大目

次

第１章

共 通 設 備 ··············································· １ － １

第２章

沈 砂 池 設 備 ············································· ２ － １

第３章

主 ポ ン プ 設 備 ··········································· ３ － １

第４章

送 風 機 設 備 ············································· ４ － １

第５章

最 初 沈 殿 池 設 備 ··········································· ５ － １

第６章

反 応 タ ン ク 設 備 ········································· ６ － １

第７章

最 終 沈 殿 池 設 備 ··········································· ７ － １

第８章

消 毒 設 備 ················································· ８ － １

第９章

用 水 設 備 ················································· ９ － １

第 10 章汚 泥 濃 縮 設 備 ············································· 10－ １

第 11 章

汚 泥 消 化 タ ン ク 設 備 ······································· 11－ １

第 12 章

汚 泥 脱 水 設 備 ··········································· 12－ １

第 13 章流 動 焼 却 設 備 ············································· 13－ １

第 14 章脱 臭 設 備 ··············································· 14－ １

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

改 定 履 歴
年

月

内

容

H.11.04

第 4 章 一 部 改 定 、 第 13 章 全 面 改 定

H.12.04

第 1～ 3 章 、 第 5～ 12 章 、 第 14 章

H.13.04

第 2 章 、 第 9 章 、 第 12～ 14 章

H.14.04

第 5～ 6 章 、 第 9～ 10 章 、 第 12 章 、 第 14 章

H.15.04

第 1～ 2 章 、 第 5～ 6 章 、 第 9 章 、 第 14 章

H.16.04

第 1 章 、 第 3～ 6 章 、 第 8 章 、 第 10～ 12 章 、 第 14 章 一 部 改 定

H.17.04

第 1～ 5 章 、 第 8～ 12 章 、 第 14 章

一部改定

H.18.04

第 1～ 6 章 、 第 8 章 、 第 10～ 14 章

一部改定

H.19.04

第 1 章 、 第 3 章 、 第 8 章 、 第 10 章 、 第 12 章

H.20.04

第 1 章 、 第 3～ 4 章 、 第 8 章 、 第 10 章 、 第 13 章

H.21.04

第 1～ 3 章 、 第 5～ 6 章 、 第 8 章 、 第 10～ 13 章

H.22.07

第 1～ 14 章

H.23.07

第 1 章 ～ 第 6 章 、 第 11 章 ～ 第 14 章

H.24.06

第 1～ 2 章 、 第 4～ ５ 章 、 第 12 章 ～ 第 14 章

H.25.05

第 1～ 2 章 、 第 5～ 6 章 、 第 8 章 、 10 章 ～ 第 14 章

一部改定

H.26.06

第 1～ 2 章 、 第 5～ 6 章 、 第 8 章 、 10 章 、 第 12 章

一部改定

H.27.04

第 1～ 2 章 、 第 8 章 、 10 章 、 第 12 章

H.28.04

第 1～ 3 章 、 5～ 6 章 、 8 章 、 第 11 章 、 13～ 14 章

H.29.04

第 1～ 8 章 、 第 10～ 12 章 、 14 章

H.30.04

第 1 章 、 第 2 章 、 第 6 章 、 第 9～ 12 章 、 14 章

H.31.04

第 3 章 、 第 10 章

R.02.04

第 1～ 4 章 、 第 6 章 、 第 10～ 13 章

R.03.04

第 1～ 6 章 、 第 8～ 14 章

R.04.04

第 1～ 2 章 、 第 5～ 6 章 、 第 11 章

R.05.04

第 1～ 3 章 、 第 6 章 、 第 11～ 12 章 、 第 14 章

R.06.04

第 1 ～ 4 章 、 第 6 章 、 第 12 章 、 第 14 章

一部改定

一部改定
一部改定
一部改定

一部改定
一部改定
一部改定

一部改定
一部改定
一部改定

一部改定
一部改定

一部改定
一部改定

一部改定
一部改定

一部改定
一部改定
一部改定

一部改定

目

第１章

次

共通設備 ·····························································

１－１

第１節

ポンプ設備 ···························································

１－１

§１

無閉塞型汚泥ポンプ ··················································

１－１

§２

吸込スクリュ付汚泥ポンプ ·············································

１－４

§３

水中汚泥ポンプ ·······················································

１－５

§４

吸込スクリュ付水中汚泥ポンプ ·········································

１－８

§５

床排水ポンプ ·························································

１－11

§６

給水ポンプ ···························································

１－14

§７

水中用水ポンプ ·······················································

１－15

§８

水中ミキサ ···························································

１－18

§９

圧力タンク式給水ユニット ·············································

１－20

§10

無機凝集剤注入ポンプ（一軸ねじ式） ··································

１－22

第２節

制水弁設備 ···························································

１－24

§１

電動仕切弁 ···························································

１－24

§２

蝶形弁·······························································

１－26

§３

偏心構造弁 ···························································

１－27

§４

手動仕切弁 ···························································

１－29

§５

逆止弁（雨水、汚水用） ···············································

１－31

§６

ソフトシール仕切弁 ···················································

１－33

§７

テレスコープ弁 ·······················································

１－34

第３節

空気配管用弁設備 ·····················································

１－36

§１

送気配管 ·····························································

１－36

§２

逆止弁（空気用） ·····················································

１－36

§３

電動仕切弁（空気用） ·················································

１－38

§４

蝶形弁（空気用） ·····················································

１－39

第４節

ゲート設備 ···························································

１－40

§１

鋳鉄製ゲート（沈砂池用） ············································

１－40

§２

鋳鉄製ゲート（水処理用） ·············································

１－45

§３

鋳鉄製可動堰 ·························································

１－47

第５節

空気圧縮設備 ·························································

１－49

§１

可搬式小型空気圧縮機 ·················································

１－49

§２

空気槽·······························································

１－51

§３

除湿器（冷凍式） ·····················································

１－52

§４

除湿器（分離膜式） ···················································

１－53

1-目-1

第６節

搬出設備 ·····························································

１－54

§１

搬出ベルトコンベヤ ···················································

１－54

§２

ホッパ·······························································

１－58

第７節

クレーン設備 ·························································

１－61

§１

電動式天井クレーン ···················································

１－61

§２

ダブルレールホイスト式天井クレーン ···································

１－65

§３

シングルレールホイスト式天井クレーン ·································

１－68

§４

手動式天井クレーン（クラブ式） ·······································

１－71

§５

