アルファ･ラバルの概要
アルファ・ラバルは、さまざまな産業を支えている製品とエンジニアリングを提供するソリューションプロバイダーです。
私たちは長年にわたり、油、水、化学、飲料、食品、スターチ、医薬品などの分野において、熱交換や分離、流体機器を用いて、お客様のプロセス効率の最適化に貢献しを越え、当社のグローバルネットワークはおよそ 100 カ国に広がっております。
これからもお客様のそばで、お客様と共に歩んで行きます。

アルファ・ラバル株式会社
ホームページ

最新のアルファ・ラバルの情報はWEBサイトでご覧いただけます。

日本：www.alfalaval.jp

グローバルサイト：www.alfalaval.com

IE01514JA/201511KA

アルファ・ラバル株式会社〒108-0075
東京都港区港南 2-12-23 明産高浜ビル10階
工業機器営業部
TEL. 03-5462-2445 FAX. 03-5462-2454
プロセス機器営業部
TEL. 03-5462-2449 FAX. 03-5462-2456
マリン＆ディーゼル機器事業本部
TEL. 03-5462-2446 FAX. 03-5462-2455〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮 7-11-2
プロセス機器営業部
TEL. 0467-75-5051 FAX. 0467-75-4129〒530-0004
大阪市北区堂島浜 2-2-28 堂島アクシスビル13階
工業機器営業部
TEL. 06-4796-1572 FAX. 06-4796-1550
プロセス機器営業部
TEL. 06-4796-1575 FAX. 06-4796-1570
マリン＆ディーゼル機器事業本部
TEL. 06-4796-1574 FAX. 06-4796-1551〒451-6040
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー40階
工業機器営業部
TEL. 052-569-2440 FAX. 052-973-1205〒722-0051
広島県尾道市東尾道10-33
TEL. 0848-38-7734 FAX. 0848-38-7743
メンテナンスのご用命、部品のご注文は上記までご連絡下さい。

plate_H1-4.indd 8-1

Plate Heat Exchanger
アルファ・ラバル プレート式熱交換器●記載された内容は発表時の情報です。仕様、表記方法等を予告なく変更する場合がございます。

日本に最初に製品が使用されてからも80年

ALFA LAVAL は、アルファ・ラバル AB 社の商標です。

続けてきました。

15.10.19 11:44:58 AM

First toPlateDevelop
Heat Exchangers
パイオニアとしての技術と80年の実績が製品に生きる
プレート式熱交換器のトップ・サプライヤー●2

plate_02-19.indd 2-3

高性能、省スペース、省エネルギー、イージー・メンテナンス

世界最大のサプライヤーとして80年以上にわたり、より優─数多くのメリットを兼ね備えたプレート式熱交換器

れた、より斬新な「プレート式」の技術を追求してきました。

は、いまや産業のさまざまなフィールドで高い評価を与えら蓄積されたノウハウと高度なアプリケーション技術に加え、れ、多管式など他型式の熱交換器に代えて採用する企

お客様のニーズにきめ細かく対応するサービス体制も整業が急速に拡大しています。アルファ・ラバルは1931年にえ、世界に広がる販売ネットワークを通して、世界中の初めて商業ベースのプレート式殺菌器を開発して以来、顧客に“最適製品” を提供しています。

3●

15.10.19 11:49:03 AM

●アルファ・ラバルのプレート1枚のプレートの隅々に込められたアルファ・ラバルのオリジナリティ。

プレート式熱交換器のよしあしを左右するのは、プレート。優【ヘリンボーンパターン】

生じる流体の圧力損失をいかに抑えるかにかかっています。しこのプレートを交互に上下反対向きにして組み合わせるこれたプレートの条件は、高い伝熱性能とプレート面との摩擦でアルファ・ラバルが開発したプレートのプレス・パターン。

かし、伝熱性能が良いプレートは圧力損失が多く、圧力損失のとで、複雑な流路が形成されて流体に高い乱流が生じ、優れ少ないプレートは、伝熱性能に劣るのが一般的です。
アルファ・た熱交換効率が得られるとともにスケールのプレート壁面ラバルのプレートは、その随所に他社製品とは異なるさまざまへの付着を防ぐことができます。また、プレート面全体に隣な独自技術が生かされており、この相反する課題を理想的なバ接プレートとの無数の接点が得られるため、薄いプレートでランスでクリアしています。プレートへの流体の入口であるも強度的に優れ、高い圧力差に耐えることができます。

