製品

TFB
単相 100V 50/60Hz
200m 3/h

電源
定格風量
定格機外静圧

全熱能力1,650W

顕熱能力
消費電力

風量

調湿

550W

標準
弱・ＥＣＯ

標準
強・弱

全熱能力
消費電力

900W！

全熱能力
顕熱能力
消費電力

2,150W

全熱能力

1,200W

380W

定格暖房性能

清掃

外気％

運転

モード切替

【製造年】本体に表示してあります。【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を越えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

0.936kg/h
1,450W
570W

フロントパネル上

440W

消費電力

84%

温度交換効率
湿度交換効率74%80%

全熱交換 ※5

全熱交換効率
有効換気量率

91%

バイパス

消費電力
消費電力

91W

フロントパネル下

96W

運搬用取っ手×4

38dB(A)

定格騒音 ※6
重量94kg

冷媒
封入冷媒量

700g

R410A屋設置場所※1.室内 27℃DB 50%RH、室外 32℃DB 60%RH 時

RA（還気）

内※6.運転音は、無響室内に本体を設置し、前面 1m で測定した時※2.室内 27℃DB 50％RH、室外 30℃DB 41.8％RH 時の値です。実際の施工状態では周囲の騒音や反響の影響で、※3.室内 22℃DB 40％RH、室外 5℃DB 50％RH 時仕様値より大きくなるのが普通です。

※4.室内 18℃DB 51.5％RH、室外 10℃DB 86.6％RH 時

OA
（外気）

(注)表中の数値は、定格風量・機外静圧時における仕様値で、※5.室内 20℃DB 58％RH、室外 5℃DB 71％RH 時

SA（給気）

50Hz、60Hz 共通です。

（320）

使用冷媒

EA
（排気）

W720 × D420 × H1,613mm

外形寸法

外観（フィルタボックス含む）

P-Q ［製品型式：TD020HP-S10RDA］

静圧 [Pa]350

停止：長押点滅:ﾌｨﾙﾀ清掃

フィルタ

460W

定格加湿量
定格加湿暖房性能

ﾘｾｯﾄ:長押

設定1：100㎥/h
設定2：120㎥/h
設定3：140㎥/h
設定4：160㎥/h
設定5：180㎥/h
設定6：200㎥/h

300

1613

250（1300）

200

150

100

換気で快適︑6つのモード︒

定格冷房性能温風 ※4

24時間連続換気してください

1.77kg/h

定格除湿冷房性能

加湿 ※3

KBA1-0100

100・120・140・160・180・200m 3/h(6 段階)
定格除湿量

涼風 ※2

フィルタボックス

150Pa

設定風量

除湿 ※1

■デシトップ マルチベント 外観

デシトップ マルチベント
TD020HPｰS10RDA

名ユニット
フィルタボックス

型式500020406080100120140160180200220240720

風量［㎥/h］

420

安全に関するご注意●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。●運転中、本体の吸込口や吹出口に指や棒などを水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。対地電圧 150V 以上および据付場所によっては D 種接地工入れないでください。
ファンが高速で回転しており、けがの原因となることがあります。●可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤事が必要です。●漏電しゃ断器を取り付け、動作を確認してください。取り付けられていないと、故障や漏電のときに感電や火など）を、本体の近くで使用しないでください。ベンジン・シンナーで本体を拭かないでください。
ひび割れ・感電・引火の原因

災の原因となることがあります。●据付工事・電気工事等が必要です。
お買い上げの販売店、または専門業者にご相談くだとなることがあります。●ご使用中に可燃性ガスが漏れたときは、窓を開けて換気をしてください。換気が不十分な場合に運転さい。工事に不備があると、感電や火災の原因となることがあります。●精密機器や食品・美術品の保存、動植物の飼育や／停止をすると、電気接点の火花により、爆発の原因となることがあります。●調理用油や機械油など油成分が浮遊している栽培などに使わないでください。品質低下の原因になります。●指定冷媒（R410A）以外は使用しないでください。機器の故場所では使用しないでください。感電・引火の原因となることがあります。●異常時（異音がする、こげ臭いなど）
は、運転を停障や破裂、けがなどの原因となります。●加湿、除湿をあまりしていないと感じる場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられま止して電源をしゃ断してください。異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因となることがあります。●アースをすので、お買い上げの販売店にご相談ください。●加湿運転中は、エアコンの暖房運転を全くしない部屋では、窓面結露が発確実に取り付けてください。
アース線が不完全な場合、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●アース線は、ガス管・生することがあります。

