「とやまの名水」
衛生管理マニュアル

平成 14 年８月
（令和３年５月最終改正）
富山県厚生部生活衛生課

目

次

１

目的 ······································ １

２

対象 ······································ １

３実施主体 ·································· ２

４

管理者の役割······························· ２

５市町村の役割······························· ５６

県の役割 ·································· 12

７

おわりに ·································· 13８参考情報 ·································· 15

「とやまの名水」衛生管理マニュアル

１

目的「とやまの名水」は、県内に数多くある優れた水環境を広く県民に紹介し、水に対する認識の高揚を図ることを目的として、市町村からの推薦をもとに、昭和 61 年 2 月に県が 55箇所（平成 17 年に１箇所が、平成 18 年にはさらに 10 箇所が追加で選定され、現在 66 箇所）を選定したものです。選定に際しては、水質検査結果に基づく飲用の適・不適は条件とせず、故事来歴の有無や住民による保全活動の状況等を勘案し、湧水・井戸のほか、河川・湖沼・滝等の水環境についても選定されたものであります。
しかしながら、選定後に約 16 年が経過し、本県の良好な水環境が広く認知される一方で、近年の健康志向や名水ブームとも相まって、「名水」とは、おいしくて健康によい水というイメージが先行する中で、湧水や井戸を水源とする「とやまの名水」箇所へは県内外から多数の人々が訪れ、飲用等に利用している状況にありました。
これらの飲用されている「とやまの名水」は清澄な水であったとしても、自然の水であるため、水道のような水質管理はほとんどなされていない現状にあります。また、比較的浅い箇所の地下水を利用しているため、水質変化に留意する必要があります。
このため、平成 14 年８月に、「とやまの名水」の飲用が原因となって発生する健康危機を防止するために必要な、現実的な衛生管理や飲用対策並びに飲用者に対する情報提供策について、マニュアルとして定めたものです。
その後、関係機関の名称変更等に伴う改正を行っていたところですが、策定時には想定していない事例等が生じていることを踏まえ、内容を見直し、平成 30 年４月に、本マニュアルを改正し、六価クロム化合物の水質基準値が改正された ことに伴い、令和２年４月に改正したものです。

２

対象「とやまの名水」のうち飲用されている箇所
不特定多数の人々が訪れ、飲用に利用している「とやまの名水」を対象とする。なお、汲み上げスポットにおいて別途衛生管理がなされている「富山湾の深層水」は除くもの
-1-

とする。
また、「とやまの名水」以外の故事来歴等のある水であって、飲用されているものについても対象とすることが望ましい。

３

実施主体
管理者、市町村、県
上記３者が協力するとともに、それぞれの役割を明らかにして衛生管理を実施する。
なお、管理者とは、飲用されている「とやまの名水」の所在地を管理している者、あるいは「とやまの名水」の給水施設を管理している者をいう。管理者が不明の場合は、所在する市町村が管理者となるものとする。
市町村においては、原則として衛生面について所管している部課を窓口とする。県では、県厚生センター本所及び支所並びに県生活衛生課を窓口とする。

４

管理者の役割４．１

情報連絡体制の整備

管理者名、連絡先（通常、夜間休日）を市町村へ連絡【様式１】

飲用を開始した場合、飲用を中止した場合あるいは管理者名又は連絡先が変更になった場合には、速やかに市町村へ連絡すること。

４．２

日常的な衛生管理① 取水施設周辺・飲用場所の清掃及び不審物の有無の確認【様式２】

管理者は、水を汲むコップやひしゃく等についても清潔なものか確認のうえ、汚れている場合には洗浄、破損している場合には交換すること。
不審物がある場合は、所在する市町村又は警察署等に連絡することも必要である。
なお、衛生状態に懸念がある場合には、「４．４-2-健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故の発生時の対応」に従って処理すること。

②飲用場所における水質の確認（色、濁り、臭い、味、異物）【様式２】

水質に異常があるときは、味の確認については省略してもよい。
なお、この場合には、「４．４健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故の発生時の対応」に従って処理すること 。

