取扱説明書
工事説明付

隔日変温サーモ【暖房用】 サーモスタット

マイキングｅｃｏ４８

もくじ
１

お客様へ
このたびはニッポー製品をお買取い上げいただきまして、まことに扱ありがとうございます。

編

この製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いにな安全上のご注意・・・・・・・・
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
２ この製品について
この製品について・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 各部のなまえとはたらき
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・ ６４ 基本的な動作と操作 ・・・・・・ ７
故障・異常の見分け方と処置方法・
故障・異常の見分け方と処置方法・ 13
６ 雷発生時の処置方法 ・・・・・・ 13
７ 長期間使用しないときの管理方法
長期間使用しないときの管理方法・
・ 14
５８

その他の機能・・・・・・・・・・
その他の機能・・・・・・・・・・ 14９ 仕様
仕様と保証と保証・・・・・・・・・・・と保証・・・・・・・・・・・ 15

る前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、十分に理解してください。
お読みになったあとは大切に保工管し、必要なときにお読みくださ事い。

編

１

安全上のご注意・・・・・・・・・ 16
付属品・・・・・・・・・・・・・ 18
３ 取り付け・・・・・・・・・・・・ 19
４ 電気配線の施工・・・・・・・・・ 22
５ 試運転・・・・・・・・・・・・・ 25
２T6477-85B

1

取扱編
１

安全上のご注意■ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
■ この製品を譲渡される場合は、本取扱説明書を製品に付けてお渡しください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
■ 表示と意味は、次のようになっています。

警告注意「誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの」を示します。
※「誤った取扱いをしたときに、軽傷または物的損害に結びつくもの」を示します。

※物的とは、施設や栽培物及び動植物にかかわる拡大被害を意味します。
■図記号の意味は次のようになっています。

△ は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くの絵や文章で示します。
感電注意

左図の場合は「感電注意」を示します。
○は、禁止（してはならないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、○の中や近くの絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

分解注意●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くの絵や文章で示します。
アース工事

左図の場合は「アース工事をすること」を示します。

をすること

2

T6477-85B

１

安全上のご注意

警告
施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。

注意
分解・修理・改造はしない
ご自分で修理などを行い、使用されアース線が確実に接続されているか確認する

ますと、事故のおそれがあります。

故障や漏電のときに感電をする
アース工事
確認

分解・修理・改造の禁止

おそれがあります。

ぬれた手で本器にさわらない感電のおそれがあります。

本器に農薬や水をかけない
感電、機器故障や製品寿命を損なう
水ぬれ禁止

おそれがあります。
ぬれた手禁止

工事や試運転が正しく済んでいるか確認する
不備があると感電や火災のおそれ

室温サーミスタなどの付属室温サーミスタなどの付属品や付属品や別売品もニッポー指定品を使用する
指定以外の部品を使用すると、事故工事・試運転確認

指定部品 や故障のおそれがあります。
使用があります。

使用を中止し取付業者に連絡をする

雷発生時は元電源を切る
雷が発生したら、必ず元電源異常のまま使用すると、感電（ブレーカー）を切ってください。

異常（異音・異臭）を感じたときはや火災のおそれがあります。
異常時
使用禁止

雷発生時
電源切る

T6477-85B

故障のおそれがあります。

3２

この製品について

２－１ 通常４段変温とは■ １日（２４時間）を４つの時間帯（昼、夕方、夜、深夜）に分割してそれぞれの時間帯ごとに暖房温度を設定することができます。
これを毎日繰り返し運転します。
自然の温度の変化をハウス内で再現することで、生育を促進します。

２－２ 隔日変温とは■ １日（２４時間）を通常４段変温と同じ温度設定で運転、次の日（２４時間）は、通常４段変温より低めの温度に補正設定した調整４段変温で運転します。
これを交互に繰り返す運転を隔日変温といいます。
これにより暖房の燃料費を抑えることができます。

２－３ 設定例■ ここでは、ぶどう栽培時の設定例を示します。
■ 管理温度は、作物や品種及び栽培条件によって変わりますので、各地の指導機関等に確認してください。
デラウェアの設定例

