ボイラー及び第一種圧力容器性能検査合否判定基準
ボイラーの開放検査合否判定基準
検査項目
１

本体の検査

検査の方判定基準法

次による方法によるほか、必要があると認められる場合には、試験圧力を最高使用圧力と同じ圧力とし、30分以上保持する水圧試験を行うものとする。
また、割れ、腐食等の有無を確認するために必要な場合は、保温材等の被覆物を取り除いて確認する。

(1)本体の割れ、 ①本体の内外部のほか、締付けボルト、煙管若しくは水・ボイラー構造規格（

管の管端、ステーの溶接取付部又は鋳鉄製ボイラーのセ以下この表においてクション等の割れの有無について、目視、ファイバース「構造規格」というコープ等により確認する。

。）第１編第２章、割れの疑いのある場合は、超音波探傷器等により確認す

第43条及び第２編にる。

適合していること。

漏れ②管取付部、溶接継手及び穴について漏れの痕跡の有無を目視により確認する。
③鋳鉄製ボイラー、貫流ボイラーについては、上記の水圧試験を行い、漏れの有無を確認する。
(2)本体の腐食、 ①本体内外部のほか、ステー、掃除穴等、ふた板、煙管・ ・構造規格第１編第２磨耗

水管又は締付け金具等の腐食について目視、ファイバー章、第43条及び第２スコープ等により確認する。

編に適合しているこ腐食等による著しい減肉が見られる場合は、超音波厚と。

さ計等により確認する。
②鏡板若しくは炉筒のフランジ、火室の水脚部又はステー取付部等のグルーピングの有無を目視等により確認する。
③廃熱ボイラーのガス接触部に磨耗がないことを目視により確認する。

(3)本体のラミ

ボイラーの高温となる部分について、ラミネーション ・構造規格第１編第２ネーション、 、ブリスター又ははがれの有無を目視等により確認する章及び第２編に適合ブリスターしていること。

。

又ははがれ
(4)本体の過熱、 ①火炎又は燃焼ガスに接触する胴底部の膨出、炉筒又は火 ・構造規格第１編第２
膨出又は変形室の変形、水管又は煙管の膨出、わん曲等の有無を目視

章及び第２編に適合等により確認する。

していること。

②炉筒の変形等については、必要に応じて水圧試験により確認する。

- 1 -

２

燃焼装置

次の燃焼装置の損傷等の有無を確認する。
①燃焼室、炉壁、バーナタイルの損傷の有無を確認する。

・改修が必要な損傷等がないこと。

②バーナ又は点火装置の破損又は変形の有無を確認する。
③火格子又はストーカの損傷の有無を確認する。

３

自動制御装
置

次の事項を含め自動制御装置の機能の異常の有無を確

・構造規格第84条及び認する。

第85条に適合してい①水位検出器の水銀スイッチ、電極等の部品に損傷がないること。

ことを目視等により確認する。
②火炎検出器の機能の不良又は劣化の有無を目視等により確認する。
③燃料遮断装置の機能の不良の有無を目視等により痩認する。
４

附属品及び附属装置附属品の分解整備が良好に行われているか確認するとともに、安全弁その他の附属品等について、機能の異常がないことを目視等により確認する。

(1)安全弁、逃がし弁又は逃安全弁等について、損耗、腐食その他の異常の有無を確 ・構造規格第62条から認する。

第65条及びボイラーがし管則第28条に適合していること。

(2)圧力計、水機能、表示の不良がないことを目視により確認する。

高計、温度計・構造規格第66条から第68条及びボイラー則第28条に適合していること。

(3)水面計、水機能不良がないことを目視により確認する。

柱管等

・構造規格第69条から第72条及びボイラー則第28条に適合していこと。

(4)蒸気止め弁、 ①蒸気止め弁等の損耗等機能不良がないことを目視等に吹出し装置及より確認する。

第83条に適合していび手動ダンパ ②吹出し装置等の損耗の有無を目視等により確認する。
等

・構造規格第73条からること。

③空気調節機構の破損又は曲がり等の有無を目視等により確認する。

(5)過熱器、節炭器

過熱器又は節炭器の管寄せ、管の損耗の有無を目視等により確認する。

・構造規格第１編第２章に適合していること。

５その他ボイラー室、ボイラーの据付基礎、屋外設置の配管等が ・ボイラー則第２章第適切に設置されていることを目視等により確認する。

３節及び第28条に適合していること。

- 2 -

備考

(1)

腐食等により、耐圧部の残厚が構造規格第１編第２章又は第２編に適合しない場合には、最高使用圧力を低下させる措置を講じることを条件に当該規格に適合していることを確認できれば、有効期間を更新しても差し支えないこと。
(2)

構造規格第86条の規定による適用の特例を受けたボイラーについては、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。

- 3 -

第一種圧力容器開放検査合否判定基準
検査項目
１

本体の検査

検査の方判定基準法

割れ、腐食等の有無を確認するために必要な場合は、保温材等の被覆物を取り除いて確認すること。

(1)本体の割れ、漏れ

次のような割れ、漏れがないことを目視、ファイバース ・圧力容器構造規格(以コープ等により確認する。

下この表において「①ボイラー（開放検査）の1の(1)の項目（ボイラーに限る構造規格」という。

ものを除く。）の割れ、漏れ②ジャケット部のすみの丸みの部分の割れ、漏れ）第１編第２章に適合していること。

③ステンレス製等の容器で耐圧部の応力腐食割れ又は継手その他の加工部の割れ④クラツド鋼製の容器の合せ材の割れによる貫通(2)本体の腐食、 ①ボイラー（開放検査）の１の(2)の項目（ボイラーに限 ・構造規格第１編第２磨耗るものを除く。）の腐食、磨耗がないことを目視、ファ章に適合しているこ

