業界初

両面「1枚張り」
1時間耐火
間仕切壁

両面「1枚張り」1時間耐火間仕切壁

チヨダワンウォール
耐火ウォール25S

20231006 Rev.09

業界初

両面「1枚張り」1時間耐火間仕切壁

チヨダワンウォール 耐火ウォール25S
独自の技術によりせっこうボード業界で、初めて1枚張りの耐火壁構造認定を取得しました。

両面1枚張りで、現場の施工数低減による省力化、工期短縮

表面の目地処理不要で、素地仕上げ可能特徴

イモ張り・レンガ張り、縦張り・横張りに対応
スタッドサイズは、65形から対応可
目地部にチヨダワンジョイナー（T型ジョイナー）を入れることで、目地切れを抑制

01

チヨダワンウォール仕 様
透視図
四周処理：FRフェルト＋水平目地補強材（チヨダワンジョイナー）スキマナイト又はシーリング材

ランナー 65 形〜

スタッド65 形〜
強化せっこうボードタイプV t=25

四周処理：スキマナイト（不陸が大きい場合はFRフェルト併用）

耐火構造認定番号

チヨダワンジョイナー
スタッド @ 606 以下水平目地部：
FP060-NP0408（2）断熱材あり

606 以下

水平目地部補強方法：
FP060-NP0408（1）

断熱材なし
115以上

252565以上

強化せっこうボードタイプ V t= 25

水平断面図

構成材料など面材

強化せっこうボードタイプV25mm

NM-8615

ランナー-67×40×0.4mm以上

スタッド-65×45×0.4mm以上 @606mm以下-65×45×0.4mm以上

振れ止め

あり
（ピッチ600mm以上）又はなし

吸音材なし（挿入する場合は、EARTH WOOL50-24）

留付け

チヨダスクリュービス φ3.5×35mm @202mm以下

水平目地補強チヨダワンジョイナー 5×50×0.6mm以上
ビス留め間隔水平方向333mm以下（スタッド共締部含む）

目地処理

不要（隙間のないよう突きつけ張り）

四周処理

上部、壁取合い部：FRフェルト＋スキマナイト又はシーリング材
床部：スキマナイト（不陸が大きい場合はFRフェルトを併用）

壁厚、壁重量

壁厚:115mm以上

壁重量:39.3kg／m2〜

強化せっこうボードタイプ V：JIS A 6901
表面色
防火材料認定番号

グレー

NM-8615標準寸法

JIS

厚さ:25mm 幅:606mm 長さ:1820mm
強化せっこうボード（GB-F）

チヨダワンウォール02従来の両面 2 枚張り耐火壁との比較

30% UP

施工効率※ボード張り、四周処理の効率化

FAST
工期短縮

簡 単

工数減

騒音低減

運搬物の簡略化

接着剤不要

必要電動工具電源

チヨダワンウォール不要

1ケスクリュードライバー

両面2枚張り耐火壁

2ケスクリュードライバー

エアータッカー／コンプレッサー

エアータッカー

病院での使用例

廊下側天井下の壁部にゼナジーボード（硬質せっこうボード）を張るだけで耐衝撃性に優れた壁を作れます。
病室側

従来の両面2枚張り耐火壁の場合（ゼナジーウォール12）

強化せっこうボードタイプ V 25 mm
廊下側
上張り

ゼナジーボード（硬質せっこうボード）9.5mm

下張り

強化せっこうボードタイプ V 25 mm

天井
廊下側

病室側ゼナジーボード

強化せっこうボード

9.5mm

チヨダワンウォールの場合
天井下増張り

耐火壁（スラブ間）

03

チヨダワンウォール

12.5mm天井
廊下側

ゼナジーボード

9.5mm

病室側

強化せっこうボード
タイプV 25mm

遮音性能 （遮音構造の認定は取得しておりません）
スペーサー工法、片面けい酸カルシウム板増張りの場合

スペーサー工法、片面 AQUAPANEL 増張りの場合
AQUAPANEL t=12.5

けい酸カルシウム板 t= 6

せっこうボードスペーサー t=12. 5

せっこうボードスペーサー t=12. 5

スタッド65 形

25259014690
152.525256スタッド65 形

強化せっこうボードタイプ V 25 mm

12.5

強化せっこうボードタイプ V 25 mm

TLD- 45

TLD- 4680807070

音響透過損失︵506050︶
dB︶
dB

4040303020125

25020500 1,000 2,000 4,000125中心周波数（Hz）

500 1,000 2,000 4,000

中心周波数（Hz）

スペーサー工法、グラスウール挿入の場合

スペーサー工法、グラスウール挿入、片面ゼナジーボード増張りの場合

せっこうボードスペーサー t=12. 5

強化せっこうボードタイプ V 25 mm
グラスウール24K 50 mm

ゼナジーボード t= 9. 5

せっこうボードスペーサー t=12. 5

強化せっこうボードタイプ V 25 mm
グラスウール24K 50 mm

スタッド65 形

