【四国】2023年度三次調整力②の必要量に係る事後検証の結果について

2024年7月12日
四国電力送配電株式会社

１．実績比較11-1. 三次②必要量に対する予測誤差 2023年度において、三次②必要量に対する予測誤差（前日予測値－GC予測値）を確認した
ところ、約17%のコマで不足(三次②必要量＜予測誤差)、約76%のコマで予備(三次②必要量＞予測誤差)となっていた。
三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測値 ー 三次②必要量）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較2【参考】GC予測値に対する前日予測値（予測誤差）
 2023年度のGC予測値に対する前日予測値（予測誤差）は、下図の通り。
 誤差が不足となるコマ数と予備となるコマ数は、ほぼ同じであった。
GC予測値に対する前日予測値のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測値）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較3

1-2. 三次②必要量の使用率
 2023年度において、三次②必要量が再エネの下振れ誤差に対応した状況（使用率）を確認したところ、約22%となっていた。
 なお、再エネ予測は上振れと下振れが発生するものであり、また安定供給の観点から三次②は大幅な下振れに備えるため確保しているため、すべての三次②を活用する頻度は高くなく、一般的に使用率は高くならないものと考えられる。
三次②使用率（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷三次②必要量）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較

4【参考】使用率の算定方法
 三次②必要量がどの程度下振れ予測誤差に対応するか評価するため、以下の考え方に基づき集計を行った。
 再エネ上振れ時には再エネ予測誤差は0と扱う。
 必要量を超えて下振れが生じた場合には、予測誤差を必要量と同値にする。

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023.1.24）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_35_04.pdf
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較

1-3.

5

気象状況による影響(1/2)

 2023年度の三次②必要量の不足が３σ（99.7パーセンタイル）を超えて発生した要因について、今年度が特異な気象で、その影響による一過性の事象か、または継続的に発生しうるものかを確認した。
 具体的には、2023年度の三次②必要量テーブルで2022年度の前日予測値・GC予測値※1を用いて三次②必要量および不足・予備を算出し、2023年度の予測値を用いた場合の不足・予備と比較した。
＜気象による影響を確認するため用いるデータ＞＃ 前日予測値・GC予測値

三次②必要量テーブル

補 足

１

2023年度

2023年度の実取引に用いたテーブル

2023年度の必要量実績

２

2022年度※１

同 上

前年の前日予測値から算定した必要量※１ 前日予測値およびGC予測値は2023年度設備量の伸び率にて補正

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較

1-4.

6

気象状況による影響(2/2)

 2023年度の三次②必要量テーブルに2022年度の前日予測値・GC予測値を用いた結果、約18%のコマが不足、約75%のコマが予備であった。
 2023年度の前日予測値・GC予測値を用いた結果と比較しても有意差はなく、2023年度の気象による特異な事象ではないと考えられる。
前日予測値・GC予測値の使用年度を変更した場合のデュレーションカーブ比較（縦軸:前日予測値 ー GC予測値 ー 三次②必要量）※2022年度は365日、2023年度（閏年）は366日のデータをもとに作成。（以降同様）
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較7【参考】気象状況による累計必要量への影響
 各月の必要量において月単位で差はあるが、年度合計の必要量について有意差はなく気象による影響は見られなかった。

気象による累計必要量への影響
三次②必要量（累計）

三次②必要量（月別）All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較1-5.

8三次②必要量の前年度との比較

 三次②必要量について、2022年度の必要量との比較評価を行った。なお、三次②必要量はFIT設備量の変化にも影響を受けることから、2022年度の必要量は2023年度との設備増加率にて補正を行っている。
 2023年度必要量は約29%程度減少しているが、これは気象条件の違いや、必要量テーブル作成に用いる諸元データ、後述する信頼度予測手法の導入によるものと考えられる。
＜必要量の諸元＞＃

三次②必要量

三次②必要量テーブル

前日予測値

１ 2023年度の実績

2023年度の実取引に用いたテーブル

2023年度

２ 2022年度の実績を設備増加率で補正

2022年度の実取引に用いたテーブル

2022年度

三次②必要量（累計）

三次②必要量（月別）4.7億ΔkWh(28.7%)
減少

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

１．実績比較

1-6.