ポート部では、通常使用される補強材を一切使わずに独自のプレスパターンで強度を確保し、補強材による流路の閉塞や摩擦【アルファ・フレックス】

るディストリビューション（液分散部分）部では、ユニークな用いて、与えられた仕様に対して最適設計を実現するアル抵抗の増加を無くしています。次に流体をプレート面に配分す

ヘリンボーンパターンの角度が異なる 2 種類のプレートをチョコレートパターンにより、流れの摩擦抵抗を最小限に抑え

ファ・ラバルのオリジナル。
圧力損失の少ない鋭角パターン・ながら流体をプレート面全体に均一分散。さらに、熱交換がおこなわれるプレート面では、ヘリンボーンパターンの採用によプレートと伝熱性能の高い鈍角パターン・プレートを自在り、高い熱交換効率を実現しています。
この結果、1℃といったプレートを任意に組み合わせる設計方式「アルファ・フレック達成しています。また、アルファ・ラバルでは、このプレートの応できるフレキシビリティを獲得し、コストの低減とより一層小さな温度差でも効率的に熱交換をおこなう驚異的な性能を独自性に加え、ヘリンボーンパターンの角度が異なる 2 種類のス」により、さまざまな使用条件にも最小のプレート枚数で対に組み合わせ、流量、温度、圧力損失などの多様な条件やニーズにアルファ・フレックスは最小限のプレートで対応でき、装置の小型化と費用の節減が図れます。の省スペースを実現しています。

同一仕様での伝熱面積とθ値とのグラフ

3種類の組合せパターン

伝熱面
積：従来の設計：アルファ・フレックスによる設計
：節約量
θ値

Hθ Hθ

●4plate_02-19.indd 4-5

Hθ Lθ

Lθ Lθ

5●

15.10.19 11:49:07 AM

●構造と特長

プレートだけではない、随所に見られる独自性。
コンパクトでメンテナンスも簡単な高性能・熱交換器。
適用法規：第1種圧力容器、小型圧力容器、第2種圧力容器、高圧ガス保安法・冷凍保安規則

随所に生きる
アルファ・ラバルのノウハウ

キャリングバー
ガスケット

プレート

コネクション

スタッドボルト●プレートはキャリングバーとガイドバーによって5点1支持されます。これによりプレート

2

締付け時に大き支柱

3な力を加えてもプレートの位 置 ず
れなどは 起こらず、また、組み込んだプレートの任意の1枚を自由に45抜き取ることもできます。
●熱交換をおこなう2液は二重のガスケットシールで分離され、万一ガスケット

遊動フレーム固定フレームに破損が生じた場合でも液は外部へ漏れるため、2液の混合を回避できガイドバーます。
ベアリング
ボックス

締付ナット

同じ熱交換能力を有するプレート式と多管式とのサイズ比較（メンテナンススペースを含む）
ワッシャー
締付ボルト特長❶高い熱交換効率

構造

2 流体の流れが完全向流となり、また冷間プレスされた波形のプレートが上部形成され、2 つの液体はプレートの両側のキャリングバー、下部のガイドバーにより、を交互に流れます。プレートの大きさとフレームに組み込まれています。フレーム

枚数は、流量、流体の物性、圧力損失おは固定フレームと遊動フレームからなり、よび温度条件により決定されます。

その間にプレートが締付ボルトで固定さコネクションは固定フレーム側に取り付れます。各々のプレートにはガスケットがけられますが、2パス以上の仕様では固取り付けられており、ガスケットにシール定フレームと遊動フレームの両側に設置されたプレートとプレートの隙間に流路がされます。

●6

plate_02-19.indd 6-7❸フレキシビリティー

交換熱量を高める必要のある場合は、単❺軽量・コンパクト

同一熱交換能力をもつ多管式熱交換器

独自の波形プレートにより高い乱流が発にプレート枚数を追加するだけで数時間と比べ、1/3 〜 1/5（メンテナンススペー

生するため、1℃といった小さな温度差以内に運転再開が可能です。また、低スを含め）という軽量・コンパクト性を誇でも効率の良い熱交換ができます。
また、下させる場合は、逆にプレートを取り去ります。設置スペース、メンテナンススペー

