町田市民病院東棟旧冷媒エアコン修繕仕様書

１．適用
本仕様書は、「町田市民病院東棟旧冷媒エアコン修繕」に適用する。
２．契約の目的
この契約は、「町田市民病院東棟旧冷媒エアコン修繕」を受注者に発注する。
ME 機械センター系統、1 階職員休憩室系統（夜間受付奥）、1,2 変電室系統の空調機、手術室７系統は 20 年前の設備であり、現在使用している旧冷媒は製造中止になっており、補充ができない状況（手術室７系統は増設）にある。また、長期使用に伴い経年劣化が著しく、メーカーによる交換部品の在庫が無くなっていることから、部品供給や修理が困難になっているため更新を行い、適正な温度コントロールを可能にし、良好な設備環境・作業環境の維持を目的とするものである。
３．履行場所
町田市旭町 2 丁目 15 番 41 号

町田市民病院

４．履行期限契約確定日から 2023 年 3 月 17 日
５．修繕概要（１）既存室内機撤去（２）新規室内機設置（３）既存冷媒配管撤去（一部既存冷媒管流用）（４）新規冷媒配管設置（一部既存冷媒管接続）（５）電源線設置（６）試運転調整「更新機器（参考）施工および各材料」【東棟手術室 7 空調機系統】
項 目
仕 様
１．機器設備設置
機 器
省工事用クリーンエアコン
型式：SZVYCP140NBF
冷房能力：12.5kw
暖房能力：14.0kw
室内型式：FVYCP140MAF

数量 単位1式

ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ直吹型
木台現地組立型

室外型式：RZYCP140NB
型式：KFU1B140
型式：KKWJ9A140【東棟第 1,2 変電室空調機系統】
項 目
仕 様
１．機器設備設置
機 器
設備用 PAC 床置型 型式：SRY224B(第 1 変電室系統)
冷房能力：20.0kw
暖房能力：21.2kw
室内型式：FRYP224B
室外型式：CDJ-A335C
防振架台
型式：CTZ-20A11
プレナム室
型式：BPCJ280A
プレナム室用プーリ
型式：KPP10JA（可変プーリ）
機 器
設備用 PAC 床置型 型式：SRY224B(第 2 変電室系統)
冷房能力：20.0kw
暖房能力：21.2kw
室内型式：FRYP224B
室外型式：CRYP224AA
防振架台
型式：CTZ-20A11
プレナム室
型式：BPCJ280A
プレナム室用プーリ
型式：KPP10JA（可変プーリ）【東棟 1 階職員休憩室空調機系統】
項 目
仕 様
１．機器設備設置
機 器
ビル用マルチエアコン
冷房能力：25.0kw
暖房能力：28.0kw
室内型式：FXYFP140EA
室外型式：RXTP280DA
防振架台
型式：CBJ-A96551A
エコパネルセンシング 型式：BYBCP160EEF
運転リモコン
型式：BRC1G322

〃
〃

数量 単位
1式

1111〃
〃
〃
式

111〃
〃
〃

数量 単位1式111〃〃〃

【東棟 3 階ＭＥ機械センター空調機系統】
項 目
仕 様
１．機器設備設置機 器
ビル用マルチエアコン
冷房能力：7.1kw
暖房能力：8.0kw
室内型式：FXYFP140EA
室外型式：RXTP280DA
防振架台
型式：CBJ-A96551A
エコパネルセンシング 型式：BYBCP160EEF
運転リモコン
型式：BRC1G3

数量 単位

共通事項施工および各材料
項 目
仕 様
２．配管設備設置
冷媒配管
冷媒被覆銅管 φ9.5×φ15.9
同上接手類・指示金具
AC ドレン
同上接手類・指示金具
３．作業費
室内機、室外機据付
配管作業
穴埋め補修
防振架台据付ドレン配管接続作業
断熱作業
室外機 3 相 200V・機器電源・室内外連絡線含む
電源線接続作業
リモコン配線作業
気密試験作業
真空乾燥作業
冷媒チャージ作業
20kg
区画貫通処理
レントゲン含む
天井点検口取付作業
天井開口補修、塗装、下地補強含む
試運転調整作業
４．仮設養生および撤去
室内外養生
レッカー35ｔ含む
室内機、室外機撤去

1式

111〃〃〃数量 単位25111ｍ式
式
式

11式
〃

1111111〃〃〃〃〃〃〃1〃11式〃

既設配管撤去
冷媒回収および破壊処理

産業廃棄物処分
その他雑材料、消耗品等

111

６．施工条件（１）作業日程および作業詳細については担当職員と調整すること。
（２）作業日は原則土日とするが、担当職員の承認があった場合は平日及び時間外の作業を認める。
（３）施設の性質上、作業中に騒音や振動の発生する作業等が制約される事があるため、事前に担当職員と打ち合わせを行い実施すること。
（４）現場の安全管理並びに施設利用者への安全については十分に注意して作業を行うこと。
（５）本修繕中は、必要な養生を行い、建物等に損害を与える恐れのある場合は保護養生の措置を講じなければならない。
７．一般事項（１）更新する機器は全て新品とし日本工業規格（JIS）等に定められているものはこれらの規格品を使用すること。
（２）調達対象物品の搬入、設置及び旧物品の廃棄処分に関しては、すべて受注者が行い、産業廃棄物は適正処理を行うこと。
（３）本修繕は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。
（４）本修繕の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、費用を含めすべて受注者がこれを代行すること。
（５）この仕様書に定めのない事項については、担当職員と協議すること。
８．特記事項（１）作業に関しては、町田市民病院の施設管理・運営業務の受託者と十分協議を行い、連携を図った上で作業を行うこと。
（２）室内外機設置の際に増し基礎等が必要な場合やその他、本修繕に必要なものについては、すべて契約に含まれているものとする。
９．提出書類（１）しゅん工図２部（２）報告書
新設品等及び施工前・施工中・施工後を撮影し、ファイルに綴じて提出する。
なお、Ａ４版縦、写真はカラーサービス版とする。
（３）その他、発注者の指示がある場合は、データによる提出を行うこと。

〃〃〃

10.車両の使用契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
（１）ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
（３）低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
11．安全対策等
本契約を実施するにあたり関係法令を順守し、施設及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任において速やかに対処すること。
12．軽微な変更
作業に大きな影響のない軽微な変更は、担当職員と協議のうえ実施する。
13．試運転および運転指導
本装置の据付完了後、工期内に試運転および運転確認を実施する。試運転については、担当職員立会のもと行う。
14．保証
本修繕の保証期間は、正式引き渡し日より 1 年間とする。引き渡し日より 1 年を生じた故障等は受注者の負担にて、速やかに処置することとする。
15．支払業務支払については、完了報告書を提出し、検査の合格後に請求に基づき支払をする。
16．定めのない事項
本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に当契約に必要なものは全て受注者の負担で実施すること。
17．その他
本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施する。