4

ステップ

時間帯開始時刻

通常４段設定温度

ステップ補正

１

昼

６：００

２０℃

０℃

２

夕方

１８：００

２０℃

－５℃

３

夜

２２：００

１８℃

－５℃

４

深夜

３：００

１８℃

－５℃

T6477-85B

２

この製品について

通常４段変温運転

設定 20
温度
18時間
06:00

18:00

ステップ１

22:00

ステップ２03:00

ステップ３06:00

ステップ４18:00

ステップ１

通常４段変温22:00

ステップ２03:00

ステップ３06:00

ステップ４

通常４段変温隔日変温運転

設定 20
温度－5℃

18－5℃
15
13
時間
06:00

18:00

ステップ１

22:00

ステップ２03:00

ステップ３06:00

ステップ４

18:00

ステップ１

通常４段変温22:00

ステップ２03:00

ステップ３06:00

ステップ４

調整４段変温T6477-85B

5

３

各部のなまえとはたらき
温度計

出力ランプ調整日ランプ

温度設定ツマミ

表示キーランプハウス内の温度

出力の状態を表

隔日変温運転の希望温度にツマ開始時刻、温度を表示します

示します

温度を下げる日ミを合わせます

設定を行うときに押しますに点灯します

温度計

℃

冷却
出 加熱
力 警報
換気

ステップ１9810
17現在

610300404432

1 ０ 231030040

調整日表示

1516217

ステップ３
ステップ３

ステップ４
ステップ４

19320
2122表示

1030

040表示

1030040

隔日開始時刻変更

換気温度

上限警報

下限警報

微調整

感度幅

最低温度

最高温度

現在

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

時計の補正

時表示

時計の分表示

補正

補正

℃

20℃

20

18

２４時間タイマ

温度℃

20

14

ステップ

5℃

20

表示
11 12 13

ステップ２
ステップ２補正

ロック表示切替

設定変更●▲▼(増)(減)

２４時間タイマ

現在ステップランプ

開始時刻変更キー

隔日変温補正変更

隔日キーランプ

現在時刻と４ス

現在運転中のス

開始時刻を変更

隔日変温時の補

隔日変温運転とテップの開始時

テップを表示しする時に押しま正値を変更する

通常４段運転の刻を表示しますます

す時に使います

切替をします6

T6477-85B

４

基本的な動作と操作
元電源が入るとすぐに運転を始めます。

４－１通常と隔日の切り替え■ 通常４段運転と隔日変温運転は、「隔日」ボタンで切り替えます。

隔日ボタンを押す

隔日

隔日・消灯すると通常４段変温運転

・点灯すると隔日変温運転

・通常の４段を毎日繰り返す。

・通常の４段と調整の４段を１日置きに交互に繰り返す。
通常４段運転

隔日

１日目

２日目

３日目

４日目

通常４段変温通常４段変温通常４段変温通常４段変温ツ マ ミ の 設 定 ツマミの設定 ツマミの設定 ツマミの設定
で運転で運転で運転

T6477-85B

で運転

7

４

基本的な動作と操作

隔日変温運転

隔日
１日目

２日目

３日目

４日目

調整４段変温通常４段変温調整４段変温通常４段変温ツ マ ミ の 設 定 ツマミの設定 ツマミの設定 ツマミの設定
よ り 補 正 分 下 で運転より補正分下 で運転
げて運転
調整日

げて運転
調整日

調整日

調整日

調整日は、温度計横の調整日ランプが点灯します。

8

T6477-85B

４

基本的な動作と操作
４－２ 開始時間の設定
ステップ１の開始時刻を午前６時に設定する例です。
１ ステップ１の「ステップ１の「表示」表示」ボタンを押します。

ステップ１
表示

ステップ１の表示ボタンのランプが点滅し、２４時間タイマに現在設定されている時刻のランプが点滅します。
２ 「開始時刻開始時刻変更」
開始時刻変更」の右回りボタンまた変更」の右回りボタンまたは左回の右回りボタンまたは左回りボタンを押しては左回りボタンを押して２４時間タイマの点滅ランプを６時の位置に移動させます。
２４時間タイマの点滅ランプを６時の位置に移動させます。
（大きいランプが１時間で、小さいランプが３０分です）

開始時刻変更１ ３ ステップ１の「ステップ１の「表示」表示」ボタンを押します。
ステップ１の「表示」ボタンのランプが消灯し、開始時刻の設定が終わります。
（ボタンを押さなくても、３０秒間操作が無かったら自動でステップ１の「表示」ボタンのランプが消灯し、設定が終わります。
）
４ ２４時間タイマの４つの開始時刻（位置）が正しいか再度確認します。
（「開始時刻変更」の右回りボタンまたは左回りボタンにより重なる場合は、一緒にランプが移動します。
）
他のステップも同様に設定します。
下記は、表の時刻に設定したときのランプの位置です。
（現在時刻については、点滅表示します。
）
ステップ１

