安全のために調整器や容器の周囲に物を積み上げないでくだ

調整器出口又はガスメータ入口における調整圧力（2.55～3.3kPa）が正常であること、設置された最大燃焼器のガス使用時の入口圧力が2kPa以上であることを検査し、調整器が正常に作動することを確認してください。

さい。
容器用バルブに調整器入口側を直結できる長ピンタイプでは、容器から調整器を外す際は、必ずPOLナット又はPOLハンドルを回してください。調整器本体を回さないでください。

ガスの使用を停止し、閉そく圧力が3.5kPa以下であることを確認してください。
調整器の気密試験には、検知液を使用してください。
感度の高いガス漏れ検知器では、ガス透過等の影響により誤った判定をする恐れがあります。

４

維持管理
容器交換前に表示器により、使用側及び予切替ハンドル表示器備側を確認してください。
切替ハンドル操作により予備側を使用側に切替え、使用側だった方の容器を外して充填容器と交換し、外したホースを確実に締め込んでください。なお、切替ハンドルを操作する時は、上回しにゆっくりと回してください。
予備側
使用側
容器交換時には、調整器及び高圧ホースの内部に砂粒、ゴミ等の異物が入らないように漏れがないこと注意してください。
容器交換作業終了時には、切替ハンドルの位置、使用側、予備側の表示が正常であること等を確認した後、調整器や容器等の接続部からガス漏れがないことを検知液等を用いて確認してください。
調整器入口側と容器用バルブに高圧ホースを連結したまま、容器を無理に動かして位置合わせをすることは、ガス漏れの原因になりますので、絶対にしないでください。
調整器の通気口から雨水や結露による水分、雪等が侵入して凍結することを防ぐた
め、ビニール袋等で防護措置を施してください。
製造後10年経過した調整器は、性能低下が予測されますので新品と交換してください。
また、期限内であっても調整器に異常等が発見された場合も新品と交換してください。

容器用バルブとの接続部からガス漏れを防止するため、Ｏリングを傷付けないよう注意してください。Ｏリングに傷・ひび割れ・変形等が発生しているものは、直ちに弊社製の新品と交換してください。

５

QRコード表示案内

QRコードを印字したシールを貼付しました。下記にQRコードの読み取り内容を示しますのでご確認ください。
【QRコード読み取り内容】（例：CA8A-BH065Zの場合）
006，CA8A-BH065Z，202201，203201，22010101，カツラ，ジキリ，8，604157147，R，101，0，16，BH-065，0，202201，203201
006
メーカ番号
CA8A-ＢH065Z
型式
202201
製造年月
交換期限（203201:2032年1月を表す）
203201010101 ）
製造番号（ 2222010101
年（西暦） 月 生産ロット 管理番号
カツラ
メーカ名
ジキリ
商品名（ジキリ：自動切替調整器を表す）
容量（kg/h）
8604157147
弊社工場の管理番号R
機種判定（R：調整器を表す）
調整器種別（101：自動切替式一体型調整器を表す）101
0調整器保有機能[0：なし、1：発信機能（無保持型）、2：発信機能（自己保持型）]

16

同梱包の高圧ホースの種類[16：ガス放出防止型高圧ホース（張力式）
00：ホースなし]

BH-065

同梱包の高圧ホースの型式（ホースなしの場合は0表示）

00：弊社工場の使用番号

202201

同梱包の高圧ホースの製造年月（ホースなしの場合は0表示）

203201

同梱包の高圧ホースの交換期限（ホースなしの場合は0表示）

２０３２年

<連絡先>
製造元・販売元〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町１番地１
TEL 045－461－2334(代)ＬＰガス販売事業者のみなさまへ
ＬＰガス工事施工者

104270500-122202

ＬＰガス用 自動切替式調整器 取扱説明書
８ｋｇ／ｈ ＣＡ８Ａ
１０ｋｇ／ｈ ＰＥ－１０Ｄ
取付工事は、液化石油ガス設備士の資格を有する方が行ってください。
この取扱説明書は主としてＬＰガス販売事業者・ＬＰガス工事施工者の方を対象に１．製品説明、２．安全のために、３．設置工事、４．維持管理、５．QRコード表示案内、連絡先の順に作成してあります。
お客様に安全・快適にＬＰガスをご使用していただくため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下、液石法と呼びます）、同法施行規則、告示並びに例示基準、ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領等の基準を遵守するほか、この取扱説明書を良く読んでＬＰガス設備の安全を図ってください。
なお、この説明書では警告、 禁止を表わしたものです。

１

製品説明

ＬＰガス用自動切替式圧力調整器（以下、調整器と呼びます）は、使用側のＬＰガス容器だけで供給圧力を維持できなくなったとき、予備側から自動的にＬＰガスを供給する機能を有するもので、消費設備のＬＰガス消費量に応じ適切な容量のものを選択することができます。
この製品は、「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示」の別表調整器の項に定めるⅠ類の基準に適合したもので、(一財)日本
ＬＰガス機器検査協会の行う検査に合格した製品です。マークを確認してください。
製品には、「保証書」、「取扱説明書」を同梱してありますので確認してください。
製品に交換期限を明示したシールを貼付してあります。
〈各部の名称〉項
目型
式
使 用 ガ ス
入口側接続（左・右）
出 口 側 接 続
整圧
性
能気

