無線式親子時計システム

シンクウェーブ基地局■ WL 200

取扱説明書[ZE-860-1/36]

■ はじめに
この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
この取扱説明書は無線式親子時計基地局の機能、操作方法、取扱上の注意などについて説明したものです。よくお読みいただき、機能を十分活用してお使いください。
警告表示や注意事項を守らないで不適切な取扱いをすると事故の原因になることがあります。

■ 概要
本製品は、親時計からのシリアル時刻情報または長波/GPSアンテナで受信した正確な時刻に同期し、無線式子時計に無線で時刻を供給または有線子時計を接続して時刻を表示するものです。
外部より 24V ／ 30 秒有極信号を入力して時刻を規正して使用することも可能です。
■親時計接続の場合■アンテナ接続の場合
GPSアンテナ 長波アンテナ

親時計

KMシリーズPTシリーズ

無線式子時計基地局

いずれか接続

無線式子時計基地局■ 特長・基地局と子時計間の配線が不要なため、子時計の設置や移設が容易にできます。
・始動調整後は基地局の操作が不要なため子時計の増設や電池交換が簡単です。
・子時計との無線通信時間は約１秒(通常時)。無線通信時以外は電波を出さず、他の無線通信が行なわれているときは送信しないため(混信防止機能)、他の特定小電力無線機器との併設が可能です。
・基地局同士を有線で接続することで各基地局の状況をモニタで確認することができます。
・24V ／ 30 秒有極信号出力機能を備えているため有線式子時計を接続できます。
・外部より 24V ／ 30 秒有極信号を入力して時刻を規正することも可能です。

●本書の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
●内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
●イラストや画面表示は実際と一部異なることがあります。

2

■ もくじはじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
特長 / 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
もくじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 3
安全上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 4本装置または機器の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 5
基本システム構成
システム構成例 (1) ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7システム構成例 (2) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8システム構成例 (3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 9
注意事項 ( 設置業者様へ ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
絶縁試験 ( 設置業者様へ ) ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設置方法 ( 設置業者様へ )1. アウトレットボックスへ取付板の取付 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
2. 機器本体の取付 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
3. 信号ケーブルの結線
３−１．長波アンテナ又は GPS アンテナと接続する場合 ・・・・・・ ・・ＧＰＳアンテナ設置について ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・
長波アンテナ設置について ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・
３−２．親時計 (KM/PT シリーズ ) とシリアル接続する場合 ・・・・ ・・・・
３−３．有線式子時計との接続（有線式子時計を使用する場合）・・ ・・・・
３−４．30 秒有極信号との接続（外部親時計で時刻規正する場合）・ ・・・・
4.AC 電源ケーブルの結線 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
5. 端子台への結線方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
6. ケーブルの固定 ( 端子台への結線後必ず行ってください ) ・・ ・・・・・・・・
7. 表ケースの蓋を閉じる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作方法
1. 電源の投入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2. 操作パネルの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・
3. 機器番号の設定 ( 一番最初に設定してください ) ・・・・・・ ・・・・・・・・
4. 時計表示画面の各表示内容 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・
４−１．長波アンテナの受信について（長波アンテナ接続の場合）・・・・・・
４−２．GPS アンテナの受信について（GPS アンテナ接続の場合） ・・・・
5. 基地局の動作状況表示 (GPS・長波アンテナ接続の場合 ) ・・ ・・・・・・・・
6. 手動時刻合わせ ( 電波受信出来ない場合、30 秒有極信号規正動作の場合 ) ・・
7. 有線式子時計の時刻設定 ( 有線式子時計を接続する場合 ) ・ ・・・・・・・・・
8. モニター LED の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9. モニター LED の点滅について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10.24V/30 秒有極信号入力について ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・
11. 機器のリセットと初期化 ( 必要に応じて使用 ) ・・・・・・・・・・・・・・・
12. 停電時の動作について ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
13. 基地局 (WL-100,WL-101) との併設について ・・・・・・・・・ ・・・・・
保守について子時計の電池交換表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内蔵ニッケル水素電池について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
故障かな ? と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

3

11
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
34

■ 安全上の注意事項■この取扱説明書に記載されている製品を正しくお使いいただき、人体への危害や建造物への損傷を未然に防止するために下記事項を必ずお守りください。
■使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、十分理解してから正しくご使用ください。
■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
■ご使用後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

危険製品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことがあり，かつその切迫の度合いが高い内容です。

警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことが想定される内容です。

注意

物理的損害の発生が想定される内容です※上記に述べる重傷とは、失明・けが・やけど・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るもの、ならびに治療のため入院や長期通院を要するものをいいます。
軽傷とは、重傷に該当しない怪我・やけど・感電などをいいます。
物的損傷とは、建造物に関わる損害をいいます。

誤飲による事故防止について警告■付属部品（ネジ等）、幼児の手の届く場所に置かないでください。万一飲み込んだ場合はすぐ医師に相談してください。

■ 本装置または機器の注意事項■本装置を正しく安全にご使用いただくため、使用前に必ずこの「本装置または機器の注意事項」をよくお読みの上、十分理解してから使用してください。

警告■ 医療機器や安全装置など重大な損害を被ることが予想される物の近くでは使用しないでください。万が一誤動作した場合、機器や装置、または人体に損害を被ることが予想されます。
■ 制御基板および回路部分に触れないでください。感電、故障および誤動作の原因になります。
■ 濡れた手で操作をしないでください。感電する恐れがあります。
■ 機器の施工は電気工事士の資格の無い方、電気的専門知識のない一般の方に行わせないでください。感電、火災、故障の原因になります。

注意■ 機器内部にビスや部品、金属製小片を入れたまま設置しないでください。内部でショートす
る恐れがあります。
■ 機器内部にあるコネクター類を外さないでください。表示、操作ができなくなります。
■ 機器の接続線をむやみに強く引っ張らないでください。コネクターが破損したり、表示、操作ができなくなります。
■ 機器に水をかけないでください。ショートする恐れがあります。
■ ベンジン、シンナーなどの溶剤で機器を拭かないでください。本体外装部が変質したり、塗装が落ちる恐れがあります。
■ 機器を分解、改造しないでください。表示、操作ができなくなります。
■ 機器を高温、多湿な場所に設置しないでください。コネクターなどの部品が腐食しやすくな
ります。
■ 絶縁試験の注意
本装置を接続したままでラインの絶縁抵抗試験は禁止します。接続したままでは装置が損傷します。

