D-FLEX フッ素樹脂の外面に合成ゴムを被覆した球形フレキシブルジョイントD フレックス接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ

構

造Structure

L543621番号品1ベローズPTFE2補強コード合成繊維3補強リング※SWRH4フランジSS400、SUS304等5補強リングSWRH6外面ゴム合成ゴム

7タイロッドホルダー SUS304等8緩衝材ウレタン等9

座金SS400、SUS304等

10球面座SS400、SUS304等

11球面ナットSS400、SUS304等12ナットSS400、SUS304等

13タイロッドボルトSS400、SUS304等タイロッドボルト付L621φ ID312 117138910φ G4φGφ ID5名

材質※250A以上の製品には、補強リングは入っておりません。

■標準品はJIS10Kフランジを使用。JIS5K、JIS20K、上水、JPI、ANSI等の各規格フランジも対応可能です。
■フランジの材質は、標準品SS400、SUS304の他に、SUS316、SUS316L、S25C、塩ビ等も対応可能です。
■SS400のフランジはユニクロメッキ・溶融亜鉛メッキ（Znメッキ）及び塗装品が対応可能です。
■塩ビフランジについては「取扱い上のご注意」をご参照下さい。
（P26をご参照下さい。）■タイロッドボルト付も製作可能です。
（D-FLEX用タイロッドボルトには球面座、球面ナット、緩衝材が標準装備されています。）寸法及び許容変位量使用範囲（圧力、温度）Pressure / Temperature圧力φID

φG

L許容変位量取付時寸法許容値伸張［㎜］ 圧縮［㎜］ 偏芯［㎜］ 角変位伸張［㎜］ 圧縮［㎜］ 偏芯［㎜］ 角変位呼称［㎜］［㎜］［㎜］1.020A2557811013710°222

2°0.525A

25

65

811013710°222

2°32A

36

73

81

10131010°222

2°40A

36

73

8110131010°222

2°50A

48

8712213161010°333

3°65A

62108122

13

161010°333

3°80A

72118122

13

161010°333

3°100A

9815012213161010°333

3°125A124174143

13161010°333

3°150A149206166

13161010°333

3°200A19925718213161010°333

3°250A247314194

13161010°333

3°300A30037520013161010°3333°350A33041020013161010°333

3°【MPa】0-0.086-2002040

80100

温度【℃】■最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用下さい。
■最高使用圧力：1.0MPa（但し、上記使用範囲グラフによる。）■最高使用温度：100℃（但し、上記使用範囲グラフによる。）■流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わりますのでお問い合わせ下さい。
（1）加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
（2）材質の特性上シール性が低下する可能性があります。
この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。取扱い上のご注意Handling instructions■当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
（P26〜P28をご参照下さい。）■その他の取扱い上のご注意はP26〜P28をご参照下さい。
05Size■各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
■取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。
（許容変位量 = 取付時変位量 + 稼働変位量）■表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはP26をご参照下さい。
■表中のφG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
06DL-FLEX フッ素樹脂の外面に合成ゴムを被覆した球形フレキシブルジョイントDL フレックス接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ

構

造Structure

L45362

1タイロッドボルト付L621φ ID312 1171389φ G4φGφ ID

5番号品名1ベローズPTFE2補強コード合成繊維3補強リングSWRH4フランジSS400、SUS304等5補強リングSWRH6外面ゴム合成ゴム

7タイロッドホルダー SUS304等8緩衝材ウレタン等

9

座金SS400、SUS304等

10球面座SS400、SUS304等11球面ナットSS400、SUS304等12ナットSS400、SUS304等13タイロッドボルトSS400、SUS304等

材

質

10■標準品はJIS10Kフランジを使用。JIS5K、JIS20K、上水、JPI、ANSI等の各規格フランジも対応可能です。
■フランジの材質は、標準品SS400、SUS304の他に、SUS316、SUS316L、S25C、塩ビ等も対応可能です。
■SS400のフランジはユニクロメッキ・溶融亜鉛メッキ（Znメッキ）及び塗装品が対応可能です。
■塩ビフランジについては「取扱い上のご注意」をご参照下さい。
（P26をご参照下さい。）■タイロッドボルト付も製作可能です。
（D-FLEX用タイロッドボルトには球面座、球面ナット、緩衝材が標準装備されています。）寸法及び許容変位量使用範囲（圧力、温度）Pressure / Temperature圧力φIDφG

