JAEA‐Review

瑞浪超深地層研究所 研究坑道掘削工事
平成 19 年度建設工事記録
Excavation of Shafts and Research Galleries
at the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU)
Construction Progress Report, Fiscal Year 2007
施設建設課
Geoscience Facility Construction Section

東濃地科学センター
Tono Geoscience CenterFebruary 2013
Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

JAEA‐Review

2012‐051

本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。
本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。
なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ（http://www.jaea.go.jp）
より発信されています。
独立行政法人日本原子力研究開発機構〒319-1195

研究技術情報部 研究技術情報課

茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4

電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp
This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency
Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed toIntellectual Resources Section, Intellectual Resources Department,
Japan Atomic Energy Agency
2-4 Shirakata Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan
Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp© Japan Atomic Energy Agency, 2013

JAEA‐Review 2012‐051
瑞浪超深地層研究所 研究坑道掘削工事
平成 19 年度建設工事記録
日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター
施設建設課（2012 年 12 月 17 日受理）
本工事記録は、瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事の平成 19 年度の工事概要、主な出来事、
工事工程、工事安全に関する記録をまとめたものである。
工事概要は特記仕様書、主な出来事は東濃地科学センター週報、工事工程は約定工程表と東濃
地科学センター週報、工事安全に関する記録は施設建設課による事故・災害・不適合・不具合管理記録に基づいて取りまとめたものである。
工事の計画と実績等については、平成 18 年 7 月 1 日着工、平成 20 年 3 月 15 日竣工した瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その２）について記載した。また、平成 20 年 3 月 16 日着工した瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その３）の計画と実績については、平成 20 年度以降の建設工事記録に記載する。
付録として、掘削土から「環境保全に関する基準書」の参考値を超えるふっ素、砒素の溶出量の検出に関する資料、施工・計測データにもとづく設計の妥当性の評価に関する資料、湧水量予測に関する資料、グラウト工、調査ボーリングおよび孔間トモグラフィ探査に関する資料、工事
写真、および工事諸元算出資料を添付した。工事諸元算出資料は、研究坑道掘削工事（その２）を全て添付したものである。

東濃地科学センター：〒509-6132 岐阜県瑞浪市明世町山野内 1-64i

JAEA‐Review 2012‐051
Excavation of Shafts and Research Galleries
at the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU)
Construction Progress Report, Fiscal Year 2007
Geoscience Facility Construction Section
Tono Geoscience Center
Japan Atomic Energy Agency
Akeyo-cho, Mizunami-shi, Gifu-ken(Received December 17, 2012)
This progress report presents an outline compilation of construction activities, primary tasks
performed, construction progress and problems reported, in Fiscal Year 2007.
The outline of construction activities is a summary based on the scope of work planned in2006. The main activities are based on the Tono Geoscience Center weekly reports and theconstruction progress is based on the planned and actual schedules and the Tono Geoscience
Center weekly reports. The problems reported are based on accident reports, natural
disasters, nonconformance and defects recorded by the Geoscience Facility Construction
Section.
Plan and actual performance of the MIU construction project No.2 (started on July 1, 2006
and completed on March 15, 2008) is described in this report. Regarding the plan and actual
performance of MIU construction project No.3 (started on March 16, 2008), it is supposed to
be described in construction progress report from Fiscal Year 2008 onward.
The following appendices are attached: fluorine and arsenic contents in the excavatedmaterial, validation of design based on data measured during construction, documents of an
estimate of water inflow into the deep shafts at the MIU, documents of the grouting theborehole investigations and the crosshole tomography, photos of construction activities,
technical specifications of the construction project No.2.

Keywords: Excavation, Mizunami Underground Research Laboratory, MIU,
Construction Progress Reportii

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

目

次

1.

まえがき

--------------------------------------------------------------

1

2.

工事概要

--------------------------------------------------------------

2

2.1 工事目的--------------------------------------------------------------

2

2.2 全体工事概要--------------------------------------------------------------

2----------------------------------------------------

3

2.4 工事名称、工期、工事場所--------------------------------------------------------------

4

2.5 工事の計画と実績--------------------------------------------------------------

5

2.6 工事諸元--------------------------------------------------------------

11

2.7 計測工--------------------------------------------------------------

12

2.8 施設概要--------------------------------------------------------------

15

3.

主な出来事

--------------------------------------------------------------

21

4.

工事工程

--------------------------------------------------------------

22

5.

工事安全に関する記録--------------------------------------------------------------

25

6.

あとがき

--------------------------------------------------------------

27

2.3 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事概要

付録 １

掘削土から「環境保全に関する基準書」の参考値を超える
ふっ素、砒素の溶出量の検出に関する資料 ----------------------------------------------------

付録 ２

28

施工・計測データにもとづく設計の妥当性の評価に関する資料--------------------------------------------------------------

33--------------------------------------------------------------

49

付録 ３

湧水量予測に関する資料

付録 ４

グラウト工、調査ボーリングおよび孔間トモグラフィ探査に関する資料----------------------------------------------------------

61

付録 ５

工事写真

-------------------------------------------------------------- 107

付録 ６

工事諸元算出資料-------------------------------------------------------------- 159

iii

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

Contents

1. Introduction-----------------------------------------

1

2. Outline of construction activities in FY 2007-----------------------------------------

2

2.1 Goals-----------------------------------------

2

2.2 Allover construction project-----------------------------------------

2

2.3 Construction project-----------------------------------------

3

2.4 Project names, schedules and locations-----------------------------------------

4

2.5 Plan and actual performance-----------------------------------------

5

2.6 Technical specifications-----------------------------------------

11

2.7 Measurements-----------------------------------------

12

2.8 Schematics-----------------------------------------

15

3. Primary tasks performed-----------------------------------------

21

4. Construction progress-----------------------------------------

22

5. Problems reported in FY2007-----------------------------------------

25

6. Conclusions-----------------------------------------

27

Appendix1

Fluorine and arsenic contents in the excavated material-----------------------------------------

Appendix2

Validation of design based on data measured during construction-----------------------------------------

Appendix3

4

33

Documents of an estimate of water inflow into the deep shafts-----------------------------------------

Appendix

28

49

Documents of the grouting, the borehole investigations and thecrosshole tomography-----------------------------------------

61----------------------------------------- 107

Appendix

5

Photos of construction activities

Appendix

6

Technical specifications of the construction project No.2 ------------------------ 159

iv

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

表

目

次

表 2.5-1

研究坑道掘削工事（その２）（主立坑）計画と実績 ------------------------

7

表 2.5-2

研究坑道掘削工事（その２）（換気立坑）計画と実績 ----------------------

9

表 2.6-1

研究坑道掘削工事（その２）工事諸元表 ----------------------------------

11

表 2.7-1

研究坑道掘削工事（その２）計測工概要表 --------------------------------

12

表 3-1

主な出来事一覧表 --------------------------------------------------------

21

表 4-1

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事工程表その２（主立坑） ----------------

23

表 4-2

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事工程表その２（換気立坑） --------------

24

表 5-1

工事安全に関する記録一覧表 ----------------------------------------------

25

表 5-2

工事安全に関する概要報告表(1/3) -----------------------------------------

25

表 5-3

工事安全に関する概要報告表(2/3) -----------------------------------------

26

表 5-4

工事安全に関する概要報告表(3/3) -----------------------------------------

26

図

目

次

図 2.2-1

全体工事概要図 --------------------------------------------------------

3

図 2.4-1

工事場所（岐阜県瑞浪市）位置図 ----------------------------------------

4

図 2.7-1

研究坑道掘削工事（その２）計測工概要図 --------------------------------

13

図 2.8-1

地上施設概要図 --------------------------------------------------------

16

図 2.8-2

研究坑道概要図 --------------------------------------------------------

17

図 2.8-3

調査ボーリング概要図 --------------------------------------------------

18

図 2.8-4

掘削イメージ図 --------------------------------------------------------

19

図 2.8-5200ｍ予備ステージ・ボーリング横坑概要図 -------------------------------

20v

This is a blank page.

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

1.

まえがき

本工事記録は、平成 15 年 3 月から開始された瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事のうち、
平成 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 15 日）の工事概要、主な出来事、工事工程、工事安全に関する記録をまとめたものである。
工事概要は特記仕様書、主な出来事は東濃地科学センター週報、工事工程は約定工程表と東濃
地科学センター週報、工事安全に関する記録は施設建設課による事故・災害・不適合・不具合管理記録に基づいて取りまとめたものである。なお、工事概要のうち、工事の計画と実績等については、平成 18 年 7 月 1 日着工、平成 20 年 3 月 15 日竣工した瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その２）全てについて記載した。
主な出来事として、7 月に瑞浪超深地層研究所着工５周年を迎えたこと、9 月には深度 200ｍ予
備ステージが貫通したこと、研究坑道掘削土から「瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定書（平成 17 年 11 月 14 日）」に基づく「環境保全に関する基準書」の参考値を超える自然由来のふっ素、砒素の溶出量が検出されたことがある。
付録として、掘削土から「環境保全に関する基準書」の参考値を超えるふっ素、砒素の溶出量の検出に関する資料、施工・計測データにもとづく設計の妥当性の評価に関する資料、湧水量予測に関する資料、グラウト工、調査ボーリングおよび孔間トモグラフィ探査に関する資料（平成20 年 7 月 18 日に実施された湧水抑制対策検討委員会の資料であるが、記載内容はその 2 工事施工範囲であるため本工事記録に添付した）、工事写真、および工事諸元算出資料を添付した。
なお、
工事諸元算出資料は研究坑道掘削工事（その２）を全て添付したものである。

-1-

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

2.