5

■ 本装置または機器の注意事項
本装置を正しく安全にご使用いただくため、使用前に必ずこの「本装置または機器の注意事項」をよくお読みの上、十分理解してから使用してください。

使用場所について危険■

医療機器や安全装置など重大な損害を被ることが予想される物の近くでは使用しないでください。万が一誤動作した場合、機器や装置、または人体に損害を被ることが予想されます。

注意■
下記のような場所では使用しないでください。
（このような環境下でのご使用は動作保証対象外となります。）
機械やケース、電池等の品質が低下し、精度不良や時計電池の寿命が短くなることがあります。
・温度が＋ 50℃以上になる場所。例えば長時間直射日光の当たる場所。暖房器具等の熱風や火気の近く。
・温度が 0℃以下になる場所。
・冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
・ほこりが多く発生する場所（空気中のちり等が機械部にたまり、時計が停止することが あります。）
・テレビ・OA 機器・オーディオ機器のそば等強い磁気が発生する場所。磁力の影響で時計の進みや遅れが生じたり止まることがあります。）
・不法無線機（不法に改造して出力を大きくした無線機）等による極めて強い電波が発生する場所。（強電界の影響で、時計の進みや遅れが生じたり止まることがあります。）
・車中や船舶、工事現場など、振動の激しい場所
・浴室など湿気の多い場所。
・温泉場などのガスの発生する場所
・油を使用するところ。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや時計停止の原
因となります。）
・時計に強い振動または衝撃の加わる場所。（故障や針ずれの原因となります。
・室外で使用しないでください。

GPS アンテナ

無線式用長波アンテナ又は GPS アンテナは別途
お求めください（別売）長波アンテナCITIZEN

いずれか接続

無線式子時計の設置場所は基地局から50m 程度が目安です。
(設置環境による)

基地局
WL -200

信号ケーブルCPEV -S 0.9×2P
最大長 600m まで

24V ／30 秒有極信号
2 回線合計 48mA まで

基地局からの有線子時計出力は停電時停止し、停電復帰後自動追従します。
停電時動作が必要な有線子時計は別途
親時計に接続してください! 注意

基地局設置は最大 100 台まで
AC100V－200V

7(台数制限なし)

有線式子時計(別売)

AC100V－200V

基地局

無線式子時計(別売)基本システム構成
基本システム構成例（２）有線式の親時計(KM シリーズ、PT シリーズ)のシリアル信号出⼒に接続して使⽤します。
以下の場合にお勧めします。
・既設の有線式親⼦時計を無線式にする場合
・有線式⼦時計と無線式⼦時計を併設する場合
注意：親時計のデジタル信号出⼒を他で使⽤している場合は基地局と接続できません。
注意：親時計接続時は基地局での時刻設定と液晶モニターで基地局の動作状況表⽰はできません。

⼦時計の設置場所は基地局から50m 以内程度が⽬安です。
(設置環境による)

無線式⼦時計(別売)(台数制限なし)

基地局設置は最⼤ 100 台まで

基地局
WL-200AC100V−200V

有線式⼦時計(別売)
24V∕30 秒有極信号
2 回線合計 48mA まで

信号ケーブル
CPEV-S 0.9−2P
最⼤⻑ 600m まで(1P は両⽅とも GNDに接続します)! 注意

基地局からの有線⼦時計出⼒は停電時停⽌し、停電復帰後⾃動追従します。
停電時動作が必要な有線⼦時計は別途
親時計に接続してください

有線式⼦時計(別売)

信号ケーブルとの接続にはシリアルアダプタが別途必要です親時計(別売)KM シリーズ
PT シリーズ

無線式⼦時計、有線式⼦時計、親時計は別途お求めください8
ZE-860-8/36

基本システム構成例（３）基本システム構成

有線式の親時計の子時計信号出力に接続して使用します。基地局は親時計からの子時計信号出力で定期的に時刻を規正します。
以下の場合にお勧めします。

・既設の有線式親子時計を無線式にする場合で配線の増設が出来ない場合

注意：長波/GPS アンテナと 30 秒有極信号入力は同時使用は出来ません

注意：基本システム構成例(2)参照と 30 秒有極信号入力は同時使用は出来ません
子時計の設置場所は基地局から50m 以内程度が目安です。
(設置環境による)
子時計回線電線径
単線：φ0.65～1.2mm
撚線：0.5～1.25 ㎟

有線式親時計の子
時計信号出力に接続して使用する場
合、 基地局負荷は1 台当たり 12mA
合計が親時計の最大出力電流を超えない様に接続してください。

基地局
WL-200AC100V－200V! 注意

無線式子時計(別売)

無線式子時計は台数制限なし有線式子時計(別売)24V／30 秒有極信号
2 回線合計 48mA まで

基地局からの有線子時計出力は停電時停止し、停電復帰後自動追従します。
停電時動作が必要な有線子時計は別途
親時計に接続してください

有線式子時計(別売)

親時計(別売)無線式子時計、有線式子時計、親時計は別途お求めください9

ZE-860-9/36

注意事項(設置業者様へ)！ 警告●指定のスイッチ以外の部分には絶対に触らないでください。感電・故障の原因になります。
●機器は⼀般の⽅など、本製品の設定・操作の知識がない⽅に操作させないでください。
●機器の施⼯は電気⼯事⼠の資格のない⽅、電気的専⾨知識のない⼀般の⽅に⾏わせないでください。感電、⽕災、故障の原因になります。

！ 注意●設置場所について
本製品は屋内⽤です。⽇光の直射や⾬の影響を受けず、振動やほこりが少なく、湿度の低い場所に設置してください。
●電源についてＡＣ１００Ｖ⼜はＡＣ２００Ｖの⼊⼒電源は消灯されることのない、常夜灯回路を使⽤してください。
●ケーブル配線について
AC 電源ケーブル及び信号ケーブルは、アンテナの横を通らないようにしてください。
発⽣するノイズが無線通信に影響を与えることがあります。

絶縁試験(設置業者様へ)
基地局に接続されるラインの絶縁試験は、！ 注意

まず、電源の供給がないことを確認して、配線を制御基板の端⼦台より切り離してから⾏ってください。
接続したまま絶縁試験を⾏うと基地局の回路が破損します。

10
ZE-860-10/36

設置⽅法(設置業者様へ)
１．アウトレットボックスへ取付板の取付
⼊線孔に AC100V ケーブルと信号ケーブルを通し、アウトレットボックスのカバーへ取付板を⽌めます。
カバーは丸⽳カバーを使⽤してください。
取付板

