１
製品説明
ＬＰガス用自動切替調整器（以下、調整器と呼びます）は、使用側の２安全のために

５）調整器と高圧集合管の締め付けは、調整器のフランジの１）この製品は、ＬＰガス専用の調整器です。

ＬＰガス容器だけで供給圧力を維持できなくなったとき、予備側から自ＬＰガス以外に使用すると機能が損なわれる恐れ

動的にＬＰガスを供給できる機能を有するものです。また、発信機能付がありますので他の用途には使用しないで下さい。

自動切替式圧力調整器（以下、発信機能付調整器と呼びます）をご使用

２）調整器は、工場で精密に組み付けたものです。の場合は、内蔵の無電圧接点により、「容器切替情報」を移報すること

分解・改造するとガス漏れ等による事故発生のができます。

原因となります。絶対に改造しないで下さい。

ボルト穴と高圧集合管のフランジのボルト穴の位置を決め、調整器のフランジを回すことのないようにご注意下さい。
６）入口接続がねじ接続のものは専用のアダプター（別売り）を使用して、高圧集合管に適切な力でねじ込んで下さい。
分解しない

３）この製品は衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につな
容量 15kg/h、20kg/h、30kg/h の自動切替調整器は、がる恐れがありますので、絶対に叩いたり、ものを第２種液化石油ガス器具として（一財）日本ＬＰ当てたり、重いもので衝撃を与えないで下さい。

ール剤が管路中に浸入しないように注意して下さい。
ス漏れ等の発生を防ぐため、ねじ部の切粉、切削油、ゴミ等の異物を完全に取りマークをご確認下さい。

特に発信機能付調整器の場合、製品を床等に落としたり衝撃を加えますと、リードスイッチの破損や特性変化が生じま除いて下さい。

製品には、「保証書」、「取扱説明書」を同梱してすので取扱には十分注意して下さい。

先端 2 山を残し全周に耐 LPG 性の不乾性ありますのでご確認下さい。

＜仕項様＞
目型

KAL-20A
HE-20A
HEK-20A

Ｒc1/2 ねじ又は呼び圧力 20K 15A ﾌﾗﾝｼﾞ

入口側接続

Rc3/4
ユニオン
又は検査孔付ねじ
ガス栓

出口側接続

量Q調整圧力 R
閉そく圧力

気 密 性 能発信機
能部

全接最最最接絶接接付

ユニオン又は検査孔付ユニオンバルブ

弁点KAL-50B
HE-50B
HEK-50B

ーン抜きを取付て下さい。

５）この製品は、圧力が異常上昇した際にガスをKAL-70B
HE-70B
HEK-70B

逃がすための安全弁を内蔵しています。

収納庫で防護する
火気から 2m 以上離れた屋外に設置して下さい。
６）発信機能付調整器を容器庫等の防爆上の「危険場所」に設置する場合は別売りの「HEC-1」が必要となります。
ケーブルの線間浮遊容量により接点をいめることがあります。
８）発信機能付調整器の接点部に使用規定以上の電圧、電流ユニオン又はボールバルブを加えた場合及びサージ電圧（誘導負荷）、突入電流（ランプ負荷）等の著しく発生する負荷を接続した場合は接0.10～1.56MPa

圧
抗抗性
ルDC150V、1 分間、ﾘｰｸ電流 1mA 以下

5MΩ以上（DC500V ﾒｶﾞにて）
2Ω以下（接点 ON 時）
2000 回（DC24V,0.2A にて）
OPVCTF（0.5mm2）2 芯

発信機能付調整器をご使用の場合は以下の方法で配線を行って下さい。
10）付属ケーブルは、「宅内電送装置」、「中継装置」（HEC-1）
等に配線します。

７）発信機能付調整器の付属ケーブルを極端に延長した場合、

Rc１1/420kg/h
30kg/h
50kg/h
70kg/h
2.55～3.30kPa
3.5kPa 以下
入口側：1.56MPa 以上
出口側：5.50kPa 以上
作動開始圧力：5.60～8.40kPa
作動停止圧力：5.04～8.40kPa
無電圧ａ接点（表示器が白→OFF,赤→ON）
構
成
無保持型
自己保持型
DC30V 以下
用 電 圧
0.3A
閉 電 流
10W
閉 容 量

大 使
大 開
大 開点
間
耐縁
抵点
抵点耐久属 ケ ー ブ９）調整器の出口からガスメータの間に中間ガス栓及びドレする場合は、収納庫等で適切に防護して下さい。

呼び圧力 20K
20A ﾌﾗﾝｼﾞ

Rc10.15～
1.56MPa15kg/h

入口圧力 P容

KAL-30A
HE-30A
HEK-30A

2 山を残す８）調整器は、垂直に取付けて下さい。

また長時間直射日光にさらされる場所に設置

主 な 仕 様PE-15
HE-15
HEK-15式

低圧部のねじ接続には、接続するねじのシール剤を使用して下さい。

４）落雷や落下物等により損傷の恐れのある場所、安はガス用シール剤塗布）を巻いて締め付けて下さい。シ
７）調整器を低圧配管と接続する際には、ガガス機器検査協会の行う検査に合格した商品です。

整圧性
能

その際、ねじの先端 2 山を残してガス用シールテープ（又点部が破損することがあります。

接続する端子はお使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。発信機能付調整器の付属ケーブルには極性が有りません。
11）付属ケーブルの長さは 2m です。延長の必要がある場合は別売りのケーブルを使用し以下の手順で結線して下さい。
ａ）付属ケーブル（2 芯：極性無し）と延長ケーブルの各線芯の先端を３設置工事
１） 調整器の取付工事はＬＰガス設備士

