壁掛け熱交 換 気システム（ダクトレス）

設計・工事専門家様用

すべての家が心地よい空気に包まれることを願い。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送費・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
2023.09

「 壁 掛 け 」という新しい 選 択 肢
ダクトレスで 施 工 が 簡 単 な「 壁 掛 け 」は 、
熱 交 換 気 システム の 導 入 を 諦 め て い た 住 宅 に
心 地よい 空 気 を お 届 けします。

※画像はイメージです。

ダクト式では設置が難しかった住宅へ導入が可能に壁にパイプ取り付けの簡単施工です。

天井裏などのダクト施工が不要なため、このような住宅にも熱交換気システムを設置できます。

階間が狭いダクトを通すことができない

室内

室外

EA

壁OASA

3階建て

先行パイプφ150※（現地手配）SARASA

階をまたいでのダクト経路が難しい

2層パイプφ146（本製品）、適用壁厚：140〜300㎜※VP管には取り付けられません。

SA：給気、RA：還気、OA：外気、EA：排気ダクトレス
12畳までの部屋であれば部屋に1台丸穴も1箇所吹抜け・勾配天井屋根裏、天井裏スペースが少ない＜条件＞・床面積：約20㎡（12畳）・天井高さ：2.5m・空間体積：約50㎥

1※画像はイメージです。

2

Z EH 対応をサポート

住まう人のための機能デザイン

より確実に換気が出来る第1種熱交換換気

これ1台で部屋をしっかり換気

第1種換気と全熱交換換気が、脱炭素社会に向けた課題解決の一助を担います。

給排気ファン内蔵で強制同時給排気できる方式を採用。
さらに温湿度を回収できる全熱交換型の熱交換素子内蔵。ZEH住宅の申請における１次エネルギー消費量の計算では、「熱交換型換気設備」として入力可能です。

健康な暮らしを支えたい、スマートウェルネス換気を考えた機能性をご提供。

室外OA■騒音の目安（都心・近郊用）
802.5mルーバー

SA

室内※イラストは空気の流れのイメージです。

熱ロスが少ない「省エネ・快適」な熱交換気システム

冷暖房時の熱ロスを抑えます【冬の場合】

涼しく比較的乾いた
空気

伝熱板

0℃
外気

［室内］

［室外］
熱交換素子

熱交換素子

■FY-20KW（強運転）の場合

湿気

暖かく
比較的湿った
空気

暑く
湿った空気

熱

熱

冷たく
乾いた空気

湿気

室外排気

給気

排気15℃

熱

5℃
室内給気

全熱交換素子ホテルの室内30

FY-30KW 強27dB

20
出典「全国環境協議会
騒音調査委員会」

外気の粒子状汚染物質
濃度70μg/㎥※1の場合※1：対象粒子径２.0μm以上の値です。
※2：対象商品の風量30㎥/ｈ時、対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス（1回通過）捕集効率を当社基準によって評価したものです。0.3μｍ未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。
※3：室内における発塵はなしの状態。
・空気中の有害物質すべてを除去するものではありません。
・粒子径0.5μmにおける捕集効率は84％です。外気の粒子汚染物質の代表粒子径が0.5μmにあると想定し、外気の粒子状汚染物質の濃度が70μg/㎥とすると室内の粒子状汚染物質濃度は11.2μg/㎥ となります。

換気による年間支出金額︵円︶

冷房負荷分

換気の消費電力分※当社シミュレーション

差額 ¥15,967

40,000非熱交
第3種換気＜算出条件＞①暖房期間・
・・札幌９/２８〜５/２８、
仙台１０/１７〜５/２２、
東京１１/6〜４/１３②冷房期間・
・・札幌７/２７〜８/２８、
仙台７/５〜９/８、
東京５/３０〜９/２２③空調設定・
・・暖房２０℃ ５０％以上、冷房２７℃ ６０％以下（連続空調）
24時間連続運転（間欠空調）
LD：18時間運転 個室：3〜5時間運転④外気温湿度・・・拡張アメダスデータ

熱交
換気

非熱交
第1種換気

従来品FY-12W（強運転）4127.5

新製品FY-30KW（強運転）

3027.6

給気風量4分の3でも有効換気量は同等

FY-20KW 強19dB
FY-30KW 弱18dBⓇ

外気の汚染物質を換気扇のフィルターでキャッチ!!