アンテナが地⾯と垂直になる

丸⽳カバー

ように取り付けてください○×
アウトレットボックス

66.7
M4 ビス
⼊線孔

２．機器本体の取り付け

本体ケースの⼊線孔に AC100V ケーブルと信号ケーブルを通し、取付板に機器本体を固定します。
取付板上側の L 字部分を本体ケースに
アンテナ
本体ケース

引掛け、下側２か所をビスで固定します。
表ケースは下部２か所のビスを外し
ます。

L 字部分
ケース裏に引掛ける

表ケース

取付板

M3 ビス(２ヶ所)内側の⽳に通す

⼊線孔11
ZE-860-11/36

設置⽅法(設置業者様へ)
３．信号ケーブルの結線
制御基板上の端⼦台に信号線を接続します。接続前にあらかじめ束線バンドにケーブルを通しておきます。束線バンドの固定は設置⽅法６．ケーブルの固定(P.20)参照。
結線を⾏なう際は必ず全ての基地局の AC100V‐200V 供給電源を！ 警告 落とした状態で⾏なってください。

３−１−１.⻑波アンテナ⼜は GPS アンテナと接続する場合
信号線のツイストペア線は以下の組み合わせで結線します。
結線後、電源投⼊の前に全て正しく結線されているか確認してください。
D- D+

GND

VDD

D- D+

GND

VDD

接続可能電線径
単線：φ0.65mm〜φ1.2mm
撚線：0.5mm2〜1.25mm2

プッシュボタン

H1IN

H2IN

30"PULSE IN

FG
H1
H2
No1
N

H3
H4
No2
1

FG

N

L

シールドは基板左端のFG に接続してください
D- D+

GND

VDD

D+,D-,GND,VDD の各端⼦上下は内部でつながっています。アンテナ線、基地局間の配線は端⼦台の上下どちらでも接続できます。
端⼦台への結線⽅法は設置⽅法５．端⼦台への結線⽅法(P.19)を参照してください。
結線図

⻑波/GPS
アンテナ

⾚
黒
⽩
緑
い

アンテナ線と信号線を圧着しますAC100V−200V

VDD GND D+ D−
基地局

基地局を複数台設置する
場合も同様に並列接続します。

12
ZE-860-12/36

設置⽅法(設置業者様へ)
GPS アンテナ設置について
・空の良く⾒通せる屋外に設置してください。
・屋内に設置する場合、⽬安として空の良く⾒通せる窓付近に設置してください。
・設置前に必ず弊社貸出の GPS 受信テスターにて受信環境調査を⾏ってください。
●受信に適さない場所−屋外∕屋内を問わず、空が全く⾒通せない場所−設置場所のすぐ近くに電波の反射物や遮蔽物がある場所−網線の⼊ったガラス窓や⾦属製の⾬⼾やブラインド窓の近く−紫外線吸収フィルムや熱線吸収フィルムの施⼯された窓の内側−すぐ近くに電波の送信アンテナのある場所−すぐ近くに⾼圧線などのある場所−降雪によりアンテナが雪に埋没するおそれのある場所−その他 GPS 衛星からの電波を遮蔽または妨害する恐れのある場所
GPS アンテナの設置⽅向
GPS アンテナケースを天頂⽅向（ケーブルは下側）に向けて設置してください。ケースを横向きや下向きに設置すると受信性能に影響が出ます。

○

×

×

GPS アンテナケーブル配線上の注意
ケーブル配線が GPS アンテナケースの上部にかからない様にしてください。
受信性能に影響が出ます。

×
GPS アンテナの固定⽅法●ポールに巻きつける場合：GPS アンテナ付属の⾦具にバンドを通してポールに巻き付け固定してください。
●壁⾯に設置する場合：⾦具を２個以上のネジで固定してください。壁⾯材質に適したネジをご使⽤ください。
13
ZE-860-13/36

設置⽅法(設置業者様へ)
⻑波アンテナ設置について
・⾒通しの良い屋外に設置してください。屋内では電波が弱まるため受信出来ない場合があります。
設置前の受信環境の確認
・設置前に必ず弊社貸出の⻑波受信テスターにて受信環境調査を⾏ってください。
・⻑波アンテナは、AM ラジオと同様の電波を受信するため、電波を妨害するノイズを発⽣する付
近では受信障害が起きる場合があります。
・アンテナの設置環境が以下の場合には、設置前に受信環境を確認してください。
−蛍光灯、テレビ、パソコン、FAX、コピー機など家電機器や OA 機器の付近−⾼圧線、電波塔、鉄道の架線、交通信号機、⼯場、ネオンや照明の多い繁華街−空港、軍事施設、⼯事現場など受信障害の発⽣する場所−⾦属製の看板やビルなどに囲まれた場所
アンテナの調整・アンテナの”CITIZEN”マークの⾯またはその裏側をお近くの標準電波送信所の⽅向に向けてアンテナ下部にあるビスで固定します。
・⻑波標準電波は送信所設備の定期点検や落雷・積雪などにより停波することがあります。
停波についての情報は、独⽴⾏政法⼈情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
ホームページ： http://jjy.nict.go.jp/
⻑波アンテナの受信状況の確認（⻑波アンテナ接続の場合）・受信状況の確認は電源投⼊してから⾏ってください（P.21 「電源の投⼊」参照）
・⻑波アンテナ下部にある受信 LED により受信確認をします。
⾚⾊点滅が多い場合、出来る限り緑⾊点滅が多くなる様アンテナの向きを調整します。
LED 表⽰受信状況

⾚⾊１秒間隔点滅

受信状況が良くありません

緑⾊１秒間隔点滅

受信状況が⽐較的良好です

緑⾊２秒間隔点滅

受信完了⼜は⼿動時刻合わせされた

消灯

電源投⼊されていない⼜は誤配線

CITIZEN

受信 LED

設置時に⾚⾊点滅が多く 15 分以上経過しても受信完了しない場合でも、夜間に受信環境が改善し、受信出来る場合があります。

14
ZE-860-14/36

設置⽅法(設置業者様へ)
３−２．親時計(KM/PT シリーズ)とシリアル接続する場合
結線を⾏なう際は必ず全ての基地局の AC100V‐200V 供給電源を！ 警告 落とした状態で⾏なってください。