L取付時寸法許容値許容変位量呼称［㎜］［㎜］1.015A20

501013710°222

2°0.520A25

5710

13710°222

2°025A

25

6510

13710°222

2°32A

36

7310131010°222

2°40A367310131010°222

2°50A

48

8713161010°333

3°65A

62108

13

161010°333

3°80A

7211813161010°333

3°100A

9815013161010°333

3°125A12417413161010°333

3°150A14920613161010°333

3°【MPa】-0.086-200204080100

温度（1）加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
（2）材質の特性上シール性が低下する可能性があります。
この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。取扱い上のご注意［㎜］伸張［㎜］ 圧縮［㎜］ 偏芯［㎜］ 角変位 伸張［㎜］ 圧縮［㎜］ 偏芯［㎜］ 角変位【℃】■最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用下さい。
■最高使用圧力：1.0MPa（但し、上記使用範囲グラフによる。）■最高使用温度：100℃（但し、上記使用範囲グラフによる。）■流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わりますのでお問い合わせ下さい。

Handling instructions■当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
（P26〜P28をご参照下さい。）■その他の取扱い上のご注意はP26〜P28をご参照下さい。
07Size150■各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
■取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。
（許容変位量 = 取付時変位量 + 稼働変位量）■表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはP26をご参照下さい。
■表中のφG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
08T-FLEX S フッ素樹脂の外面に合成ゴムを被覆した筒形フレキシブルジョイントT フレックス S（ストレート）

構造StructureT-FLEX S（ストレート）接液部がフッ素樹脂のため耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ内面がストレートの為、液溜まりがしない番号品

1ストレートホース名PTFE

2補強層合成繊維3補強ワイヤ

鋼線

4補強層合成繊維

5外面ゴム合成ゴム6フランジSS400、SUS304等7エンドリングSS400

材

質■標準品はJIS10Kフランジを使用。JIS5K、JIS20K、上水、JPI、ANSI等の各規格フランジも対応可能です。
■フランジの材質は、標準品SS400、SUS304の他に、SUS316、SUS316L、S25C等も対応可能です。
■SS400のフランジは溶融亜鉛メッキ（Znメッキ）が標準です。塗装品も対応可能です。

寸法及び許容変位量使用範囲（圧力、温度）Pressure / TemperatureL［㎜］圧力国土交通省仕様 製作可能長さφID

φG国土交通省仕様 許容変位量［㎜］［㎜］伸張［㎜］圧縮［㎜］偏芯［㎜］15A300200〜7002053522020A300200〜700255252200.525A300200〜70025585220032A300200〜70033

66521540A300200〜7003366521550A500200〜70048

80532065A500200〜70061100532080A500200〜7007311053

20■最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用下さい。
■最高使用圧力：1.0MPa（但し、上記使用範囲グラフによる。）最高使用圧力（1.0MPa）
を超えてご使用の場合は、別途構造検討致しますのでお問い合わせ下さい。
■最高使用温度：100℃（但し、上記使用範囲グラフによる。）■流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わりますのでお問い合わせ下さい。

100A700200〜7001021435320125A700200〜7001241645315150A700200〜7001521985315200A700200〜7001982565315（1）加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。

250A700200〜7002483055315300A700200〜7003003675315350A700200〜70033240353151.0【MPa】-0.086-200204080100

温度【℃】（2）材質の特性上シール性が低下する可能性があります。
この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。取扱い上のご注意Handling instructions■当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には、固定点・サポート等が必要となります。
（P26〜P28をご参照下さい。）■その他の取扱い上のご注意はP26〜P28をご参照下さい。
09

呼称Size■各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
■表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはP26をご参照下さい。
■表中のφG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
10T-FLEX C フッ素樹脂の外面に合成ゴムを被覆した筒形フレキシブルジョイントT フレックスC（コルゲーション）

構造StructureT-FLEX C（コルゲーション）接液部がフッ素樹脂のための耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ内面がコルゲーションホースのため大きな偏芯量に対応可能番号