手動式天井クレーン（ギャードトロリーチェーンブロック式） ·············

１－74

§６

ホイスト ·····························································

１－76

§７

チェーンブロック ·····················································

１－78

第８節

§７－１

手動式チェーンブロック ········································

１－78

§７－２

電動式チェーンブロック ········································

１－80

三 相 誘 導 電 動 機 ···················································

１－82

§１

三相誘導電動機 ·····················································

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

1-目-2

１－82

目

第２章

次

沈砂池設備 ···························································

２－１

第１節

ゲート設備 ···························································

２－１

§１

鋳鉄製ゲート（沈砂池用） ·············································

２－１

第２節

除じん機械設備 ·······················································

２－２

§１

スクリーン ·························································

２－２

§２

ロープ式懸垂形除じん機 ···············································

２－４

§３

ロープ式台車形除じん機 ···············································

２－８

§４

連続式自動除じん機 ···················································

２－12

§５

間欠式自動除じん機（回転アーム型） ···································

２－18

§６

間欠式自動除じん機（伸縮アーム型） ···································

２－22

§７

裏がき式連続自動スクリーン ···········································

２－26

§８

ベルト走行式自動スクリーン ···········································

２－30

§９

背面降下前面かき揚げ式除じん機 ·······································

２－33

§10

脱水機構付裏がきスクリーンユニット ··································

２－39

§11

脱水機構付ドラム状スクリーン ·········································

２－42

第３節

除砂機械設備 ·························································

２－45

§１

バケットコンベヤ沈砂かき揚げ機 ·······································

２－45

§２

噴射式揚砂装置 ·······················································

２－50

§２－１

揚砂機 ·························································

２－50

§２－２

集砂装置 ·······················································

２－52

§２－３

噴射式揚砂機用沈砂分離機 ·······································

２－54

§２－４

加圧水ポンプ（陸上ポンプ） ·····································

２－57

§２－５

加圧水ポンプ（水中ポンプ） ·····································

２－58

§２－６

加圧水タンク（鋼板製） ·········································

２－60

§２－７

加圧水タンク（パネルタンク） ···································

２－61

§３

スクリュ式沈砂かき寄せ機 ·············································

２－63

第４節

沈砂処理設備 ·························································

２－66

§１

洗浄装置付トラフコンベヤ ·············································

２－66

§２

サイクロン ···························································

２－71

§３

沈砂洗浄機（ドラム回転式） ···········································

２－73

§４

沈砂・しさ洗浄機（機械撹拌式） ·······································

２－76

第５節

しさ処理設備 ·························································

２－82

§１

しさ洗浄機（機械撹拌式） ·············································

２－82

§２

しさ洗浄機（圧力水噴射式） ···········································

２－84

2-目-1

§３

しさ脱水機（ローラ式） ···············································

２－87

§４

しさ脱水機（スクリュ式） ·············································

２－90

§５

しさ脱水機（二軸対向スクリュ式） ·····································

２－93

搬出設備·······························································

２－95

§１

沈砂、しさ搬出ベルトコンベヤ ·········································

２－95

§２

スキップホイスト ·····················································

２－96

§３

沈砂、しさ貯留ホッパ ·················································

２－99

§４

鋼製しさコンテナ ·····················································

２－100

§５

樹脂製しさコンテナ ···················································

２－101

第７節

その他設備 ···························································

２－102

§1-1

破砕機（二軸差動式） ················································

２－102

§1-2

スクリーン付破砕機（二軸差動式） ····································

２－104

§２

破砕機（ドラム回転式） ···············································

２－105

第６節

〔参考資料〕
噴射式揚砂機運転方案（参考） ···············································

２－107

噴射式揚砂機フローシート（参考例） ·········································２－108

破砕機（二軸差動式）フローチャート参考例 ···································

２－109

脱水機構付裏かきスクリーンユニットの凍結防止装置（参考例） ·················

２－110

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

2-目-2

目

第３章

次

主ポンプ設備 ··························································

３－１

第１節

主ポンプ設備 ························································

３－１

§１

立軸渦巻斜流ポンプ ·················································

３－１

§２

立軸斜流ポンプ ·····················································

３－５

§３

水中汚水ポンプ（口径 150 ㎜以上） ·····································

３－10

§４

水中汚水ポンプ（口径 150 ㎜未満 80 ㎜以上） ····························

３－13

§５

吸込スクリュ付水中汚水ポンプ ·········································

３－16

§６

先行待機型立軸斜流ポンプ ·············································

３－19

§７

減速機搭載型立軸斜流ポンプ ··········································

３－21

第２節

制水弁設備 ··························································

３－24

§１

電動仕切弁 ··························································

３－24

§２

電動蝶形弁 ··························································

３－24

§３

逆止弁（雨水，汚水用） ···············································

３－24

§４

フラップ弁 ··························································

３－25

第３節

電動機設備 ··························································

３－26§１ 電動機 ······························································

３－26

§２

起動制御装置 ························································

３－29

§３