（殺菌消毒装置を使用している場合）③殺菌消毒装置の稼働状況の確認【様式３】

殺菌消毒装置は一般細菌や大腸菌等の除去に効果があるが、正常に稼働していなければ十分な効果は期待できない。
塩素消毒装置を使用している場合には、薬剤の使用期限を超えないよう、また冷暗所に保存することや残留塩素の測定を行うことも重要である。
（飲用場所における残留塩素の目標値

遊離残留塩素 0.1mg/L 以上）

なお、殺菌消毒装置が正常に稼働しているかを定期的に確認し、正常に稼働していない場合には、給水の緊急停止等も検討し、飲用しないよう利用者に注意を呼びかけるとともに、殺菌消毒装置のメーカーに修理依頼を行うことも必要である。

４．３

定期的な衛生管理

市町村が行う定期的な衛生管理への協力（水質検査、水質検査結果を踏まえた衛生対策、衛生管理のための環境整備）
管理者は、「５．２

定期的な 衛生管理」において、市町村が行う定期的な衛生管理について協力すること。
なお、これらの定期的な衛生管理について管理者自らが実施してもよいが、この際には、市町村や県厚生センター等関係機関と十分協議すること。

（井戸、ポンプ等により水を汲み上げている場合）
取水設備の構造設備の点検
管理者は、井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、井戸のふた、水槽等について、メーカーの推奨する頻度（不明な場合は、概ね２年に１回程度）で点検を行うこと。
定期点検は、設備の機能を長期にわたって維持していくうえで重要である。
-3-

なお、定期点検の内容は、電気、機械等の専門的知識が必要なので、電気設備業者やさく井業者等の専門業者と協力して実施する必要がある。
また、費用負担の問題もあるので、市町村と協力して実施することも重要である。

（殺菌消毒装置を使用している場合）
殺菌消毒装置の定期点検の実施
管理者は、電気設備等について、メーカーの推奨する頻度（不明な場合は、概ね２年に１回程度）で点検を行うこと。
定期点検は、殺菌消毒装置の機能を長期にわたって維持していくうえで重要である。
なお、定期点検の内容は、電気、機械等の専門的知識が必要なので、電気設備業者やさく井業者等の専門業者と協力して実施する必要がある。
また、費用負担の問題もあるので、市町村と協力して実施することも重要である。

４．４

健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故の発生時の対応①飲用場所への立ち入り禁止及び飲用中止の旨の利用者への周知
管理者は、次の例を参考に利用者に周知するものとする。

周知の例
注意
この水は汚染のおそれがあるため、安全性が確認されるまでは飲まないでください。
年月日
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△②給水の停止ができる場合は、給水の停止
管理者は、蛇口や止水弁を絞り、給水の停止を行うこと。

③市町村への連絡【様式４】

管理者は、速やかに市町村へ電話で連絡すること。
なお、その後、電子メールあるいはＦＡＸ等で様式４を送信すること。

-4-

５

市町村の役割５．１

情報連絡体制の整備

管理者名及び連絡先を県生活衛生課へ連絡
管理者から連絡があった場合、市町村は速やかに県生活衛生課へ文書で連絡すること。
また、管理者名又は連絡先が変更になった場合にも速やかに文書で県生活衛生課へ連絡すること。

５．２

定期的な衛生管理①水質検査の実施
新たに飲用を開始する際には管理者と協議の上、水質検査を行うこと
前年度に実施した水質検査結果を踏まえ実施することア

理化学検査、細菌検査ともに水質基準に適合する場合
理化学検査

イ

年１回以上

細菌検査

年１回以上

細菌検査

年３回以上

細菌検査項目が不適の場合
理化学検査

年１回以上

なお、これらの定期的な衛生管理について管理者自らが実施してもよいが、この際には、市町村や県厚生センター等関係機関と十分協議すること。
市町村は、管理者の協力を得て、水質検査を実施し、その結果をその都度県へ報告すること。管理者自らが水質検査を実施する場合は、その実施分の検査を省略することができる。

【検査項目】理化学検査：亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度（11 項目）
細菌検査：一般細菌、大腸菌（２項目）
上記で定める検査項目以外にも周辺の水質状況等から判断して必要となる 項目があれば併せて臨時の水質検査を実施することが望ましい。
（例）関係機関等より特定地区の地下水の状況から、影響が懸念される項目があっ-5-

