タイムサーバー親時計 KM-70 シリーズ／据置型

タイムサーバー親時計 KM-70 シリーズ

進化した親時計 建物内の様々な設備に時刻配信

建物全体を正確な時刻で運用することで業務の効率化、生産性の向上につながります。
子時計

無線式子時計(アナログ/デジタル時計、塔時計など)

衛星電波(無線基地局を増設)

標準電波
FM電波

地上デジタルシンクウェーブ
基地局

タイマー制御(音響機器・照明機器など)

タイムサーバー親時計

ネットワーク対応機器

HUB(レコーダー・防犯カメラ、PLCなど)

タイムサーバー機能

全機種タイムサーバー機能を標準装備
親時計の時刻補正（GPS･長波帯標準電波･地デジコントロール･FMラジオコントロール）を行えば標準装備のタイムサーバー機能を使用することができます。
親時計がタイムサーバーになるので、これまでの子時計駆動、プログラムタイマー制御に加え、建物内のパソコンやネットワーク対応機器の時刻合わせが可能になりました。
●時刻補正がされていない場合タイムサーバー機能は有効になりません。
●本製品はSNTPサーバーとして機能します。

IP アドレスかんたん設定
親時計のIPアドレスは本体の液晶画面を確認しながら、ジョグダイ
ヤルとボタンで設定ができます。パソコンを接続するなど複雑な設定は必要ありません。

17GENERAL CATALOG

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

多彩な時刻補正方式

選べる4 種類の時刻補正方式

GPS/QZSS衛星電波方式（標準装備）
GPS衛星から発信されている時刻データを受信して親時計の時刻を補正します。これまで長波帯標準電波では受信が困難だった地域、建物でもGPSアンテナ*¹を屋外に設置すれば、全国どこでも受信が可能です。

●コンパクトな GPS アンテナは設置場所を選びません
52

1003530673165

長波帯標準電波方式（標準装備）

長波アンテナ

ケーブル：S-MVVS 0.3㎟×4C 黒 5m

● アンテナケーブルは5m付属しています。同等以上の太さの配線を用意していただければ最大600mまで延長可能です。

長波アンテナ[KM-JOA3](62)

2-M4×14(SUS)
2-φ3.5×5.5 長穴
2-φ6.5LED●積算誤差：0秒

3219.542.5●初期状態の時刻補正時間は2時と3時の1日2回です。
任意の 時刻に変更できます。

3567(154)3067

標準電波を受信して親時計の時刻を補正します。*²※ポールは含みません。適合ポール直径φ31.8〜φ48.6
10010035

長波アンテナ[KM-JOA1]

30(オプション)

GPSアンテナ

121●初期状態の時刻補正時間は2時と3時の1日2回です。
任意の時刻に変更できます。
GPSアンテナ[TS-GOA3]●積算誤差：0秒

3850

ケーブル：S-MVVS 0.3㎟×4C 黒 1m

長波アンテナ[KM-JOA3](オプション)

UHFアンテナ（市販品）

テレビの地上デジタル放送の時刻データを受信*³して親時計の時刻を補正します。UHF受信アンテナ設備が整っている建物などに最適です。
●時刻補正時間は7時と19時の1日2回です。
●時刻修正確度：±0.5秒以内

ケーブル：S-MVVS 0.3㎟×4C 黒 1m

●アンテナケーブルは1m付属しています。同等以上の太さの配線を用意していただければ最大500mまで延長可能です。

地デジコントロール方式（U 付）

地上デジタル放送

FM ラジオコントロール方式（R1 付）

FMアンテナ（市販品）

NHK-FM放送の時報を受信*⁴して親時計の時刻を補正します。
FM受信アンテナ設備が整っている建物などに最適です。
●時刻補正時間は7時と19時の1日2回です。
●積算誤差：0秒

タイムサーバー親時計

GPS/QZSS衛星電波・長波帯標準電波･地デジコントロール・FMラジオコントロール方式と4種類の時刻補正方式に対応。設置環境にあわせ確実に正確な時刻を提供します。
GPS方式/長波帯標準電波方式は全機種に標準装備。専用アンテナを接続することで機能します。