微小粒子用フィルター

捕集効率

約95％
※1※2

室内の粒子状汚染物質濃度3.5μg/㎥※1※2※3に低減

外気の汚染物質
窓や家の隙間、人に付着して入った汚染物質Ⓡ

差額 ¥10,576

非熱交
第3種換気

仙台（全館連続空調）

熱交
換気

非熱交
第1種換気

非熱交
第3種換気

東京（全館連続空調）⑤空調方式・・・札幌 ヒートポンプエアコン（冷房・除湿）、灯油ボイラー（暖房）、
加湿器
仙台 ヒートポンプエアコン（冷房・除湿）、灯油ボイラー（暖房）、
加湿器
東京 ヒートポンプエアコン（冷房・除湿・暖房）、加湿器※ヒートポンプエアコン ＡＰＦ 4.9、灯油ボイラーＣＯＰ 0.821、加湿器 60Ｗｈ／Ｌ⑥換気機器・
・・24時間連続運転（非熱交第3種換気）
FY-08PF9D×2台 合計風量136m3/h（非熱交第1種換気）
FY-12A2-W×2台、FY-8A2-W×4台 合計風量131m3/h（熱交換気）
FY-30KW-W×2台、FY-20KW-W×4台 合計風量128m3/h

熱交換気

非熱交
第1種換気

非熱交
第3種換気

東京（間欠空間）

熱交換素子

給気清浄フィルター
（微小粒子用）（PM2.5対応）

約1年に1回給気清浄フィルター（微小粒子用）を清掃（交換目安：2年）※フィルターの交換時期は目安であり、その期間交換しなくてよいと保証するものではありません。
使用環境によっては目安の期間より早く交換が必要になります。

プラン例

部屋の広さで機種選定■角形パイプフード：樹脂製
機器名
壁掛け熱交換気扇
壁掛け熱交換気扇
角形パイプフード

非熱交
第1種換気（㎥/ｈ）
50Hz

約

壁掛け熱交換気扇は8畳・12畳の2タイプ。換気計算が簡単なタイプです。換気回数0.5回/hで設定し、ドアアンダーカットやドアガラリの無い個室では、部屋の広さで機種選定ができます。

20,000熱交換気（㎥/ｈ）
50Hz<裏面＞

約3か月に1回吸込フィルター（排気用）を清掃

差額 ¥45,674

札幌（全館連続空調）

3

暖房負荷分

差額 ¥61,177

60,0000

給気風量 有効換気量

図書館の館内
戸建住宅地（夜間）40

冷暖房費の節約■熱交換気による金額・回収計算

80,00050

書店の店内

PM2.5を95％捕集してキレイな外気を給気、しかも省エネ

換気による熱ロスが少ないため、室内の快適温度が損なわれにくいので、冷暖房費を節約。

100,000

銀行の窓口周辺

室外の冷たく乾いた空気は、全熱交換素子を通過することにより、暖房と適度に加湿された室内の空気から熱と湿気を与えられ室内に給気されます。

熱交換換気の効果で省エネに！

120,000

・シロッコファン採用
・静音設計
・有効換気量率が向上
・低風量でもしっかり換気

お手入れ
室外の暑く湿った空気は、全熱交換素子を通過することにより、冷房されて涼しく比較的乾いた室内の空気に熱と湿気を奪われて室内に給気されます。

湿気バスの車内※従来品FY-12W（15W）とFY-30KW（8.1W）の強運転時（50Hz）での比較。

■全熱交換換気のしくみ
［室外］

7060

給気清浄フィルター（微小粒子用）搭載で外気をきれいにして取り込み。従来品比46％減※の省エネ性能を実現。

熱交換気は、排気の際に汚れた空気と一緒に捨てていた熱を給気時に回収して室内に戻します。
熱回収により空調負荷を軽減でき、冷暖房コストを抑えます。
全熱交換素子は、室内からの排出空気と室外からの新鮮空気 【夏の場合】
が伝熱板を挟んで、混じることなく温度と湿度を伝え合います。 ［室内］