この乱流によりプレート壁面への汚れのることで作業は完了します。

スを小さくでき、基礎工事も簡単です。

付着を防止することができます。

❹優れた経済性❻すばやい応答性❷メンテナンスが容易

プレートが薄く、コンパクトな設計のた

締 付 ボルトを 外 す だけ で、す べ てのめに材料費の節減ができ、高い熱交換器などに比べ流体の内部滞留量が非常

プレートを容易に点検、洗浄することが効率とともに優れた経済性を実現します。に少ないために運転条件の変化にすばやできます。

●フレームはショットブラストによる素地調整後に、高品質の塗料を3回塗装。
耐候性、耐薬品性に優れます。また、ベアリング付きの締付ボルトを使用しているため、熱交換器の組立、分解は簡単です。

プレート間の隙間が小さく、多管式熱交換く応答でき、流体の温度調節が容易です。
7●

15.10.19 11:49:08 AM

●プレート／ガスケットの材質・型式一覧

微妙なシステム条件の違いに対応する材質と型式をラインアップ。

●2種類のガスケット接着方式
ガスケットは「接着剤方式」と「クリップオン方式」の2つの接着方式を採用。接着剤方式では、2液性の接着剤を加熱炉で熱硬化させるために接着力も極めて強固。

アルファ・ラバルの「プレート式」は、流体、温度、圧力などのさまざまな使用条件に対応して、材質の異なるプレートやガスケット、数多くの型式のプレートを取りそろえています。これらの中から、顧客のニーズに最適な型式や材質を選定することができます。
高品質材料を最良の状態でストック

クリップオン方式は、接着剤の代わりにガスケットにあるクリップをプレートの溝に差し込んで固定するもので、脱着が容易です。

プレート、ガスケットは劣化の少ない高品質材料を厳選しています。プレートの素材寸法はモジュール化されて主な型式

おり、各サイズのプレートを作る際に金属の無駄が出ないように工夫されています。また、ガスケット・接着剤などの在庫品は、最良の状態で管理されています。

型式

主なプレート材質
材質

適応流体

ステンレス鋼（SUS316等）

清水、河川水、食用油、鉱物油

チタン及びパラジウム入りチタン（Ti、Ti-Pd）

海水、塩水、塩素水、塩化物

254SMO＊1（20Cr、18Ni、6Mo）

希硫酸、希薄塩化物水溶液、無機水溶液

ニッケル（Ni）

高温、高濃度苛性ソーダ

ハステロイ合金（C276、D205、B2、G）＊2

濃硫酸、塩酸、リン酸

グラファイト

塩酸、中濃度硫酸、リン酸、沸酸＊1）254SMOはスウェーデン アベスタ社の登録商標です。
＊2）ハステロイは米国ヘインズ社の登録商標です。
その他の材質でも製作可能です。本表はあくまで目安です。詳細については弊社にお問合せください。