FMラジオ局＊1：GPSアンテナはオプションです。＊2：長波アンテナはオプションです。＊3：別途UHFアンテナが必要です。＊4：別途FMアンテナが必要です。

GENERAL CATALOG

18

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

時刻を集中管理 設備時計の優位性を追求

子時計一斉修正機能
タイムサーバー親時計

液晶画面で子時計の表示時刻を入力すれば、親時計の時刻と一致するまで自動的に早送りして時刻を合わせます。また、全時計回線スイッチを使用すれば、子時計の時刻を進めたり、止めたりすることができます。停電時でも子時計は30時間動作します。

子時計は最大 120 台接続（壁掛型 4 回線仕様）
子時計は 1 回線あたり 30 台接続可能です。4 回線仕様であれば最大 120 個まで子時計を制御できます。※子時計 1 台 12mA として。
また、子時計回線モニター左下の子時計出力操作スイッチで、子時計回線ごとに時刻を進めたり、止めたりすることができます。

停電時もデータをしっかりバックアップ
停電時は液晶画面に電池アイコンを表示。バッテリーでの駆動状態を表示します。
停電時でも子時計は30時間動作。30時間以上5年以内の停電であれば内蔵電池で時刻データをバックアップ。停電復帰後、自動で子時計の時刻修正を行います。
プログラムタイマーの設定データは10年バックアップします。

うるう秒調整機能

設定月1日に自動的にうるう秒を調整

事前に設定しておけば、調整は自動的に行われます。
正のうるう秒調整：8時59分59秒と9時00分00秒の間に、8時59分60秒を挿入します。
負のうるう秒調整：8時59分58秒から9時00分00秒になります。
●うるう秒調整とは：協定世界時（UTC）を世界時（UT1)に対して0.9秒以内に保つよう、1秒ステップで行われる調整。

充実な機能と操作性

19

フリーパターン液晶表示

ジョグダイヤルの快適操作

128×64 ドットのフリーパターン LCD を採用。画面表示を確認しながら時刻合わせ、プログラムの設定、各種環境設定が行えます。バックライト付き画面なので、薄暗い場所でもはっきりと見やすく便利です。

使いやすいジョグダイヤルを採用。ほとんどの操作はジョグダイヤルと 2 つのボタンで行います。プログラ
ム設定などの複雑な設定もスムーズに操作できます。

GENERAL CATALOG

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

年間プログラムタイマー機能
年間プログラムタイマー機能
年間プログラムタイマー付（KM-72T･PT-72Tシリーズ）
年間プログラムタイマー付（KM-72T･PT-72Tシリーズ）

チャイム、音響設備、照明設備など様々な設備を正確な時刻で運用
チャイム、音響設備、照明設備など様々な設備を正確な時刻で運用「報時」「チャイム」「タイマ」「繰返し」の種別設定を「報時」「チャイム」「タイマ」「繰返し」の種別設定を週間・年間・特殊プログラムで柔軟に設定できます。
週間・年間・特殊プログラムで柔軟に設定できます。

チャイム
チャイム

タイマ
タイマ

繰返し繰返し設定した時刻に起動信号を設定した時刻に起動信号を設定した時刻に7種類の内設定した時刻に7種類の内空調機や外灯などの装置空調機や外灯などの装置一定周期で繰り返して報一定周期で繰り返して報出力するプログラムです。
出力するプログラムです。蔵電子チャイムを鳴らす
蔵電子チャイムを鳴らすを、ある一定の時間動作さを、ある一定の時間動作さ時信号を出力したい場合
時信号を出力したい場合
校内放送やサイレン・外部
校内放送やサイレン・外部プログラムです。
プログラムです。
せる(ON/OFFを設定する)場せる(ON/OFFを設定する)場に使用します。に使用します。
チャイムの運用などに使用
チャイムの運用などに使用
合に使用します。
合に使用します。
できます。
できます。

