New Sensor Network Technology
省配線はエニイワイヤ
iDC環境監視省配線システム製品カタログ

AnyWire Sensor Network

グリーンITを支援する
iDC環境監視省配線システム
マシンルーム全体の環境情報を高速に取得
設計・監視・運用でのエネルギー削減支援
エネルギー効率PUEとDCiEの把握

iDC Environmental Monitoring System

Introduction

iDC 環境監視省配線システム製品カタログ■センサネットワークとは

Sensor Network

センサは、温度、電流、光などの情報を測定し、そのデータを私たちに提供してくれます。センサネットワークは、現在身近な生活に関わる場所から、人間が踏み込めないような場所まで、幅広い分野で利用されています。
そのセンサは、複数の点在した場所に設置されることが多く、従来のセンサ配線では非常に大量のケーブル資源と配線作業が必要となります。そのためセンサとセンサ、センサと周辺機器に通信機能を入れることにより、新しい利用方法が生まれました。これを「センサネットワーク」と呼んでいます。現在センサネットワークは、インターネットに接続され、世界中のどこからでも複数のユーザが共同で利用することも可能となりました。

■センサネットワークへの要求
センサネットワークは、人間で言えば末端神経のような存在です。各種センサは、神経ネットワークにより脳に伝達されます。
このセンサネットワークへの要求は、●電源を入れたまま着脱できること●運用状態のままセンサノードの脱着が可能なこと●脱着中でも他のノード通信に影響ないこと●環境ノイズに強いこと●センシング情報伝達のリアルタイム性●低コスト化、そして小型化などが挙げられます。
最近ではワイヤレスネットワークZigBeeが取り上げられます。ZigBeeネットワークは、理論上最大で65,528個の端末を接続できますが、実用的に使用できる端末数は通信頻度などにより制限されてしまいます。センシングポイントが多く、リアルタイム性を保証するには、やはり有線ネットワークが望ましいと言えるでしょう。

-01- ANYWIRE New Sensor Network Technology

AnyWire Sensor Network

Technology

AnyWire Sensor Network「見える化」の実践■AnyWireテクノロジー
当社は、センサ・アクチュエータレベル対応のセンサネットワーク省配線システム
として、ビット制御／情報伝送の統合化を実現するために、世界初の全４重(Double duplex)AnyWireBus通信チップを独自開発いたしました。社名の「AnyWire（全ての線）」はこの全４重(Double duplex)伝送方式の特長の一つである、汎用電線をそのまま伝送ケーブルとして使用可能なことに由来します。
AnyWire通信チップは、一般的なRS-485やEthernetなどの物理層と異なります。そのためセンサネットワークに必要なリアルタイム性、拡張性、そしてオンラ
インでの脱着や柔軟なネットワークトポロジー(マルチドロップ、T分岐、ツリーなど)での構築が可能です。

AnyWireDB A40 seriescommunication chip

■AnyWireセンサネットワーク
AnyWireセンサネットワークは、通信ケーブルに限定が少なく、様々なトポロジー
で接続できるセンサ省配線システムです。またエニイワイヤ省配線のもう１つの特長は、電源を落とさずにリモートI/Oの着脱が可能という点です。
一般的なセンサネットワーク(リモートI/O省配線)で使用されるRS-485やオー
プンフィールドネットワークは、マルチドロップ接続などにより、通信ノード追加設
置時や障害が発生した場合、リモートI/Oの追加、切り離し時に一度通信が途絶えてしまいます。エニイワイヤは特殊な物理層のため、活線状態でノード追加や切り離しが可能です。例えばセンサネットワークシステムが運用状態に入った後でも、他の通信ノードに障害なくリモートI/Oまたはセンサノードの追加ができるた
め、ユーザは必要な時に必要なリモートI/Oを追加設置すれば、運用上問題なく変更が可能です。
また、センサネットワークシステムを構築する場合にもう1つ重要なファクターとして、リアルタイム性が挙げられます。センシングする環境状態を時系列データとして分析可能にするには、データの時間的保障が必要です。エニイワイヤ省配線で使用される通信プロトコルは、メッセージオリエンテッド方式でなくトータルフ
レーム方式を採用しています。メッセージオリエンテッド方式はパケット方式であり、トータルフレーム方式とは、すべてのI/Oデータを1フレームで伝送する方式です。通常、パケット型通信においては通信ノード数が増えると伝送効率の降下とパケット衝突時のリトライ増加により、
リアルタイム性の保障が難しくなりますが、
トータルフレーム方式では、1フレームに全てのプロセスデータが乗っているためにサイクルタイムの保障が容易となり、システム設計や構築が簡単に行えます。

AnyWireセンサネットワーク
マルチドロップ

上位
ネットワーク
センサ

センサ

センサ

センサ

T分岐

上位
ネットワーク
センサ

センサ

センサ

センサ

ツリー

上位
ネットワーク
センサ

センサ

センサ

新設ケーブル
資源削減■AnyWireは、エコロジー対応
エニイワイヤ省配線システムの位置付けは、
センサに一番近くケーブルの量も多く使う部分となります。エニイワイヤ省配線を使用すれば新規に設置するケーブル
資源の削減と既設システムで利用されたケーブルの再利用も可能です。
さらに各種設備、産業装置メーカ様にケーブルフリーな省配線システムをご提案
し、リサイクルに配慮した設計を取り入れていただいています。こうした設計を行うことで省資源化とリサイクルの効率化に大きく貢献しております。
エニイワイヤは、使用済み製品の再資源化と様々なオートメーションフィールドにおける資源削減に取り組み、循環型社会の実現を目指しています。

施工時にゴミを出さない

既設ケーブル
再利用

ANYWIRE New Sensor Network Technology -02-

iDC Environmental Monitoring System

Feature特長「AnyWire iDC 環境監視省配線 システム」は IT 分野での大きな課題である「グリーン IT」そして「エコロジー」に焦点を当てた省配線システムです。省資源化、省スペース化、省コスト化などの要求に応えるための様々な特長を持っています。

■AnyWire伝送方式
AnyWireは、1伝送クロックに4bitの情報を載せることに成功
し、2線式全4重（Double duplex）伝送方式の省配線システムを実現しました。
簡単に言うと、半2重伝送がいわば車を交互に通過させる片側一車線だけの道路だとすれば、全4重（Double duplex）伝送
は高速と低速の2車線を持つ往復2車線道路のようなもの。
2本の電線の中のクロック信号と呼ばれる搬送波形に、電圧、電流、時間幅、周波数という4つの信号を重畳させます。つまり、それぞれの送信側で4つの信号形態に変調し、受信側で4つの信号形態に復調を同時に行うシリアル多重伝送方式を実現しました。伝送周波数をあげることなく高効率にデータが伝送できるため、ノイズに強い伝送方式になります。

nアドレス

n+1アドレス

n+2アドレス

0

1

0

nアドレス

n+1アドレス

n+2アドレス

1

1

0

IN②
n+1アドレス

n+2アドレス

0

1

1

AnyWire 伝送は、固定伝送フレームによるサイクリック方式です。
マスターで必要に応じた伝送点数を設定すると、実際の使用点数、接続台数に係わらず更新サイクルが固定され伝送します。
即ち、リモートユニットの増結、切り離しの際に生じるサイクル
タイムの変化を考慮する必要がありません。

入力 256 点
出力 256 点

2.7ｍｓ

8.8ｍｓ

入力 32word 入力 64word

Word-Bus 出力 32word 出力 64word
17ｍｓ

34ｍｓ

Bit-Bus 伝送点数を”256 点”と設定すると、伝送サイクルは“8.8ms”に固定されます。
Word-Bus 伝送点数を“64 ワード”と設定すると、伝送サイクルは“34ms”に固定されます。
左表例の様に、設定する伝送点数により全て固定したサイクル時間となり、Bit-Busと Word-Bus の間では相互に影響しません。
※Bit-Bus、Word-Bus の設定値は組み合わせがあります。
詳細は各マスター I/F のユーザーズマニュアルをご覧ください。

nアドレス

n+1アドレス

n+2アドレス

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

OUT③

IN④

IN④

AnyWire通信チップ
I/O制御信号
Bit-Bus

AnyWire DB

電源線

クロックデータに重畳

パルス振幅

Bit-BusとWord-Busの機能を
信号線2本で実現

24V
0V

D
パルス振幅変復調

ワード情報
Word-Bus

パルス幅

G

変
復
調
回
路

信号線
入力
出力

Word-Bus

周波数トーン

Bit-Bus4

DualBus入力
入力 入力 入力出力
出力 出力 出力2芯のキャブタイヤケーブルで4芯分の効率を実現！

Bit-Bus 入力 256bit/ 出力 256bit
Word-Bus 入力 64word/ 出力 64word
上位
ネットワークEthernet

AnyWireマスタ

マルチドロップ
センサ

センサ

センサ

センサ

T分岐
センサ

AnyWireセンサ
ネットワーク

センサ

センサ

1km
センサ

ツリー
センサ

128

高速で分岐制限 ほとんど→ ありません-03- ANYWIRE New Sensor Network Technology

0

OUT③

周波数トーン変復調(FT)■AnyWire仕様

出力 64 点n+2アドレス

IN②

伝送定時性が確保できます入力 64 点n+1アドレス

OUT①

nアドレス

パルス幅変復調(PW)

Dual-Bus（デュアルバス）とは、ディスクリート制御に使用されるビット信号と、プロセス制御で使用されるアナログ信号を同時に、干渉することなく一対の信号線で伝送します。
従って、リアルタイムなI/O制御とデータ量が多いプロセス制
御、情報データ制御を統合可能です。

Bit-Busnアドレス

パルス振幅変復調(Pi)（後半）■Dual-Busのメリット

伝送サイクルの例

総合パルス変調波形

OUT①

ノイズ環境に強い方式（伝送クロック 31.3kHz：200m 仕様設定時）

4 伝送方式

2線式

パルス振幅変復調(PV)（前半）

センサ

センサ

センサノード

総延長AnyWire Sensor Network

Advantage

アドバンテージ
メディアフリー（Media Free）
耐ノイズに優れる AnyWireセンサネットワークは、伝送ケーブルの指定がありません。
汎用の電線や既に敷設済みの既設配線など、様々なメディアが使用できます。

リンクコネクタで中継＆分岐

専用４芯フラットケーブル

汎用キャブタイヤケーブル

伝送用スリップリング

汎用電線が使えます※ご使用に関する詳細は別途お問い合わせください。
※このシステムは、離線時のデータを保証するものではありません。
※既設ケーブルをご使用の場合は別途お問い合わせください。

（スリップリングなど、電線以外でも使えます）

トポロジーフリー（Topology Free）
伝送ラインの分岐方式に制限が少なく、幹線や支線といった考え方もありません。
お客様は必要なセンサまたは I/O ユニットを設置後、容易に配線できます。
さらに活線でノードの追加と切り離し可能なため、運用状態のネットワークの変更が容易です。
従来リモート I/O 通信方式

AnyWire省配線方式

マルチドロップ

上位
ネットワーク
センサ

センサ

センサ

T分岐

上位
ネットワークセンサ

センサ

活線での接続と切り離しが困難
他のリモート I/O に障害発生し通信不可

センサ

センサ

センサ

活線で接続と切り離しが可能
他のターミナルは障害なく伝送

他に影響なくオンライン脱着できます
コネクションフリー（Connection Free）
省配線やセンサネットワークなどをお使いになる際に、現場で気を遣うのは「分岐」です。
これには二つの要因があり、一つ目は「分岐に制限や条件が多い」という点、二つ目は「分岐作業そのものが大変」という点です。そこで AnyWire では「eco 分岐」を実現するリンクコネクタをご用意しました。

