2021.11

チヨダワンウォール（耐火ウォール２５Ｓ）

標準施工仕様書〈乾式 耐火間仕切壁〉

1 時間耐火構造認定番号 ：FP060NP-0408(1)ＧＷなし

FP060NP-0408(2)ＧＷあり

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

仕様一覧表

スタッド
@606以下65以上

平 断 面 図25

水606以下被覆材

強 化 せ っこ う ボー ド

タ イ プＶ 25mm

ラン

ナー

-67×40×0.4mm 以上

ス

タッド-65×45×0.4mm 以上@606mm 以下-65×45×0.4mm 以上
振れ

吸止音

め
材

-19×10×0.9 ㎜ 以上 （ 必要 に応 じ て）な し （ あり も 可）

水平目地補強材

ワ ン ジ ョイ ナ ー（ Ｔ 型金 属 ジョ イ ナー ）目地処理

不 要 （ 隙間 の ない よ う突 き つけ 張 り）

四周

処

理

上 部 、 端部 ： ＦＲ フ ェル ト ＋ス キ マナ イ ト又 は シー リン グ 材
下部： スキ マ ナイ ト 又は シ ーリ ン グ材 ※又 は 全 壁端 部 ：チ ヨ ダ耐 火 シー ル （下 張 り材 、 上張 り材 共 ）※表面にシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。
チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

留付材早見表

面材

留め具種類

寸法

間隔

チヨダスクリュービス

φ3.5×35 ㎜以上

縦 202 ㎜以下

φ3.5×35 ㎜以上

横（タッピンねじ）
水平目地補強材

チヨダスクリュービス

ワンジョイナー（タッピンねじ）

約 333 ㎜ 以下

115以上

25

強化せっこうボード
タイプＶ ｔ＝25

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

目次
1. 目的P22. 総則

P3

3. 留意事項

P3

4. ボードの荷姿・運搬・保管

P4

5. 材料構成

P5～6

6. 標準施工要領

P7～8

7. 施工順位

P9～10

8. 標準詳細図

P11～15

9. 自主検査

P161/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

1.目的

安全で確実に施工していただく為に乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成 17 年総務省令第 40 号」に基づいた消防予 188 号通知、その運用・細目を定めた消防予第 500 号通知内容を遵守する義務があります。その 500 号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等
自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
④ その他
ア. 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。
イ. 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。の要件が整っていることです。
①につきましては「標準施工仕様書」に当ります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。
③につきましてはＰ16 の自主検査記録書を使用して下さい。
④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。
上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。
＊注意事項
この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。
この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

2/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

2.総則
2-1

適用範囲

この標準施工仕様書は、チヨダワンウォールについて適用する。
606以下

115以上

2565以上25

スタッド 65x45x0.4以上

水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)強化せっこうボード タイプＶ t=25

2-2

周知徹底

チヨダワンウォールの施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。
2-3

施工

施工業者は、この標準施工仕様書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工仕様書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ㈱の担当者と協議する。
2-4

報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

3.留意事項3-1

本仕様書は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。

3-2

四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。

3-3

外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。

3-4

現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。

3-5

別紙「自主検査記録書（兼報告書）」に基づき、チェック・検査報告をする。

3-6

立会検査は監視員の指導に基づいて行う。

3-7

壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管（コンジットパイプ・PF 管）内にする。

3-8

梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する

3/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

4.ボードの荷姿・運搬・保管
4-1

荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。
4-2

搬入

強化せっこうボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。
4-3

揚重

各階への楊重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。
4-4

保管

搬入された強化せっこうボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。
(1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(2) 壁際より、最低 1ｍ以上離す。
(3) 斜面、露出部には置かない。
(4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。
上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。
(5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。
また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。
(6) ２段積みなどを行う場合は、１段目と２段目の台木位置を同じにする。
(7) ボードなどを踏み台にしない。
4-5

残材処理、掃除せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

4/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

5.構成材料5-1 主構成材料
5-1-1 被覆材
商 品 名 ： 強化せっこうボード タイプＶ規

格 ： JIS A 6901(せっこうボード製品)