６：００

ステップ２

１７：３０

ステップ３

２２：００

ステップ４

３：００

98101

71421516現在

6

ステップ

544
3T6477-85B

11 12 1323
1 ０ 231718192021229４基本的な動作と操作
４－３ 温度の設定
ステップ２の温度を２０℃に設定する例です。
１ ステップ２
ステップ２の「表示」
表示」ボタンを押します。

ステップ２の「表示」ボタンのランプが点滅し、温度計にステップ２のツマミの設定が表示されます。
２ 「温度計
温度計」
温度計」を見ながらツマミを見ながらツマミを回して２０．０にします。
ツマミを回して２０．０にします。

温度計

ステップ２
ステップ２
20℃
表示℃

1030040

１ ３ ステップ２
ステップ２の「表示」表示」ボタンを押します。
ステップ２の「表示」ボタンのランプが消灯し、温度の設定が終わります。
（ボタンを押さなくても、３０秒間操作が無かったら自動でステップ２の「表示」ボタンのランプが消灯し、設定が終わります。
）

10T6477-85B４

基本的な動作と操作
４－４ 調整日の温度の下げ幅設定
ステップ２の下げる温度幅を－４．０℃に設定する例です。
１

前面の操作カバーを開けます。

２「ステップ２補正」
ステップ２補正」のランプが点灯するまで表示ランプが点灯するまで表示切替ボタンを押し表示切替ボタンを押します。
切替ボタンを押します。
温度計に現在の下げ幅の温度が表示されます。
ステップ２
補正

３

表示切替

「温度計温度計」
温度計」を見ながら、「設定変更増減」設定変更増減」ボタンで、－４．０に設定します。
表示切替

設定変更

温度計

▲

▼(増)

(減)

℃
ステップ２のツマミが２０℃なら通常日は、２０℃で制御。
調整日は、４℃低い１６℃で制御します。
４「現在温度」のランプが点灯するまで表示切替ボタンを押します。
これで設定を終了します。
表示切替
現在温度

（ボタンを押さなくても、３０秒間操作が無かったら自動で「現在温度」ランプが点灯し、設定が終わります。
）

他のステップも同様な手順です。

T6477-85B

11

４

基本的な動作と操作
４－５ 時計合わせシーズンの使い始めに一度確認してください。
１４：３０に合わせる例です。
１

前面の操作カバーを開けます。

２「時計の時表示」時計の時表示」のランプが点灯するまで表示切替ボタンを押します。のランプが点灯するまで表示切替ボタンを押します。
「温度計」に現在時刻の時間が表示されます。
表示切替
時計の
時表示

３

「温度計温度計」温度計」を見ながら、「設定変更増減」設定変更増減」ボタンで、１４ に設定します。
表示切替℃
４

設定変更

▲

▼(増)

(減)

「表示切替」
表示切替」ボタンを押して、「時計の分表示」時計の分表示」のランプを点灯させます。
「温度計」に現在時刻の分が表示されます。
表示切替
時計の分表示５「温度計温度計」温度計」を見ながら、「設定変更増減」設定変更増減」ボタンで、３０ に設定します。
表示切替℃
６

設定変更

▲

▼(増)(減)「現在温度」のランプが点灯するまで表示切替ボタンを押します。
これで設定を終了します。
表示切替
現在温度

（ボタンを押さなくても、３０秒間操作が無かったら自動で「現在温度」ランプが点灯し、設定が終わります。
）

12T6477-85B

５

故障・異常の見分けかたと処置方法

注意● 異常（異音・異臭）を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店または、取り付け業者に連絡してください。
異常のまま使用すると感電や火災のおそれがあります。