・接続前にあらかじめ束線バンドにケーブルを通しておきます。
束線バンドの固定は設置⽅法６．ケーブルの固定(P.20)を参照してください。
・信号ケーブルのツイストペア線は以下の組み合わせで結線します。
GND はペア線の⽚側を使⽤します。親時計側で両側接続されても問題ありません。
‒

D- D+ GND

接続可能電線径
単線：φ0.65mm〜φ1.2mm
撚線：0.5mm2〜1.25mm2

プッシュボタン

H1IN

H2IN

30"PULSE IN

FG
H1
H2
No1
N

H3
H4
No2
1

D- D+

GND

VDD

FG

N

L

シールドは基板左端のFG に接続してください
D- D+ GND

GND,D+,D-の各端⼦上下は内部でつながっています。親時計間・基地局間の配線は端⼦台の上下どちらでも接続できます。
端⼦台への結線⽅法は設置⽅法５．端⼦台への結線⽅法(P.19)を参照してください。
結線図

親時計
KM/PT

シリアル
アダプター
SUG-304

GND
D＋
D−

AC100V−200V

VDD GND D+ D−
基地局

基地局を複数台設置する
場合も同様に並列接続します。

親時計のデジタル信号出⼒を RS-485 出⼒以外で使⽤している! 注意 場合は基地局と接続できません。
15

ZE-860-15/36

設置⽅法(設置業者様へ)
３−３有線式⼦時計との接続（有線式⼦時計を使⽤する場合）
・接続前にあらかじめ束線バンドにケーブルを通しておきます。
束線バンドの固定は設置⽅法６．ケーブルの固定(P.20)を参照してください。
・各時計信号線への接続は下図を参考に接続してください。
端⼦台への結線⽅法は設置⽅法５．端⼦台への結線⽅法(P.19)を参照してください。

プッシュボタン

H1IN

接続可能電線径
単線：φ0.65mm〜φ1.2mm
撚線：0.5mm2〜1.25mm2

H2IN

30"PULSE IN

FG
H1
H2
No1
N

H3
H4
No2
1

D- D+

GND

VDD

FG

H1(-)

H1(-)

H2(+)

H2(+)

H1(-)

H1(-)

H2(+)

H2(+)

N

L

有線式⼦時計仕様
出⼒信号：24V∕30 秒有極信号
接続負荷：No1,No2 合計 48mA まで
⼦時計 2000Ω・・・4 台
⼦時計 1000〜1500Ω
・・・2 台有線式⼦時計接続例! 注意

基地局からの有線式⼦時計出⼒は停電時停⽌し、停電復帰後⾃動追従します。
停電時動作が必要な有線⼦時計は別途
親時計に接続してください

16
ZE-860-16/36

設置方法(設置業者様へ)

３－４．30 秒有極信号との接続（外部親時計で時刻規正する場合）

・接続前にあらかじめ束線バンドにケーブルを通しておきます。

ケーブルの固定方法は設置方法６．ケーブルの固定(P.20)を参照してください。

・30 秒有極信号線との接続は下図を参考に接続してください。

端子台への結線方法は設置方法５．端子台への結線方法(P.19)を参照してください。
接続可能電線径
単線：φ0.65mm～φ1.2mm
撚線：0.5mm2～1.25mm2

プッシュボタン

H1IN

H2IN

30"PULSE IN

FG

H1(-)

No1
N

H2(+)

H3
H4
No2
1

D-

GND

VDD

FG

入力信号：24V／30 秒有極信号
信号幅：0.5 秒から 2 秒幅
規正時刻：電源投入時および毎時 30～33 分の間

親時計

! 注意
! 注意

・30 秒有極信号入力と GPS/長波アンテナとの同時使用は出来ません。
・30 秒有極信号入力と KM/PT 親時計からのシリアル
信号出力との同時使用は出来ません。
・基地局負荷は 1 台当たり 12mA です。
合計が親時計回線の最大出力電流を超えない様に接続してください。

17

ZE-860-17/36

設置⽅法(設置業者様へ)
４．AC 電源ケーブルの結線
AC100V または AC200V 電源線を接続します。
・接続前にあらかじめ束線バンドに電源ケーブルを通しておきます。
・ケーブルの固定⽅法は設置⽅法６．ケーブルの固定(P.20)を参照してください。

！ 警告
！ 警告

結線を⾏なう際は必ず全ての基地局の AC100V‐200V 供給電源を落とした状態で⾏なってください。
電気⼯事⼠の資格の無い⽅に配線を⾏わせないでください。感電、⽕災、故障の原因になります。

端⼦台への結線⽅法は設置⽅法５．端⼦台への結線⽅法(P.19)を参照してください。

プッシュボタン

接続可能電線径
単線：φ0.75mm〜φ2.0mm

H1IN

H2IN

30"PULSE IN
FG
H1
H2
No1
N

H3
H4
No2
1

D- D+

GND

VDD
FG

N

L

AC100V-200V
⼊⼒

18
ZE-860-18/36

設置⽅法(設置業者様へ)
５．端⼦台への結線⽅法
端⼦台の接続可能電線径
AC 電源線
信号線

単線：φ0.75〜φ2.0[mm]
単線：φ0.65〜1.2[mm]撚線：0.5〜1.25[mm2]①電線の被覆をむきます。
信号線被覆むき⻑さ：11mm

AC 電源線被覆むき⻑さ：5〜6mm②マイナスドライバーでプッシュボタンを奥まで押し下げ電線を孔の奥まで押込みます。
(ドライバー刃先サイズ：3.0mm×0.5mm)
AC 電源の端⼦台はプッシュレバーを⼀番下まで押下げ電線を孔の奥まで押込みます。

プッシュボタン

プッシュレバー
信号線の結線

ＡＣ電源線の結線③プッシュボタンまたはプッシュレバーを元に戻し、ケーブルを少し引っ張って外れないことを確認します。

19
ZE-860-19/36

設置⽅法(設置業者様へ)
６．ケーブルの固定 （端⼦台への結線後必ず⾏ってください）
AC 電源ケーブル、信号ケーブルを付属の束線バンドで固定します。
⼊線孔よりケーブルを引っ張っても端⼦台接続部にテンションがかからない様に
しっかりケーブルを締め付けてください。
.

