本資料のうち，枠囲みの内容は，

東海第二発電所

工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

補足-340-9 改 8

公開できません

提出年月日

平成 30 年 9 月 20 日

工事計画に係る補足説明資料
補足-340-9【加振試験についての補足説明資料】

平成 30 年 9 月
日本原子力発電株式会社

目次

1.

概要

1

2.

加振試験の概要

2

3.

模擬地震波（ランダム波）を用いた加振試験について

39

3.1

衛星電話設備（固定型）の加振試験について

39

3.2

緊急時対策所用発電機制御盤の加振試験について

43

4.

評価用加速度の設定について

47

目-1

1.

概要
耐震計算に用いる機能確認済加速度のうち，添付書類「Ⅴ-2-1-9

機能維持の基本方針」に示す動的機器の機能確認済加速度以外のものについては，メーカ等において確認している加振試験に基づく値を用いている。
「2.

加振試験の概要」に，これら加振試験の概要について示す。

「3.

模擬地震波（ランダム波）を用いた加振試験について」に，加振試験のうち模擬地震波を用いたケースにおける試験の概要及び加振波の包絡性について示す。

1

2.

加振試験の概要
設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

Ⅴ-2-4-2-4

熱電対

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

Ⅴ-2-4-2-5

測温抵抗体

地震時及び地震後の電気的機能

水平 1 方向（左右及び前後）と鉛直方向の 2 方
向同時

1.共振点検索試験
測定周波数帯をとし,ランダム波による加振を実施し，以内に共振点が無いことを確認。
2.ランダム波加振試験
試験用要求応答スペクトルを設定し，これを包絡するランダム地震動を設定して加振を実
施。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること主蒸気流量

Ⅴ-2-6-5-3

伝送器（差圧式）

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること原子炉圧力容器温度
ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度

Ⅴ-2-6-5-4
Ⅴ-2-6-5-28
Ⅴ-2-6-5-29

熱電対

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること代替循環冷却系ポンプ入口温度
残留熱除去系熱交換器入口温度
残留熱除去系熱交換器出口温度

Ⅴ-2-6-5-11
Ⅴ-2-6-5-12
Ⅴ-2-6-5-13

熱電対

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること2

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

設備

3

高圧代替注水系系統流量
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設
ライン狭帯域用）
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬
ライン狭帯域用）
代替循環冷却系原子炉注水流量
原子炉水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
ドライウェル圧力
・PT-26-79.51A,B
・PT-B22-N067A,B,C,D
・PT-B22-N094A,B,C,D
・PT-C72-N050A,B,C,D
サプレッション・チェンバ圧力・PT-26-79.52A,B
代替淡水貯槽水位
低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）
低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）
低圧代替注水系格納容器下部注水流量
代替循環冷却系格納容器スプレイ流量
サプレッション・プール水位
フィルタ装置水位
残留熱除去系海水系系統流量
・FT-E12-N007A
緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
緊急用海水系流量（残留熱除去系補
機）

記載箇所

評価部位

Ⅴ-2-6-5-5
Ⅴ-2-6-5-6

伝送器（差圧式）

Ⅴ-2-6-5-7
Ⅴ-2-6-5-8
Ⅴ-2-6-5-9
Ⅴ-2-6-5-10
Ⅴ-2-6-5-20
Ⅴ-2-6-5-21
Ⅴ-2-6-5-22
Ⅴ-2-6-5-23
Ⅴ-2-6-5-24
Ⅴ-2-6-5-25

Ⅴ-2-6-5-26
Ⅴ-2-6-5-35
Ⅴ-2-6-5-37
Ⅴ-2-6-5-38
Ⅴ-2-6-5-39
Ⅴ-2-6-5-40
Ⅴ-2-6-5-41
Ⅴ-2-6-7-13
Ⅴ-2-6-7-16
Ⅴ-2-6-7-17
Ⅴ-2-6-7-18

要求機能

加振方向

試験内容

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

機能確認済加速度
水平：
鉛直：

判定基準
加振中及び加振後に正常に動作すること

設備

4

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

原子炉隔離時冷却系系統流量
高圧炉心スプレイ系系統流量
低圧炉心スプレイ系系統流量
残留熱除去系系統流量
残留熱除去系海水系系統流量
・FT-E12-N007B

Ⅴ-2-6-5-14
Ⅴ-2-6-5-15
Ⅴ-2-6-5-16
Ⅴ-2-6-5-17
Ⅴ-2-6-7-16

伝送器（差圧式）

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2. サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること

原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）
ドライウェル圧力
・PT-26-79.60
サプレッション・チェンバ圧力・PT-26-79.61
フィルタ装置圧力
常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧
力
常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧
力
代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧
力
高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧
力
低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力
残留熱除去系ポンプ吐出圧力
非常用窒素供給系供給圧力
非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ
圧力非常用逃がし安全弁駆動系供給圧
力
非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒
素ボンベ圧力Ⅴ-2-6-5-18
Ⅴ-2-6-5-19
Ⅴ-2-6-5-25

伝送器（弾性式）

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作することⅤ-2-6-5-26
Ⅴ-2-6-7-14
Ⅴ-2-6-7-19
Ⅴ-2-6-7-20
Ⅴ-2-6-7-21
Ⅴ-2-6-7-22
Ⅴ-2-6-7-23
Ⅴ-2-6-7-24
Ⅴ-2-6-7-25
Ⅴ-2-6-7-26
Ⅴ-2-6-7-27
Ⅴ-2-6-7-28
Ⅴ-2-6-7-29

機能確認済加速度

判定基準

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

格納容器内水素濃度

Ⅴ-2-6-5-30

熱伝導式水素検出器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること格納容器内酸素濃度

Ⅴ-2-6-5-32

磁気風式酸素検出器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること格納容器内水素濃度（ＳＡ）
格納容器内酸素濃度（ＳＡ）
格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置

Ⅴ-2-6-5-31
Ⅴ-2-6-5-33
Ⅴ-2-6-7-10

サンプリング装置一式

地震後の電気的機能

水平 2 方向及び鉛直同時

1.ランダム波試験
格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置一式での加振試験を実施。
格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置設置ｴ
ﾘｱの地震波を包絡する模擬地震波を使用。
加振後，格納容器内雰囲気ガスサンプリング
装置一体として正常に動作することを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること

西側淡水貯水設備水位Ⅴ-2-6-5-36

電波式水位検出器

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること格納容器下部水位

Ⅴ-2-6-5-42

電極式水位検出器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること5

設備

機能確認済加速度

判定基準

設備

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

原子炉建屋水素濃度
・H2E-SA16-N001,N002,N003

Ⅴ-2-6-5-43

熱伝導式水素検出器

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点が水平方向
及
び鉛直方向
を確認。
2.正弦波加振試験
水平方向及び鉛直方向における加振試験を行い，機能が維持されることを確
認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること原子炉建屋水素濃度
・H2E-SA16-N004,N005

Ⅴ-2-6-5-43

触媒式水素検出器

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点が，であることを確認。
2. ランダム波試験の周波数を含むランダム波における加振試験を行い，機能が維持されることを確
認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作することフィルタ装置入口水素濃度

Ⅴ-2-6-7-10

熱伝導式水素検出器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること静的触媒式水素再結合器動作監視装置
フィルタ装置スクラビング水温度

Ⅴ-2-6-7-12

熱電対

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること緊急時炉心冷却操作盤

Ⅴ-2-6-7-1

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1.模擬地震波加振試験
模擬地震波における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること6

記載箇所

Ⅴ-2-6-7-15

機能確認済加速度

判定基準

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

Ⅴ-2-6-7-1

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平方向及び鉛
直方向について，それぞれ単独で実施

1.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること格納容器雰囲気監視系操作盤

Ⅴ-2-6-7-1

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験及び連続正弦波加振試験の正弦波を入力し，共振点が無いこと及び機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること

7

原子炉制御操作盤

ほう酸水注入ポンプ操作盤

Ⅴ-2-6-7-1

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

8

再循環系ポンプ遮断器

Ⅴ-2-6-7-8

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること再循環系ポンプ低速度用電源装置
遮断器

Ⅴ-2-6-7-9

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること主蒸気管放射線モニタ

Ⅴ-2-8-2-1

電離箱

地震時及び地震後の電気的機能

水平 2 方向及び鉛直同時

1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.ランダム波試験
模擬地震動を用いた加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）

Ⅴ-2-8-2-2

電離箱

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）
使用済燃料プール出口放射線モニタ（高レンジ）

Ⅴ-2-8-2-3

電離箱

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作することⅤ-2-8-2-6
Ⅴ-2-8-2-9

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

9

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ

Ⅴ-2-8-2-4

半導体式

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.正弦波掃引試験
周波数掃引及びにおける加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作することフィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）
耐圧強化ベント系放射線モニタ
使用済燃料プール出口放射線モニタ（低レンジ）