比重 ： 0.75以上

厚さ ： 25㎜

GB-F

標準寸法 ： 606×1820、2420、2730㎜
端部形状 ： ベベル

5-1-2 鋼製下地材
規

格 ： JIS G 3302、G 3313、G 3314、G 3321等

上下ランナー ：-67×40×0.4㎜以上

ス タ ッ ド ：-65×45×0.4㎜以上：-65×45×0.4㎜以上

振 れ 止 め ：-19×10×0.5㎜以上

5-1-3 スタッドスペーサー
規

格 ：鋼製下地材と同じ材質

取り付けピッチ ： 約600㎜
5-1-4 吸音材
規格 ： JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521のいずれか

種

類 ： ①グラスウール②ロックウール

5/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

5-2

副構成材

5-2-1

面材留付用タッピンねじ

材

質 ： 鋼製またはステンレス製

寸法 ： φ3.5×35 ㎜以上

留付間隔 ： 202 ㎜以下
チヨダスクリュービス
材

質 ： 鋼製寸法 ： φ3.5×35 ㎜

5-2-2

水平目地補強材

チヨダワンジョイナー（Ｔ型金属ジョイナー）規

格 ： 鋼製下地材と同じ規格

寸

法 ： Ｔ-5(±1)×50×0.6 ㎜以上

留付材料 ： 面材留付用と同じ
留付間隔 ： 横 333 ㎜以下

5-2-3 充填材（※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨）
ＦＲフェルト･･････ガラス繊維混入ロックウールフェルト
厚×幅×長 ： 10×20×1000 ㎜
スキマナイト･･････無機質充填材
Ｃ Ａ ボ ン ド･･････せっこう系直張り用ボンド
ロックウール･･････JIS A 6301 JIS A 9504 JIS A 9521
Ｇ コ ー ク･･････せっこう系充填材
シーリング材･･････ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変性シリコン系・ポリサルファイド系
チヨダ耐火シール注）使用部材については、「６．標準施工要領」及び「８．施工順位」を参照して下さい。
チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照
5-2-4 目地処理材 （※認定上、必須ではありません。）
ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等
目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。
①ジョイントコンパウンド②ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等6/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

6.標準施工要領①

墨出し
間仕切壁を設置する所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

②

上下ランナーの取り付け
上下ランナーの取り付けは、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 ㎜以内の間隔で固定する。
鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ 900 ㎜以内の間隔で留付ける。

③

スタッドの建込み
スタッドを 606 ㎜以下の間隔で建込む。
型スタッドを使用する場合はスタッドスペーサーを 600 ㎜の間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを挿入する。

④

FR フェルトの貼り付け（上部、壁取合部） スキマナイトの線状塗布（床部）（四周処理 1）
スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇に FR フェルト（10×20×1000 ㎜）を張り、床ランナー脇にスキマナイトを塗布する。
表面にシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。

⑤

強化せっこうボードの取り付け※横張りの場合
強化せっこうボードを横張りにて標準タッピンねじにて 202 ㎜以下の間隔でスタッドに留付ける。
床部への取り付けはスキマナイトの上に落とし込み、隙間が生じないようにする。
上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～8 ㎜程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。
ワンジョイナーのリブが干渉し、目地開きが生じる場合は、下記縦張りの場合と同様に上側ボードの裏面水平目地を面取りして下さい。

※縦張りの場合
スタッド間隔が 303 ㎜の場合は縦張りとすることもできる。
強化せっこうボードを縦張りにて標準タッピンねじにて 202 ㎜以下の間隔でスタッドに留付ける。
また、縦継ぎを行う際、ワンジョイナーのリブがボードに干渉し、目地開きを起こさないようあらかじめ上側ボードの裏面水平目地を面取りしておく。
（※P9 標準施工要領 6-6-①参照）
床部への取り付けはスキマナイトの上に落とし込み、隙間が生じないようにする。

7/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール
上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～8 ㎜程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

⑥

ワンジョイナー（Ｔ型ジョイナー）の取り付け（※P10 標準施工要領 6-6-②参照）

強化せっこうボードのタッピンねじ施工前にワンジョイナーを上部水平目地部に差し込み、面材の留め付けと共にスタッドに固定する。
さらに、水平方向のビスピッチが 333 ㎜以下（スタッド留め付け部含む）となるよう留め付けを行う。
※スタッド間隔が 303 ㎜以下の場合、スタッド部以外のビス留めは不要⑦

スキマナイト又はシーリング材の充填（上部、壁取合部）（四周処理 3）
上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。