⼊線孔

信号ケーブル

電源ケーブル

束線バンド
束線バンドによる固定は必ず⾏ってください。固定しないと引張り！ 警告 による配線断裂・ショートによる⽕災、感電の原因になります。
７．表ケースの蓋を閉じる
・全ての配線作業を終えたら、誤配線や配線忘れが無いかを確認します。

・表ケース基板と本体ケース基板をつないでいるケーブルコネクタが抜けかけていない
か押込んで確認し、表ケースを閉じて下部２点のビスで表ケースを固定します。
押込む

押込む

表ケース基板

本体ケース基板

ケーブルコネクター

20
ZE-860-20/36

操作⽅法
１．電源の投⼊本体右横の電源スイッチが０側(OFF）に⼊っていることを確認し、AC 電源を通電させます。通電の後、電源スイッチを１側(ON)に⼊れて電源投⼊します。

液晶モニタ
ー

電源 OFF

操作パネル

電源スイッチ

電源 ON

電源が正常に投⼊されると液晶モニターが点灯し、⽇付時刻や各種情報が表⽰されます。
（時計表⽰画⾯）・⻑波・GPS アンテナが接続されている場合は受信を開始し、受信に成功すると⽇付時刻が修正され、無線式⼦時計との無線通信が可能になります。
・親時計とシリアル接続している場合は時刻データ受信により無線通信可能になります。
・30 秒有極信号規正の場合、⼿動時刻合せわと 30 秒規正後に無線通信可能になります。
２．操作パネルの説明
液晶モニター
現在時刻の表⽰、各基地局の状況等を表⽰「設定」ボタン
表⽰モード変更、各種設定をするときに使⽤
設定「−」ボタン
表⽰基地局切替、設定値の減少などに使⽤

−

＋

時計

「＋」ボタン
表⽰基地局切替、設定値の増加などに使⽤モニターLED
基地局の時刻同期、⼦時計電池交換などを表⽰

操作パネル「時計」ボタン
時計表⽰、各種設定のキャンセルで使⽤
21
ZE-860-21/36

操作⽅法
３．機器番号の設定（⼀番最初に設定してください）
各基地局固有の機器番号を設定します。
①時計表⽰画⾯から設定ボタンを２回押し、下記の機器番号表⽰画⾯を表⽰します。
別の画⾯が表⽰されている場合は何度か設定ボタンを押して表⽰させてください。

キキバンゴウ＝００②設定ボタンを約２秒間⻑押しします。
機器番号が点滅し、設定可能な状態になります。

キキバンゴウ＝００③＋、−ボタンで設定したい機器番号に変更後、再度設定ボタンを押します。
設定が反映され、再起動されます。
設定した番号は不揮発性メモリに記憶され、電源を⻑期間落とした場合でも消えません。
設定の途中で設定をキャンセルしたい場合は時計ボタンを押してください。
時計ボタンを押すと時計表⽰画⾯に戻ります。
ボタン操作せずに約３分経過した時点で設定中の内容は破棄され時計表⽰画⾯に戻ります。
基地局を複数台設置する場合は機器番号が重ならない様に設定して！ 注意 ください。重なると無線式⼦時計との通信が正しく⾏えません。
。

機器番号により使⽤する無線周波数が異なりますので１つのシステム全体でなるべく
１つの周波数を使⽤するように選択してください（左下表参照）
。
機器番号

使⽤周波数

00〜19

429.3750MHz

20〜39

429.4000MHz

40〜59

429.4250MHz

60〜79

429.4500MHz

80〜99

429.4750MHz

22
ZE-860-22/36

操作⽅法
４．時計表⽰画⾯の各表⽰内容①電源投⼊時の表⽰

２０００年 １⽉ １⽇（⼟）０１
１２：００．００ジュシンＧＰ１
電源投⼊時は 2000 年 1 ⽉ 1 ⽇（⼟曜⽇）12 時 00 分 00 秒からカウントが始まります。
上段表⽰：年⽉⽇（曜⽇）機器番号
下段表⽰：時分秒 各種状況表⽰
各種状況表⽰は各状況に応じて下記の様に表⽰されます
表⽰内容

説明

備考

ジュシンＧＰ０

GPS 衛星電波の受信開始

GPS アンテナが正しく接続されている

ジュシンＧＰ１

GPS 衛星を１つ以上捕捉

GPS 受信機能正常

ジュシンＧＰ２

時刻取得。衛星データ取得中

GPS 衛星電波受信に⽐較的適した場所

ジュシンＪＹ０

⻑波標準電波の受信開始

⻑波アンテナが正しく接続されている

ジュシンＪＹ１

受信データの解析中

⻑波標準電波受信に⽐較的適した場所

ジュシン OK

⻑波・GPS アンテナ受信完了

モニターLED が緑になり、無線式⼦時計と無線通信可能ジュシン NG

２４時間連続電波受信できず

電源投⼊後１度も受信出来ない場合は表⽰しない※１

シリアル OK

親時計からシリアル時刻受信

親時計の時刻に同期。無線式⼦時計と無線通信可能

シリアル NG

⻑波・GPS アンテナと 1 時間

アンテナ⼜は親時計の配線異常または以上通信できず。または１時

アンテナ故障。基地局の電源を全て OFF

間以上親時計からのシリアルにして配線を確認してください。

時刻受信できず。
デンチコウカン

無線式⼦時計のいずれかの電

⼦時計の電池交換⼜は基地局の動作状

池交換が必要況表⽰(P.25 参照)により表⽰消灯※2,3

SYNC.30"

30 秒有極信号で時刻規正

※４

無表⽰

電源投⼊後

シリアル通信、規正⼊⼒等なし※１ 電源投⼊後１度も電波受信出来ない場合はジュシンＧＰ□またはジュシンＪＹ□を表⽰し続けます（□内は受信状況に応じた数字）。
23
ZE-860-23/36