Ⅴ-2-8-2-5

電離箱

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること緊急時対策所用差圧

Ⅴ-2-8-3-3-5伝送器（弾性式）

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作すること中央制御室待避室差圧
第二弁操作室差圧

Ⅴ-2-8-3-2-2
Ⅴ-2-8-3-4-2

差圧指示計（弾性式）

地震時及び地震後の機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独1. 共振点検索試験の周波数領域を含む正弦波を入力し，応答波形から共振点がを確認。
2.連続正弦波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振中及び加振後に正常に動作することⅤ-2-8-2-7
Ⅴ-2-8-2-8

設備

10

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

衛星電話設備（固定型）（中央制御室）Ⅴ-2-6-7-2-1

電話機（机と机への固縛を含む）

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

水平：1.79G
鉛直：1.66G

加振後に正常動作すること衛星電話設備（固定型）（緊急時対策所）

Ⅴ-2-6-7-2-4

1.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評価
用床応答曲線を上回るように設定したランダム
波での加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

屋外アンテナ（中央制御室）Ⅴ-2-6-7-2-2

屋外アンテナ（アンテナ取付架台との取合部を含む）

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

水平：8.24G
鉛直：8.16G

加振後に正常動作すること屋外アンテナ（緊急時対策所）

Ⅴ-2-6-7-2-5

1.正弦波掃引試験の範囲で掃引し，固有振動数
以上であることを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

衛星電話設備用
通信機器収納ラック（中央制御室）Ⅴ-2-6-7-2-3

衛星電話設備用
通信機器（本体）

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

水平：1.84G
鉛直：1.67G

加振後に正常動作すること衛星電話設備用
通信機器収納ラック（緊急時対策所）

Ⅴ-2-6-7-2-6

1.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評価
用床応答曲線を上回るように設定したランダム
波での加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）ＳＰＤＳデータ表示装置

Ⅴ-2-6-7-3

データ表示装置（机と机への固縛を含む）

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評価
用床応答曲線を上回るように設定したランダム
波での加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：1.80G
鉛直：1.65G

加振後に正常動作すること安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）無線通信用アンテナ（原子炉建屋側）

Ⅴ-2-6-7-4

無線通信用アンテナ（原子炉建屋側）

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数であることを確認。
2. サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）無線通信用アンテナ（緊急時対策所建屋側）

Ⅴ-2-6-7-4

無線通信用アンテナ（緊急時対策所建屋側）

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数
以上であることを確認。
2.サインビート波加振試験における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

11

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

Ⅴ-2-6-7-5

ＩＰ電話（有線系）

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.掃引試験
の範囲で加振し，固有振動数が左右
方向
,前後方向
鉛直方向
であることを確認。
2.
加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

Ⅴ-2-6-7-5

ＩＰ－ＦＡＸ

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.掃引試験
までの範囲で加振し，固有振動数が左右
方向
前後方向
鉛直方向
であることを確認
2.ランダム波加振試験
固有振動数において，緊急時対策所の設備評価
用床応答曲線を上回るように設定されたランダ
ム波による加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

Ｖ-2-6-7-5

テレビ会議システム

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.掃引試験
までの範囲で加振し，固有振動数を確認。
2.ランダム波加振試験
固有振動数において，緊急時対策所の設備評価
用床応答曲線を上回るように設定されたランダ
ム波による加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

Ｖ-2-6-7-5

ＩＰ電話（衛星系）

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.掃引試験
までの範囲で加振し，固有振動数が左右
方向
前後方向
,鉛直方向
であることを確認。
2.ランダム波加振試験
固有振動数において，緊急時対策所の設備評価
用床応答曲線を上回るように設定されたランダ
ム波による加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること統合原子力防災ネットワーク設備
衛星アンテナ

Ⅴ-2-6-7-6

ＯＤＵ

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が左
右方向
，前後方向
であることを

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

確認。鉛直方向には固有振動数は確認されなか
った。
2.
加振試験
における加振試験を行い機能が維持されることを確認。
Ⅴ-2-6-7-6

ＯＤＵ電源部

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が鉛直方向であることを確認。左右方向及び前後方向には固有振動数は確認されなかっ
た。
2.
加振試験
における加振試験を行い機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常動作することＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ⅴ-2-6-7-7

Ｌ３－ＳＷ

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が鉛直方向であることを確認。左右方向及び前後方向には固有振動数は確認されなかった。
2.
加振試験における加振試験を行い機能が維持されることを確認

水平：
鉛直：

加振後に正常動作することＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ｖ-2-6-7-7

ルータ

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が鉛直方向であることを確認。左右方向及び前後方向には固有振動数は確認されなかった。
2.
波加振試験における加振試験を行い機能が維持されることを確認