温度計表示

警報ランプ

原 因

温度が点滅

点灯

・温度が上限警報温度を超えた処 置
・周囲の状態と温度を確認
・上限警報温度を確認

・温度が下限警報温度を下・下限警報温度を確認

回った
Ｅｒ１点滅

点灯

温度センサー外れ、故障

・センサーの取り付け部の確認・センサー故障の場合、センサー交換

Ｅｒ３

点灯

設定値消失

・元電源を入れ直し設定値の確認ををする
・再度表示するようであれば販売店へ修理依頼

６

Ｅｒ４点灯

時計の電池切れ・販売店で電池の入れ替え

Ｅ－Ｅ点灯

機器故障

・販売店へ修理依頼

雷発生時の処置方法注意● 雷発生時は元電源を切ってください。
雷が発生したら、必ず元電源（ブレーカー）をきってください。
故障のおそれがあります。

T6477-85B

13

７

長期間使用しないときの管理方法■ シーズン終了後や長期間使用しないときは、本体を外しシーズン終了後や長期間使用しないときは、本体を外し高温・多湿の場所を避け保管してください。
■センサーや接続コードも高温・多湿の場所を避け保管してください。
（接続の順番などは控えておいてください）８

その他の機能■ パネルカバー内の設定
パネルカバー内の設定機能の設定機能
詳しくは、販売店にご確認ください。
詳しくは、販売店にご確認ください。

名称

ステップ補正換 気 温 度
上限警報
下限警報
微調整
感 度 幅

設定範囲
(工場出荷値)-9.9～9.9(1 ：0.02～4：-5.0)
0.0～50.0（35℃）
0.0～50.0(40℃)
0.0～50.0（0℃）-5.0～5.0(0℃)
0.2～9.0(1℃)

最 低 温 度最 高 温 度働き

調整日の減温する温度を設定します。
換気出力のＯＮ／ＯＦＦする温度を設定します。
換気がＯＮすると加熱はＯＦＦします。
上限警報温度を設定します。超えると警報出力がＯＮします。
このとき加熱はＯＦＦします。
下限警報温度を設定します。下回ると警報出力がＯＮします。
加熱は制御を継続します。
お使いの温度計に表示を合わせる時に設定します。
温度表示が変わりますので注意してください。
暖房出力のＯＮとＯＦＦの幅を設定します。
加熱のＯＮ点とＯＦＦ点の幅です。
過去７日間の最低温度データを表示します。
増減キーで日を切り替えて確認できます。
過去７日間の最高温度データを表示します。
増減キーで日を切り替えて確認できます。

■ 燃焼記録の確認
名称キー操作
暖房積算時間増キー（通常日 1 日合計）
暖房積算時間減キー（調整日 1 日合計）
暖房時間比率
左回りキー（調整日／通常日）
暖房積算回数右回りキー（１日合計）

14

働き

暖房のＯＮ時間を１日間積算した値です。単位は分。
間近の通常日が該当します。
暖房のＯＮ時間を１日間積算した値です。単位は分。
まぢかの調整日が該当します。
調整日と通常日の暖房積算時間の比率です。単位は％。
まぢかの調整日と通常日が該当します。
暖房のＯＮ回数を１日間積算した値です。単位は回数。
まぢかの日が該当します。

T6477-85B

９

仕様と保証
仕様と保証
■仕様
製品名型式

マイキングｅｃｏ４８
ＶＡ１２１－５０１７－００

用途

ＶＡ１２１－５０１７－０２

暖房

制御方式

２位置（ＯＮ－ＯＦＦ）

設定方式

２４時間４段 ／ ４８時間８段 切替

設定範囲

０～４０℃

感度幅（すきま）１．０℃（変更可能）

制御出力

加温２出力、換気、警報

出力容量

各 ２５０Ｖ７Ａ（抵抗負荷時）

使用許容周囲温度－１０～５０℃使用許容周囲湿度

８５％ＲＨ（但し結露なきこと）

消費電力

１５ＶＡ以下

外形寸法（金具なし除く）

２２０（Ｗ）×２３０（Ｈ）×１０５（Ｄ）

付属品１

室温サーミスタ （４０ｍ）

付属品２

日除けカバー

付属品３

取扱説明書

付属品４なし加温器取付アダプタ

付属品５なし接続コード（３ｍ）■保証
納入品の保証条件につきましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書等に別段の定めのない場合、次の通りとさせていただきます。
保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年といたします。
保証範囲
上記期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1)需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3)納入者以外の改造、または修理による場合。
(4)その他の天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

T6477-85B

15

工事編１

安全上のご注意

工事を始める前には必ずこの「工事編」をよくお読みください。
■ 工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。
■ この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告
施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。
工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者がおこなう工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災のおそれがあります。

