金 属ダクト
選 定ガイド2024/25A
金属ダクト選定シート掲載

施工写真掲載■ 金属ダクト■ アルミニウム合金製ケーブルダクト■ 鋼製トラフ目次

金属ダクト選定ガイド
はじめに─ ─────────────────────── 1関連仕様書 抜粋─ ──────────────────── 2
1. 仕様 ─ ─────────────────────── 4
2. 主要構成一覧 ─ ─────────────────── 4
3. 接続方式 ─ ───────────────────── 5（外継ぎ金具・カップリング・外フランジ・内フランジ）

4. カバー ─ ────────────────────── 6（平形カバー・縁曲げ平形カバー・縁曲げ屋根形カバー）

5. カバー止め方式 ─ ────────────────── 6（挟み込み形（CVCD1）・ねじ止め形）

6. ケーブル支持桁 ─ ────────────────── 7（取付方式・支持桁の種類）

7. セパレーター ─ ─────────────────── 9（固定式・可動式）

8. 接地端子 ─ ───────────────────── 9（ボルト式・金具式）

9. ダクト支持 ─ ──────────────────── 10（支持間隔・支持例）

施 工 写 真 集
1 .		金属ダクト ─ ──────────────────── 11・総合図 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 11・標準品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 12・特注製作品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 15

2 .		アルミニウム合金製ケーブルダクト─ ───────── 18・総合図 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 18・標準品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 19・特注製作品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 20

3 .		屋上電線路用鋼製トラフ ─ ────────────── 22・総合図─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 22・標準品・特注製作品 ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 23

金属ダクト選定シート─ ─────────── 24

アルミダクトチェックリスト ─ ─────────── 28
はじめに - - - - - ネグロス電工では標準品の金属ダクトDPSタイプ、アルミ製ダクトADSタイプの他、物件の仕様に沿ったダクトについて、設計・製作を請け賜っております。
各公共工事物件に数多くの実績がございます。
この小冊子は、ダクト選定の参考としていただくために、製作ダクトの概要をまとめたものです。ダクト敷設工事に先立ち、ご利用いただければ幸いです。

− 1 −関連仕様書 抜粋
公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和4年版

電力46

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和4年版

金属ダクト 「記号、形式及び表示例」より抜粋

電力56

接地2 「接地端子座」
より抜粋

電気設備工事監理指針 令和4年版より抜粋− 2 −公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編））令和4年版より抜粋※標準図（電力46、56）については2ページを参照してください。

日本下水道事業団 電気設備工事一般仕様書・同標準図− 3 −平成31年版より抜粋

1．仕様●高耐食性めっき鋼板：SD-○○○ 溶融亜鉛 ─アルミニウム ─ マグネシウム合金めっき鋼板
スーパーダイマ ®（板厚1.6〜2.3mm）●溶融亜鉛めっき仕上げ： Z-○○○ 熱間圧延軟鋼板─JIS G 3131 SPHC（板厚1.6〜3.2mm）●塗装： P-○○○ 溶融亜鉛めっき鋼板─JIS G 3302 SGHC（板厚1.6〜3.2mm）●ステンレス鋼板： S-○○○ 冷間圧延ステンレス鋼板─JIS G 4305 SUS304（板厚1.5〜3.0mm）●アルミニウム合金：アルミニウム合金の板材─JIS H 4000 A5052P（板厚1.5〜3.0mm）※スーパーダイマは日本製鉄株式会社の登録商標です。

