2023.1

ゼナジーウォール ７６標準施工仕様書〈乾式 耐火・遮音間仕切壁〉

1 時間耐火構造認定番号 ：FP060NP-0422(2)※遮 音 構 造 認 定 番 号 ：SOI-0209※
TLD-78※ふかし壁部は認定範囲に含みません。

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６仕様一覧表
100スタッド@455

面

図

100

断

9.5 2110010平ベース壁

強化せっこうボード ｔ＝21
ゼナジーボード ｔ＝9.5

100スタッド @455
（ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16K 100mm

ベ上張り

材

ゼ ナ ジ ー ボ ー ド 9.5mm

ー下張り

材

強 化 せ っ こ う ボ ー ド 21mm

ス

ラン

ナー-102×40×0.8 ㎜

壁ス

タッド-100×45×0.8 ㎜

振れ止め-25×10×1.2 ㎜ （ 必 要 に 応 じ て 挿 入 ）吸音材

グ ラ ス ウ ー ル 16Ｋ

ダブルスタッド

間隔

100 ㎜

上張り

材

ゼ ナ ジ ー ボ ー ド 9.5mm

ふ

下張り

材

強 化 せ っ こ う ボ ー ド 21mm

かラン

ナー-102×40×0.8 ㎜

しス

タッ

ド-100×45×0.8 ㎜

壁振れ

止

め

-25×10×1.2 ㎜ （ 必 要 に 応 じ て 挿 入 ）吸音材

グ ラ ス ウ ー ル 16Ｋ

455mm

間隔455mm

100 ㎜

目地処

理

不要（Ｖ目地仕上げ可）

四

周処

理

上部、端部：ＦＲフェルト＋シーリング材＋スキマナイト※
下部：シーリング材＋スキマナイト※

又は全壁端部：チヨダ耐火シール（下張り材、上張り材共）※下張り材にＦＲフェルトを用いた場合は、上張り材のスキマナイトはシーリング材でも可
チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

留付材早見表（ベース壁のみ）
下張り材
上張り材

留め具種類
タッピンねじ接着剤(酢ビ系接着剤)
ステープル

寸法・数量
φ3.5×32 ㎜以上
100～200ｇ/㎡
4×19 ㎜以上

間隔
303 ㎜以下
均等に点付け縦 200 ㎜以下

■上張り材と下張り材の間に補強用鋼板が挿入されている場合の鋼板部上張り材留め具
留め具種類
寸法・数量
タッピンねじ
φ3.0×20 ㎜以上
縦 200 ㎜以下※、鋼板の厚さにより、ステープルが打ち込める場合は、ステープルでも可

横間隔
227 ㎜以下

横 227 ㎜以下

411.5

9.5

ふかし壁
水2110

100

21 9.5

ふかし壁（ｾﾞﾅｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ ｔ＝9.5 ＋強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ｔ＝21）
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16K 100mm

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

目次
1. 目的P2

2. 総則P33. 留意事項

P3

4. ボードの荷姿・運搬・保管

P4

5. 材料構成

P5～6

6. 標準施工要領

P7～10

7. 施工順位

P11～148. 標準詳細図

P15～16

9. 自主検査P17

1/17

標準施工仕様書

1.目的ゼナジーウォール ７６

安全で確実に施工していただく為に乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成 17 年総務省令第 40 号」に基づいた消防予 188 号通知、その運用・細目を定めた消防予第 500 号通知内容を遵守する義務があります。その 500 号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。

「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法
メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等
自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
④ その他(ア) 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。
(イ) 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。の要件が整っていることです。

①につきましては「標準施工仕様書」に当ります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。
③につきましてはＰ15 の自主検査記録書を使用して下さい。
④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。

＊注意事項
この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。
この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

2/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

2.総則
2-1

適用範囲

この標準施工仕様書は、ゼナジーウォール ７６について適用する。
455
ゼナジーボード t=9.5
強化せっこうボード t=21

21 9.5

グラスウール16㎏/m3 t=100
スタッド 100x45x0.8

10010219.5

411.5

210

ベース壁（耐火壁）

9.5

21

ふかし壁

グラスウール16㎏/m3 t=100
強化せっこうボード t=21
ゼナジーボード t=9.5※.ふかし壁は遮音性能向上の為に設置するものであり、耐火・遮音認定には関係ありません。
但し、TLD-78 の遮音性能を確保する為、ふかし壁の中空は 110 ㎜以上設け、躯体との取合い部は隙間処理を行って下さい。
※.ゼナジーウォール７６の高い遮音性能を十分に発揮する為には、
耐火遮音間仕切壁の床を独立構造にするなどの躯体部分との絶縁が必要となります。