た場合【検査時期】理化学検査
細菌検査

概ね７月
概ね４月、７月、10 月、１月（年１回の場合は概ね７月）【検査機関】水道法第 20 条第３項の規定による厚生労働大臣登録検査機関等又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の 2 第 1 項の規定による建築物
飲料水水質検査業等（参考）
前年度の水質検査結果

市町村実施

県実施

理化学検査

細菌検査

細菌検査

常に水質基準に適合

年１回

年１回以上

年１回（10 月）

時折細菌項目が不適

年１回

年３回以上

年１回（10 月）

水質検査の結果が不適となった場合は、図 1 を参考に管理者及び県と協力して原因究明や改善措置を行うこと。

-6-

図１

基準超過項目があった場合のフロー図

該当しない

健 康項 目一 般 細 菌 、大 腸 菌 、シ基準超過が継続す表 １で 示す １～

アン類、水銀る見込み

31 の項 目
該当する

該当する

該当しない

取水及び給水の緊急停止、関係者への周知の措置

生 活上 支障 関連 項目

ただちに原因究明を行い所要の低減化

表 1 で 示す 32～ 51

対策を実施することにより、基準を満の 項目

たす水質を確保

注１）健康項目の基準値：人の健康の保護の観点から設定したもの
注２）生活上支障関連項目の基準値：水道水としての生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定されたもの

なお、自主的に飲用禁止の措置を行う場合には、飲用禁止の看板を掲示することで、水質検査は必要としない。→

看板の掲示内容は③のとおり。

また、前年度実施した水質検査の結果、常に理化学あるいは細菌検査結果が不適の場
合には、市町村が管理者と十分協議の上、自主的な飲用禁止を含めて飲用継続の判断を行うものとする。

-7-

②水質検査結果を踏まえた衛生対策の実施
管理者自らが実施してもよいが、この際には、市町村や県厚生センター等関係機関と十分協議すること。
前年度に実施した水質検査結果を評価して、管理者の了解を得て次の対策を講じるものとする。
（常に適合の場合）
飲用継続→安全確認のため、水質検査及び適正な維持管理の実施（時折不適の場合）
選択肢１

飲用継続→経過確認を行うための水質検査及び適正な維持管理を行って衛生管理のための環境整備の実施

選択肢２

自主的に飲用禁止→飲用不適の看板の設置（詳細は ③のとおり。）（常に不適の場合）
自主的に飲用禁止→飲用不適の看板の設置（詳細は ③のとおり。）

-8-

図２

衛生管理・飲用対策サイクル

Ｄｏ（実行）
水質検査を実施

前年度の水質検査結果より

Ｃｈｅｃｋ（評価）

Ｐｌａｎ（計画）①常に適合

県細菌検査（年１回）（細菌・理化学項目）※市町村が規定の頻度で水質②時折不適（細菌項目）検査を行う場合に実施③常に不適（細菌項目）①理化学検査（年１回)
細菌検査（年１回以上）②理化学検査（年１回)
細菌検査（年３回以上）①あるいは②（経過確認を行う場合）

Ａｃｔｉｏｎ（改善）衛生管理の実施②（ 経 過 確 認 を 行 わ な い 場合）あるいは③

自主的に飲用禁止-9-

③管理者名、連絡先及び飲用における注意事項を掲示した看板等の設置
管理者自らが実施してもよいが、この際には、市町村や県厚生センター等関係機関と十分協議すること。
市町村は、管理者の協力を得て、看板を設置すること。なお、看板の設置が困難な場
合は既存の看板への追加記載や張り紙の貼付等でも差し支えない。
飲用における注意事項の記載例は次のとおりであるが、他の表現を加えてもよい。
（例えば、故事来歴等の紹介、「敷地内はみなさんのマナーで美しく」）また、直近の水質検査の結果及び検査年月日を併せて掲示することもよい。

記載例（水質検査の結果が適の場合）

おねがい
この水は消毒されていないので、生水での飲用はしないでください。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△

又はおねがいこの水は自然に湧き出ている清澄な水ですが、飲用については各自の責任で行ってください。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△

