本製品について

雨水タンクレインウォーターHOG‥‥‥‥‥‥‥‥ RHA-180 (141008)

ウォールチャンネル：1本

円形プレート：1枚ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ：1個

1

袋ナット：1個

お客様へ

工事店様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

施工後、この説明書をお客様へお渡しください。

雨水タンクの設置場所を決めます。
警告本書◆ カラー万能水栓（ブロンズ）

WATE

W

(1) 図のようにコンクリートブロックを置くことで、タンクが沈んだり、傾いたりすることを防止します。

5 たてといを切断します。
（1）貼り付けたシールの線の位置で雨どいを切断してください。

分水装置「レイントラップ」

2

施工上のご注意

固定具を取り付けます。

切断位置
W注意

架台は別途ご用意ください。

寸法図■ マスキングテープ・マーカーなど：

たてといの切断位置を測るのに使用します。

たてといの切断位置に印を付けるのに使用します。

水(2) 固定したウォールチャンネルにスプリングナットを取り付けます。
スプリングナットは挿入後、回転させて取り付けます。

スプリングナット

6■ カッター：

たてといを切断するのに使用します。

雨水タンクを設置します。
注意
直射日光の当たらない場所を選んでください。
直射日光により雨水タンク内の水が高温になる事があります。

（2）
レイントラップの上蓋の裏側にカット用ガイドがあります。
雨どいの径にあわせてカットしてください。
（丸どい600mmの場合はカットの必要はありません。）

100mm
80mm
68mm
63mm

たてといの切断面を加工するのに使用します。

61/65mm

7単位：mm※架台をご用意ください。

■ プラスドライバー：ホースバンドを締付けるのに使用します。

カット用ガイド■ 紙ヤスリ：

1750

雨水取水器のリブ部を切断するのに使用します。

雨どいの直径に合わせてレイントラップをカットします。

（1）雨どいの直径を確認。
丸どい(60〜100㎜)、角どい(60㎜まで)の雨どいに対応可能です。

(1) 雨水タンク本体を所定の位置にセットし、円形プレートを固定
ボルト・袋ナットにて固定します。

■ 金ノコ：

注意
切断面はきれいに仕上げてください。
ストレーナを掃除する際に手を切る場合があります。

3

主な工具類
■ スケール：

紙ヤスリ※差し込んで回転改造を行わないでください。強度低下の原因になります。
たてといに弾力性がなかったり変色している場合は、老朽化が考えられます。
切断の際に破損のおそれがありますので、新しいたてといに交換してから本製品を取付けてください。
ネジ部材取り付けには、必ずシールテープを用いてください。
ホースの取り付けの際には、ホースバンドを使用し、十分に締め込んでください。
タンク内に溜まった土砂を抜くために、定期的に排水を行ってください。

水栓

金ノコ

（2）切断面のバリなどを紙ヤスリできれいに仕上げます。

900mm

雨水タンク

ATER LEVE L(1) ウォールチャンネルを壁に固定します。
設置高さは、タンク底面から900mmの位置です。
固定の際はアンカーボルト(別途用意)などを用います。

●雨水専用です。
ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
●雨水タンクは満水になると、200kg程度の重量になります。
地面の沈下の恐れがある場合には基礎を設けるなどの対策をおこなってください。
●雨水タンクの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。
不安定な場所に設置すると雨水タンクが倒れて、けがをするおそれがあります。
●タンクにもたれたり、よじ登ったりしないでください。
●火気の近くには、設置しないでください。

Φ25
ホース240

切断
位置

雨水タンク

（ブッシング付）

警告

1800

A T ER L E V E L

水準器

施工について雨ホース取付部（下端）

シール

付属品
（ホース(50㎝)付）

本製品について

WATER LEVEL

シール
ル

別売

各部の名称

たてといたてとい

ホース取付部（下端）

雨水タンクの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。
設置場所が舗装面でない場合は、地面を踏み固めてできるだけ平らにしてください。
◆ 分水装置「レイントラップ」