2．主 要 構 成 一 覧
本体

一般形

基本形状

標準仕様

t

外フランジ

標準仕様

〜600×300

（3面）

（4面）

内フランジ

カップリング（3面）

平縁曲げ屋根形

標準仕様
W

挟み込み形

方（4面）

縁曲げ平形形

カバーカバー止め

HWW

外継ぎ金具

接続方式

t

外曲げ形

Ht

t

t

W ＋α

ねじ止め形

ねじ

W ＋α

使用ねじの種類

標準仕様

式

六角頭 なべ頭 トラス

CVCD1※本体外曲げ形、カバー屋根形には適用しません。

平座金付

丸皿

山形座金付

注意 ●施工・点検等の際には保護具を着用し、角部・端部（エッジ部）に注意してください。怪我の恐れがあります。

− 4 −3．接 続 方 式■ 3-1

外継ぎ金具 標準仕様

接続H材
DP□H
仕様詳細情報AL（アルミニウム）（SD・Z対応）仕様
P（塗装）仕様■ 3-2

継ぎ金具DPSG□
仕様詳細情報SD（スーパーダイマ）仕様
Z（溶融亜鉛めっき仕上げ）仕様
P（塗装）仕様

カップリング（外カップリング）■ 3-3（内カップリング）

外フランジ（3面フランジ）（4面フランジ）※ 比較的に支持間隔の大きい場合や大形ダクト、垂直敷設ダクトなどに用います。

※横引き施工の通線作業性に優れています。

■ 3-4

内フランジ

（3面フランジ）（4面フランジ）aa※外フランジに比べて外観に優れています。又、ダクト支持材に干渉することもありません。
※ジョイント部分でのケーブル保護のため、フランジ幅（a）以上の位置にケーブル支持桁を設けます。

− 5 −4．カ バ ー
■ 4-1

平形カバー

※主にアルミダクトに用いられます。

■ 4-2

縁曲げ平形カバー 標準仕様

※一般的な形状です。

■ 4-3

縁曲げ屋根形カバー※ 屋外（屋上）などでの水切りタイプとして、─用いられます。

5．カ バ ー 止 め 方 式■ 5-1挟み込み形（CVCD1）標準仕様※ 本体への止め穴加工は不要です。カバーは任意の位置に取り付けできます。
CVCD1※ 横引き専用です。

■ 5-2

ねじ止め形

本体側の仕様クリップナット（M6）

セットボルト カシメナット※1※2タップ加工※3ナット溶接※4溶接※1 主に屋根形カバーに用います。
※2、※3、※4 溶融亜鉛めっき仕上げ品は原則として不可とします。
※4 高耐食性めっき鋼板製は不可とします。

− 6 −6．ケ ー ブ ル 支 持 桁
■ 6-1

取付方式

● 固定式

ねじ止め又は溶接、リベット※高耐食性めっき鋼板製はねじ止めになります。

● 取り外し式

標準仕様

SD-D15-□K

SD-PE15

（立上り）

（横引き）

− 7 −

■ 6-2支持桁の種類●チャンネル（D15N、D20N、D30N）●丸鋼（φ9〜16）●金属管（φ21〜33）

チャンネル

断面積が大きいダクト又は立上りダクト等の電線─
ケーブルの太物を支持する場合に使用する。

丸鋼

金属ダクトの断面積が小さい場合に使用する。

管断面積が中程度以上のものに使用する。

金属※〈N〉の支持桁は、チャンネルが標準仕様となります。

− 8 −7．セ パ レ ー タ ー
■ 7-1

固定式

■ 7-2

可動式

固定方法の種類・リベット止め・ねじ止め
・溶接

8．接 地 端 子
■ 8-1

ボルト式

※高耐食性めっき鋼板製、溶融亜鉛めっき仕上げ品ではボルト式が適しています。
※本体穴加工し、ステンレスボルトを端子座として使用します。
適用品：EBKS55-50-M□-----5.5mm2：EBEKS55-50-M□---5.5mm2（エコ電線）：EBKS14-50------------14mm2：EBEKS14-50----------14mm2（エコ電線）

− 9 −

■ 8-2

金具式

銅板タップ

※主に塗装仕様の際に用います。9．ダ ク ト 支 持■ 9-1支持間隔

● 横引き

● 立上り

ℓ2ℓ1ℓ2 ≦ 3m
※ただし、配線室等において、垂直に敷設する場合は、6m以下の範囲で各階支持とすることができる。

■ 9-2支持例● 横引き（自重支持）

ダクターチャンネルD2、─
チャンネルD41、形鋼など

デーワンブロック

● 立上り

D1タイプ
D2タイプ

Z-SPT□

アングルブラケット− 10 −

1．金属ダクト
総合図
S-CVCD1□-DPLA□SP
SD-DPVS□□-DPVF□N□-DPIT□□-DPVS1□-DPSG□DP□H□-DPO-□45DP□JV□-DPLG□□-DPT□DP□J□-DPS□□-DPOT□□-DPI-□45□-DPI-□□-DPHF□□-DPO-□□-DPA□□-DPU□