プログラムはジョグダイヤル
プログラムはジョグダイヤル
またはパソコンで設定
またはパソコンで設定
全てのプログラムは本体のジョグダイヤルとボタンで設全てのプログラムは本体のジョグダイヤルとボタンで設定ができます。また、製品に付属している専用ソフトを定ができます。また、製品に付属している専用ソフトをインストールしてパソコンでも画面を確認しながらプロインストールしてパソコンでも画面を確認しながらプログラムを作成できます。
グラムを作成できます。
※Windows※Windows
10/ Windows
10/ Windows
8.1/ Windows
8.1/ Windows
7/ Windows
7/ Windows
vista/ vista/
Windows
Windows
XP/ XP/
Windows
Windows
2000/ 2000/
Windows
Windows
Me/ Windows
Me/ Windows
98 SE/98
Windows
SE/ Windows
98 対応
98 対応
※専用ソフトは弊社ホームページからもダウンロードできます。
※専用ソフトは弊社ホームページからもダウンロードできます。

本体設定画面
本体設定画面パソコン設定画面
パソコン設定画面

USBメモリーでデータ転送
USBメモリーでデータ転送
パソコンで作成したプログラムは製品に付属しているパソコンで作成したプログラムは製品に付属しているUSBメモリーで親時計本体に転送します。親時計本体
USBメモリーで親時計本体に転送します。親時計本体のジョグダイヤルで作成したプログラムをUSBメモのジョグダイヤルで作成したプログラムをUSBメモ
リーでパソコンに保存することも可能です。
リーでパソコンに保存することも可能です。
※付属のUSBメモリー以外のご使用に関しては、※付属のUSBメモリー以外のご使用に関しては、動作保障できません。
動作保障できません。

独立
独立
8 回路に合計8 回路に合計
900900動作
動作
プログラムタイマーの出力回路は8 回路。
多くの装置をプログラムタイマーの出力回路は8 回路。
多くの装置を制御をすることができます。
プログラム設定回数は8回8回制御をすることができます。
プログラム設定回数は路に路に900900動作。
1 回路に900900動作を設定することもでき動作。
1 回路に動作を設定することもでき
ま す（タイ マイ
プマ
ロプ
グロ
ラグ
ムラのム
場の合場
は合ON/OFF合 わ合
せわてせ てま す（タは ON/OFF1800
動作の設定が可能）。また、
プログラムタイマーの1800動作の設定が可能）。また、プログラムタイマーのメモリのバックアップは約10 年と安心です。
メモリのバックアップは約10 年と安心です。

電子チャイム機能（C（C付）
電子チャイム機能付）

電子チャイム機能付は、
電子チャイム機能付は、電子式
電子式
PCMPCM
音源によるチャイム音
音源によるチャイム音
(７種類）
(７種類）
。 。
チャイムプログラムで設定した時刻に指定したチャイム音を鳴らします。
チャイムプログラムで設定した時刻に指定したチャイム音を鳴らします。

１．
ウェストミンスターの鐘
１．
ウェストミンスターの鐘
（24秒）
（24秒）
３．王の行進３．王の行進（41秒）（41秒） ５．田園
５．
（40秒）
田園（40秒）
２．ホイッティングトンの鐘
２．ホイッティングトンの鐘
（37秒）
（37秒）
４．銀波
４．
（55秒）
銀波（55秒）

６．ふるさと
６．ふるさと
（39秒）
（39秒）

７．家路
７．
（74秒）
家路（74秒）GENERAL CATALOG

20タイムサーバー親時計

報 報時 時タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

KM-74T プ
 ログラムタイマー付親時計
パソコンで設定したプログラムをUSBメモリーで書き込む簡単設定
タイムサーバー親時計

型名

本体価格

受

KM-74TC-1P

KM-74TU-1P

KM-74TR1-1P●

KM-74TCR1-1P

型名

本体価格

受

KM-74TCU-2P
KM-74TR1-2P

KM-74TCR1-2P

型名

KM-74T-3P

KM-74TC-3P

KM-74TU-3P

KM-74TCU-3P
KM-74TR1-3P

KM-74TCR1-3P

型名

KM-74T-4P

KM-74TC-4P

KM-74TU-4P

KM-74TCU-4P
KM-74TR1-4P

KM-74TCR1-4P

2 回線

電波種別※ 1

¥342,000+税 GPS/JJY¥364,000+税 GPS/JJY¥407,000+税 地デジ¥429,000+税 地デジ¥407,000+税 FM¥429,000+税 FM

KM-74T-2P

KM-74TC-2P

KM-74TU-2P

電波種別※ 1

¥264,000+税 GPS/JJY¥286,000+税 GPS/JJY¥329,000+税 地デジ¥351,000+税 地デジ¥329,000+税 FM¥351,000+税 FM