主なガスケット材質
材質（略称）
ニトリルゴム（NBR）

使用温度［℃］−25

水素化ニトリルゴム（HNBR）
エチレンプロピレンゴム（EPDM）−5テフロン包みガスケット＊1＊2−30●8plate_02-19.indd 8-9

伝熱面積mmm /hr

3MPaG

MPaG

外形概略寸法

製品
重量

幅

高さ

長さm

2kg

mm

mm

mm

T2

BFG

2081.62.1

130

140

380

310

M3FG

32141.6

2.1250180

480

450

TL3

BFG

32141.62.111120190

790

870

TL3PFG

32141.62.18120

190

790

1,080

T5

BFG

50

36

1.6

2.1

6100

250

740

460

T5MFG

50

36

1.6

2.1

490

250740

460

M6FG

50

36

1.6

2.1

37

320

320920

1,410

M6

MFG

50

36

1.6

2.1

26

290

320

920

1,410

TL6

BFG

50

36

1.6

2.1

70

600

320

1,270

1,470

TS6

MFG

65

60

1.6

2.1

12270

400

710

1,430
1410

T8

BFM

80

90

1.0

1.3

36400

400

890

T8

MFM

8090

1.0

1.3

34

430

400890

1810

M10

BFM

100

140

1.0

1.376740

470

1,090

2,340

M10

MFM

100

140

1.0

1.3

50660470

1,090

2,340

TL10

BFM

100140

1.0

1.3

170

1,350

480

1,890

2,040

TL10

PFM

100140

1.0

1.3

110

1,100

480

1,890

2,040

M15

BFM

150360

1.0

1.3

150

1,500

610

1,940

1,750

M15

MFM

150360

1.0

1.3

150

1,600

610

1,940

2,650

TL15

BFM

150360

1.0

1.3

440

3,000

610

2,760

2,400

TS20

MFG

200

600

1.6

2.1

70

1,700

800

1,460

2,680

T20

BFG

200

600

1.6

2.1630

4,000

780

2,300

3,930

T20

PFG

200

600

1.6

2.1

530

4,000

780

2,300

3,930

T20

MFM

200

600

1.01.3510

3,850

780

2,300

5,080

高温鉱物油、高温水

MX25

BFG

250

900

1.6

2.1

1,050

7,800

920

3,110

4,590

熱水、水蒸気、酸、
アルカリ

MX25

MFG

250

900

1.6

2.18907,400920

3,110

5,190

TS35

PFM

350

1,700

1.0

1.3

1,210

9,900

1,180

2,380

6,320

濃硫酸、クロム酸、溶剤

T35

PFM

350

1,700

1.0

1.3

1,790

12,700

1,180

2,880

6,320

冷媒（アンモニア、フロン）

TL35

BFM

350

1,700

1.0

1.3

1,400

10,400

1,510

3,210

4,600

＋150

＊1）バイトン、テフロンは米国デュポン社の登録商標です。 ＊2）
ツインプレートのガスケットとして製作しています。
その他の材質でも製作可能です。本表はあくまで目安です。詳細については、弊社にお問合せください。

最高テスト
圧力＋160＋1100

最高使用
圧力

水、海水、鉱物油、ブライン＋150−5標準最大流量＋140＋180−25

フッソゴム（バイトン＊1）
クロロプレンゴム（CR）

適応流体

最大時

接続
口径( 呼び径 )有機溶剤・酢酸注）
・数値は標準板厚ステンレスプレート使用の場合です。 ・圧力容器に該当する可能性がある場合はご連絡ください。
・表中に最高テスト圧力／最高使用圧力＝1.3で表示してある場合があります。

設計条件でテスト圧力／設計圧力＝1.5が必要な場合はテスト圧力基準で選択してください。

・標準最大流量はノズル流速を約5m／sとした場合で、ノズル流速については設計条件により増減します。

・製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、上記の型式以上の性能をご希望の場合はご相談ください。

9●

15.10.19 11:49:11 AM●用途例

地域冷暖房、コージェネ、廃熱利用・・・・・・
期待される次世代システムをサポート。

コンパクトで、高性能なプレート式熱交換器は、新しい時代や産業のニーズにマッチした優れた熱交換器として、社会や産業界のあらゆるステージで活躍しています。
ビルや病院・学校の空調、浴場・温水プール、地域冷暖房、コージェネレーションなどに使用されて快適生活をサポートしているほか、電力、鉄鋼、機械、エレクトロニクス、石油・化学プラント、食品工業、船舶などのさまざまな業界でも多管式熱交換器に代えて採用され、高い評価を得ています。
また、今まで利用されることのなかった低温熱源の有効活用分野においても、工場廃熱、地下水、河川水、海水などから熱エネルギーを回収するなど、21世紀へ向けての課題である省資源・環境保全にも大きく貢献しています。

●10plate_02-19.indd 10-11

11●

15.10.19 11:49:20 AM

●多彩なラインアップ

産業のあらゆる条件に対応する新世代のプレート式熱交換器。

アルファ・ラバルでは、一般的な「プレート式」の他に、流体、温度、圧力などの多様な条件下で最良の熱交換を実現する
さまざまな「プレート式」をラインアップし、産業界のあらゆるニーズに応えています。

Wide-gap

Double-wall

ワイド・ギャッププレート式熱交換器

ダブル・ウォールプレート式熱交換器

詰まりやすい流体に繊維や粗い粒子を含んだ流体、粘度が高い流体の熱交換を目的に開発された「プレート式」です。一般的な「プレート式」や他

Twin-plateGraphite

ツインプレート式熱交換器

グラファイトプレート式熱交換器

危険な2液の混合を避ける

ラバーガスケットを浸す液に腐食性の強い流体に熱交換をおこなう2流体が混合した場合に危険な反応が予想されラバーガスケットを浸す流体、浸透性の高い流体に対応するため腐食性の極めて強い流体に対してベストワークを発揮する「プるプロセスや、バイオプラントなど、混合事故が外界に悪影響を及に開発された「プレート式」です。2枚のプレートのシール部をレーレート式」です。金属の代わりに、腐食に強いグラファイトを採用。

型式の熱交換器ではどうしても目詰まりを起こしてしまう流体に、ぼすような用途に使用されています。二重構造の特殊ペア・ザー溶接して袋状のカセットプレート（ツインプレート）を作り、これに他型式の熱交換器では求められない「プレート式」の数々の特ワイド・ギャップの流路で対応。詰まりやすい流体でも器内の閉プレートを採用し、一般的な「プレート式」と同じ方法で組み合わガスケットを取り付けて組み合わせています。溶接された流路とガ長に、優れた耐食性がプラスされ、金属製の「プレート式」では難塞を防ぎ、洗浄回数を大幅に削減します。さらに、独自の波形せています。万一プレートにクラックやピンホールが生じた場合にスケットでシールされた流路が交互に形成され、ガスケットを浸すしかった流体への対応が可能です。化学プラントにおける、塩酸、プレートが流体に高度な乱流を発生させ、熱交換効率を飛躍的にも、流体はペア・プレートの隙間を通って熱交換器の外部に流れ流体は溶接された流路に流します。プロセス液側でガスケットの使中濃度の硫酸、フッ酸、リン酸などの強酸および多くの腐食性有高めます。製糖、発酵アルコールの蒸留プロセス、化学プロセス、出るために2流体の混合はなく、安全な運転が可能です。

用ができない場合で、かつ、もう一方の側の分解・洗浄が必要な機液の熱交換に使用でき、他型式の熱交換器に比べて熱交換紙・パルプ工業などで、多管式熱交換器の限界を越えた性能を従来、多管式熱交換器、ダブルサーキットインタークーラー、間接加ケースに最適なため、アンモニア冷媒を使用する冷凍システム、溶効率を飛躍的にアップさせます。

発揮しています。

熱式コイルなどが使用されてきた用途に対応でき、変圧器油の冷剤やプロセス液の加熱・冷却、地域冷暖房などで活躍しています。

却や飲料水の加熱をはじめ、化学・バイオプラント、食品、医薬品製造などの各種工程特長で活躍しています。

特長●プレート材質にグラファイトを使用しているため、耐食性に極め
特長

特長●繊維や粗い粒子を含んだ液体、高粘度の流体に対応します。

●一般的な「プレート式」と変わらない熱交換効率を発揮します。

●締付ボルトを外すだけの簡単な作業で、ガスケットでシールさ●軽量・コンパクトなため、基礎工事が簡単。設置スペース、メン●軽量・コンパクトなため、基礎工事が簡単。設置スペース、メンれたプレート面の分解・洗浄ができ、また、プレート数の増減テナンススペースも小さく取ることができ、経済性も抜群です。

テナンススペースも小さく取ることができ、経済性も抜群です。

●頻繁なクリーニングは必要なく、長期間運転を継続させること●締付ボルトを外すだけの簡単な作業で分解・洗浄ができ、また、●2流体の性状に合わせて、片側または両側の「ワイド・ギャップ」を選択できます。

●熱交換をおこなう2流体の混合によるトラブルを回避します。

ができます。また、締付ボルトを外すだけの簡単な作業で分プレート数の増減で運転能力を容易に変えることができます。

解・洗浄ができ、プレート数の増減で運転能力も容易に変える●流体の内部滞留量が少なく、運転条件の変化にすばやく対応ことができます。

●12plate_02-19.indd 12-13

します。

●ラバーガスケットを浸す液に使用することができます。

で運転能力を容易に変えることができます。
●液体の内部滞留量が少なく、運転条件の変化にすばやく対応します。
●レーザー溶接によるシールはガスケットと比較し、より一層の気密性を実現します。て優れています。
●金属性プレートに近い熱交換効率が得られ、「プレート式」の最大メリットである高性能を発揮します。
●締付ボルトを外すだけの簡単な作業で分解・洗浄ができ、また、プレート数の増減で運転能力を容易に変えることができます。
万一プレートにクラックが生じた場合でも、破損プレートのみを取り替えるだけで運転を再開できます。
●流体の内部滞留量が少なく、運転条件の変化にすばやく対応します。

