2 0 2 3 年 度 三 次 調 整力 ② の 必 要 量に 係る
事 後検 証 の 結 果 に つ い て
2024年7月12日
北陸電力送配電株式会社Ⓒ2023 |Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-1. 三次②必要量に対する予測誤差1

 2023年度において、三次②必要量に対する予測誤差（前日予測値ーGC予測値）を確認したところ、約25%のコマで不足(三次②必要量＜予測誤差)、約66%のコマで予備(三次②必要量＞予測誤差)となっていた。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測値 ー 三次②必要量）
不足

約25%

約66%
予備

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較【参考】GC予測値に対する前日予測値（予測誤差）2

 GC予測値と前日予測値の誤差実績を確認した結果、 2023年度の下振れと上振れのコマ数に大きな差異はないことを確認。

GC予測値に対する前日予測値のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測値）
約57%
下振れ

約43%

上振れ
Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-2. 三次②必要量の使用率3 2023年度において、三次②必要量が再エネの下振れ誤差に対応した状況（使用率）を確認したところ、約24%となっていた。
 なお、再エネ予測は上振れと下振れが発生するものであり、また安定供給の観点から三次②は大幅な下振れに備えるため確保しているため、すべての三次②を活用する頻度は高くなく、一般的に使用率は高くならないものと考えられる。

三次②使用率（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷三次②必要量）Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較【参考】使用率の算定方法

4

 三次②必要量がどの程度下振れ予測誤差に対応するか評価するため、以下の考え方に基づき集計を行った。
 再エネ上振れ時には再エネ予測誤差は0と扱う。
 必要量を超えて下振れが生じた場合には、予測誤差を必要量と同値にする。

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023.1.24）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_35_04.pdfⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-3. 気象状況による影響 (1/2)

5 2023年度の三次②必要量が特異的な気象状況によるものか確認した。
 具体的には、2023年度の必要量テーブルに対して、2022年度※1と2023年度実績を用いて算出した“不足コマ数“と“予備となったコマ数“を比較し確認した。

＜気象による影響を確認するため用いるデータ＞＃前日予測値・GC予測値

三次②必要量テーブル

補 足

１ 2023年4月～2024年3月

2023年度の実取引に用いたテーブル

2023年4月～2024年3月の必要量実績

２ 2022年4月～2023年3月※１

同 上

前年の前日予測値から算定した必要量※１ 前日予測値およびGC予測値は2023年度設備量の伸び率にて補正Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-4. 気象状況による影響 (2/2)

6 2022年度実績値では、約17%のコマが不足、約69%のコマが予備であった。
 2023年度の実績値を用いた結果と比較しても有意差はなく、2023年度の気象による特異な事象ではないと考えられる。

前日予測値・GC予測値の使用年度を変更した場合のデュレーションカーブ比較（縦軸:前日予測値 ー GC予測値 ー 三次②必要量）

不足#1 2023年度
約25%#2 2022年度
約17%＃2 2022年度
約69%#1 2023年度
約66%

予備Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較【参考】気象による累計必要量への影響

7 月別の必要量においては、必要量にばらつきが見られるものの、気象による差と考えられ、累計の必要量においては有意差は見られなかった。

三次②必要量（累計）

三次②必要量（月別）Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-5. 三次②必要量の前年度との比較

8 2023年度と2022年度の同期間※の必要量との比較評価を行った結果、2023年度必要量は約23%程度減少しているが、これは気象条件の違いや、必要量テーブル作成に用いる諸元データの違い、後述する信頼度予測手法の導入によるものと考えられる。
※三次②必要量はFIT設備量の変化にも影響を受けることから、2022年度の必要量は2023年度との設備増加率にて補正を実施＜必要量の諸元＞＃

三次②必要量１ 2023年4月～2024年3月の実績
２

2022年4月～2023年3月の実績を設備増加率で補正三次②必要量テーブル

前日予測値

2023年度の実取引に用いたテーブル 2023年4月～2024年3月
2022年度の実取引に用いたテーブル 2022年4月～2023年3月Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