KM-74T-1P

KM-74TCU-1P

1 回線

●
●
●

本体価格

受

3 回線

電波種別※ 1¥498,000+税 GPS/JJY¥520,000+税 GPS/JJY¥563,000+税 地デジ¥585,000+税 地デジ¥563,000+税 FM¥585,000+税 FM

●
●
●
●
●
●

本体価格

受

4 回線

電波種別※ 1¥526,000+税 GPS/JJY¥548,000+税 GPS/JJY¥591,000+税 地デジ¥613,000+税 地デジ¥591,000+税 FM¥613,000+税 FM

●
●
●
●
●
●

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

●

●

●

6●

－●

●

●

●

●

－●

●

●

●

6

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

●

●

●

6.5

●

－●

●

●

●

●

－●

●

●

●

6.5

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

●

●

●

6.5

●

－●

●

●

●

●

－●

●

●

●

6.5

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

●

●

●

6.5

●

－●

●

●

●

●

－●

●

●

●

●

●

●

●

－－－－●

66
66●

6.5
6.5
6.5
6.5

●

6.5
6.5
6.5
6.5

●

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

※ 1：アンテナ別売（オプション）※ 2：時刻補正（GPS･ 長波帯標準電波 ･ 地デジコントロール ･FM ラジオコントロール）を行えば親時計に標準装備のタイムサーバー機能を使用することができます

KM-74T-4P

KM-73-4P

ＫＭ - 7 4ＴEＣ□ - 1 P □1〜4P：30秒子時計回線数

２−φ８ネジ
アンカーボルト止め

アンカーボルト止めU : 地デジコントロール
R1 : FMラジオコントロール

C：電子チャイム

E：外部同期式

T：プログラムタイマー
354

P T -7 2ＴLＣ□ - P E
PT : パネル型

65142）

２−１０２角
アウトレットボックス

アウトレットボックス
２−φ８ネジ

フレ止め

フレ止め

354

（２−１０２角

1~4M：塔時計回線数
1~4 S ：1秒子時計回線数65KM：壁掛型
簡易パネル型

142

型番についてPE : EIA規格PB : BTS規格

U : 地デジコントロール
R1 : FMラジオコントロール

C：電子チャイム

L : 親時計E : 外部同期式

T：プログラムタイマー＊全機種GPS/長波電波修正機能付。
本体の時刻補正を行う事によってタイムサーバー機能を使用することができます。

21

GENERAL CATALOG

420

105

10420

105

10

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

KM-73 親時計
ジョグダイヤルの快適操作でらくらく設定

受

本体価格

●

¥186,000+税 GPS/JJY¥251,000+税 地デジ¥251,000+税 FM

KM-73-1P

KM-73U-1P

KM-73R1-1P

型名

本体価格

●

¥264,000+税 GPS/JJY¥329,000+税 地デジ¥329,000+税 FM

KM-73R1-2P

●

型名

受

KM-73-3P●

KM-73U-3P●KM-73R1-3P

●

型名

受

KM-73-4P●

KM-73U-4P●

KM-73R1-4P

●

本体価格

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)－－●6－

電波種別※ 1

電波種別※ 1

¥448,000+税 GPS/JJY¥513,000+税 地デジ¥513,000+税 FM●

6質量(約/㎏)

－－

●

6.5－－

●

6.5

●

6.5

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

－－

●

6.5－

電波種別※ 1

6SNTP
サーバー※ 2－

4 回線

－

●

電子
チャイム

－

3 回線

－

プログラム
タイマー

－

¥420,000+税 GPS/JJY¥485,000+税 地デジ¥485,000+税 FM

本体価格

プログラム
タイマー

－

2 回線

受

KM-73-2P

KM-73U-2P電波種別※ 1－－

●

6.5

●

6.5

プログラムタイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

－－

●

6.5

－－－－

●
●

タイムサーバー親時計

型名

1 回線

6.56.5※ 1：アンテナ別売（オプション）※ 2：時刻補正（GPS･ 長波帯標準電波 ･ 地デジコントロール ･FM ラジオコントロール）を行えば親時計に標準装備のタイムサーバー機能を使用することができます