リンクコネクタの特徴と使い方

Step1
Step1

Step2
Step2

Step3
Step3

スリーブに電線をはさみます
電線の途中でも終端でも OK

専用工具でクランプして圧接（アクセサリの項参照）

T 分岐、4 分岐、延長が可能
作業時間の大幅な短縮を実現

・圧接なので電線の途中からでも分岐出来る・電線を切らない / 被覆を剥かないのでゴミが出ない・オス / メスの区別がなく同じ型式で分かりやすい・リンクコネクタで直接接続できるターミナルがある

電源をとめずに施工、ゴミも出ません
ANYWIRE New Sensor Network Technology -04-

iDC Environmental Monitoring System

Feature

環境監視システム導入効果■現状と導入効果■エニイワイヤの優位性

例えばデータセンター内に設置されるサーバラック内の環境（電源、温度、湿度、
ラック状態、風速など）の監視が最近重要視されていますが、現状では非効率な人的作業による手動測定で行われているのが大半です。本iDC環境監視システム製品の導入により、以下のアドバンテージが提供されます。
①非効率的な作業を自動化②データセンターの運営の高効率化③サービス向上④コスト削減⑤安全性の向上⑥高品質な分散制御と集中管理
また同時に収集・蓄積された測定データにより顧客ごとの損益管理や今後の契約更新交渉データ、
さらには新規顧客獲得のマーケティングデータとしてもご活用いただけます。

SpeedySafetySimplyスタートアップ時間の短縮
電源をとめずに安心施工
省配線で取り扱い簡単●環境測定の自動化●初期投資を抑えるシステム構成●工事、工期短縮●豊富なオプション●各種アラーム検知機能●小規模から大規模までの運用・監視

温度管理

電源管理
電源容量不足、電力量の監視ができます。

フロアの熱だまり等の温度が監視できます。

温度上昇によるシステムストップ！
過電流によるブレーカトリップ！

■電流のほか、電圧・電力を最速で監視■ラック内の温度やホット・コールドアイルで温度測定

サーバラックの電流をラックごと個別に測定できます。最速1秒でリアル
タイムデータが取得でき、
トランスごとの負荷率や負荷バランスなどの解析も可能です。

サーバラック内に取り付けられる小型タイプの温度測定ターミナルは、ラック内の上部・中部など2点の測定が可能です。

Solution1 電流測定

Solution1 各ラック内部の温度測定

交流電流を真の実行値で測定できます。DC電源も同様に測定可能です。

AC

ラック内部の温度上昇を測定できます。

DC
A
～

A

Solution2 電圧・電力・電力量測定

Solution2 空調吹き出し口測定

電流以外に電圧・電力・電力量なども測定できます。

VkW

空調の吹き出し口やエアフローの温度状態を測定できます。

123.4
kWh

Solution3 電源品質の測定まで対応

Solution3 コールドアイルとホットアイルを測定

UPSからの高調波などのデータを取得できるターミナルを利用すれば、電源品質の監視も可能となります。

フロア全体の温度状態を測定でき、熱だまりの解析が行えます。

高調波電流

高調波電圧

-05- ANYWIRE New Sensor Network Technology

AnyWire Sensor Network

Advantage

アドバンテージ■ファシリティとユーザサイドにて●ファシリティ側のメリット
・サーバラック環境情報監視
各ラックの電源や温度が一括監視でき、問題のあるラックやユーザの洗い出しが事前に行えます。
・リニューアル工事に最適
既設分電盤の空きスペースを利用し設置できる非常にコンパクトなサイズ。32ch電流測定（190×42×60mm）、
電源を止めることなく施工できる分割型クランプ電流測定仕様。
・トランスの容量計算
各トランスの容量計算がリアルタイムに行え、効率的に電源配分されているかを確認できます。
・サーバ（ユーザ）の使用状態把握
リアルタイムにサーバの稼動状況が把握でき、ユーザごとの電力積算値も取得可能。
・iDCのオプションサービス
ユーザへの新しい環境監視サービスを提供し、他iDC社との差別化が可能。
●ユーザ側のメリット
・サーバ（ラック）の環境情報が得られる
使用しているラック内部の電源、温度状態データの取得が可能で、サーバの設置環境が把握できます。

施錠管理

警報管理

ドアの開閉制御と監視ができます。

ラックサイドで状態が監視できます。

ラックサイドで電流値が確認できる！
21.2

遠隔操作でドアの開閉ができる！

■ドア開閉制御と監視、2つのソリューションを提供■ラック側で電流やトリップをリアルタイムモニタリング

電気錠ターミナルを利用すれば、遠隔から扉の施錠と開錠が可能です。
さらにオプションを付加すれば鍵での開閉操作や、複数の組み合わせも可能で、柔軟なシステム構築ができます。

AnyWire通信機能付きコンセントバーを使用すれば、故障時、電源を止めることなく、計測基盤、CTの交換が可能です。また、電流計測値、及びブレーカートリップ信号を高速で取得できます。※アドレスライタが必要になります

Solution1 遠隔からの操作と扉管理

Solution1 電流計測値、ブレーカートリップ信号を取得可能

Ethernet
開閉コマンドPC

ゲートサーバ

電気錠
ターミナル

GATE SERVER

Unit

Ａ４５２-Ｇ1-ＰＳＤＸ

64台分の電流計測値、ブレーカートリップ信号

開閉信号
AnyWire DB 省配線

Solution2 鍵で施開錠と扉管理
Ethernet
ゲートサーバ

鍵で開閉

Solution2 その時の瞬時値をアドレスライタで読み込んで表示
電流計測値

開閉信号

Solution3 電源を止めずに計測基盤、CTの交換が可能

交換

ANYWIRE New Sensor Network Technology -06-

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0 12 345678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0 12 345678 910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0123456 78910
ON
ADDRESS
SEND
POW
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
01234 5678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

14
12
15
11
13
012345678910
ON
ADDRESS
SEND
POW
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
012345678910
ON
ADDRESS
SEND
POW
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0 12345 678910
ON
ADDRESS
SEND
POW
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0 12345 67 8910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

省配線

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0 12345678 910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
01234 5678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

14
12
15
11
13
01234567 8910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

14
12
11
15
13
01234567 8910
ON
ADDRESS
SEND
POW
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
0123 45678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

15
14
13
12
11
012 345678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16-07- ANYWIRE New Sensor Network Technology

SENSOR TERMINAL
STW-H16T

FK4-075-100

11 フラットケーブル

Step-3

Step-3

Step-2

Step-1

15
14
13
12
11
0123 45678910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

AnyWire空調

線を挟み込む

Step-2

Step-1圧接するだけ、電源をとめず工事拡張が可能

配

線

省

ire

クランプをあける

大幅に設置工数を削減し電源を入れたまま工事ができる省工数コネクタ

ケーブルを端子接続

9 分割型クランプ
ACTF-60A

専用工具で圧接

ボディをのせる

ケーブルをセット

10 LPコネクタ
LP4-BK-10P

ラックごとのA系B系の電流計測が可能
また、ブレーカトリップ警報を出力
故障時は通信基盤、CTが交換可能4 コンセントバー

AC440Vまで入力可能、VTレスにより施工スペースが大幅削減可能5 電圧、電流、電力など測定フロアの温度・湿度の状態を監視できるユニット
一般アナログ入力も2ch搭載

2 温度・湿度測定

盤
SENSOR TERMINAL
STW-H16T

空調

4

サー
バラ
ック
2 温度・湿度測定
ターミナル
A41SW-J2AVRT1
機

ラック内部取り付けタイプ
5 電力4回路ターミナル
A428SW-J2PW1/R

ラック上部
取り付けタイプ
温度・湿度センサ

一般フロア
取り付けタイプ

サーバラック内部設置
サーバラック上部設置
サーバラック内部設置

分電
14
12
11
15
13
012 34567 8910
ON
ADDRESS
POW
SEND
32 64 128 B
2 4 8 16

S設

置フ
ロア
UP

詳細
機

サー
バラ
ック

コンセントバー
A439SW-J2CT2□□□/R(詳細はお問い合わせ
An
ください)
yW

AnyWire 省配線

iDC Environmental Monitoring System

Layout

データセンターフロアレイアウト

サー
バ設
置フ
ロア
サー
バ設
置フ
ロア

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ON

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16TON

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15AD
ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

ON

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ONON

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

AD
ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

ON

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

STW-H16T

SENSOR TERMINALADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16TON

SENSOR TERMINALADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ON

STW-H16T

SENSOR TERMINALADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

AD
ADDRESS
W
POW
SEND
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16TAL
RMINALERMI
TERMINAL
NSOR TSENSORSEN
SE

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16TON

SENSOR TERMINALADDRESSPO SEND
POW
128 B
2 4 8 16 32 64 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 11 12 13 14 15
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

ON

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ON

A40SW-J16CT2-C60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ON

8 16回路電流測定ターミナル
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

SENSOR TERMINALADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16TON

SENSOR TERMINALADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ON

STW-H16T

SENSOR TERMINALON

ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AG478-ES-A1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

0ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

1 2 3 4 5

0

ON

1 2 3

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

ADDRESSPOWSEND
2 4 8 16 32 64 128 B

ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

7 8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6ON

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5ON

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

STW-H16T

SENSOR TERMINAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ラックマウントタイプ

DIN レール取り付けタイプ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWSEND

ADDRESS
2 4 8 16 32 64 128 B

省配線で集められたデータを上位PCやネットワークにデータ
伝送

省配線

ON

AD
ADDRESSPOW
SEND
2 4 8 16 32 64 128 B

分電盤設置

et

A436SW-01CT2-C30-L□□□

省配

線
ire
yW

温度センサ2

1
2
3
4

A419SW-J2TH2

サー
バ

FK4-075-100An

16回路電流測定 8
ターミナル
A40SW-J16CT2-C60
温度測定ターミナル
3
A419SW-J2TH2（リンクコネクタ）
のピン番号

黒
赤
白
茶
黒
赤
白
緑
G
D
0V
24V

省スペース設計で既設分電盤に設置可能
コストパフォーマンスに優れる
多回路タイプ
電源をとめる必要のない
安心で簡単な分割型の
電流センサ

商用電流
電力測定

8

後付けで拡張可能
ドアセンサやロック
操作用デジタルI/O

7 ドアセンサ
電気錠制御

供給

ern

6 コンセントボックス線◇専用フラットケーブルの線色とコネクタピン番号

電気錠ターミナル 7
A49XB-04EL(開発中)
6 コンセントボックス
A49XB-08EL(開発中)3
A49XB-10EL-N
温度測定ターミナル A436SW-01CT2-C30-L□□□

1 ゲートサーバラック下で通常のコンセントバーと分電盤からのコンセント間に入れ中継して電流を測定

6 コンセントボックス

ラック内部に設置して上段と中段の2点の温度を
測定できる

省配

ire

４芯 専用フラットケーブル線径 LP コネクタ
伝送線 0.75mm2 1.25mm2

デー
タ収
集

ラック下フリーアクセス
取り付け中継タイプ

Eth

温度測定

ON

ラック上部またはラック内部取り付けタイプ

yW

分電盤内取り付け
多回路測定タイプ
ラック下フリーアクセス
取り付け中継タイプ
温度センサ1

サーバラック下部設置
サーバラック内部設置

ACTF-60A機

TCP
Boo /IP,UD
tP,D P,S
HC MTP
P,T
ELN,HTTP
ET,N ,FTP
TP

ト
セン
コン

省
ire

ゲートサーバ 1
AG478-ES-A1

3

W
ny

11 フラットケーブル
ント
4
コンセントバーンセト
A439SW-J2CT2-□□□/R コ
セン
コン

配
8A

Ｅｔｈ
ｅｒｎ
ｅｔ
サー
バラ
ック
電源
A

ト
セン
コン

9 分割型クランプ
空調

1 ゲートサーバ
配線

e省
Wir
Any
サー
バラ
ック

盤
分電

ラック内部
取り付けタイプ

電力4回路
5
ターミナル
A428SW-J2PW1/R

ターミナル
A41SW-J2AVRT1

機

An

電気錠
ドアセンサ

電気錠ターミナル 7
A49XB-04EL(開発中)
A49XB-08EL(開発中)
A49XB-10EL-N

10 LPコネクタ

ラック上部
取り付けタイプ

分電盤内取り付け
多回路測定タイプ
一般フロア
取り付けタイプ
2 温度・湿度測定
空調線
8A

ゲートサーバ 1
ラックマウントタイプ
AG452-G□-PS□□

AnyWireAnyWire Sensor Network

Solutions
サーバ設置フロア
温度・湿度センサANYWIRE New Sensor Network Technology -08-

iDC Environmental Monitoring System

SystemServer Rack Side Solutions
サーバラックに取り付けるだけで測定・監視可能なソリューションです。ダブル電源タイプのサーバであればサーバ稼働状態のまま設置できます。ブレーカートリップも検知可能なため、ラック内の温度や電気錠によるドア開閉制御などの一括監視が可能となります。

System Solution

Server Rack Mount

データフローiDCサイト

環境監視サーバ

お客様サイトウェブサーバ

Ethernet

リモートモニタ
リングサービス

Ethernet

遠隔監視サービス
PC Browser

ラックマネージメントユニット

計測&制御

iDCサイト

計測

AnyWire Sensor Network

ラックサイド
監視サービス

オンサイトサービス

温度測定ターミナル

電気錠ターミナル
ドア

温度コンセントバー

電気錠

差圧計ターミナル（開発中）

電流

差圧システム構成例
監視用ラックPDU(分電盤)

サーバラック

24時間365日安定稼動を目指して・
・・・電源冗長化！
・Ethernet 二重化！
・汎用電線が使える！

電源1

電源2

電源1

ECOな省配線だから・・・・施工が簡単！
・監視を止めずに増設可能 !
・汎用電線が使える！

電源2

コンセントバー
電流測定

ラックマネージメントユニット

電源 AC100V

CH1

N

サーバ

多回路電力測定ターミナル
各フィーダ電力測定
・分割型 CT で施工簡単！
・サーバ電源をとめない！
・リニューアル工事にも !

マルチメータ
電源品質測定サーバラック1

ブレーカトリップ

CH2

各ラックへ
電源供給

1系監視サーバへ
Ethernetライン1
Ethernetライン2

2系監視サーバへ
Ethernetライン1
Ethernetライン2

安心2×２仕様・Ethernet 二重化
・電源冗長化

ホットスワップ対応T分岐・通信をとめない施工！
・他ノードに影響なく着脱可能 !
・簡単 LP コネクタ！

フリーアクセス

１次側入力
L5/L6コネクタ
分電盤から

1系

電源供給コンセント

２系

分電盤から

電源供給コンセント

電源
1系 供給
コンセント

２系

電源
供給
コンセント

１系省配線ライン AnyWireDB

ターミネータ2系省配線ライン AnyWireDB LPコネクタ

LPコネクタLPコネクタLPコネクタLPコネクタLPコネクタターミネータSERVER RACK SIDE SOLUTION
AG452-G□-PS□□

ラックマネージメントユニット(ゲートサーバ1U DC電源内蔵型)

A439SW-J2CT2-□□□/R

コンセン
セントバ
トバー
電流

安心設計！
冗長化電源とEthernetの二重化
Embedded Linux データロガーサーバ

コンセントバーで計測したラックでの使用電流計測が可能！
電流値の遠隔監視に対応

A49XB-04EL＊/A49XB-08EL＊ A419SW-J2TH2
A419SW-J2TH3
A49XB-10EL-N
電気錠ターミナル（＊は開発中）

温度ターミナル

A41SW-J2AVRT1

ドア

温度

温度

サーバラック内部やフロアの温度を測定（温度センサ2点付）

フロアの温度・湿度の状態を監視
一般アナログ入力も2ch搭載→ 20ページへ→ 19ページへ

電気錠

DC24V電気錠に対応し、サーバラックの前後ドアを同期もしくは独立開閉可能

温湿度ターミナル
湿度※画像は開発時のものです。
実際の製品とは異なります。

→ 14ページへ→ 22ページへ-09- ANYWIRE New Sensor Network Technology→ 19ページへ

AnyWire Sensor Network

Solutions

PDU side Solutions
マシンルームで電源供給される分電盤 PDU(Power Distribution Unit) や PDP(Power Distribution
Panel) での測定ソリューションです。サーバ稼動状態のまま施工可能な AnyWire 測定ターミナルは、
サーバ電源をとめることなく追加でき安心して導入ができます。さらに AnyWire 省配線により迅速なスタートアップができ、導入時の工数が大幅に削減されます。

System Solution

PDU/PDP Mount

データフローiDCサイト

環境監視サーバ

お客様サイトウェブサーバ

遠隔監視サービス

リモートモニタ
リングサービス

Ethernet

Ethernet

PC Browser

ラックマネージメントユニット

計測

iDCサイト

計測

AnyWire Sensor Network

ラックサイド
監視サービス

オンサイトサービス
多回路電力測定ターミナル

マルチメータターミナル
電流

電圧

高調波

漏電

電力

電流

電圧

電力

電力4回路ターミナル
電流

電圧

電力

システム構成例
監視用ラックPDU(分電盤)

マルチメータ
電源品質測定24時間365日安定稼動を目指して・
・・・電源冗長化！
・Ethernet 二重化！
・汎用電線が使える！
電源 AC100V、AC200V

CH1

サーバラック

多回路電力測定ターミナル
各フィーダ電力測定
・分割型 CT で施工簡単！
・サーバ電源をとめない！
・リニューアル工事にも !

1

サーバラック

N
サーバ

電源1

電源2

電源1

ECOな省配線だから・・・・施工が簡単！
・監視を止めずに増設可能 !
・汎用電線が使える！

電源2

各種周辺機器

温度 ドア開閉 電気錠
センサスイッチ FANなど

温度 ドア開閉 電気錠
センサスイッチ FANなど

ラックマネージメントユニット
温度ターミナル
温度測定

CH2

各ラックへ
電源供給

1系監視サーバへ
Ethernetライン1
Ethernetライン2

2系監視サーバへ
Ethernetライン1
Ethernetライン2

安心2×２仕様・Ethernet 二重化
・電源冗長化

ホットスワップ対応T分岐・通信をとめない施工！
・他ノードに影響なく着脱可能 !
・簡単 LP コネクタ！

電気錠ターミナル
ドア開閉
フリーアクセス

１次側入力
L5/L6コネクタ
分電盤から

２系

1系

2系省配線ライン AnyWireDB

LPコネクタゲートサーバ２系

1系

電源供給コンセント

電源供給コンセント

ターミネータLPコネクタLPコネクタSQLC-110L-DFF10-W*F

マルチメータターミナル

LPコネクタLPコネクタLPコネクタPDU SIDE SOLUTION
AG478-ES-A1

分電盤から電源供給コンセント

電源供給コンセント

１系省配線ライン AnyWireDB
LPコネクタLPコネクタターミネータA40SW-J7PW2S/R

A40SW-J32CT1-C60
A40SW-J32CT1-DC

A40SW-J28PW1-3S-C60
電流

多回路電力測定ターミナル

多回路電流測定ターミナル

電流

高調波

電流

電流AC

電圧

漏電

電圧

または

電圧

電流DC

電力

電力

多回路電力測定ターミナル

電力

設置場所を気にしないFANレス設計
Ethernetを二重化する
Embedded Linuxデータロガーサーバ
DINレールマウント

単相2線/単相3線/三相3線対応
インフラ機器やサーバ電源の電力や高調波や漏電を計測

三相3線7回路電力測定
電流最大1000A
サーバや空調電源をとめずに施工可能
超小型DINレールマウント

交流電流32回路測定電流最大1000A
直流電流32回路測定電流最大600A
サーバ電源をとめずに施工可能
超小型DINレールマウント

単相2線28回路電力測定
サーバ電源をとめずに施工可能
超小型DINレールマウント→ 13ページへ→ 26ページへ→ 23ページへ→ 23ページへ→ 23ページへ

ANYWIRE New Sensor Network Technology -10-

iDC Environmental Monitoring System

GateServer2

gateserver2
standard package

iPhone & Smartphone 対応
iPad & Tablet PC 対応-11- ANYWIRE New Sensor Network Technology

AnyWire Sensor Network

StandardPackage

iPhone & Smartphone 対応
iPad & Tablet PC 対応
無線LAN
Android Tablet
Wi-Fi
変換

iPad

※Wi-Fi 環境は別途ご用意ください。

SMTP

WEB

Smartphone

Modbus

FTP

データビューア
データ管理

gateserver2

上位通信

DINレール取付タイプ

データ蓄積

ゲ

ー

ト

サ

ー

バ

リアルタイム監視

standard package

・DIN レールマウント
・省配線ポート：1
・Ethernet ポート 100BASE-TX：1
1000BASE-T：1
・DC24V 電源
・ロガー機能監視制御
センサ
ネットワーク管理

センサネットワーク診断

AnyWire Sensor Network

データ収集

温度
湿度
CO₂

電圧
電流
電力

高調波
瞬低

ドア
電気錠

表示

ANYWIRE New Sensor Network Technology -12-

iDC Environmental Monitoring System

Products
GateServer

DIN Rail Mount Type◆ GateServer（ゲートサーバ DIN レールマウントタイプ）
◇前面

モード
SW

FUNC SW

リセット
SW

SD

・DIN レールマウント
・省配線ポート：1
・Ethernet ポート 100BASE-TX：2
・DC24V 電源
・ロガー機能・単回路電力ターミナルが 64 台まで接続可能
・産業用 Ethernet サポートプロトコル
・Modbus/TCP
・三菱電機社 SLMP
（Seamless Message Protocol）
・横河電機社パソコンリンク
・OMRON 社 FINS

アドレス
自動認識
省配線LEDUSB

Ethernet

省配線I/F

サポート I/O点数
DC 電源 消費
Bit-Bus Word-Bus
マスタ 電源 定格 電流
ポート 内蔵 （V）（mA） 入力 出力 入力 出力

製品名称

ゲートサーバ

1

SDHC メモリ（インダストリー仕様）

SD カード 8GB タイプ

SDHC メモリ（インダストリー仕様）

SD カード 4GB タイプ

なし

DC24V

250

256

256

64W 64W

DB モニタ用接続ケーブル（ゲートサーバ用） PC と Anywire DB マスタを接続するケーブル（PC 側：RS232C）

GateServer2

寸法 (mm)型式

標準価格(￥)