経年劣化に係る安全上の表示についてご注意●デシトップ マルチベントは長期使用製品安全表示制度の対象●デシトップ マルチベントは、UA 値 0.56W/（㎡・K）、C 値 2.0c ㎡ / ㎡以下の高気密・高断熱住宅に推奨します。●デシトップ マルチベントは、屋内設置タイプです。屋外への商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」

設置はしないでください。●寒冷地・塩害地域では使用できません。●浴室・トイレ等の局所換気については別途必要となります。●窓を開放したり、レンジフードの長時間運転などを「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期行うと、室内の湿度を維持できない場合があります。●気温が低く外気湿度が低いときは、室内の湿度が低下する場合があります。●在室人員が少ないなど室内の発生水分が少ない

にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがあ場合は、室内の湿度が低下する場合があります。●梅雨時期等でも寒い日（外気の相対湿度が高いが温度が低い）の場合、除湿モードではなく換気モードになることで、室内の相対りますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

湿度が上昇する場合があります。
UA 値：住まいから逃げる熱量から建物の断熱性能を表す数値。数値が小さいほど高断熱になります。
C 値 ：住まいの隙間総面積から住宅の気密性能を表す数値。

フロンについてこの製品にはGWP（地球温暖化係数）が2090のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。
この表示は、本製品に、温暖化ガス（フロン類）が封入されていることをご認識いただくための表示です。

URL https://www.topre.co.jp
空調機器部〒509-0306 岐阜県加茂郡川辺町下川辺 372-7（岐阜事業所）
TEL 0574-48-8119
本社

デシトップマルチベント〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-12-2（朝日ビル）※本カタログに掲載の内容は2021年1月現在のものです。
尚、改良などのため内容を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
※印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。

2021-01-DM/01

表4

24時間マルチ換気システム

表1

6 つの換気モードで、日本の四季を心地よく。
春 の 花 粉 、梅 雨 のジメジメ、冬 の 乾 燥 e t c . . .
ゆ た か な日本 の 四 季 は 、温 度と湿 度 の 大きな 変 化 を 伴 います 。
デ シトップ マ ル チ ベントは換 気 を 通じて お 部 屋 の 空 気 をきれ い に するとともに不 快 の 大きな 原 因となっている湿 度 の 調 整 や 、や さしい 涼 風・温 風 によって 冷 暖 房 をアシスト。
春 夏 秋 冬 それ ぞ れ の 季 節 にそっと寄り添うように
自 然 で 快 適 な 温 湿 度 環 境 を 保ちます 。