■機種：FY-30KW
5.5m
〈条件〉
床面積：約20㎡（12畳）
天井高さ：2.5ｍ
空間体積：約50㎥3.6m■送風音を抑制！

パチンコ店内ゲームセンター店内
地下鉄の車内90

RA［室内］［室外］（20㎥/hタイプ：19dB、30㎥/hタイプ：27dB）■気流解析の例

排気ファン

給気ファン

2０℃
室内空気
排出

小さな運転音で部屋の空気を入れ替え。

1台で部屋全体を換気できる気流設計。

全熱交換素子

EA

低騒音設計

スイッチ（強弱）

金額

品番

数量

本体希望小売価格

FY-30KW-W

259,800

119,600

FY-20KW-W

457,800

231,200

FY-CWP06-C

66,80040,800FY-SV12W

67,50045,000（円）
（税抜）

（円）
（税抜）

合計436,600■角形パイプフード：ステンレス製
機器名⑦電力料金目安単価 31円／ｋＷｈ（税込）⑧灯油単価 120円／Ｌ（税込）

壁掛け熱交換気扇※実際の効果はお客様のご使用条件により異なります。

角形パイプフード

壁掛け熱交換気扇
スイッチ（強弱）

金額

品番

数量

本体希望小売価格

FY-30KW-W

259,800

119,600

FY-20KW-W

457,800

231,200

FY-CWX06

618,750

112,500

FY-SV12W

67,500（円）
（税抜）

（円）
（税抜）

45,000
合計508,300

4壁 掛け熱 交1 パイプ
壁掛け熱交換気扇スイッチ●速結端子付
弱※1：設定条件/天井高2.5m・1畳の面積は1.65㎡・ドアアンダーカット無し・使用する屋外フードは指定機種・換気回数0.5回/hとして算出※2：粒子径2.0μm以上、30㎥/h時。対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス（1回通過）捕集効率を当社基準により評価したものです。
捕集効率は風量によって異なります。0.3μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。
また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。

【正面】

【側面】

50mm
以上

２３．
５６５．
５２１．
５

４×φ５長穴（本体取付用穴）（ダクト取付用穴）２１．
５６１６１２２２２（床面）

300mm
以上
（フィルター取出スペース）

屋外側

４０

屋内側

１００２６８８．
５４６電源電線入口穴■結線図（共通）

FY-30KW

換気風量（㎥/h）（壁）

排気 ２１９ 給気

適用壁厚 140〜300mm

排気50Hz適用
質量 パイプ（kg） 呼び径（mm）
60Hz

6519197312125057272758681818

比消費電力〔W/（㎥/h）〕

有効換気量率（%）

有効換気量（㎥/h）

温度交換効率
(％)

50Hz

50Hz

60Hz

冷房時 暖房時 冷房時 暖房時

60Hz

全熱交換効率
（%）

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

強4.6

5.6

202020200.23

0.28

18.4

18.4

75

75

55

弱2.8

3.2

121212120.24

0.27

11.0

11.0

80

80

63

強8.1

9.630303030

0.27

0.32

27.6

27.667

67

弱

4.5

5.4

18.5

1818.5180.25

0.30

17.0

16.6

767692・測定ならびに計算は、日本産業規格（JIS B 8628 ： 2017）の方法によるものです。
・比消費電力は、比消費電力＝消費電力÷給気風量（設計風量）により算出したものです。
・測定数値は、同梱延長ダクト、別売屋外フードFY-CWXA06/-Kを用い、機外静圧0Paにおけるものです。
なお、上記数値は屋外フードFY-CWP06-C/-K、FY-CWX06/-Kを用いた場合においても適用可能です。

5円（税抜）

１１０２０２１６６１４５１５４×φ５長穴（ベース固定用穴）

１１０１５給気

２２１排気φ１４８給気

FY-CWXA06-K（ブラック）

騒音（dB）■FY-CWP06-C
フ−ド 樹脂色：アイボリー
マンセル値：2.1Ｙ7.7/1.1(近似値)■FY-CWP06-Ｋ
フ−ド 樹脂色：ブラック
マンセル値：N1.5(近似値)