中継親時計（中継器）
増築等で親時計に接続する子時計の数が接続可能台数を越えてしまう場合に使用します。
KM-73と同じ精度の親時計機能を持ち､通常は単独で(親時計として)子時計に信号を送ります。
親時計機能を用いず 30 秒または1 秒毎に信号を受けて増幅し、各子時計に送る中継器としても使用できます。
オプションとしてプログラムタイマー機能・チャイム機能を付けられます。

KM-73E3-4P（回線数 1P 〜 4P）
1 日 2 回 外 部 親 時 計からの 30 秒 有極信号を受け､同期する外部規正式
タイムサーバー機能は使用できません。

接続例

No.1
No.2
No.3

AC100V
50/60Hz

親時計

KM-73-3P

No.1
No.2
No.3
No.4

規正信号
DC24V
30秒有極

AC100V
50/60Hz

子時計信号
DC24V
30秒有極

中継親時計

KM-73E3-4P✿ パネル用取付金具EI-1／BT-1［P.24］を取り付けてパネル型としてご使用いただけます。

GENERAL CATALOG

22

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

PT-72T パネル型プログラムタイマー付親時計
拡張性の高いラックマウントモデル
プログラムタイマー付親時計ユニット
タイムサーバー親時計

型名受

PT-72TL-PE

PT-72TLC-PE●

PT-72TLU-PE

PT-72TLCU-PE●

PT-72TLR1-PE
PT-72TLCR1-PE

●

本体価格

電波種別※ 1

¥208,000+税 GPS/JJY¥230,000+税 GPS/JJY¥273,000+税 地デジ¥295,000+税 地デジ¥273,000+税 FM¥295,000+税 FM

プログラム
タイマー

電子
チャイム

SNTP
サーバー※ 2質量(約/㎏)

●

●

●

4.5

●

－●

●

●

●

●

－●

●

●

●

●

－●

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

※ 1：アンテナ別売（オプション）※ 2：時刻補正（GPS･ 長波帯標準電波 ･ 地デジコントロール ･FM ラジオコントロール）を行えば親時計に標準装備のタイムサーバー機能を使用することができます親モニターユニット

親時計ユニット（PT-72Tシリーズ）と組み合わせて、親モニターとして使用します
親モニターユニット
品名

型名

親モニターユニット

本体価格¥52,000+税

MU-71P-PE

質量(約/㎏)3.5

子時計回線増設ユニット

親時計ユニット（PT-72Tシリーズ）と組み合わせて使用します
子時計回線増設ユニット
品名

型名

2 回線

LU-72P-PE

4 回線LU-74P-PE

MU-71P-PE

420

4.54.54.5

LU-74P-PE
420

23465465

480480480

GENERAL CATALOG

132746589

177

133.5

713.4789132

170150150

34 27

420

14PT-72TL-PE¥125,000+税¥175,000+税¥225,000+税

LU-73P-PE

質量(約/㎏)

27

3 回線

本体価格

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

増設ユニット

外部の親時計に同期して動くプログラムタイマー
増設プログラムタイマーユニット
本体価格

受

PT-72TE-PE¥238,000+税¥260,000+税●

PT-72TEC-PE

電波種別

●

( 外部同期 )プログラムタイマー

電子チャイムSNTPサーバー※●－－●●－( 外部同期 )質量(約/㎏)

タイムサーバー親時計型名

4.54.5＊ タイムサーバー機能は使用できません。

受信アンテナパネル用取付金具
長波アンテナ[KM-JOA3](オプション)

EIA規格用 [EI-1] (オプション)
EIA規格用[EI-1](62)10035（420）
465
48050

※BTS規格用

ケーブル：S-MVVS 0.3㎟×4C 黒 5m
型名

受TS-GOA3

KM-JOA3

長波 屋外型

116.6115

BT-1もあります

ケーブル：S-MVVS 0.3㎟×4C 黒 1m

品名

GPS 屋外型

1.6

パネル：鋼板製 t1.6
仕上色：グレー色（マンセル値N8）塗装仕上ツヤ538

2-φ6.5取付金具
SUS2-φ6.5
32
19.5

ｔ1.5

28

パネル型をご希望の場合は、壁掛型親時計に取付金具を取り付けてご利用ください。

2-M4×14(SUS)
2-φ3.5×5.5 長穴

LED42.550(154)30673113.4

21.25526589133.535489※ポールは含みません

21.25

GPSアンテナ[TS-GOA3](オプション)

