06

浸漬型膜モジュール
Immersion Membrane Modules
浸漬型膜モジュールはＧＳユアサ メンブレンが独自に開発した精密ろ過膜（メンブレンフィルター）を使用した槽浸漬型の大容量膜ろ過モジュールです。
浸漬型膜モジュールは、水槽に浸漬した精密ろ過膜で原水を固液分離することによって、バクテリアや微粒子を除去し、安定した水質の処理水を得ることができます。
Immersion Membrane Modules is a tank-immersion-type module for a large-capacity membrane filtration using the precision filtration
membrane (Membrane Filters) that was originally developed by GS Yuasa Membrane.
Immersion Membrane Modules involves immersing a precision filtration membrane in water in the tank, to separate solids from rawwater. This eliminates bacteria and fine particles and helps obtain treated water of consistent quality.

浸漬・膜分離方式 Immersion and membrane separation system
膜エレメント構造
透過液

Permeate

廃水流入

Element structure

Waste water

集水出口

Permeate outlet
原水

Feed waterP
旋回流

Circulation

処理水

Treatment water

吸引ポンプ

Suction pump

支持体

Plate

調整槽

Adjustment tank

処理水槽

スペーサー

Treatment water tank

Spacerメンブレンフィルター

Membrane Filters

B

ブロワー

Blower

放流

曝気・脱窒槽
硝化槽

Discharge

Aeration tank Denitrification tank

Nitrification tank

浸漬型膜モジュールは、膜エレメントを水槽内に浸漬し、吸引又は重力によるろ過を行います。膜面では縣濁粒子がダイナミックろ過層を形成、さらに槽内下部からの工アレーション洗浄が膜の閉塞を防ぐため、高濃度排水中での長期運転が可能になります。
Immersion Membrane Modules involves immersing a membrane element in water in the tank and filtering it by suction and gravity.
On the membrane surface, suspension particles form a dynamic filter layer. Furthermore, the aeration cleaning from the bottom of
the tank prevents membrane blockage and thus allows for long operation in high-concentration wastewater.

特 長 Features● 省スペース  Space saving

・沈殿池、ろ過機不要、全体の設置面積を削減
No sedimentation basin or filtration machine is required. Overall, it occupies a smaller space for installation.

・高負荷運転が可能  It allows for high-load operation.
・膜体積効率が高い  High efficiency in membrane volume● 省エネ  Energy saving

・独自のエレメント構造により低圧力で膜分離が可能

The original element structure allows for membrane separation at low pressure.

・吸引ろ過又は重力ろ過により動力費節減

Power cost can be saved with suction filtration or gravity filtration.

・エレメントの補強枠が耐久性を向上させ長期運転が可能

The reinforcement frame of the element enhances durability and allows for long operation.

● 維持管理が容易  Easy maintenance・精密ろ過により処理水質が安定

Precision filtration ensures consistency in the quality of treated water.

・エアレーション洗浄により膜面を洗浄し、ろ過性能を長期間維持

The membrane surface is cleaned by aeration, which helps maintain the filtration's performance for a long period.

・一枚毎の交換が可能、取扱いが容易

Each element is disposable and replaceable. It is easy to handle.

● 高濃度運転が可能  High-concentration operation

・中空糸膜と比較し、高濃度液中での運転が可能

The membrane module allows for operation in highly concentrated liquid more than the hollow
fiber membrane does.

・汚泥の濃縮用途にも使用可能  It can also be used to condense sludge.

用 途 Applications● 半導体工場排水処理

Treatment of wastewaterfrom semiconductor plant● 一般工場排水処理

Treatment of wastewaterfrom general plants● 用水浄化プロセス

Service water purification
process

材質

有効膜面積

Material

型式

Model

膜材

Membrane

TC 10A05S

Membrane Filters :Chlorinated polyvinyl chloride,Sucrose fatty acid ester

TC 05A05S

スペーサー：
ポリプロピレンまたはポリエステル

0.8
ポリエチレン
テレフタレート
Polyethylene
Terephthalate

Spacer : Polypropylene or Polyester

支持体：
PVC、ABS、ポリプロピレン

膜ユニット Membrane Unit

型式

枚数

Model

TC10A05-50

0.40.1

Plate : PVC, ABS, Polypropylene

外形寸法

External dimension

膜面積（㎡）

Quantity

Membrane area

D × W × H (mm)5040792 × 600 × 1,520

外形寸法

公称孔径

標準ろ過流束mmμｍm/day

External dimension㎡Base

メンブレンフィルター：塩素化ポリ塩化ビニル、ショ糖脂肪酸エステル

TC 10A05H

TC 03A02

Effectivemembrane area

基材

TC10A05-75

7560

1,142 × 600 × 2,020

TC10A05-100

10080

1,494 × 600 × 2,020

TC10A05-125

1251001,846 × 600 × 2,020

TC10A05-150

1501202,205 × 600 × 2,020

TC10A05-200

2001602,925 × 620 × 2,020

Nominalpore size

使用温度範囲使用圧力範囲℃

kPa

Standard
filtration flux

Operatingtemperature range

0.2 ～ 1.0
※2  *20 ～ 40
※3  *3Operatingpressure range

適用 pH 範囲
Applicable
pH range

W490 ×H1000 ×T6 ※ 1 *1
W490 ×H1000 ×T7.5 ※ 1 *1
W490 ×H490 × T7.5
※10.25-49 ～ 03 ～ 10*1

W240 ×H340 × T7.5
※1

*1

エレメント：TC10A05 型用
Element: TC10A05※ 1 外形寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
*1 For improvements, the external dimension may be changed without prior notice.

※ 2 ろ過流束は使用条件により変わることがあります。
*2 The filtration flux depend on the condition of its use.

※ 3 凍結しないこと。
*3 Do not freeze.

膜エレメント Membrane elements

構 造 Structure
吊り具＜外観＞ < Appearance >Suspending toolW

集水管

Water collecting pipe
膜ユニット

ガイド溝

Insertion guide

処理水DTreatment water

Membrane unit

膜エレメントMembrane element

ガイドレール

Guide rail
散気ケース

Air diffusing unit

H

散気装置

Air diffuser

TC03A02

TC05A05

TC10A05

生活排水や食品工場排水といった膜分離活性汚泥法（MBR）の用途につきましては、（株）クボタ液中膜Ⓡのご紹介となります。

浸漬型膜モジュール ｜ Immersion Membrane Modules

仕 様 Specifications