液体速度制御装置·····················································

３－31

第４節

内燃機関設備 ························································

３－32

§１

ポンプ駆動用ディーゼル機関 ··········································

３－32

§２

ポンプ駆動用横型二軸式ガスタービン ···································

３－37

§３

起動用空気圧縮機···················································

３－43

§４

燃料貯留タンク ······················································

３－44

§５

燃料小出槽···························································

３－44

第５節

減速機設備 ··························································

３－45§１ 傘歯車減速機 ························································

３－45

§２

複合減速機（流体継手内蔵型傘歯車減速機） ·····························

３－47

第６節

天井クレーン設備·····················································

３－49

§１

電動式天井クレーン···················································

３－49

§２

ダブルレールホイスト式天井クレーン ···································

３－49

§３

シングルレールホイスト式天井クレーン ·································

３－49

§４

手動式天井クレーン（クラブ式） ·······································

３－49

§５

手動式天井クレーン（ギヤードトロリーチェーンブロック式） ·············

３－49

3-目-1

§６

ホイスト ····························································

３－49

§７

チェーンブロック·····················································

３－49

§７－１

手動式チェーンブロック ·········································

３－49

§７－２

電動式チェーンブロック ·········································

３－49

第７節

冷却設備 ····························································

３－50

§１

管内クーラ ··························································

３－50〔参考資料〕
・立軸渦巻斜流ポンプフローシート参考例 ·····································

３－51

・立軸斜流ポンプ（電動機駆動）フローシート参考例 ···························

３－52

・立軸斜流ポンプ（エンジン駆動）フローシート参考例 ·························

３－53

・原動機用の起動装置フローシート ···········································

３－54

今年度版での改定個所は、ゴシックで示す。

3-目-2

目

第４章

次

送風機設備 ····························································

第１節

４－１

送風機設備 ··························································

４－１§１ 直結式多段ターボブロワ ···············································

４－１

§２

歯車増速式単段ターボブロワ ···········································

４－７

§３

ロータリ（ルーツ式）ブロワ ···········································

４－14

§４

鋼板製直結式多段ターボブロワ ·········································

４－17

§５

高速軸浮上式ターボブロワ ············································

４－21

第２節

電動機設備 ··························································

４－31§１ 高圧電動機 ··························································

４－31

§２

低圧電動機 ··························································

４－33

第３節

集中強制潤滑設備·····················································

４－35

§１

潤滑油タンク ························································

４－35

§２

潤滑油ポンプ ························································

４－35

§３

潤滑油冷却器 ························································

４－36

§４

潤滑油ヘッドタンク···················································

４－36

第４節

冷却水設備 ··························································

４－38

§１

冷却水ポンプ ························································

４－38

§２

冷却塔 ······························································

４－38

第５節

空気ろ過設備 ························································

４－40

§１

湿式空気ろ過器·······················································

４－40§２ 乾式空気ろ過器（自動巻取型） ·········································

４－40

§３

乾式空気ろ過器（ろ材自動清掃型） ·····································

４－41

§４

乾式空気ろ過器（吹き流し型） ·········································

４－41§５ 乾式空気ろ過器（インライン型） ·······································

４－41

第６節

配管弁設備 ··························································

４－42

§１

送気配管 ····························································

４－42

§２

逆止弁（空気用）·····················································

４－42

§３

電動仕切弁 ··························································

４－42

§４

蝶形弁 ······························································

４－42

第７節

天井クレーン設備·····················································

４－43

§１

電動式天井クレーン···················································

４－43

§２

ダブルレールホイスト式天井クレーン ···································

４－43

§３

シングルレールホイスト式天井クレーン ·································

４－43

4-目-1

§４

手動式天井クレーン（クラブ式） ·······································

４－43

§５

手動式天井クレーン（ギヤードトロリーチェーンブロック式） ·············

４－43

§６

ホイスト ····························································

４－43

§７

チェーンブロック·····················································

４－43

§７－１

手動式チェーンブロック ·········································

４－43

§７－２

電動式チェーンブロック ·········································

４－43

直結式多段ターボブロワ用空気用配管設備フローシート（参考) ···············

４－44〔参考資料〕〃

個別強制潤滑設備フローシート（参考） ············

４－45

〃

集中強制潤滑設備フローシート（参考） ············

４－46

直結式多段ターボブロワ及び歯車増速式単段ターボブロワ用
冷却水設備フローシート（参考） ············

４－47

直結式多段ターボブロワ用冷却水設備フローシート（参考） ··················

４－48

歯車増速式単段ターボブロワ用空気用配管設備フローシート（参考） ··········

４－49

〃

個別強制潤滑設備フローシート（参考） ········

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

4-目-2

４－50

目

第５章

次

５－１

汚泥かき寄せ設備 ····················································

５－１

第１節

最初沈殿池設備 ························································§１－１

汚泥かき寄せ機（ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式：ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞｼｭﾄﾞﾁｪｰﾝ） ···················

５－１

§１－２

汚泥かき寄せ機（ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式：合成樹脂ﾁｪｰﾝ） ······················