43x106x111

AG478-ES-A1

オープン

ー

AGS-SD8G

オープン

ーAGS-SD4G

オープンーCA-PCRM-15C

オープン

DIN Rail Mount Type◆ GateServer2（ゲートサーバ 2 DIN レールマウントタイプ）◇前面・DIN レールマウント
・省配線ポート：1
・Ethernet ポート
100BASE-TX：1
1000BASE-T：1
・DC24V 電源
・ロガー機能FUNC SW

モード
SW
リセット
SW

SD

アドレス
自動認識

USB

省配線LED
Ethernet

省配線I/F

製品仕様

ゲートサーバ 2 標準パッケージ

サポート I/O点数
DC 電源 消費
Bit-Bus Word-Bus
マスタ 電源 定格 電流
ポート 内蔵 （V）（mA） 入力 出力 入力 出力型式

標準価格(￥)

AG478-GS-SPオープン

DB モニタ用接続ケーブル（ゲートサーバ 2 用） CA-PCRM-15C と CA-PCRMA-GS2 のセット

ーCA-PCRM2-15C

開発中

DB モニタ用接続ケーブルアダプタ（ゲートサーバ 2 用）ーCA-PCRMA-GS2

開発中

ー

なし

寸法 (mm)43x106x111

1

ー

DC24V
ー

350
ー

256
ー

256 64W 64W
ー

ー

ー

※
「AG478-GS-SP」には OS インストール済みの SD カードが 1 枚付属します。

-13- ANYWIRE New Sensor Network Technology

標準価格に消費税は含まれておりません。

AnyWire Sensor Network

MasterGateServer

Rack Mount Type◆Rack Management Unit
（ゲートサーバラックマウントタイプ）
・EIA ラックマウント 1U ハーフサイズ
・ゲートサーバ機能を 1 または 2 系統搭載可能
・省配線ポート：1（ゲートサーバ機能 1 系統搭載時）
・Ethernet ポート 100BASE-TX：2（ゲートサーバ機能 1 系統搭載時）
・AC100V ～ 230V 電源 ( リダンダント可 )・内蔵電源はデュアルまたはシングルを選択
・ロガー機能・単回路電力ターミナルが64 台まで接続可能

製品名称

サポート I/O点数
DC 電源 消費
Bit-Bus Word-Bus
マスタ 電源 定格 電流
ポート 内蔵 （V）（mA） 入力 出力 入力 出力

ゲートサーバ 省配線１ポート
1
ｘ１ AC100V ー
標準価格に消費税は含まれておりません。
（1U ラックマウントタイプ）
1ｘ2 冗長 AC200V ー

寸法 (mm)型式

標準価格(￥)

256

256

64W 64W 306x482.6x43.7

AG452-G1-PS

オープン

256

256

64W 64W 306x482.6x43.7

AG452-G1-PSDX

オープン

256×2 256×2 64W×2 64W×2 306x482.6x43.7

AG452-G2-PSDX

オープン

AC100V コード（接地端子付）

A452-AC100

オープン

AC200V コード（接地端子付）

A452-AC200

オープン

ゲートサーバ（1U ラックマウントタイプ）用レール（2 本入）

A452-R2

オープン

ゲートサーバ（1U ラックマウントタイプ）交換用基板

AG452-OP-GSU

ゲートサーバ 省配線 2 ポート（1U ラックマウントタイプ）

2ｘ2 冗長 AC100VーAC200V

ゲートサーバ（1U ラックマウントタイプ）交換用電源

AG452-OP-PSU

開発中
開発中

SDHC メモリ（インダストリー仕様）

SD カード 8GB タイプ

ーAGS-SD8G

オープン

SDHC メモリ（インダストリー仕様）

SD カード 4GB タイプ

ーAGS-SD4G

オープン

標準価格に消費税は含まれておりません。

ANYWIRE New Sensor Network Technology -14-

iDC Environmental Monitoring System

Accessories

Accessories（アクセサリ）◆AnyWire Cable / Connector（AnyWire 伝送ケーブル＆コネクタ）
製品仕様

詳細

型式

標準価格(￥)

4 芯フラットケーブル（100m 巻き） AWG16（1.25sq）ｘ4 芯（絶縁被覆外径φ2.5±0.1mm）（導体抵抗 0.015Ω/m・許容電流 15A）

FK4-125-100

49,300AWG18（0.75sq）ｘ4 芯（絶縁被覆外径φ2.5±0.1mm）（導体抵抗 0.025Ω/m・許容電流 7A）

FK4-075-100

45,2004 芯フラットケーブル（1.25sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 白 ボディ：赤）爪折れ防止型

LP4-WR-100P

72,0004 芯フラットケーブル（0.75sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 白 ボディ：黒）爪折れ防止型

LP4-WH-100P

68,4004 芯フラットケーブル（0.75sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 黒 ボディ：黒）LP4-BK-100P

68,400キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ2.1 ～ 2.4mm カバー : 橙 ボディ：黒） LP4-OR-100P

68,400キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ1.8 ～ 2.1mm カバー : 黄 ボディ：黒） LP4-YE-100P

68,400キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ2.1 ～ 2.4mm カバー : 橙 ボディ：灰） LP4-ORG-100P

68,400キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ1.8 ～ 2.1mm カバー : 黄 ボディ：灰） LP4-YEG-100P

68,400LP コネクタ（100 個入り）
※圧接式リンクコネクタ

LP コネクタ（10 個入り）

4 芯フラットケーブル（1.25sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 白 ボディ：赤）爪折れ防止型

LP4-WR-10P

8,280※圧接式リンクコネクタ

4 芯フラットケーブル（0.75sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 白 ボディ：黒）爪折れ防止型

LP4-WH-10P

7,920

4 芯フラットケーブル（0.75sq）用（被覆外径φ2.54mm カバー : 黒 ボディ：黒）LP4-BK-10P

7,920

キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ2.1 ～ 2.4mm カバー : 橙 ボディ：黒） LP4-OR-10P

7,920

キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ1.8 ～ 2.1mm カバー : 黄 ボディ：黒） LP4-YE-10P

7,920

キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ2.1 ～ 2.4mm カバー : 橙 ボディ：灰） LP4-ORG-10P

7,920

キャブタイヤケーブル用（被覆外径φ1.8 ～ 2.1mm カバー : 黄 ボディ：灰） LP4-YEG-10P

7,920

LP コネクタ圧接用

EP コネクタ（8 個入り）

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ0.8 ～ 1.0mm 色 : 赤） EP4-RE-8P

4,560

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ1.0 ～ 1.2mm 色 : 黄） EP4-YE-8P

4,560

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ1.2 ～ 1.6mm 色 : 橙） EP4-OR-8P

4,560

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.0 ～ 1.2mm 色 : 緑）

EP4-GR-8P

4,560

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.2 ～ 1.6mm 色 : 青）EP4-BL-8P

4,560

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.6 ～ 2.0mm 色 : 灰）EP4-GL-8P

4,560

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ0.8 ～ 1.0mm 色 : 赤）

※圧接式センサコネクタ

EP コネクタ（500 個入り）
※圧接式センサコネクタ

EP コネクタ用圧接工具

LP-TOOL

22,000LP コネクタ用圧接工具

EP4-RE-500P

240,000

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ1.0 ～ 1.2mm 色 : 黄） EP4-YE-500P

240,000

センサ接続用（0.14 ～ 0.3sq 未満用 被覆外径φ1.2 ～ 1.6mm 色 : 橙） EP4-OR-500P

240,000

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.0 ～ 1.2mm 色 : 緑）

EP4-GR-500P

240,000

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.2 ～ 1.6mm 色 : 青）EP4-BL-500P

240,000

センサ接続用（0.３～ 0.5sq 用 被覆外径φ1.6 ～ 2.0mm 色 : 灰）EP4-GL-500P

240,000

EP コネクタ圧接用

EP-TOOL

16,500◇フラットケーブル外観写真

４芯フラットケーブル

AWG16（1.25sq）ｘ4 芯（左から G:D:0V:24V）

４芯フラットケーブル

AWG18（0.75sq）ｘ4 芯（左から G:D:0V:24V）

専用フラットケーブルと LP コネクタ（リンクコネクタ）の組み合わせで使用する際は、写真の様にコネクタカ
バーの蝶番側（１番）に黒い電線（G ライン）が来るように結線してください。
また、２芯と４芯が混在する場合は、２芯の電線でも４芯用の LP コネクタ（リンクコネクタ）を使用すること
で相互接続性を保てます。その際もコネクタカバーの１番に黒い電線（G ライン）が来るよう電線をセットし、３/４番はブランクのまま結線してください。

-15- ANYWIRE New Sensor Network Technology

標準価格に消費税は含まれておりません。

AnyWire Sensor Network

Accessories

Accessories（アクセサリ）◆AnyWire Cable / Connector（AnyWire 伝送ケーブル＆コネクタ）
製品仕様
工具

ストリッパー

マイナス
ドライバ

棒端子
圧接工具

棒端子

0.3sq 0.75sq 1.25sq

中継
端子台

3極

単極

コネクタ

伝送電源コネクタ

電圧入力コネクタ

詳細型式

標準価格(￥)

マイナスドライバ（伝送電源コネクタ、電圧コネクタ、CT コネクタ配線用 先端 3.5mm）

FEW-TOOL-C1

オープン

棒端子圧接工具（適応電線：0.25 ～ 4sq）

FEW-TOOL-A1

オープン

棒端子圧接工具（適応電線：0.25 ～ 6sq）フック付コネクタ用棒端子圧接用

FEW-TOOL-A2(※)

オープン

1.25sq（100 個入り）( 電源・伝送ライン用 )FEW125-BK-100P

オープン

0.75sq（100 個入り）( 電源・伝送ライン / フラットケーブル用 )（充電部 6mm）

FEW075-GY-100P

オープン

0.75sq（100 個入り）( 単回路電力測定ターミナル伝送ライン用 )（充電部 10mm） FEW075-10GY-100P

オープン

0.75sq（100 個入り）( 単回路電力測定ターミナル伝送ライン用 )（充電部 10mm）フック付コネクタ用

オープン

FEW075-10GY2-100P (※)

0.3sq （100 個入り）(CT ライン配線用 )FEW030-GR-100P

オープン

3 極 CT 接続用 M3（20 個入り）

ABA111T-20P

オープン

単極 電圧接続用 1A ヒューズ内蔵 M4（20 個入り）

ABAF111S-20P

オープン

ゲートサーバ用通信コネクタ（10 個入り）

GS1AWCN-10P

オープン

ゲートサーバ 2 用通信コネクタ（10 個入り）

GS2AWCN-10P

オープン

ゲートサーバ用シリアルケーブル

GS1SCADP

オープン

三菱電機 MELSEC-Q シリーズ用 I/F 通信コネクタ（1 個入り）

MQAWCN-1P

オープン

三菱電機 MELSEC-Q シリーズ用 I/F 通信コネクタ（10 個入り） MQAWCN-10P

オープン

28ch 電力 /32ch 電流測定ターミナル用伝送電源コネクタ

BP4W381-OR-1P

オープン

28ch 電力測定ターミナル用電圧入力コネクタ

BP2W508-OR-1P

オープン

28ch 電力 /32ch 電流測定ターミナル用 I/O コネクタ

AESC381V-16P

オープン

単回路電力測定ターミナル用通信コネクタ（10 個入り）

SPWA-10P

オープン

単回路電力測定ターミナル用通信コネクタ（10 個入り）フック付コネクタ用

SPWA2-10P (※)

オープン

単回路電力測定ターミナル用 I/O コネクタ（10 個入り）

SPWIO-10P

オープン

コネクタ用

伝送電源コネクタ用配線冶具 (10 個入り )BLW381-10P

オープン

操作レバー

電圧入力コネクタ用配線冶具 (10 個入り )BLW508-10P

オープン

単回路電力測定ターミナル I/O コネクタ用冶具 (10 個入り )SPWIOT-10P

オープン(※) フック付コネクタに対応した製品でのみご利用いただけます。

◆ターミネータ

製品仕様

寸法 (mm)DB A40 終端用・極性有（取付ホルダ添付） 44x24.5x12

標準価格に消費税は含まれておりません。

型式
AT4標準価格(￥)1,220

ANYWIRE New Sensor Network Technology -16-

iDC Environmental Monitoring System

Products

Digital Input/Output Terminals（デジタル入出力ターミナル）◆標準端子台タイプ

I/O点数

入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続

寸
法

(mm)

型式

標準価格(￥)

４

DC入力 NPN 50

Bit-Bus A

A40SB-04U

14,3008

DC入力 NPN 117 Bit-Bus B

A40SB-08U

17,60016

DC入力 NPN 233 Bit-Bus C

A40SB-16U

27,50032

DC入力 NPN 417 Bit-Bus D

A40SB-32U

49,5004

DC入力 PNP 43

Bit-Bus A

A40SB-04UＳ

15,8008

DC入力 PNP 100 Bit-Bus B

A40SB-08UＳ

19,40016

DC入力 PNP 200 Bit-Bus C

A40SB-16US

30,30032

DC入力 PNP 360 Bit-Bus D

A40SB-32US

54,500４

Tr 出力 NPN 13

Bit-Bus A

A40PB-04U

15,4008Tr 出力 NPN 21

Bit-Bus B

A40PB-08U

19,80016 Tr 出力 NPN 33

Bit-Bus C

A40PB-16U

30,80032 Tr 出力 NPN 50

Bit-Bus D

A40PB-32U

57,2004

Tr 出力 PNP 11

Bit-Bus A

A40PB-04US

17,0008Tr 出力 PNP 18

Bit-Bus B

A40PB-08US

21,80016 Tr 出力 PNP 30

Bit-Bus C

A40PB-16US

33,90032 Tr 出力 PNP 43

Bit-Bus D

A40PB-32US

63,00016

DC入力 NPN 233 Word-Bus C

A40SW-01U

27,50032

DC入力 NPN 417 Word-Bus D

A40SW-02U

49,50016

DC入力 PNP 200 Word-Bus C

A40SW-01US

30,300

DC入力 PNP 360 Word-Bus D

A40SW-02US

54,500Word-Bus C

A40PW-01U

30,80057,20032

16 Tr 出力 NPN 33

寸法 A: 65x40x60
寸法 B: 100x40x60

32 Tr 出力 NPN 50

Word-Bus D

A40PW-02U

寸法 C: 140x40x60

16 Tr 出力 PNP 30

Word-Bus C

A40PW-01US

33,90032 Tr 出力 PNP 43

Word-Bus D

A40PW-02US

63,000DC入 /Tr 出 NPN 65

Bit-Bus B

A40XB-08T

24,200

寸法 D: 190x40x60◆標準端子台タイプ（短絡保護付）入出力

寸法 B:100x40x60-17- ANYWIRE New Sensor Network Technology

44

標準価格に消費税は含まれておりません。

iDC Environmental Monitoring System

Products

Relay Input/Output Terminals（リレー入出力ターミナル）◆リレーターミナル
標準端子台タイプ

I/O点数

入出力

入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続

寸
法

(mm)

型式

標準価格(￥)

8 リレー出力 リレー 113 Bit-Bus B

A40PB-08R

25,300

４ リレー出力 リレー 44.3 Bit-Bus A

A40PB-04RS

18,700

寸法 A: 100x40x60

8 全点独立回路 リレー 70.3

Bit-Bus B

A40PB-08RS

25,300

寸法 B: 140x40x60

16

リレー 113 Bit-Bus C

A40PB-16RS

37,400

寸法 C: 190x40x60

16

リレー 113 Word-Bus C

A40PＷ-01RS

63,800

8点コモン◆リレーターミナル

I/O点数(G2R リレー搭載型 )寸法 A: 252.5x79x85.5

標準価格に消費税は含まれておりません。

入出力

入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続寸
法

型式

標準価格(￥)

16

DC24V リレー 154 Bit-Bus A

A420SB-16RS

63,80016AC100V リレー 154 Bit-Bus A

A420SB-16RS1

63,80016AC200V リレー 154 Bit-Bus A

A420SB-16RS2

７2,40016

リレー未実装 リレー 154 Bit-Bus A

A420SB-16RSN

41,80050 Bit-Bus A
16 リレー出力 リレー
無極性 456

A40PB-08R-1
A420PB-16RS

24,60063,80050 Word-Bus A
16 リレー出力 リレー
無極性 456

A40PB-08R-1
A420PW-01RS

24,60063,800(mm)

ANYWIRE New Sensor Network Technology -18-

AnyWire Sensor Network

Terminals

Digital Input/Output Terminals（少点数デジタル入出力ターミナル）◆超小型ターミナル
コネクタタイプ

I/O点数

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

入力 出力 仕様

（e-CON）

寸法 A: 75x24x16.4

寸
法

(mm)

標準価格(￥)

型式

DC入力 NPN 36

Bit-Bus A

A442SB-01U-4

5,840

2

DC入力 NPN 49

Bit-Bus A

A442SB-02U-4

8,040

1

1 DC入 /Tr 出 NPN 39

Bit-Bus A

A442XB-02U-4

8,580

1

Tr 出力 NPN 26.5 Bit-Bus A

A442PB-01U-4

5,840

2

Tr 出力 NPN 29.5 Bit-Bus A

A442PB-02U-4

8,040

ADP-421,000

1◆耐水タイプミニターミナル

入出力

専用 DIN レールアダプタ（５個入）※使用上の各種条件がございます。使用時には弊社営業までご相談ください。

I/O点数

入出力

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

入力 出力 仕様

寸
法

(mm)

標準価格(￥)

型式

4

DC入力 NPN 56

Bit-Bus A

A419SB-04U

13,20022 DC入 /Tr 出 NPN 46

Bit-Bus A

A419XB-04U

15,400Tr 出力 NPN 29

Bit-Bus A

A419PB-04U

13,2004

寸法 A: 51x40x21

ADP-19専用 DIN レールアダプタ（５個入）880Electric Lock Terminals（電気錠・ドアセンサターミナル）◆電気錠ターミナル

入出力 出力 消費
接電流
入力 出力 仕様 電圧（mA） 続
I/O点数

寸
法

2

DC入 /Tr 出 DC24V 全点出力 ON80 Bit-Bus A

2

寸法 A:100x31.5x40※開発時の画像です。
実際の製品とは異なります。

寸法 B: 51x40x21(mm)

スタンバイ 20

スタンバイ 20
DC入 /Tr 出 DC24V 全点出力 ON80 Bit-Bus
スタンバイ 40
DC入 /Tr 出 DC24V 全点出力 ON120 Bit-Bus

型式

標準価格(￥)（注１）

A49XB-04EL （注 2）
（注１）
（注 2）
（注１）
（注 3）

開発中

A

A49XB-08EL

A

A49XB-10EL-N

オープン

2

2 DC入 /FET 出 DC24V 42.3 Bit-Bus B

A419XB-04HP

オープン

2

2 DC入 /FET 出 DC12V 61.5 Bit-Bus B

A419XB-04HP1

オープン

4

4

6

4

ADP-19

A419XB-04HP□専用 DIN レールアダプタ（５個入）注 1： 4 線フラットケーブル 1.25sq 使用◆ラックドア・電気錠用アクセサリ
製品仕様

開発中

880

注 2： タキゲン社製電気錠対応。その他メーカーについてはお問い合わせください。
注 3： 日東工業社製電気錠対応

詳細

型式

標準価格(￥)

ドアセンサ

サーバラックのドア開閉検知用センサ

DLGLS-1

オープン

ドア用電気錠ハンドル

サーバラック用電気錠

70 番キー用（鍵違い）

DLLE-464-1-TAK70(50256)

オープン

サーバラック用電気錠

80 番キー用（同番）

電源アダプタDLLE-464-1-TAK80(50263)

オープン

フリー電源 DC24V 出力タイプ

DL24W-2405

オープン

フリー電源 DC12V 出力タイプ

DL12W-1210

オープン

フリー電源 DC24V 出力タイプ（200V）

DL15W-2424-C14

オープン

フリー電源 DC12V 出力タイプ（200V）

DL15W-1212-C14

オープン

Temperature/humidity Input Terminals（温湿度入力ターミナル）◆温湿度入力ターミナル

最大占有 Word 数 入出力＋アナログ入力 2ch( 温湿度センサ 1ch 付 )寸法 A: 31x52x79.5

入力 出力 仕様
1

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

マルチ入力 ※1

50

寸
法

(mm)

Word-Bus A※1：温度・湿度センサ各 1ch と汎用アナログ 2ch型式

標準価格(￥)A41SW-J2AVRT1

46,200

切り替え可能 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V※伝送ラインの接続には LP コネクタ（P.15 参照）が必要です。（LP4-WH-10P、LP4-WR-10P は爪折れ防止機構部がターミナルの筐体と干渉する為、使用できません）◆温度入力ターミナル
寸法 A: 140x57x48

4
4
4

温度入力
※２

K 熱電対 167 Word-Bus A

A42SW-J4TK1

74,800※3

Pt100 133 Word-Bus A

A42SW-J4PT1

74,800※4

Pt100 133 Word-Bus A

A42SW-J4PT1A

74,800温度入力
温度入力※2：温度入力 －270 ～ 1370℃-19- ANYWIRE New Sensor Network Technology※3：温度入力 －200 ～ 850℃

※4：温度入力 －20 ～ 200℃
標準価格に消費税は含まれておりません。

iDC Environmental Monitoring System

Products

Temperature/humidity Input Terminals（温湿度入力ターミナル）◆温度入力ミニターミナル( 温度センサ 2ch 付 )寸法 A: 51x40x21

入力 出力 仕様

注 1：センサケーブル 1m と 3m 付き
注 2：センサケーブル 3m と 3m 付き

黒 (BK)

白 (WH)

寸法(mm)

標準価格(￥)

型式

温度入力 サーミスタ 30

Word-Bus A

A419SW-J2TH2( 注 1)

オープン

2

温度入力 サーミスタ 30

Word-Bus A

A419SW-J2TH3

オープン

入力 出力 仕様

( 各種センサ内蔵 )寸法 A: 77x77x25.8

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

2

最大占有 Word 数 入出力◆壁面取付ターミナル

温湿度

最大占有 Word 数 入出力

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

寸法( 注 2)

型式

標準価格(￥)

1

温度・湿度 ー8

Word-Bus A

A453SW-J1RT-WH

オープン

1

温度・湿度 ー8(mm)