工事概要

2.1 工事目的
独立行政法人日本原子力研究開発機構が建設を進めている瑞浪超深地層研究所は、原子
力政策大網に示された深地層の研究施設のひとつであり、結晶質岩（花崗岩）を主な調査研究対象としている。瑞浪超深地層研究所は、地表から地下 1,000m に及ぶ立坑や水平坑
道群から構成され、大深度に研究坑道を掘削するための工学技術の適用性を評価すること、深部地質環境の総合的な地層科学研究および調査技術の開発の場としての役割を担うとともに、深地層に対する国民との相互理解促進の場としてもその役割は大きい。ここで実施される地層科学研究は、研究坑道の掘削中も並行して行われることとなる。また、地層科学研究は、地層処分研究開発の基盤となるだけでなく、地震研究や地下空間を利用する研究等、深地層の特性を生かす学術的な研究に幅広く門戸を開き、国際協力を含め関係する研究機関や大学等との協力を進めながら研究を実施していくこととしている。
一方で、瑞浪超深地層研究所が設置される場所は、東濃研究学園都市構想のインターガ
ーデン用地内であり、サイエンスワールドや瑞浪化石博物館等、広く一般市民に開かれた施設も多い。このような環境の中で、瑞浪超深地層研究所も開かれた安全な施設であることが求められている。
今回の研究坑道工事においては、上記のような施設の位置づけに鑑み、大深度に研究坑道を掘削するための工学技術の適用性を評価すること、および深部地質環境の総合的な調査技術を開発するとともに、深地層に対する国民との相互理解促進のために活用していくことを目的とする。
2.2 全体工事概要
瑞浪超深地層研究所の研究坑道建設は、最終到達深度は 1,000m を予定している。このため、研究坑道建設に必要な設備は深度 1,000m の掘削に対応可能なものとする。その主な工種は、以下の通りである。
・ 仮設備および坑内外設備

一式

・ 主立坑

Ｌ＝1,025 m（仕上り内径φ6.5 m）

・ 換気立坑Ｌ＝1,010 m（仕上り内径φ4.5 m）

・ 扇風機坑道一式（立坑・ 予備ステージ

L=29.0 m,

横坑

L=4.8 m）

8 箇所

（深度 100m,200m,300m,400m,600m,700m,800m,900m 地点）
・ 中間ステージ

一式（深度 500m 付近）

・ 最深ステージ

一式（深度 1,000m 付近）

・ 計測工

一式

-2-

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

最大深度：１,０２５ｍ
立坑内径：主立坑６,５ｍ、換気立坑４,５ｍ
坑道設置間隔：４０ｍ
坑道本数：２本（主立坑、換気立坑）
立坑形状：円形
中間ステージ：深度５００ｍ
予備ステージ：深度１００ｍ毎
最深ステージ：深度１０００ｍ※注

概要図は計画段階のものであり形状等は適宜見直しが行われる。

図 2.2-1

全体工事概要図

2.3 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事概要
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その２）は、瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削
工事（その１）に引き続き平成 18 年 7 月 1 日に着工し、その１工事で既に設置済みであるスカフォード等の坑内掘削設備および立坑巻上げ機・櫓設備、給排水設備、排水処理設
備、換気設備、コンクリートプラント、電気設備等の地上設備を用いて行った。
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その２）では、主立坑深度 231.2ｍ、換気立坑
深度 200.2ｍまでの立坑掘削と、深度 200ｍの予備ステージおよびボーリング横坑の掘削を実施した。
また、瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その３）は平成 19 年 12 月 14 日に契約を締結し、準備期間を経てその２工事が竣工した翌日の平成 20 年 3 月 16 日に着工した。

-3-

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

2.4 工事名称、工期、工事場所
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ａ工区その２）：主立坑部分掘削工事
自平成 18 年 4 月 27 日

至

平成 20 年 3 月 15 日

施工会社：大林・大成・間

特定建設工事共同企業体（以後、Ａ工区ＪＶと記述）

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ｂ工区その２）：換気立坑部分掘削工事
自平成 18 年 4 月 27 日

至

平成 20 年 3 月 15 日

施工会社：清水・鹿島・前田

特定建設工事共同企業体（以後、Ｂ工区ＪＶと記述）

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ａ工区その３）：主立坑部分掘削工事
自平成 19 年 12 月 14 日

至

平成 22 年3 月 15 日

施工会社：大林・大成・間

特定建設工事共同企業体

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ｂ工区その３）：換気立坑部分掘削工事
自平成 19 年 12 月 14 日

至

平成 22 年3 月 15 日

施工会社：清水・鹿島・前田

岐阜県瑞浪市明世町山野内 1-64 工事用地内

明
世
町
月
吉

ＭＩＵ

中

央

自

車
動

道

中央
本

工事場所

特定建設工事共同企業体

瑞浪I.C

明世町戸狩

明世町山野内

瑞浪
駅

寺河戸町

和 合 町
西小田町
国

道1
9号

MIU：Mizunami Underground Research Laboratory
瑞浪超深地層研究所

図 2.4-1

工事場所（岐阜県瑞浪市）位置図-4-

学

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

2.5 工事の計画と実績
その２工事開始時の計画数量と工事竣工時の実績数量を次の表に示す。
表 2.5-1

研究坑道掘削工事（その２）（主立坑）計画と実績

表 2.5-2

研究坑道掘削工事（その２）（換気立坑）計画と実績

ただし、計画数量は、平成 18 年 4 月 27 日の その２工事開始時のものである。
また、本年度工事記録では、その２工事について記載し、その３工事については来年度以降の工事記録に記載する。

-5-

This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051
2012-051

表 2.5-1 研究坑道掘削工事（その２）（主立坑）計画と実績

立坑一般部、連接部工予備ステージ工
ボーリング横坑
グラウト工
〃
〃
〃
〃
仮設備工
〃
〃
事業損失防止施設
安全管理システム
Ｂ計測
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
湧水量測定
〃
〃
〃
〃
間隙水圧測定Ｃ計測〃
計測システム

前方地質環境調査

探り削孔
掘削土溶出量測定
メモリー式歪計名
称 ・ 仕
一般部仕上がり内径：φ6.5m
連接部仕上がり内径：φ8.7m
3.0m×3.0m

様計画数量
Ｌ＝51.2ｍ（深度 180～231.2ｍ）

深度 200m

計画時 4.0ｍ×4.0ｍ
深度 200m
竣工時 5.0ｍ×5.0ｍ
立坑プレグラウト工
深度 194.4～202.2ｍ、212.9～233.7ｍ
ボーリング横坑（本坑）プレグラウト工
ボーリング横坑（枝坑）プレグラウト工
予備ステージプレグラウト工
予備ステージ避難所プレグラウト工
櫓設備・機械損料・坑内外仮設備・排水給水給気換気各設備
排水処理工
ふっ素・ほう素低減設備増設
櫓・巻上機・コンプレッサ室防音ハウス
坑内管理システム機器管理
地中変位計
深度 200ｍ水平坑道 3ｍ 4 点式 電気式〃
深度 200ｍ連接部 6ｍ 5 点式 電気式
ロックボルト軸力計
深度 200ｍ水平坑道 1.5ｍ 3 点式〃
深度 200ｍ連接部 3.0ｍ 3 点式
吹付けコンクリート応力計
深度 200ｍ水平坑道 測定範囲 20Ｎ/mm2〃
深度 200ｍ連接部 測定範囲 20Ｎ/mm2
覆工コンクリート応力計
深度 200ｍ連接部 測定範囲 20Ｎ/mm2
鋼製支保工応力計
深度 200ｍ水平坑道 1 ゲージ 3 側線〃
深度 200ｍ連接部 1 ゲージ 3 側線
電磁流量計
深度 200ｍ水平坑道 φ50mm
熱線式流量計設置
一般部（深度 194m,深度 203m）φ25mm
深度 200ｍ水平坑道
熱線式流量計移設（深度 100ｍ～200ｍ間を移設）
電磁流量計
深度 100ｍ水平坑道 φ150mm
超音波流量計深度 200ｍ水平坑道 φ150mm
間隙水圧計設置
深度 200ｍ連接部 2MPa
内空変位測定レーザー変位計
一般部（深度 175m,深度 225m）
壁面観察
3Ｄレーザー計測含
無線 LAN・計測データ処理システム
深度 200ｍ水平坑道 ロガー30CH
パイロットボーリング（ボーリング孔掘削、岩芯観察、水理試 深度 180ｍ～
験および採水、BTV、物理検層）
調査ボーリング（ボーリング孔掘削、岩深度 200ｍボーリング横坑
芯観察、BTV）
深度 200ｍ予備ステージ、ボーリング横坑
掘削土溶出量測定
毎月１回
ふっ素・ほう素等掘削土搬出の都度メモリー式歪計製作・設置
パイロットボーリング孔

変更概要

実績数量※
Ｌ＝51.2ｍ

岩盤等級の変更、壁面崩壊対策に伴う補助工法の追加（深度 180～231.2ｍ）

Ｌ＝26.4ｍ

岩盤等級の変更、避難所断面を B3m×H3m→B4m×H3m に変更、排水ピットを１か所→２か所に変更、「環境保全に関する基準書」の参考値を上回るふっ素等溶出土の処理費を追加

Ｌ＝26.4ｍ

Ｌ＝18.4ｍ

岩盤等級、横坑配置、断面形状の変更、観察用露岩部分を設置

Ｌ＝17.4ｍ

Ｌ＝28.6ｍ
Ｌ＝12.0ｍ
Ｌ＝5.0ｍ
Ｌ＝29.7ｍ
Ｌ＝6.0ｍ
1式
1式
－
1式
1式
3台
4台
1台
2台
4台
4台
4台
－
－
1台
2台

立坑グラウトを未施工とする
ボーリング横坑のグラウトを未施工とする
ボーリング横坑のグラウトを未施工とする
予備ステージのグラウトを未施工とする－－－－
L＝6.0ｍ
1式
1式
1式
1式
1式
6台
4台
6台
4台
10 台
4台
4台
10 台
4台
1台
2台

工事所掌範囲変更に伴う損料日数の変更
薬剤使用量の変更、排水処理設備増強に伴い運転保守を変更
排水処理設備増設工事を追加
工事所掌範囲変更に伴う損料日数の変更
パイロットボーリング孔から可燃性ガスが発生したため可燃性ガス測定器を追加
計測断面の追加
計測断面の追加と岩盤等級の相違による測点の追加
岩盤等級の相違による測点の追加
計測断面の追加と岩盤等級の相違による測点の追加

岩盤等級の相違による測点の追加
〃

4台
－
－
2台
2 断面
1式
1式
L=340m
L=120m－－－－

孔間トモグラフィ探査－

逆 VSP 地質構造探査※平成 18 年 7 月 1 日～平成 20 年 3 月 15 日－

4台
湧水量を把握するため追加
〃

1台
1台
2台
2 断面
1式
1式

孔内崩壊対策の追加、ＢＴＶ回数の変更、物理検層仕様および回数の変更、水理試験および採水回数の変更、パイロットボーリング孔保護のための 4 インチケーシング設置（深度 208ｍ～深度348ｍ）を追加
研究坑道掘削による周辺地質環境への影響把握のため、多区間水圧観測装置（ＭＰシステム）を設置
予備ステージ、ボーリング横坑の湧水、地質状況を把握するため追加
環境保全協定の遵守のため追加〃
パイロットボーリング孔を用いてメモリー式歪計を設置
主立坑調査ボーリング孔と換気立坑調査ボーリング孔を利用して高精度トモグラフィ探査を実施
主立坑の発破振動を利用して地質構造探査を実施

