2021年度三次調整力②の必要量に係る事後検証結果
2022年7月29日
北陸電力送配電株式会社Ⓒ2020 |Hokuriku Electric Power Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

三次①必要量に対する予測誤差

1■2021年4月～2022年3月において、三次②必要量に対する予測誤差（前日予測値ーGC予測値）を確認した
ところ、約21%のコマで不足(三次②必要量＜予測誤差)、約69%のコマで予備(三次②必要量＞予測誤差)となっていた。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）GC予測値に対する前日予測値（予測誤差）

2■2021年4月～2022年3月のGC予測値に対する前日予測値（予測誤差）は、下図の通り。
■誤差が不足となるコマ数が半数以上となっているが、誤差自体は僅少であり、10MW以上の誤差範囲で比較したところ、約26%のコマで不足、約21%のコマで予備となり、ほぼ同数となった。

GC予測値に対する前日予測値のデュレーションカーブ

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

気象状況による影響（1/2）

3■三次②必要量に対する予測誤差で、不足が３σを超えて発生した要因について、2021年度が特異的な気象状
況による一過性の事象か、または継続的に発生しうるものか確認した。
■具体的には、2021年度の三次②必要量テーブルと2020年度の前日予測値・GC予測値※1を用いて三次②必要量を算出した場合の不足・予備を確認し、2021年度の予測値を用いた場合の不足・予備と比較した。

＜気象による影響を確認するため用いるデータ＞
＃

前日予測値
GC予測値

三次②必要量テーブル

１ 2021年4月～2022年3月
２ 2020年4月～2021年3月※１

補 足

2021度の実取引に用いたテーブル

2021年4月～2022年3月の必要量実績

同 上2020年4月～2021年3月の前日予測値、GC予測値から算定した必要量※１ 前日予測値およびGC予測値は2021年度設備量の伸び率にて補正Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

気象状況による影響（2/2）

4■2021年度の三次②必要量テーブルに2020年度の前日予測値・GC予測値を用いた結果、約20%のコマが不足、約71%のコマが予備であった。
■2021年度の前日予測値・GC予測値を用いた結果と比較しても有意差はなく、この不足が2021年度の気象による特異な事象ではないと考えられる。

前日予測値・GC予測値の使用年度を変更した場合のデュレーションカーブ比較Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）気象による累計必要量への影響

5■累計必要量においても、気象要因による有意差はなかった。
（月間でのバラつきはあるが、差が小さいことは確認できた。）Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

実需給における予測誤差実績

6■2021年度における予測誤差 （前日予測値ーGC予測値）と三次②必要量を比較したところ、約21%の不足が発生していたものの、三次②の取引開始から現在まで、大幅な周波数低下等の事象は発生していない。
■これは、実需給断面では、三次②に加えて電源Ⅰや電源Ⅱの余力を用いて、再エネ予測誤差に対応しているためと考えられる。このため、実需給断面における“再エネ予測誤差”と“活用可能な調整力”を比較した（下図）。その結果、99%以上のコマで実績の誤差に対応できたことを確認できた。

■一方、残りの約0.4%は、電源Ⅱの余力に頼る運用となっていた。
『三次②必要量+電源Ⅰ(予測誤差分) 』に対する『実需給における予測誤差(前日予測値ー実績値) 』のデュレーションカーブ

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

不足した断面での実需給の運用状況

7■2021年度の実績で、三次②不足量が最大の断面について、実運用の状況を確認したところ、需要ならびに再エネインバランスに対して、三次②、電源Ⅰ、電源Ⅱの余力で対応できていた。

3/29の状況
三次②不足量が最大の断面（13:30）
確保調整力

電源Ⅰ
312ＭＷ

エリア外調整力不足（調整量α） インバランス+:流入/-:流出

余剰
インバランス

13:30

前日想定以降GC想定に向け予測値が減少-240MW

再エネインバラその他インバラ
247ＭＷ
14ＭＷ
電源Ⅱ余力
907ＭＷ

再エネ予測値と実績値

GC以降も減少

需要インバラ
11ＭＷ

発動後の予備力

三次②調達量28ＭＷⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

必要量より予測誤差が小さくなる断面が多い理由

8■予測誤差（前日予測値ーGC予測値）に対する三次②必要量を確認したところ、約69%のコマは必要量より予測誤差が小さくなった。これは、安定供給の観点から、必要な調整力は過去の予測誤差実績の3σ値を採用しているため、統計的には考えうる事象である。
■一方、再エネ予測精度を向上することで、高さ(kW)を小さくすることは可能であり、一般送配電事業者としても、再エネ予測誤差の予測手法の改善を図ってきたところ。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ

予測精度向上により必要量の高さを低減Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

2021年度における取り組み

9■一般送配電事業者では、第65回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会にてご紹介があったとおり、再エ
ネ予測精度の向上の取り組みとして、複数の気象モデルを導入を進めてきた。
■加えて、本モデルによる予測精度の向上を、早急に三次②必要量に反映するため、過去に遡って、本モデルの予測に置き換えて必要量テーブルを作成する取り組みを実施してきた。
■この取り組みを行った場合、 2021年4月～2022年3月の想定必要量について、期中の導入効果をみる（①対②）と約16%、期間を通してみる（①対③）と約34%低減する。

約16％減少約34％減少9～3月

4～8月Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）三次②想定必要量算出方法

10■前頁の想定必要量の算出方法は下表のとおり。
ケース

項目

期間
2019年度①

必要量テーブル※1

2020年度

2021年度

従来モデル
延伸

前日予測値※2.3②

必要量テーブル※1

前日予測値※2,3

3月 4月

4月

従来モデル

必要量テーブル

従来モデル(模擬)

延伸

8月

4月

8月

複数モデル
複数モデル

前日予測値※3③3月

従来モデル

4月

必要量テーブル

従来モデル(模擬)

従来モデル

9月

延伸

複数モデル(模擬)3月

9月

3月複数モデル
延伸

複数モデル

前日予測値※34月

複数モデル(模擬)3月4月3月※1 2020年4月以降は複数モデルの予測値を使用してテーブルを作成。
※2 2020年4月以降は複数モデルによる前日予測値。
※3 2020年度前日予測値を2021年度に向け設備量増加比で延伸して模擬。

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）気象モデル別の各月三次②必要量

11■気象モデル別の必要量を月別で確認したところ、全ての月において複数モデルによる必要量の減少が確認できた。
■複数モデルを活用した必要量算出は2021年9月から適用しており、年度毎の気象実績の違いも影響することから今後も引き続き確認していく。

複数モデル
適用開始

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）予測手法の見直しとテーブル変更

12
第65回調整力等委Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

（参考）予測手法の見直しとテーブル変更

13
第65回調整力等委Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

必要量テーブルの特異値補正による不足量の変化

14■三次②必要量テーブルは、月別・予測出力帯・時間帯別に分類するため、十分なデータが蓄積できていない区分において特異値が発生しているため、テーブル内で隣接する予測誤差発生状況を用いて補正処理を実施している。
■補正処理による効果を確認するため、三次②必要量テーブルについて補正処理の有/無毎に必要量に対する予測誤差を算出し、比較する。
第20回需給調整市場検討小委 資料３Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

特異値を補正する閾値

15■不足側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が減少している。一方、予備側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が増加しているが、補正することにより不足が減少しているため、安定供給の観点から、妥当であったと考えられる。
■また、現状、線形補正は、前後の必要量差が系統規模比1%以上の箇所を補正している。
■“1%補正した場合”と“すべて補正した場合”で対応できている断面は同程度であり、安定供給面からは1%とすることは妥当であったと考えている。
すべて補正81.76%
1%以上補正79.25%
3%以上補正77.05%
補正なし71.22%

すべて補正71.59%
1%以上補正69.22%
3%以上補正66.88%
補正なし53.84%Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

まとめ16■2021年4月～2022年3月の予測誤差（前日予測値ーGC予測値）に対して、三次②必要量が不足する断面があったが、電源Ⅰや電源Ⅱ余力や広域需給調整によって、安定供給上は問題なく対応できた。
■一方、予測誤差に対して、必要量が大きい断面があったが、必要な調整力は過去の誤差実績の3σ値を採用しているため、統計的には考えうる事象であると考える。
■2022～2023年度については、電源Ⅰや電源Ⅱが併存するが、2024年度以降は、余力活用契約による一般送
配電事業者からの起動指令が原則として行われないため、三次②の必要量の算出方法等について、広域機関殿と共同して検討していく必要がある。
■引き続き、再エネ予測精度向上等により、必要量の低減および調達精度の向上を図っていく。

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL