【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事】の内容■防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事の要件
・各々、右に⽰すような分野に該当する⼯事を対象とする。対象となる⼯事に付属する場合に限り、増築⼯事も補助対象とする（「子育て世帯向け改修工事の内容」に増築 防災性の向上を含む旨記載のある⼯事に限る。）
例 浸⽔リスクの低い場所へ電気設備を設置するため電気室を増築部分に移設する場合。

■補助額の算定⽅法に応じた対象⼯事

レジリエンス性の向上

記号

分野

ａ

地震災害への備えｂ

台風（風災害）への備え

ｃ

水害への備えｄ

火災への備え

ｅ

電力の確保

ｆ

水の確保

・補助率⽅式は、趣旨に適合し、ａ〜ｇに該ｇ
防災備蓄のためのスペースの確保当する⼯事は補助対象とすることができる。
・単価積上⽅式は、予め設定された単価のある⼯事のみ補助対象とすることができる。

■住宅に固定されないものは対象外

・⼯事を伴わず、住宅に固定されないで、設置される置き家具の類は対象外。
例 ⽔の確保のために貯⽔タンクを置く場合、固定されないタンクは補助対象外。
壁や床などに固定されていて、配管が接続されているタンクは補助対象。

■重複して補助対象とすることは不可

・⼀つの⼯事で複数の補助費⽬で補助対象として計上することはできません。
例 ⼀カ所の開⼝部を、防災性の他に省エネルギー対策等で重複して申請することはできません。
145【防災性の向上改修⼯事】の内容■具体的な⼯事内容
記号

分野

1/2
具体的な工事内容

補助の要件

制振装置の設置工事、内装・下地
建 物 の 揺 れ や 損 補強工事
・耐震性が向上し、改修後に基準を満たす
傷を軽減するため
こと（外壁側から施工、室内側から施の工事工）
瓦の交換工事ａ
地震災
避難動線確保工
害への事
備え家具の転倒防止（下地処理）工事

瓦等の交換工事、下地補強工事

・瓦等の取り付け方法がガイドライン工法
によること

玄関ドアの耐震ドア交換工事

・地震により変形しにくい耐震ドア（ドア枠の変形1/120までドアの開閉が可能なもの）

家具の転倒防止措置を講じることができる、家具固定用の長押設置、構造用合 付け長押等を補助対象とする板等の下地補強工事（家具固定用金物等は補助対象外）

地震による設備配管 の 損 傷 を 軽 減 給水給湯・排水・ガス管の交換工事 ・フレキシブル配管を用いることするための工事・瓦等の取り付け方法がガイドライン工法
瓦の交換工事
瓦等の交換工事、下地補強工事
によることｂ
雨戸・シャッター等の設置・交換工 ・一定以上（ＪＩＳ A4706に定める S‐2以上）
台風
事の耐風圧性能を有すること（風災害 ） へ 開口部（窓）の強開口部（ガラス又はサッシ）の交換 ・開口部のガラスが、合わせガラス（中間膜の備え 風対策工事
工事
30mil以上）であること

146【防災性の向上改修⼯事】の内容■具体的な⼯事内容
記号分野

2/2
具体的な工事内容

補助の要件

宅地内への下水の逆流低減用設備 逆流防止弁等を宅地内の汚水枡に設置するの設置工事
等、下水の逆流を低減するための設備
・高排水性能を有した雨樋に交換する工事･共同住宅の場合、一棟申請に限る
床下換気口への止水板等の設置工 ・床下浸水を防止する工事。住宅に固定され事ず容易に取り外すことができるものは対象外ｃ
大雨による浸水
玄関ドア：JIS A4706 W‐2以上の水密性能
水害へ 対策工事
玄関ドア、サッシの交換工事
サッシ：JIS A4706 W‐4以上の水密性能の備え建築物への浸水防止用設備（止水 JIS A4716 Ws‐3と同等以上の浸水防止性能板等）の設置工事
浸水リスクの低い場所への電気室の移設、電気室出入り口への止水板･防水扉などの電気設備の浸水対策工事設置。止水板、防水扉はJIS A4716 Ws‐3と同等以上の浸水防止性能
・既存サッシを防火設備に交換する工事
外壁開口部の防 火 性 能 向 上 サッシの交換工事
・防火地域、準防火地域にある建築物は補工事
助対象外
ｄ
火災へ感震ブレーカー付き分電盤の設置 感震機能、避難安全性等確保機能が搭載された分電盤に交換する工事の備え
火災対策工事
トラッキング検出機能が搭載されたコンセント
トラッキングコンセントの設置に交換する工事
雨樋の交換工事