水平：
鉛直：

加振後に正常動作することＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ｖ-2-6-7-7

ＶoIP-GW

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が鉛直方向であることを確認。左右及び前後方向には固有振動数は確認されなかった。
2.
加振試験における加振試験を行い機能が維持されることを確認

水平：
鉛直：

加振後に正常動作することＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ｖ-2-6-7-7

衛星モデム

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が左
右方向
,前後方向
,鉛直方向
であることを確認。
2.
加振試験

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること

12

統合原子力防災ネットワーク設備
衛星アンテナ

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

における加振試験を行い機能が維持されることを確認

ＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ｖ-2-6-7-7

データ伝送アダプタ

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が左
右方向
,前後方向
,鉛直方向
であることを確認。
2.
加振試験
における加振試験を行い機能が維持されることを確認

水平：
鉛直：

加振後に正常動作することＬＡＮ収容架（ＳＡ）

Ｖ-2-6-7-7

ＨＵＢ

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が左
右方向
,前後方向
,鉛直方向
であることを確認。
2.
加振試験
における加振試験を行い機能が維持されることを確認

水平：
鉛直：

加振後に正常動作すること

13

設備

記載箇所

非常用ディーゼル発電機制御盤

Ⅴ-2-10-1-2-6

評価部位

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：2.20G
鉛直：2.20G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X 方向），
以上（Y，Z 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X 方向），（Y，Z 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：2.40G
鉛直：2.40G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

14

要求機能

非常用ディーゼル発電機自動電圧調整器盤

Ⅴ-2-10-1-2-6

設備

記載箇所

非常用ディーゼル発電機シリコン整流器盤

Ⅴ-2-10-1-2-6

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤

Ⅴ-2-10-1-3-5

評価部位

加振方向

試験内容

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：2.20G
鉛直：2.20G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

15

要求機能機能確認済加速度

判定基準

設備

記載箇所

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機自動電
圧調整器盤

Ⅴ-2-10-1-3-5

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機シリコン整流器盤

Ⅴ-2-10-1-3-5

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X 方向），（Y，Z 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X 方向），（Y，Z 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：2.40G
鉛直：2.40G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること

16

設備

記載箇所

評価部位

緊急時対策所発電機

Ⅴ-2-10-1-5-1

緊急時対策所用発電機
内燃機関

緊急時対策所用発電機
制御盤

Ⅴ-2-10-1-5-6

要求機能

17

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

地震後の動的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.共振点検索試験
測定周波数帯をとし,ランダム波による加振を実施し，固有振動数が左右方向
，前後方向
，
，鉛直方向
であることを確認。
2.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評
価用床応答曲線を上回るように設定したラン
ダム波での加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：
鉛直：

加振後に正常に動作すること

盤内の器具
・制御盤一式（架台含む）

地震後の電気的機能

水平 1 方向（左右及び前後）と鉛直方向の 2 方
向同時

1.ランダム波加振試験
盤の固有周期が存在する周期帯において設置
床面の設備評価用床応答曲線を上回る，ランダム波での加振試験にて，機能が維持されることを確認。

水平：1.30G
鉛直：4.12G

加振後に正常動作すること盤内の器具
・保護継電装置盤一式

地震後の電気的機能

水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向
同時

1.ランダム波加振試験
盤の固有周期が存在する周期帯において設置
床面の設備評価用床応答曲線を上回る，ランダム波での加振試験にて，機能が維持されることを確認。

水平：1.52G
鉛直：3.77G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

非常用無停電電源装置

Ⅴ-2-10-1-6-1

評価部位

18

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X，Z 方向），（Y 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X，Z 方向），（Y 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

設備

記載箇所

緊急用無停電電源装置

Ⅴ-2-10-1-6-2

評価部位

19

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X，Z 方向），（Y 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X，Z 方向），（Y 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

設備

記載箇所

メタルクラッド開閉装
置Ⅴ-2-10-1-7-1

パワーセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-2

評価部位

20

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.30G
鉛直：2.50G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.30G
鉛直：2.50G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X 方向），（Y，Z 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X 方向），（Y,Z 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.30G
鉛直：2.50G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること設備

記載箇所

モータコントロールセンタ（2C-3，2C-4(1)，2C4(2)，2C-5，2C-8，2C9，2D-3，2D-4(1)，2D4(2)，2D-5，2D-8，2D9，HPCS(1)，HPCS(2)）Ⅴ-2-10-1-7-3