13●

15.10.19 11:49:27 AM

●多彩なラインアップ

TS-M

Evaporator

蒸気用プレート式熱交換器 TS-M

プレート式エバポレータ

蒸気を利用した流体過熱に主に蒸気を加熱媒体とした流体加熱用に開発されたプレート式熱交換器です。

高効率の蒸発に溶液から水などの溶媒を蒸発させて濃縮をおこなう、コンパクトな

AlfaRex

苛酷なプロセスに対応

全溶接型プレート式熱交換器「アルファレックス」

Brazed Plate

超・コンパクトな「プレート式」

ブレージングプレート式熱交換器「プレート式」の数々のメリットをそのままに、従来の製品では難し

真空加熱炉において銅やニッケルでブレージング（ろう付け）されがらも処理能力の大きい高効率のエバポレータです。2枚のプレかった苛酷なプロセス条件にも対応できる「プレート式」がアルファたステンレス製（SUS316）
プレートと、2枚のカバープレートから構

革新的な設計の伝熱板と特殊なガスケットの採用により、従来のートのシール部をレーザー溶接して袋状のカセットプレートを作り、レックスです。ガスケットは一切使用せず、レーザー溶接でプレート成されているプレート式熱交換器です。ガスケットはもちろん締付

プレート式熱交換器で蒸気加熱を行う際に問題となっていた被これにガスケットを取り付けて組み合わせています。溶接されたを溶接し、全体として1つのプレートパックを形成。きびしい温度・ボルトやキャリングバーもなく、「プレート式」の中でも最もコンパク加熱側に急激な温度変化が求められる場合や、逆に2〜3℃とい流路とガスケットでシールされた流路が交互に並び、前者にはス圧力の変化やガスケットを浸す流体への適応を可能にしました。

ト。システムの小型化やユニット化ができるため、ビル・マンションった小さな温度変化にも効率よく対応でき、さまざまな運転状況チームが通り、後者にはプロセス液が流れて濃縮がおこなわれま

多様な化学物質を繰り返し加熱・冷却する化学プラント、医薬品などの空調・給湯はもちろん、冷凍業界をはじめとするあらゆる産の変化にもすばやく応答して、安定した熱交換を行います。蒸気す。蒸発の際の圧力損失は、特別に設計されたプレートパターン製造プラントはもちろん、石油・ガス精製プラントの加熱、冷却、凝業分野で多管式熱交換器などに代わって採用され、機器やプロによる過酷な運転に耐えうるよう熱疲労にも強い強固な設計で、により従来のプレートよりはるかに小さく、偏った流れなども起こ縮、蒸発プロセスにも実力を発揮。冷凍システムではアンモニア冷セスの省スペース化をサポートしています。

耐久性に優れています。また、蒸気用として広く用いられてきたしにくくなっています。糖液の濃縮用として利用されているほか、媒によるエコノマイザー、カスケードシステム、オイルクーラーに使用さ多管式熱交換器に比べて非常にコンパクトのため、据付スペースアルコールの蒸留、スラッジの濃縮など、さまざまな分野にその用れています。また、地域冷暖房や廃熱利用の熱供給システムなど、が小さく、他の装置と組合せてモジュール化することも容易です。

途が広がっています。

新しい分野にも需要特長

特長●蒸気耐熱用として新たに開発したHeatseal Fガスケットは、180℃までの使用に対応でき、広範囲な蒸気システムの分野で使用できます。

●他型式のエバポレータに比べて極めて軽量・コンパクトです。
●減圧下での操作にも対応でき、条件によっては最大110ton/hrの蒸発性能を発揮します。

●薄い伝熱板と柔軟なガスケットの組み合わせにより、温度変化●締付ボルトを外す簡単な作業で、ガスケットでシールされたプに伴って伸縮自在に変化し、加熱・冷却の繰り返しによる熱レート面の分解・洗浄ができ、また、プレート数の増減で運転疲労の影響を防ぐことができます。