品名

材

質

1コルゲーションホースPTFE2補強層合成繊維3補強層合成繊維

4外面ゴム合成ゴム5フランジSS400、SUS304等

6エンドリングSS400■標準品はJIS10Kフランジを使用。JIS5K、JIS20K、上水、JPI、ANSI等の各規格フランジも対応可能です。
■フランジの材質は、標準品SS400、SUS304の他に、SUS316、SUS316L、S25C等も対応可能です。
■SS400のフランジは溶融亜鉛メッキ（Znメッキ）が標準です。塗装品も対応可能です。

寸法及び許容変位量使用範囲（圧力、温度）Pressure / Temperature圧力呼称1.0【MPa】0.50-0.086-200204080100

温度【℃】■最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用下さい。
■最高使用圧力：1.0MPa（但し、上記使用範囲グラフによる。）最高使用圧力（1.0MPa）
を超えてご使用の場合は、別途構造検討致しますのでお問い合わせ下さい。
■最高使用温度：100℃（但し、上記使用範囲グラフによる。）■流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わりますのでお問い合わせ下さい。
（1）加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
（2）材質の特性上シール性が低下する可能性があります。
この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。取扱い上のご注意Handling instructions■当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には、固定点・サポート等が必要となります。
（ P26〜P28をご参照下さい。）■その他の取扱い上のご注意はP26〜P28をご参照下さい。
11SizeL［㎜］φID

φB

φG標準品 許容変位量標準品製作可能長さ［㎜］［㎜］［㎜］偏芯［㎜］伸張［㎜］圧縮［㎜］15A450200〜700142053200202020A450200〜700192552200202025A450200〜700192558200202032A450200〜70025

33

66200202040A450200〜7002533

66200202050A450200〜700

424880200202065A450200〜700

5061100200202080A450200〜70062

731102002020100A450200〜700

901021432002020125A450200〜7001021241642002020150A600200〜7001301521982002020200A600200〜7001701982562002020250A600200〜7002202483052002020300A650200〜7002703003672002020350A650200〜70030233240320020

20■各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
■表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはP26をご参照下さい。
■表中のφG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
12タイロッドボルトゴムの選定ガイドゴムの種類要求性能内圧により発生する軸方向の推力規制や過大変位防止用です。アダプタータイプ（標準）とステータイプ（特注）があります。○：適している △：条件による ×：使用不可EPDMエチレンプロピレンゴム

CRクロロプレンゴム（ネオプレン）

NBRニトリルゴム

NR天然ゴム耐熱

性△

△

△

△耐寒

性△

△

△△性×

×△

×タイロッドボルトの数は口径と圧力で変わります。

※内ナット※内ナット［アダプタータイプ］［ステータイプ］（概ね断面積×内圧）が発生し、面間寸法が伸びます。そのときに配管や周辺1 アーチ構造を持ったゴムジョイントは加圧時に軸方向の推力
耐溶剤機器に力をかけることがありますのでその場合には配管の支持を完全に行うか、タイロッドボルトをご使用下さい。

ゴムジョイントに過剰な変位を加えると破壊する恐れがありますのでその場合にも同様にタイロッドボルトをご使用下さい。
2 また、3 タイロッドボルトのナットを固定する位置は、変位量（圧縮、伸張、偏芯）にあわせて正しくセットして下さい。

耐油

性×

△

○

×4 アダプタータイプの場合はアダプターを取付ける部分のボルトが他よりも長いものが必要となりますのでご手配の際には充分ご注意下さい。
5 タイロッドボルトは実際の使用圧力に合わせて設計されていますので、ゴムジョイント本体に表示された最高使用圧力とは一致しない場合があります。
6 タイロッドボルトのナットは変位量に合わせた位置で固定するため、加圧時にその寸法まで伸びて配管に力をかける場合がありますのでご注意下さい。

性

△△

×

△耐 ア ル カ リ 性△△△

△耐○△△

△耐酸候

性※図中の内ナットはオプションです。取扱い上のご注意 フレキシブルジョイント・可とう管・伸縮継手製品の機能を充分に発揮し、安心してお使いいただくために、以下の「取扱い上のご注意」を充分ご参照下さい。
耐摩耗性△

