2024年7月26日

大阪ヘルスケアパビリオンにおける警備業務委託（公募型プロポーザル）【質問に対する回答】
№

書類名称頁

該当箇所

質問回答

1

募集要項

7

応募手続きに関する事項

守秘義務誓約書を単体企業で提出しましたが、質問書の回答後に共同事業体可能です。ただし、守秘義務誓約書の３に記載の事項を遵守してください。の組成をすることは可能でしょうか。

2仕様書

5

業務内容
（１）事前準備防犯カメラシステムのメーカーについては、設置機種、生産国などの指定はございま
特に指定はありません。
すか。

3

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

機械警備システム、防犯カメラシステム、入退室管理システムの施工にあたって、必要な配管やボックスは準備されていると考えてよろしいでしょうか。

4

仕様書

6

警備体制等
（１）警備隊の編成パビリオンの警備員としての識別が可能となるように工夫することとなっております
お見込みのとおりです。
が、此方で腕章等を準備するとの認識でよろしいでしょうか。

5

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

施設警備業務の実施にあたり、発注者でご準備いただける資機材についてご教 ベルトパーテーション、サイン看板等の敷材は、発注者にて準備します。警備員が携帯する備品（無線機や拡声器等）は、受注者で準示ください。（例）カラーコーン、ベルトパーテーション等備してください。

6

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備システムで使用するID カードのカード規格について、フェリカ、マイフェアなど指定はIDカードの規格に指定はありません。
ございますか。また、IDカードの券面、裏面デザインの指定はございますか。

7

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

電気錠制御盤（BAN-L25NA、BAN-L40NA）は利用せず、直接警備システ電気錠制御盤は利用してください。直接警備システムに電気錠を接続することはできません。
ムに電気錠を接続することは可能でしょうか。

8

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備「炎認識 AI による火災監視システム（仮称）」の接続に使用する防犯カメラ制
御部分のHDMI端子を1箇所提供との記載がありますが、防犯カメラ制御部分と お見込みのとおりです。
はカメラ本体ではなくレコーダーとの認識でよろしいでしょうか。

9仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

納品、施工したものは、会期後すべて撤去することとなっておりますが、配線の撤去お見込みのとおりです。
も必要でしょうか。

10

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

使用する機器の所有者については発注者ではなく、受注者と考えてよろしいでしょ
お見込みのとおりです。
うか。

11

仕様書

5

業務内容
（１）事前準備

電気錠および電気錠制御盤、防犯カメラの提供機器以外に別途工事にてご用ありません。
意いただける機器がございましたらご教示ください。

12

仕様書

6

警備体制等
（１）警備隊の編成

パビリオン警備を再委託する場合、制服が各社の制服となるため2種類となります
制服は統一されたものが望ましいですが、どうしても準備できない場合は統一した腕章を着用するなどしてください。
が、問題ないでしょうか。

13

仕様書

6

警備体制等
（３）警備員の配置日数、配置時間は記載されておりますが、ポスト数は記載されておりませんので、お見込みのとおりです。
必要ポスト数は受注者からの提案という認識でよろしいでしょうか。

14仕様書

6

警備体制等
（４）追加業務への対応

警備員の追加補充について、おおむね何日前に増員の依頼を予定しておられます
追加補充が必要と判断された場合に、発注者と受注者で協議するものとします。
か。

15

仕様書

6

警備体制等
（４）追加業務への対応

VIPが来場されると考えておりますが、受注者による身辺警備が必要となるケース現時点では想定していません。
は想定されておられますか。

16

仕様書

6

警備体制等
（５）その他

警備業務上必要なパソコンを、現地のインターネット回線に接続して外部へ通信することは可能でしょうか。また、回線には何等かのアクセス制限を予定されておら インターネット回線を通じた外部との通信は可能です。現時点においては、アクセス制限は予定しておりません。
れますか。

17

仕様書

9

留意事項

業務の内容によって再委託は可能との記載ですが、再々委託は可能でしょうか。 可能です。

18

仕様書

別紙

弊社提供機器

弊社提供機器に記載されている資機材の利用について、提供機器を使用せず、同一システムで機器を構成したほうが、より安価かつより安定したサービスをご提供 必須ではありません。
できますが、必須要件と考えた方がよろしいでしょうか。

19

仕様書

別紙

別紙②

エンタメ棟の図面にはカードリーダー、電気錠、防犯センサーの記載がありません
守秘義務誓約書をご提出いただいた応募者に対し、別途開示します。
が、設置の必要はありますか。設置が必要な場合、設置位置をお示しください。

20

仕様書

別紙

別紙②

バックヤード棟2階のエレベーター内設置のカメラは、エレベーター業者からの映像を支給されるものと考えてよろしいでしょうか。また支給される場合、その支給方法を 映像は発注者が警備員室まで配線で支給します。
ご教示ください。

21

仕様書

別紙

別紙②

本館のエレベーターにはカメラの記載はありませんが、接続または設置する必要はありますか。設置される場合、エレベーター工事で設置されるものと考えてよろしいで カメラは発注者にて設置し、映像は発注者が警備員室まで配線で支給します。
しょうか。