排気 ２１９ 給気■FY-CWX06
フ−ド 表面塗装色：シルバー
シルバーメタリック塗装■FY-CWX06-K
フ−ド 表面塗装色：ブラック
マンセル値：N1.5(近似値)

フィルター●取替用給気清浄フィルター（微小粒子用/PM2.5対応）

FY-FDD2012C 小売価格 5,000 円（税抜）■外形寸法図（単位:mm）

本体希望

2.6φ150

本体希望小売価格37,000円（税抜）●材質：ステンレス（SUS304）製
防火ダンパー付●温度ヒューズ溶断温度：72℃
温度ヒューズ作動試験

漏煙試験

第22A3300号

第22A3301号■外形寸法図（単位:mm）
２０２
１６６
１４５５３．
５
３５．
５９●1枚入り ●交換のめやす約2年●適用機種：FY-20KW-W、
FY-20KW-H、
FY-30KW-W、
FY-30KW-H●1Pass除去率（計数法、粒径2.0μm以上）
約95％（処理風量30㎥/ｈ時）

排気４５

FY-20KW

18,750（シルバー）

２×φ５長穴（防火ダンパー固定用穴）
４×φ５長穴（ベース固定用穴）
１１０３０４

シャッターレバー
（給気用）

抵抗器

先行パイプ
必ず1°程度屋外側に下り勾配となるようにする

■特性表
給気

本体希望
小売価格

-K

●ステンレス製・FD付き
本体希望
FY-CWXA06
小売価格 37,000 円（税抜）

3面コーキング

本体スイッチ（別売品）

破線部分の結線は現地にて施工してください。

品番円（税抜）■外形寸法図（単位:mm）°
４５モーター

コンデンサー 抵抗器

排気電圧側

°
４５電源
（ａ．
ｃ．
１００Ｖ）

共通
弱消費電力
（W）

４×φ５長穴（ベース固定用穴）

FY-CWX06-K（ブラック）

18,750

接地側
速結端子
強モーター

φ１４４

２０３
１６６
１４５

パイプフード（別売品）

本体円（税抜）

本体希望小売価格

２１０２．
７

6,800

（ブラック）（シルバー）

１４５
１６６

１６０

FY-CWP06-K

本体希望小売価格円（税抜）

排気 ２１９ 給気206●延長ダクト（付属品）6,800■外形寸法図（単位:mm）＜本体ダクト取付状態＞＜ルーバー取外し状態＞

本体希望小売価格-K●ステンレス製
FY-CWX06

４５°８４（本体フレーム）

50mm以上（軒天井などまで）-K

φ１４８２２１１１１２４-C●樹脂製
FY-CWP06-C

１６６１９角形パイプフード（アイボリー）（１２．
５）■ルーバーマンセル値 (近似値)-W：6.5Y8.8/0.5 -H：Ｎ3.3

2層管用部材（適用機種：FY-20KW、FY-30KW）

窓枠など■取り付け参考図

５５．
５

１２

１２４

１００．
５

１２５．
５

６

１２１30mm以下●本製品は先行パイプが必要となります。適用パイプ（先行パイプ）にはVUφ150（外径φ165、内径φ154）
又は、FY-KP06（外径φ153、内径φ150）
をご使用ください。
ＶＰ管には取り付けられませんのでご注意ください。
●給気清浄フィルター（微小粒子用）は1年に1回を目安に清掃、2年に1回を目安に交換をしてください。
フィルターの交換時期は目安であり、その期間交換しなくてよいと保証するものではありません。使用環境によっては目安の期間より早く交換が必要になります。
●製品を運転する時はシャッターレバーを「開」の位置まで完全に開いてください。
●室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では本体表面に結露が発生することがありますので、布でふきとってください。
●外気温が低い時（-10℃以下）や、雪や風、雨の強い時、特に霧や粉雪の時は、給気とともに水・雪が侵入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを閉めてください。
●上記条件や清掃、点検時以外は 24時間換気を継続していただくためにも運転を停止しないでください。
●スイッチ1個で複数台運転することはできません。