△

△

○使用上の注意事項1 ご使用前に製品の損傷の有無をご確認下さい。

■本表は、材質選定の目安です。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

特にパッキン面、ゴム本体内外面及びテフロン内面などに損傷がある場合は使用しないで下さい。

2 使用範囲について最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることを確認の上ご使用下さい。
使用範囲外での使用は製品の寿命を著しく短くし流体の漏れなど不具合の原因となります。

3 変位量の補正についてアーチ構造製品の許容変位量は、単独変位の最大値で示されてます。
従って変位が複合する場合は、次の式で補正して下さい。

補正伸び量 = 許容伸び ×エキスパンションや可とう管のアーチ部の内部構造をいいます。
内部が空洞になった［キャビティタイプ］と軟質ゴムで充填された［ソリッドタイプ］とがあります。標準は［キャビティタイプ］
です。
［ソリッドタイプ］は汚泥など流体に固形物が含まれている場合に使用されます。
※ソリッドタイプアーチの場合変位量が減少しますのでご注意下さい。

許容偏心 − 偏心許容偏心

×許容偏角 − 偏角許容偏角4 製品は、締切運転などの誤作動によって破損する恐れがありますので運転時には必ずバルブの開閉をご確認下さい。
5 流体を急激に流すようなバルブ操作はしないように十分ご注意下さい。

［キャビティタイプ］ ［ソリッドタイプ］6 製品は管内流速3m/s以下でのご使用をお薦めします。
7 加圧・増圧ポンプのデリバリー側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用しないで下さい。

■塩ビフランジを使用する場合は下記の条件にてご使用下さい。

コントロールユニットエキスパンションや可とう管に取り付ける面間寸法規制用のボルトをいいます。
目的に応じて［セットボルト］と［タイロッドボルト］の2種類があります。
※セットボルト及びタイロッドボルトのステーはフランジ溶融亜鉛メッキの場合でもローバル塗装となります。

セットボルト25塩ビフランジを使用する場合最高使用圧力20A〜100A0.5 MPa125A〜150A0.25MPa200A〜300A0.2 MPa最高使用温度55℃以下保管上の注意事項ジョイント据付け時の面間寸法調整用です。据付け後は必ず外して下さい。

1 運搬中・保管中、製品に損傷を与えないよう充分にご注意下さい。
また、損傷などがある場合は使用しないで下さい。

セットボルトはゴムジョイントを配管に据付ける際の作業を楽にする3 温度40℃以上及び過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないで下さい。

ために面間寸法を短くするものです。取付け作業後は必ず取り外4 製品に火気が当たらないよう充分ご注意下さい。

して下さい。
セットボルトの数は口径により変わります5 製品に荷重をかけないようご注意下さい。

2 長期間保管する場合、冷暗所に保管し直射日光を避けて下さい。

6 有機溶剤・油類が付着しやすい場所での保管はしないで下さい。

26施行上の注意事項耐用年数1 製品を水圧ポンプに取付ける位置は、右図をご参照下さい。特に製品とポンプの間に、逆止弁を誤って取付けますと、常に水頭圧力等が掛かり、これにより製品が破損する等の不適合が発生します。

尚、ポンプの吸込み側に取付けられた製品の反ポンプ側の配管と、吐出側の製品と逆止弁の間の配管には、各々適切な圧力計を取付け、常に負荷圧力、並びにその変動をチェックする様にして下さい。

仕切弁逆止め弁フレキシブル継手フレキシブル継手製品は、ゴムと補強層からなる複合弾性体で、永久的なものではなく寿命のある製品です。
製品の寿命は、様々な要因によって大きく左右される為、一概に何年と言い切ることは出来ません。
当社では、通常の平均的使用状況下における基準耐用年数を以下のように考えております。
■基準耐用年数：約3〜10年製品の基準耐用年数は、設置状況や変位の負荷状況、稼働時間など様々な要因により大きく変動しますので、あくまで大凡の目安としてご理解下さい。
また、製品の寿命を的確に判断し事故を未然に防止する為、保守点検を実施される様お願い致します。