又は（水質検査結果が継続的に適、かつ、衛生管理が適切な場合に限る。）
管理者○○○○

連絡先（水質検査の結果、一般細菌あるいは大腸菌項目が不適の場合）- 10 -△△－△△△△

おねがい
この水は消毒されていないので、飲用しないでください。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△

又はおねがいこの水は御手洗水です。

（※飲用以外の用途を特定する）
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△

又はおねがいこの水は消毒されていないので、生水での飲用はしないでください。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△

又はおねがいこの水は自然の湧水ですが、飲料水ではありません。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△（水質検査の結果、理化学検査項目が不適の場合）
おねがい
この水は□□□の濃度が高い（低い）ので、飲用しないでください。
管理者○○○○

連絡先△△－△△△△④衛生管理のための環境整備の実施（必要に応じて）市町村は、管理者と協力して、環境整備を実施すること。なお、管理者自らが実施してもよいが、この際には、市町村や県厚生センター等関係機関と十分協議すること。
水質検査のうち、細菌検査の結果が不適となる場合であって、飲用を継続したい場合に実施すること。
なお、細菌検査結果に関わらず、一層の衛生確保を図るために実施してもよい。
環境整備の具体的な内容については、周辺環境を含めて総合的に判断することが重要であるので、県厚生センター等関係機関と十分協議すること。
また、殺菌消毒装置の設置については、設置後の維持管理や費用負担についても考慮しておくことも必要である。
- 11 -

・環境整備の主な内容
塩素消毒装置の設置
紫外線殺菌装置の設置
膜ろ過装置の設置
水源からの取水管や取水桝の整備
取水施設周辺や飲用場所の整備等
取水施設周辺・飲用場所にみだりに人畜が立ち入らないような柵等の設置

５．３

健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故の発生時の対応

県厚生センター又は富山市保健所 等への連絡
管理者から連絡を受けた場合市町村は、速やかに所在地を管轄する県厚生センター又は支所へ電話、電子メール及びＦＡＸで連絡すること。
なお、富山市に所在する「とやまの名水」の場合は、富山市担当課へ連絡すること。
富山市担当課は健康危機情報を入手したときは県生活衛生課に速やかに連絡するものとする。

６

県の役割

６．１

情報連絡体制整備

県生活衛生課は、管理者名及び連絡先をもとに連絡名簿を作成し、市町村及び県の関係課に配付し、情報連絡体制を整備する。
また、作成した連絡先名簿について、適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努める。

６．２

定期的な衛生管理

市町村が衛生管理・飲用対策サイクルで示す頻度で水質検査を行う場合に、県は細菌検査１回分を行政検査として実施する。県が行う細菌検査項目は一般細菌及び大腸菌とする。県は、行政検査結果について、市町村に情報提供する。
- 12 -

県は、新たに飲用され始める名水について、飲用開始前に水質基準項目のうち必要な項目の検査をする。
県生活衛生課は、衛生管理状況について定期的に把握するとともに、参考となる事例について市町村や管理者に対する情報提供を行う。
県は、管理者や市町村からの技術的な相談に対応する。なお、相談内容によっては、専門家に対して意見を伺う。
また、問題発生の未然防止のため、市町村と一体となって、管理者に対する指導や利用者に対する水質検査結果等の情報提供を行う。

６．３

健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故の発生時の対応

県生活衛生課は、富山県飲料水健康危機管理実施要領に基づき対応を行う。

６．４

調査研究の実施

県生活衛生課は、一層の衛生管理・飲用対策を進めるため、関係者の協力を得て、衛生管理に関する調査研究を行う。

６．５

情報交換会の開催

県生活衛生課は、衛生管理に関する情報提供や意見交換及び具体的な案件に関する対策等について協議を行うため、管理者、市町村、県、専門家及び飲用者の代表をメンバーとする「とやまの名水」ネットワーク協議会を定期的に開催する。

７

おわりに

本県は立山連峰などの峰々に源を発する大小数多くの河川を有し、また、森林が県土の67％を占めているなど、大変良好な水環境に恵まれています。
その一方で、いわゆる名水に対する県内外の人々の関心も高まってきております。
「とやまの名水」の飲用については、飲用者の自己責任に負うところが多いと考えられますが、本マニュアルの活用により、現実的な衛生管理と飲用者に対する情報提供を実施することが重要と考えられます。
- 13 -