そろえ、一緒にねじり閉端接続子

圧着

圧着
防水用処理剤で圧着する。

自ら施工して下さい。

ｂ）ケーブルが確実に結線されている

２） 火気に近い場所、炎や輻射熱を受ける場所事をかるく引張って確認する。には設置しないで下さい。

防水用処理剤ｃ）閉端接続子およびコードと外被に

３） 調整器は、有毒ガス（例：アンモニア、防水用処理剤（スリーボンド１２亜硫酸ガス等）の影響を受ける恐れの０８Ｃ等）を充填する。

ある場所には設置しないで下さい。

ｄ）自己融着テープにより、閉端接続

４） 接続するフランジは、同一梱包のフランジ子およびケーブルを数回巻く。

こちら側を上にして固定
自己融着テープ

パッキン、ボルト、ナット、バネ座金を使用し、片締めにならないように均一に締め付けて下さい。
また、フランジパッキンには必ず液状のガスケット＜使用前の点検＞
ゴミ焼却炉

１）調整器の取付工事終了時には、必ず液石法で定められたガス配（スリーボンド１２１５推奨）を塗布して下さい。漏れを防ぐ管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認して下さい。

ためです。塗布する際は、ガスケットをふでに取り、配管内に

２）周囲に火気のないことを確認した後、配管内のエアーパージを入らないように注意しながら均一に薄く表面に塗って下さい。

行って下さい。

３）1 つの燃焼器具でガスを燃焼させながら使用側の容器弁を閉じ

５

ＱＲコード表示案内てガス供給を停止させた時、表示器が赤色になること及び予備調整器（容量 20kg/h 以上）の銘板に QR コードを印字いたしました。下記に側から自動的にガス供給されることを交互に切替ハンドルを銘板の図と QR コードの読み取り内容を示しますのでご確認ください。

１０５１７０１００－１２１５０１操作し、調整器の自動切替機能が正常であることを確認して下さい。

【銘板の図】（例：自動切替調整器 KAL-20AFU の場合）

発信機能付調整器の場合は上記点検において使用側からガス自動切替式圧力調整器
ＰＥ－１５供給をしているとき、接点が OFF（ケーブル両端間の抵抗がＫＡＬ－２０Ａ

ＫＡＬ－５０Ｂ

1MΩ以上）であること。予備側からのガス供給が始まり表示器

ＨＥ－１５が赤色になったとき、接点が 0N（ケーブル両端間の抵抗が2Ω以下）になることを確認して下さい。
４）調整器出口又はガスメータ入口における調整圧力（2.55～

ＫＡＬ－３０Ａ

ＫＡＬ－７０Ｂ

ＨＥ－２０Ａ

ＨＥ－５０Ｂ

ＨＥ－７０Ｂ

ＨＥＫ－１５

ＨＥＫ－２０Ａ

ＨＥＫ－５０Ｂ

ＨＥ－３０Ａ

ＨＥＫ－３０Ａ

ＨＥＫ－７０Ｂ

3.30kPa）が正常であること、設置された最大燃焼器具のガス使用時の入口圧力が 2.00kPa 以上であることを確認し、調整器が適切・正常に作動していることを確認して下さい。
５）ガスの使用を停止、閉そく圧力が 3.50kPa 以下であることを確認して下さい。
【QR コード読み取り内容】（例：自動切替調整器 KAL-20AFU の場合）

ＬＰガス販売事業者
ＬＰガス工事施工者の１、製品説明006,KAL-20AFU,201304,202004,130401,,,,,,ｶﾂﾗ,ｼﾞｷﾘ,20K,605112012,,,,006
KAL-20AFU
201304202004130401
ｶﾂﾗ
ｼﾞｷﾘ

20K
605112012
４

メーカ番号
型式
製造年月
交換期限（202004:2020 年 4 月を表します）
製造番号（130401:2013 年 4 月の 1 番ロットを表します）
メーカ名
商品名 ｼﾞｷﾘ：自動切替調整器を表します
それ以外にﾊﾞﾙｸ：ﾊﾞﾙｸ調整器、ﾀﾝﾀﾞﾝ：単段調整器、ﾆﾀﾞﾝﾆｼﾞ：二段二次調整器を表します
容量（20K：20kg/h を表します）
弊社工場の管理番号

皆様へ

２、安全のために３、設備工事

４、維持管理はじめに
この取扱説明書は製品説明・安全のために・設備工事・維持管理の順に作成してあります。
お客様にＬＰガスを安全・快適に使用していただくため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下、液石法と呼びます）、同法施行規則、告示並びに例示基準、ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領等の基準を遵守するほか、この取扱説明書を良く読んでＬＰガス設備の安全を図って下さい。
なお、この説明書でやを付してありますが、は禁止、 は警告又は注意を表したものです。

説明文における記号の見方

維持管理
１）容器の交換は、切替ハンドルを 180°回転させ表示器が白色になったことを認し、高圧集合管のバルブを閉めてから空容器を「禁止」取外して下さい。

＜各部の名称＞２）容器交換作業終了時には、切替ハンドルの位置、使用側、予備側の表示が正常であること等を確認した後、調整器、高圧集合管、高圧ホース、容器等の接続部からガスの漏れがないことを検知液等を用いて確認して下さい。
３）安全のために調整器、容器等の周囲に物を積み上げないで下さい。
４）容器用弁に高圧ホースを連結したまま、容器を無理に動かして位置合わせをすることは、ガス漏れの原因になりますので、絶対にしないで下さい。
５）調整器は製造後 7 年経過したものは、性能低下が予測されます
ので交換期限までに必ず新品と交換して下さい。

製造元・販売元「警告又は注意」