L=348m
L=120m
1式
1式
1式
1式
1式
1式

- -7 7～～ 88 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

表 2.5-2 研究坑道掘削工事（その２）（換気立坑）計画と実績

立坑一般部、連接部工予備ステージ工
ボーリング横坑
グラウト工
〃
〃
仮設備工
〃
事業損失防止施設
安全管理システム
Ｂ計測
〃
〃
〃
〃
〃
〃
湧水量測定
〃
〃
間隙水圧測定名
称 ・ 仕様
一般部仕上がり内径：φ4.5ｍ
連接部仕上がり内径：（計画時）φ6.7ｍ、（第１回変更時）φ7.7ｍ
連接部仕上がり内径：（竣工時）φ8.5ｍ
3.0m×3.0m
深度 200m
計画時 4.0ｍ×4.0ｍ
深度 200m
竣工時 4.0ｍ×6.5ｍ
立坑プレグラウト工

ボーリング横坑（本坑）プレグラウト工
ボーリング横坑（枝坑）プレグラウト工
櫓設備・機械損料・坑内外仮設備・排水給水給気換気各設備
汚泥処理工
櫓・巻上機・コンプレッサ室・非常用発電設備防音ハウス
中央監視室
地中変位計
深度 200ｍ水平坑道 3ｍ 4 点式 電気式〃
深度 200ｍ連接部 4ｍ 5 点式 電気式
ロックボルト軸力計
深度 200ｍ水平坑道 1.5ｍ 3 点式〃
深度 200ｍ連接部 3.0ｍ 3 点式
吹付けコンクリート応力計
深度 200ｍ水平坑道 測定範囲 20Ｎ/mm2〃
深度 200ｍ連接部 測定範囲 20Ｎ/mm2
覆工コンクリート応力計
深度 200ｍ連接部 測定範囲 20Ｎ/mm2
電磁流量計
深度 200ｍ水平坑道 φ50mm
熱線式流量計設置
一般部（194m,203m） φ25mm
熱線式流量計移設
深度 200ｍ水平坑道（移設）
間隙水圧計
深度 200ｍ連接部 2MPa
1 台／断面、測定距離 10ｍ
Ｃ計測
内空変位測定レーザー変位計（175ｍ、225ｍ）〃
壁面観察
3Ｄレーザー計測含
計測システム
無線 LAN
深度 200ｍ水平坑道〃
計測データ処理システム
深度 200ｍ水平坑道 ロガー30CH
力学強度試験
1 軸、圧裂、3 軸、密度、吸水、超音波速度
地震動計測
発破振動 1 回、地震動 2 回
パイロットボーリング（ボーリング孔掘削、岩芯観察、水理試 深度 191m～
験および採水、BTV、物理検層）
前方地質環境調査
調査ボーリング（ボーリング孔掘削、岩深度 200ｍボーリング横坑
芯観察、BTV）
先行変位ボーリング孔掘削（ボーリング
先行変位計測孔掘削、岩芯観察、BTV、物理検層、歪 深度 200ｍボーリング横坑計および傾斜計設置）
立坑（深度 191ｍ以深）、深度 200ｍ予備ス
探り削孔
テージ、深度 200ｍボーリング横坑
毎月 1 回掘削土溶出量測定
ふっ素・ほう素等掘削土搬出の都度メモリー式歪計
メモリー式歪計製作・設置
パイロットボーリング孔※平成 18 年 7 月 1 日～平成 20 年 3 月 15 日

計画数量
Ｌ＝40.2ｍ（深度 191.0～231.2ｍ）

Ｌ＝5.9ｍ
Ｌ＝18.4ｍ
Ｌ＝31.6ｍ（深度 194.4～226.0ｍ）

Ｌ＝14.15ｍ
Ｌ＝5.0ｍ
1式
1式
1式
1式
3台
4台
1台
2台
4台
4台
4台
1台
2台
4台
2台
2 断面
1式
1式
1式
1式
1式

変更概要
ボーリング横坑形状変更に伴う連接部形状変更、岩盤等級の変更、吹付けコンクリート厚、呼び強度の変更、金網の追加、覆工コンクリートの省略、「環境保全に関する基準書」の参考値を上回るふっ素等溶出土の処理費を追加
連接部形状変更に伴う、施工延長、連接部断面形状の変更
先行変位計測、前方地質環境調査仕様見直しによる形状の変更、吹付けコンクリート厚変更、金網の追加、「環境保全に関する基準書」の参考値を上回るふっ素等溶出土の処理費を追加
連接部形状の変更、グラウト対象範囲及び注入仕様見直しに伴うグラウト工事仕様の変更、グラ
ウト材料を変更（超微粒子セメント→普通セメント）
ボーリング横坑形状の変更、グラウト対象範囲及び注入仕様見直しに伴うグラウト工事仕様の変
更、グラウト材料を変更（超微粒子セメント→普通セメント）工事所掌範囲変更に伴う損料日数の変更
処理量の変更工事所掌範囲変更に伴う損料日数の変更
連接部、ボーリング横坑の形状変更に伴う機器配置の変更（3ｍ4 点式→4ｍ5 点式）
連接部、ボーリング横坑の形状変更に伴う機器配置の変更（4ｍ5 点式→6ｍ5 点式）
連接部、ボーリング横坑の形状変更に伴う機器配置の変更（1.5ｍ3 点式→2ｍ3 点式）〃

連接部覆工コンクリート省略に伴う機器配置のとりやめ
掘削深度の変更に伴う機械配置のとりやめ〃〃
掘削深度の変更に伴う機械配置の変更

実績数量※
Ｌ＝9.2ｍ（深度 191.0～200.2ｍ）

L＝5.0ｍ
L＝13.5ｍ
Ｌ＝29.2ｍ（深度 191.6～220.8ｍ）

L＝10.5ｍ
L＝3.0ｍ
1式
1式
1式
1式
3台
4台
5台
2台
4台
4台
－
－
－
－
2台
1 断面

掘削深度の変更に伴う変更

1式
1式
1式
1式
1式

〃
〃
〃

L＝330m

掘削長の変更、孔内崩壊対策工の追加、ＢＴＶ回数の変更、物理検層仕様および回数の変更、力学強度試験の追加、湧水対策工の追加

L＝335m

L＝120m

研究坑道掘削による周辺地質環境への影響把握のため、多区間水圧観測装置（ＭＰシステム）を設置

L＝120m

L＝95m

立坑掘削、グラウト工が周辺地山に与える影響を調査するため変更 当初（傾斜計）L=95m→変更後（傾斜計）L=50m、（歪計）L=40m、（歪計）L=20m、湧水対策工の追加

L＝110m（50m、40m、20m）

－
－
－
－

深度 191ｍ以深の立坑、ボーリング横坑、予備ステージのグラウト実施予定箇所の精査のため追加
環境保全協定の遵守のため追加〃
パイロットボーリング孔を用いてメモリー式歪計を設置

1式
1式
1式
1式

- -9 9～～ 10
10 -JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

2.6 工事諸元
その２工事（平成 18 年 7 月 1 日～平成 20 年 3 月 15 日）の延べ作業人員数、主な使用資
材量などの概数を表 2.6-1 に示す。
また、その算出資料を付録－6 に添付する。
表 2.6-1
項

研究坑道掘削工事（その２）工事諸元表

目

主立坑

換気立坑

一般部

6.5 ｍ

4.5 ｍ

連接部

8.7 ｍ

8.5 ｍ

合

計

立坑直径（仕上り内径）

工事深度

180.0m ～191.0m ～231.2m200.2m

水平坑道
工事期間

200ｍ地点
平成 18 年 7 月 1 日～

平成 20 年 3 月 15 日

約 21 か月

延べ作業時間数

115,000 時間

108,000 時間

223,000 時間

延べ作業人員数

14,400 人

13,500 人

27,900 人

2.4 ｔ

1.9 ｔ

4.3 ｔ

爆薬使用量
使用電力量

7,430,000 kWh（平成 18 年 6 月 18 日～30 日を含む）
掘削土量

3,320 ㎥

1,010 ㎥

4,330 ㎥

打設コンクリート量

765 ㎥

14 ㎥

779 ㎥

吹付コンクリート量

63 ㎥

74 ㎥

137 ㎥

使用鋼材重量

34 ｔ

0 ｔ

34 ｔ

使用ロックボルト本数（L=1.5ｍ）

308 本

12 本

320 本

使用ロックボルト本数（L=2.0ｍ）

0 本

130 本

130 本

使用ロックボルト本数（L=3.0ｍ）

256 本

118 本

374 本

グラウト工対象範囲

570 ㎥

4,900 ㎥

5,470 ㎥

工事用水量14,000 ㎥

工事排水量380,000 ㎥

建設汚泥搬出量

1,700 ｔ

ふっ素溶出掘削土搬出量

850 ㎥

砒素溶出掘削土搬出量

500 ㎥

建設廃棄物搬出量

480 ｔ- 11 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review
2012-051

2.7 計測工
その２工事で実施した計測工の概要を表 2.7-1 に、概要図を図 2.7-1 に示す。
表 2.7-1

研究坑道掘削工事（その２）計測工概要表
立坑一般部

立坑連接部

水平坑道

(実施深度)(実施深度)(実施深度)