・開⼝部の⼯事を⾏う場合は、省エネルギー対策における「開⼝部の⼀定の断熱措置」以上の断熱化を図ること

147【レジリエンス性の向上改修⼯事】の内容■具体的な⼯事内容記号

分野

具体的な工事内容

補助の要件･停電時に宅内給電が可能であること
蓄電池設置工事
・住戸全体で電気を使用することが可能であること
V2H（電気自動車からの給電）、・パワーコンディショナの設置工事
ｅ
災害時の電力パワーコンディショナの設置工事
・住戸全体で電気を使用することが可能であること
電 力 の 確 確保の為の工事
自家発電設備設置工事
自家発電設備設置に伴う配線工事も補助対象
保家庭用コージェネレーション設備
停電時発電継続機能が搭載されていること*の設置工事
災害時の飲料水、生活水確保 貯水タンクの設置工事の為の工事
ｆ
水の確保

固定式の貯水タンクで、タンク内の水が、飲料水として使用可能であること・JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上（電気ヒートポンプ式給湯器の貯湯タンクを有する給湯器の設 場合）
・タンク容量が150リットル以上
災 害 時 の 生 活 置工事
・非常用水として貯水タンク内の水を取り出すことが水確保の為のできること
工事
・固定式雨水利用タンクで容量100リットル以上（ワ
雨水利用タンクの設置工事
イヤーでの固定は不可）・雨水タンクの設置に必要な雨樋の交換工事も対象

ｇ
防災用品置場
防災備蓄
防災用品置場スペースの設置工 ・改修前に防災倉庫等がないことのためのス ス ペ ー ス 確 保 事・合計0.1㎡/戸以上の有効面積があること
ペース確保 のための工事*但し、リフォーム前の同設備に発電継続機能が搭載されている場合、同設備⾃体は補助対象外
停電時に⽤いる⾃⽴切替装置を外付可だが設置されていない場合、⾃⽴切替装置及び切替に伴う配線⼯事は対象、家庭⽤コージェネレーション設備⾃体は対象外
なお、家庭⽤コージェネレーション設備を補助対象とする場合、リフォーム前後の現地写真で同設備の型番、カタログで機能を確認できることが必要です。
148【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事】の内容■防災性の向上改修⼯事の補助⼯事単価
記号･分野

工事内容

単価

玄 関 ド ア の 玄関ドアの交換
ａ
耐震化
地震災害
屋根の張り替えへの備え（下地含む）
瓦の交換
屋根の張り替えｂ（下地含まず）台風（風災害）への備
ガラス交換
えｃ
水害への備えサッシの破損防止又は カバー工法
水密化
既存サッシ交換（枠ごと）
玄関ドアの玄関ドアの交換
水密性向上

単位

備考

・地震により変形しにくい耐震ドア（ドア枠の変形大150,000円/箇所1/120までドアの開閉が可能なもの）
小99,900

10,500円/㎡

・瓦の取り付け方法がガイドライン工法によること

7,200
大60,900
中36,000
小24,000
・開口部のガラスが、合わせガラス（中間膜30mil以大90,000上）であること
中72,000
・サッシ：JIS A4706 W‐4以上の水密性能小63,000 円/箇所
大150,000
中108,000
小99,900
大150,000
・玄関ドア：JIS A4706 W‐2以上の水密性能
小99,900■レジリエンス性の向上改修⼯事の補助⼯事単価
記号･分野

工事内容
雨樋交換

ｆ
水の確保

貯湯タンクを有す
る給湯器の設置工事

単価

単位1,800 円/ｍ

390,000 円

備考
雨水タンク設置に伴う雨樋の交換工事（雨水タンクは補助対象外）
・JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上（電気ヒートポンプ式給湯器の場合）・タンク容量が150リットル以上
・非常用水として貯水タンク内の水を取り出すことができる
こと

149【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事】の内容■レジリエンス性の向上改修⼯事の補助対象⼯事費の上限
記号･分野
ｅ電力の確保

工事内容
蓄電池設置工事

補助対象工事費の上限①1kwhあたり60,000

単位円

備考
・蓄電池設置に係る附帯設備、配線等の工事費を含む■防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事の補助対象⼯事費は、全体で450千円/⼾を上限とします(補助額上限は150千円/⼾）■防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事については、詳しい補助要件等について、「【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修⼯事】の内容」を評価室事務局HPからダウンロードして確認してください。
https://r06.choki-reform.com/doc/bosai_r06.pdf

150