9

再エネ予測精度の前年度との比較

 三次②必要量は再エネ予測精度に影響を受けることから、2022年度と2023年度での前日予測値と実績値の差について比較評価を行った。なお、FIT設備量の変化にも影響を受けることから、設備増加率にて補正を行っている。
 2022年度と2023年度を比較して、再エネ予測精度に大きな違いはないと考えられる。
実績に対する前日予測値のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー 実績値）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況

２-1.

10

実需給における再エネ予測誤差対応

 2023年度における予測誤差 (前日予測値ーGC予測値)と三次②必要量を比較したところ、約17%の不足が発生していたものの、再エネ予測外しによる大幅な周波数低下等の事象は発生していない。
 これは、実需給断面では、三次②に加えて三次①、電源Ⅰおよび電源Ⅱの余力を用いて、再エネ予測誤差に対応しているためと考えられる。このため、実需給断面における“再エネ予測誤差”と“確実に活用可能な調整力”（三次①、電源Ⅰ）を比較した(下図)。 その結果、約99%のコマで実績の誤差に対応できたことを確認できた。
 一方、残り1%は、電源Ⅱの余力を活用した運用となっていた。
『三次①②必要量+電源Ⅰ(予測誤差分) 』に対する『実需給における予測誤差(前日予測値ー実績値) 』のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー 実績値 ー 三次②必要量 ー 三次①必要量ー電源Ⅰ(予測誤差分) ）All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況

2-2.

11

不足した断面での実需給の運用状況

 2023年度で三次②不足量が最大の断面について、実運用の状況を確認したところ、需要ならびに再エネインバランスに対して、三次②、電源Ⅰ、電源Ⅱの余力および広域需給調整による調整力で対応できていた。

2023/6/4の状況(不足量880MW)
三次②不足量が最大の断面(14:30)

再エネ予測値と実績値
14:30

前日想定以降GC想定に向け予測値が減少※※ 実績値は、日射量から求めた推定実績値。
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

２．必要量が不足した断面における需給運用の状況

12【参考】三次②必要量が不足する断面が生じる要因
 三次②必要量は「前日から実績値の予測誤差の3σ」－ 「GCから実績値の予測誤差の3σ」により算定を行っているため、実際に生じる前日からGCまでの予測誤差に対しては三次②必要量が不足する断面が一定程度発生することになる。

出所）第28回需給調整市場検討小委員会（2022.2.24）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/files/jukyu_shijyo_28_04.pdf
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

3．気象信頼度予測実績評価

13

3-1.信頼度予測による必要量比較 第30回需給調整市場検討小委にて整理された気象予測の信頼度に応じた必要量の算定手法について、評価を実施。
 信頼度予測手法を導入していない場合と比較した結果、累計約23%の必要量低減効果があったことを確認した。

三次②必要量（累計）

三次②必要量（月別）3.7億ΔkWh(22.8%)
減少

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

3．気象信頼度予測実績評価

14

3-2.信頼度予測による運用の確認
 信頼度予測の運用においては、気象会社からの予測信頼度に基づいて、適切にテーブルを選択し、募集を行う必要がある。
 今後自動的にテーブルを選択するシステムを導入することが望ましいが、本システムが導入されるまでの間は、手動にてテーブルの選択を行うこととなる。
 そのため、適切なテーブル選択が実施できていたか確認を行い、2023年度については気象会社からの予測信頼度に応じたテーブル選択を確実に実施できていた。

出所）第30回需給調整市場検討小委員会（2022.7.13）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_30_02.pdf
All Rights
Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

