6．巻末資料
6.1 防火構造・準耐火構造
6.1.1 窯業系サイディングの防 ･ 耐火構造認定
JTC は、以下の認定を取得しており、この使用を協会各社に許諾しております。なお、外張り断熱工法等は認定外ですので、外張り断熱工法については各断熱材の団体又はメーカーにお問い合わせ下さい。
なお、下記の各認定内容の詳細については、JTC のホームページ（www.jtc.or.jp）にある「防火・準耐火構造認定書に係わる Q&A」をご参照いただくと共に、各認定書の別添図書をご確認ください。
また、認定の使用に当たっては、協会各社にご確認ください。

防火構造部

注位

認定番号

構

造の名

称

外壁（耐力）
木造下地

PC030BE − 9201

窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 木造外壁

外壁（耐力）
鉄骨下地

PC030BE − 9202

窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 鉄
骨造外壁

軒裏については、45 分準耐火構造 QF045RS − 9122 の認定を使用する

45 分準耐火構造部

位

外壁（耐力）間仕切壁（耐力）
柱
軒裏

認定番

号

構

造の名

称

QF045BE − 9226

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁

QF045BP − 9070

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁

QF045CN − 9032

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱QF045RS − 9122

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造 軒裏

1 時間準耐火構造部

位

外壁（耐力）
間仕切壁（耐力）
柱
軒裏

認

定番号

構

造の名

称

QF060BE − 9225

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁

QF060BP − 9069

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁

QF060CN − 9031

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱QF060RS − 9121

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造 軒裏

66

6.1 2 認定における外壁の施工仕様の概要
JTC の防火構造及び準耐火構造の認定における外壁の標準施工仕様の概要を下表に示す。

施工仕様等

45分準耐火構造

1時間準耐火構造

木造軸組、木造枠組（2×4）、鉄骨同左

同左

横張り、縦張り、重ね張り（直張り工法、胴縁工法、通気構法にて施工可能）

同左

同左

下地ピッチ

木造下地：606mm以下
鉄骨下地：
サイディング厚さ15mm未満→606mm以下
サイディング厚さ15mm以上→
1,000mm以下

同左

鉄骨下地の厚さ

鉛 直 荷 重 の か かる鉄 骨 の 厚さは2.3mm以上とする。

同左

同左

適用下地
サイディングの施工方法

防火構造

木造下地：606mm以下
鉄骨下地：606mm以下

通気構法の留意点

窯業系サイディングの裏面に通気ができるよう下地を構成する。
（通気役物は使用しなくても良い）

同左

高さ3m毎に通気役物（直径8øの孔を40mmピッチにあけた鋼板、木材など）または横胴縁（通気構法の場合は通気ができるよう開口率3.5〜7％に切り欠いたもの）を取り付ける。

防水紙

●材料
透湿防水シート
シージングボード（通気構法用A級インシュレーションボードを含む）●取付方法＜透湿防水シート＞
重ね代 縦：90mm以上
横：150mm以上＜シージングボード＞
突き付け部分は防水テープまたは、ガスケット等で防水処理を行う。

同左

同左●取付け材料①くぎ
2.0ø×32mm以上②タッピンねじ 3.0ø×25mm以上

同左

サイディングの取付け③金具
ステンレス鋼板製、溶融亜鉛メッキ鋼
板製、アルミニウム板製または、同等以上の耐久性を有する鋼板製
鋼板製は、厚さ 0.8m m以上
幅40mm以上
高さ30mm以上
アルミニウム板製は、厚さ 1.0mm以上
幅40mm以上
高さ35mm以上③ 金具
ステンレス鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板製（アルミニウム製は不可）
厚さ 0.8mm以上
幅40mm以上高さ 30mm以上●金具取付け材料①くぎ
2.3ø×38mm以上②タッピンねじ 3.5ø×13mm以上