１．実績比較

1-6. 再エネ予測精度の前年度との比較

9 前日予測から実績値との差を用いて、2022年度※と2023年度の再エネ予測精度を比較した結果、大きな違いはないと考えられる。
※FIT設備量の変化にも影響を受けることから、設備増加率にて補正

実績に対する前日予測値のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー 実績値）

下振れ

上振れ

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況

２-1. 実需給における再エネ予測誤差対応

10 前述のとおり、2023年度における予測誤差(前日予測値ーGC予測値)と三次②必要量を比較したところ、約25%の不足が発生していたものの再エネ予測外しによる大幅な周波数低下等の事象は発生していない。
 これは、実需給断面では、三次②に加えて三次①、電源Ⅰ、および電源Ⅱの余力を用いて、再エネ予測誤差に対応しているためと考えられる。
 このため、実需給断面における“再エネ予測誤差”と“事前に確保した調整力”を比較した結果、約98%のコ
マで実績の誤差に対応できていたことを確認。
 一方、残り2%は、電源Ⅱの余力に頼る運用となっていた。
『三次①②必要量+電源Ⅰ(予測誤差分) 』に対する『実需給における予測誤差(前日予測値ー実績値) 』のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー 実績値 ー 三次②必要量 ー 三次①必要量ー電源Ⅰ(予測誤差分) ）
不足

約2%

予備

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況

2-2. 不足した断面での実需給の運用状況

11 2023年4月～2024年3月で三次②不足量が最大の断面について、実運用の状況を確認したところ、需要ならびに再エネインバランスに対して、三次①、三次②、電源Ⅰ、電源Ⅱの余力および広域需給調整による調整力で対応できていた。

2023/4/24の状況(不足量262MW)
三次②不足量が最大の断面(11:30～12:00)
エリア外調整力(調整量α)
確保調整力+:流入 -:流出+249MW

電源Ⅰ
270ＭＷ

電源Ⅱ余力
448ＭＷ

不足インバランス

再エネインバラ
345ＭＷ

余剰インバランス

需要インバラ
51ＭＷ

再エネ予測値と実績値
12:00

前日想定以降実需給に向け予測値が減少

その他インバラ
52ＭＷ

発動後の予備力

三次②調達量102ＭＷ
三次①調達量173ＭＷⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況【参考】三次②必要量が不足する断面が生じる要因

12

 三次②必要量は「前日から実績値の予測誤差の3σ」－ 「GCから実績値の予測誤差の3σ」により算定を行っているため、実際に生じる前日からGCまでの予測誤差に対しては三次②必要量が不足する断面が一定程度発生することになる。

出所）第28回需給調整市場検討小委員会（2022.2.24）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/files/jukyu_shijyo_28_04.pdfⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

3．気象信頼度予測実績評価

3-1.信頼度予測による必要量比較13

 第30回需給調整市場検討小委にて整理された気象予測の信頼度に応じた必要量の算定手法について、評価を実施。
 信頼度予測手法を導入していない場合と比較した結果、累計約27%の必要量低減効果があったことを確認した。

三次②必要量（累計）

三次②必要量（月別）Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

3．気象信頼度予測実績評価

3-2.信頼度予測による運用の確認

14

 信頼度予測の運用においては、気象会社からの予測信頼度に基づいて、適切にテーブルを選択し、募集を行う必要がある。
 今後自動的にテーブル選択するシステムを導入することが望ましいが、本システムが導入されるまでの間は、手動にてテーブルの選択を行うこととなる。
 そのため、適切なテーブル選択が実施できていたか確認を行い、2023年4月～2024年3月分については気象会社からの予測信頼度に応じたテーブル選択を確実に実施できていた。

出所）第30回需給調整市場検討小委員会（2022.7.13）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_30_02.pdfⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

3．気象信頼度予測実績評価【参考】信頼度予測の三次②必要量に対する予測誤差15 信頼度予測の安定供給への影響を、三次②必要量に対する予測誤差で確認した結果、不足の割合は従来手法が19%に対して新手法が25%で若干増加した。
 なお、不足の最大値は従来手法(316MW)と信頼度予測手法(262MW)でおおよそ同等であった。
 予備側は信頼度予測の導入により約0.8億ΔkWhの低減効果があった。
 上記を踏まえると、不足コマ数は若干増加したものの、実運用において安定供給への支障は確認されなかった。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ

（縦軸:予測誤差[前日予測値ーGC予測値]－三次②必要量）
不足#2 従来手法
約19%#1 信頼度手法
約25%＃2 従来手法約77%

予備#1 信頼度手法
約66%Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

3．気象信頼度予測実績評価【参考】信頼度予測の必要量使用率への影響

16 信頼度予測の有無によって三次②必要量の使用率を比較した。
 月別の使用率においては、使用率にばらつきが見られるものの、信頼度予測により、必要量の使用率向上にも一定程度の効果があったことを確認。

三次②使用率（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷三次②必要量）Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

4．三次②時間前市場供出

4-1. 2023年度からの新たな取り組み(時間前市場供出)

17

 第36回需給調整市場検討小委にて整理された、三次調整力②の時間前市場供出について、北陸エリア
では2023年10月23日(10月24日受け渡し分)より入札を開始。
 北陸エリアにおける2023年度の時間前市場供出量は以下の通り。
 三次②必要量と比較すると、約24%が時間前市場供出対象となった。

三次②時間前市場供出量※未達・共同調達を考慮しなかった場合の推定値(2023年10月24日～2024年3月31日)。
休日での入札対応は実施していないため、入札対象日に時間前市場供出を実施した場合の値とした。
Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

4．三次②時間前市場供出【参考】三次②時間前市場供出の使用率への影響

18

 三次②時間前市場供出の実施有無によって三次②使用率を比較した。
 本取組により、使用率向上にも一定程度の効果があったことが確認できた。

三次②時間前市場供出量を加味した三次②使用率（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷三次②必要量[三次②必要量－時間前市場供出量]）※未達・共同調達を考慮しなかった場合の推定値(2023年10月24日～2024年3月31日)。
休日での入札対応は実施していないため、入札対象日に時間前市場供出を実施した場合の値とした。
Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

5．必要量テーブルの補正処理

5-1. 必要量テーブルの特異値補正による不足量の変化

19

 三次②必要量テーブルは、月別・予測出力帯・時間帯別に分類するため、十分なデータが蓄積できていない区分において特異値が発生しているため、テーブル内で隣接する予測誤差発生状況を用いて補正処理を実施している。
 補正処理による効果を確認するため、三次②必要量テーブルについて補正処理の有/無毎に必要量に対する予測誤差を算出し、比較する。

出所）第20回需給調整市場検討小委員会（2020.12.11）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_20_03.pdfⒸ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

5．必要量テーブルの補正処理

5-2. 特異値を補正する閾値

20 不足側では、補正処理をすることにより、不足側の最大値および期間が減少している。一方、予備側では、補正処理をすることにより、予備側の最大値および期間が増加しているが、補正することにより不足が減少しているため、安定供給の観点から、妥当であったと考えられる。
 また、現状の補正は、前後の必要量差が系統規模比1%以上の箇所を補正している。
 “1%補正した場合”と“すべて補正した場合”で対応できている断面は同程度であった。
三次①②必要量（各補正）に対する予測誤差のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測誤差 ー 三次②必要量（補正値1%、補正値0%、すべて補正、補正値3%） ）不足

コマの割合 すべて補正 1%補正

予備

3%補正

補正なし

不足

23%

25%

26%

33%

予備

67%

66%

64%

47%

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL

6．まとめ21

 2024年度の予測誤差（前日予測値ーGC予測値）に対して三次②必要量が不足する断面があったが、三次①や電源Ⅰ、電源Ⅱ余力、広域需給調整によって、安定供給上は問題なく対応できた。
 一方、予測誤差に対して必要量が大きい断面があったが、必要な調整力は過去の誤差実績の3σ値を採用しているため、統計的には考えうる事象であると考える。
 引き続き、再エネ予測精度向上等により、必要量の低減および調達精度の向上を図っていく。

Ⓒ Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL