2019.05

耐火コラム２Ｈ 独立柱

標準施工仕様書〈乾式耐火被覆柱〉

2 時間耐火構造認定番号 ：FP120CN-0419（独立柱）

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱目次
1. 目的P2

2. 総則

P3

3. 留意事項

P3

4. ボードの荷姿・運搬・保管

P4

5. 材料構成

P5～6

6. 標準施工要領

P7

7. 施工要領 部分詳細

P8

8. 標準詳細図

P9～10

9. 自主検査

P111/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

1.目的

安全で確実に施工していただく為に標準施工仕様書は、下記に示します消防法に準じ、施工現場での性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。
この考え方は戸境壁以外の鉄骨柱耐火被覆構造を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。
乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成 17 年総務省令第 40 号」に基づいた消防予 188 号通知、その運用・細目を定めた消防予第 500 号通知内容を遵守する義務があります。その 500 号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
④ その他
ア. 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。
イ. 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。の要件が整っていることです。
①につきましては「標準施工仕様書」に当ります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。
③につきましてはＰ12 の自主検査記録書を使用して下さい。
④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。
＊注意事項
この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。
この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

2/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

2.総則
2-1

適用範囲

この標準施工仕様書は、耐火コラム２Ｈ 独立柱について適用する。

スタッド24以上

水平目地部補強材

45以上

強化せっこうボード21mm
強化せっこうボード15mm

鋼管柱

2-2

周知徹底

耐火コラム２Ｈ 独立柱の施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。
2-3

施工

施工業者は、この標準施工仕様書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工仕様書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ㈱の担当者と協議する。
2-4

報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

3.留意事項3-1

本仕様書は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。

3-2

現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。

3-3

別紙「自主検査記録書（兼報告書）」に基づき、チェック・検査報告をする。

3-4

立会検査は監視員の指導に基づいて行う。

3/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

4.ボードの荷姿・運搬・保管
4-1

荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。
4-2

搬入

強化せっこうボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。
4-3

揚重

各階への楊重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。
4-4保管

搬入された強化せっこうボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。
(1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(2) 壁際より、最低 1ｍ以上離す。
(3) 斜面、露出部には置かない。
(4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。
上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。
(5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。
また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。
(6) 2 段積みなどを行う場合は、1 段目と 1 段目の台木位置を同じにする。
(7) ボードなどを踏み台にしない。
4-5

残材処理、掃除

せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

4/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱5.構成材料
5-1 主構成材料
5-1-1 鋼管柱形状 ： 角型鋼

規

格 ： 次の①～⑥のいずれかとする①③⑤

一般構造用角型鋼管（JIS G 3466）
STKR400、STKR490
建築構造用炭素鋼鋼管（JIS G 3475）
STKN400、STKN490
溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106)
SM400、SM490

断 面 寸 法 ：②④⑥

一般構造用炭素鋼鋼管（JIS G 3444）
STK400、STK490
一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101）
SS400、SS490
建築構造用圧延鋼材（JIS G 3136）
SN400、SN490-300×300×9㎜以上

5-1-2 上張り材
商 品 名 ： 強化せっこうボード
規

格 ： JIS A 6901(せっこうボード製品)

比重 ： 0.75以上

厚さ ： 15㎜以上

GB-F 不燃材料 NM-8615

標準寸法 ： 910×1820、2420、2730㎜
端部形状 ： スクエア、ベベル、テーパー
5-1-3 下張り材
商 品 名 ： 強化せっこうボード
規

格 ： JIS A 6901(せっこうボード製品)

比重 ： 0.75以上

厚さ ： 21㎜

GB-F

不燃材料 NM-8615

標準寸法 ： 606×1820、2420、2730㎜
端部形状 ： スクエア、ベベル、テーパー（上張り材）
5-1-4 鋼製下地材
規

格 ： JIS G3302、JIS G3313 JIS G3314 JIS G3317、JIS G3321のいずれかに規定するものとする

上下ランナー ：-42×30×0.5㎜以上

ス タ ッ ド ：-40×45×0.5㎜以上：-40×45×0.5㎜以上

振 れ 止 め ：-19×10×0.9㎜以上（挿入しなくても良い）

5-2副構成材料
5-2-1 スタッドスペーサー
規

格 ： 鋼製下地材と同じ材質とする

取り付けピッチ ： 約600㎜

5/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱5-2-2 水平目地部補強材
規

格 ： 材質が下地材と同じもの

形状・寸法 ：-19×50×0.4㎜以上-20×40×0.4㎜以上

5-2-3 下地取付金物
規格 ： JIS G3302、JIS G3313 JIS G3314 JIS G3317、JIS G3321のいずれかに規定するものとする

形状・寸法 ： FB -50×50×0.5㎜以上-40×25×0.5㎜以上
5-2-4 上張り材留付け用ステープル規

格 ： JIS G 3532、JIS G 4309、JIS G 3505、JIS G 3506のいずれかに規定するもの

寸

法 ： 幅：4㎜ 長さ：25㎜以上（上張り材が21㎜の場合は長さ32㎜以上）

留付間隔 ： 高さ方向：200 ㎜以下

幅方向：150 ㎜以下

5-2-5 下張り材留付け用タッピンねじ規

格 ： JIS G 3507-2、JIS G 4315、JIS G 3505、JIS G 3506のいずれかに規定するもの

寸法 ： φ3.5×32㎜以上

留付間隔 ： 200 ㎜以下
5-2-6 接着材
酢酸ビニル樹脂系・アクリル系・けい酸ナトリウム系・せっこう系・炭酸カルシウム系※．いずれかの接着剤を使用するものとする。
塗 布 量 : 酢酸ビニル樹脂系の場合
100（±25）ｇ/㎡
5-2-7 充填材
ＦＲフェルト･･････ロックウール系、不燃材料 NM-9318 密度：150ｋｇ/㎥
厚×幅×長 ： 10×15×1000 ㎜
10×20×1000 ㎜
スキマナイト･･････無機質充填材
Ｃ Ａ ボ ン ド･･････せっこう系直張り用ボンド
ロックウール･･････JIS A 9504
Ｇ コ ー ク･･････せっこう系充填材
ウレタン系・アクリル系・シリコン系
5-2-8 目地処理材（認定上必須）