本製品について(1) レインウォーターHOG本体上部のホース取付部（下端）がレイントラップに付属しているシールに記載の「WATER LEVEL」線と同じ高さになるように貼り付けてください。

■ シールテープ※ タンク本体各部のネジは1インチテーパーネジです1
ホースジョイント：2個取水装置(別売)の取付け

4 たてといの切断位置を決めます。

■ コンクリートブロックなどの基礎材■ アンカーボルトなどの固定金具

止水栓：2個施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

施工についてタンクの壁面への取付け別途ご用意していただくもの固定ボルト：1本

台

施工・取扱説明書

雨水タンク本体

レイントラップ Ver

施工について付属品■ 手袋：円形プレート

ケガ防止のために着用してください。
袋ナット

分水装置「レイントラップ」を取り付けます。

（1）切断した上下の雨どいの間にレイントラップを挟み込みます。
固定ボルト

レイントラップ

架台

508
コンクリートブロックなど次頁へつづく

8

雨水タンクと雨水取水器をホースでつなぎます。

10

作動および各接合部の水漏れをチェックします。
雨水取水器に水を流して確認してください。

（1）ホース（1M）を適切な長さに切断します。

ご使用について500ｍｍ程度

ご使用に関する安全上のご注意

増設についてタンクを連結してタンク容量を増やせます。
余ったホースを使用し、下部のホースジョイント同士を接続します。
ホースジョイントのネジ部には、止水のためにシールテープを必ず巻いてください。

警告

カッターなどホース

こんなときは切断●雨水専用です。
ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
●上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
特に小さいお子様だけのご使用は避けてください。
タンクが倒れて、けがをするおそれがあります。

切断したホースは増設した際の連結に使用してください。
参照：「こんなときは/増設について」

ホースジョイントホース
ホースジョイント（2）ホースジョイントにシールテープを巻きます。

注意●タンク内の雨水は衛生上、飲用や炊事用に適しません。
鉢植えなどの散水にご利用ください。
●凍結が予想される場所でご使用になる場合は、水抜きを行ってください。

シールテープ（3）雨水タンクと雨水取水器をホースでつなぎます。

お手入れ雨水取水器・タンク内の掃除注意仕様
タンク容量180L

タンク重さ約18kg（満水時約198kg）

タンク材質

ポリエチレン

定期的にタンク内の掃除を行ってください。
雨水タンク内にゴミがたまると異臭や雑菌・ボウフラ繁殖の原因となります。

雨水タンク内の掃除
分水装置「レイントラップ」

Φ25
ホース

雨水タンク

1 ホースジョイント
3 水洗い

2 蛇口を開きます。

注意

3 タンク内を水洗いします。

ホースは折れないように適度に曲げてください。

施工について9

1 ホースバンドを外し、タンク上部のホースジョイントを取り外します。

水栓(別売)の取付け蛇口を取り付けます。

（1）蛇口を左右どちらにつけるか決めます。
ブッシングのオネジ部にシールテープを巻き、ブッシングをタンク下部の、蛇口をつける側のネジ穴に取り付けます。

シールテープブッシング

再使用時（2）蛇口のネジ部にシールテープを巻き、ブッシングに取り付けます。
雨水タンクに取付けて、レバーが上の位置にならない場合は、シールテープを巻いて調節してください。

2 蛇口ホースジョイントを元に戻し、蛇口が確実に閉まっているか確認してください。
以上の掃除をしても、改善されない場合は、ホース内にゴミが詰まっていないか点検してください。

シールテープ
蛇口
蛇口

ブッシング

（3）止水栓のネジ部にシールテープを巻き、蛇口の反対側の穴に取り付けます。

シールテープ
止水栓
注意
必要以上に締付けないでください。
タンクのねじ山が割れるおそれがあります。

止水栓株式会社〒531-0071 大阪市北区中津6丁目3-14
TEL(06)6455-2503 FAX(06)6455-2539