切羽観察

―

―

掘削毎

掘削面の観察内空変位計測

―

200m

200m

壁面間距離測定

天端沈下計測――200m

地中変位測定

―

200m

200m

ロックボルト軸力測定

―

200m

200m

吹付けコンクリート応力測定

―

200m

200m

覆工コンクリート応力測定

―

200m

―

覆工コンクリート応力

鋼製支保工応力測定

―

200m

200m

鋼製支保工応力測定、断面力

200m

200ｍ

項

目

Ａ計測
主
坑

Ｂ計測

立

立坑湧水量測定194.0m202.6m対象となる事象

天端・側壁の沈下
インバートの隆起
周辺地山の地中沈下
半径方向変位、水平変位
ロックボルト発生軸力
吹付けコンクリート応力測定
作用荷重

Ｃ計測

壁面観察

掘削毎

掘削毎

―

掘削面の観察レーザー内空変位測定

1 測線 175m,2 側線 225m―

壁面間距離測定

Ａ計測

―

―

掘削毎

掘削面の観察内空変位計測

―

200m

200m

壁面間距離測定

天端沈下計測――200m

地中変位測定

―

200m

200m

ロックボルト軸力測定

―

200m

200m

吹付けコンクリート応力測定

―

200m

200m

覆工コンクリート応力測定

―

―

―

覆工コンクリート応力

鋼製支保工応力測定―――

鋼製支保工応力測定、断面力

立坑湧水量測定

―

―

―

壁面観察

―

掘削毎

―

掘削面の観察―壁面間距離測定

換

切羽観察

気
坑

Ｂ計測

立

Ｃ計測

レーザー内空変位測定

１測線 175m- 12 -- 12 -

天端・側壁の沈下
インバートの隆起
周辺地山の地中沈下
半径方向変位、水平変位
ロックボルト発生軸力
吹付けコンクリート応力測定
作用荷重

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

図 2.7-1

研究坑道掘削工事（その２）計測工概要図（1）岩盤分類のまとめ設計では、堆積岩からの遷移領域がＣＭ級、その後Ｂ級が続くものと予想していた。
・主 立 坑：ＣＬ級を中心に、一部ＣＭ級とＤ級が存在し、設計と大きく乖離している。
・換気立坑：ＣＨ級を中心に、一部の区間でＢ級、ＣＭ級が存在している。ＣＨ級
はＢ級に近い岩盤であると考えられるため、ほぼ予想した通りであるといえる。
（2）岩盤物性の比較
主立坑については、設計時に想定していなかった変質帯が出現し、岩盤物性の違いは明白であるため、設計段階で予想していた良好な花崗岩が出現している換気立坑のみを検討の対象とした。現段階ではデータ数が少ないが、得られているデータの範囲
内では当初予想していた通りの岩盤状態であるといえる。
（3）変位・応力に関する計測
深度 200m 連接部において、地中変位・ロックボルト軸応力・鋼製支保工応力・吹付けコンクリート応力・覆工コンクリート応力、レーザー内空変位（主立坑深度 175
ｍ、深度 225ｍ、換気立坑深度 175ｍ）を計測した。
・主立坑：ロックボルト軸応力が管理レベルⅡ（141.2kN:耐力 176.5kN の 80％）を超えているものがあるが、地中変位との整合は取れていない。鋼製支保工の軸力の符
号はロックボルト軸力と整合性が取れている。吹付けコンクリート応力は最大でも3N/mm2 程度であり、覆工コンクリート応力は最大で 0.1N/mm2 であり、ほとんど応力が発生していない。レーザー内空変位は温度変化等のバラツキはあったが安定した状態にあった。

- 13 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

・換気立坑：深度 200m 連接部において、地山がＢ～ＣＨ級と良好であるため、二次覆工（覆工コンクリート）を省略して、ロックボルトを全周 12 本打設した上、吹付けコンクリートを高強度（36N/mm2）に変更している。計測工も一部変更になり、鋼製支保工応力覆工コンクリート応力測定を取りやめている。
測定結果をまとめると、地中変位量は 0.5mm 以下であり管理レベルⅡ（2.24mm）に比べて十分小さい。ロックボルト軸力は最大引張力が 5.0kN 以下であり管理レベル
Ⅱ（141.2kN:耐力 176.5kN の 80％）に比べて非常に小さい。吹付けコンクリート応力も最大 1.5N/mm2 以下と管理レベルⅡ（14.4N/mm2）に比べて十分小さい。
以上より、換気立坑深度 200ｍ連接部は岩盤が十分に硬質であったため、覆工コン
クリートを省略したが、現時点において空洞安定性上、十分に安全であるといえる。
「瑞浪超深地層研究所における工学技術に関する検討（平成 19 年）」における資料「施工・計測データにもとづく設計の妥当性の評価」を付録－２に添付する。

- 14 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

2.8 施設概要
図 2.8-1

地上施設概要図

図 2.8-2

研究坑道概要図

図 2.8-3

調査ボーリング概要図

図 2.8-4

掘削イメージ図

図 2.8-5200ｍ予備ステージ・ボーリング横坑概要図を次ページ以降に示す。

- 15 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

図 2.8-1

地上施設概要図- 16 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

図 2.8-2

研究坑道概要図- 17 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

H19

ボーリング横坑
換気立坑
避難所

主立坑
ボーリング横坑深度 200ｍ予備ステージ

H19

H19

H18

H19
H18

凡

例

H18 施工H19 施工図 2.8-3

調査ボーリング概要図- 18 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

図 2.8-4

掘削イメージ図- 19 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

図 2.8-5200ｍ予備ステージ・ボーリング横坑概要図- 20 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

3.

主な出来事

表 3-1 主な出来事一覧表
年

月

日

記

事

H.19

4月

1 日 主立坑掘削深度 200.2ｍ
換気立坑掘削深度 192.6ｍ

6 月 20 日 深度 200ｍの換気立坑ボーリング横坑の掘削開始
8 月 28 日 掘削土から環境保全協定のふっ素溶出量参考値 0.8mg/ℓを超える 1.0mg/ℓのふっ素を検出、掘削土約 700 ㎥を専門処理施設へ搬出
9 月 10 日 深度 200ｍ予備ステージ貫通
10 月 28 日 H14.4 月瑞浪超深地層研究所開所以来、見学者の累計が 1 万人に到達
12 月 14 日 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ａ工区（主立坑）その３）契約
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ｂ工区（換気立坑）その３）契約
H.20

1 月 11 日 掘削土から環境保全協定のふっ素溶出量参考値 0.8mg/ℓを超える 0.9mg/ℓのふっ素を検出、掘削土約 150 ㎥を専門処理施設へ搬出
3月

5 日 掘削土から環境保全協定の砒素溶出量参考値 0.01mg/ℓを超える 0.019mg/ℓの砒素を検出、掘削土約 500 ㎥を専門処理施設へ搬出
14 日 主立坑掘削深度 231.2ｍ
換気立坑掘削深度 200.2ｍ
15 日 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ａ工区（主立坑）その２）竣工
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ｂ工区（換気立坑）その２）竣工
16 日 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ａ工区（主立坑）その３）着工
瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（Ｂ工区（換気立坑）その３）着工- 21 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

4.

工事工程

平成 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 15 日）の計画工程、実施工程、進捗率を
表 4-1 瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事工程表（主立坑）および表 4-2 瑞浪超深地層研究
研究坑道掘削工事工程表（換気立坑）に示す。

- 22 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 23 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 24 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

5.

工事安全に関する記録

主立坑、換気立坑工区の工事安全に関する記録一覧表を表 5-1 に、工事安全に関する概要
報告表(1/3)～(3/3)を表 5-2～表 5-4 に示す。
表 5-1
表

発生日

場

所

工事安全に関する記録一覧表
事

象

内

容

5-2

H19. 5.18 主立坑

資材落下

坑口から坑底への資材落下

5-3

H19.10.11 構外公道

オイル流出

トラックのエンジンオイル流出

5-4

H20. 2. 9 休憩所

左大腿骨転子部骨折

転倒による骨折休業災害

表 5-2
１．件

名

工事安全に関する概要報告表(1/3)

坑口から坑底への資材落下

２．発生場所

主立坑

３．発生日時平成 19 年 5 月 18 日(金)午前 11 時 40 分頃

４．被災者

なし

５．被災程度なし
GL-200ｍ予備ステージ切羽にコンクリート吹付け作業に用いる急結材添加装
置と急結材 3 袋（1 袋 25kg 入り紙袋）を混載して、吊降しを行っていたとこ

６．概要

ろ、急結材添加装置の角が坑口付近エレベータ座張に接触し、吊荷全体が傾き、混載していた急結材 3 袋がスカフォード、坑底まで落下した。落下した
急結材は紙袋が破れ、粉状の中身が飛散した。発生時、坑底には 7 名の人員がいたが、粉をかぶったほか人的被害はなかった。

７．原因

急結材添加装置と急結材を混載したこと。
介錯人を配置しないで荷降しをしたこと。
急結材添加装置の荷姿を改善する。

８．対策

介錯必要搬入出資機材リストを掲示する。
安全専任者を増員して、資機材投入作業の立会確認を行う。

- 25 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

表 5-3
１．件

名

工事安全に関する概要報告表(2/3)

トラックのエンジンオイル流出

２．発生場所構外公道（市道戸狩月吉線と中央道進入道のＴ字付近）

３．発生日時平成 19 年 10 月 11 日(木)午前 9 時 40 分頃

４．被災者

なし

５．被災程度なし
コンクリートプラント南側のスクラップケースから、スクラップ約 3ｔを積６．概

要込んだ帰路に発生場所においてエンジンオイル約 1Ｌが流出した。機構より
瑞浪市土木課にオイル流出を報告、瑞浪市委託業者がオイル撤収作業を行っ
た。

７．原

因

８．対

策

スクラップ引取り車両（8ｔトラック）のエンジン、燃料噴射ポンプシャフトのオイルシール劣化損傷。
始業点検の実施。
現場出場時点検の実施。

表 5-4
１．件

名

工事安全に関する概要報告表(3/3)

転倒による骨折休業災害（休業 4 日以上）

２．発生場所

ＪＶ事務所 1Ｆ作業員休憩所入口前

３．発生日時平成 20 年 2 月 9 日(土)午後 3 時 40 分頃

４．被災者

作業員Ａ（水処理工 56 歳）

５．被災程度左大腿骨転子部骨折（リハビリを含め全治約 1 か月入院加療）
作業員Ａが休憩所に入る際、自分の長靴に付着した雪を払おうとして左足の６．概

要

靴底を右足に当てたところ、右足に雪がついていたため、滑って左大腿部から転倒した。その後 40 分ほど経過して痛みが出たので病院へ行った。

７．原因

積雪のため、足元が滑り易い状況だった。

８．対策

積雪時の足元への注意喚起教育を更に行う。

- 26 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

6.