⑧

吸音材の挿入※．挿入する場合

片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウール又は、ロックウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステープル等で留付ける。

⑨

反対面について④～⑦を繰り返す⑩

目地処理（※Ｖ目地仕上げ可）
目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

⑪

表面仕上げ
防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

8/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

7 施工順位

標準施工要領 6-1 6-2 6-3

標準施工要領 6-4

躯体スラブ
ランナー

FRフェルトランナー固定ピン

1

墨出し

2

墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で@900に取付ける
3 スタッドにスペーサーを@600で取付ける
4 スタッドを建込む

5

上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける

6

下部にスキマナイトを塗布する

ランナー固定ピン
スキマナイト

ランナー※.床部の不陸が大きい場合はFRフェルトを使用する。

標準施工要領 6-5

標準施工要領 6-6-①＜横張りの場合＞
スタッド
面材押し付けるように張る

水平目地
7

強化せっこうボードを張る＜縦張りの場合＞押し付けるように張る

スタッド

上側ボード

裏側面取り

水平目地
面材

※横張り時でもワンジョイナーのリブが干渉し、目地開きが生じる場合は、縦張りの場合と同様に上側ボードの裏面水平目地を面取りして下さい。

9/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

標準施工要領 6-6-②

標準施工要領 6-7

スタッド
スキマナイト又はシーリング材

ワンジョイナー

8333以下333以下

面材

上部取合い・壁面隙間に、スキマナイト又はシーリング材を充填する※.床部にＦＲフェルトを使用した場合はスキマナイト等を充填する。

※スキマナイト又はシーリング材

標準施工要領 6-99反対面を、前回の順序に従って施工する。

※床部の四周処理について表面にシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。

10/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

8.標準詳細透視図（一般例）

四周処理材

ランナー

スタッド
水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)強化せっこうボード
タイプＶ t=25200以下

333以下

チヨダスクリュービス（タッピンねじ）
φ3.5×35

四周処理材

11/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール
平面詳細図（一般例）

スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）

606以下

FRフェルト 10x20水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)強化せっこうボード タイプＶ t=25115以上

2565以上25スタッド 65x45x0.4以上

平面詳細図

スキマナイト（無機質充填材）
又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）
FRフェルト 10x20

躯体壁断熱仕様の場合

断熱用 ロックウール断熱材（発泡ウレタン等）別途
フカシ壁は別途※．断熱用ロックウールの必要充填厚さについては躯体の断熱仕様の種類により異なります。

◇外壁躯体断熱仕様と充填厚さ対応表＜熱伝導率[W/m･K]＞ ロックウール断熱材：0.038
躯体断熱仕様の種類

熱伝導率※[W/m･K]

必要充填厚さ建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームＡ種１0.032

約 1.2 倍建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームＡ種２0.032

約 1.2 倍建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームＡ種３0.040

同厚さ

Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温板３種0.028

約 1.4 倍Ａ種ポリスチレンフォーム保温板３種

0.034

約 1.1 倍Ａ種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号

0.034

約 1.1 倍Ａ種フェノールフォーム保温板１種１号

0.022

約 1.7 倍※「住宅の省エネルギー基準の解説」による

12/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

断面詳細図（一般例） 四周処理詳細
ランナー固定ピン
ランナー

67x40x0.4以上

躯体スラブ

スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）
FRフェルト 10x20

強化せっこうボード タイプＶ t=25
水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)スタッド 65x45x0.4以上@606以下
252565以上
115以上

断面詳細図
ランナー

67x40x0.4以上
ランナー固定ピン

スキマナイト（無機質充填材）

スキマナイト又はシーリング材

FRフェルト 10x20

四周処理

3方詳細

強化せっこうボードタイプＶ t=25

四周処理

下部詳細

強化せっこうボードタイプＶ t=25

スキマナイト※床部に不陸がある場合はFRフェルトを充填する

8以下※下部FRフェルト(10x20)は、床面に不陸がある場合施工

5～8

四周処理詳細表面にシーリング材を使用する場合は、FR フェルトを使用する。

13/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

デッキプレート取合い詳細図（一般例）
スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（ウレタン・アクリル等）

