ネミー株式会社がめざすもの“静かな環境づくり” をめざす私たちは創業以来、建築設備の分野で防振装置をお届けしてまいりました。
建築工法の変化や省エネルギー志向の定着により、設備機器の種類や設置条件の変化がすすんでいます。
それに伴う防振、防音技術の高度化に対応し、種々の問題を解決していかなければなりません。

私たちはこれからも新技術を見つめ、新素材を組み込んだ「防振・防音システム」づくりをめざしてまいります。

その他製品ラインナップ

防雪製品

室内外架台

BH 架台

木台

防音壁

サイレンサー

防雪フード

防雪ネット

省エネ製品

防音製品

学校向け製品防球ガード

���� 年 �月

シャネット

製品検索・図面のダウンロードはこちら

防護ネット

受付時間：平日 �時～��時（土日祝日休み）

防振カタログ

目次

防振の必要性について
都市部に多い高層建築の場合、設備機械は地盤上ではなく中間階、または屋上の床に設置されることが多くなっています。

設置床は剛体とみなすことが不可能であると共に、床自体の減衰作用も十分とは言えず、万一床の固有振動数と伝達振動数が共振状態になった場合、機械自体と共に建物にも大きな振動障害を与える可能性があります。このような障害を防ぐため、防振装置は用いられます。

防振架台を設置しない場合

CONTENT

防振架台を設置した場合

P.４ エアコン用

P.６ 汎用ポンプ用

P.５ チラー用
P.７ コンピュータ用

P.７ 変圧器用

P.８ 冷凍機用 /ガスヒートポンプ用 /発電機用

P.９ 短手レール式 /スプリングマウント

防振架台の構造図
上ベース

P.�� ハイパット /
防振吊金具

下ベース

P.�� 技術情報

エアコン用防振架台

チラー用防振架台

多くの納入実績あり！ネミーにおまかせください！

加振力が大きいチラーは防振が必須！

特長

�. 外形寸法に合わせているため余分な設置スペース不要

Feature�. 屋内設置用塗装品も製作可能

�. 要求される防振性能に応じたスプリングの設定も可能

設置例

�. 現場搬入条件等により、分割タイプの製作も可能

�. 外形機器寸法に合わせているため、余分な設置スペースは不要

Installation example

Installation example
表面処理
ストッパーボルト
防振材

付属品

室外機用：溶融亜鉛めっき(HDZ��･��/HDZT��･��)
室内機用：焼付塗装

オプション

Option仕様

Specification

�. 高性能防振材が振動を緩和し、耐震ストッパーが過剰な揺れやふらつきを防止

設置例

ドレンパンや高置架台とも併設可能※一部併用できかねる製品がございます。

耐震設計

NS式（コイルスプリング）
機器固定ボルト仕様

Specification

Feature特長

表面処理
ストッパーボルト防振材

付属品※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

室外機用：溶融亜鉛めっき(HDZ��･��/HDZT��･��)
室内機用：焼付塗装
耐震設計

NS式（コイルスプリング）
機器固定ボルト※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

高置架台＋防振架台

ドレンパン＋防振架台

コンピュータ室用防振架台

ポンプ用防振架台※図面をご依頼の際はポンプ図面をご送付の上、お問い合わせください。

�. 集中排水機能（ドレンパン）付き

�. 機器の固定はボルトナットのみなので施工時間が短縮可能特長

�. 水平調整も可能

表面処理

溶融亜鉛めっき（HDZ��/HDZT��）

防振材

NS式（コイルスプリング）

設置例

耐震設計

ストッパーボルト

機器固定ボルト

付属品※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

�. 風向ガイド機能付き

�. フリーアクセスフロアの高さに合わせた架台設計
�. 標準高さ以外にも対応可能

表面処理

焼付塗装

防振材

NS式（コイルスプリング）

付属品

機器固定ボルトストッパーボルト
標準高さ

Installation example

Specification

仕様

Feature※定格以外の仕様も承っておりますので、詳しくは別途お問い合わせください。

仕様

Specification

Feature特長

耐震設計

���～���H※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

変圧器用防振架台※図面をご依頼の際は変圧器図面をご送付の上、お問い合わせください。

WNSPS-��� ���
NSPS-��� ���
NSPS-��� ���
NSPS-���� ����
NSPS-���� ����
NSPS-���� ����NSPS-���� ����機器有効寸法型式