５－７

§２

汚泥かき寄せ機（中央駆動懸垂形） ····································

５－12

§３

汚泥かき寄せ機（中央駆動支柱形） ····································

５－16

第２節

ゲート設備 ··························································

５－20

§１

鋳鉄製ゲート（水処理用） ············································

５－20

§２

鋳鉄製可動堰 ························································

５－20

第３節

スカム除去設備 ······················································

５－21

§１

矩形池用手動式パイプスキマ ··········································

５－21

§２

矩形池用電動式パイプスキマ ··········································

５－23§３ 無動力式スカム除去装置 ··············································

５－25

§４

円形池用自動反転式パイプスキマ ······································

５－27

§５

円形池用電動式パイプスキマ ··········································

５－29

第４節

スカム分離設備 ······················································

５－31

§１

かご式スカム分離機 ··················································

５－31§２ 回転スクリーン式スカム分離機 ········································

５－33

§３

脱水機構付裏がきスカムユニット ·······································

５－35

第５節

汚泥ポンプ設備 ······················································

５－36

§１

無閉塞型汚泥ポンプ ··················································

５－36

§２

吸込スクリュ付汚泥ポンプ ············································

５－36

§３

手動仕切弁 ··························································

５－36

§４

逆止弁（汚水用） ····················································

５－36

§５

電動仕切弁 ··························································

５－36

§６

偏心構造弁 ··························································

５－37

§７

水中汚泥ポンプ ······················································

５－37

§８

吸込スクリュ付水中汚泥ポンプ ········································

５－37

第６節

雑排水設備 ··························································

５－38

§１

床排水ポンプ ························································

５－38

5-目-1

〔参考資料〕
汚泥かき寄せ機（中央駆動懸垂形）参考図〃（中央駆動支柱形）参考図

5-目-2

５－39
５－40

目

第６章

次

反応タンク設備 ······················································

６－１

多孔性散気設備 ······················································

６－１

§１

散

気

筒 ··························································

６－１

§２

散

気

板 ··························································

６－３

第２節

全面曝気式散気設備 ··················································

６－６

§１

全面曝気式散気装置 ··················································

６－６

第３節

超微細気泡式散気設備 ·················································

６－９

§１

メンブレンパネル式散気装置 ···········································

６－９

§２

低圧損型メンブレン式散気装置（全面曝気式） ···························

６－12

§３

低圧損型メンブレン式散気装置（旋回流式） ·····························

６－15

第４節

非多孔性散気設備 ····················································

６－18

§１

散気器（Ａ型） ······················································

６－18

§２

散気器（Ｂ型） ······················································

６－19

第５節

散気装置吊上設備 ····················································

６－20

§１

吊上装置 ····························································

６－20

第６節

消泡設備 ····························································

６－21

§１

消泡ノズル ··························································

６－21

第７節

配管設備 ····························································

６－22

§１

送気配管 ····························································

６－22

§２

消泡水配管 ···························································

６－22

第８節

ゲート設備 ··························································

６－23

§１

鋳鉄製ゲート（水処理用） ············································

６－23

§２

鋳鉄製可動堰 ························································

６－23

第９節

機械式曝気設備 ······················································

６－24

§１

水中撹拌式曝気装置 ··················································

６－24

§２

縦軸型オキシデーションディッチ用機械式曝気装置 ······················

６－27§３ 水中プロペラ付縦軸型オキシデーションディッチ用機械式曝気装置 ········

６－31

§４

水中プロペラ付オキシデーションディッチ用散気式曝気装置 ··············

６－32§５ 横軸型オキシデーションディッチ用機械式曝気装置 ······················

６－35§６ スクリュ型オキシデーションディッチ用機械式曝気装置 ··················

６－38

第 10 節 好気性ろ床設備 ······················································

６－41§１ 好気性ろ床 ··························································

６－41

第１節

6-目-1

〔参考資料〕
縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄの製作条件 ····························

６－45

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄの各部の構造 ··························

６－46

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄの操作に係るタイマの種類一覧表·········

６－48

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄﾀｲﾑﾁｬｰﾄ(間欠曝気運転＋DO 一定制御ﾓｰﾄﾞ) ·６－49

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄﾀｲﾑﾁｬｰﾄ(間欠曝気運転ﾓｰﾄﾞ) ·············

６－50

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄﾀｲﾑﾁｬｰﾄ(連続曝気ｿﾞｰﾝ運転ﾓｰﾄﾞ) ·········

６－51

縦軸型ＯＤ用機械式曝気装置ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄの機械・電気の工事区分 ················

６－52

低圧損型メンブレン式散気装置の部分的曝気配置参考図 ··························· ６－53
低圧損型メンブレン式散気装置の機器構成図 ····································· ６－54

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

6-目-2

目

第７章

次

最終沈殿池設備 ·······················································

７－１

汚泥かき寄せ設備 ···················································

７－１

第１節

§１－１

汚泥かき寄せ機（ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式：ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞｼｭﾄﾞﾁｪｰﾝ） ··················

７－１

§１－２

汚泥かき寄せ機（ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式：合成樹脂ﾁｪｰﾝ） ·····················

７－１

§２

汚泥かき寄せ機（中央駆動懸垂形） ···································

７－２

§３

汚泥かき寄せ機（中央駆動支柱形） ···································

７－２

第２節

ゲート設備 ·························································

７－３

§１

鋳鉄製ゲート（水処理用） ···········································

７－３

§２

鋳鉄製可動堰 ·······················································

７－３

第３節

スカム除去設備 ·····················································

７－４

§１

矩形池用手動式パイプスキマ ·········································

７－４

§２

矩形池用電動式パイプスキマ ·········································

７－４

§３

無動力式スカム除去装置 ·············································

７－４

§４

円形池用自動反転式パイプスキマ ·····································

７－４

§５

円形池用電動式パイプスキマ ·········································

７－４

第４節

スカム分離設備 ·····················································

７－５

§１

かご式スカム分離機 ·················································

７－５

第５節

汚泥ポンプ設備 ·····················································

７－６

§１

無閉塞型汚泥ポンプ ·················································

７－６

§２

吸込スクリュ付汚泥ポンプ ···········································

７－６

§３

手動仕切弁 ·························································

７－６

§４

逆止弁 ·····························································

７－６

§５

電動仕切弁 ·························································

７－６

§６

偏心構造弁 ·························································

７－７

§７

水中汚泥ポンプ ·····················································

７－７

§８

吸込スクリュ付水中汚泥ポンプ ·······································

７－７

7-目-1

目

第８章

次

消毒設備·······························································

８－１

第１節

次亜塩素酸ソーダ注入設備 ·············································

８－１

§１

次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ（ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ定量ﾎﾟﾝﾌﾟ） ·······················