※２ 基地局の動作状況表⽰(P.25 参照)で、電池残量の少ない無線式⼦時計と通信している基地局を確認できます。その基地局近くの⼦時計を探す事で特定し易くなります。
※３ 時計表⽰画⾯の"デンチコウカン"および液晶バックライトの点滅は基地局の動作状
況表⽰（Ｐ.25 参照）の操作により⼀旦消灯します。１⽇経過後電池交換の必要な無線式⼦時計がある場合、再度表⽰およびバックライト点滅動作になります。
※４ 時刻規正後、２回以上連続で規正に失敗すると"SYNC.30"表⽰は消灯します。その後規正に成功すれば再び表⽰されます。
・基地局の故障または基地局間のシリアルケーブル間の配線異常がある場合は、基地局の動作状況表⽰(P.25 参照)で異常のある箇所の基地局が表⽰されなくなることで確認できます。
４−１．GPS アンテナの受信について（GPS アンテナ接続の場合）
GPS アンテナは受信環境の良好な場所では概ね 5〜15 分程度で受信完了します。30 分以上経過しても受信完了（「ジュシン OK」表⽰）にならない場合、受信環境を確認してください。
（P.13「GPSアンテナ設置について」参照）
４−２．⻑波アンテナ向き調整⽅法と受信 LED について⻑波アンテナは受信環境の良好な場所では 3〜5 分程度で受信完了します。
15 分以上経過しても受信完了（「ジュシン OK」表⽰）にならない場合、受信環境を確認してくだ
さい。
（P.14「⻑波アンテナ設置について」参照）

24
ZE-860-24/36

５．基地局の動作状況表⽰（GPS・⻑波アンテナ接続の場合）
・時計表⽰画⾯で［＋］⼜は［−］ボタンを押すと、各基地局の状況が表⽰されます。
各基地局で設定した機器番号を表⽰します。ただし、基地局が時刻同期していない場合は表⽰されません。
・時計表⽰画⾯に戻るときは［時計］ボタンを押します。
何もボタン操作せずに約３分経過した時点でも時計表⽰画⾯に戻ります。
①同期している基地局の機器番号表⽰(機器番号 03 の場合)

キチキョク０３ ジコクＯＫ
トケイデンチＯＫ「ジコクＯＫ」は基地局の時刻が親時計⼜は⻑波アンテナに同期していること表します。
「トケイデンチＯＫ」は近くの⼦時計の電池交換はまだ必要ないことを表します。
・基地局の故障または基地局間のシリアルケーブル間の配線異常がある場合は、異常のある箇所の基地局番号の表⽰がされなくなることで確認できます。
②基地局の近くに電池交換の必要な⼦時計がある場合

キチキョク０３ ジコクＯＫ
トケイデンチコウカン「トケイデンチコウカン」の表⽰されている機器番号の基地局の近くの無線式⼦時計を確認してください。該当する基地局はモニターLED がオレンジ⾊に変化しています。
電池交換の必要な⼦時計が複数の基地局と通信している場合は複数の機器番号に表⽰されます。
電池交換の表⽰がされてから約１ヶ⽉で時計は停⽌しますので、無線式⼦時計の電池はお早めに交換してください。
電池交換の必要な無線式⼦時計が無くなると表⽰は元の①に戻ります。１⽇以上経っても表⽰が戻らない場合は他の無線式⼦時計も電池交換が必要でないか調べてください。

25
ZE-860-25/36

操作⽅法
６．⼿動時刻合わせ（電波受信出来ない場合、30 秒有極信号規正動作の場合）・⻑波・GPS アンテナが電波受信できない場合には⼿動で時刻を設定することができます。
この場合、アンテナ内蔵クォーツの精度で動作します。
・30 秒有極信号⼊⼒による時刻規正を⾏う場合、最初に⼿動時刻合わせが必要です。
・⻑波標準電波の場合、昼間受信できなくても夜間に受信状況が改善されて受信できることがあります。夜間に受信できた場合は正確な時刻に⾃動修正されます。
・親時計とシリアル接続する場合は⼿動時刻合わせすることはできません。
・設定中の内容をキャンセルしたい場合には［時計］ボタンを押します。
⼿動時刻合わせの⽅法①［設定］ボタンを１秒以上押し続けます。

１４年 １⽉１５⽇
１６：２５．３４ ジコクアワセ「ジコクアワセ」と表⽰され、年の下２桁が点滅します。
②［＋］［−］ボタンで年の値を合わせ、［設定］ボタンを押します。

１５年 １⽉ ８⽇
１６：２５．３４ ジコクアワセ
⽉の桁が点滅し、設定変更できる状態になります。
③同様にして⽉、⽇、時、分、秒の順に設定します。

１５年 ３⽉ ９⽇
１６：２５．４０ ジコクアワセ④秒が点滅しているところで正確な時計を⾒ながら少し先に合わせ、時刻が⼀致した瞬間に［設定］ボタンを押します。

２０１５年 ３⽉
１６：２５．４１

９⽇（⽉）⑤設定が終了すると曜⽇が⾃動計算表⽰され、時刻のカウントが始まります。
その後数秒で基地局の時刻同期が完了し、モニターLED が緑⾊に変わり、無線式⼦時計の時刻修正が可能になります。緑⾊になった後で無線式⼦時計の電池を投⼊してください。
30 秒有極信号⼊⼒で時刻規正を⾏う場合、時刻規正が完了した時点でモニターLED が緑⾊に変
わります。

26
ZE-860-26/36

操作⽅法
７．有線式⼦時計の時刻設定（有線式⼦時計を接続する場合）
有線式⼦時計は２回線（No1、No2）を独⽴して設定できます。
有線式⼦時計の針はあらかじめ同じ時刻(例えば 12 時 00 分)に合わせておいてください。
①時計表⽰画⾯から設定ボタンを１回押し、下記の⼦時計表⽰画⾯を表⽰します。
別の画⾯が表⽰されている場合は何度か設定ボタンを押して表⽰させてください。

カイセン１＝ＯＦＦ
カイセン２＝ＯＦＦ②設定ボタンを約２秒間⻑押しします。
回線の番号が点滅します。

カイセン１＝ＯＦＦ
カイセン２＝ＯＦＦ③＋、−ボタンを押して設定したい回線を選び、設定ボタンを押します。
選択した回線の ON∕OFF の選択が点滅します。

カイセン１＝ＯＦＦ
カイセン２＝ＯＦＦ④＋、−ボタンを押して ON(使⽤）、OFF(不使⽤)を選択し、設定ボタンを押します。
ON を設定した場合、続いて⼦時計表⽰時刻の時の位が点滅します。
（OFF を選択した場合は設定終了）

カイセン１＝ＯＮ１２：００．００
カイセン２＝ＯＦＦ⑤同様にして⼦時計の針が指している時刻を時→分→秒の順に設定します。
＋、−ボタンで選択し、設定ボタンを押します。秒の位は００秒または３０秒を設定します。
秒の位は⼦時計の分針を⾒る⾓度によって⾒間違いやすいので注意してください。

秒まで設定が終わったら終了です。⼦時計は現在時刻まで⾃動的に早送り追従します。
続けて他⽅の回線設定をする場合は①〜⑤の⼿順を再度⾏います。全ての設定が終了したら時計ボタン
を押して時計表⽰画⾯に戻します。

27
ZE-860-27/36

操作⽅法
８．モニターLED の確認
操作パネルにあるモニターLED の点灯(点滅)⾊で基地局の状態を確認します。
LED の表⽰⾊⾚

時刻未同期。親時計⼜は⻑波・GPS アンテナからシリアル時刻
データを受信せず、または 30 秒有極信号⼊⼒で未規正緑

正常動作中。無線式⼦時計との通信が可能

オレンジ

正常動作中。ただし、通信している無線式⼦時計に要電池交換のものがあります。近くの無線式⼦時計を確認してください。

消灯

AC 電源が未通電。電源⼜はブレーカーを確認してください。

！ 注意

基地局が正常動作になる前に無線式⼦時計を先に始動させた
場合,基地局のモニターＬＥＤが緑に変わっても無線式⼦時計は修正されません。再度⼦時計を始動し直してください。

電源投⼊後、正確な時刻を取得するまでしばらく⾚⾊表⽰が続きます。
GPS アンテナ：30 分以内、⻑波アンテナ：15 分以内、親時計シリアル：1 分以内、30 秒有極信号規正⼊⼒：⼿動時刻合わせ後５分以内

上記時間が経過しても⾚⾊表⽰のままの場合下記を確認してください。
・各信号線の配線が正しく結線されているか確認してください
・親時計と接続の場合、親時計が正しく設定されているか確認してください。
・⻑波・GPS アンテナと接続の場合、受信が完了しているか確認してください。
完了しない場合受信環境に問題がある可能性があります。アンテナ設置場所を建物の窓際などに移動する、ノイズを発⽣する電⼦機器や⾼圧線等から遠ざけるなど受信環境を改善してください。
「GPS アンテナ設置について」（P.13）または「⻑波アンテナ設置について」（P.14）を参照）

28
ZE-860-28/36

操作⽅法
９．モニターLED の点滅について
モニターLED の点滅するパターンで機器番号を表⽰しています。
液晶モニターを確認できない遠⽅からでも機器番号を特定することができます。
点滅のパターンが設定した機器番号と異なっていた場合、機器番号の設定をを再度⾏ってください。機器番号の設定(P.22)参照。

機器番号の表⽰(以下の繰り返し)
10 の位の点滅

しばらく点灯1 秒間点灯1 の位の点滅

しばらく点灯各桁の点滅“0”の表⽰ ・・・・・１秒間消灯(幅広)“1”〜”9”の表⽰・・・数字の数だけ消灯を繰り返す(幅狭)例 1：機器番号が 03 の場合
点灯

消灯

10 の位

1 の位

“0”

“3”

例 2：機器番号が 21 の場合

10 の位

1 の位

“2”

“1”

29
ZE-860-29/36

操作⽅法
１０．24V∕30 秒有極信号⼊⼒について
・親時計からの 24V∕30 秒有極信号を⼊⼒することで、基地局の時刻を規正することができます。
・30 秒有極信号⼊⼒を有効にするためには⼿動時刻合わせ(P.26 参照)を⾏ってください。
時刻規正は±３０秒以内の範囲のため、⼿動時刻合わせは正確な時計を参照して⾏ってください。
・時刻規正動作は正しい時刻の⼿動設定後、通常時は毎時３０分から３３分の間に⾏われます。
・停電復帰時は内部時計は保持されているため⼿動時刻合わせの必要はありません。

基地局を親時計として他の基地局へシリアル時刻送信することは出！ 注意 来ません。30 秒有極信号⼊⼒はそれぞれの基地局へ⼊⼒する必要があります。

基地局の有線⼦時計出⼒信号を他の基地局の 30 秒有極信号⼊⼒とし！ 注意 て複数段接続しないでください。基地局同⼠の時刻ずれが広がり、無線式⼦時計との通信に障害が発⽣します。

30 秒有極信号⼊⼒、GPS・⻑波アンテナ、親時計シリアル信号⼊⼒！ 注意 はそれぞれ同時に使⽤することは出来ません。

１１．機器のリセットと初期化（必要に応じて使⽤）・設定ボタン、−ボタン、＋ボタンの３つを同時に押すと機器のリセットが働き再起動
します。
機器のリセットではバックアップ電池により内部時計のカウントは保持されます。
内部時計カウントもリセットする場合は時計ボタンを押したまま電源スイッチを再投⼊してください。

30
ZE-860-30/36

操作⽅法
１２．停電時の動作について
・AC 電源の停電時はバックアップ電池によって基地局内部の時計カウントと有線式⼦時計の針が指している時刻情報を保持しています。
・GPS アンテナ、⻑波アンテナを接続してご使⽤の場合、停電復帰と共に受信を再開し、受信完了の後通常動作に⾃動復帰します。受信完了まで数分から３０分程度要します。
・親時計(KM/PT シリーズ）とシリアル信号を接続してご使⽤の場合、停電復帰後親時計からシリアル時刻信号を受信したら⾃動復帰します。受信まで数秒程度要します。
・有線式⼦時計の出⼒は停電時は停⽌し、停電復帰と共に早送り動作で現在時刻まで⾃動追従します。

！ 注意

基地局からの有線⼦時計出⼒は停電時停⽌し、停電復帰後⾃動追従します。停電時動作が必要な有線⼦時計は別途親時計に接続してください。
バックアップ電池は完全放電状態の場合、完全に充電するまで停電復！ 注意 帰時より約３⽇要します。初回電源投⼊時の際は特にご注意ください。

・無線式⼦時計は停電時は内蔵⽔晶の精度にて⾃律動作を⾏い、基地局が通常動作に戻った後、無線通信による時刻修正を再開します。
１３．基地局(WL-100、WL-101)との併設について
・WL-200 は WL-100,WL-101 と互換性があるため⼀緒に接続し使⽤することができます。
ただし、以下の制約がありますのでご使⽤の際はご注意ください。
WL-100、WL-101 は GPS アンテナと接続することは出来ますが！ 注意 WL-100,WL-101 の現在状況をモニターすることは出来ません。