同左

67①くぎ 2.4ø × 40mm以上②タッピンねじ4.0ø × 40mm以上

同左①くぎ 2.3ø×38mm以上②タッピンねじ3.5ø × 13mm以上

施工仕様等

45分準耐火構造

1時間準耐火構造●取付け方法①くぎまたはタッピンねじの場合
間隔303mm以下

同左

同左②金具の場合間隔：サイディング厚さ15m 以上 606mm以下

間隔455mm以下に留め付ける。ただし、金具での留め付けは厚さ15mm以上のサイディングに限る。

同左

窯業系サイディングQF045RS-9122
該 当 品を取り付 ける。

同左

延焼の恐れのある部分は窯業系
サイディングQ F 0 6 0 R S - 9 1 2を取り付ける。

破風・鼻隠し

不燃材料

同左

同左

出隅、入隅、水切り等役物塩ビ鋼板、アルミニウム板、ステンレ
ス鋼板、防錆処理鋼板、窯業系サイディングおよび硬質塩ビ板（土台水切のみ）

同左

同左●突きつけ目地：
必ず受け材があること

同左

同左

サイディングの取付け

軒天井

防火構造

合いじゃくり及び本ざね目地
重ね代：9mm以上●合いじゃくり及び本ざね目地
・ 目地部のサイディング相互の重ね代は6mm以上とすること。
・ 垂直方向のはこ目地の幅は7mm以下とすること。

目地の処理

同左

●水切り目地・ 目地部には柱、間柱、胴縁、合板、鋼板等の受け材があること。
・ 目地部においてサイディングは受け材にくぎ、タッピンねじ等で直接または間接に留め付けること。
・ 目地の幅は10mm以下とすること。
・ 水切りは鋼板製とし、受け材にくぎ、タッピンねじ等で留め付けること。
・ サイディングと水切りとは20mm以上の重ね代をとること。

同左

水切
20mm以上10mm以下20mm以上受け材●水切り目地①水平水切り目地・ 目地部の裏側には間柱、胴縁、合板等の受け材があること。
・ 目地部においてサイディングは受け材にくぎ、タッピンねじ等で留め付けること。
・ 目地の幅は10mm 以下とすること。
・ 水切りは鋼板製（亜鉛鋼板製、ステンレス鋼板を含む）とし、受け材にくぎ、タッピンねじ等で留め付けること。
・ サイディングと水切りとは20mm以上の重ね代をとること。
②垂直水切目地・ 目地部分のサイディング相互の重ね代は9mm以上とする。
・ 目地部分の幅は3mm以下とする
こと。
3mm以下
9mm以上

68

施工仕様等

目地の処理

防火構造

45分準耐火構造●シーリング目地①材料：変成シリコーン系、ウレタン系、ポリサルファイド系シーリング
材または、これと同等以上の性能を有するシーリング材、または合成樹脂系、合成ゴム系、金属製及びそれらの組み合わせ等の定型シール材または、それらシーリング材と定型シール材の組み合わせ。
②施工方法
・目地部には柱、間柱、胴縁、合板、鋼板等の受け材または、充てん材があること。
・目地部においてはサイディングは受け材にくぎ、タッピンねじまたはリベット等で直接または間接に留め付ける。
・目地部には必要に応じてバックアップ材等を入れて、シール材を充てんする。
・目地幅は8〜18mmとする

同左

1時間準耐火構造●シーリング目地①材料：変成シリコーン系、ウレタン系、ポリサルファイド系シーリ
ング材または、これと同等以上の性能を有するシーリング材、または合成樹脂系、合成ゴム系、金属製及びこれらの組み合わせ等の定型シール材。
②施工方法
・目・目地部の裏側には間柱、胴縁、合板等の受け材があること。
・受け材に鋼板（亜鉛鋼板製、ステンレス鋼板を含む）のハット型ジョイナー等のジョイナーを留め付け、シール材を充てんする。
・サ イディングとジョイナ ー 等 は20mm以上の重ね代をとること。
・目地幅は10mm以下とする。
（ただし、開口部廻りで不燃材の裏打材がある場合は目地幅は18mmまで広げることができる）
10mm以下8〜18mm
シーリング材20mm以上8〜18mm定型シール材20mm以上ハット形ジョイナー シーリング材●重なり目地サイディングの重ね代は、20mm以上とする。