専門業者

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良また法令順守

16は火災のおそれがあります。

T6477-85B

１

安全上のご注意

注意
アース（Ｄ種接地）工事をアース（Ｄ種接地）工事を確実（Ｄ種接地）工事を確実

工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行うに行う
アース工事
確認

故障や漏電のときに感電をする

電源確認

感電するおそれがあります。

おそれがあります。

室温サーミスタなどの付属室温サーミスタなどの付属品や付属品やぬれた手で本器にさわらない別売品もニッポー指定品を使用する感電のおそれがあります。

指定以外の部品を使用すると、事故ぬれた手禁止

指定部品 や故障のおそれがあります。
使用

電源を確認して接続する
本器はＡＣ１００Ｖ，ＡＣ２００

工事や試運転が正しく済んでいるか確認する
不備があると感電や火災のおそれＶの２種類の入力端子がありま電源確認す。接続を間違えると故障や火災のおそれがあります。

工事・
試運転確認があります。

保護回路を用意する
本器は過昇温防止装置を内蔵していません。外部での安全装置を用安全装置意してください。
異常過熱のおそれがあります。

T6477-85B

17２

付属品
■ 次の付属品があることを確認してください。
■ 付属品はなくさないでください。

型 式

ＶＡ１２１－５０１７－００

ＶＡ１２１－５０１７－０２

付属品１

室温サーミスタ （２５ｍ）

付属品２

日除けカバー（結束バンド付き）

付属品３

取扱説明書

付属品４なし加温器取付アダプタ
Ｍ４ネジ ４本

付属品５18なし

接続コード（３ｍ）

T6477-85B

３取り付け● 工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行

警 告ってください
工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災の恐れがあります。

注意● 工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行ってください
感電するおそれがあります。

● 室温サーミスタなどの付属室温サーミスタなどの付属品や別売品もニッポー指定品を付属品や別売品もニッポー指定品を使用してください
使用してください
指定以外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

３－１ 取り付け場所■ 次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
◎ 加温器外板、または壁面に垂直に固定できる場所に取り付けてください。
◎ 高温、多湿となる場所は避けてください。
◎ 地面付近は避けてください。

固定できない場所
高温・多湿
地面付近

T6477-85B

19

３

取り付け

３－２ 外観図20T6477-85B

３

取り付け

３－３ 取り付け方法■ ここでは加温器に取り付ける方法を説明します。
ここでは加温器に取り付ける方法を説明します。

右の付属品を使用します。

Ｍ４ねじ（４本）

１取付アダプタ

本器の裏に取付アダプタを取り付ける
本器の裏に取付アダプタを取り付ける
背面に取り付けアダプタを配置して、Ｍ４ねじ（４本）で固定します。

２本器を加温器に取り付ける
本器を加温器に取り付ける
１ 加温器のボルトを緩めます。
２ 取り付けアダプタをボルトに引っかけます。
３ 緩めたボルトを締めます。

T6477-85B

21

４

電気配線の施工■ ここでは加温器との接続方法を説明します。
● 工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行

警 告ってください
工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災の恐れがあります。
● 火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守ってください
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良または火災のおそれがあります。

注意● アースは確実に行ってアースは確実に行ってください
確実に行ってください
故障や漏電のおそれがあります。
● 工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行ってください
感電するおそれがあります。
● ぬれた手で本器を触らないでください
感電するおそれがあります。

● 室温サーミスタなどの付属室温サーミスタなどの付属品や別売品もニッポー指定品を付属品や別売品もニッポー指定品を使用してください
使用してください
指定以外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

● 電源を確認して接続する
本器端子はＡＣ１００Ｖ，ＡＣ２００Ｖの両方の端子があります。
接続を間違えると故障や火災のおそれがあります。

４－１ 端子配列

ｱｰｽ
AC100V

または温調
出力 1

温調
出力 2

警報
出力

AC200V22

温度センサー1入力
温度換気出力センサー2入力

T6477-85B

異常出力

４

電気配線の施工

４－２ 加温器との接続注意● 接続相手の加温器の仕様を確認してください
加温信号、電源仕様を確認してください。
仕様が合わないと故障や火災のおそれがあります。
● 電源を確認して接続する
本器端子はＡＣ１００Ｖ，ＡＣ２００Ｖの両方の端子があります。
接続を間違えると故障や火災のおそれがあります。