Word-Bus A

A453SW-J1RT-BK

オープン

ー

240 Word-Bus A

A453SW-J1C-WH

オープン

CO2

ー

240 Word-Bus A

A453SW-J1C-BK

オープン

ー

1

CO2

1
1

RFID

ー

Word-Bus A

A453SW-J1RF-WH

開発中

1

RFID

ー

ー

Word-Bus A

A453SW-J1RF-BK

開発中

1

照度

ー

ー

Word-Bus A

A453SW-J1LU-WH

開発中

1

照度

ー

ー

Word-Bus A

A453SW-J1LU-BK

開発中

CO₂

Analog Input/Output Terminals（2ch アナログ入出力ターミナル）◆アナログ入出力タイプ

最大占有 Word 数 入出力
入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続

寸
法

(mm)

型式

標準価格(￥)
37,4002

マルチ入力 ※655

Word-Bus A

A41SW-J2AV12電圧入力 ±10V 55

Word-Bus A

A41SW-J2V5

37,400電圧入力 0-500mV 55

Word-Bus A

A41SW-J2V6

39,6002電流出力 4-20mA 86.5 Word-Bus A

A41PW-J2A1

41,8002

寸法 A: 89.5x52x31

2電流出力 ０-20mA 86.5 Word-Bus A

A41PW-J2A2

41,8002電圧出力 1-5V

58

Word-Bus A

A41PW-J2V1

41,8002電圧出力 0-5V

58

Word-Bus A

A41PW-J2V2

41,8002電圧出力 0-10V 58

Word-Bus A

A41PW-J2V3

41,8002電圧出力 ±10V 58

Word-Bus A

A41PW-J2V5

41,800※6：切り替え可能 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V※伝送ラインの接続には LP コネクタ（P.15 参照）が必要です。（LP4-WH-10P、LP4-WR-10P は爪折れ防止機構部がターミナルの筐体と干渉する為、使用できません）

Analog Input/Output Terminals（4/8ch アナログ入出力ターミナル）◆アナログ入力ターミナル
標準端子台タイプ

寸法 A: 140x40x60

標準価格に消費税は含まれておりません。

最大占有 Word 数 入出力
入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続

寸
法

(mm)

型式

標準価格(￥)

4

電流入力 4-20mA 79

Word-Bus A

A40SW-J4A1

41,8008電流入力 4-20mA 88

Word-Bus A

A40SW-J8A1

52,8004電流入力 ０-20mA 79

Word-Bus A

A40SW-J4A2

41,8008電流入力 ０-20mA 88

Word-Bus A

A40SW-J8A2

52,8004

電圧入力 1-5V 163 Word-Bus A

A40SW-J4V1

41,8008電圧入力 1-5V 163 Word-Bus A

A40SW-J8V1

52,8004

電圧入力 0-5V 163 Word-Bus A

A40SW-J4V2

41,8008電圧入力 0-5V 163 Word-Bus A

A40SW-J8V2

52,8004

電圧入力 0-10V 163 Word-Bus A

A40SW-J4V3

41,8008電圧入力 0-10V 163 Word-Bus A

A40SW-J8V3

52,800※次頁へつづくANYWIRE New Sensor Network Technology -20-

AnyWire Sensor Network

Products
Terminals◆アナログ出力ターミナル
標準端子台タイプ

最大占有 Word 数 入出力
入力 出力 仕様

寸
法

(mm)

※前頁からのつづき標準価格(￥)

型式

4

電圧入力 0-25V 163 Word-Bus A

A40SW-J4V4

41,8004

電圧入力 ±10V 163 Word-Bus A

A40SW-J4V5

41,8008電圧入力 ±10V 163 Word-Bus A

A40SW-J8V5

52,8004電流出力 4-20mA 229 Word-Bus A

A40PW-J4A1

64,9008電流出力 4-20mA 267 Word-Bus A

A40PW-J8A1

82,5004電流出力 ０-20mA 229 Word-Bus A

A40PW-J4A2

64,90082,500

寸法 A: 140x40x60◆アナログ信号ターミナル
Euro 端子台タイプ

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

8電流出力 ０-20mA 267 Word-Bus A

A40PW-J8A2

4電圧出力 1-5V

67

Word-Bus A

A40PW-J4V1

64,9008電圧出力 1-5V

72

Word-Bus A

A40PW-J8V1

82,5004電圧出力 0-5V

67

Word-Bus A

A40PW-J4V2

64,9008電圧出力 0-5V

72

Word-Bus A

A40PW-J8V2

82,5004電圧出力 0-10V 67

Word-Bus A

A40PW-J4V3

64,9008電圧出力 0-10V 72

Word-Bus A

A40PW-J8V3

82,5004電圧出力 ±10V 67

Word-Bus A

A40PW-J4V5

64,9008電圧出力 ±10V 72

Word-Bus A

A40PW-J8V5

82,500

最大占有 Word 数 入出力
入力 出力 仕様

方 消費
接
電流式 （mA） 続

寸
法

(mm)

標準価格(￥)

型式

4

電流入力 4-20mA 163 Word-Bus A

A42SW-J4A1

53,9008電流入力 4-20mA 163 Word-Bus A

A42SW-J8A1

64,9004電流入力 ０-20mA 163 Word-Bus A

A42SW-J4A2

53,9008電流入力 ０-20mA 163 Word-Bus A

A42SW-J8A2

64,9004

電圧入力 1-5V 163 Word-Bus A

A42SW-J4V1

53,9008電圧入力 1-5V 163 Word-Bus A

A42SW-J8V1

64,9004

電圧入力 0-5V 163 Word-Bus A

A42SW-J4V2

53,9008電圧入力 0-5V 163 Word-Bus A

A42SW-J8V2

64,9004

電圧入力 0-10V 163 Word-Bus A

A42SW-J4V3

53,9008電圧入力 0-10V 163 Word-Bus A

A42SW-J8V3

64,9004電流出力 4-20mA 229 Word-Bus A

A42PW-J4A1

64,9008電流出力 4-20mA 267 Word-Bus A

A42PW-J8A1

82,500

寸法 A: 140x57x48

4電流出力 ０-20mA 229 Word-Bus A

A42PW-J4A2

64,9008電流出力 ０-20mA 267 Word-Bus A

A42PW-J8A2

82,5004電圧出力 1-5V 163 Word-Bus A

A42PW-J4V1

64,9008電圧出力 1-5V 163 Word-Bus A

A42PW-J8V1

82,5004電圧出力 0-5V 163 Word-Bus A

A42PW-J4V2

64,9008電圧出力 0-5V 163 Word-Bus A

A42PW-J8V2

82,5004電圧出力 0-10V 163 Word-Bus A

A42PW-J4V3

64,9008電圧出力 0-10V 163 Word-Bus A

A42PW-J8V3

82,500

Pulse counter Input Terminals（パルスカウンタ入力ターミナル）◆パルス入力ターミナル

最大占有 Word 数 入出力
入力 出力 仕様

型式

標準価格(￥)

2 パルス入力 2kHz

92

Word-Bus A

A42SW-J4PL1/R

53,90092

Word-Bus A

A42SW-J8PL1/R

64,9002 パルス入力 30Hz 92

Word-Bus A

A42SW-J4PL2/R

53,90016 2 パルス入力 30Hz 92

Word-Bus A

A42SW-J8PL2/R

64,9008-21- ANYWIRE New Sensor Network Technology

寸
法

(mm)

16 2 パルス入力 2kHz8

寸法 A: 140x57x48

方 消費
接
電流
式 （mA） 続

標準価格に消費税は含まれておりません。

iDC Environmental Monitoring System

Products

Power Distribution Unit
◆コンセントバー

ラックごとのA系統及びB系統の各コンセントの合計電流、電圧の有無を計測できます。
（3mのケーブル付、VCT5.5sq）

寸法 A: 46x60x1235
寸法 B: 46x60x1795
寸法 C: 44x60x1073
寸法 D: 44x60x1633

200V用

100V用
コンセント

精度 : 電流 :F.S.±1％

入力レンジ 入力レンジ定格電流 消費
接寸
電流法
入力 出力 方式
口数 出力 電圧 電流 電流接続 定格電圧仕様
入力（プラグ） （mA） 続 (mm)標準価格(￥)
型式
単相 2 線 100V
単相
接地２P 2ch 2ch 内部分割型 AC100V
A439SW-J2CT2-112/R
Word-Bus
20A
6
口
×2
30
A
オープン
（15A 2 系統）
1 1 2 線 30A125V（NEMA
入力（NEMA L5-30P）
CT
100V 15A 安全ブレーカ ×2 付 12 口 ×2 5-15 相当）
30
B A439SW-J2CT2-124/R オープン

最大占有 Word 数

1

1

入力要素

単相 2 線 200V
単相
2ch 2ch 内部分割型 AC200V
30A（15A 2 系統） 6 口 ×2
2線
IEC C13
250V 入力
CT
200V 20A 安全ブレーカ ×2 付 12 口 ×2

20A
（NEMA L6-30P）

30 Word-Bus C A439SW-J2CT2-212/R

オープン

D A439SW-J2CT2-224/R

オープン

30

「F.S.」は「フルスケール」の略です。
※コンセントバーのアドレス設定にはアドレスライタが必要です。

リアルタイム監視

WEBで設定ログデータ保管■ラック側環境監視に新製品
温度監視、施錠監視に続き、電流監視を行う通信機能付コンセン
Ethernet

トバーが登場。
AnyWireBus を使用してゲートサーバ 1 台に対し 64 台のコン
セントバーが接続可能です。施工も汎用ケーブルを利用し、ラッ
ク下で AnyWire の特徴を活かしたＴ分岐で施工ができます。

ゲートサーバGATE SERVER

Unit■リアルタイムな計測とメンテナンス性向上

Ａ４５２-Ｇ1-ＰＳＤＸ

今までクランプメータを使用してラックの電流計測やブレーカー
トリップ信号を取得していましたが、AnyWire通信機能付なのコンセントバー
最大接続台数：64台

電源供給コンセント

で遠隔で取得・監視が可能です。
また通信異常時は、電源を止めずに通信ボード、内部の分割CTを交換できます。

■現地でのアドレスや計測値の確認
赤外線通信を採用しており、アドレスライタを使ったコンセント
バーのアドレス書き込みと計測した時の瞬時値の読み出しが可能です。
電源供給コンセント◆アドレスライタ

標準価格に消費税は含まれておりません。

製品仕様

詳細

アドレス設定 / パラメータ設定［読み出し/書き込み/計測］

赤外線通信による、非接触式設定用携帯ツール
計測時の瞬時値を7セグ表示、乾電池駆動

型式

標準価格(￥)

ARW-04 39,600

ANYWIRE New Sensor Network Technology -22-

AnyWire Sensor Network

Products

Power Measurement Terminals（多回路電力測定ターミナル）◆多回路電力測定ターミナル
精度 :4（高機能）/7 回路 電圧 :F.S.±0.5％ 電流 :F.S.±0.5％ 電力 :F.S.±0.5％
4回路（標準）/14/28 回路 電圧 :F.S.±1.0％ 電流 :F.S.±1.0％ 電力 :F.S.±1.5％

寸法 A: 40x112x83
寸法 B: 190x40x60
占有 Word 数
入力 出力 仕様
1

1

方式

入力要素

入力レンジ

電流 電流接続

定格電圧

電圧

高機能 三相 3 線 2 回路 1ch 4ch 外部分割型 CT AC110V、AC220V、
AC440V単相 3 線 2 回路

入力レンジ
定格電流

消費
接
電流
（mA） 続寸法

型式

標準価格(￥)