評価部位

21

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること設備

記載箇所

モータコントロールセンタ（2C-6，2D-6）

Ⅴ-2-10-1-7-3

評価部位

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

22

要求機能

設備

記載箇所

モータコントロールセンタ（2C-7，2D-7）

Ⅴ-2-10-1-7-3

評価部位

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X,Y 方向），（Z 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

23

要求機能

設備

記載箇所

緊急用メタルクラッド
開閉装置

Ⅴ-2-10-1-7-6

緊急用パワーセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-8

評価部位

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認した。

水平：2.30G
鉛直：2.50G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数が（X 方向），（Y，Z 方向）であることを確認。
2.正弦波加振試験（X 方向），（Y,Z 方向）における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.30G
鉛直：2.50G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

24

要求機能

設備

記載箇所

緊急用モータコントロ
ールセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-9

評価部位

25

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

緊急用計装交流主母線
盤

Ⅴ-2-10-1-7-10

緊急用電源切替盤（緊急用交流電源切替
盤及び緊急用直流電源
切替盤）

評価部位

加振方向

試験内容

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作することⅤ-2-10-1-7-11

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること緊急用電源切替盤（緊急用無停電計装電
源切替盤及び緊急用直流計装電源切替盤）

Ⅴ-2-10-1-7-11

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動作すること

緊急用無停電計装分電盤

Ⅴ-2-10-1-7-12

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動作すること

緊急用直流 125V 充電器

Ⅴ-2-10-1-7-13

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G

加振後に正常動作すること緊急用直流 125V 主母線
盤

Ⅴ-2-10-1-7-14

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

26

要求機能

機能確認済加速度

判定基準

設備

記載箇所

緊急用直流 125V モータ
コントロールセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-15

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作することⅤ-2-10-1-7-16

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動作すること

常設代替高圧電源装置
遠隔操作盤

Ⅴ-2-10-1-7-17

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験
試験体の固有振動数の確認を目的に，X，Y，Z
方向に対しの正弦波掃引試験を実施
し，に固有振動数が無いことを確認
した。
2.
加振試験
5,7,9.5,13,17,22,30,35Hz における加振試験
ことを確認した。

水平：10.00G
鉛直：5.00G

加振後に正常動作すること27

緊急用直流 125V 計装分
電盤

設備

記載箇所

緊急時対策所用メタル
クラッド開閉装置

Ⅴ-2-10-1-7-18

28
緊急時対策所用パワー
センタ

Ⅴ-2-10-1-7-20

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向

1.試験体特性把握試験
試験体の固有振動数の確認を目的に，X，Y，Z
方向に対しのランダム波加振試験
を実施し，に固有振動数が無いことを確認。
2.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評
価用床応答曲線を上回る，ランダム波での加振試験にて，機能が維持されることを確認。
なお，本試験は水平方向(前後，左右)のみ加振試験を実施。

水平：3.70G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.87G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平 1 方向（左右及び前後）と鉛直方向の 2 方
向同時

1.正弦波掃引試験
試験体の固有振動数の確認を目的に，X，Y，Z
方向に対しの正弦波掃引試験を実施
し，に固有振動数が無いことを確認。
2.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評
価用床応答曲線を上回る，ランダム波での加振試験にて，機能が維持されることを確認。

水平：1.93G
鉛直：1.64G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

緊急時対策所用モータ
コントロールセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-21

評価部位

29

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.40G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.60G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること緊急時対策所用 100V 分
電盤

Ⅴ-2-10-1-7-22

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること緊急時対策所用直流
125V 主母線盤

Ⅴ-2-10-1-7-23

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平 1 方向（左右及び前後）と鉛直方向の 2 方
向同時

1.正弦波掃引試験
試験体の固有振動数の確認を目的に，X，Y，Z
方向に対しの正弦波掃引試験を実施
し，に固有振動数が無いことを確認。
2.ランダム波加振試験
基準地震動（Ss-D1～Ss-31）における設備評
価用床応答曲線を上回る，ランダム波での加振試験にて，機能が維持されることを確認。

水平：1.93G
鉛直：1.64G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

30

緊急時対策所用直流
125V 分電盤

Ⅴ-2-10-1-7-24

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること緊急時対策所用災害対策本部操作盤

Ⅴ-2-10-1-7-25

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：4.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

緊急時対策所用非常用
換気空調設備操作盤

Ⅴ-2-10-1-7-26

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
間で間隔で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：4.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること

31

可搬型代替直流電源設
備用電源切替盤

Ⅴ-2-10-1-7-28

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること可搬型整流器用変圧器

Ⅴ-2-10-1-7-29

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること直流 125V 主母線盤

Ⅴ-2-10-1-7-30

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

設備

記載箇所

直流 125V モータコント
ロールセンタ

Ⅴ-2-10-1-7-31

評価部位

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.メーカ試験（カタログ値）により，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：3.00G※下線部が工認記
載値

加振後に正常動作すること盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

32

要求機能

非常用無停電計装分電盤

Ⅴ-2-10-1-7-32

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

直流 125V 主母線盤
HPCS

Ⅴ-2-10-1-7-33

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振中及び加振後に正常動作すること

直流±24V 中性子モニタ用分電盤

Ⅴ-2-10-1-7-34

盤内の器具
・

地震時及び地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲で加振し，固有振動数がであることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.00G
鉛直：1.00G

加振中及び加振後に正常動
作すること

33

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

34

放水路ゲート用開閉装
置中央操作盤

V-2-10-2-3

放水路ゲート用開閉装
置中央操作盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.00G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること放水路ゲート用開閉装
置機側操作盤

V-2-10-2-3

放水路ゲート用開閉装
置機側操作盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.50G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること放水路ゲート用開閉装
置動力切替盤

V-2-10-2-3

盤内の器具

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.50G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること防潮扉用開閉装置中央
操作盤

V-2-10-2-2-3

放水路ゲート用開閉装
置中央操作盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.00G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること防潮扉用開閉装置機側
操作盤

V-2-10-2-2-3

放水路ゲート用開閉装
置機側操作盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.50G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること防潮扉用開閉装置動力
切替盤

V-2-10-2-2-3

盤内の器具

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.50G
鉛直：1.50G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

火災感知器
・熱感知器
・煙感知器①
・光電分離式煙感知器
・煙感知器（防爆）・熱感知器（防爆）Ⅴ-2-別添 1-2

火災感知器
・屋外仕様炎感知器

評価部位

35

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度

判定基準

火災感知器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振*し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。
* 固定器具が剛構造であること確認した上で，同条件として剛構造の取付治具を用いた加振試験を実施

水平：5.27G
鉛直：3.31G

加振後に正常動作することⅤ-2-別添 1-2

火災感知器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.19G
鉛直：3.30G

加振後に正常動作すること火災感知器
・熱感知カメラⅤ-2-別添 1-2

火災感知器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数がまでにないことを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：10.12G
鉛直：4.55G

加振後に正常動作すること火災感知器
・煙感知器②Ⅴ-2-別添 1-2

火災感知器

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：6.36G
鉛直：4.19G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

36

火災受信機盤・火災受信機盤

Ⅴ-2-別添 1-3

火災受信機盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数が以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.28G
鉛直：1.78G

加振後に正常動作すること火災受信機盤・制御監視盤

Ⅴ-2-別添 1-3

火災受信機盤

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.共振点検索試験の範囲でランダム波による加振を実施し，以内の固有振動数が長辺(X)方向
では，に，短辺(Y)方向では,に確認された。鉛直(Z)方向には、固有振動数は確認されなかった。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：2.39G
鉛直：2.01G

加振後に正常動作すること火災受信機盤・ユーザーコンソー
ルユニット
・モニタ

Ⅴ-2-別添 1-3

火災受信機盤

地震後の電気的機能

水平 2 方向及び水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数がまでにないことを確認。
2.正弦波加振試験
における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：3.72G
鉛直：3.13G

加振後に正常動作すること

設備

記載箇所

評価部位

要求機能

加振方向

試験内容

機能確認済加速度判定基準

Ⅴ-2-別添 1-4

地震後の動的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振*し，固有振動数は，水平 X 方向ではに，水平 Y 方向ではに，鉛直 Z 方向ではに確認された。
2.正弦波加振試験
上記固有振動数における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。
* ボンベラックが剛構造であること確認した上で，同条件として剛構造の取付治具を用いた加振試験を実施

水平：4.0G
鉛直：2.0G

加振後に正常動作することハロン供給選択弁Ⅴ-2-別添 1-5

地震後の動的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験
弁口径 25A と 100A の２種類の弁について，の範囲で加振*し，弁口径 25A，100A
で，固有振動数は，それぞれ水平 X 方向ではに，水平 Y 方向では，に，鉛直 Z 方向ではに確認された。
2.正弦波加振試験
上記固有振動数における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。
* 弁ラックが剛構造であること確認した上で，同条件として剛構造の取付治具を用いた加振試験を実施