本体価格

質量(約/㎏)¥40,000+税¥50,000+税

品名

型名受

本体価格

●

¥17,000+税¥17,000+税

パネル用取付金具 グレー EI-1

0.38

パネル用取付金具 グレー BT-10.3

質量(約/㎏)

1.0
1.6

GPSアンテナの追加工事が不要になります️

2 台の機器でGPSアンテナ [TS-GOA3]を共有して正確な時刻情報を活用できます。
KM-70 シリーズ / QPA-63 / WL-200 / TSV-500GP / TSV-5000H■ 外観図

GPSの正確な時刻情報を活用した設備時計の拡充に■ GPSアンテナ信号分配器

DB-GA1

入力電源
接続アンテナ
消費電流
質量DB-GA1

DC10V ～ 20V（接続機器１または２より供給）
TS-GOA シリーズ（別売）最大 16mA（2 回路合計 )110g✿ 接続図など詳しくは［P.28］をご覧ください

屋内機器22-∅3.5

ABS 樹脂 白色

0℃～ +40℃ 屋内用
シリアル信号（RS-485）
LED 緑色点灯表示

屋外

100

機器1

GPSタイムサーバー
TSV-500GP

35

動作温度範囲
入出力信号
電源供給表示GPSアンテナ
TS-GOA3111

受

本体価格 ￥30,000 ＋税
ケース材質■ 外観図・接続例

67.3● 対応機種

● 接続例

124.3

タイムサーバー 親時計
PT-72T✿ DB-GA1で分配された信号をさらに分配する事はできません

GENERAL CATALOG

24

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

KM-70シリーズ仕様 ［KM-73/ KM-74T/ PT-72T］
子時計回線種別
種別
項目

子時計出力回線数
子時計駆動数消費電力（最大）

タイムサーバー親時計

水晶発振周波数精度
精度保証温度範囲
使用温度範囲時刻表示
日付・時刻合わせ子時計回線出力信号
子時計修正
サマータイム機能

1回線 [KM-73／KM-74T／PT-72T]

2回線 [KM-73／KM-74T]

1回線
2回線30個（1個12mA）60個（1個12mA）
KM-73：22W／74T：25W／PT-72T：20W
KM-73：32W／74T：35W※オプション デジタル信号出力付［Ｄ］は ＋10W（１回線分プラス）

親時計4194.304kHz
週差±0.7秒以内 電波修正式は積算誤差0秒
0℃～+40℃−10℃～+50℃
30秒間欠運針
年、月、日、曜日、時、分、秒、デジタルLCD表示
キー及びジョグダイヤルにより年、月、日、時、分、秒合わせ
DC24V30秒有極式
過電流防止及びサージアブソーバー付
自動早送り方式（異常パルス幅発生防止装置付）
自動サマータイム修正（キー及びジョグダイヤルにて設定）

共通仕様
うるう秒調整信号電圧検知装置
入力電源
停電時電源
電池保護
停電時動作時間
仕上色

3回線 [KM-73／KM-74T]
3回線
90個（1個12mA）
KM-73：42W／74T：45W

4回線 [KM-73／KM-74T]
4回線120個（1個12mA）
KM-73：52W／74T：55W

自動うるう秒調整（キー及びジョグダイヤルにて設定）
信号電圧降下時一斉停止装置付
AC100V～240V±10% 50/60Hz AC電源表示LED付
密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
過放電防止装置付
子時計駆動 約30時間
時刻カウント 約5年（プログラムタイマー付機種）
プログラムタイマーメモリー部 約10年（プログラムタイマー付機種）
前パネル: グレー（N8）、後ケース: グレー（N8）ツヤ5