能力を容易に変えられます。

●小さな器内容積は、内容積と設計圧力の積で規定される圧力容器としての検査を省くことができる場合があります。
●締付ボルトを外すだけで、すべての伝熱板を容易に点検・洗浄でき、保守に必要なシステムの停止時間が短くてすみます。
ガスケットは接着剤を使わないクリップオン式のため、取り替えが容易です。
●14plate_02-19.indd 14-15が拡大しています。

●レーザー溶接によるシールはガスケットと比較し、より一層の気密性を実現します。

特長●350℃、4.0MPaGの温度・圧力に対応でき、加熱・冷却が頻繁かつ長期にわたり繰り返されるプロセスでの使用も可能です。
●全溶接構造のためガスケットが不要です。
●専用の「Alfa-CIP」（ 化学洗浄装置）とのコンビで内部の洗浄が簡単にできます。
●流体の内部滞留量が少なく、運転条件の変化にすばやく対応します。

特長●同一熱交換能力をもつ熱交換器の中では最もコンパクト・軽量で、耐圧性、耐久性にも優れています。
●一般的「プレート式」と変わらない熱交換効率を発揮します。
また、流体の滞留時間が短いために応答性は抜群で、精度の高い温度制御が可能です。
●少ない材料費と、大量生産によるコストダウンが可能なため、経済的に優れています。

15●

15.10.19 11:49:32 AM

●選定ガイド●サービス体制

温度、圧力、流体の条件にさまざまな「プレート式」が対応。

１２

機種名
圧力（MPaG）
温度（℃）

３４５

通常の１２３ガスケット
プレート ワイド・ギャップ ダブル・ウォール ツインプレート
2.5

0.6

1.6

2.5

−25〜＋180 −25〜＋160 −25〜＋160 −45〜＋160

顧客のあらゆるニーズに対応する一貫したサービス体制を確立。

６７６８

４５７８グラファイト

TS-M

0.7

2.5

0.6

4.0

3.00〜＋160−25〜＋180−25〜＋180−50〜＋350−196〜＋225

エバポレータ アルファレックス ブレージング

用途液/液◎

◎◎◎

◎

◎

○

◎◎

凝縮器

○○

○

○○

◎

◎

○

○

蒸発器

○

○

○

○○

◎

◎

○

○

圧縮気体の加熱・冷却

◎◎

◎

◎

○

◎◎◎

◎

低圧気体（蒸気）の加熱・冷却

○

◎

○

○○○

◎

○

○

相互混合（汚染）の回避

○○

◎

○

○

○

○

○

○

粘性流体◎◎◎◎◎◎◎◎◎がるサービス拠点では、経験豊富なスタッフが独自の設計ソフ

熱劣化しやすい流体◎◎◎◎◎◎◎◎◎

トを使用して最適な機種の選定をおこない、生産工場とリアル

アルファ・ラバルではプレート式熱交換器に関する顧客のあらゆるニーズに対応するため、コンサルティングからアフターサー流体の性質ビスまでの一貫したサービス体制を確立しています。全国に広タイムに結ばれたコンピュータネットワークをフルに活用して◎繊維分を含む流体
固形物を含む流体

○

◎

○

○○○

○

汚れやすい流体◎

◎◎

○○

◎

○

迅速な納品を心がけています。
アフターサービスでは、湘南センターに本拠地を置き、各地で○○◎◎

メンテナンスの出張サービスを展開するフィールド・サービスと連携しながら、部品の供給からリコンディショニング（オー◎

金属を腐食する流体◎

ガスケットを浸す流体○バーホール）、保守整備、システム改善にいたるまで、顧客のさまざまなご要望に即応体制で臨んでいます。特に、湘南センターにはリコンディショニング専門のラインを備え、高い技術と緻保守点検の容易さ
開放点検◎◎

◎

○○

◎

○

化学洗浄◎

◎◎◎◎◎◎

分解洗浄◎◎◎○◎◎○増設、改造◎◎◎◎◎◎◎

現場修理◎◎◎◎◎◎◎●16plate_02-19.indd 16-17

密な検査体制でプレートの汚れ落としやガスケット交換をおこ◎◎優れているまたは適している ○条件により適しているない、新品同様のプレートに再生しています。

◎また、熱交換器を分解することなく器内の洗浄ができる独自の洗浄装置 CIP（Cleaning in Place）の販売と出張洗浄サービスも実施し、システムの良好な運転をサポートしています。