寿命を縮める要因レジューサ製品は、下記要因にて耐用年数が縮まりますのでご注意下さい。

吐出側■製品の最高使用圧力値に近い圧力で長期間使用した場合。
■製品の最高使用温度値に近い温度値で長期間使用した場合。

ポンプ■1日の稼働時間が10時間を越えて使用した場合。
■圧力変動が大きく変動する様な使用をした場合。
■屋外露出配管でカバーを付けずに長期間使用した場合。
■製品の限界である角変位量で使用した場合。

2 製品は、伸張・圧縮・偏芯・角変位など取付時寸法許容値内に納まるように取付して下さい。

伸張圧縮

偏芯角変位保守点検について製品は、使用状況により耐用年数が異なります。耐用年数を過ぎると流体が漏れるなど、不具合が発生します。
それら製品の不具合、設置状態の異常などの早期発見のため、必ず保守点検を実施する様お願い致します。
（1）点検の種別と実施時期1.竣工事点検・竣工時使用条件が守られ正しく施工されているかを確認し、記録して下さい。
また、記録したデータは施主または保守担当者様へお渡し下さい。
3 製品が使用中に、変形、変位した時を想定して、周囲の機器（特に鋭利な角）に製品が接触しないよう、空間を広く取る等の配慮をお願い2.通常点検…年2回以上通常の早期発見と事故の防止を図るために、製品やその使用状況および設置状況をご確認して下さい。

4 製品を配管に接続する際は、不必要な外力（圧縮・引張り・曲げ・ねじりなど）が、加わらない様、寸法、位置決め、及び芯出しを正確に行って3.定期点検竣工後5年後、通常点検で確認出来なかった異常の発見と製品の耐久性をご確認して下さい。

5 取付け後、その付近で溶接・溶断を行う場合は、製品に火花が掛からないよう不燃性の保護用カバーなどを被せて下さい。
また、溶接・溶断の4.臨時点検地震や火災および浸水等の災害を受けた直後、速やかに製品への影響の有無をご確認して下さい。
また、通常点検で異常が発見された場合も実施して下さい。

します。

下さい。

熱が伝わる恐れのある場合には、製品をはずすなどの処置をして下さい。

6 屋外で使用する際には、特に紫外線を防止する等の処置を行って下さい。
7 60℃以上の流体の場合、保温カバー等は使用しないで下さい。
8 本製品への塗装はしないで下さい。
9 配管ボルトは六角ボルトを使用し、製品側より差し込み、ナット側には緩み防止の為、バネ座金を使用して下さい。
また、片締めにならないよう平均に締め付けて下さい。

10 製品は、内圧の負荷により反力が生じます。製品の性能を充分に発揮させる為に、配管をしっかり固定して下さい。

特に、製品前後の固定は、途中の配管よりも、より一層確実に固定して下さい。

11 現場の状況により配管の固定が充分に取れないなど、やむを得ない場合はタイロッド（伸止め）をお薦めします。
ただし、各製品のもつ許容変位量についてもサイズにより表示の数値よりも低くなる場合もあります。

製品は、温度・圧力・変位等の使用条件により、耐用年数が異なります。耐用年数が過ぎると流体が漏れるなど不具合が発生します。
必ず下記項目をお守り下さい。
1.通常点検半年に一回以上の通常点検を行い、異常の有無をご確認下さい。
2.交換基準点検で下記の様な異常が認められた場合は、運転を中止し速やかに交換をお願い致します。
（1）流体が漏れている場合。
（2）製品に傷がある場合。
（3）製品に変形（しわ・局部的な凸凹など）が見られる場合。

12 接続する配管やフランジにバリやカエリ等があると、製品に損傷を与え、最悪の場合は製品の破損や流体の漏れ等に至る可能性がありますので、配管する前にバリやカエリ等を取り除いて下さい。

13 シール面を傷つける恐れがありますので相手側フランジにはなるべくFFフランジをお使い下さい。

やむを得ずRFフランジをお使いになる場合はパッキンを使用する事をおすすめ致します。

27（4）フランジ部が全周に渡り著しく錆びている場合。
（5）運転時、製品の許容変位量を越えている場合。

本製品の保証期間は納入後1年です。
保 証次の場合は保証の対象外となりますのでご注意下さい。
1.誤った取付・誤った使用方法・修理・改造による事故及び破損。
2.火災・地震などの天災地変による事故・損傷。
3.ご購入後の輸送・保管不備などによる事故・損傷。
28