Z-DPHS1

SD-D15-□K− 11 −□-DPC□

1．金属ダクト
1ー1．標準タイプ（高耐食性めっき鋼板製）
直線ダクト SD-DPS□

水平自在継ぎダクト SD-DPHF□

垂直自在継ぎダクト SD-DPVF□N（無断転写を禁ず）− 12 −

カバー止め金具 S-CVCD1
直線用外継ぎ金具 SD-DPSG□

セパレーター付直線ダクトSD-DPS□SP− 13 −

1．金属ダクト
立上りダクト SD-DPVS□-P□-□（無断転写を禁ず）− 14 −

1ー2．特注製作品
溶融亜鉛めっき仕上げダクト

横引き水平ベンドダクト

・階段に沿って施工− 15 −

1．金属ダクト
立上りダクト

溶融亜鉛めっき仕上げダクト・ハンドホールからの取り出し施工（無断転写を禁ず）

・取っ手付きカバー− 16 −

・地下ピットからの取り出し（カバーは縞鋼板製）

・アルミ製ケーブルラックからダクトでキュービクルに接続・横引き・壁貫通部への施工

・横引きダクト段差部の方向転換− 17 −

2．アルミニウム合金製ケーブルダクト
総合図

ADO-□
Z-SPT□CADS□ADI-□Z-SPT□

ADVT□

ADT□

ADCH□

ADL□

Z-SPT□AADRF□
Z-ADRF□（無断転写を禁ず）− 18 −

2ー1．標準品
補強フレーム式直線ダクト

ADS□

直線ダクト用セパレーター

ADSDF□P

点検口付直線カバー

ADCH□− 19 −

2．アルミニウム合金製ケーブルダクト
2ー2．特注製作品
・可とう電線管によるケーブル
引出し
支持材：ダクターチャンネル（D2）アングルブラケット・ケーブルラック取入口にアングル支持材を使用（無断転写を禁ず）− 20 −

・横引き配線はアルミ製ケーブルラック、立上り配線はケーブルダクトによる施工− 21 −

3．屋上電線路用鋼製トラフ
総合図

SD-DPU3020
SD-TRFO-3020
SD-TRFT3020

SD-TRFLA3020
SD-TRFVS3020-□

SD-TRFO-3245

DP30H
DP30J

SD-TRFI-3020

SD-TRFDF90P
SD-TRFCVJ30Y

SD-DPSG200
SD-TRFS1B

SD-DPLG200
SD-TRFS3020

SD-TRFI-3245

Z-GS1LMK130
MKB1510

SD-TRFA3245
SD-TRFC3020（無断転写を禁ず）

MKB3010− 22 −

3ー1．標準品
直線トラフ TRFS□

アウトサイドベンドトラフ TRFO-□

止水プレート3ー2．特注製作品

・トラフに立上りダクト接続− 23 −

1／4

金属ダクト選定シート（コピーしてご利用ください）
金属ダクト選定シートをご記入の上、最寄りの営業所にお見積申し付けください。

貴社名：

TEL：（）

─

ご担当者名：

FAX：（）

─

件名：

納入予定時期：■ 1． ダクト寸法
ダクトのサイズ（W、H）と全長（L）をご指定ください。

mm ×Wmm ×H

25Lmm※全長（L）については、下記を参考に設定してください。
ダクト断面周長（W＋2H＋50）
が、1200mm以下……………L＝2400mmまで1200mmを超える………L＝1200mmまで

HW■ 2．仕様設定① 材質・表面処理（4ペ一ジ参照）以下から選定して板厚をご指定ください。
高耐食性めっき鋼板

溶融亜鉛めっき仕上げ

標準色塗装（5Y7/1）

指定色塗装（色票番号：板厚＝mm

ステンレス鋼板）※アルミニウム合金製（アルミダクト）は28ページ参照② 本体基本形状（4ペ一ジ参照）
ダクト本体の基本形状をご指定ください。
一般形

外曲げ形

標準仕様

③ 接続方式（5ペ一ジ参照）ダクトの接続方式をご指定ください。

×

接続フランジサイズ： L −外継ぎ金具

×外カップリング内カップリング

標準仕様

外フランジ
3面フランジ

4面フランジ

内フランジ
3面フランジ− 24 −

4面フランジ2／4④ カバー（4、6ペ一ジ参照）
ダクトに取り付けるカバーの形状をご指定ください。
平形カバー

縁曲げ平形カバー

縁曲げ屋根形カバー

標準仕様

段だし

⑤ カバー止め方式（4、6ページ参照）
カバー止め方式をご指定ください。

点検
ゴムパッキン（簡易防水）

挟み込み形
標準仕様

たわみ防止

ねじ止め形
使用ねじの種類：
クリップナット

サイズ：セットボルト※1カシメナット※2

タップ加工※3ナット溶接※4溶接※1 主に屋根形カバーに用います。
※2、※3、※4 溶融亜鉛めっき仕上げ品は原則として不可とします。
※4 高耐食性めっき鋼板製は不可とします。