豊かで良質な「とやまの名水」が飲用水に特化することなく、水に対する認識の高揚を図る親水として、また、県民共通の財産として永く保全されることを願って止みません。

- 14 -

８

参考情報

８．１

参考様式
様式１
年

○

○

○市（町村）△

△△課

月日

御中

届出者住所
届出者氏名

「とやまの名水」の管理者等の届け出について飲用を開始
飲用を中止したため、次のとおり届け出ます。

連絡先等を変更記

１「とやまの名水」の名称

２

管理者名（法人又は組合にあっては、名称及び代表者の氏名）

３

飲用されている「とやまの名水」の汚染が発生した場合又は発生するおそれが生じた場合の連絡先
(1)

通常

ア

連絡先の名称又は担当者名

イ

電話番号

ウ

ＦＡＸ番号

エ

メールアドレス

(2)

夜間、休日

ア連絡先の名称又は担当者名

イ

電話番号

ウ

ＦＡＸ番号

エ

メールアドレス- 15 -

様式２

日常的な衛生管理結果記録表

その他特点
飲用場所等の衛生状態の確認
年

水質の確認

記 事 項（ 講検（ 正 常 又 は 実 施 ○ 、 異 常 ×）

（ 正 常 ○ 、 異 常 ×）

じた処置者

月日等）
取水施

飲用

ひしゃく

設周辺

場

所の洗浄及の清掃の清掃

び 外 観

不審物の有無色濁り- 16 -

臭い味異物

様式３

日常的な衛生管理結果記録表（殺菌消毒装置 関係）

紫 外線 殺菌 装置 の稼 働状況 の確 認
年

塩 素消 毒装 置 の 稼働 状況の 確認（ 正常 ○、 異常 ×）（ 正常 ○、 異常 ×）

特記事項

月日

その他点
検ランプ
電

外観の積算点

源

電の点灯

異常消毒液

外観の異音の残留塩の異

発素濃度

源

灯時間- 17 -

量

常生（講じた者処置等）

様式４

至急
年

○

○

○市（町村）△△△課

月日

御中

届出者住所
届出者氏名
連絡先 tel

飲用されている「とやまの名水」に 健康に影響を及ぼす又はおそれのある水質事故が発生したため、下記のとおり連絡します。

記１

健康に影響を及ぼすおそれが生じた「とやまの名水」の名称

２

健康に影響を及ぼすおそれが生じた「とやまの名水」の所在地

３

発生日時

４

水質異常の有無

５

被害の発生状況

６

講じた処置等

７

その他特記事項

年

月なし

・あり（内容立ち入り禁止・給水停止- 18 -日午前・午後・時分）

その他（）

８．２

水質基準一覧

番項

目基準値

備考号
1

一般細菌

1mL の 検 水 で 形 成 さ れ る 集 落 数 が 100 以 下

病原微生物の代替指2大腸菌

検出されないこと標

3カドミウム及びその化合物

カ ド ミ ウ ム の 量 に 関 し て 、 0.003mg/L 以 下

無機物／重金属

4水銀及びその化合物

水 銀 の 量 に 関 し て 、 0.0005mg/L 以 下

5セレン及びその化合物

セ レ ン の 量 に 関 し て 、 0.01mg/L 以 下

6鉛及びその化合物

鉛 の 量 に 関 し て 、 0.01mg/L 以 下

7ヒ素及びその化合物

ヒ 素 の 量 に 関 し て 、 0.01mg/L 以 下

8

六価クロム化合物

六 価 ク ロ ム の 量 に 関 し て 、 0.02mg/L 以 下

9亜硝酸態窒素

0.04mg/L 以 下

10シアン化物イオン及び塩化シアン

シ ア ン の 量 に 関 し て 、 0.01mg/L 以 下

11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L 以 下

12

フッ素及びその化合物

フ ッ 素 の 量 に 関 し て 、 0.8mg/L 以 下

13

ホウ素及びその化合物

ホ ウ 素 の 量 に 関 し て 、 1.0mg/L 以 下

14

四塩化炭素

0.002mg/L 以 下

15

１，４－ジオキサン

0.05mg/L 以 下

一般有機物

シ ス － １ ，２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及び160.04mg/L 以 下
ト ラ ン ス － １ ，２ － ジ ク ロ ロ エ チ レン