NSPS-���
NSPS-���
NSPS-���
NSPS-����
NSPS-����
NSPS-����
NSPS-����



質量(※1)

D���������������������

架台寸法 (mm)有効寸法 (mm)H
CE ﾄﾞﾚﾝﾛ W
D��� ��� ��� ��A ��������� ��� ��� ��A ��������� ��� ��� ��A ��������� ���� ��� ��A ��������� ���� ��� ��A ���� ������ ���� ��� ��A ���� ������ ���� ��� ��A ���� ���

機器外形
長手（※2）
短手
ベース
全長ベース
���
���������
������������
������������
���������������
������������������

機器ボルトピッチ（※3）
M��長手短手
������〜272���
���〜332������〜332������〜382
���〜422����������〜472
���〜592����

※�. 耐荷重につきましては別途お問い合わせください。
※�.「全長」とはポンプベースの外側にドレン口がある場合のベース端からドレン口先端までの距離とポンプベースの長さを足し合わせた長さを指します。
※�. 機器ボルト径によってボルトピッチの許容値は変動いたします。

�. 油入変圧器、モールド変圧器どちらも対応可能
�. 室内外どちらも設置可能

�. 固有振動数：� ㎐・�.� ㎐・�.� ㎐ 仕様も設計可能

製品重量

搬送時 (kg)

����
��
��
��
��
��

�. ビルや工場、商業施設等様々な用途に使用可能

仕様
表面処理
ストッパーボルト
防振材

付属品

室外機用：溶融亜鉛めっき(HDZ��･��/HDZT��･��)
耐震設計

NS式（コイルスプリング）
機器固定ボルト

設置例

Installation example

型式Specification

Dimension list

寸法表・寸法図

Feature特長※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

冷凍機用防振架台

短手レール式防振架台 (NSRG/NSRP 型）

Feature�. 外形寸法に合わせているため、余分な設置スペースも不要

特長

Feature特長

�. 高い防振力でレベル調整も可能

ガスヒートポンプ用防振架台

�. ちょっとした嵩上げ代わりに使えて防振もできるシンプル設計
�. 軽量＆コンパクトなので搬入・保管も手軽で便利

�. 機器の据付ピッチが自在なので幅広い機器にも対応可能

仕様

Specification

Feature特長SS���相当（ベース及びアンカー金具）

材質

NSRG型：溶融亜鉛めっき(HDZ��･��/HDZT��･��)
NSRP型：焼付塗装

表面処理

設計用水平震度：�.�G

機器取付寸法幅���mmx長さ���mm
出荷時製品高さ���mm／質量約��kg(�セット）
長手任意x短手���~���mm

耐荷重：最大���kg

設計基準

�. エンジンから発生する低周波を絶縁

製品寸法／質量※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

防振材：コイルスプリング式（固有振動数 標準荷重時約�.�Hz）

�. 機器の安定のため架台の高さを低く設計※ガスエンジンの防振について

主に振動は軸回転による ��Hz 前後のもので一般的防振対策を実行すればよい。個々で注意を要するものは、低回転のときであり、しばしば床との関連により対応しなければならないこともある。

発電機用防振架台

�. エンジンから発生する低周波も絶縁

ストッパーボルト

溶融亜鉛めっき(HDZ��･��/HDZT��･��)耐震設計

�. クーリングタワー・大型冷凍機・チラーや室外機連続設置時等に最適�. 標準の SMT� に加え、機器固定ボルト孔が � 箇所あるD 型（短手配置仕様）と W 型（長手配置仕様）もご用意しており H 鋼ベース支持にも対応