⑥ ケーブル支持桁（7、8ページ参照）
ケーブル支持桁についてご指定ください。
不要
必要
固定式

取り外し式

●支持桁の種類チャンネル（D15N、D20N、D30N）

支持桁の段数：丸鋼（φ9〜16）

段、支持桁のピッチ：− 25 −

金属管（φ21〜33）

mm

3／
4

金属ダクト選定シート（コピーしてご利用ください）⑦ セパレーター（9ページ参照）
セパレーターについてご指定ください。
不要
必要
固定式

※固定式では原則として支持桁を配置しません。固定式で支持桁を必要とする場合は支持桁部でセパレーターを縁切りします。
尚、可動式は支持桁が必要です。

可動式標準仕様

1列2列HHW2W1W3W2

セパレーター高さ H＝mm

セパレーター間隔W1＝mm、W2＝W1mm、W3＝※W1は最小50mm、最大はダクト幅−50mmとなります。

⑧ 接地端子（9ページ参照）
接地端子についてご指定ください。
不要
必要
ボルト式

金具式
ボルトサイズ
M6銅板

M8タップ

その他：
※高耐食性めっき鋼板製、溶融亜鉛めっき仕上げ品ではボルト式が適しています。
※本体穴加工し、ステンレスボルトを端子座として使用します。

（備考欄）

・ダクト使用量：約・分岐ダクト本数：約mm

・その他
m
本

− 26 −※主に塗装仕様の際に用います。

4／4⑨ ダクト支持（10ページ参照）
ダクトの支持方法についてご指定ください。
［支持間隔］
横引き（水平）立上り（垂直）

ℓ2

ℓ1

ℓ2＝
自重支持ℓ1＝mm［支持材］電設資材カタログ「ワールドダクター」「サポートシステム」を併せてご参照ください。
●横引き（自重支持）
吊りタイプ

床置きタイプ
吊りボルト
W3/8又はM10

デーワンブロック：
MKB
単架台

W1/2又はM12チャンネル：D

サポート材
チャンネル：D

形鋼：

形鋼架台

形鋼：形鋼：
高さ：

壁付けタイプアングルブラケット
形鋼：mm※その他に使用する部材がありましたら、26ページの備考欄にご記入ください。

●接続方法
盤接続

フランジ（丸穴）− 27 −

ルーズフランジ（長穴）アルミダクト チェックリスト
下記の空欄に必要事項を明記し、該当する□に点マークしてください。

■ ダクトサイズ
WH

L

セパレーター
高さ（mm）

本数

ケーブル支持桁
ピッチ（mm）

段数

数量（m・本）

12345

■構

造：

<N>標準仕様（カタログ記載品）

特注仕様<N>標準仕様の場合は、以降の項目への記入必要ありません。

以降の項目へ記入してください。

<N>標準仕様
幅W（mm）

高さH（mm）

補強フレーム有無

200≦W≦400100≦W≦200なし400≦W≦1000200≦W≦400あり■仕上：アルマイト処理■板厚：2.0mm■ 補強材：

無

本体・カバー板厚2.0t

アルマイト処理＋クリア塗装（日本下水道事業団仕様）

その他（打ち合わせが必要となります）
有（サイズ指定：）

補強材サイズは原則、当方に一任とします。
指定ある場合に限り（ ）内に明記してください。

■ 接地端子：無■ 開口部のラック受材：■ カバー：取手付有（ボルトサイズはM8とします）
無有（アングルサイズ：）

本体への固定用穴

無有

ラック 固 定 用 穴

無有

点検用扉付
扉サイズ・・・

W

開閉方向・・・− 28 −mm ×Hmm

（指示無き場合は右開き）

アルミダクト 概要図（参考）

セパレーター可動式
ケーブル支持桁

補強材

ス粧ビ5化

ML

ケーブル支持桁ピッチ

カバー

点検口

ブラインド
カバー
WH

接地端子

ルーズフランジ（3面または4面）（アルミニウム鋼板製または溶融亜鉛めっき品）

セパレーター

2-なべ頭M5×15カバー

M8タップ

33.589.5202

ケーブル支持桁20
2-M5カシメナット

3補強材

20

セパレーター止め金具取付図

接地端子取付図− 29 −

30

〒136-0071

東京都江東区亀戸2-40-1

https://www.negurosu.co.jp/

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。

※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL（03）6426-0509
ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます｡

取扱店

カタログ記載内容 2024年2月

2024.03.2.7P-1

営業所一覧