2-2

周知徹底

ゼナジーウォール７６の施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。
2-3

施工

施工業者は、この標準施工指導書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工指導書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ㈱の担当者と協議する。
2-4

報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

3.留意事項
3-1

本指導は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。

3-2

四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。

3/17

標準施工仕様書

3-3

ゼナジーウォール ７６

外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。

3-4

現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。

3-5

別紙「自主検査記録書（兼報告書）」に基づき、チェック・検査報告をする。

3-6

立会検査は監視員の指導に基づいて行う。

3-7

壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管（コンジットパイプ・PF 管）内にする。

3-8

梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する

4.ボードの荷姿・運搬・保管
4-1

荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。
4-2

搬入

強化せっこうボード、ゼナジーボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。
4-3

揚重

各階への楊重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。
4-4保管

搬入された強化せっこうボード、ゼナジーボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。
(1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(2) 壁際より、最低 1ｍ以上離す。
(3) 斜面、露出部には置かない。
(4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。
上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。
(5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。
また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。
(6) ２段積みなどを行う場合は、１段目と２段目の台木位置を同じにする。
(7) ボードなどを踏み台にしない。
4-5

残材処理、掃除

せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

4/17標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６5.構成材料
5-1 主構成材料
5-1-1 上張り材
商 品 名 ： ゼナジーボード（硬質せっこうボード）規

格 ： JIS A 6901(せっこうボード製品) GB-R-H

比重 ： 1.15±0.1

厚さ ： 9.5㎜

標準寸法 ： 910×1820、2420、2730㎜
端部形状 ： ベベル
5-1-2 下張り材
商 品 名 ： 強化せっこうボード
規

格 ： JIS A 6901（せっこうボード製品） GB-F

比重 ： 0.75以上

厚さ ： 21㎜

標準寸法 ： 606×1820、2420㎜
端部形状 ： スクエア、ベベル
5-1-3 鋼製下地材
規

格 ： JIS G 3302、G 3313、G 3314、G 3321いずれかに準ずるものとする

上下ランナー ：-102×40×0.8㎜

ス タ ッ ド ：-100×45×0.8㎜

振 れ 止 め ：-25×10×1.2㎜（必要に応じて）

5-1-4 吸音材
グラスウール JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521 のいずれかとする
厚さ ： 100 ㎜ 密度 ： 16ｋｇ/㎥以上

5-2

副構成材

5-2-1 スタッドスペーサー
規

格 ：鋼製下地材と同じ材質とする

取り付けピッチ ： 約600㎜
5-2-2

ランナー固定ピン

コンクリート躯体の場合①発射打ち込み鋲

寸法 ： φ2.0×10 ㎜以上②

コンクリート釘

寸法 ： φ2.0×10 ㎜以上

鉄骨下地の場合はタッピンねじ、打ち込み鋲、ボルト等でランナー受金物を介して取付けるものとする。

5/17

標準施工仕様書
5-2-3

タッピンねじゼナジーウォール ７６

補強用鋼板固定用留め具

材

質 ： 鋼製またはステンレス製

寸法 ： φ3.5×32 ㎜以上

留付間隔 ： 303 ㎜以下(上張りボードと下張りボードの間に挿入する場合)
材

質：鋼製またはステンレス製

寸法：φ3.0×20 ㎜以上

留付間隔：縦 200 ㎜以下、横 227 ㎜以下
5-2-4ステープル材

質 ： 鋼製またはステンレス製

寸

法 ： 幅 4 ㎜以上

長さ 19 ㎜以上

留付間隔 ： 縦 200 ㎜以下、横 227 ㎜以下
5-2-5 接着剤
酢酸ビニル系樹脂・無機質系樹脂・合成ゴム系樹脂・アクリル系樹脂※．いずれかの接着剤を使用するものとする。
5-2-6