5/50/60/100/200/
400/600/1000A

84

Word-Bus A

A428SW-J2PW1/R

オープン

5/15/30/60/80/120/
200/300/500/1000A

210 Word-Bus B

A40SW-J7PW2/R

オープン

210 Word-Bus B

A40SW-J7PW2S/R

オープン

60A（120/200/300/500/1000A）

125 Word-Bus B

A40SW-J14PW2-3S-C60

オープン

60A（120/200/300/500/1000A）

125 Word-Bus B

A40SW-J28PW1-3S-C60

オープン

(mm)

単相 2 線 4 回路
三相 3 線 7 回路 2ch 14ch 外部分割型 CT AC110V、AC220V22

標準 単相 3 線 7 回路

AC100-200V
7ch

単相 2 線 7 回路

AC110V、AC220V

三相 3 線 7 回路 2ch 14ch 外部分割型 CT AC110V、AC220V 5/50/100/200/400/600A

2

2

4

4

8

8

高機能 単相 3 線 7 回路

AC100-200V
7ch

単相 2 線 7 回路

AC110V、AC220V

単相 2 線 14 回路 2ch 14ch 外部分割型 CT AC100V、AC200V
60A入力
単相 2 線 28 回路
ハーフ (14 回路 ) 設定可 2ch 28ch 外部分割型 CT AC100V、AC200V「F.S.」は「フルスケール」の略です。

Current Measurement Terminals（多回路電流測定ターミナル）◆多回路電流測定ターミナル
寸法 A: 190x40x60
寸法 B: 100x40x60
寸法 C: 190x40x60
寸法 D: 43x102x110

精度 : 電流 :F.S.±1％

最大占有 Word 数
入力 出力
8

方式

仕様 電圧

交流電流 8 回路
CT 内蔵タイプ 5A入力

入力要素

入力レンジ

入力レンジ

電流 電流接続

定格電圧

定格電流

8ch 内部貫通型 CT

５A

消費
接
電流
（mA） 続寸
法(mm)

120 Word-Bus D

型式

標準価格(￥)A478SW-J8ACC1

オープン

1

1

交流電流 8 回路 60A入力

8ch 外部分割型 CT

60A（80/120/200/300/500/1000A）

42

Word-Bus B

A40SW-J8CT1-C60/R

オープン

2

2 交流電流 16 回路 60A入力

16ch 外部分割型 CT

60A（80/120/200/300/500/1000A） 60

Word-Bus A

A40SW-J16CT2-C60

オープン

4

4

32ch 外部分割型 CT

60A（80/120/200/300/500/1000A） 125 Word-Bus C

A40SW-J32CT1-C60

オープン

4

4 直流電流 32 回路 100A入力

32ch 外部分割型 CT

100A（5/50/200/500A）

125 Word-Bus C

A40SW-J32CT1-DC

オープン

交流電流 32 回路
ハーフ (16 回路 ) 設定可 60A入力「F.S.」は「フルスケール」の略です。

Current Measurement Terminals（コンセントボックスターミナル）◆コンセントボックス

精度 : 電流 :F.S.±1％

寸法 A: 150x110x80
最大占有 Word 数
入力 出力
1

方式
電流 1 回路仕様 電圧

単相 100V
30A 入力単相 200V
30A 入力

入力要素

入力レンジ

入力レンジ

電流 電流接続

定格電圧

定格電流

消費
接
電流
（mA） 続

寸
法

(mm)

型式

標準価格(￥)

1ch 内部分割型 CT

30A（コンセント L5-30 準拠品） 25

Word-Bus A A436SW-01CT2-C30-L530

オープン

1ch 内部分割型 CT

30A（コンセント L6-30 準拠品） 25

Word-Bus A A436SW-01CT2-C30-L630

オープン-23- ANYWIRE New Sensor Network Technology「F.S.」は「フルスケール」の略です。
標準価格に消費税は含まれておりません。

iDC Environmental Monitoring System

Accessories

Accessories for Power/Current Measurement Terminals（電力・電流測定ターミナル用アクセサリ）◆多回路電力測定ターミナル用シャント抵抗
適応ターミナル
4 回路（高機能）
A428SW-J2PW1/R

入力電流 適応 CT
5A

ACTF-5A

50A

ACTF-50A

60A

ACTF-60A

型式

標準価格 (￥)

ターミナルに内蔵

100A ACTF-100A

200A

400A ACTF-400A

300A

1000A CTL-60CL-1000A

A40SW-J7PW2/R
モード 0 ～ 5

PWU-1000A-Y※シャント抵抗値 12Ω

オープン※シャント抵抗値 12Ω

オープン

CTL-100CL-1000A

PWU-1000A-Y

5A

ACTF-5A

ターミナルに内蔵15A

ACTF-60A
ACTF-60A
ACTF-60A-3M
ACTK-60A-L/K3M

60A

PWU-200A-Y

14 回路（60A 入力）

ACTK-60A-L/K3M
ACTL-10
ACTF-60A(-3M)

ターミナルに内蔵

ACTL-16

PW16-120A-Y-CA60

オープン

ACTL-24

PW24-200A-Y-CA60

オープン

PW24-300A-Y-CA60

オープン

PW36-500A-Y-CA60

オープン

PW100-1000A-Y-CA60

オープン

A40SW-J14PW2-3S-C60 120A
200A
300A

A40SW-J28PW1-3S-C60

500A

ACTL-36

1000A

ACTL-100
ACTL-60※シャント抵抗値 30.0Ω

オープン※シャント抵抗値 16.9Ω

オープン※シャント抵抗値 9.1Ωオープン

PWU-300A-Y
PWU-500A-Y

PWU-1000A-Y※シャント抵抗値 12Ω

オープン

ACTK-60A-L/K3M
ACTL-10
ACTF-60A(-3M)

ターミナルに内蔵120A

ACTL-16

PW16-120A-Y-CA60

オープン

200A

ACTL-24

PW24-200A-Y-CA60

オープン

PW24-300A-Y-CA60

オープン

PW36-500A-Y-CA60

オープン

PW100-1000A-Y-CA60

オープン

60A

300A
500A

ACTL-36

1000A

ACTL-100
ACTL-60◆多回路電流測定ターミナル用シャント抵抗
適応ターミナル

入力電流 適応 CT
型式
標準価格 (￥)
ACTK-60A-L/K3M
16 回路（60A 入力） 60A
ターミナルに内蔵
ACTL-10
ACTF-60A(-3M)
A40SW-J16CT2-C60
120A ACTL-16 PW16-120A-Y-CA60
オープン
200A

ACTL-24300A

PW24-200A-Y-CA60

オープン

PW24-300A-Y-CA60

オープン

ACTL-36

PW36-500A-Y-CA60

オープン

1000A ACTL-100
ACTL-60

PW100-1000A-Y-CA60

オープン

500A

オープン

PW24-300A-Y-CA60

オープン

ACTL-36

PW36-500A-Y-CA60

オープン

1000A ACTL-100
ACTL-60

PW100-1000A-Y-CA60

オープン

500A

ケーブル
出し

200A ACTL-24
7 回路（標準）
A40SW-J7PW2/R 300A ACTL-24
モード 6 ～ B
500A ACTL-36※高機能版は1000A ACTL-60
シャント抵抗不要です
ACTL-100
60A

PW24-200A-Y-CA60

型式

標準価格 (￥)

AC60A

3000mm (L 側）

26x40x26

ACTK-60A-L3M

オープン

AC60A

3000mm (K 側 )26x40x26

ACTK-60A-K3M

オープン

AC100A

200mm

44x36x50

ACTK-100A

オープン

AC200A

200mm

43x50x62

ACTK-200A

オープン

AC300A

200mm

43x50x62

ACTK-300A

オープン

AC400A

200mm

45x65x82

ACTK-400A

オープン

AC15-80A

150mm

25x38x23

ACTL-10

オープン

AC120A

150mm

29x45x31

ACTL-16

オープン

AC200-300A

200mm

34x64x45

ACTL-24

オープン

AC500A

200mm

38x80x57

ACTL-36

オープン

AC1000A(φ60)

300mm

115x127x25

ACTL-60

オープン

AC1000A(φ100)

300mm

155x169x25

ACTL-100

オープン

DC5A

3000mm30x31x55

ACTF-5DC-C

オープン

DC50A

3000mm30x31x55

ACTF-50DC-C

オープン

DC100A

3000mm30x31x55

ACTF-100DC-C

オープン

DC200A

3000mm45x36x76

ACTF-200DC-C

オープン

DC500A

3000mm63x36x94

ACTF-500DC-C

オープン

25x33x41

ACTF-5A

オープン

26x23x48

ACTF-60A

オープン

26x23x48

ACTF-60A-3M

オープン

接続方式 電流レンジ 接続ケーブル長 寸法 (mm)200A ACTF-200A※高機能版は300A ACTF-400A
シャント抵抗不要です 500A ACTF-600A

ACTL-24◆多回路電力・電流測定用分割型クランプ

120A ACTF-100A

28 回路（60A 入力）

適応ターミナル 入力電流 適応 CT
型式
標準価格 (￥)
32 回路（60A 入力） 60A ACTK-60A-L/K3M ターミナルに内蔵
ACTL-10
ACTF-60A(-3M)
A40SW-J32CT1-C60
120A ACTL-16 PW16-120A-Y-CA60
オープン

200A ACTF-200A
600A ACTF-600A

7 回路（標準）◆多回路電流測定ターミナル用シャント抵抗

端子台

AC5A
AC60A

ー

ー
3000mm◆単回路電力測定用分割型クランプ
接続方式 電流レンジ 接続ケーブル長 寸法 (mm)
端子台

型式

ー

25x33x41

オープン

AC50A

ー

ACTF-5A

25.3x22.9x48

オープン

AC100Aー

ACTF-50A

30.51x29.4x53.7

オープン

AC200Aー

ACTF-100A

35.5x44.9x75.7

オープンAC400Aー

ACTF-200A

63x36x92.5

オープン

AC600Aー

ACTF-400A

63x36x92.5

ACTF-600A

オープン◆単回路電力測定ターミナル用延長ケーブル
製品仕様
接続ケーブル長 CT 出力端子側型式
電流センサ用延長ケーブル 3000mm 丸端子台 (0.5-3) 付き A423-CN-3M
電流センサ用延長ケーブル 5000mm 丸端子台 (0.5-3) 付き A423-CN-5M
電流センサ用延長ケーブル 10000mm 丸端子台 (0.5-3) 付き A423-CN-10M

標準価格に消費税は含まれておりません。

標準価格 (￥)

AC5A

標準価格 (￥)
オープン
オープン
オープン

ANYWIRE New Sensor Network Technology -24-

AnyWire Sensor Network

PowerMeasurement

エネルギー測定＆電源品質マネージメント■データロガー＆上位通信
CH1■単回路エコ電力測定ターミナル

CH2

瞬低サグ検知電力計測

GateServer
19インチラック取付タイプ

ECO

RST

比誤差精度
電圧計

■主回路の電源品質測定
単回路電力測定ターミナル
A423SW-J1PW1-1/R

ECO

パルス入出力VVT
一般計器用変圧器

受電中

電流計

A

売電中

瞬低サグ発生※瞬低サグは高機能タイプのみ。
P.26 を参照ください。

メインBr

マルチメータSQLC-110L

項目
製品名称
製品型式
測定仕様

仕様
単回路電力測定ターミナル
A423SW-J1PW1-1/R A423SW-J1PW1-4/R
単相2線、単相3線、三相3線 三相4線

入出力要素

三相3線、単相3線(2VT・2CT) 三相4線(2VT・3CT/3VT・3CT)
単相2線共用(2VT・2CT)
三相3線(2VT・3CT)