１４５１１３．
５１２×Φ５穴91217 （30）70

適用部材 呼び径φ150mm50mm以上

1800mm 以上（床面まで）（シャッター閉位置）912 （30）

給気

φ１４７２２１50mm
以上

50mm
以上

自動 手動・自動２１０

φ１４６２８０（シャッター開位置）

２９６50mm以上

換気扇

１４５１６６

１７５．
５

24時間連続換気してください

８６．
５１６０

設置の際には下記の寸法を開けて設置して下さい。

４５°

２８０

弱・ 強

70

■設置方法

■外形寸法図（単位:mm）（単位:mm）

ＷＴ５０４１換気扇

0 . 5 A

■外形寸法図（単位:mm）

C●適用壁厚：140〜300mm■外形寸法図
W T 5 0 4 2

24時間常時換気推奨120●φ150の丸穴１つ省施工

手動式シャッター円（税抜）

４５●給気清浄フィルター（微小粒子用）内蔵

59,800円（税抜）

２１０●全熱交換タイプ

59,800ーH

強・弱本体希望小売価格

本体希望小売価格ーW

強制同時給排表示ランプは 100V用●30㎥/hタイプ（12畳用※1）
FY-30KW-W（ホワイト） FY-30KW-H（グレー）●ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ●24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付●ON-OFFと強-弱の切替用●〜10W用●スイッチ定格 0.5A

●ON-OFFと強-弱の切替用●〜10W用●スイッチ定格 0.5A
●24時間ラベル入り

4 A
表示ランプは 100 V用
Ｂ

※2

パイロット

約95％円（税抜）

本体希望C

57,800円（税抜）

FY-SV12WC 小売価格 8,400 円（税抜）120

57,800フィルター捕集効率

本体希望小売価格

本体希望小売価格●埋込スイッチ（カバー付）＜別売品＞●埋込スイッチ＜別売品＞
本体希望
FY-SV12W 小売価格 7,500 円（税抜）パイロットB●20㎥/hタイプ（8畳用※1）
FY-20KW-W（ホワイト） FY-20KW-H（グレー）■FY-CWXA06
フ−ド 表面塗装色：シルバーシルバーメタリック塗装■FY-CWXA06-K
フ−ド 表面塗装色：ブラック
マンセル値：N1.5(近似値)

119176パナソニックならダクトタイプもご用意しています®

スマートウェルネス換気®

ダクトタイプの熱交換気システム■お手入れラクラクのカセット形

熱交気調
DCモーターカタログ（FY-JJ016）■大風量の埋込形●FY-14VBD2NCL●FY-14VBD2SCL●FY-14VBD2ACL●FY-12VBD2NCL●FY-12VBD2SCL●FY-12VBD2ACL●FY-25KBD2●FY-18KBD2

正しい換気を知って健康的な暮らしを！
目に見えないけれど、とっても大切な空気。
住まいの空気の質を快適に保つための「換気」について、わかりやすく動画で紹介しています。

詳細はホームページ＆動画をチェック
https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/ventilation/

流通業者様、代理店様、工事会社様は換気送風機の技術・施工等のお問い合わせ先

シックハウス対策の換気計算等は24時間換気の設計・申請資料等のお問い合わせ先（土日・祝日はお休みさせていただきます。）
有料 ）0570 - 064 - 730（ 通話料
換気110番 上記番号がご利用いただけない場合（0568）81-1104 FAX 0568-84-8606
受付：平日 9時〜12時、13時〜18時

0120 - 078 -119

月〜金曜の9時〜12時、13時〜17時30分
受付
作成資料のお届けは月〜金曜9時〜17時30分
日時

定休日：土・日・祝（GW・お盆・年末年始含む）【ご相談窓口における個人 情 報 の お取り扱 い 】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

！
経年劣化に係る安全上のご注意！
安全に関するご注意●換気扇は、長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の重大事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
● 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
● 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
● 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

●商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

パナソニック エコシステムズ株式会社〒486-8522
愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。

FY-JJ035 202309-4X-JP