同左20mm以上69

同左

防火構造 PC030BE-9201（ 木造下地）の屋内側の被覆次のいずれかとする。
①せっこうボード（9.5mm 以上）②グラスウール（75mm 以上）を充填した上に合板（4mm 以上）を張ったもの③グラスウール（75mm 以上）を充填した上に構造用パネル（4mm 以上）を張ったもの④グラスウール（75mm 以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm 以上）を張ったもの⑤グラスウール（75mm 以上）を充填した上に木材（4mm 以上）を張ったもの⑥ロックウール（75mm 以上）を充填した上に合板（4mm 以上）を張ったもの⑦ロックウール（75mm 以上）を充填した上に構造用パネル（4mm 以上）を張ったもの⑧ロックウール（75mm 以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm 以上）を張ったもの⑨ロックウール（75mm 以上）を充填した上に木材（4mm 以上）を張ったもの
屋内側被覆は、大壁の他に真壁とすることができる。真壁とする場合は以下の構造とする。
柱柱

せっこうボード等

内壁側
受け材（40×40mm程度）
柱への欠き込み（深さ15mm程度）

防火構造 PC030BE-9202（ 鉄骨下地）の屋内側の被覆
次のいずれかとする。
①せっこうボード（9.5mm 以上）②グラスウール（75mm 以上）を充填した上に合板（4mm 以上）を張ったもの③グラスウール（75mm 以上）を充填した上に構造用パネル（4mm 以上）を張ったもの④グラスウール（75mm 以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm 以上）を張ったもの⑤グラスウール（75mm 以上）を充填した上に木材（4mm 以上）を張ったもの⑥ロックウール（75mm 以上）を充填した上に合板（4mm 以上）を張ったもの⑦ロックウール（75mm 以上）を充填した上に構造用パネル（4mm 以上）を張ったもの⑧ロックウール（75mm 以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm 以上）を張ったもの⑨ロックウール（75mm 以上）を充填した上に木材（4mm 以上）を張ったもの

70

45分準耐火構造QF045BE-9226 の屋内側の被覆
次のいずれかとする。

（1）間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合①せっこうボード（15mm 以上）（強化せっこうボードを含む）②せっこうボード（12mm 以上）の上にせっこうボード又は難燃合板（9mm 以上）を張ったもの③せっこうボード又は難燃合板（9mm 以上）の上にせっこうボード（12mm 以上）を張ったもの④せっこうラスボード（7mm 以上）の上にせっこうプラスター（8mm 以上）を塗ったもの⑤強化せっこうボード（12.5mm 以上）（2）間柱及び下地を不燃材料で造った場合①鉄網モルタル塗（15mm 以上）②木毛セメント板張又はせっこうボード張の上にモルタル又はしっくい（10mm 以上）を塗ったもの③木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの（3）間柱及び下地を不燃材料以外の材料で造った場合①鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗（20mm 以上）②木毛セメント板張又はせっこうボード張の上にモルタル又はしっくい（15mm 以上）を塗ったもの③モルタル塗の上にタイルを張ったもの（合計厚さ 25mm 以上）④セメント板張または瓦張の上にモルタルを塗ったもの（合計厚さ 25mm 以上）⑤土蔵造り⑥土蔵真壁造りで裏返塗りをしたもの（4）以下の認定のいずれか（旧番号で表示してあります）
準耐火（通）W1001、準耐火（通）W1009、準耐火（通）W1011、準耐火（通）W1012、準耐火（通）W1013、準耐火 W1001、準耐火 W1002、準耐火 W1003（5）本認定の屋外側被覆（窯業系サイディング）（6）1 時間準耐火構造 QF060BE-9225 の屋内側被覆1時間準耐火構造QF060BE-9225 の屋内側の被覆
次のいずれかとする。

