特徴：放射性ヨウ素用活性炭素繊維フィルタについて
１．従来の粒状活性炭フィルタに比べ、放射性有機ヨウ素の捕集効率が非常に優れています。
99.999%以上(CH3131Ｉ:30℃(95%Rh))ASTM D3803条件

各地の要援護者用一時避難所等の施設に対し、放射線防護対策工事が行われております。
「緊急時陽圧浄化ユニット」は、放射性粉じん・ヨウ素ガスを清浄化し、大風量により対象エリア内を陽圧化します。コンパクトで省電力、更に、保守・運用面も安心な日本製です。

２．従来の粒状活性炭フィルタに比べ、重量が３分の１以下と非常に軽く、フィルタ取付が短時間で容易に出来ます。
３．本フィルタは湿気による影響を受けにくく、長寿命で、性能の劣化が非常に少なく、安心です。
４．弊社にて、放射性ヨウ素用活性炭素繊維フィルタの捕集効率の測定及び性能を評価します。但し、納入

放射性ヨウ素用活性炭素繊維フィルタは、ワカイダエンジニアリングと東洋紡(株)、東京大学アイソトープ総合センターにて産学連携で開発された、放射性ヨウ素ガス吸着フィルタです。

時にテストピースが同梱する当該フィルタに限り、弊社は、中部電力(株)との共同研究により原子力発電所用放射性毎年経年変化を報告し、買い替え時期をお知らせしヨウ素吸着装置（活性炭素繊維フィルタ搭載）を開発し、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故対応以降、シビアアクシデンて、コストダウンに貢献します。（有償）

ト対策用特殊局所排気装置として広く採用頂いております。

中部電力（株）殿共同開発型：省スペーススタンダード型

外装カバー付き１０,０００ｍ３／ｈタイプ（５,０００ｍ３／ｈ）

１０,０００ｍ３／ｈタイプ※仕様及び記載内容は予告なしに変更することがあります。

http://www.jer.co.jp
本社〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビル10階

Tel. 03-5322-2271 Fax. 03-5322-2272

仙台営業所 Tel.022-715-6081

静岡営業所

Tel.0537-28-8181

福島営業所 Tel.0240-23-5828

浜岡事務所

Tel.0537-86-7176

柏崎事務所 Tel.0257-21-4868 名古屋営業所 Tel.052-784-7401
茨城事務所 Tel.029-860-5073

大阪営業所

Tel.06-4963-2500

東京営業所 Tel.048-991-9461

福岡事務所

Tel.092-707-3915
202406

例：オフサイトセンター型（１０,０００ｍ３／ｈ）

特開2012‐2714「放射性有機ヨウ素除去装置」中部電力（株）殿、（株）日本環境調査研究所

共有原子力災害対策施設整備における実施ステップ
運用・訓練・保守点検

試運転調整・完成検査

気密施工・機器据付等

主要部材・機器等発注

請負工事発注

施設調査・設計業務委託

原子力災害対策施設の選定

原子力災害対策施設整備の対象となる施設例

フィルタユニット

現在のご検討段階をお聞かせ下さい。
最適な機器をご提案させていただきます。

緊急時陽圧浄化ユニット（5,000m3/h型）：省スペーススタンダードタイプ

ブロアユニット①機器本体がコンパクト
フィルタユニットとブロアユニットが一体構造で、非常にコンパクトで運搬経路 の検討も容易 です。出荷時に、キャスターを具備しておりますので、設置場所まで②高い浄化捕集性能（5,000m3/h）
１．放射性粉じん用：ＨＥＰＡフィルタ（搭載２枚）
捕集効率

地 区

２．放射性ヨウ素用：活性炭素繊維フィルタ（搭載２枚）

外形寸法：1,400L×1,500W×2,115H、本体重量：約800Kg

捕集効率 99.999%以上(CH3 131Ｉ:30℃(95%Rh))

新潟県

島根県

京都府

島根県

鳥取県

③国内製造による信頼性の確保

類

施設名称

装置の種類と内訳

備考

オフサイトセンター

福井県敦賀原子力防災センター

10,000m /h×１台（予備ブロアファン付） 平成２５年度納入

オフサイトセンター

福井県美浜原子力防災センター

10,000m3/h×１台（予備ブロアファン付） 平成２５年度納入

オフサイトセンター

福井県大飯原子力防災センター

10,000m3/h×１台（予備ブロアファン付） 平成２５年度納入

オフサイトセンター

福井県高浜原子力防災センター

10,000m3/h×１台（予備ブロアファン付） 平成２５年度納入

刈羽村緊急対策所

新潟県刈羽村役場

10,000m3/h×１台

オフサイトセンター
オフサイトセンター

3

福井県

９９．９７％以上（粒子０．３μｍ）の運搬・位置決め・設置がスムーズです。

種

平成２５年度納入

島根県原子力防災センター

3

10,000m /h×２台

平成２５年度納入

島根県原子力防災センター 職員会館

10,000m3/h×１台

平成２５年度納入

代替オフサイトセンター

島根県出雲市代替原子力防災センター

10,000m3/h×４台

平成２５年度納入

要援護者向け一時避難所

京都府舞鶴市内福祉施設（１か所）

5,000m3/h×２台

平成２５年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ａ

10,000m3/h×１台

平成２５年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｂ

10,000m3/h×１台

平成２５年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｃ

10,000m3/h×１台

平成２５年度納入

要援護者向け一時避難所

鳥取県内医療施設

10,000m3/h×２台

平成２５年度納入

オフサイトセンター

茨城県原子力オフサイトセンター

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

茨城県内福祉施設 Ａ

10,000m3/h×２台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

茨城県内福祉施設 Ｂ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

茨城県内福祉施設 Ｃ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

茨城県内医療施設

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

静岡県御前崎市医療施設

10,000m3/h×１台、5,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

静岡県御前崎市福祉施設

10,000m3/h×２台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ａ

10,000m3/h×１台、5,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｂ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｃ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｄ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｅ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｆ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｇ

10,000m3/h×２台

平成２６年度納入

要援護者向け一時避難所

島根県松江市内福祉施設 Ｈ

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

鳥取県内福祉施設

10,000m3/h×１台

平成２６年度納入

峰山地区コミュニティーセンター

5,000m3/h×１台

平成２６年度納入④有事への長期的な備えに

弊社は原子力発電所用特殊空調機器の製造を国内製造拠

活性炭素繊維フィルタ単体は元々、湿気からの影響は点にて３０年以上継続しております。日本製品により信頼少ないとしています。弊社ではテストピース検査実施等性の確保に重点を置いております。のご提案ができます。

１．装置本体組立・製造・調整：山形県及び宮城県

茨城県

静岡県

２．ブロアファン：大阪府
３．HEPAフィルタ：埼玉県等
４．ダンパー、バルブ関係：東京都

島根県

５．放射性ヨウ素用活性炭素繊維フィルタ：広島県
フィルタ

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ

保管状態

鳥取県

要援護者向け一時避難所

鹿児島県 要援護者向け一時避難所