•

新規許可証

契約業者、臨時スタッフ、第三者（外部）の従業員を、許可証発行者として選ぶことはできません。

消防設備には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません：
̤̤ スプリンクラー／水噴霧消火設備
̤̤ すべての消防設備の制御弁
̤̤ 屋外消火栓、連結送水管
̤̤ 消火ポンプ̤̤ 屋内消火栓
̤̤ 消火配管̤̤ 防火水槽
̤̤ 泡消火設備
̤̤ 強化液消火設備
̤̤ ガス系消火設備
̤̤ 自動火災報知設備／火災感知器

誰がこの許可証を発行すべきですか？
組織内から適格な人物を選定し、消防設備に関する許可証発行者に指名する必要があります。

どのような場合に、この許可証を使用しますか？
消防設備を停止する場合は、その理由や時間の長短に関わらず、この許可証が必要です。
停止が生じるのは、消火設備や自動火災報知設備、そのシステムの一部が遮断•停止された場合、あるいは意図的に稼動させていない場合のいずれかです。

国または地域によっては、異なる停止通知書が必要になる場合があります。消防署、警備会社、保険ブローカーへの通知、あるいはスイス損害保険会社への直接の通知が必要になる場合があります。

許可証発行者として選定される人物は、少なくとも消防設備に関する知識を備え、消防設備の停止のリスクや、消防設備停止中の危険の軽減方法について理解している必要があります。

許可証に記載された予防措置の実施
通常、これらの設備に関する作業は、消防設備関連請負業者によって実施されます。しかしながら、請負業者は、当該施設で適用されている指針について把握していない可能性があります。

したがって、許可証発行者が、影響を受ける区域を点検し、すべての予防措置が実施されていることを確認することは重要です。

なぜ、この許可証を使用するのですか？
消防設備は、施設における業務を防護するための非常に重要な要素です。

これらの設備•システムはすべて、施設における火災の影響度を軽減する上で非常に重要な役割を果たしています。火災は、建物、生産設備、そして事業継続能力に重大な損害を及ぼす可能性があります。これは事業そのものに対するリスクであるだけでなく、従業員一人一人にとってのリスクでもあります。
また、消防設備は、人命保護のためにあると考えることもできます。早期の通報や安全な避難を可能にするとともに、火災の拡大を抑制することも可能です。
したがって、消防設備の停止•遮断は、電気設備などのロックアウト／タグアウトや火気使用作業指針などのように、人命保護•財物防護システムの遮断と同程度に重大であると扱う必要があります。

有効な許可証一時的な防火対策の実施
̤̤ 消防設備を停止する区域に、追加の消火器を用意します。
̤̤ 建物内のすべての屋内消火栓が使用可能であり、水流が適切であることを確かめます。
̤̤ すべての発火源を除去するとともに、可燃物はすべて取り除かれている、または防火ブランケットで覆われていることを確認します。
̤̤ 追加の火気監視業務を実施するため、トレーニングを受けたスタッフを配置します。
通知先
̤̤ 消防署および／または警備会社
̤̤ 施設の当該組織を管轄する緊急時対応組
織、自衛消防組織、安全管理組織、およびマネジメントチーム
̤̤ ご連絡先Impairments_Apac@swissre.com

̤̤ または、通知はスイス損害保険会社（スイス•リー•コーポレート•ソリューションズ）のアンダーライターまたはブローカーまでご連絡ください。

消防設備停止中̤̤ 常時、許可証が停止中の設備に掲示され、且つ有効な許可証ポケットに保管されていることを確認します。
̤̤ 危険を伴う工程•プロセス、または、発火源となり得る工程•プロセスが停止していることを確認します。
̤̤ 施設内での喫煙を全面的に禁止します。
̤̤ 火気使用作業を全面的に禁止します。火
気使用作業が必須の場合は、スイス損害保険会社、あるいは保険ブローカーに連絡し、その危険性について相談して下さい。*適用が除外されるケースは上記を参照してください。
̤̤ 追加の火気監視業務を続けます。影響を受けるすべての区域が定期的に点検されていることを確認します。
̤̤ 停止した設備に関する作業を優先的に実施し、設備を可及的速やかに再稼動させます。

消防設備再稼動後
以下のとおり作業の完了を確認します：
̤̤ すべての試運転を行い、正常に稼動することを確認します。
̤̤ 設備が稼動しても、性能通りに稼動しない場合は、停止を継続します。
許可の終了
以下の場合に、許可証は終了します：
̤̤ 許可証発行者に許可証が2枚とも返却されている。
̤̤ 許可証のすべての項目、日付、時間の記入が完了し、署名されている。
̤̤ 許可証の1枚目と2枚目を合わせ、今後の監査などに備えて保管する。
̤̤ 通知先に対し、停止が終了し、設備が稼動していることを連絡する。

© 2019 Swiss Re. All rights reserved.
02/19

corporatesolutions.swissre.com

本文書に含まれるガイダンスは、適切かつ合理的で、財物損害や事業中断のリスク軽減に役立つであろうと、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは考えています。たとえ本文書のアドバイスに従ったとしても、すべての損害が回避される、あるいは、すべての合理的な予防措置が講じられたことになると、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズが保証するものではありません。一定の適切かつ合理的な手法についてスイス・リー・コーポレート・ソリューションズの意見を共有することによって、損害予防措置の評価および実施に関わる被保険者自身の義務および責任が軽減されるものではありません。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、損害防止に関わる一切の責任を負うことはありません。
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数のリスクを対象とした保険プログラム、お客様のニーズに合わせ高度にカスタマイズしたソリューションなど、取り扱い商品は多岐にわたります。スイス・リー・グループの強固な財務力を基盤とするスイス・リー・コーポレート・ソリューション
ズは、世界50以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供しています。詳細は、ウェブサイト（www.swissre.com/corporatesolutions）またはTwitter（@SwissRe_CS）をご覧下さい。
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「SRI」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。
「スイス損害保険会社」は、SRI日本支店のブランドネーム（通称社名）です（2017年9月より）。

消防設備停止許可証キット
リスク・エンジニアリング・サービス
Telephone +41 43 285 2121
Fax +41 43 285 2999
corporatesolutions.swissre.com
Swiss Re Corporate Solutions LtdMythenquai 50/60
P.O. Box
8022 Zurich
Switzerlandリスク・エンジニアリング・サービス

消防設備停止許可証キット

消防設備を停止する場合は、その理由や時間の長短に関わらず、この許可証が必要です。消防設備には、スプリンクラーヘッド、スプリンクラーバルブ、消火ポンプ、消火配管、消火栓、ガス系消火設備、火災報知器などが含まれます。
新規許可証使用していない許可証はすべて、下のポケッ
トに保管します。
使用済み許可証の保管
使用済みの許可証はすべて、監査や点検ができるよう、所定の場所に保管してください。許可証を2枚とも必ず保管してください。

許可証の再注文
許可証は、スイス損害保険会社のリスクエンジニア、アンダーライター、または保険ブローカーを通じて再注文できます。
許可証が緊急に必要な場合
スイス損害保険会社のリスクエンジニアまたはアンダーライターを通じ、当社のデジタルコピーから、許可証のコピーを印刷します。

デジタル許可証の印刷方法
許可証のページ全体を標準的な用紙に印刷します。印刷した許可証を、示されている線に沿って、ふたつ折りにし、ふたつに切り離します。

デジタル許可証にはカーボンコピー機能がないため、すべての記載事項を許可証の両方に確実に転記するようにしてください

有効な許可証：許可証が下部に収められている場合、消防設備が停止しているため、すべての予防措置が講じられていなければなりません。また、危険な火気使用作業*は全面的に中止され、火気監視員が監視に当たる必要があります。
停止前̤̤ 作業の実施を計画する場合は、就業時間外など、火災の危険が最も少ない時を選んで実施するようにしてください。
̤̤ 緊急の状況下で消防設備を停止する場合は、必ず下記の予防措置すべて講じるとともに、許可証が速やかに発行されるようにしてください。
̤̤ 危険を伴う工程•プロセスに対する消防設備が停止される場合は、その工程•プロセスを停止することが推奨されます。
̤̤ 許可証の発行は、停止の理由や時間の長短に関わらず、実施する必要があります。

許可証の発行
消防設備の許可証発行者のみが許可証を発行することができます。以下の手順に従ってください：̤̤ 新規許可証を用意し、全項目を記入します。
̤̤ すべての予防措置が講じられていることを現場で確認します。
̤̤ 許可証を切り離し、許可証の1枚目を下のポケットに入れます。
̤̤ 停止する設備•システムに許可証の2枚目を掲示します。

消防設備の停止と火気使用作業火気使用作業の代替案を常に検討する、または、火気使用作業にはその専用区域を使用することが望まれます。
しかしながら、火気使用作業が必須であれば、消防設備の停止を避ける必要があります。

火気使用作業区域直上の自動火災報知設備（火災感知器）が誤作動してしまう危険がある場合は、その自動火災報知設備（火災感知器）を遮断することができます。
注：許可証を屋外または湿度の高い環境で使用する場合、許可証をプラスチックのカバーまたはホルダーに封入します。