補強用鋼板（※．片面あたり、壁面積の 18％以下または高さ方向の鋼板幅合計が 600 ㎜以下）

材

質 ： 鋼製下地材と同じ材質

厚

さ ： 1.0 ㎜以下

留付位置 ： 鋼製下地材と下張り材の間または下張り材と上張り材の間
5-2-7 充填材（※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨）
ＦＲフェルト･･････ガラス繊維混入ロックウールフェルト
厚×幅×長 ： 10×15×1000 ㎜
スキマナイト･･････無機質系充填材
ＣＡボンド･･････せっこう系直張り用ボンド
ロックウール･･････JIS A 9504、JIS A 9504、JIS A 9521
Ｇコーク･･････せっこう系充填材
シーリング材･･････ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変性シリコン系
チヨダ耐火シール注）使用部材については、「６．標準施工要領」及び「８．施工順位」を参照して下さい。
チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照
5-2-8 目地処理材 （※認定上は必須ではありません）
ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等
目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。
①ジョイントコンパウンド②ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等

6/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

6.標準施工要領
6-1①

ベース壁の施工
墨出し
間仕切壁を設置する②

所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

上下ランナーの取り付け
上下ランナーの取り付けは、10 ㎜の間隔をあけて 2 本並列に配置し、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 ㎜以内の間隔で固定する。
鉄骨下地の場合はランナー受け金物（原則、遮音性を考慮し通し材とする）を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ 900 ㎜以内の間隔で留付ける。

③スタッドの建込み
スタッドを片側 455 ㎜の間隔で両側のスタッドが千鳥配列になるように建込む。
スタッドにはスタッドスペーサーを 600 ㎜の間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを所定の間隔で挿入する。

④

FR フェルトの貼り付け（上部、壁取合部）

シーリング材の線状塗布（床部）（四周処理 1）
スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇に FR フェルト（10×15×1000 ㎜）を張り、床ランナー脇にシーリング材を塗布する。
※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。
⑤

下張りボードの取り付け
下張りボードは、横張りを標準とし、タッピンねじにて 303 ㎜以下の間隔でスタッドに留付ける。
床部への取り付けはシーリング材の上に落とし込み、隙間が生じないようにする。
上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～7 ㎜程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

⑥

シーリング材で処理（上部、壁取合部）

スキマナイトの線状塗布（床部）（四周処理 2）
上部及び壁取合部は、シーリング材で隙間のないよう処理する。
床面の下張りボードの脇に、スキマナイトを塗布する。

7/17

標準施工仕様書⑦

ゼナジーウォール ７６

上張りボードの取り付け
上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、接着剤（100～200ｇ/㎡、点付け）とステープル（間隔 たて 200 ㎜以下

よこ 227 ㎜以下）を併用して留付ける。
床部はスキマナイトの上に落とし込み取り付ける。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が 5 ㎜以下になるようにボードをカットし、シーリング材を押えるように取り付ける。
補強用鋼板を挿入する場合は、テープ等で下張りボードに仮固定し、鋼板部分を上張りボードの上からタッピンねじで（間隔 たて 200 ㎜以下、よこ 227 ㎜以下）で留付ける。
鋼板の厚さにより、ステープルが打ち込める場合はステープルでも可⑧

スキマナイトの充填（上部、壁取合部）（四周処理 3）
上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイトを充填する。

⑨

吸音材の挿入
片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステープル等で留付ける。

⑩

反対面について④～⑧を繰り返す⑪

目地処理（※Ｖ目地仕上げ可）
目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

⑫

表面仕上げ
表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

8/17

標準施工仕様書

6-2①

ふかし壁の施工

ゼナジーウォール ７６※耐火・遮音認定には関係ありません。

墨出し
間仕切壁を設置する所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

②

上下ランナーの取り付け
上下ランナーの取り付けは、中空が 110 ㎜以上となるよう配置し、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 ㎜以内の間隔で固定する。
鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは打ち込み鋲等で、それぞれ 900 ㎜以内の間隔で留付ける。
※. ゼナジーウォール７６の高い遮音性能を十分に発揮する為には、耐火遮音間仕切壁の片側の床を浮き床構造にするなどの躯体部分の配慮が必要となります。