イバースコープ、超音波厚さ計等により確認する。と。

②貫通し又はその恐れのあるグルービングがないことを目視等により確認する。
③撹拌機その他の附属装置、締付け用ボルト、蒸気吹込み内管の付近等の磨耗がないことを確認する。
(3)本体のラミボイラー（開放検査）の１の(3)の項目のラミネーショ ・構造規格第１編第２ネーション、ブ ン若しくはブリスター又ははがれがないことを目視等に章に適合しているこリスター、又は より確認する。と。

はがれ(4)本体及びふた板の変形本体及びふた板のほか、次の変形等がないことを目視に ・構造規格第１編第２より確認する。

章及び第67条に適合①底板、側板等平板部分に内圧による変形していること。

②二重構造の容器、肉厚の薄いステンレス鋼製容器の変形③ふた板の締付け用クラッチ又は放射アーム等の損傷、変形等

２

附属品等

ボイラー（開放検査）の４の(1)及び(2)並びに５の項目 ・構造規格第１編第４を準用する。

章及びボイラー則第65条に適合していること。

備考

ボイラー（開放検査）の備考欄を準用する。

- 4 -

ボイラーの運転時検査又は停止時検査合否判定基準
検査項目
１

本体の検査

検査の方判定基準法

割れ、腐食等の有無を確認するために必要な場合は、保 ・ボイラー構造規格（(1)割れ、腐食等 温材等の被覆物を取り除いて確認すること。

以下この表において①本体外面に割れ、腐食、グルーピング、ラミネーション「構造規格」という、ブリスター又ははがれがないことを目視等により確認。）第１編第２章、する。

第43条及び第２編に②必要な板厚があることを確認するため、保全管理基準と適合していること。

して測定した記録を確認するとともに、最も腐食のおそれのある部分について超音波厚さ計により確認する。
ボイラー本体、マンホール、掃除穴等の漏れの有無を(2)漏れ目視により確認する。
本体外部に過熱、膨出又は変形がないことを目視等に(3)過熱、膨出又より確認する。

は変形
２

燃焼装置

次の事項について、のぞき窓からの目視等により確認す ・改修、取替えが必要る。

な損傷等がないこと①燃焼状態の異常の有無。

②燃焼室の炉壁、バーナタイル等の損傷の有無③バーナ又は点火装置の損傷の有無④ボイラー本体、煙道のケーシング等のガス漏れ又は損傷の有無

３

自動制御装 ①各種検出器等の作動機能テストの記録との照合により置異常がないことを確認する。
②水位検出器の取付部等から漏れがないことを目視によ

・構造規格第84条及び第85条に適合していること。

り確認する。
③圧力（温度）制限器、圧力（温度）調節器の取付部等から外部への漏れがないことを目視により確認する。
④燃料遮断弁から漏れ又はその外面に損傷がないことを目視により確認する。

４

附属品(1)安全弁、逃が①安全弁等の維持管理の記録との照合により異常がないことを確認する。

・構造規格第62条から第65条に適合していし弁、逃がし管 ②安全弁等から漏れ又は外面の損傷がないことを目視等により確認する。
③熟媒ボイラーの安全弁の排気管に損傷がないことを目視により確認する。

- 5 -ること。

(2)圧力計、水高機能、表示の不良がないことを目視により確認する。

計、温度計

・構造規格第66条から第68条に適合していること。

(3)水面計、水機能、表示の不良がないことを目視により確認する。

柱管等

・構造規格第69条から第72条に適合していること。

(4)蒸気止め弁、吹出し装置等蒸気止め弁等から外部への漏れがないことを目視により確認する。

第83条に適合してい吹出し装置等の外部に著しい損傷がないこと。
５

その他・構造規格第77条からること。

①ボイラー室、ボイラーの据付基礎、屋外設置の配管等が ・ボイラー則第２章第適切に設置されていることを目視等により確認する。
②振動、異常音等がないことを確認する。

- 6 -３節及び第28条に適合していること。

第一種圧力容器の運転時検査又は停止時検査合否判定基準
検査項目
１

本体の検査

検査の方法

割れ、腐食等の有無を確認するために必要な場合は、 ・圧力容器構造規格第保温材等の被覆物を取り除いて確認すること。

(1)割れ、腐食等判定基準

ボイラー（運転時検査）の１の(1)の項目（ボイラーに１編第２章に適合していること。

限るものを除く。）により確認する。

(2)漏れボイラー（運転時検査）の１の(2)の項目（ボイラーに限るものを除く。）により確認する。

(3)変形本体外部に変形がないことを目視等により確認する。
ふた板の締付け用クラッチ又は放射アームにゆるみ、接触不良等の有無を確認する。

２

附属品等

ボイラー（運転時検査又は停止時検査）の４の(1)及び( ・圧力容器構造規格第2)並びに５の項目を準用する。（ボイラーに限るものを除１編第４章及びボイく。）

ラー則第65条に適合していること。

- 7 -