あ

と

が

き

平成 18 年 7 月 1 日に着工した｢瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その２）｣は、平成 20
年 3 月 15 日竣工した。また、平成 20 年 3 月 16 日には｢瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（その３）｣を着工した。
平成 20 年 3 月 15 日竣工時点で、主立坑は深度 231.2m まで、換気立坑は深度 200.2m まで掘削した。
本工事記録をまとめるにあたって、ご協力いただいたＡ工区（その２）ＪＶ、Ｂ工区（その２）
ＪＶの皆様に感謝の意を表します。

- 27 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

付録－１

掘削土から「環境保全に関する基準書」の参考値を超えるふっ素、砒素の溶出量の検出に関する資料

1.1 ふっ素・砒素の溶出量が検出された事象の一覧
事象の一覧（平成１９年度）
目

溶 出 量

参 考 値注 2)

対象掘削土量H19. 8.28

ふっ素

1.0mg/ℓ

0.8mg/ℓ以下

約 700 ㎥

H20. 1.11

ふっ素

0.9mg/ℓ

0.8mg/ℓ以下

約 150 ㎥

H20. 3. 5

砒

0.019mg/ℓ

0.01mg/ℓ以下

約 500 ㎥

年月日

注 1)

項

素

処
置
廃棄物処分
場へ搬出
廃棄物処分
場へ搬出

備

考

自然由来
自然由来

廃棄物処分

自然由来
場へ搬出
注１）H19.08.28 は、機構がプレス発表した日付。H20.1.11、H20.3.5 は瑞浪市がプレス発表
した日付。
注２）参考値は、「瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定書(岐阜県、瑞浪市、機構)」第２条に定められた｢環境保全に関する基準書」で定めた値のこと

1.2 瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定第２条第４項（抜粋）（環境保全対策）第２条

機構は、研究所の事業活動に伴い発生する排出水、湧水、排出先河川水及び掘削

土（以下「排出水等」という。）について、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第3 条第 1 項に規定する排水基準、環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第 1 項に規定する水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準その他の環境規制等に基づき、適切に管理する。
４

機構は、自主測定に関し、関係自治体と協議の上、測定項目、管理目標値及び測定頻度について定めた「環境保全に関する基準書」を作成する。
1.3 環境保全に関する基準書
次ページ以降に「環境保全に関する基準書」（写し）を添付する。

- 28 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 29 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 30 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 31 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051- 32 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

付録－２

施工・計測データにもとづく設計の妥当性の評価に関する資料―「瑞浪超深地層研究所における工学技術に関する検討（平成 19 年）」（平成 20 年 3 月 26 日）より ―- 33 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 35 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 36 -

JAEA-Review
JAEA-Review2012-051
2012-051

37---37

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 38 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 39 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 40 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 41 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 42 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 43 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 44 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 45 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

硬鉱- 46 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051- 47 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

砂岩・泥岩層（明世累層）
礫岩層（明世累層）
砂岩・泥岩層（土岐狭炭累層）

礫岩層（土岐狭炭累層）
花崗岩

砂岩・泥岩層（明世累層）
礫岩層（明世累層）
砂岩・泥岩層（土岐狭炭累層）

礫岩層（土岐狭炭累層）
花崗岩- 48 -

JAEA-Review
JAEA-Review 2012-051

付録－３

湧水量予測に関する資料－

第４回湧水抑制対策検討委員会（平成 19 年 9 月 5 日）資料より －注
意
本資料は，湧水抑制対策検討委員会における関係者への周知および討論のために，最低限の品質保証を行った情報を掲載したものである。したがって，本
資料で示されている解釈や結論は，今後の調査の進展や検討などに伴い変更される場合がある。

- 49 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051- 46- -51 -JAEA-Review 2012-051- 47- -52 -JAEA-Review 2012-051- 48- -53 -JAEA-Review 2012-051- 49- -54 -JAEA-Review 2012-051

深度 0～200ｍまでの湧水量を一括して計算- 50- -55 -JAEA-Review 2012-051- 51- -56 -JAEA-Review 2012-051- 52- -57 -JAEA-Review 2012-051- 53- -58 -JAEA-Review 2012-051- 54- -59 -This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051

付録－４

グラウト工、調査ボーリングおよび孔間トモグラフィ探査に関する資料－第６回湧水抑制対策検討委員会（平成 20 年 7 月 18 日）資料より－

注
意
本資料は，湧水抑制対策検討委員会における関係者への周知および討論のために，最低限の品質保証を行った情報を掲載したものである。したがって，本
資料で示されている解釈や結論は，今後の調査の進展や検討などに伴い変更される場合がある。

- 55- -61 -This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051- 56- -63 -JAEA-Review 2012-051- 57- -64 -JAEA-Review 2012-051- 58- -65 -JAEA-Review 2012-051- 59- -66 -JAEA-Review 2012-051- 60- -67 -JAEA-Review 2012-051- 61- -68 -JAEA-Review 2012-051- 62- -69 -JAEA-Review 2012-051- 63- -70 -JAEA-Review 2012-051- 64- -71 -JAEA-Review 2012-051- 65- -72 -JAEA-Review 2012-051- 66- -73 -JAEA-Review 2012-051- 67- -74 -JAEA-Review 2012-051- 68- -75 -JAEA-Review 2012-051- 69- -76 -JAEA-Review 2012-051- 70- -77 -JAEA-Review 2012-051- 71- -78 -JAEA-Review 2012-051- 72- -79 -JAEA-Review 2012-051- 73- -80 -JAEA-Review 2012-051- 74- -81 -JAEA-Review 2012-051- 75- -82 -JAEA-Review 2012-051- 76- -83 -JAEA-Review 2012-051- 77- -84 -JAEA-Review 2012-051- 78- -85 -JAEA-Review 2012-051- 79- -86 -JAEA-Review 2012-051- 80- -87 -JAEA-Review 2012-051- 81- -88 -JAEA-Review 2012-051- 82- -89 -JAEA-Review 2012-051- 83- -90 -JAEA-Review 2012-051- 84- -91 -JAEA-Review 2012-051- 85- -92 -JAEA-Review 2012-051

0
次
孔

1
・
2
次
孔

・配合以外は、これまでの注入仕様と変更なし
・上記仕様については、今後の施工状況等を通じて常に見直しを図る- 86- -93 -JAEA-Review 2012-051- 87- -94 -JAEA-Review 2012-051- 88- -95 -JAEA-Review 2012-051- 89- -96 -JAEA-Review 2012-051

別添資料-1 参照（前々回委員会資料より）

別添資料-2 参照- 90- -97 -JAEA-Review 2012-051

別添資料-3 参照

別添資料-4 参照- 91- -98 -JAEA-Review 2012-051

別添資料-5 参照

別添資料-5 参照- 92- -99 -JAEA-Review 2012-051

別添資料-6 参照

- 100
- 93
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―1

- 101
- 94
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―2換気立坑水理調査ボーリング（07MI09 号孔）の結果

- 102
- 95
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―3
主立坑水理調査ボーリング（07MI08 号孔）の結果

- 103
- 96
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―4

- 104
- 97
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―5
深度 200ｍ以深における地質構造概要図

- 105
- 98
- -

JAEA-Review 2012-051

別添資料―6

- 106
- 99
- -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

付録－５

工事写真

- 107 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 4 月 GL-200m ボーリング横坑上半施工完了状況（主立坑）平成 19 年 4 月 GL-200m ボーリング横坑ロックボルト施工状況- 109 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 4 月 GL-200m ボーリング横坑下半ズリ撤去状況（主立坑）平成 19 年 5 月 GL-200m 予備ステージ掘削ズリ出し状況（キャリアダンプ使用）- 110 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 5 月 GL-200m 予備ステージ吹付けコンクリート施工状況（主立坑）平成 19 年 5 月 GL-200m 予備ステージロックボルト打設状況- 111 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）
平成 19 年 6 月 GL-200m 予備ｽﾃｰｼﾞ掘削工装薬状況(非電気式雷管(導火管付き雷管)使用)（主立坑）平成 19 年 7 月 GL-200m 予備ステージ掘削工 避難坑プレグラウト状況- 112 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 8 月 GL-200m 予備ステージ掘削工避難坑水平ボーリング状況（主立坑）平成 19 年 9 月地下水採水調査 採水装置設置完了、計測開始- 113 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 9 月地下水採水調査 採水装置設置完了、計測開始（主立坑）平成 19 年 9 月 GL-200m パイロットボーリング高精度歪計設置ボーリング状況- 114 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 9 月 GL-200m パイロットボーリング高精度歪計設置ボーリング状況（主立坑）平成 19 年 9 月ボーリング横坑調査ボーリング拡掘状況

- 115 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 9 月ボーリング横坑調査ボーリング拡掘状況（使用ビット）（主立坑）平成 19 年 10 月連接部防水シート設置完了- 116 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 10 月弾性波ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨ測定（主立坑）平成 19 年 10 月既存グラウト確認調査ボーリング施工状況- 117 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 11 月ボーリング横坑ピット部山留め撤去完了（主立坑）平成 19 年 11 月ボーリング横坑ピット部埋戻状況- 118 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 11 月 GL-200m 予備ステージ工区境発破防護設置（主立坑）平成 19 年 12 月 GL-200m 予備ステージ排水ピット 1 コンクリート打設状況- 119 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 12 月 GL-200m 予備ステージ排水ピット 2 コンクリート打設完了開口部養生（主立坑）平成 19 年 12 月ボーリング横坑床版コンクリート打設状況- 120 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 19 年 12 月 GL-200m 避難所（主立坑）平成 20 年 1 月 GL-200m 連接部反力壁設置- 121 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 1 月削孔前シャフトジャンボ設置状況（主立坑）平成 20 年 1 月堆積場掘削ズリ仮置状況- 122 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 2 月地山補強工(シリカレジン注入) 注入完了状況（主立坑）平成 20 年 2 月支保工・裏面排水材設置完了- 123 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 2 月堆積場掘削ズリ仮置状況（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）櫓防音ハウス全景- 124 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）櫓防音ハウス（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）立坑連接部- 125 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）立坑一般部（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）GL-200m 予備ステージ- 126 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）GL-200ｍ避難所（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）排水プラント全景- 127 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）GL-200m 予備ステージ排水ピット（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）GL-200m 予備ステージ排水ピット- 128 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）GL-200m ボーリング横坑（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）フィルタープレス- 129 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）MP システム（主立坑）平成 20 年 3 月 （その 2 工事竣工時）MP システム- 130 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 4 月 GL-197.0m 立坑(連接部)底盤切羽状況［換気立坑］平成 19 年 4 月 立坑(連接部)拡幅ハンチ部状況- 131 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 4 月 GL-196.7m ボーリング横坑グラウト施工部側壁コンクリート型枠［換気立坑］平成 19 年 4 月 ボーリング横坑プレグラウト工削孔 1 本目湧水(400～500L/分)状況- 132 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 4 月 ボーリング横坑プレグラウト工(1 本目)湧水被圧状況［換気立坑］平成 19 年 5 月 ボーリング横坑プレグラウト削孔状況- 133 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 5 月 ボーリング横坑プレグラウト注入状況［換気立坑］平成 19 年 6 月 ボーリング横坑上半部掘削(ズリ出し)状況- 134 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 6 月 ボーリング横坑上半部掘削(コソク)状況［換気立坑］平成 19 年 6 月 ボーリング横坑上半部掘削(発破装薬)状況- 135 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 7 月 立坑(連接部)ズリ出し状況反力受リング設置［換気立坑］平成 19 年 7 月 ボーリング横坑吹付コンクリート状況- 136 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 8 月 ボーリング横坑下半部掘削状況［換気立坑］平成 19 年 8 月 ボーリング横坑下半部切羽壁面観察- 137 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 9 月 GL-200m 予備ステージ貫通点- 138 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 9 月 GL-200m 予備ステージ貫通記念［換気立坑］平成 19 年 10 月 GL-200m パイロットボーリング高精度歪計設置櫓- 139 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 10 月 GL-200m ボーリング横坑調査ボーリング櫓［換気立坑］平成 19 年 10 月 GL-200m パイロットボーリング孔からの湧水(約 200L/分）- 140 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 11 月 パイロットボーリング高精度歪計設置工［換気立坑］平成 19 年 11 月 パイロットボーリング高精度歪計設置工- 141 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］調査ボーリング、先行変位ボーリング位置図［換気立坑］平成 19 年 12 月 先行変位ボーリングＡ孔掘削開始- 142 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 19 年 12 月 先行変位ボーリング B 孔掘削開始［換気立坑］平成 19 年 12 月 先行変位ボーリング C 孔掘削開始- 143 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 1 月 先行変位ボーリングＡ孔歪計設置状況［換気立坑］平成 20 年 1 月 先行変位ボーリング B 孔歪計設置状況- 144 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 1 月 先行変位ボーリング C 孔傾斜計設置状況［換気立坑］平成 20 年 1 月 調査ボーリング孔間隙水圧計設置状況- 145 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 2 月 一般部プレグラウト工注入状況［換気立坑］平成 20 年 2 月 一般部プレグラウト工削孔状況- 146 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