デシトップマルチベント

24時間マルチ 換 気システ ム−

除 湿

蒸し暑い夏は、住まい全体を除湿。
ジメジメを除去してカビやダニの繁殖を抑制。

涼 風

少し暑く感じる日もほんのり涼しく。

+

加 湿

乾燥する冬は、住まい全体を加湿。
無給水加湿で手間がかかりません。

温 風

少し肌寒く感じる日もほんのり暖かく。

全熱交換 夏も冬も、室内の快適な温度・湿度を逃がしません。
※「全熱」とは「顕熱＝温度」と「潜熱＝湿度」の両方を意味します。

バイパス 外の空気が心地いい時は、外気を直接、室内に取り込みます。
※マルチベントにはルームエアコン等別途冷暖房設備が必要です。

P01

P02

夏は除湿でさらさら

冬は加湿で乾燥抑制

寝苦しい夜も寒くなりがちな脱衣所や廊下などさわやかな空気に包まれてぐっすりほんのり温めます
夜中も室温が梅雨の部屋干しも下がりにくいので乾きやすくなります

お布団をでても安心

除湿の効果でエアコンは弱くても大丈夫
足元も冷えにくい※個人の感覚であり、効果を保証するものではありません。

夏の運転モード

冬の実物件での実証データ

一般換気に比べ、1日を通して室内の相対湿度が低下し、サラッと快適です。

一般換気に比べ、1日を通して室内の相対湿度が上昇し、乾燥を抑制します。

+

除湿⇔全熱交換を自動切替

除湿◀▶全熱交換／バイパス

温度［℃］

30

加湿⇔全熱交換を自動切替

加湿◀▶全熱交換／バイパス

27℃ 80%（18.0g/kg）

一般換気（第3種）でそのまま取り込むと、冷房してもジメジメして不快。

6:00

12:00

18:00

0:00

相対湿度［％］

100

冬の屋外の空気は水分が少なく乾燥しています。

※カッコ内は絶対湿度

40
0:00

○場所：福岡県

27℃ 50%（11.1g/kg）

−

00:00

6:00

○延床面積：101.02㎡

12:00○換気風量：140㎥/h

18:00

5℃ 50%（2.7g/kg）

0:00○2020年9月12日※カッコ内は絶対湿度+軽減され、効率よく、室温高めでもさらっと快適な空気をつくれます。ま内の温湿度を調整。最適になると、その状態を維持する全熱交換モードにた、温度が低く湿度が高い梅雨時期は、ジメジメと不快な湿度だけを下切り替わります。