17ジクロロメタン

0.02mg/L 以 下

18テトラクロロエチレン

0.01mg/L 以 下

19

トリクロロエチレン

0.01mg/以 下

20

ベンゼン

0.01mg/L 以 下

21

塩素酸0.６ mg/L 以 下

22クロロ酢酸

0.02mg/L 以 下

23

クロロホルム0.06mg/L 以 下

24

ジクロロ酢酸0.03mg/L 以 下

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L 以 下

26

臭素酸

0.01mg/L 以 下

27

総トリハロメタン

0.1mg/L 以 下- 19 -消毒副生成物

28

トリクロロ酢酸

0.03mg/L 以 下

29

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L 以 下

30

ブロモホルム0.09mg/L 以 下

31

ホルムアルデヒド

0.08mg/L 以 下

32

亜鉛及びその化合物

亜 鉛 の 量 に 関 し て 、 1.0mg/L 以 下

33

アルミニウム及びその化合物

ア ル ミ ニ ウ ム の 量 に 関 し て 、 0.2mg/L 以 下

34

鉄及びその化合物

鉄 の 量 に 関 し て 、 0.3mg/L 以 下

35

銅及びその化合物

銅 の 量 に 関 し て 、 1.0mg/L 以 下

36ナトリウム及びその化合物

ナ ト リ ウ ム の 量 に 関 し て 、 200mg/L 以 下

味

37

マンガン及びその化合物

マ ン ガ ン の 量 に 関 し て 、 0.05mg/L 以 下

着色

38

塩化物イオン

200mg/L 以 下

味

着色

カルシウム、マグネシウム等（硬39300mg/L 以 下度）

40

蒸発残留物

500mg/L 以 下

41

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L 以 下

発泡42

ジェオスミン

0.00001mg/L 以 下

かび臭

43

２－メチルイソボルネオール

0.00001mg/L 以 下

44

非イオン界面活性剤

0.02mg/L 以 下

発泡45

フェノール類フ ェ ノ ー ル の 量 に 換 算 し て 、 0.005mg/L 以 下

臭気

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の46

味３ mg/L 以 下量）
47

ｐＨ値

5.8 以 上 8.6 以 下48

味異常でないこと49

臭気異常でないこと

50

色度

5 度以下

51

濁度

2 度以下

基礎的性状

注１）太字：県が定める飲用井戸の定期水質検査項目
注２）消毒を行っていない場合には 21～31 の項目の検査は不要
注３）水源が湖沼等水が停滞しやすい表流水でない場合は 42 及び 43 の項目の検査は不要- 20 -

８．３
No.

飲用されている「とやまの名水」一覧

市町村名名水の名称
いしくらまちえんめい じ ぞ うみず

1

富山市

２

〃

３

高岡市

４

〃

５

〃

６

魚津市

魚津 駅 前 の「うまい 水 」

７

氷見市

上日寺の観音菩薩霊水

８

黒部市とのさましょうず

富山市春日

殿様清水
い ど

高岡市末広町影 無し井戸ゆみしょうず

高岡市常国

弓の清 水
け た じんじゃ

せいせん

う お づ えきまえ

じ ょ うに ちじ

みず

魚津市釈迦堂か ん のん ぼ さ つ れ い すい

しょうず

氷見市朝日本町

さと黒部市生地

清 水の里
きょうどうあらば

神明町の 共 同 洗い場

黒部市生地生地 神田の清水しょうず
しんめいまちひがしのき 弘法の清水（神明町 東 ）共ょ
う とのさましょうず
同 ど 殿様清水う
洗あら こうぼう
しょうず
あ い ものちょう
場いば 弘法の清水（四十物 町 ）〃い しんでんくじこうぼう