入力仕様

電流：電流センサ(50/60Hz)
電圧：110V/220V
パルス入力1点/パルス出力1点/異常出力1点

入力レンジ
測定項目
精度

電流：5A～30kA
電圧：110V～11kV
電圧、電流、電力、電力量、周波数、力率
需要電流、需用電力、無効電力、無効電力量
電圧 ±0.5% F.S. 、電流 ±0.5% F.S.
電力 ±0.5% F.S. 、電力量 ±2.0% 比誤差

使用電源電圧 AC85～264V、DC80～143V
CT
５A出力

2次電流測定電流センサ■各フィーダ[三相負荷]の測定

占有Word数
外形寸法

入力1word/出力1word
40×100×86mm、DINレール設置「F.S.」は「フルスケール」の略です。
使用ねじサイズは M3.5 です。

■多回路電力測定ターミナル

三相3線7回路商用電力測定ターミナル
A40SW-J7PW2/RまたはA40SW-J7PW2S/R

20

24V

24V
0V

0

LPコネクタT分岐接続

I1a/1 I1c/2 I2a/1 I2c/2 I3a/1 I3c/2 I4a/1 I4c/2 I5a/1 I5c/2 I6a/1 I6c/2 I7a/1 I7c/2

22 (K) 23

21

G

1

(K) 24 (K) 25 (K) 26 (K) 27 (K) 28 (K) 29 (K) 30 (K) 31 (K) 32 (K) 33 (K) 34 (K) 35 (K) 36

NC

I1a/1 I1c/2 I2a/1 I2c/2 I3a/1 I3c/2 I4a/1 I4c/2 I5a/1 I5c/2 I6a/1 I6c/2 I7a/1 I7c/2

0V
2

(L) 3

(L) 4

(L) 5

(L) 6

(L) 7

(L) 8

(L) 9

(L) 10(L) 11(L) 12 (L) 13(L) 14(L) 15(L) 16

シャント抵抗NC Vb/n

37

38

NC
17

39

Vc/2 Va/1
18

19

FUSE(1A)または
NFB経由で電圧接続
× × ×

D

× × ×

AnyWire Sensor Network

ECO

売電/受電積算

省配線ライン
電源DC24V

項目
製品名称

仕様
多回路電力測定ターミナル

製品型式

A40SW-J7PW2/R
A40SW-J7PW2S/R

A40SW-J28PW1-3S-C60

測定仕様

三相3線 7回路
単相3線 7回路
単相2線 7回路

単相2線 28回路

入出力要素

三相3線(2VT・2CT)
単相3線(2VT・2CT)
単相2線(1VT・1CT)

単相2線(2VT・2CT)

分割型CT
分割型CT

入力仕様
入力レンジ
測定項目
G：黒

エネルギー状態を表示する
ECO LED搭載

D：白ターミネータ

精度

使用電源電圧 DC24V
入力2word/出力2word

占有Word数
外形寸法-25- ANYWIRE New Sensor Network Technology

電流：電流センサ(50/60Hz)
電圧：110V/220V
電流：30A～1000A
電流：60A～1000A
電圧：110V～440V
電圧：100V～200V
電圧、電流、電力
電圧 F.S.±0.5%
電圧 F.S.±1.0%
電流 F.S.±0.5%
電流 F.S.±1.0%
電力 F.S.±0.5%
電力 F.S.±1.5%
入力8word/出力8word
ハーフ設定時、入力4word/出力4word

190×40×60mm、DINレール設置「F.S.」は「フルスケール」の略です。
使用ねじサイズは M3.5 です。

iDC Environmental Monitoring System

Products

Multi Meter Terminals（マルチメータターミナル）◆マルチメータターミナル

SQLC-110L-DFF10-W1F（※）
製品型式

SQLC-110L-DFF10-W2F（※）

入力回路

SQLC-110L-DFF10-W3F（※）
三相3線,単相3線,単相2線共用(2VT・2CT),三相3線(2VT・3CT)

占有Word数

補助
電源
電圧レンジ
電圧測定レンジは34レンジ
150V～750kVに対応!

入力1word/出力1word

入力定格

AC110V,220V共用（単相3線：AC100-200V）
AC5A 50/60Hz

電源範囲 および
消費VA

AC85～264V 10VA（定格電圧 AC100/110V,200/220V）

突入電流
（時定数）

電流レンジ
電流測定レンジは76レンジ
5A～30kAに対応!

定格電圧

AC110V

2.2A 以下（約 3.6ms）

定格電圧AC220V

4.4A 以下（約 3.6ms）※「SQLC-110L」以降の文字列は以下仕様コードを参照してください

仕様コード

形名
②

①SQLC-110L③②ハードモデル
相表示R-S-T-N
D 和文仕様バックライト白ご注意④③入力回路(※1)
F⑤④入力レンジ(※1)
F 150V,300V共用 5A【3φ3W 2VT2CT】

1φ2W,1φ3W,3φ3W共用

⑤補助電源

⑥

⑦

⑥外部操作
入力

1 AC85～264V
0 なし
DC80～143V兼用⑦AnyWire指定
W AnyWire指定(※1) ③入力回路、④入力レンジは、ご購入後に設定を変更する事が可能です。

⑧⑨⑧接点出力2回路
1 パルス＋警報⑨LCD視角方向
F 区別なし

2 警報×23 パルス×2

Power Measurement Terminals（単回路エコ電力測定ターミナル）◆単回路電力測定
ターミナル

標準タイプ
製品型式
高機能タイプ
標準タイプ
測定項目

A423SW-J1PW1-1/R(三相3線, 単相3線, 単相2線 共用)

A423SW-J1PW1-4/R(三相4線)

A423SW-J1PW1-1S/R (三相3線, 単相3線, 単相2線 共用)
A423SW-J1PW1-4S/R (三相4線)
電圧, 電流, 電力, 電力量, 周波数, 力率,需要電流, 需要電力, 無効電力, 無効電力量

高機能タイプ 電圧, 電流, 電力, 電力量, 周波数, 力率, 需要電流, 需要電力,無効電力, 無効電力量,
サグ（瞬低）検知, SEMI規格準拠
入力回路

三相3線, 単相3線, 単相2線 共用(2VT･2CT/2VT･3CT 設定にて切り替え)
三相4線(2VT/3VT 設定にて切り替え)

三相3線, 単相2線 AC110V, 220V共用 50/60Hz
入力 電圧定格
標準タイプ

高機能タイプ

電流定格
出力

定格電圧は設定にて切り替え

単相3線

AC100-200V 50/60Hz

三相4線

AC110/√3V, 220/√3V共用 50/60Hz

電流センサ

5/50/100/200/400/600A

接点入力

1ch、パルス入力

接点出力

2ch、電力量パルス出力、瞬低検知出力

通信出力

AnyWire DB A40

占有Word数
補助電源

設定にて切り替え

入力1word/出力1word
AC85～264V 50/60Hz (定格電圧 AC100/110V, 200/220V)
DC80～143V (定格電圧 DC100/110V) 交流直流両用

ANYWIRE New Sensor Network Technology -26-

電圧440V直接入力可能！電力4回路ターミナル
電力4回路ターミナルの外観

仕様
製品名称
製品型式
測定要素
入力数
入力要素

計測要素
精度

電力4回路ターミナル
A428SW-J2PW1/R
単相2線（1φ2W）4回路、単相3線（1φ3W）2回路
三相3線（3φ3W）2回路
電圧：1CH（P1、P2、P3）、電流：クランプCT（指定品） 4CH
電圧：直接入力
定格：AC110/220/440Vのいずれか選択
電流：クランプCT入力
定格：5/50/60/100/200/400/600/1000
電圧、電流、電力、電力量、周波数、力率、需要電流、需用電力、
無効電力、無効電力量
電圧±0.5％、電流±0.5％、電力±0.5％、力率±2.0％
周波数±0.5％、皮相電力±0.5％、電力量±3.0％

使用電源電圧DC24V、＋15％ －10％
最大消費電流84mA
通信表示
LED（同期信号により点滅）
伝送方式
全4重 トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式
フレーム/ビット同期方式
伝送手順
AnyWire DB A40プロトコル、SQLCプロトコル over AnyWire DB
伝送クロック/ 距離 全4重（64台まで）
62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1000m
接続形態
ファンイン
占有データ数
使用周囲湿度
使用周囲温度
保存周囲温度
雰囲気
耐振動
絶縁抵抗

A428SW-J2PW1/R

耐電圧

エネルギーデータ収集、解析に最適
AC440Vダイレクト接続により、VTレスで設計スペースの大幅削減が可能。通信用電源と計測用電源が異なるので停電時の見える化システムを構築できます。

□ テクニカル サポートダイヤル
受付時間 9:00～17:00（土日祝、当社休日を除く）

075-952-8077

外形寸法[mm]質量

バス形式
1
入力1word/出力1word（メッセージ通信）
10～ 90%RH 結露なきこと
0～ +55℃-20～ +75℃
腐食性ガス 可燃性ガスなきこと
JIS C 0040に準拠
電気回路一括と外箱間
DC500Vメガーにて50MΩ以上
電源、交流入力、通信出力相互間
電気回路一括と外箱間
AC2210V（50/60Hz）5秒間
電源、交流入力、通信出力相互間
40×117×84、DINレール設置
155g□ メールでのお問い合わせ

idcict@anywire.jp□ ウェブからのお問い合わせhttp://www.anywire.jp

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Media、OutlookおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。価格・仕様・デザインは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
<保証について><安全上のご注意>

◇保証期間
◇保証範囲

●システム安全性の考慮◇有償修理

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
上記保証期間中に、取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、つぎに該当する場合は、
この保証範囲から除外させていただきます。
(1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3)納入者以外の改造、または修理による場合。
(4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

●：警告

○：注意

・本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
・設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。

○システム電源○高圧線、動力線との分離○コネクタ接続、端子接続

DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。
・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、
ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
・コネクタ内部、
また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。
・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。
○機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。
○伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとリモートユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。
○本システムは各マニュアルに定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

AnyWire製品のご用命は・・・

ISO9001/14001
認 証 取 得株式会社 エニイワイヤ□本社 〒617-8550 京 都 府 長 岡 京 市 馬 場 図 所 1
tel 075-956-1611

fax 075-956-1613□ 西日本営業所 〒617-8550 京 都 府 長 岡 京 市 馬 場 図 所 1
tel 075-956-4911

fax 075-956-1613□ 東日本 営 業 所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4KYYビル9F
tel 03-5209-5711

fax 03-5209-5713□ 中 部 営 業 所 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
tel 052-723-4611

fax 052-723-4683□ 九 州 営 業 所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2第6明星ビル7F
tel 092-724-3711

fax 092-724-3713

http://www.anywire.jp
ISO9001適用範囲：本社・東日本営業所・京都工場

ISO14001適用範囲：本社・京都工場

2023 copyright Anywire corporation in Japan. 2023年6月 idcpco