（1）間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合①せっこうボード（12mm 以上）の上にせっこうボード（12mm 以上）を張ったもの（強化せっこうボードを含む）②スラグせっこう系セメント板（8mm 以上）の上にせっこうボード（12mm 以上）を張ったもの③強化せっこうボード（16mm 以上）④強化せっこうボード（12mm 以上）の上にせっこうボード又は難燃合板（9mm 以上）を張ったもの⑤せっこうボード又は難燃合板（9mm 以上）の上に強化せっこうボード（12mm 以上）を張ったもの（2）以下の認定のいずれか（旧番号で表示してあります）
準耐火（通）W2001、準耐火（通）W2006、準耐火（通）W2007、準耐火（通）W2008、
準耐火 W2008、準耐火 W2009、準耐火 W2010、準耐火 W2011（3）本認定の屋外側被覆（窯業系サイディング）（4）耐火構造の屋内側被覆71

6 2 通気胴縁の必要くぎ保持力と材厚
通気胴縁の下地となる主要な部分（構造）の構成として、下地面材が無い場合と下地面材がある場合、さらに下地面材にくぎの保持力が期待できるか否かの検討を行い、必要なくぎ保持力を全て通気胴縁に負わせるか、その下の面材などにも負担させるのか判断し、通気胴縁の種類ごとに材厚を設計する。
また、通気層に必要な厚さを確保するスペーサーの役割として通気胴縁厚さを壁の構造から検討する。通気層の厚さは実験結果より 12mm 以上あれば良いと判断されるが、断熱材のせり出し等が予想される軸組工法では施工精度を考慮し 15mm 以上（樹種により 18mm 以上）とする。
但し、断熱材のせり出し防止措置（スペーサー等）がある場合や枠組壁工法などで充てん断熱材の外側に下地面材がある場合は、15mm 以上とすることができる。
耐風圧上の要素と通気層の必要厚さの要素から通気胴縁の設計を下表にまとめた。

H12 年 国土交通省告示 1458 号−帳壁を基本とした。
条件 ：基準風速 最高 46 ｍ / ｓ（沖縄全域）（Ｈ 12 年 国土交通省告示 1454 号）：地表面粗度区分Ⅲ
下地の構成例（通気胴縁） 高さ 16m

くぎ 2 本留めまで対応
保持力要素

通気層厚
主要部分の構成条件

通気理論値 設計厚さ（mm）

胴縁の（mm） 下地状態

下地期待 必要胴縁

通気胴縁種類

保持力と厚さ例（mm）

保持力

F（N） 242-F（N）
空洞
下 地 面 材 無 し0242

杉18、米栂150242

杉18、米栂15充分あり※1150242

杉18、
米栂150242

杉18、米栂1598※2※212mm厚150※2※2

耐水合板

12mm厚182※2※20SB

11.5mm厚91※2※2

断熱材のせり出し防止設置なし
軸15（18）以上

組

断熱材のせり出し防止措置等あり
12以上シージングボード
下 地 面 材 有 り

火山性ガラスーー

15以上

質複層板
下地

9mm厚

面材あり

構造用合板

※1

下地の保持力を合算できる。

※2

下地面材と胴縁の組み合わせで、実態に即し保持力を確認する。

72

6 3 耐風圧性能
耐風圧性能は、建築基準法に規定されている設計風圧力に対し、サイディングが破損・破壊しないものとする。
窯業系サイディングの施工適用範囲の高さ 13 ｍ以下（木造工法では 16 ｍ以下）に適用する。
窯業系サイディングの設計風圧力を以下に示す。