水平：4.0G
鉛直：2.0G

加振後に正常動作することハロン消火設備制御盤

Ⅴ-2-別添 1-6

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数は，水平 X 方向でに水平 Y 方向及び鉛直 Z 方向以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.0G
鉛直：3.0G

加振後に正常動作すること37

ハロンボンベ設備

設備

記載箇所

二酸化炭素ボンベ設備

Ⅴ-2-別添 1-7二酸化炭素供給選択弁

評価部位

要求機能

試験内容

地震後の動的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1. 正弦波掃引試験の範囲で加振*し，固有振動数は，水平 X 方向ではに，水平 Y 方向ではに，鉛直 Z 方向ではに確認された。
2.正弦波加振試験
上記固有振動数における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。
* ボンベラックが剛構造であること確認した上で，同条件として剛構造の取付治具を用いた加振試験を実施

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作することⅤ-2-別添 1-8

地震後の動的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験
弁口径 100A の弁について，の範囲で加振*し，固有振動数は，それぞれ水平 X 方向
ではに，水平 Y 方向ではに，
鉛直 Z 方向ではに確認された。
2.正弦波加振試験
上記固有振動数における加振試験を行い，機能が維持されることを確認。
* 弁ラックが剛構造であること確認した上で，同条件として剛構造の取付治具を用いた加振試験を実施

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること二酸化炭素消火設備制
御盤

Ⅴ-2-別添 1-9

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1.正弦波掃引試験
z の範囲で加振し，固有振動数は，水平 X 方向でに水平 Y 方向及び鉛直 Z 方向では以上であることを確認。
2.正弦波加振試験
で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：3.00G

加振後に正常動作すること循環水系隔離システム

Ⅴ-2-別添 2-4

地震後の電気的機能

水平単独 2 方向及び鉛直単独

1. 正弦波掃引試験の範囲で加振し，固有振動数がまでにないことを確認。
2.正弦波加振試験
で加振試験を行い，機能が維持されることを確認。

水平：4.00G
鉛直：2.00G

加振後に正常動作すること

38

加振方向機能確認済加速度判定基準

3

模擬地震波（ランダム波）を用いた加振試験について
3.1 衛星電話設備（固定型）の加振試験について(1)衛星電話設備（固定型）の構成について
衛星電話設備（固定型）の構成を以下の図 3-1 に示す。

図 3-1 衛星電話設備（固定型）の概略構造図（添付書類「Ⅴ-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書」の抜粋）(2)衛星電話設備（固定型）の設置場所について
衛星電話設備（固定型）の設置場所を以下に示す。
） EL.18.00 m①

・衛星電話設備（固定型）（中央制御室）・衛星電話設備用通信機器収納ラック（中央制御室）②

EL.63.65 m
・屋外アンテナ（中央制御室）③緊急時対策所建屋（2F） EL.30.30 m
・衛星電話設備（固定型）（緊急時対策所）
・衛星電話設備用通信機器収納ラック（緊急時対策所）④緊急時対策所建屋屋上 EL.51.00 m
・屋外アンテナ（緊急時対策所）

39

(3) 加振波について
各衛星電話設備（固定型）の設置場所毎に加振波を作成することも可能であるが，加振試験を効率よく実施するため，同じ型式の設備に対して複数の設置場所が存在する場合には，複数の設置場所の FRS を包絡する加振波を作成することとした。
検討の結果，加振試験の入力波として設置場所の各フロア＊の設備評価用床応答曲線（以下「設備評価用 FRS」という。
）を包絡するように作成したランダム波（以下「緊急時対策所建屋及び原子炉建屋包絡波」という）の 1 つを準備した。
なお，当該設備の加振試験で用いた加振波は，補足 340-3「可搬型重大事故等対処
設備の耐震性に関する説明書に関する補足説明資料