デシカントローター

冷たく乾いた外気を加温してデシカントローターへ。内部の乾燥剤（デシカント）に貯まった水分を加え、室内には加湿された空気が送られます。

全 熱 交 換モードで は、外 気 の 温 度と湿 度を室 内 の 温 度と湿 度 に近 づ け

全熱交換モードでは、外気の温度と湿度を室内の温度と湿度に近づけて、て、室内に取り込みます。

室温に近い温度と湿度の空気が給気されます。

室内の空気はデシカントローターに水分が吸着され外に放出されます。
室内に取り込みます。

5℃ 50%（2.7g/kg）+
加湿

5℃ 50%（2.7g/kg）※カッコ内は絶対湿度

マルチベント

デシカントローター

熱交換された空気

加熱コイル

室内の空気はデシカントローターから放出された水分とともに外に排気されます。

マルチベントでは、加湿モードと全熱交換モードを自動で切り替え、冬の屋外の空気は水分が少なく乾燥しています。

●全熱交換モード
冷却コイル

デシカントローター

暑く湿った外気を冷却してデシカントローターへ。内部の乾燥剤（デシカ気がそのまま流れ込んでしまいます。

日射熱などにより日中に室温が上がりすぎた場合には、バイパス運転で涼●加湿モードント）に水分が吸着され、室内には除湿された涼しい空気が送られます。

0:00○2020年3月30日

一般換気●全熱交換モード

12:00○換気風量：140㎥/h

外の空気が冷たい冬期、一般換気（第三種）では給気口から冷たい外しい外気を取り込みます。

温かく加湿された空気

デシカントローターの乾燥が進みます。マルチベントは、暖房効果と共に加湿モードにより室冷たく乾いた外気

冷却コイル

調。温度はエアコン、湿度はマルチベントが担うことでエアコンの負担がデシカントローターの働き熱交換された空気

暑く湿った外気

加熱コイル

涼しく除湿された空気●除湿モード6:00○延床面積：101.02㎡

一般換気（第三種）とマルチベントの給気の違い

除湿モードにより室内の温湿度を調整。最適になると、その状態を維持す

デシカントローターの働き

18:00

マルチベント40○一般換気のグラフは第3種換気設備を模擬し、外気を室内温度にした際の相対湿度。

外気の温湿度が低い時、外気をそのまま室内に取り込み暖房すると、室内げられます。

0:00

熱交換

温 度と湿 度 両 方 の 調 整をエアコンにまか せてい た の が、これまで の 空間等は、バイパスモードに入ります。

18:00

相対湿度［％］○場所：福岡県

外気の温湿度が高い時、外気をそのまま室内に取り込み冷房すると、室る全熱交換モードに切り替わります。外気の湿度が低く、気温も下がる夜

12:00

60

00:00

加湿して取り込むとカラカラせず快適に。

温度と湿度を別々に調整して快適＆省エネ

6:00

20

とり快適
しっ22℃ 40%
（6.6g/kg）

熱交換内の湿度はさらに上がってしまいます。
マルチベントは、冷房効果と共にP03

マルチベント○一般換気のグラフは第3種換気設備を模擬し、外気を室内温度にした際の相対湿度。

除湿して取り込むとジメジメせず快適に。

5

一般換気（第3種）でそのまま取り込むと、暖房しても乾燥して不快。

80

マルチベント

マルチベント32℃ 60%（18.0g/kg）

10

22℃ 16.5%（2.7g/kg）

60

っと快適
さら20少ないま
ま分は水

一般換気は多いまま
水分

一般換気

夏の屋外の空気は水分をたっぷり含んでいます。

温度［℃］

25
15

25

20
0:00

のどのガラガラをやわらげます

冬の運転モード

夏の実物件での実証データ−

加湿した空気で※個人の感覚であり、効果を保証するものではありません。

25.2℃ 33%
（6.6/kg）
自動切り替え全熱交換

温度 84%・湿度 74% 交換

室温
22℃ 40%（6.6g/kg）
19.3℃ 40%
（5.5g/kg）※換気経路の熱損失等の影響により、実際に給気される温度・湿度と異なる場合があります。

P04

Q&A

春と秋も健やかに
冷え込む朝はエアフィルタで●デシカントとは何ですか？

●カビやダニ、ウィルスは湿度と関係ありますか？

デシカントは乾燥剤のことです。

アレ ルギーの 大きな 要 因となるカビやダ ニ …

ウィルスも気になります。

無給水で加湿ができるため、カビや菌類の繁殖もしづらく、メンテナンスも不ビ・ダニ・ウィルスなどの抑制には適した湿度と言われています。

しながら除湿や加湿をしています。

加温運転で寒さを軽減

入ってくる花粉や要。安心してお使いいただけます。

PM2.5をシャットアウト

ポリアクリル酸系高分子鎖

水蒸気収着で膨潤

下表は相対湿度と微生物との関係を表したものです。相対湿度40〜60％がカマ ル チ ベントは 換 気をしな がら家 全 体 の 湿 度を調 整 するた め、カビ やダ ニ、ウィルスの抑制につながります。

快適湿度ゾーン

吸湿

バクテリア
ウイルス

気持ちのいい季節はカビ

外の空気をそのまま

親水性基 収着サイト

取り込み省エネ

また、インフルエンザ などのマルチベントは、乾燥剤であるデシカントに水分を吸脱着させることで、換気をH 2 O分子

架橋点

ダニ

放湿

相対湿度（%） 0102030405060708090100※ASHRAE（米国暖冷房冷凍空調学会）調べ※個人の感覚であり、効果を保証するものではありません。

●気になる電気代
常に住宅全体を換気し続ける24時間換気システム、電気代が気になります。

換気6モードを自動で切り替えるマルチベントは、夏期や冬期には除湿や加湿運転を行うため消費電力が大きくなりますが、エアコンに別途加湿機・除湿機を組●機械はどこに設置しますか？

春と秋の運転モード

収納、クローゼット、納戸、機械室などに床置きします。エアフィルターにより外春・秋の実物件での実証データ

気を清浄して給気しているため、フィルタボックスの定期清掃が必要ですが、床バイパス・モードを中心に、快適な温度湿度の外気を室内に取り込みます。

全熱交換⇔バイパスを自動切替

外 気 の 温 度も湿 度も心 地よい 季 節 は、外 気をそのまま取り込 む バイパ

ス・モードを中心に運転します。気温が変化する時間帯には、温風または涼風モードで室温調整。最適状態になると全熱交換モードに切り替わって、その状態を保ちます。

時「自動モード」でのご使用を推奨します。室内が快適な温湿度になると、全熱交換モードに自動で切り替わり、快適な温度と湿度を逃がしません。

長期間ご不在となる場合や、自動モード切り替えが不要な場合には、「全熱交換15100:00モード」に設定して頂くことで、加湿や除湿が動作しない省エネ運転が可能です。
6:00