〃高岡市伏木一宮

気多 神 社 の 清 泉

しんめいまち９

富山市石倉町

石 倉 町 の 延 命 地蔵の 水

かげ な

しょうず

し み ず あんしょうず

1112131415161718192021〃
〃
〃
〃
砺波市
小矢部市
南砺市
〃〃〃〃
射水市

22

上市町23

〃

24

〃

25

立山町

26

入善町

おりたてれいすい

ひ だしょうずしょうず

黒部市生地中区

名 水 公 園の清 水
はこねしょうず黒部市長屋

箱根の 清 水うりわりしょうず

砺波市庄川町金屋

瓜裂清水
はと し み ず

小矢部市埴生鳩 清水
なかえれいすい

南砺市東中江中江の 霊 水
まるいけ

南砺市新屋

丸池
わきたにみず

南砺市利賀村栗当

脇 谷の水
ふ ど う だきれいすい南砺市大谷

不動 滝 の 霊 水
ひしょうず

南砺市安居

妃の 清 水たんじょうじたんじょうすい

射水市島

誕 生 寺の 誕 生 水
こうぼうだいししみず

上市町護摩堂

弘法大師の清水
おおいわにっせきじ

ふじみず

上市町大岩

大 岩 日石寺の 藤 水
あなんたん〃

黒部市飛騨村 椿 （飛騨）の 清 水
めいすいこうえん〃

黒部市宇奈月町下立

下 立の霊 水むらつばき〃〃

清水庵の清水10

所在地

れいすい

上市町黒川

穴の谷の 霊 水
たてやまたまどのゆうすい

立山町室堂

立 山 玉 殿の湧 水
た か せ ゆうすいにわ

入善町高瀬

高瀬 湧 水 の 庭- 21 -

備考

８．４

関係市町村及び県の衛生担当課一覧

８．４．１

関係市町村衛生担当課一覧

市町村

電話番号

FAX番号

富山市蜷川459-1

076(428)1154

076(428)1157

環境部環境保全課

富山市新桜町7-38

076(443)2086

076(443)2087

高岡市広小路7-50

0766(20)1352

0766(20)1666

魚津市

市民生活部地域安
全課(環境政策室)
民生部生活環境課

魚津市釈迦堂1-10-1 0765(23)1004

0765(23)1092

氷見市

市民部環境防犯課

氷見市鞍川1060

0766(74)8065

0766(74)8104

黒部市

市民福祉部市民環
境課
福祉市民部市民生
活課
民生部生活環境課

黒部市三日市1301

0765(54)2501

0765(54)9144

砺波市栄町7-30763(33)1372

0763(33)6818

小矢部市本町1-1

0766(67)1760

0766(67)2033

南砺市荒木1550

0763(23)2050

0763(52)6338

射水市

総合政策部エコビ
レッジ推進課
市民生活部環境課

射水市新開発410-1

0766(51)6624

0766(51)6656

上市町

町民課

上市町法音寺1

076(472)1111

076(472)1115

立山町

住民課

立山町前沢2440

076(462)9963

076(464)1147

入善町

住民環境課

入善町入膳3255

0765(72)1100

0765(74)2364

所

電話番号

FAX番号

生活衛生課

富山市新総曲輪1-7076(444)3231

076(444)3497

環境保全課

富山市新桜町５－３076(444)3146

076(444)3481

新川厚生センター

黒部市堀切新3430765(52)1224

0765(52)4440

同

魚津市本江1397

0765-24-0359

0765(24)9220

中部厚生センター

中新川郡上市町横法音寺 40

076(472)1234

076(473)0667

高岡厚生センター

高岡市赤祖父211

0766(26)8416

0766(26)8464

同

射水支所

射水市戸破1875-1

0766(56)2666

0766(56)5494

同

氷見支所

氷見市幸町34-9

0766(74)1780

0766(74)0374

砺波厚生センター

南砺市高儀147

0763(22)3511

0763(22)7235

同

小矢部市綾子5532

0766(67)1070

0766(67)4270

富山市

高岡市

砺波市
小矢部市
南砺市

８．４．２

所属部課名

住

富山市保健所生活衛生課

所

県の衛生等関係機関一覧

所属名

魚津支所

小矢部支所

住

- 22 -

８．５

飲料水健康危機発生時等の連絡体制

飲用されている「とやまの名水」
飲料水健康危機発生

名水管理者

厚生センター

厚生労働省

県民

衛生研究所

生活衛生課

関係課

衛生担当課

関係課
県市町村

関係機関
関係団体
：：情報の流れ- 23 -