■ ４Ｐコネクタ型加温器の場合。
４Ｐコネクタ型加温器の場合。（電源ＡＣ２００Ｖの場合）◎ 加熱信号は、本器側の端子Ｃ１，Ａ１に接続します。
（マークチューブと端子銘板を確認してください）◎ 電源は、０Ｖ、２００Ｖに接続します。
（マークチューブと端子銘板を確認してください）■ 端子方式の端子方式の加温器の場合方式の加温器の場合。
加温器の場合。
◎ 加温信号は、本器側の端子Ｃ１，Ａ１に接続します。
（端子銘板を確認してください）◎ 電源は、０Ｖ、２００Ｖまたは、０Ｖ、１００Ｖに接続します。
（端子銘板を確認してください）■ ２台目の加温器を接続する場合。
２台目の加温器を接続する場合。
◎ 加温信号は、本器側の端子Ｃ２，Ａ２に接続します。
（端子銘板を確認してください）

４－３ アースの接続■ 本器のアース端子を接続します。

おおおお願願願願 いいいい● アースは必ずしてください。
● アース端子はＤ種（第 3 種）接地工事を施し、ハウスの鉄骨とアース端子も接続してください。

T6477-85B

23

４

電気配線の施工

４－４ 室温サーミスタの接続右の付属品を使用します。

室温サーミスタ

日除けカバー■ 次の注意を守り、室温サーミスタを接続してください◎ 必ず付属のサーミスタを使用してください。
◎ 室温サーミスタは、端子の感熱部１に接続してください。
（極性なし）◎ 室温サーミスタの先端に水滴が付かない様にしてください。
◎ 室温サーミスタのコードは、他のコードと一緒に束ねないでください。
動力線とは５０ｃｍ以上離して配線してください。
◎ コードの長さが足らない場合は、販売店にご相談ください。

付属の結束バンドで縛る

24

T6477-85B

５

試運転■ 工事が完了したら、必ずお客様と一緒に試運転をしてください。
その際は、取扱説明書に沿って説明をしてください。
その際は、取扱説明書に沿って説明をしてください。
■ 特に「安全上のご注意」
使用方法」「使用方法」はよく説明し、理解を深めていただくようにしてください。

５－１ 取り付け・電気配線の確認■ 下記チェックシートに従って確認
下記チェックシートに従って確認してください。
確認してください。
点検項目

Ｎｏ．

参照ページ

■取り付け
１

マイキングｅｃｏ４８が確実に取り付けられている

１９－２０

■電気配線
２

加温器と正しく接続されている

３

室温サーミスタが正しく接続されている

４

室温サーミスタが他の配線と一緒に束ねられていない

５

アース線が正しく接続されている

２１－２３

５－２ 動作確認■ 次の手順に従い、次の手順に従い、マイキングｅｃｏ４８の動作を確認してください。
１ 現在ステップランプの確認

1

１ マイキングｅｃｏ４８を接続した加温器の電源を入れます。

ステップ◎電源を入れて数秒後に機能が働きます。
２ 現在ステップ１～４のいずれかが点灯することを確認します。

2
現在4

3

２ 温度設定ツマミの設定
１で点灯している現在ステップに対応したステップのツマミを回して20温度計の表示より高い温度に設定します。
1030

040

３ 加熱ランプの点灯・加温器運転の確認
加熱ランプの点灯・加温器運転の確認
加熱ランプが点灯して、加温器が運転することを確認します。

おおおお知知知知らせ● Ａ重油焚きの場合は、ノゾルヒーター昇温の為暖房運転するまで時間がかかることがあります。
しばらく待ってみます。

T6477-85B

冷却
出 加熱
力 警報
換気25

ＭＥＭＯ

26

T6477-85B

ＭＥＭＯ

T6477-85B

27

加熱

お問い合わせは下記へ
TEL 01200120 - 963963 - 166
携帯電話･PHS･IP 電話からはこちらから

TEL 048048 - 255255 - 0066

株式会社ニッポー
ホームページe-mailhttp://www.nippo-co.com/
info@nippo-co.com

本社営業部

TEL:048-255-0066 FAX:048-253-2793〒332-0015

川口市川口 2-13-20

中部営業所TEL:0533-56-8407 FAX:0533-56-8408〒442-0068

豊川市諏訪 2-425 ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 階 D 号室

大阪営業所

TEL:06-6375-2201 FAX:06-6375-2205〒530-0014

大阪市北区鶴野町 4 ｺｰﾌﾟ野村梅田 A-223

島根営業所

TEL:0854-52-2478 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1

本社

TEL:048-253-2788 FAX:048-253-2793〒332-0015

川口市川口 2-13-20

島 根 工 場TEL:0854-52-0066 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1※ 住所・電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

28T6477-85B