12:00

18:00

0:00

●バイパスモード
適度な温度・湿度の室内

適度な温度・湿度の外気

涼しい空気

暑い外気
冷却コイル

デシカントローター●温風モード40だけで、「自動運転」に簡単切り替え。その後は自動20

マルチベント

00:00

6:00

心地よい外気を取り込み
さわやかに
12:00

18:00

○場所：福岡県 ○延床面積：101.02 ㎡ ○換気風量：140 ㎥ /h

年間の電気料金の比較¥8,000¥60,000¥7,000¥50,000¥6,000¥40,000

24時間連続換気してください

0

温かい空気

冷たい外気
デシカントローター

カントローターは動きを止め、湿度を調整せずに給排気します。

加熱コイル¥5,000¥4,000¥3,000¥2,000¥1,000
マルチベント 換気＋除湿機・加湿器

風量

調湿標準
弱・ＥＣＯ標準
強・弱

ﾘｾｯﾄ:長押清掃！

外気％

ヒノキ科
コナラ属
ケヤキ
イネ科
ブタクサ属
ヨモギ属

4■

■

■

■

■
■
■

56

7891011運転

■

■

■

■
■
■

■
■
■

春だけでなく、実はほとんど一年中舞っている花粉。住宅内へは人が外から持ち込んだり、洗たくものに付着したり、そして24時間換気によって外気を取り込む際にも侵入してきます。マルチベントのフィルターは、花粉はもちろん、より粒径の小さなPM2.5もフィルターで除去。一方、排気によってシックハウスの原因となる化学物質は外に排出し、室内をいつもクリーンに保ちます。

※参考：鼻アレルギー診療ガイドライン 2016P05456789 10 11 12【試算条件】 ※27円/kWhで計算【試算内訳】

モード切替【製造年】本体に表示してあります。【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を越えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

中間期（4・5・10月）:全熱交換50％、バイパス50％
梅雨期（6・7月）:全熱交換50％、除湿30％、涼風20％

夏期（8〜9月）:全熱交換40％、除湿60％

冬期①（11・3月） :全熱交換60％、加湿30％●エアフィルタ

冬期②（12・1・2月）:全熱交換40％、加湿60％

温風10％①マルチベント 除湿量1,770ml/h 加湿量 936ml/h
消費電力 除湿：550W 涼風：460W 加湿570W
温風：440W 全熱交換：96W バイパス91W②除湿機(ハイブリッド式)

消費電力 225W 除湿量375ml/h（4.72台分で計算）③加湿器(ハイブリッド式)

消費電力190W 加湿量550ml/h（1.7台分で計算）※②③一般的な換気扇：消費電力91W

タの 交 換（掃 除 はできません）、2ヶ月ごネットの交換は2年が目安）。

換気による温湿度調整と四季折々の効果●防虫ネットフィルター性能について
90
80
70
60
50
0.10.3μm: 77%
2.5μm: 99%

冬の加湿効果春・秋の換気効果

空気中に含まれる水蒸気の量が、飽和状態のとき心地よい外気の中間期、さわやかな外気を積極的たものが相対湿度です。外気温度が低温となる冬環境にも注意が必要です。換気により外気を取りでいます。室内を清浄な状態に保つために換気をと比較してどの程度であるかをパーセント表示しが換気によって取り込まれることで、室内が湿度のに は、換 気 によって取り込まれ た 外 気を、暖 房 に粒子径[µm]10.0