アルミ片

ゴム片

［換気立坑］平成 20 年 2 月 一般部プレグラウト工 機械式パッカー切削状況

再削孔不可タイプ

再削孔可能タイプ［換気立坑］一般部プレグラウト工 使用パッカー（機械式パッカー）- 147 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月 竣工検査前自主検査（地上）［換気立坑］平成 20 年 3 月 竣工検査前自主検査（GL-100m）- 148 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月 竣工検査前自主検査（GL-200m）- 149 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月 竣工検査（GL-200m 連接部）

［換気立坑］平成 20 年 3 月 竣工検査（GL-200m ボーリング横坑）- 150 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）櫓防音ハウス［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）櫓設備- 151 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）シャフトジャンボ［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）ズリキブル- 152 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）コンクリートキブル［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）スカフォード- 153 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）巻上機ハウス［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）巻上機- 154 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）受変電防音ハウス［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）非常用発電機- 155 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）受変電設備［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）コンクリートプラント防音ハウス- 156 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）GL-200m ボーリング横坑［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）GL-200m ボーリング横坑枝坑- 157 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）GL-200m ボーリング横坑枝坑［換気立坑］平成 20 年 3 月（その２工事竣工時）GL-200m ボーリング横坑枝坑- 158 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

付録－６

工事諸元算出資料
その２工事全体の工事諸元算出資料を添付する。

- 159 -

This is a blank page.

JAEA-Review 2012-051
2012-051

掘削土量、打設コンクリート量、吹付けコンクリート量、使用鉄筋重量、使用鋼材重量、使用ロックボルト本数、グラウト工土量

算 出 資 料 （ 1/2）

- -161
161～
～ 162
162 -

JAEA-Review 2012-051
2012-051

掘削土量、打設コンクリート量、吹付けコンクリート量、使用鉄筋重量、使用鋼材重量、使用ロックボルト本数、グラウト工土量

算 出 資 料 （ 2/2）

- -163
163～
～ 164
164 -

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

使用電力量- 165 -

算出資料

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

建設汚泥・建設廃棄物- 166 -

搬出量算出資料（1/5）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

建設汚泥・建設廃棄物- 167 -

搬出量算出資料（2/5）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

建設汚泥・建設廃棄物- 168 -

搬出量算出資料（3/5）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

建設汚泥・建設廃棄物- 169 -

搬出量算出資料（4/5）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

建設汚泥・建設廃棄物- 170 -

搬出量算出資料（5/5）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 171 -

算出資料（1/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 172 -

算出資料（2/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 173 -

算出資料（3/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 174 -

算出資料（4/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 175 -

算出資料（5/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 176 -

算出資料（6/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 177 -

算出資料（7/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 178 -

算出資料（8/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量- 179 -

算出資料（9/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

工事用水量・工事排水量（注）一部欠測により、合計等の数値は一致しない。

- 180 -

算出資料（10/10）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

爆薬使用量- 181 -

算出資料（1/4）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

爆薬使用量- 182 -

算出資料（2/4）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

爆薬使用量- 183 -

算出資料（3/4）

JAEA-Review
2012-051
JAEA-Review 2012-051

爆薬使用量- 184 -

算出資料（4/4）

表１．SI 基本単位
表１．SI 基本単位
SI 基本単位
SI 基本単位
基本量
基本量
名称
記号
表１．SI 基本単位
名称
記号
長
さ メSI
ー基本単位
トル m
長
さ
メ
ー
ト
ル
m
基本量
質
量 キログラムkg
名称
記号
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
長
さメ ー トル m
時
間ア ン 秒ペ ア kgA s
質電量流キログラム
電流 ア ンビ
ペンア KA
時熱力学温度間 ケル秒s
熱力学温度 ケ ル ビ ン mol
K
電物 質 流量アモン ペ アル A
物
質
量
モ
ル
mol
光
度ケカルンビデンラ Kcd
熱力学温度
物光 質
光

量度
モカ ン デル ラmolcd
度 カ ン デ ラ cd

国際単位系（SI）
国際単位系（SI）
国際単位系（SI）
表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
SI 基本単位
名称
記号
組立量
記号
面 表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
積 平方メートル 名称
m2
2
SI
基本単位
面
積
平方メートル
体 組立量
積 立法メートル
m3 m3
名称
記号
積 立法メートルm
速 体さ ， 速 度 メートル毎秒m/s
2
面加 速 さ速 ， 速
積度平方メートル
2 m/sm
度 メートル毎秒
メートル毎秒毎秒m/s
3
体波 加-1 m/s2mm
速 積数立法メートル
度 メートル毎秒毎秒
毎メートル
-1
速 波
さ ， 速 度 メートル毎秒m/s
数 毎メートル密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートルkg/m3 m加 密 度速3m/s2 kg/m
2，質
量度度
密メートル毎秒毎秒
度 キログラム毎立方メートルキログラム毎平方メートル
面
積
密
-1
kg/m
波
数 毎メートルm
3 3 kg/m2
面
積
密 積キログラム毎立方メートル
度 キログラム毎平方メートル
立方メートル毎キログラム
比
体
m
/kg
密度，質量密度kg/m
積 立方メートル毎キログラムA/m22m3/kg
密 度度キログラム毎平方メートル
アンペア毎平方メートル
面電 比積流 密体kg/m2
磁 電界 流の 強密 さ アンペア毎メートル
A/m
度
アンペア毎平方メートル
比体(a)積 立方メートル毎キログラム
m3/kg A/m
3
量磁
濃度
界 ，
の 濃強度 モル毎立方メートル
さ アンペア毎メートル mol/m
2 A/m
電
流
密(a) 度 アンペア毎平方メートル
A/m
3
質
量
濃
度 キログラム毎立法メートル
kg/mmol/m3
度 モル毎立方メートル A/m
磁 量
界 濃の度 強 ，さ濃アンペア毎メートル
3
輝 質 (a)量度 カンデラ毎平方メートル
cd/m2
度 キログラム毎立法メートル量 濃度， 濃濃度(b)モル毎立方メートル
mol/m3kg/m
（数字の）
１
13
屈
折
率
度 カンデラ毎平方メートル
cd/m2
質 輝量
濃
度(b)キログラム毎立法メートル
kg/m
（数字の）
１ １
1
(b)
比 透 磁
（数字の）
折 率度
率 カンデラ毎平方メートル輝 屈
cd/m2 1(b)(b)concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（数字の）
１
1
比 折透 磁（a）量濃度（amount
（数字の）
１
1
屈
率 率
(b)
concentration）ともよばれる。
（数字の） １1
比 （substance
透 磁 率