仕様

�. 対応機種にあわせた設計も可能

表面処理

�. 幅広い荷重帯に応えるラインナップ

防振材

付属品

NS式（コイルスプリング）
機器固定ボルト

表面処理

溶融亜鉛めっき（HDZ��/HDZT��）

防振材

NS式（コイルスプリング）

ストッパーボルト
付属品

耐震設計

機器固定ボルト※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

設置例

Installation example

Specification

Feature�. 大型の発電機にも対応

共通仕様

特長

SpecificationFeature

特長

スプリングマウント※仕様の詳細は納入仕様書をお申し付けください。

その他防振製品

ハイパット

Ⅰ. 防振について

Ⅲ. 防振のめやす

エアコン・チラー・タワーなどをビル屋上や中間階に設置するとき、運転音（振動）によるトラブルが発生することがあります。

仕様

２．耐候性の高いゴムで屋外使用にも適応可能

３．敷くだけなので施工性も良くスピーディーに振動を防ぐ

４．防振性能は機器によっては振動絶縁効率��％近くを発揮

これらは床や壁を伝わる固体音と呼ばれる振動であり、建物全体に影響を与えます。この固体音障害を取り除くには発生源からの振動を遮断する必要があり、ここに防振装置が必要となります。
��S-�K����無��HS-�K����有��S-�K

��HS-�K��

������

無有���S-�K�����無���HS-�K�����有���S-�K

���HS-�K���

�������

無有�.�Hz��������������
���
���

1.0

0.9
0.8

0.80

0.7

Ⅳ. 耐震のめやす

0.6
0.5
0.4

建物に付属する設備機器は地震に耐えることも重要な要件です。

0.33

0.3
0.2

0.19

0.1

00.5

0.125

0.089 0.066

0.042

当社では、機器取り付け工事に関する耐震計算書を発行し、地震時の耐震性を推定します。

1 √2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6振動数比

振動伝達率と振動数比の関係

Ⅱ. 防振材選定の方法
機械の振動を遮断するには振動源と床や壁の間にやわらか

1%251020Specification

共振

0103004 07[ スリーエスハンガー（スプリング式）]
��.�～�� (�.�～�)������HS-��SET����HS-��SET�

��～��� (��～��)���～��� (��～��)������

※推奨荷重範囲、製品質量は単品時の数値となります。
※ � 個 � セットでの販売となります。

������

シングル
ゴムダブルゴム������HGS-��SET���� (��)��� (��)���

���HGD-��SET���� (��)���HGD-��SET���� (��)���HGS-��SET����HGS-��SET����HGD-��SET����HGD-��SET�

コ
イル
ス
プ
リ
Ⅰ級 ン
グ

Ⅲ級

�� (��)���HGS-��SET�

ますが溶融亜鉛めっきによる防錆も有効な方法の一つです。

Ⅱ級[ スリーシーハンガー（ゴム式）]

���HS-��SET�

���～��� (��～��)

ればなりません。錆が発生しない素材を使用する場合もあり��� (��)�� (��)��� (��)

���Ⅳ級

耐用
年数︵年︶

乾燥

山間

田園海岸

都市

50
40

重工業3020Ⅴ級

���300������8006010������

防振ゴム

固有振動数（f cpm）率
伝達３. 施工性を考慮したハウジング設計

仕様

Ⅴ. 防錆のめやす
屋外に設置される機械の場合には防錆にも注意を払わなけ

２. 直上階への防振対策

���HS-��SET�

L

プリングを主体としたNSばね材を採用しています。そして両

１. 低回転・低荷重室内機に最適な防振性能

��～�� (�～��)LG

防振ゴム、金属ばね、空気ばねなどがあり、当社ではコイルス者とも各々の弱点を補完する設計がなされています。

���HS-��SET�

HG

いばねを押入する方法がとられています。ばねの種類としては

振動

Feature特長

防振吊金具

建物に機械を設置する
場合、床におよぼす振動の大きさや固体音障害の発生の予測が必要となります。
当社では各種、防振計算書を発行し、検討資料を提供しています。

1.5（100％） 振動伝導率（τ）

１．超高性能ゴムを使用した防振材(ハイパット)を採用し機械と基礎を絶縁Specification

Feature特長

Technical information

技術情報

防振材

機械の回転数（rpm）

防振等級線

600

亜鉛付着量（g/㎡）

900

1,200

（JIS H8641 溶融亜鉛メッキ解説）

亜鉛めっきの付着量と耐用年数の関係（ご注意）白さびは酸化皮膜に覆われる過程の中の特性として正常です。