22

募集要項

3

「4 契約に関する事項
契約保証金（契約金額の100分の5）は、契約金額に含むのでしょうか。又は、 契約保証金が必要となる場合は、契約金額には含みません。その場合、保証金は一旦納付していただきますが、契約の履行確認後、（4）」契約保証金について 別途必要という認識でしょうか。
返金します。

23

募集要項

3

「4 契約に関する事項
大阪市契約規則第37条第1項第3号について、可否の判断としては、先の企画お見込みのとおりです。
（4）」契約保証金について 提案書類の「業務実績調書」等で判断されるのでしょうか。

24

募集要項

3

「5 応募資格、必要な資統括責任者及び業務責任者、部門別責任者は隊長及び隊員で構成してもよい格・許認可等（9）」につい別で構成してください。のでしょうか。それとも現場配属以外の構成員で構成する必要があるのでしょうか。て

25

募集要項

3

「5 応募資格、必要な資類似イベント等の「責任者」としての実績とは、元請けとしての履行実績を企画提格・許認可等（9）イ」につお見込みのとおりです。
案書の中に記載すればよいのでしょうか。
いて

26

仕様書

3「6 警備体制等（1）」につ 記載の「警備隊長を常時1名」とは、24時間常時配置との認識でしょうか。日中24時間常時配置してください。
いて09時～22時の常時配置でも可能でしょうか。

27

仕様書

3

「6 警備体制等（1）」につ 記載の無線機について、発注者、運営統括ディレクターの想定準備数は何台で 警備員が携帯する無線機を受注者で準備してください。
いてしょうか。
発注者、運営統括ディレクターとの連絡用無線機は発注者で用意し、警備隊長分を貸与します。

お見込みのとおりです。

2024年7月26日

大阪ヘルスケアパビリオンにおける警備業務委託（公募型プロポーザル）【質問に対する回答】
№

書類名称頁

該当箇所

質問

回答

28

仕様書

3

「6 警備体制等（2）」につ 記載の「施設検定1級の資格」所持者とは、24時間常時配置との認識でしょう
記載している資格は例示です。本業務の目的を遂行するにふさわしい条件・資格要件等を設定し、提案してください。
いてか。日中09時～22時の常時配置でも可能でしょうか。

29仕様書

3

「（3）警備員の配置」につ 会期前、会期中、会期後において施設側の機械警備を使用することで、物理的ご提案いただく内容ですが、閉館時間帯に一部エリアにおいて搬出入を見込んでいます。
いてに施錠、警備セットができる時間帯はあるのでしょうか。

30

仕様書

4

「（5）その他」について記載の発注者準備の中に、水道代、電気代（空調）は含まれているとの認識でお見込みのとおりです。
よろしかったでしょうか。

31

仕様書

4「（5）その他」について記載の準備品について、インターネット回線、電話回線は、発注者側の準備に含まれていますでしょうか。また、電話回線がない場合、その他連絡手段のご準備は インターネット回線は準備しております。電話回線はバックヤード棟のみ、発注者にて準備する予定です。
ありますでしょうか。

32

仕様書

4

「（5）その他」について記載の受注者負担の中に、事務所内で出たゴミ処理費用は、受注者の負担に現在検討中です。なお、機器設置等により発生するごみ等は原則持ち帰りいただく必要があります。
なるのでしょうか。

33

仕様書

6

「（4）再委託について」につ記載の「契約金額の相当部分」とはどこまでの相当を指すのでしょうか。
いて業務委託契約書（案）第16条第1項に規定する「主たる部分」を遂行するために必要となる相当額を指します。

電子錠標準仕様書がアート製の電気錠制御盤となっていますが、これを使用するのが必須でしょうか。もしくは、これが建築工事で納入されているということでしょう
電気錠制御盤は、発注者が納入します。使用は必須としてください。
か。また、他製品でも可な場合、警備室でのパソコン操作で状態監視・遠隔解錠を行えればよいでしょうか。

34

その他

電気錠制御盤について

35

その他

電気錠の施工区分について 電気錠の施工区分は、建築工事区分という認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

36

その他

防犯センサー操作について防犯センサーの警戒ON／OFF操作は、警備室で行うという認識でしょうか。

ご提案いただく内容です。

37

その他

防犯カメラについて

本館棟のEPSにある「TH-*-*」は、監視カメラ機器と防犯専用の端子盤でしょう
専用の端子盤ではありません。
か。

38

その他

本館棟のHUB用コンセントが「GAC100V」となっているので、停電補償用のUPS
防犯カメラ（UPS：無停電は不要でよろしいでしょうか。また、提供機器にネットワークレコーダが入っています いずれも必要です。
電源装置）についてが、レコーダ用のUPSは不要でしょうか。

39

その他

エレベーター内カメラの準備（施工）は、エレベーター業者様でしょうか。また、監エレベーターカメラの監視につ視するエレベーターカメラは、バックヤード棟、本館棟EV-1、本館棟EV-2の3箇所 カメラは発注者にて設置します。箇所数についてはお見込みのとおりです。
いてでしょうか。

40

その他

提供機器一覧の記載内容
について

機器収納ラックは、警備室に置く前提でよろしかったでしょうか。また、機器収納ラッ
お見込みのとおりです。弊社提供機器以外の機器も収納していただいて構いません。
ク内に、提供機器以外の監視カメラ機器を置いてもよろしいでしょうか。