８－２§２ 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ（一軸ねじﾏｸﾞﾈｯﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ式） ···············

８－５

§３

次亜塩素酸ソーダ貯槽 ·················································

８－８

第２節

その他設備 ···························································

８－11

§１

塩素接触装置（水路設置型） ···········································

８－11〔参考資料〕
次亜塩素酸ソーダ消毒設備フローシート（参考例）（ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ定量ﾎﾟﾝﾌﾟ）配管ﾌﾛｰ図 ·································

８－12

次亜塩素酸ソーダ消毒設備フローシート（参考例）(一軸ねじﾏｸﾞﾈｯﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ式)配管ﾌﾛｰ図 ···························

8-目-1

８－13

目

第９章

用

水 設

次

備 ························································

９－１

第１節 用水処理設備 ························································

９－１§１ 圧力式砂ろ過器 ······················································

９－１§２ 浮上ろ材ろ過器 ······················································

９－４

§３

移床式連続式砂ろ過器 ················································

９－６

§４

自動洗浄ストレーナ ··················································

９－８

§５

水中用水ポンプ ······················································

９－９§６ 回転ドラム式ろ過器 ··················································

９－10〔参考資料〕
圧力式砂ろ過器フローシート参考例 ········································

９－13

浮上ろ材ろ過器フローシート参考例 ········································

９－14

移床式連続式ろ過器フローシート参考例（１）·······························

９－15

移床式連続式ろ過器フローシート参考例（２）·······························

９－16

自動洗浄ストレーナフローシート参考例 ····································

９－17

回転ドラム式ろ過器フローシート参考例 ····································

９－18

回転ドラム式ろ過器の機械、電気の工事区分 ································

９－19

9-目-1

目

次

第１０章

汚泥濃縮設備 ·······················································

10－１

第１節

重力濃縮設備 ·······················································

10－１

§１

汚泥かき寄せ機（中央駆動懸垂形） ···································

10－１

§２

汚泥かき寄せ機（中央駆動支柱形） ···································

10－２

第２節

機械濃縮設備 ·······················································

10－３

§１

遠心濃縮機 ·························································

10－３

§２

ベルト型ろ過濃縮機 ·················································

10－７

第３節

常圧浮上濃縮設備 ···················································

10－11

§１

常圧浮上濃縮装置 ···················································

10－11

§２

空気圧縮機 ·························································

10－16

§３

除湿器 ·····························································

10－16

§４－１

起泡用水ポンプ（起泡装置がタービン式の場合） ···················

10－16

§４－２

起泡用水ポンプ（起泡装置が静止型混合器式の場合） ···············

10－16

§５

凝集剤注入ポンプ（一軸ねじ式） ·····································

10－17

§６

凝集剤溶解槽 ·······················································

10－17

§７

凝集剤供給機 ·······················································

10－17

§８

起泡助剤注入ポンプ ·················································

10－17

§９

起泡助剤希釈槽 ·····················································

10－18

§10

汚泥供給ポンプ（一軸ねじ式） ·······································

10－18

§11

脱気槽 ·····························································

10－19

第４節

汚泥ポンプ設備 ·····················································

10－20

§１

無閉塞型汚泥ポンプ ·················································

10－20

§２

吸込スクリュ付汚泥ポンプ ···········································

10－20

§３

水中汚泥ポンプ ·····················································

10－20

§４

吸込スクリュ付水中汚泥ポンプ ·······································

10－20

§５

汚泥移送ポンプ（一軸ねじ式） ·······································

10－20

§６

手動仕切弁 ·························································

10－21

§７

逆

弁（汚水用） ···············································

10－21

§８

電動仕切弁 ·························································

10－21

§９

偏心構造弁 ·························································

10－21

第５節

その他設備 ·························································

10－22

§１

汚泥貯留槽曝気装置 ·················································

10－22

§２

一軸汚泥細断機（インライン型） ·····································

10－24

止

10-目-1

〔参考資料〕
汚泥濃縮タンクフローシート参考例 ·······································

10－26

遠心濃縮機

機械・電気工事の区分図 ·····································

10－27

ベルト型ろ過濃縮機 機械、電気の工事区分 ································

10－28

常圧浮上濃縮装置フローシート ···········································

10－29

常圧浮上濃縮装置ブロックチャート参考例 ·································

10－30

常圧浮上濃縮装置

機械・電気の工事区分 ·································

10－31

濃縮設備（機械濃縮、常圧浮上濃縮）性能確認条件 ·························

10－32

10-目-2

目

次

第１１章

汚泥消化タンク設備 ·················································

11－ 1

第１節

センタードーム設備 ···················································

11－ 2

§１

センタードーム装置 ···················································

11－ 2

§２

センタードーム安全装置 ···············································

11－ 4

§３

ガス撹拌装置 ·························································

11－ 6

§４

機械撹拌装置 ·························································

11－ 9

§５

低速型機械撹拌装置 ···················································

11－12

§６

蒸気吹込装置 ·························································

11－14

第２節

汚泥ポンプ設備 ·······················································

11－15

§１

無閉塞型汚泥ポンプ ···················································

11－15

§２

吸込スクリュ付汚泥ポンプ ·············································

11－15

§３

汚泥移送ポンプ（一軸ねじ式） ·········································

11－15

§４

手動仕切弁 ···························································

11－15

§５

逆止弁 ·······························································

11－15

§６

電動仕切弁 ···························································

11－15

§７

偏心構造弁 ···························································

11－15

第３節

ガス撹拌設備 ·························································

11－16

§１

消化ガス撹拌ブロワ ···················································

11－16

§２

消化ガス安全装置 ·····················································

11－20

第４節

脱硫設備 ·····························································

11－24

§１

連続式乾式脱硫装置 ···················································

11－24

§２

間欠式乾式脱硫装置 ···················································

11－27

§３

クレーン装置 ·························································

11－29

第５節

ガス貯留タンク設備 ···················································

11－30

§１

乾式低圧ガスホルダ ···················································

11－30

第６節

加温設備 ·····························································

11－34

§１

蒸気ボイラ ···························································

11－34

§２

オイルサービスタンク ·················································

11－40

§３

軟水装置 ·····························································

11－41

§４

軟水タンク ···························································

11－43

§５

給水ポンプ ···························································

11－44

§６

原水タンク ···························································

11－45

§７

原水ポンプ ···························································

11－46

§８

地上定置式重油タンク ·················································

11－47

11-目-1§９

地下重油貯蔵タンク ···················································

11－48

§10

油移送ポンプ ·························································

11－49

§11

煙道·································································

11－51

§12

煙突·································································

11－53

§13