252590
14090
149.5

2525

スタッド65 形

250

TLD- 42

TLD- 5080807070

音響透過損失︵音響透過損失︵60509. 5

音響透過損失︵606050︶
dB︶
dB

4040303020125250

500 1,000 2,000 4,000

中心周波数（Hz）

20125250

500 1,000 2,000 4,000

中心周波数（Hz）

チヨダワンウォール

04構成材料・副資材
面材
製品名厚さ寸法

防火材料認定番号

チヨダ強化せっこうボードタイプV

25mm

606×1,820mm

NM-8615

水平目地補強材
製品名

寸法

入数

チヨダワンジョイナー（T型ジョイナー）5×50×1,815×0.6mm

40本／箱

製品名

寸法

入数

チヨダスクリュービス

φ 3.5×35mm

500本／箱

製品名

入数・容量

成分・材質

スキマナイト

20本／箱 330ml／本

スキマナイト ジャンボ

12本／箱 850ｍｌ又は900ｍｌ／本

チヨダウレタンシール

10本／箱 320ml／本

ポリウレタン系

チヨダアクリルシール

20本／箱 330ml／本

アクリル系

チヨダアクリルシールジャンボ

12本／箱 850ｍｌ又は900ｍｌ／本

アクリル系

FRフェルト 密度150kg／m3

100本／箱 10×20×1,000mm

留付け

隙間充填材

05

チヨダワンウォール

無機質系 乾燥硬化型
カートリッジガン用

ロックウール系
耐火充填材

ソリーダ耐火25
ワンウォールと同じ強化せっこうボードタイプV 25mmを使用し、倉庫業法に規定される2500N／m2の荷重に対応した高耐力耐火壁システム

特徴303
〃〃
202
〃
〃〃
〃〃〃〃
〃〃
〃
303（〃壁〃202（ 高さ H=6500m
壁高さHm以=6500mm 下）
超〜
7800m

高耐力
鋼製下地材とボードの高剛性により高さ7.8mまでの倉庫業法対応区画壁に使用可能
スタッド間隔 202mm

6.5mまで7.8mまで施工短縮
鋼製下地材は振れ止め無しでも高強度を確認した角スタッド工法で施工短縮。
耐火性能の担保は強化せっこうボード25mmを

壁高さ H=6500mm以下
H=6500mm超〜7800mm以下

スタッド間隔 303mm

壁高さm以下）ランナー

スタッド使用することにより従来の両面2枚張りからワンジョイナー

1枚張りで約30%の施工短縮

耐火構造認定番号：断熱材なしFP060NP-0416-1（1）（）
FP060NP-0416-1 2 ：断熱材ありビス
強化せっこうボードタイプV 25mm

ランナー

壁仕様
面材

強化せっこうボード タイプ V 25mm
606×1,820mm 縦張り

ボード留付けビス

セルフドリリングビス 留付けピッチ：@202mm以下
ラッパ 3.5×35（YH） （株）ヤマヒロ
シンワッシャー 4×38（KN） KNフジニッテイ（株）

水平目地補強チヨダワンジョイナー（T型金属ジョイナー）5×50×0.6mm-105×40×2.3mm

ランナー

高耐力ランナースタッド

SQ-BAR-100×45×1.2mm @202又は303mm

断熱材なし（ありも可）

目地処理不要（隙間のないよう突きつけ張り）

四周処理

スキマナイト等

許容壁高さ
スタッド間隔

303mm

202mm

許容壁高さ

6,500mm7,800mm

チヨダワンウォール

06

チヨダワンウォール札幌支店〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号
TEL（011）865-7100 ／ FAX（011）865-7105

東京支社〒111-8520 東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階
TEL（03）6635-1650 ／ FAX（03）5828-2860

中部支店
大阪支店
福岡支店

〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地

TEL（059）365-5211 ／ FAX（059）364-5219〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中埜ビル6階
TEL（06）6541-7735 ／ FAX（06）6541-8060〒811-2321 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西3丁目6番1号

TEL（092）931-7373 ／ FAX（092）931-7371

多くのお問い合わせをいただいており、電話がつながらない場合がございます。
ホームページのフォームからも問い合わせいただけます。

認定書やカタログ一式は、ホームページからダウンロードできます