デッキプレート

重なり部分

デッキ下ボード
強化せっこうボード
タイプＶ t=25

デッキ部詳細図

スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）

デッキプレート

FRフェルト 10x20
ランナー 67x40x0.4以上
デッキ下ボード
強化せっこうボード タイプＶ t=25
水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)スタッド 65x45x0.4以上@606以下
252565以上
115以上

デッキ（床躯体）取合い（直交）断面詳細ランナー 67x40x0.4以上
デッキプレート

スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）
FRフェルト 10x20

強化せっこうボード タイプＶ t=25
水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)スタッド 65x45x0.4以上@606以下

デッキ（床躯体）取合い（平行）断面詳細

252565以上
115以上

14/16

ランナー

47x40x0.4以上

標準施工仕様書 チヨダワンウォール
耐火被覆取合い詳細図（一般例）

耐火被覆材

無機質充填材充填(CAボンド・Gコーク・岩綿モルタル等)
押上施工

強化せっこうボード タイプＶ t=25
水平目地補強材
チヨダワンジョイナー(Ｔ型ジョイナー)スタッド 65x45x0.4以上@606以下
2525

耐火被覆取合い 断面詳細

65以上
115以上

15/16

標準施工仕様書 チヨダワンウォール

9.自主検査記録書
年月日

耐火遮音間仕切壁（戸境壁）工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

No.

工法

名

：

物件

名

：

建設会社名

：

所

在地

：

所

名

：

検査期間

：

自監 督 者 名：

検査箇所：（部屋 No．

検査代表者名

：

使用ボード

：面材

検査

項

チヨダワンウォール（耐火ウォール２５）

年

月日

～

至年
壁体 No．

月日等）

長

強化せっこうボード タイプＶ t=25

目

検査日

良

否

是正日

●鋼製下地などの施工
1

墨出し（位置、基準墨の確認）

2

ランナーの留め方（端部より約５０ｍｍ、中間部約９００ｍｍ以内）

3

スタッドの長さ（－１０ｍｍ程度）

4

スタッドの建込み（ピッチ約６０６ｍｍ以下）

5

スタッド、スペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）●壁の四周と躯体との接合部の耐火遮音処理施工（重点施工箇所）検査日

6

ボードの張り方（ビス留めピッチ２０２ｍｍ以下、打込み方）

7

ボードの張り具合（目違い、隙間、ワンジョイナーによる目開き等）

8

ボード取り合い部の充填材
上部、壁取合部
床部

910：

A：

面
良（表）

否

是正日

B
検査日

面良（否裏）
是正日

ＦＲフェルト＋スキマナイト又はシーリング

スキマナイト〈床部の不陸が大きい場合のみ ： ＦＲフェルト＋スキマナイト又はシーリング〉

水平目地補強材

ワンジョイナーの施工（ビス留めピッチ３３３ｍｍ以下）

断熱材（吸音材）の挿入※挿入する場合のみ－●壁全体の仕上がり状況
11

仕上面の目違い、凸凹

12

仕上面の汚れ、破損

16/16

2021.11

チヨダ耐⽕シールの標準施⼯⽅法
ワンウォールVer© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

チヨダ耐⽕シール◇耐⽕・遮⾳間仕切壁の四周処理が耐⽕シール１仕様で施⼯可能◇隙間部の耐⽕性能を担保しつつ弾性を有する為、鉄⾻造等の層間変位が⼤きな建物にも最適

容量/形態

主成分

⾊

梱包数

320ｍｌ
カートリッジ式

変性シリコーン樹脂

ホワイト

10本/箱

© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2

四周処理詳細■上部、下部、壁取合い部の４⽅チヨダ耐火シール※床部等で不陸が⼤きい場合は適時ＦＲフェルトを併⽤する。

チヨダ耐火シール3© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

四周処理 施⼯⼿順①②5〜8㎜
クリアランス

床⾯耐⽕シール塗付

強化せっこうボード
25㎜の施⼯不陸が⼤きい(10㎜程度)場合はＦＲフェルトを併⽤する© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

床⾯は先⾏耐⽕シールに落とし込む

4

四周処理 施⼯⼿順④

③耐⽕シール
充填
充填後はコーキングヘラ等を⽤いておさえる反対⾯も同様に施⼯する。
床⾯処理について先⾏した耐⽕シールへボードを落とし込み施⼯した際、床部との取り合い部に隙間が⾒られる場合は再充填する。
© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

5