スチームヘッダ ·······················································

11－54

§14

配管（蒸気、ガス） ···················································

11－55

第７節

温水器設備 ···························································

11－58

§１

温水器 ·······························································

11－58

§２

オイルサービスタンク ·················································

11－61

§３

温水ポンプ ···························································

11－61

§４

地上定置式重油タンク ·················································

11－61

§５

地下重油貯蔵タンク ···················································

11－61

§６

油移送ポンプ ·························································

11－61

§７

煙道 ·································································

11－61

§８

煙突 ·································································

11－61

第８節

熱交換器設備 ·························································

11－62

§１

二重管式汚泥熱交換器 ·················································

11－62

§２

スパイラル式汚泥熱交換器 ·············································

11－63

第９節

余剰ガス燃焼設備 ·····················································

11－64

§１

余剰ガス燃焼装置 ·····················································

11－64〔参考資料〕
汚泥消化タンク廻り汚泥管参考フローシート ·································

11－68

ガス撹拌フローシート参考例 ···············································

11－69

脱硫設備フローシート参考例 ···············································

11－70

脱硫・ガス貯留設備フローシート参考例 ·····································

11－71

重油燃焼フローシート参考例 ···············································

11－72

燃焼ガス配管フローシート参考例 ···········································

11－73

蒸気ボイラー水系統フローシート参考例 ·····································

11－74

余剰ガス燃焼装置フローシート参考例 ·······································

11－75

乾式ガスホルダ円形仮設足場

11－76

参考例 ·····································

今年度版での改定箇所は、ゴシックで示す。

11-目-2

目

次

第１２章

汚泥脱水設備 ·························································

12－１

第１節

加圧型脱水設備 ·······················································

12－１§１ 加圧ろ過機 ···························································

12－１

§２

汚泥打込ポンプ ·······················································

12－４

第２節

遠心型脱水設備 ·······················································

12－５

§１－１

遠心脱水機（標準型） ·············································

12－５

§１－２

遠心脱水機（高効率型） ···········································

12－11

§１－３

遠心脱水機（機内二液調質型） ·····································

12－12

§１－４

無機凝集剤貯留タンク ·············································

12－13

§１－５

無機凝集剤供給ポンプ ·············································

12－14

ベルトプレス型脱水設備 ···············································

12－17

第３節

§１－１

ベルトプレスろ過機（標準型） ·····································

12－17

§１－２

ベルトプレスろ過機（高効率型） ···································

12－22

第４節

多重円板型脱水機設備 ·················································

12－24

§１

多重円板型脱水機 ·····················································

12－24

第５節

造粒調質設備（ベストシステム） ·······································

12－28

§１

造粒調質ユニット ·····················································

12－28

§２

無機凝集剤貯留タンク ·················································

12－31

§３

無機凝集剤供給ポンプ ·················································

12－31

§４

両性高分子凝集剤受入ホッパ及び供給機 ·································

12－31

§５

両性高分子凝集剤溶解タンク ···········································

12－32

§６

両性高分子凝集剤供給ポンプ ···········································

12－32

第６節

多重板型スクリュプレス脱水機設備 ·····································

12－33

§１

多重板型スクリュプレス脱水機 ·········································

12－33

第７節

圧入式スクリュプレス脱水機設備 ·······································

12－39

§１

圧入式スクリュプレス脱水機 ···········································

12－39

§２

圧入式スクリュプレス脱水機Ⅲ型 ·······································

12－45

第８節

回転加圧脱水機設備 ···················································

12－50

§１

回転加圧脱水機 ·······················································

12－50

第９節

給泥設備 ·····························································

12－55

§１

破砕ポンプ ···························································

12－55

§２

無閉塞型汚泥ポンプ ···················································

12－56

§３

汚泥供給ポンプ（一軸ねじ式） ·········································

12－57

12-目-1

§４

汚泥サービスタンク ···················································

12－59

§５

凝集混和タンク ·······················································

12－61§６ 汚泥貯留タンク用ミキサ ···············································

12－63

第 10 節

脱水汚泥搬送貯留設備 ················································

12－64

§１

脱水汚泥搬送コンベヤ ·················································

12－64

§２

脱水汚泥移送ポンプ（一軸ねじ式） ····································

12－65

§３

脱水汚泥移送ポンプ（ピストン式） ·····································

12－68

§４

脱水汚泥貯留ホッパ ···················································

12－70

第11節 無機凝集剤用薬注設備 ·················································

12－71

§１

無機凝集剤貯留タンク ·················································

12－71

§２

塩鉄希釈タンク ·······················································

12－73§３ 薬液供給ポンプ ·······················································

12－75

§４

消石灰サイロ ·························································

12－77

§５

消石灰輸送コンベヤ ···················································

12－79

§６

消石灰２次ホッパ ·····················································

12－80§７ 消石灰定量供給機 ·····················································

12－81

§８

消石灰溶解タンク ·····················································

12－82

第12節

高分子凝集剤用薬注設備 ···············································

12－84§１ 薬品受入ホッパ及び供給機 ·············································

12－84

§２

薬品溶解タンク ·······················································

12－86

§３

薬液供給ポンプ（一軸ねじ式） ·········································

12－88

第13節 付帯設備 ·····························································

12－89

§１

給水ポンプ ···························································

12－89

§２

空

気

槽 ···························································

12－89

§３

除

湿

器 ···························································

12－89

12-目-2

〔参考資料〕
１．薬注設備１－１．塩化第２鉄注入装置フローシート参考例（バッチ型） ···················

12－90

１－２．塩化第２鉄注入装置ブロックチャート参考例（バッチ型） ···············

12－91

１－３．消石灰注入装置フローシート参考例（連続型） ·························

12－92

１－４．消石灰粉供給装置ブロックチャート参考例（バッチ及び連続共用） ·······

12－93

１－５．消石灰溶液供給装置ブロックチャート参考例（溶解タンク溢流型） ·······

12－94

１－６．高分子凝集剤供給装置フローシート参考例（紛体・バッチ型） ···········

12－95

１－７．高分子凝集剤供給装置フローシート参考例（液体・バッチ型） ···········

12－96

１－８．高分子凝集剤供給装置ブロックチャート参考例（紛体・バッチ型） ·······

12－97

１－９．高分子凝集剤供給装置ブロックチャート参考例（液体・バッチ型） ·······

12－98

１－10．凝集混和タンクフローシート参考例（連続型） ·························

12－99

１－11．凝集混和タンクブロックチャート参考例（連続型） ·····················

12－100１－12．凝集混和タンクブロックチャート参考例 ·······························

12－101

２．脱水設備
２－１．加圧脱水設備フローシート参考例 ·····································

12－102２－２．加圧脱水設備機械、電気の工事区分 ···································

12－103２－３．遠心脱水設備（ポンプ取出型）フローシート参考例（その１） ···········

12－104２－４．遠心脱水設備（パッケージ型）フローシート参考例（その２） ···········

12－105２－５．遠心脱水設備ブロックチャート参考例 ·································

12－106２－６．遠心脱水設備機械・電気の工事区分 ···································

12－107２－７．ベルトプレス脱水設備フローシート参考例 ·····························

12－111

２－８．ベルトプレス脱水設備ブロックチャート参考例 ·························

12－112

２－９．ベルトプレス脱水設備機械、電気の工事区分 ···························

12－113２－10．多重円板型脱水設備フローシート参考例(一液調質の場合) ···············

12－116２－11．多重円板型脱水設備フローシート参考例(二液調質の場合) ··············

12－117２－12．多重円板型脱水設備フローシート参考例(造粒濃縮調質装置と組合せの場合)