③

スタッドの建込みスタッドを 455 ㎜の間隔で建込む。
スタッドにはスタッドスペーサーを 600 ㎜の間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを所定の間隔で挿入する。

④吸音材の挿入
片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウール又は、ロックウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステープル等で留付ける。
⑤

FR フェルトの貼り付け（上部、壁取合部）

シーリング材の線状塗布（床部）（四周処理 1）
スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇に FR フェルト（10×15×1000 ㎜）を張り、床ランナー脇にシーリング材を塗布する。
※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。
⑥

下張りボードの取り付け
下張りボードは、横張りを標準とし、タッピンねじにて 303 ㎜以下の間隔でスタッドに留付ける。
床部への取り付けはシーリング材の上に落とし込み、隙間が生じないようにする。
上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～7 ㎜程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

9/17

標準施工仕様書⑦

シーリング材で処理（上部、壁取合部）

ゼナジーウォール ７６

スキマナイトの線状塗布（床部）（四周処理 2）
上部及び壁取合部は、シーリング材で隙間のないよう処理する。
床面の下張りボードの脇に、スキマナイトを塗布する。
⑧

上張りボードの取り付け
上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、接着剤（100～200ｇ/㎡、点付け）とステープル（間隔 たて 200 ㎜以下

よこ 227 ㎜以下）を併用して留付ける。
床部はスキマナイトの上に落とし込み取り付ける。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が 5 ㎜以下になるようにボードをカットし、シーリング材を押えるように取り付ける。
⑨スキマナイトの充填（上部、壁取合部）（四周処理 3）
上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイトを充填する。

⑩

目地処理
必要に応じて目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

⑪

表面仕上げ
表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

10/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

7.施工順位
7-1.ベース壁（耐火壁）の施工
標準施工要領 6-1 6-2 6-3

標準施工要領 6-4

躯体スラブ
FRフェルトランナー
ランナー固定ピン
10㎜

1

墨出し

5

上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける

2

墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で@900に取付ける

6

下部にシーリング材を塗布する※並列したランナーの間隔を10mmあける
3

スタッドにスペーサーを@600で取付ける

4

スタッドを両側で千鳥配列になるように建込む

ランナー固定ピン
ランナー

シーリング材※.床部の不陸が大きい場合はFRフェルトを張り付け後、シーリング材を塗布する

標準施工要領 6-5標準施工要領 6-6

シーリング材押し付けるように張る

7

下張りボードを張る

8

上部・壁取合いにシーリング材を塗布する

9

下部にスキマナイトを塗布する

押し付けるように張る

スキマナイト11/17

標準施工仕様書

標準施工要領 6-7

ゼナジーウォール ７６標準施工要領 6-8

スキマナイト

押し付けるように張る

10

上張りボードをシーリング材等に、11押し付けるように張る

上部取合い・壁面隙間に、スキマナイトを充填する

押し付けるように張る

標準施工要領 6-9

グラスウール16㎏/m3

12GWを挿入する

標準施工要領 6-10

t=100

13

反対面を、同様の手順で施工する。

※下張り材にＦＲフェルトを用いた場合は、上張り材のスキマナイトはシーリング材でも可

12/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６7-2.ふかし壁の施工
標準施工要領 6-2-1 6-2-2 6-2-3

標準施工要領 6-2-4

躯体スラブ
ランナー
ランナー固定ピン
110以上

1墨出し

2

墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で@900に取付ける

5GWを挿入する
グラスウール16㎏/m3 t=100※中空が110㎜以上となる様に取付ける。
3スタッドにスペーサーを@600で取付ける

4スタッドを建込む

標準施工要領 6-2-5標準施工要領 6-2-6

FRフェルト6

上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける

7

下部にシーリング材を塗布する

8

下張りボードを張る
押し付けるように張る

シーリング材※.床部の不陸が大きい場合はFRフェルトを張り付け後、シーリング材を塗布する

13/17

標準施工仕様書

標準施工要領 6-2-7

ゼナジーウォール ７６標準施工要領 6-2-8

シーリング材910

上部・壁取合いにシーリング材を塗布する
下部にスキマナイトを塗布する

10

上張りボードをシーリング材等に、押し付けるように張る

押し付けるように張る

スキマナイト

標準施工要領 6-2-9スキマナイト

11

上部取合い・壁面隙間に、スキマナイトを充填する

スキマナイト※ふかし壁のスキマナイトはシーリング材でも可

14/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６8.標準詳細
平面詳細図（一般例）455
ゼナジーボード t=9.5
スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）