タイムサーバー機能
ネットワークプロトコル NTP v3/v4 SNTP v3/v4
入出力インターフェース RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet
時刻補正機能衛星電波 ※専用アンテナ・ケーブルを必ず設置のこと
受信電波
GPS衛星電波／準天頂衛星電波 L1帯
受信周波数1575.42MHz
受信感度−145dBm（コールドスタート時）
標準電波 ※専用アンテナ・ケーブルを必ず設置のこと
受信周波数
標準電波 40/60kHz（自動切換方式）
受信感度50dBμV/m
時刻修正回数
1日2回（2時、3時） 時刻は変更可能
地上デジタル ※別途アンテナ・ケーブルを必ず設置のこと（75Ω）
時刻修正精度±0.5秒以内
受信放送方式
地上デジタル放送（ISDB-T）
受信周波数範囲
470～710MHz（13～52ch/UHF帯）
受信感度
50dBμV以上 CN比22dB以上
時刻修正回数
1日2回（7時、19時 但し受信時刻は変更可能）
選局
自動選局（手動選局も可能）
FM電波 ※別途アンテナ・ケーブルを必ず設置のこと
（75Ω）
受信機
局部発振は水晶使用
受信周波数範囲
FM: 76～90MHz（100kHz間隔）
受信感度
電界強度48dB（約0.25mV/m）以上
時刻修正範囲
正時に対し±30秒
時刻修正回数
1日2回（7時、19時 但し時刻は変更可能）
同調方式
電子チューニング方式（PLL方式）
受信方式
スーパーヘテロダイン方式
オプション 回線出力
塔時計モニター、返り信号で駆動
最大4回線 1回線30個（1個12mA）
１秒子時計回線［S］ ※停電時の子時計動作時間は機種により約0.5〜２時間に短縮されます
デジタル子時計用の時計信号をシリアル出力
デジタル信号出力[D]※停電時の子時計動作時間は約１時間に短縮されます
無線式基地局用出力 無線式時計基地局用の時計信号をシリアル出力（RS-485）※停電時の子時計動作時間は約５時間に短縮されます[W]
塔時計回線［M］

LUシリーズ仕様
子時計回線種別
子時計駆動数制御方式
出力回路
出力動作切換負荷容量
プログラムの種類
出力動作数
設定方式
報時出力
タイマー出力
チャイム
曲目
選曲
出力
アンプ投入

外部規正式
30秒同期式
1秒同期式

年間プログラムタイマー機能
CPU使用
独立8回路 接点出力（メイク接点）
各回路毎に手動出力切換可能（自動、停止、手動）
接点容量 AC250V 5A
抵抗負荷 最小適用負荷 DC5V 1mA
週間プログラム、年間プログラム、99種類の特殊設定が可能
8回路合計900動作 但し1回路に900動作全部の設定も可能（タイマー設定はON、OFF合わせて1800設定）
キー及びジョグダイヤルにより設定、パソコンおよびUSBメモリーによる設定も可能
信号幅1秒単位で1秒から59秒まで可変
設定時刻から設定時刻まで継続
チャイム機能電子式PCM音源
1.ウェストミンスターの鐘、2.ホイッティングトンの鐘、
3.王の行進、4.銀波、5.田園、6.ふるさと（故郷）、7.家路
設定時刻毎に曲目の指定が可能
インピーダンス10kΩ-25dB±3dB
1回路接点メイク信号（接点容量AC250V 5A 抵抗負荷）

オプション 外部同期
通常は単独で動作
1日2回（7:30、19:30）外部親時計の子時計信号に同期
外部親時計からの30秒信号に同期
外部親時計からの1秒信号に同期※外部同期の場合、タイムサーバー機能は使用できません。

2回線 [72P]
3回線 [73P]
4回線 [74P]
共通仕様
60個（1個12mA） 90個（1個12mA） 120個（1個12mA）
子時計修正
自動早送り方式（異常パルス幅発生防止装置付）
AC100V～240V±10% 50/60Hz AC電源表示LED付
信号電圧検知装置 信号電圧降下時一斉停止装置付
入力電源
最大28W
最大35W
最大45W
停電時電源
密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
入力信号
子時計回線拡張信号 0.5、1、30秒 タイミング信号1秒
電池保護
過放電防止装置付
使用温度範囲-10℃～+50℃
停電時動作時間 約30時間
時刻表示
30秒間欠運針
ケース
前パネル: ABS樹脂、後ケース:鋼板
子時計回線出力信号 DC24V30秒有極式 過電流防止及びサージアブソーバー付
仕上色
前パネル: グレー（N8） 後ケース: グレー（N8）ツヤ5