12－118２－13．多重円板型汚泥脱水設備ブロックチャート参考例 ·······················

12－119２－14．多重円板型脱水設備機械、電気の工事区分 ·····························

12－120２－15．造粒調質設備フローシート参考例 ·····································

12－123２－16．造粒調質設備ユニット機械、電気の工事区分 ···························

12－124２－17．造粒調質ユニットブロックチャート参考例 ·····························

12－125２－18．その他の造粒調質設備の例 ···········································

12－126２－19．多重板型スクリュプレス脱水機フローシート参考例 ·····················

12－12712-目-3

２－20．多重板型スクリュプレス脱水機ブロックチャート参考例 ·················

12－129２－21．多重板型スクリュプレス脱水機機械、電気の工事区分 ···················

12－131

２－22．圧入式スクリュプレス脱水機フローシート参考例 ·······················

12－135２－23．圧入式スクリュプレス脱水機ブロックチャート参考例 ···················

12－136２－24．圧入式スクリュプレス脱水機機械、電気の工事区分 ·····················

12－137２－25．圧入式スクリュプレス脱水機Ⅲ型フローシート参考例 ···················

12－140２－26．圧入式スクリュプレス脱水機Ⅲ型ブロックチャート参考例 ···············

12－141

２－27．圧入式スクリュプレス脱水機Ⅲ型機械、電気の工事区分 ·················

12－142２－28．回転加圧脱水機フローシート参考例 ···································

12－145２－29．回転加圧脱水機ブロックチャート参考例 ·······························

12－146２－30．回転加圧脱水機 機械、電気の工事区分 ································

12－147

３．その他
３－１．汚泥分析方法 ·······················································

12－150３－２．脱水設備性能試験条件 ···············································

12－154

今年度版での改定個所は、ゴシックで示す。

12-目-4

目

第１３章

流動焼却設備··························································

13- 1······························································

13- 1

第１節

設計条件

第２節

受入供給装置§１次··························································

脱水汚泥貯留サイロ··················································§２－１

脱水汚泥受入ホッパ（多軸スクリュ式）

§２－２

13- 2
13- 2

······························

13- 4

脱水汚泥受入ホッパ（かき寄せ式）··································

13- 6

§３－１

脱水汚泥移送ポンプ（一軸ねじ式）··································

13- 7

§３－２

脱水汚泥移送ポンプ（ピストン式）··································

13- 7

§４－１

脱水汚泥定量フィーダ（多軸スクリュ式）§４－２····························

13- 9

脱水汚泥定量フィーダ（かき寄せ式）································

13-10

§５－１

脱水汚泥供給ポンプ（一軸ねじ式）··································

13-11

§５－２

脱水汚泥供給ポンプ（ピストン式）··································

13-11

§６－１

しさホッパ（多軸スクリュ式）······································

13-12

§６－２

しさホッパ（揺動式）··············································

13-14

§７

しさ破砕機

··························································

13-16

§８

沈砂ホッパ

··························································

13-18

§９－１

搬送コンベヤ（バケットコンベヤ）··································

13-20

§９－２

搬送コンベヤ（フライトコンベヤ）··································

13-21

§９－３

搬送コンベヤ（スクリュコンベヤ）··································

13-22························································

13-23······························································

13-25

§10
第３節

計量コンベヤ
焼却装置

§１

流動焼却炉

··························································

13-25

§２

流動ブロワ

··························································

13-34

§３

砂冷却コンベヤ§４

砂選別機······················································

13-36····························································

13-37

§５－１

砂搬送コンベヤ（バケットコンベヤ）································

13-38

§５－２

砂搬送コンベヤ（フライトコンベヤ）································

13-38

§５－３

砂搬送コンベヤ（スクリュコンベヤ）································

13-38······························································

13-39

第４節

燃料装置

§１

燃料タンク

··························································

13-39

§２

オイルポンプ························································

13-39

§３

オイルサービスタンク§４§５················································

13-39

ガス昇圧ブロワ······················································

13-39

バーナブロワ························································

13-40

13-目-1

第５節

熱回収装置

························································

13-41

§１

空気予熱器

··························································

13-41

§２

空気冷却器

··························································

13-43

§３

冷却空気ファン

······················································

13-44

§４

白煙防止予熱器······················································

13-45

§５

白煙防止ファン

······················································

13-45··························································

13-46

第６節

集塵装置

§１

バグフィルタ························································

13-46

§２

サイクロン

··························································

13-48§３－１ サイクロン灰搬出機（ロータリバルブ式）····························

13-49····································

13-50··································

13-51······················································

13-52§３－２ サイクロン灰搬出機（ダンパ式）§３－３§４サイクロン灰搬出機（スクリュ式）

乾式電気集塵機§５－１

灰搬送コンベヤ（バケットコンベヤ）································

13-54

§５－２

灰搬送コンベヤ（フライトコンベヤ）································

13-54

§５－３

灰搬送コンベヤ（スクリュコンベヤ）································

13-54····························································

13-55

§６

灰ホッパ

§７－１