101

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
他のSI単位による SI基本単位による名称
記号
表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
組立単位
SI表し方
表し方
組立単位
（ｂ）
組立量
平
面
角 ラジアン(ｂ)rad SI 他のSI単位による
m/mSI基本単位による
1
名称 (ｂ)
記号組立量（ｂ）
他のSI単位による(c)
2/ 2
SI基本単位による立体
角 ステラジアン
表し方
表し方
sr
1
m
m
名称
記号
表し方（ｂ）
表し方
（ｄ）
周
波
数角ヘルツ
Hzrad
平
面
s-1 m/mラジアン(ｂ)1（ｂ）
平面
角 ラジアン(ｂ)rad (c)1（ｂ） m/m
-2 2
(ｂ)
2/
力
Nsr
立
体
角ニュートンm kg
ステラジアン
1
（ｂ）
(ｂ)
2ms m
立
体
角 ステラジアン
sr(c)
1
m2/m
（ｄ）
周
圧
力
応
力数パスカル,波PaHz
s-1 s-2
ヘルツ
N/m2
m-1 kg
（ｄ）
周
波
数 ヘルツ
Hz
s-1 2
-2
力 ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
ニュートン
N
エ
J
N
m
m
kg
s-2
kg
m
力
ニュートン
N
m kg
s-2-1s-3
2
-2
2
圧 事力
応
力
パスカル
率力， 工
率
，
放
射
束
ワット
,
Pa
W
J/s
2N/m
-1 kg
-2 kg s
m
s
m
圧仕
応
力
パスカル
,
Pa
N/m
m kg s2-2
電
荷 ギ, ー ,電仕 事
気, 熱量量クーロンC
s A m-2
ジュール
kgs
エエネネルルギー, 仕事, 熱
量 ジュールJ J
N m N m m2 kg
s -3 -1
2s A -3
電 位 差 （ 電工
圧 ），, 起 電射力束ボルト
V
W/A
m2 kg
ワット
kg s
m-3
仕仕事事率率，，工 率率， 放放
射 束 ワットW W
J/s J/s
m2 kg-2 s -1 4 2
静電
容量量ファラド
F
C/V
クーロン
sAs A
電電 荷荷 , , 電 電 気 気 量 クーロン
C C
sm
A 2 kg-3 -2-3 -1
2
気抵
V/AW/A
2 kg
-1s A
電位位
, 起
力オーム
ボルト
ms-3skg
電電
差差
（（
電電
圧圧
））
, 起
電電
力抗ボルト
VΩ V
W/A
kg
AA
mm
-2
-1 3 -12 4 2
A/VC/V-2 kg-1-2 4s A
静 ン 電ダ
電 ク 容タ容 ン 量スファラド
量ジーメンス
ファラド
静コ
FS F
C/V
kgm
s-2kg
A2-1 s A
mm2
Wb Ω
Vs V/A
2 A-3 -2
2 kg -3
電
抗ウエーバ
オーム
電磁
気気
抵抵
抗束オーム
Ω
V/A
mm
kgm
s skg
A-2s A2-2 -1-2 s -1A
3 2
Wb/m
コ磁
ST S
A/V A/V mkg
コ ンン ダ束ダ ククタ密タン ンス度ジーメンス
ステスラ
ジーメンス
kgm-2s-2
A-1
kg
s3 A2
2
-2
イ
ン
ダ
ク
タ
ン
ス
ヘンリー
H
Wb/A
2 kg -2-1 -2 -1
磁磁束 ウエーバWb
Vs Vs
kgms2skg
AAmm
束 ウエーバWbs A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
K
2
磁磁
束束
密密
度 テスラ
T T
s-2 A-1 -2 -1
Wb/m
Wb/m2 kg光
束度ルテスラーメンlm
cd kg-2s -2A
cd sr(c)イイ ンン ダダ ククタ タン ンス ヘンリー
H H
Wb/AWb/A
A s-2 A-2
m2 kg
ms2 kg
照度スルヘンリークス
lx
m-2 cdlm/m2(ｅ) (ｅ)セセ ルル シシ ウウス ス温 （度℃K -1 Kｆ ）度（ｄ）
セルシウス度Bq ℃s
放 射 性 核 種 の 放 射 能 温 セルシウス度
ベクレル
(c)
光光
束 ルーメンlm lm
cd srcd sr(c) cd cd
吸収線量, 比エネルギー分与, 束 ルーメン
2
-2 2 -2
グレイ
J/kg
m
s
照照
度ル
lxGy lx
lm/m
度ク
ルス
クス
カーマ
lm/m2 m-1 cdm-2 cd
（ｆ）
（ｄ）
s
（ ｆベクレル）（ｄ） Bq-1
放線量当量,
射性核種
の
放
射
能
Bq
放 射 性 核周辺線量当量,
種 の 放 射 能方向 ベクレル（ｇ）
2 s
Sv
J/kg
m s-2
吸収線量, 比エネルギー分与, シーベルト
性線量当量,
個人線量当量 グレイ
GyJ/kg
吸収線量, 比エネルギー分与,
m2 s-2 2 -2
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
m s
酸
活
性 カタールkat
カーマ 素
s-1 mol
線量当量, 周辺線量当量, 方向（ｇ）
J/kg
線量当量, 周辺線量当量, 方向m2 s-2 2 -2
シーベルト
（ｇ）Sv
性線量当量, 個人線量当量

照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg
s-3=kg s-3線
量率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3性濃度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol
放射
強度 ワット毎ステラジアン
W/srm4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放射輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵
素
活
性
濃
度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

放
射
吸
収
酵
素
活

ヨ ク ト

y

h

時

1h =60 min=3600 s°
1°=(π/180)
rad s
時度
日 h 1h =60
d min=3600
1 d=24 h=86
400 s
’ 1 1’=(1/60)°=(π/10800)
rad
日分
d
d=24
h=86
400 s rad度°
1°=(π/180)
1”=(1/60)’=(π/648000)
rad度秒° ” 1°=(π/180)
rad分’
1’=(1/60)°=(π/10800)
rad
ヘクタール
1ha=1hm2=104m2 rad分’ha 1’=(1/60)°=(π/10800)
秒”
1”=(1/60)’=(π/648000)
3
3
3-3 3 radリットル
L，l
1L=11=1dm =10 cm
=10
m
秒
”
1”=(1/60)’=(π/648000)
rad
2
ヘクタール
ha 1ha=1hm=104m22
トン
1t=103 kgヘクタール
hat 1ha=1hm=104m2L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
電 子 ボ 表される数値が実験的に得られるもの
ル ト 表される数値が実験的に得られるもの
eV 1eV=1.602 176 53(14)×10 -19J
-27
ダ
ル
ン 記号
Da 1Da=1.660
記号SI 単位で表される数値単位で表される数値
SI86(28)×10
kg
538
名称 ト 名称
-19
-19
1u=1
eV Da
J
1eV=1.602
176
53(14)×10
電統一原子質量単位
子 電
ボ 子
ル ボ
ト ル
eVu ト1eV=1.602
176 53(14)×10 J-27-27 11m
uaン1Da=1.660
1ua=1.495
97886(28)×10
706 538
91(6)×10
ダ ト単
ル ン位トDa
Da 1Da=1.660
kg
86(28)×10
ダ天 ル文
kg
538
統一原子質量単位u Da 1u=1 Da
統一原子質量単位
u
1u=1

11
11
文天 単 文 位 単ua 位1ua=1.495
ua 1ua=1.495
m
978 706 91(6)×10m
978 706 91(6)×10

天

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ 表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
水銀柱ミリメートルmmHg 1mmHg=133.322Pa
名称
名称 記号
記号 SI 単位で表される数値
SI 単位で表される数値
5ス ト ロ ールム barÅ １bar=0.1MPa=100kPa=10１Å=0.1nm=100pm=10-10m
バオ ン グ ーPa5バ(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
示されない。
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明示されない。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
示されない。
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(f)放射性核種の放射能（activity
referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの(f)放射性核種の放射能（activity
referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。
(f)放射性核種の放射能（activity
referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

m sA

10-24

da

リットル

Sv
J/kg
m s
シーベルト
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや性線量当量,
個人線量当量kat
s-1 mol-1酸素
活性 カタールkats mol(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

C/m

カ

p
f
a
z
y

3
リットル
L，l 1L=11=1dm3=10
cm3=10-3m3
トン
t
1t=103 kg
トンt
1t=103 kg

酸 コヒーレントではない。
素活性 カタール

電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル

デ

d
c
m
µ
n

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称 表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
記号
SI 単位による値
分
min=60s
名称 min 1記号
SI 単位による値
表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
時
h
1h
=60SI
min=3600s
名称単位による値
分 記号min1
min=60s
日
d
1
d=24
h=86
400
s
分
min 1 min=60s

組立量

-1
2
射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
sA-2 mol-1-1 4 2モ照誘 ル エ ネ電 ル ギ ー ジュール毎モル率 ファラド毎メートル J/mol
F/m mkgkg
ms-3 kg
s A
2 -3
吸
収
線 モル熱容量量率ジュール毎モル毎ケルビン
グレイ毎秒
Gy/s K)
2 s -2 -1-2 -2-1m
モルエントロピー,
J/(mols K mol
透磁率 ヘンリー毎メートル
H/m m kg
4 m-2kg s -3 A 2
放射
強度 ワット毎ステラジアン
W/srm-1 m 2 kg s -2=m kg
s-3
照モ
射 線ル
量 （エＸ 線
及びγ線）
クーロン毎キログラム
C/kg
ネ ル ギ ー
ジュール毎モル
J/mol kg 2 sA
m kg s mol-1-3
ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr)輝mm-22 kg s-3-2=kg
s -1
2 -3
吸放
収 射 線
量
率度グレイ毎秒
Gy/s
-1
m
s
3
ジュール毎モル毎ケルビン
モルエントロピー,
モル熱容量J/(molK)4 -3 m
kg-3s K2 mol
素射 活性
カタール毎立方メートル
s-1kg
mol
kat/m
放酵
強 濃 度度ワット毎ステラジアン
W/sr
mm
m-2
s =m kg s-3記号24（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのことを表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。
（substance concentration）ともよばれる。
（a）量濃度（amountconcentration）は臨床化学の分野では物質濃度（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと（substance concentration）ともよばれる。
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのことを表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