WL-101 の液晶モニターにて GPS アンテナの受信状況の表⽰を⾏う！ 注意 ことは出来ません。

31
ZE-860-31/36

保守について
⼦時計の電池交換表⽰について
基地局と通信している無線式⼦時計が電池交換時期になると基地局に対し電池交換の旨を知らせます。
受信した基地局のモニターLED(本体横の LED ランプ)がオレンジ⾊に変化します。
近くに設置されている⼦時計で電池交換表⽰のされているものを探して電池を交換してください。
（秒針付きのものは秒針が 00 秒位置で停⽌。秒針なしは１分毎に針が動作。
通常は秒針付きは秒針が１秒毎に動作、秒針なしは 10 秒毎⼜は 15 秒毎に動作）
オレンジ⾊の LED は電池交換の必要な⼦時計がなくなると⾃然に緑⾊に戻ります。
電池交換した後１⽇経ってもオレンジ⾊のままの場合、他に要電池交換のものがないかチェックしてください。
注：⼦時計が完全に停⽌するとオレンジ⾊の表⽰はしなくなりますので早めに電池交換
してください。
内蔵ニッケル⽔素電池について
AC 電源が無停電電源である場合内蔵ニッケル⽔素電池の交換は必要ありませんが、⻑時間にわたり停電する可能性のある AC 電源の場合電池交換をお勧めします。
推奨交換年数：約 6 年 交換電池型番：３Ｖ８０Ｈ０７４７６３内蔵ニッケル⽔素電池の交換には専⾨の技術が必要なため、弊社技術サービスにより交換を⾏います。
・親時計とシリアル接続され有線⼦時計出⼒を使⽤されない場合、内部時計バックアップ
が無くても動作するためニッケル⽔素電池の交換は不要です。
・GPS・⻑波アンテナを接続して使⽤され有線⼦時計出⼒を使⽤されない場合、停電復帰
後受信成功により通常動作に戻るためニッケル⽔素電池の交換は不要です。

32
ZE-860-32/36

故障かな？と思ったら・モニターLED(本体横の LED ランプ)が点灯しない。
⼤元の AC 電源が⼊っていますか？
電源スイッチが ON に⼊っていますか？ 操作⽅法１．電源の投⼊(P.21) 参照
・モニターLED が⾚⾊のまま変わらない。
通信ケーブルが正しく接続されていますか？
操作⽅法３．信号ケーブルの結線(P.12〜17) 参照
親時計接続の場合、親時計が正しく設定されていますか？
GPS アンテナ・⻑波アンテナ接続の場合、受信は完了していますか？
操作⽅法４．時計表⽰画⾯の各表⽰内容(P.23)参照
24V∕30 秒有極信号⼊⼒規正の場合、⼿動時刻合わせは⾏いましたか？
操作⽅法６．⼿動時刻合わせ（P.26)参照
・無線⼦時計の電池を⼊れても受信できない(4 時、8 時、12 時で停⽌)
モニターLED は⾚⾊になっていませんか？
操作⽅法８．モニターLED の確認(P.28) 参照
GPS アンテナ・⻑波アンテナ接続の場合、受信中になっていませんか？
操作⽅法４．時計表⽰画⾯の各表⽰内容(P.23) 参照
親時計接続の場合、親時計の電源は⼊っていますか？
・無線⼦時計の時刻がおかしな時刻に合った。
親時計とシリアル接続の場合、親時計の時刻は正しく設定されていますか？
親時計を正しい時刻に設定した場合、⼦時計はその後４時間以内に修正されます。
⼿早く修正する場合は無線式⼦時計の強制受信ボタンを押してください。
・操作パネルの液晶モニターが表⽰しない。
表ケースを閉じる前にコネクタケーブルの接続を確認しましたか？
操作⽅法７．表ケースを閉じる(P.20) 参照

33
ZE-860-33/36

仕様
基地局 WL-200 仕様
⼊⼒電源

AC100Ｖ−200Ｖ±10% 50/60Hz

最⼤消費電流3Ｗ

使⽤温度範囲

-10℃〜＋50℃

有線シリアル通信⽅式

RS-485

伝送速度

9600bps

基地局接続台数

最⼤ 100 台

外部 30 秒有極信号規正⼊⼒

24V 有極信号⼊⼒ 12mA

外部 30 秒有極信号規正時刻

⼿動時刻設定後。通常時は毎時 30〜33 分

有線式⼦時計出⼒回線数

2 回線（No.1、No.2)

有線式⼦時計最⼤接続負荷

No.1、No.2 合計 48mA

停電時動作補償時間

30 時間（内部時計カウントのみ。有線⼦時計出⼒は停⽌

⼨法(（）内アンテナ部含)110×165(275)×60
停電復帰後⾃動修正[ｍｍ] 取付板含む

材質

本体：ABS 樹脂

質量

約 0.5ｋｇ

付属品

取付板(取付ビス 2 本)、束線バンド２本(固定ビス 2 本)

（屋内⽤）

取付板：鋼板製

KO
無線通信仕様
無線規格

特定⼩電⼒無線(ARIB STD-T67 準拠)（⼯事設計認証取得済）

送信電⼒
無線周波数

10ｍＷ
機器番号 00〜19429.375MHz

機器番号 20〜39429.400MHz

機器番号
40〜59
「
機器番号 60〜79

429.425MHz

機器番号 80〜99

429.475MHz

429.450MHz

⼦時計との通信時間

約１秒(通常時)

通信タイミング

無線式⼦時計からの要求による

34
ZE-860-34/36

ＭＥＭＯ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

35
ZE-860-35/36

■東京支店〒184-0013

東京都小金井市前原町５丁目６番１２号

TEL.042-386-2293(代)■ 札幌営業所〒005-0005

札 幌市 南区 澄 川５条１１丁 目２ 番１５号

TEL.011-374-5464(代)■ 仙台営業所〒980-0012

仙 台 市 青 葉 区 錦 町１丁 目１番 ４６ 号

TEL.022-796-5347(代)■ 名古屋支店〒462-0865

名古屋市北区下飯田町４丁目２６番２号

TEL.052-991-8600(代)■大阪支店〒536-0023

大 阪 市城 東 区 東 中 浜８丁目３番２０号

TEL.06-6961-8663(代)■ 広島営業所〒732-0009

広 島 市 東 区 戸 坂 千 足 ２ 丁 目 ４ 番１号

TEL.082-229 -2501(代)■福岡支店〒812-0026

福 岡 市 博 多 区 上 川 端 町 ８ 番 １８ 号

TEL.092-281-0020(代)

ホームページアドレス https://tic.citizen.co.jp/