入口圧力P
容 量Q
調整圧力R
閉そく圧力
密性

項

火気に近い場所、炎や輻射熱を受ける場

目

CA8A

PE-10D

Rc1/4
Rc1/2
ユニオン又は検査孔付ねじガス栓
Rc3/4
R1/2、Rc1/2
0.15～1.56MPa
8kg/h
10kg/h
2.55～3.30kPa
3.50kPa以下

能弁

作動開始圧力 5.60～8.40kPa
作動停止圧力 5.04～8.40kPa

全２

安全のために所には設置しないでください。

LPガス

入口側 1.56MPa以上
出口側 5.50kPa以上

安熱による圧力上昇（異常）を防ぐため直射日光があたらないようにしてください。

調整器は、有害ガス（例：アンモニア、亜硫酸ガス等）の影響を受ける恐れのある場所には設置しないでください。
調整器を配管等と接続する際には、ガス漏れ等の発生を防ぐため、ねじ部の切粉、切削油、ゴミ等の異物を完全に取り除いてください。また、調整器及び配管の内部に砂粒等の異物が入らないように注意してください。
低圧部のねじ接続には、接続するねじの先端２山を残し全周に耐ＬＰガス性の不乾性シール剤を使用してください。

この製品はＬＰガス専用の調整器です。ＬＰ
ガス以外に使用すると機能が損なわれる恐れがありますので他の用途には使用しないでください。

調整器入口部の接続には、ねじの先端2山を残してガス用シールテープを巻いて締付けてください。シールテープとシール剤を併用しないでください。

調整器は、工場で精密に組付けたものです。分解・改造するとガス漏れによる事故発生の原因となります。絶対に改造しないでください。

調整器を配管等に取り付ける際は、調整器の軸方向に曲げ等の力が加わり、本体に無理な力が掛らないよう注意し、本体八角部の二面幅にスパナを掛け、適切な力でねじ込んでください。ねじ込む際、本体にキズ付けないよう注意してください。
締付トルクは、長さ25cmのスパナで1/4Bの場合は20N･m程度、1/2Bの場合は44N･m程度、3/4Bの場合は77N･m程度でねじ込んでください。

ゴミ焼却炉

熱を受けるところでは使用しない

調整器入口側へ高圧ホースを取付ける場
合は本体八角部の二面幅29mmを使ってスパナ2丁掛けで、調整器出口側を配管と接続する場合には本体八角部の二面幅32mmにスパナ掛けしてください。
調整器の入口にＰＯＬ長ピン使用の場合は、雨水等が入らないようにキャップを上にして水平に取り付けてください。

接続部の異物を除去するたるませない高圧ホースはドレンが溜まるのを防ぐた
め、たるみを作らないよう適切な長さのものを選定し、容器から調整器へ上り勾配になるように取付け、出口側低圧配管部にドレン抜きを設けてください。
ﾄﾞﾚﾝ抜きを付ける

3-3 設置工事<設置例>

この製品は衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につながる恐れがありますので、絶対に叩いたり、物を当てたり、重い物を落としたりして衝撃を与えないでください。
調整器を雪害・落雷の恐れのある場所に設置する場合は、収納庫等で適切に防護してください。

2山を残す

この製品は、圧力が異常上昇した際にガスを外に逃がすための安全弁を内蔵しています。火気から２ｍ以上離れた屋外に設置してください。

5cm以上
5cm以上

5cm以上

ｽﾊﾟﾅを使用する配管用パイプレンチをスパナ代わりにして調整器側を締付けないでください。
調整器の通気孔から雨水・雪等が侵入して凍結することを防ぐため、適切な防護措置を施してください。

火から離す(2m以上）
この製品は、使用側・予備側に容器を接続し両側の容器用バルブを開いて使用してください。

調整器の設置・取付工事はＬＰガス設備士自ら施工してください。

5cm以上

L=25(cm）

3-2 設置工事
収納庫で防護する

3-1 設置工事

容器４本立

容器２本立て8kg/hタイプの出口側ユニオン部は、ＬＰガ
ス供給機器工業会において定められた統一規格形状です。調整器本体とユニオンつばに付されたマークを確認の上、必ずセットでご使用ください。規格品外の組み合わせでご使用になりますと、ガス漏れの原因 統一規格となります。
マーク<気密試験及び作動確認>
調整器の設置工事終了時には、必ず液石法で定められたガス配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。
容器バルブはゆっくり開けてください。調整器出口側のバルブを締めた状態で調整器に急激な圧力が掛かると安全弁が作動する恐れがあります。
周囲に火気のないことを確認した後、配管内のエアーパージを行ってください。
１つの燃焼器でガスを燃焼させながら使用側の容器弁を閉じてガス供給を停止させたとき、表示器が赤色となること及び予備側から自動的にガス供給されることを交互に切替ハンドルを操作し、調整器の自動切替機能が正常であることを確認してください。