不適17●

15.10.19 11:49:39 AM

●世界で活躍するアルファ・ラバル

緊密な世界ネットワークで “最適製品” を開発。
時間のロスを徹底的に省いた気鋭の「プレート式熱交換器 製造工場」。

1930 年代に、プレート式殺菌器を世界に先駆けて発売して以来、アルファ・ラバルは80 年以上にわたりプレート式熱交換器とともに歩み続けてきました。現在では「プレート式」のトップサプライヤーとして、さまざまな用途に対応した多彩な製品を、150 ヵ国におよぶ販売・サービス拠点を通して世界中のお客様に提供しています。スウェーデン本社の技術研究所とイタリアの冷凍システム専門研究所では、各国の生産・販売拠点との緊密な連携で、顧客の使用条件を細部にまで反映させた製品の開発を進めています。日本国
内には、生産・販売・アフターサービスの機能を集約させた湘南センター内に、アジアの生産拠点でもあるプレート式熱交換器製造工場（サーマル工場／ ISO9001 認定）があります。ここでは、受注から製造、納品まで、生産に必要なすべての情報をコンピュータ・ネットワークで結んで一元管理。工場内のコンピュータに送られた全国の受注データがそのまま設計データとなり、部品の在庫検索から発注・製作の指示などもリアルタイムに処理して時間のロスを省き、顧客のニーズへの迅速な対応を実現しています。

製品のクオリティを極める
徹底した品質管理体制

日本をはじめ世界各地の生産拠点は ISO9000を取得しており、統一した基準による厳しい品質管理のもとに、最新の機器・設備による生産体制を敷いています。特に湘南センターのサーマル工場では、小編成組立チーム内の各自スタッフが素材の段階から完成品納入までのすべてに責任を持つ独自の体制で、全工程にわたって徹底的なテストやチェックを実施し、品質管理も万全です。また、顧客それぞれの納品データはデータベース化され、その後のさまざまなご要望に対するスピーディーな対応に、また、品質の維持やより最適な製品の設計などに反映されています。
●18

plate_02-19.indd 18-19

19●

15.10.19 11:49:41 AM

アルファ･ラバルの概要
アルファ・ラバルは、さまざまな産業を支えている製品とエンジニアリングを提供するソリューションプロバイダーです。
私たちは長年にわたり、油、水、化学、飲料、食品、スターチ、医薬品などの分野において、熱交換や分離、流体機器を用いて、お客様のプロセス効率の最適化に貢献しを越え、当社のグローバルネットワークはおよそ 100 カ国に広がっております。
これからもお客様のそばで、お客様と共に歩んで行きます。

アルファ・ラバル株式会社
ホームページ

最新のアルファ・ラバルの情報はWEBサイトでご覧いただけます。

日本：www.alfalaval.jp

グローバルサイト：www.alfalaval.com

IE01514JA/201511KA

アルファ・ラバル株式会社〒108-0075
東京都港区港南 2-12-23 明産高浜ビル10階
工業機器営業部
TEL. 03-5462-2445 FAX. 03-5462-2454
プロセス機器営業部
TEL. 03-5462-2449 FAX. 03-5462-2456
マリン＆ディーゼル機器事業本部
TEL. 03-5462-2446 FAX. 03-5462-2455〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮 7-11-2
プロセス機器営業部
TEL. 0467-75-5051 FAX. 0467-75-4129〒530-0004
大阪市北区堂島浜 2-2-28 堂島アクシスビル13階
工業機器営業部
TEL. 06-4796-1572 FAX. 06-4796-1550
プロセス機器営業部
TEL. 06-4796-1575 FAX. 06-4796-1570
マリン＆ディーゼル機器事業本部
TEL. 06-4796-1574 FAX. 06-4796-1551〒451-6040
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー40階
工業機器営業部
TEL. 052-569-2440 FAX. 052-973-1205〒722-0051
広島県尾道市東尾道10-33
TEL. 0848-38-7724 FAX. 0848-38-7743
メンテナンスのご用命、部品のご注文は上記までご連絡下さい。

plate_H1-4.indd 8●記載された内容は発表時の情報です。仕様、表記方法等を予告なく変更する場合がございます。

日本に最初に製品が使用されてからも80年

ALFA LAVAL は、アルファ・ラバル AB 社の商標です。

続けてきました。

15.10.21 10:47:20 AM