強化せっこうボード t=21
グラスウール16㎏/m3 t=100
スタッド 100x45x0.8

シーリング材（アクリル・ウレタン等）（10ｘ15 150㎏/m3）

210

219.5

FRフェルトFRフェルト （10ｘ15 150㎏/m3）
シーリング材（アクリル・ウレタン等）
スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）

ふかし壁

9.5
21100

10411.5

ベース壁（耐火壁）

グラスウール16㎏/m3 t=100
強化せっこうボード t=21
ゼナジーボード

t=9.515/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

断面詳細図（一般例）

ランナー 102x40x0.8
ランナー固定ピン躯体スラブ

スキマナイト（無機質充填材）又はシーリング材（アクリル・ウレタン等）
シーリング材（アクリル・ウレタン等）
FRフェルト （10ｘ15 150㎏/m3）

ゼナジーボード t=9.5

ゼナジーボード t=9.5

強化せっこうボード t=21

強化せっこうボード t=21

スタッド 100x45x0.8@片側455
グラスウール16㎏/m3 t=100

グラスウール16㎏/m3 t=100
9.5
21

10
21 9.5 100

210

9.5
21411.5

ベース壁（耐火壁）
断面詳細図

ふかし壁

ランナー固定ピンランナー 102x40x0.8
シーリング材（アクリル・ウレタン等）
スキマナイト（無機質充填材）又は※下部FRフェルト(10x20又は10ｘ15)は、床面に不陸がある場合施工※.ふかし壁は遮音性能向上の為に設置するものであり、耐火認定には関係ありません。
但し、TLD-76 の遮音性能を確保する為、ふかし壁の中空は 110 ㎜以上設け、躯体との取合い部は隙間処理を行って下さい。
※.ゼナジーウォール７６の高い遮音性能を十分に発揮する為には、耐火遮音間仕切壁の床を独立構造にするなどの躯体部分の配慮が必要となります。

16/17

標準施工仕様書

ゼナジーウォール ７６

9.自主検査記録書
年月日

耐火遮音間仕切壁（戸境壁）工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

No.

工法

名

：

物

件

名

：

所

在

ゼナジーウォール ７６

地：

検査期間

：

自検査箇所

：

（部屋 No．

使用ボード

：下張り

検査

項

年

月

強化せっこうボード t=21日

～ 至年

月

壁体 No．

上張り

日等）

建設会社名

：

所

名

：

監 督 者 名長：

検査代表者名：

ゼナジーボード t=9.5

目

検査日

良否

是正日

●鋼製下地などの施工
1

墨出し（位置、基準墨の確認）

2

ランナーの留め方（端部より約５０ｍｍ、中間部約９００ｍｍ以内）

3

スタッドの長さ（－１０ｍｍ程度）

4

スタッドの建込み（ピッチ４５５ｍｍ）

5スタッド、スペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）●壁の四周と躯体との接合部の耐火遮音処理施工

A（重点施工箇所）
6

下張りボードの張り方（ビス留めピッチ３０３ｍｍ以下、打込み方）

7

下張りボードの張り具合（目違い、隙間）

8

ボード下張り時の充填材

検査日

面
良（表）

否

是正日

B
検査日

面
良（否裏）
是正日

①ＦＲフェルト（上部、壁取合部）〈床部の不陸が大きい又は上張りボードにシーリング材 ： ＦＲフェルト（上部、床部、壁取合部〉②シーリング材（上部、床部、壁取合部）
9

グラスウールの挿入

10

上張りボードの張り方（接着剤、ステープル留め間隔：たて２００ｍｍ以下

11―
よこ２２７ｍｍ以下）

ボード上張り時の充填材（スキマナイト等）●壁全体の仕上がり状況

12

仕上面の目違い、凸凹

13

仕上面の汚れ、破損

17/17