（1）窯業系サイディング「くぎ留め工法」の耐風圧性能
別途行った試験より求めたくぎ留め工法の設計耐風圧力を下表に示す。
単位（Pa）
胴縁の種類・板厚

ベイツガ・18mm

ベイツガ・15mm

スギ・18mm

設計風圧力*−5,777−4,247−3,495＊安全率を1.6としくぎの保持力から算定。次頁【各胴縁の設計保持力】をご参照ください。

〈試験条件〉①胴縁間隔：500mm②働き幅（455mm）当たりくぎ 3 本で留め付けくぎ（2）窯業系サイディング「金具留め工法」の耐風圧性別途行った試験より求めた金具留め工法の設計耐風圧力を下表に示す。
単位（Pa）
設計風圧力＊工法
胴縁間隔

標準金具留め工法

金具ねじ併用工法

606mm−1,402−3,521500mm−1,699−4,267＊安全率はH13年国土交通省告示第1346号の「極めて稀に発生する暴風による力」を採用し1.6とした。
＊製品により設計風圧力が表より小さい場合があります。詳細は協会各社にお問い合わせください。

〈試験条件〉（ア）標準金具留め工法①胴縁間隔：500mm および 606mm②働き幅（455mm）毎に金具 1 個で固定（イ）金具ねじ併用工法

留付金具①胴縁間隔：500mm および 606mm②金具ねじ併用工法については、（6.4金具・ねじ併用留め仕様例）をご参照ください。

73各胴縁の設計保持力
各胴縁の設計保持力は、各くぎ保持力の平均値から標準偏差の2倍を引き、尚且つ安全率を考慮したものとする。

ベイツガ

スギ

厚さ（mm）ｎ数

平均Ａ（Ｎ）

標準偏差ＳＤ

181512181512302030201515932.2
631.6
377.6
531.2
384.3
304.7

115.6
57.9
57.1
53.6
59.461.9

設計保持力 ( Ｎ )( Ａ− 2SD)/1.6
438322165
265172113＊安全率は、同じく 1.6 とした。

6 4 金具・ねじ併用留め仕様例（1） 木造下地

中間部補強用ねじ
スペーサー

留付金具の中間部にねじを増留めとする。
ねじ位置には先孔をもうけ、スペーサーを取り付ける。材端部にあっては、材端より30mm 以上（協会各社の仕様による）離れた位置とする。
補強用ねじ：φ3.8 L57mm以上＊但し、サイディング厚さ15mm以上の場合＊専用くぎによる補強基準は、協会各社の基準による。

（2） 鉄骨下地

中間部補強用ねじ

留付金具の中間部にねじを増留めとする。
ねじはリーマ付きのものとし、ねじ位置にはスペーサーを取り付ける。材端部にあっては、材端より 40mm 以上（協会各社の仕様による）離れた位置とする。
補強用ねじ：φ5 L60mmリーマ付き

スペーサー

補強用ねじ増打ち
留付金具
建物隅部

補強範囲

74455

補強を必要とする範囲について、サイディングの留付金具の中間部とする。

227.5 227.5（3）補強用ねじの位置

6 5 耐震性能
窯業系サイディングを使用した外壁構造は、層間変形角が 1/120 において、サイディングの脱落がないものとする。
窯業系サイディングを使用した外壁は、層間変形角が 1/120 においてサイディングが脱落しないことが確認されている。
施行令第 82 条の 2（層間変形角）の緩和の扱いについて、｢昭和 56 年住指発第 96 号第 2 構造計算の原則関係 3 層間変形間（二）緩和の扱い｣ では ｢金属板、ボード類その他これ等に類その他これ等に類する材料で仕上られているものについては、1/120 まで緩和して差し支えない｣ とされている。
サイディングの層間変形追従試験の結果（参考） ＪＡＳＳ 27 窯業系サイディング外壁工事より抜粋
層間変形

くぎ留めの場合

金具留めの場合

1/300

1/200

1/120

1/60

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

Ａ*

Ａ*

Ａ*

Ａ*

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

Ａ*

Ａ*

Ａ*

Ａ*

＊「非構造部材の耐震設計指針・同解説および耐震設計施工要領」に示されている「破壊程度の区分」

変位P

高さ75