灰加湿機（パドル式）··············································§７－２

灰加湿機（パンミキサ式）

13-57··········································

13-58

第７節

排煙処理装置························································

13-59

§１

排煙処理塔

··························································

13-59

§２

苛性ソーダタンク§３

苛性ソーダ供給ポンプ§４

湿式電気集塵機

§５

誘引ファン

§６

煙突

第８節

用役設備

····················································

13-61················································

13-63······················································

13-65··························································

13-66································································

13-68··························································

13-70

§１

給水ポンプ

··························································

13-70

§２

自動給水装置························································

13-70

§３

排水ポンプ

··························································

13-70

§４

床排水ポンプ························································

13-70

§５

空気圧縮機

··························································

13-71

§６

空気槽

······························································

13-73

§７

除湿器

······························································

13-73

第９節

ダクト及び配管························································

13-74

§１

ダクト

······························································

13-74

§２

配管

································································

13-76

13-目-2

第 10 節共通設備··························································· 13-77

§１

鋼製架台

···························································· 13-77

§２

機械基礎

···························································· 13-78

第 11 節 電気計装設備
§１

計装設備

························································· 13-79···························································· 13-79〔参考資料〕
流動焼却設備フローシート（バグフィルタ式）···································· 13- 91

流動焼却設備フローシート（電気集塵機方式）···································· 13- 92

計装記号一覧表································································ 13- 93

流動焼却設備計装フローシート(例)（バグフィルタ方式）·························· 13- 94

流動焼却設備計装フローシート(例)（電気集塵機方式）···························· 13- 95

13-目-3

目

次

第１４章

脱臭設備 ····························································

14－１

第１節

設計条件·····························································

14－１

第２節

臭気ガス吸引装置·····················································

14－２

§１

吸引ファン ·························································

14－２§２ 脱臭用風道及びダンパ·················································

14－４

第３節

薬液洗浄脱臭装置·····················································

14－６

§１

立形薬液洗浄塔·······················································

14－６

§２

横形薬液洗浄塔·······················································

14－９

§３

薬液貯留タンク·······················································

14－10

§４

薬液注入ポンプ·······················································

14－12

§５

循環タンク ··························································

14－14

§６

循環ポンプ ··························································

14－16

§７

中和タンク ··························································

14－18

第４節

オゾン及び薬液脱臭装置 ···············································

14－20

§１

オゾン発生装置·······················································

14－20

§２

オゾン反応塔 ························································

14－22

§３

薬液貯留タンク·······················································

14－22

§４

薬液注入ポンプ·······················································

14－23

§５

循環タンク ··························································

14－23

§６

循環ポンプ ··························································

14－23

第５節

残留オゾン除去装置（薬液洗浄） ·······································

14－24

§１

残留オゾン除去塔·····················································

14－24

§２

薬液貯留タンク·······················································

14－24

§３

薬液注入ポンプ·······················································

14－24

§４

循環タンク ··························································

14－24

§５

循環ポンプ ··························································

14－24

第６節

残留オゾン除去装置（接触分解槽） ·····································

14－25

§１

残留オゾン接触分解槽·················································

14－25

第７節

吸着脱臭装置 ························································

14－26

§１

吸着塔 ······························································

14－26

第８節

土壌脱臭装置 ························································

14－29

§１

土壌脱臭床 ··························································

14－29

第９節

充填塔式生物脱臭装置 ·················································

14－31

§１

充填塔式生物脱臭装置 ·················································

14－31

14-目-1

〔参考資料〕
充墳塔式生物脱臭設備機械、電気の工事区分 ·································〃

フローシート（参考例） ·······························

今年度版での改定個所は、ゴシックで示す。

14-目-214－35
14－36