは、すべての合理的な予防措置が講じられたことになると、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズが保証するものではありません。一定の適切かつ合理的な手法についてスイス・リー・コーポレート・ソリューションズの意見を共有することによって、損害予防措置の評価および実施に関わる被保険者自身の義務および責任が軽減されるものではありません。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、損害防止に関わる一切の責任を負うことはありません。
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数のリスクを対象とした保険プログラム、お客様のニーズに合わせ高度にカスタマイズしたソリューションなど、取り扱い商品は多岐にわたります。スイス・リー・グルー
プの強固な財務力を基盤とするスイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、世界 以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供しています。詳細は、ウェブサイト（）または（）をご覧下さい。
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「 」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。「スイス損害保険会社」は、 日本支店のブランドネーム（通称社名）です（
年 月より）。