よって暖めることで相対湿度が低下し、過乾燥の原

段気が付きづらい湿度の調整ができる点は魅力的

暖めるだけでなく加湿をしながら換気ができるのり快適に過ごすことが可能となります。オフィスビ

花粉

黄砂

高い状態となり、不快や熱中症の原因となっていまです。同じ空気温度であっても低湿度であれば、よ火山灰

マルチベント用エアフィルタ単体において JIS B 9908
風量：200㎥/h

カビの胞子

PM2.51.0

夏の除湿効果す。換気をしながら除湿をするマルチベントは、普飛沫100.0

芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授 秋元孝之

夏の外気は高温であるとともに水蒸気も多く含んする必要がありますが、水蒸気を多く含んだ外気

100

■
■
■

3との防虫ネットの掃除を行います（防虫4 箇 所ネジ止 めされ たフィルタボックス

122※マルチベントはルームエアコン等冷暖房設備を補助する機器です。 ※グラフにエアコンの電気代は含みません。

停止：長押
点滅:ﾌｨﾙﾀ清掃

エアフィルタ＆防虫ネットのお手入れ捕集性能[%]

スギ

31

フィルタ

○2020 年 9 月 12 日のフタを外すと、簡単に取り外せます。

2¥0■ 除湿 ■ 涼風 ■ 加湿 ■ 温風 ■ 換気0:00

花粉・シックハウス対策
1

月別の電気料金¥9,000¥70,000

お手入れの時期。一年ごとのエアフィル

外 気 の 湿 度 が 適 当 な 場 合 は、デシ

¥10,000

省エネ¥10,000

KBA1-0100

で運転モードを切り替えます。

○一般換気のグラフは第 3 種換気設備を模擬し、外気を室内温度にした際の相対湿度。

リモコンに緑の運転ランプが点滅したらなお、市販の除湿機や加湿器で面倒な排水・給水作業も、マルチベントでは不要です。

¥20,000

全熱 交換運転でスタート。運転ボタンを一 回押す

60は抑えられます。

¥30,000●設定はむずかしくない？

相対湿度［％］

80●涼風モードデシカントローター

一時間に住宅全体の半分の空気を入れ替える程度の少ない換気量のため、常20

湿効果によって体感温度が下がり、エアコンを高めの設定にすることでも電気代¥80,000

2003年改正された建築基準法により、24時間連続運転が必要です。

25100

デシカントローターの働き●ずっと運転し続ける必要がありますか？

温度［℃］

30

バイパス・全熱交換・温風・涼風

置き仕様のため、脚立や専用工具を使用せずに簡単にメンテナンスできます。

み合わせた空調方式に比べ、トータルの電気代は低くなります。また、夏には除ルでは、温熱快適性や知的生産性の向上を図った温湿度コントロールが重要となっています。

因となっています。マルチベントは、冷たい外気をは嬉しいですね。居住者の肌や粘膜の状態を適切に保持するための過乾燥対策は、老健施設などで盛んに試行や検討がなされています。に取り込みたいですね。
しかし、春や秋の室内空気込む時に、花粉や粉塵などのフィルタリングをしっかりと行うことで、室内空気質を清浄に保持すること が で き ま す 。花 粉 や 近 年 問 題 と な っ て い る
PM2.5・黄砂の飛来への対策としても重要です。マル チ ベントは 、心 地よい 外 気 を 取り込 み な がら、フィルタリングをしっかり行える点がお勧めです。
また、この時期の早朝における温度低下に対しても加温ができるのは心強いです。

形式2に準拠して測定。

使用粉塵：大気塵

家の中に入ってくる外気は、高性能フィルターで浄化。花粉やPM2.5などの粉塵を大幅に除去します。

※フィルターは性能を確保するために 1 年に 1 度（目安）の交換が必要です。
2 ヶ月に 1 度、防虫ネットの清掃が必要です。

●秋元孝之プロフィール
1963年東京都生まれ。1988年早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了。カリフォルニア大学バークレー校環境計画研究所に留学。
博士（工学）、一級建築士。清水建設株式会社、関東学院大学工学部建築学科を経て、現在、芝浦工業大学建築学部建築学科教授。専門分野は建築設備、特に空気調和設備および熱環境・空気環境。

P06