3．気象信頼度予測実績評価

15【参考】信頼度予測の三次②必要量に対する予測誤差 信頼度予測の安定供給への影響を、三次②必要量に対する予測誤差で確認した結果、不足の割合は従来手法が15%に対して新手法が17%で若干増加し、不足の最大値は従来手法(537MW)と信頼度予測手法(880MW)で、新手法が増加したが、実運用において安定供給への支障は確認されなかった。
 なお、予備側は信頼度予測の導入により6.7億ΔkWhの低減効果があった。
三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ

（縦軸:予測誤差[前日予測値ーGC予測値]－三次②必要量）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

3．気象信頼度予測実績評価【参考】信頼度予測の必要量使用率への影響 信頼度予測による三次②必要量の使用率への影響を比較した。
 本取組により、三次②の使用率向上に一定程度の効果があったことが確認できた。
三次②使用率（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷三次②必要量）

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

16

4．三次②時間前市場供出

174-1. 2023年度からの新たな取り組み(時間前市場供出)
 第36回需給調整市場検討小委にて整理された、三次調整力②の時間前市場供出について、四国エリアでは2023年10月26日(10月27日受け渡し分)より入札を開始。
 四国エリアにおける時間前市場供出量(2023年10月27日～2024年3月31日)は以下の通り。
 三次②必要量と比較すると、約28%が時間前市場供出対象となった。
※

三次②時間前市場供出量（累計推定値）※未達・共同調達を考慮しなかった場合の推定値(2023年10月27日～2024年3月31日)。
休日での入札対応は実施していないため、入札対象日に時間前市場供出を実施した場合の値とした。
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

4．三次②時間前市場供出

18【参考】三次②時間前市場供出の使用率への影響
 三次②時間前市場供出による三次②必要量の使用率への影響を比較した。
 本取組により、三次②の使用率向上に一定程度の効果があったことが確認できた。
三次②時間前市場供出量を加味した三次②使用率※（予測誤差実績[前日予測値ーGC予測値]÷（三次②必要量－時間前市場供出量）※未達・共同調達を考慮しなかった場合の推定値(2023年10月27日～2024年3月31日)。
休日での入札対応は実施していないため、入札対象日に時間前市場供出を実施した場合の値とした。
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

5．必要量テーブルの補正処理

5-1.

19

必要量テーブルの特異値補正による不足量の変化

 三次②必要量テーブルは、月別・予測出力帯・時間帯別に分類するため、十分なデータが蓄積できていない区分において特異値が発生しているため、テーブル内で隣接する予測誤差発生状況を用いて補正処理を実施している。
 補正処理による効果を確認するため、三次②必要量テーブルについて補正処理の有/無毎に必要量に対する予測誤差を算出し、比較する。

出所）第20回需給調整市場検討小委員会（2020.12.11）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_20_03.pdf
All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

5．必要量テーブルの補正処理

5-2.

20

特異値を補正する閾値

 不足側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が減少している。一方、予備側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が増加している。
 また、現状は、前後の必要量差が系統規模比1%以上の箇所を補正しているが、“1%補正した場合”と“すべて補正(0％補正)した場合”で対応できている断面は同程度であった。
三次①②必要量（各補正）に対する予測誤差のデュレーションカーブ
（縦軸:前日予測値 ー GC予測誤差 ー 三次②必要量（補正値0%、補正値1%、補正値3%、補正なし） ）All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.

216．まとめ 2023年度の予測誤差（前日予測値ーGC予測値）に対して、三次②必要量が不足する断面があったが、三次①や電源Ⅰや電源Ⅱ余力や広域需給調整によって、安定供給上は問題なく対応できた。
 一方、予測誤差に対して必要量が大きい断面があったが、必要な調整力は過去の誤差実績の3σ値を採用しているため、統計的には考えうる事象であると考える。
 引き続き、再エネ予測精度向上等により、必要量の低減および調達精度の向上を図っていく。

All Rights Reserved©2024 YONDEN T&D SHIKOKU ELECTRIC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO.INC.