SI 組立単位(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。
組立量
SI 基本単位による名称
記号
表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
表し方
SI 組立単位
表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
粘度 パスカル秒Pa s
m-1 kg s-1
組立量
基本単位によるSI-2
名称記号
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
NSI
m組立単位
m2 kg s表し方
-2
基本単位による-1 s SI
面 組立量張ニュートン毎メートル
N/m
名称
記号mkg
粘表
度力パスカル秒Pas
kg s-1-1 -1
ラジアン毎秒2 m -2s =s-1表し方
m
力角 の モ ー速 メ ン ト度ニュートンメートル
Nrad/s
m 2
kg
s
m
-1 -2
-1
-1
粘
パスカル秒
Pa s
角
加
速
度度ラジアン毎秒毎秒
m mm s kg
=ss-2
rad/s
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m 2
kg s-2-3 2
熱度 ,ー放 メ射 照
力 流の密 モン 度トワット毎平方メートル
ニュートンメートルNm
kg s-1m -1kg-1s-2W/m
角
速度 ラジアン毎秒
rad/s
s =s
mm
ト張ロ ピ度ーラジアン毎秒毎秒
J/KN/m
表 容 量加,面エ ン速力ジュール毎ケルビン
ニュートン毎メートル rad/skg
s-2-2K-1
m2 -1
2
kg
角熱
mm
s-2s=s-2-2 -1-1 -1
熱容
，比
エ
トロ
J/(kg
2 K)
K
ms2-3sm
角流度ジュール毎キログラム毎ケルビン
ラジアン毎秒m s =s-1
熱比
密量度
放ン射
照 ピ度ーワット毎平方メートル, 速kg
W/mrad/s
2
比
エ
ネ
ル
ギ
ー度ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2 -1-1s-2=s-2
ラジアン毎秒毎秒
熱角容 量 , 加エ ン ト速ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K rad/s2 m2 kgms-2m
K
ワット毎メートル毎ケルビン
熱 流 密伝度 , 放
導 射 照率度W/(mK) mkg s-1-3s-3K-1
ワット毎平方メートル J/(kgW/m
比熱
熱容量，比エントロ
ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン
K)K -2
m2 s-1-2kg
3
-2 -1
積量 エ
ギピ
J/mJ/K
2 -2kg2 s
熱 容
, エネル
ンル
トギロ
ージュール毎立方メートル
ジュール毎ケルビン J/kg
比体エネーージュール毎キログラムs m -3kg -1s K
mm
2 -2
-1 -1
のエ
さワット毎メートル毎ケルビン
V/mkg
ジュール毎キログラム毎ケルビン
比 熱 容界量，比ト ロ率
ピーボルト毎メートル
J/(kg
熱電
伝
導ン強
W/(m
K) K)
sA
K
m
mmkg
s-3s K3-3
2 -2
密 ギギ ー度ジュール毎立方メートル
3J/kg
-1 m
C/m
比 積 エエ荷 ネ
ルークーロン毎立方メートル
ジュール毎キログラム J/m
体電
ネ ル
mm
kgsAs-2s
表面
電
荷率クーロン毎平方メートル
C/m2
m-2 m
sA
-3 -1s-3 K-1
ワット毎メートル毎ケルビン
導K)
電熱 界 伝 の強さ ボルト毎メートル
V/m W/(mmkg
A
2-2 s kg
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/mm sA-1-2
3ー ジュール毎立方メートル
電体 積 荷エ ネ 密 ル ギ度 クーロン毎立方メートル
m -1 kg
J/m3 m-3-3sA
C/m
4 s2
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m
2-2 kg s A
-3 -1
表電
面
C/m V/m m sA界の 電 強 荷 クーロン毎平方メートル
さ ボルト毎メートル
m
kg
-2 s
-2 A
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-3 A
電透
C/m2C/m3 m-22sA
電束 密 度荷， 電 気密 変 位 クーロン毎平方メートル
度 クーロン毎立方メートル
m -2sA2 -1-3 kg
ル エ 電ネ ル ギ 率ーファラド毎メートル
ジュール毎モル
J/mol 2 mm
mol
誘モ
F/m
kg-1-2ss4sA
A
表面
電
荷 クーロン毎平方メートル
C/m
2 m -2-1-1
ジュール毎モル毎ケルビン H/m
モル熱容量J/(mol K)
2 mmkgkg
透モルエントロピー,
磁率 ヘンリー毎メートル
s-2-2sA-2K mol

表５．SI 接頭語
表５．SI 接頭語
接頭語
記号 乗数
接頭語
記号
乗数
接頭語
記号-1 乗数
接頭語
ヨ 24 タ表５．SIＹ
デ -1 シ
d
10
10
ヨ
タ 接頭語
Ｙ -2
デ
シ
10
10
21
ゼ 21 タ 記号
Ｚ 乗数
セ ン
チ 記号
c
10
10
乗数
接頭語
接頭語
-2
ゼ
タ
Ｚ
セ
ン
チ
10
10
18
-3
24
-1
エ
ク
サ
Ｅ
ミ
リ
m
10
10
ヨ
タ
Ｙ
デ
シ
d
10
10
ク サ
Ｅ
1018 エ10-3 ミ µ リ
2115
-2-6
ペ
タ
Ｐ
マイクロ
10
10
ゼ 15 タＺ
セ ン-6 チ
c
10
10
ペ
タ
Ｐ
マイクロ
10
10
1812
-3-9
10
10
エテク
サラ ＥＴ
ミナ -9 リノ mn
10
10
ラ 10
Ｔ
ナ p ノ
1012 テ
15 9-6-12 ピ10
ギ
ガ
Ｇ
コ
10
ペ 9 タ
Ｐ
マイクロ
µ
10
10
ギ
ガ 10
Ｇ-15 10-12 ピ f コ
10
12 6
テメ
ラガ ＴＭ
ノ
n
1010
10-9 ナフェムト
6
-15
3
-18
メ
ガ
Ｍ
フェムト
10
10
9
-12
10 ギキ
10 ピア
ガロ Ｇｋ
コト p a
10
10
-18
-21
ｋ
62
-15
103クガキト Ｍｈロ 10
ゼ10プ トア f z ト
10
10
メヘ
フェムト
10
2
-21
1
-24
3
-18
ｈ
10 ロヘ
カ ク
y ト
10
10
キデ
ｋdaト 10
アヨ10クトトゼ aプ
10
1
-24
-21
ゼ 10
プ ト ヨ zク ト
102 ヘ10ク トデ ｈ カ 10da
乗数

ー

ル

bar

１bar=0.1MPa=100kPa=10 Pa

海里mmHg
Ｍ 1mmHg=133.322Pa
１M=1852m
水銀柱ミリメートル
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
-28 2
-10
ー ロ ー ムン Åb １Å=0.1nm=100pm=10
１b=100fm2=(10-12cm)2=10
オバン グ ス ト
m m
オン
ト
ー
Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
ッ グ ス里トロＭ
１kn=(1852/3600)m/s
knム１M=1852m
海ノ海ー
里 Ｍ １M=1852m
-28 2
バネ
ー
ンパ bNp １b=100fm2=(10-12cm)2=10m
バー ル Ｂン SI単位との数値的な関係は、
b１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノベ
ット kn １kn=(1852/3600)m/s
対数量の定義に依存。
ノー ベ ッジ
dBト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネデ
パル Np
SI単位との数値的な関係は、ネーベル Ｂ パ Np
SI単位との数値的な関係は、対数量の定義に依存。
デジベ ベル dB ル Ｂ
対数量の定義に依存。

デ

エ
ダ
エポ
ダス

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
ジ
ベ
ル dB
名称
記号
SI 単位で表される数値-7

ル
グ erg 1 erg=10 J
表９．固有の名称をもつCGS組立単位
-5
イ
ン 記号
dyn 1 dyn=10
表９．固有の名称をもつCGS組立単位
N
名称
SI 単位で表される数値-2-7
記号P=1 dyn
cm単位で表される数値=0.1Pa s
ルア 名称
グズ ergP 1 1erg=10
J sSI
2 -1
2 -1
トエイー クルンス dyn
Stグ1 1dyn=10
erg
St =1cm
s =10-7-4m
1-5N
erg=10J s-2-54
チア ル イズブ Psbン1 1P=1
sb =1cd
cd ms-2
ポス
ダ
dyn
dyn
scm
cm-2=10=0.1Pa1 dyn=10N-2-4 24 -1 -2
2 -1
sr
スフ ト ポーォ ク アスト Stphズ1 1Stph=1cd
s cm
=10
ms lx
scm =0.1Pa s
P=1cm
1 P=1
dyn10
-2
-2 -2 4 -2
2 ms
-1 -2
Galス1 1sbGal
=1cm
=10cd
スガ チス ル
=10
St=1cdト ーブルクsb
1cm
St s=1cmsm=10-4m2 s-1
2-2
4-8 -2
ｪ
ル
Mx
=10
Wb
1
Mx
=
1G
cm
フマ クスス
ォ ウ
ト
ph
10cm
lx =104cd m-2
チル
ブ1 ph=1cd
sb 1srsb =1cd
-2 -2 -4 -2-2
4
Gト1 1Gal
=10
G
cm
ガガ
=1cm
s-2=10msT
フウ
ォルス Galph=1Mx1 ph=1cdsr
cm 10 lx
3 2-1ｃ）
Oe 1 1Mx
-2
-2
-2
(10cm
/4π)A
mWb
Oe= 1G
マエ ク
ウ ドｪ（ ルMx
ル スステ ッ=10-8

ル Gal 1 Gal =1cm s =10 msガガ-8=1Mx cm-2 =10-4T 2（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「マウ ク ス スウ Gｪ ル1 GMx
1 3Mx = 1G-1cm =10 Wb 」
は対応関係を示すものである。
エルス
テ ッ ド （ ｃ ） Oe 1 Oe (10 /4π)A m
-2
-4

ガ

ウ

ス

G

1 G =1Mx cm =10 T（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「3-1エ ル ス テ ッ ド （ ｃ ） Oe 1 Oe (10 /4π)A mは対応関係を示すものである。
表10．SIに属さないその他の単位の例」（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「名称記号
SI 単位で表される数値は対応関係を示すものである。
キュ
リ表10．SIに属さないその他の単位の例
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq-4
レ ン名称
ト ゲ ン 記号R
1 R = 2.58×10
C/kg
SI 単位で表される数値-2
10
rad 1 1Ci=3.7×10
表10．SIに属さないその他の単位の例
rad=1cGy=10
キラ ュ
リ
ード Ci
Bq Gy
-2
-4 SI
記号
rem 1 1R
rem=1
cSv=10
レレ ン ト ゲ名称
ンム R= 2.58×10
C/kgSv単位で表される数値

」

10
-2
γー1 1γ=1
キ ン ュ ドマリ rad
Ci nT=10-9T
1 Ci=3.7×10
Bq
ラガ
rad=1cGy=10
Gy-4-2ェ ンル トムミゲ
レR
1cSv=10
R = fm=10-15m
2.58×10C/kg
レフ
rem ン1 1フェルミ=1
rem=1
Sv-2 mg = 2×10-4kg
1メートル系カラット= 200
ラン
rad nT=10-9T
ガメートル系カラット
マ γ ド1γ=1
1 rad=1cGy=10
Gy
-2
1rem
Torr =
325/760)
フト ェ
ミル Torr
fm=10-15m
レ ル
ム1フェルミ=1
1 (101
rem=1
cSv=10Pa
Sv

標 準
1γ
atm =1γ=1
101 325Pa
メートル系カラット= 200 mg = 2×10-4kg
ガ 大 気ン 圧 atm
マ1メートル系カラット
nT=10-9T
1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
トカ(101 325/760)fm=10-15m
Paフェ
ル Torrcalミ1 Torr = 1フェルミ=1ロ
リ ルー
標 準 メートル系カラット
大 気 圧 atm 1（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）
atm = 1メートル系カラット
101 325 Pa= 200 mg = 2×10-4kg
ミク
ロンµ 1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
1 µ =1µm=10-6m
ト リ
カロ
ー cal ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa

標
ミ

ク

カ
ミ

（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
ロンµ
1 µ =1µm=10-6m
1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
ロ
リ
ー cal
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ク

ロ

ン

µ

1 µ =1µm=10-6m（第8版，2006年改訂）（第8版，2006年改訂）

この印刷物は再生紙を使用しています