4.3

その他設備の加振試験について」に示す，可搬型設備（その他設備）の加振試験において用いた加振波と同様のものである。
注記 ＊：屋外アンテナについては，設置場所（原子炉建屋及び緊急時対策所建屋の屋上）に生じる加速度が他の設備の設置場所と比べ大きいことから，加振台の性能限界を考慮し，加振波の包絡対象には含めない方針とした。
当該設備については別の加振台にて正弦波加振試験を実施し，機能確認済
加速度を求めている。試験の詳細については，本補足説明資料の「2. 加振試験の概要」に示す。
(4) 加振試験の実施方法について
加振台上に衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）用通信機器の実際の現場における設置状態を模擬したのち，(3)にて準備した加振波を入力波として，3軸同時加振試験を実施した。
緊急時対策所建屋及び原子炉建屋包絡波による試験を行い，試験後においても各機器の機能が維持されることを確認した。機能維持確認結果については，本補足説明資料の「2. 加振試験の概要」に示す。
(5) 加振試験結果と設置場所の設備評価用 FRS の包絡性確認
加振対象設備の重量の違いにより加振台の床応答曲線（以下「加振台の FRS」という。
）にばらつきは見られるものの，概ね同様の形状の出力が得られ，設備評価用 FRSを包絡していることを確認した。
衛星電話設備（固定型）の加振試験を行った際の加振台の FRS と，設備の保管場所
毎の設備評価用 FRS を比較した結果を，図 3-1-1～図 3-1-4 に示す。
なお，図 3-1-1 から図 3-1-4 に示す鉄筋コンクリート造の建物（緊急時対策所建屋及び原子炉建屋）に保管する設備については，地盤物性，建屋剛性，地盤ばね定数等の変動を考慮し，拡幅した FRS に対する包絡性の確認を行う。

40

図 3-1-1 加振台の FRS と設備評価用 FRS の比較－水平原子炉建屋付属棟（中央制御室）EL.18.00m

図 3-1-2 加振台の FRS と設備評価用 FRS の比較－鉛直
原子炉建屋付属棟（中央制御室）EL.18.00m

41

図 3-1-3 加振台の FRS と設備評価用 FRS の比較－水平緊急時対策所建屋 EL.30.30m

図 3-1-4 加振台の FRS と設備評価用 FRS の比較－鉛直
緊急時対策所建屋 EL.30.30m
423.2 緊急時対策所用発電機制御盤の加振試験について(1)加振試験の概要
制御盤及び保護継電装置盤の機能維持は，同型の盤が搭載されている常設代替高圧電源装置の加振試験を基に実施している。なお，制御盤は常設代替高圧電源装置
No.6，保護継電装置盤は常設代替高圧電源装置 No.1～5 の加振試験の結果を引用している。この際，制御盤及び保護継電装置盤への入力加速度は，設置している盤設
置床（コンテナ床面）にて得られた加速度にて評価している。
制御盤及び保護継電装置盤の配置を示した常設代替高圧電源装置の概要図を図3-2-1 に示す。

制御盤

コンテナ

保護継電装置盤
コンテナ

加速度計設置箇所

図 3-2-1 常設代替高圧電源装置概要図(2)加振試験結果
設置場所の設備評価用床応答曲線に対する入力加速度の包絡性を確認するため，加振試験にて得られた制御盤及び保護継電装置盤の設置床（コンテナ床面）での床応答曲線と，緊急時対策所建屋の設備評価用床応答曲線を比較した結果を，図 3-22～図 3-2-6 に示す。比較した結果，盤の固有周期が存在する周期帯において設備評
価用床応答曲線を上回ることを確認した。また，加振試験後に機能試験を実施し，各機器の機能が維持されることを確認した。

43

図 3-2-2 加振試験（制御盤）の床応答曲線と設備評価用床応答曲線の比較
水平(EW) 緊急時対策所建屋 EL.23.30m

図 3-2-3 加振試験（制御盤）の床応答曲線と設備評価用床応答曲線の比較
水平(NS) 緊急時対策所建屋 EL.23.30m

44図 3-2-4 加振試験（保護継電装置盤）の床応答曲線と設備評価用床応答曲線の比較
水平(EW) 緊急時対策所建屋 EL.23.30m

図 3-2-5 加振試験（保護継電装置盤）の床応答曲線と設備評価用床応答曲線の比較
水平(NS) 緊急時対策所建屋 EL.23.30m

45図 3-2-6 加振試験（保護継電装置盤）の床応答曲線と設備評価用床応答曲線の比較
鉛直 緊急時対策所建屋 EL.23.30m

46

4.

評価用加速度の設定について
動的・電気的機能維持評価に用いる評価用加速度について，設備に応じ以下の表 4-1の考えに基づき設定している。
表 4-1 評価用加速度の適用について
剛な設備
例

評価用
加速度

柔な設備

非常用無停電衛星電話設備

使用済燃料プール

火災受信機盤

電源装置等（固定型）等温度（ＳＡ）等（制御監視盤）等

1.0ZPA

機器の取付位置に加振試験により確認（ランダム波加振生じる応答加速度した設備の固有周期試験により包絡性又は 1.0ZPA のう

における，設備評価を確認した設備評

ちいずれか大きい

用床応答曲線の読み

価用床応答曲線の値

値

1.0ZPA代表値）

47