材料：①又は①と②を併用する。
①せっこうボード用目地処理材
材 質：石膏系、炭酸カルシウム系
塗布量：60ｇ/ｍ以上②ジョイントテープ
材 質： 1）紙製
厚さ 0.15 ㎜以上
2）ガラス繊維製
厚さ 0.12 ㎜以上

6/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

6.標準施工要領①

墨出し
施工図に従い、所定の仕上がり面の墨出しを行なう。

②

上下ランナーの取り付け
上下ランナーの取り付けは、コンクリート下地にはランナー固定ピンで 900 ㎜以内の間隔で固定する。
鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは溶接等でそれぞれ 900 ㎜以内の間隔で留付ける。
この時、鉄骨柱表面とボード裏面との間隔が一方向で 45 ㎜以上、もう一方向で 24 ㎜以上離してランナーを固定する。
※Ｐ11 の断面詳細図を参照して下さい。

③

スタッドの建込み
型スタッドの場合、スタッドスペーサーを 600 ㎜の間隔で取り付け、606 ㎜以内の間隔でスタッドを建込む。
※.階高が高い場合等で強度が必要な場合、鋼管柱に直接又は金物を介して固定することもできる。
被覆材が横継ぎとなる場合は鉛直目地部にも必ず、スタッドが来るよう配置する。

⑥被覆材取り付け
下張り被覆材の強化せっこうボードは所定の寸法に切断し、タッピンねじにて約 200 ㎜以下の間隔でスタッドに留付ける。
下張り被覆材の強化せっこうボードを縦継ぎする場合は水平目地部補強材を目地部の裏側に当て、タッピンねじで両端部及び中央部の 3 箇所留めとし、130 ㎜以下の間隔で留付ける。
※.スタッドと水平目地部補強材との間隔は 10 ㎜以下とする。※Ｐ8 の詳細を参照して下さい。
上張り材の強化せっこうボードは酢ビ系接着剤（100ｇ/㎡点付け）とステープル（間隔 ： 高さ方向 200 ㎜以下・幅方向 150 ㎜以下）を併用して留付ける
また、被覆材に V 溝加工を施しパネル化したものを取付けても良い。

⑦

上部、壁取合い部、下部の隙間処理
躯体部分と取合う上部、壁取り合い部及び下部のボードの隙間にスキマナイトを充填する。
※. 床部の不陸が大きい場合は FR フェルトを使用し、スキマナイトを充填してください。

⑧目地処理（認定上必須）
被覆材の目地部は、ジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

⑨

表面仕上げ
表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

7/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

7.施工要領 部分詳細
標準施工要領 6-6 詳細＜水平目地部補強材の取付け＞＜コーナー部詳細＞

強化せっこうボード ｔ=15
強化せっこうボード ｔ=21

タッピンねじ
補強材への取付け

スタッド
10以下
水平目地部補強材

被覆材水平目地部補強材

取付金物（あり又はなし）
鋼管柱＜ボードのパネル化＞
L型

コ型

8/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

8.標準詳細構造体詳細図（一般例）

独立柱の場合鋼管柱

水平目地部補強材－19×50×0.4mm以上
スタッド－40×45×0.5mm以上

タッピンねじ（スタッドへの留付け）@200mm以下

タッピンねじ（補強材への留付け）

強化せっこうボード21mm

強化せっこうボード15mm

目地処理
ステープル9/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

水平断面詳細図（一般例）

独立柱タッピンねじ(補強材留付け用)
3箇所以上

スタッド

水平目地部補強材
強化せっこうボード21mm
24以上

45以上

強化せっこうボード15mm

目地処理材

鋼管柱
ステープル
縦＠200㎜ 横＠150㎜以下

タッピンねじ(下張り留付け用)
＠200㎜以下

10/11

標準施工仕様書 耐火コラム２Ｈ 独立柱

9.自主検査記録書
年

月日

鉄骨耐火被覆構造工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

No.

工法

名

：

物

件

名

：

建設会社名

：

所

在地

：

所

名

：

検査期間

：

自監 督 者 名

：

検査箇所

：

（部屋 No．

検査代表者名

：

使用ボード

：

下張り

検査

項

耐火コラム２Ｈ

独立柱

年

月日

～

強化せっこうボード t=21 上張り

目至年

月

柱 No．

日等）

長

強化せっこうボード t=15

検査日

良否是正日

良否

是正日

●鋼製下地などの施工
1

墨出し（位置、基準墨の確認）

2

ランナーの留め方（端部より約５０ｍｍ、中間部約９００ｍｍ以内）

3

スタッドの長さ（－１０ｍｍ程度）

4

スタッドの建込み間隔（約６０６ｍｍ以内）

5

スタッドスペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）
被覆面●被覆材の施工6

下張り材の張り方（ビス留めピッチ約 2００ｍｍ、打込み方）

7

水平目地補強材の取付け（水平目地が出来る場合）

8

上張りボードの張り方（接着剤、ステープル留め間隔）

9

上張り材の張り具合（目違い、隙間）

10

グラスウールの挿入（※.挿入する場合のみ）

11

躯体との取合い部の充填材（スキマナイト等）

12

目地処理

検査日

●全体の仕上がり状況
11

仕上面の目違い、凸凹

12

仕上面の汚れ、破損

11/11