25

GENERAL CATALOG

タイムサーバー親時計—KM-70 シリーズ／据置型

据置型 水晶式親時計
週差±0.3 秒以内の高精度 親時計に必要な全てを投入した据置タイプ
機能・性能はもちろん、保守・取扱いも容易な親時計です。

600
30400370

親時計モニター
ブランク盤

タイムサーバー親時計

水晶発振子は基準周波数 4915.2kHzを使用し、連続温度制御による恒温槽内で安定した発振を行わせ､ IC回路により逓降して電力増幅し､ パルス発生機構を経て､ 子時計出力回線へDC24V有極信号を送出。子時計群を駆動します。

ラジオコントロール盤

プログラムタイマー盤
回線モニター
水晶発振盤
回線制御盤

プログラムタイマー機能､ 電波修正機能、タイムサーバー機能
チャイム機能を組み込むこともできます。
ご使用目的に合わせてお選びください。

ブランク盤
ブランク盤
1950
2000

平面ハンドル
充電器盤

総合端子盤

1総合端子盤2

換気口

子時計駆動出力は無接点方式で､ 出力回線数は子時計接続台数により何回線でも増設可能ですが､ 1 回線あたり最大 30 台（1 台当たり12mAとして）までを基準にしています。

蓄電池

50

※外部同期の場合、タイムサーバー機能は使用できません。

水晶発振周波数

水晶親時計部

4915.2kHz

恒温槽

75℃無接点連続制御方式

精度±5×10-7（週差±0.3秒以内）
電波修正付の場合積算誤差0秒

使用温度範囲

精度保証温度範囲
時刻表示
秒修正

子時計出力信号
子時計駆動数
子時計修正-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃

秒針の進針､遅針､停止スイッチ付
DC24V 無接点30秒有極

信号電圧降下時一斉停止装置付

AC100V±10％

充電器

DC24V

ケース

鋼板

蓄電池

DC12V

50Hz/60Hz

3A定電圧式約200VA

24AH（シール型）×2

指定色メラミン樹脂焼付塗装仕上

プログラムタイマー部・電波修正部・電子チャイム部の仕様はKM-70シリーズの仕様と同じです。P.25を参照してください。

1回線あたり最大30個以内（1個12mA）

自動早送り方式（異常パルス幅発生防止装置付）

絶対にトラブルが許されない設備に親時計バックアップシステム
主として鉄道や発電所など高精度で、絶対にトラブルが許されないようなシステムで使用される親時計です。水晶発振部、時計信号発生部および親時計を2 組装備し、1 号・2 号自動切換で万一に備え、さらに電波修正装置を備えています。
また、外部 30 秒入力信号に切り換えて運転することもできます。
✿システムイメージ

600
警報表示盤
親時計盤
回線監視盤
（1）
回線監視盤
（2）
中継・運転切換盤
ラジオコントロール盤

1500

入力電源

仲3針（親時計モニター）仲2針（回線モニター）

1・2 号（正副）切換式親時計【内観図】

信号電圧検知装置

水晶発振盤
回線制御盤
回線故障テスト及び電源測定盤
ブランク盤
電源操作盤
端子盤
ケース

子時計側でも自ら時刻(針)合わせさらに表示時刻を極めるシステム
子時計自動修正システム
外的要因などで複数の子時計のうち1個だけが遅れたり、まちまちの時刻表示になってしまった場合でも、1時間毎に自動修正して同一時刻を表示させるシステムです。
壁掛型親時計と据置型親時計に使用できます。
●配線は子時計回線の2本のみ。
既設回線にシステム付加する場合でも別途配線不要です。
●子時計の40分までの遅れを修正することができます。
●既設親時計にも容易にシステム付加できます。
●既設回線に混用しても既設の子時計に影響はありません。
＊ 既設親時計にこのシステムを増設する場合は以下が必要です。

⃝自動修正制御部：H150×W480×D130 mm＊ 既設が7回線以上の場合は以下も合わせて必要です。
（13回線以上は2個必要）⃝有極信号増幅部：H150×W480×D130 mm■適用できる子時計●直径600mm以下程度●壁掛型の場合ケース厚55mm以上、半埋込型・全埋込型の場合は“深型119角大丸塗代カバー付ボックス”を埋込む。電気回路はボックス内部に取り付けます。

GENERAL CATALOG

26