移動貯蔵タンク漏洩検査機器

ローリーエギザミナー３は、移動貯蔵タンクの漏れの点検をおこなう機器です。
小型車の単槽個別加圧試験から最大8槽の大型車の多層同時加圧試験をおこなうことができます。
現場での加圧試験はもちろん、報告書の作成、データ保存まですべての作業をおこなうことができます。

ローリーエギザミナー3とは移動貯蔵タンク(以下、タンクローリー車）は、移動の長距離化、大型化にともない劣化などによりタンクに亀裂などが生じる危険性が高くなってきており、定期点検でおこなう漏れの有無を確認する気密試験は、重要になっています。
タンクローリー車の漏れの点検方法は、告示第71条の3に規定されており、具体的な定期点検実施要領については「地下貯蔵タンク及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年3月18日付消防危第33号通知）により示されています。この告示に基づき漏れの点検をおこなうのがローリーエギザミナー3です。

ローリーエギザミナー3の特長
単槽個別加圧試験から最大8槽までの多槽同時加圧

電磁弁内蔵の圧力コントロールユニットにより、多槽試験が実施できるよう計測ポートを8チャンネル設け同時加圧試験時は各槽の圧力をバランスよく同時にました。
また、合計8槽以内であれば2車両の単槽個別加圧することができ、試験圧力に達すると自動的に加圧試験または多槽同時加圧試験を同時に実施する加圧を停止するので的確な試験を実施することがことができます。

できます。

コントロールユニット前面

圧力コントロールユニット
内蔵の電磁弁

試験中は経過状況が数値、グラフで表示するためコントロールユニット背面経過を把握できるとともに、計測データに基づく漏洩の有無を自動で判定します。

試験開始時の操作を最小限でスピーディーにするため顧客名、作業者名などを事前に登録することができます。

槽数、各槽の容量、油種などの試験条件の入力から、報告書の作成までを市販のパソコンでおこうことができます。
報告書作成例

計測中の画面ローリーエギザミナー3のシステム
データ伝送ケーブル

コントロールユニット
パソコン

窒素ホース

圧力コントロールユニット

試験フロー
ローリーエギザミナー3は予備試験、ガス加圧試験からから判定、報告書作成まで一連の作業をスムーズに的確に確におこないます。

スタート
試験器具取付密 封タンク開放
安定の確認

予備試験
自動加圧計 測再試験

漏洩の有無判定
開 放試験機撤去復旧
報告書作成

ሗ࿌᭩౛ሗ࿌᭩౛
機器仕様
1コントロールユニット

外径寸法 473W×141H×483D
本体質量 約9kg
電源電圧 AC100V 50/60Hz
入力チャンネル数 8
接続ポート 電源ケーブル、センサ、接続ケーブル、PC(USB)
ミニプリンタ 計測データ、計測結果などを出力
付属品 電源ケーブル長さ2m、アース線長さ15m

2USBケーブル

USB(A)オス〜USB(B）オス

3

圧力コントロールユニット

外径寸法 473W×141H×501D
本体質量 約11kg
電源電圧 AC100V 50/60Hz
機能 電磁弁による多段階同時加圧制御接続ポート 電源ケーブル、接続ケーブル、窒素ホース表示、スイッチ 作動ランプ、電源スイッチ、非常停止スイッチ
付属品 電源ケーブル長さ2m、アース線長さ15m

4接続ケーブル

長さ3m

5センサアッセンブリ

圧力センサ 絶対圧型半導体圧力トランスジューサ
測定範囲 -10〜+30kPa
分解能 0.01kPa（精度±0.2% ヒステリシス、リニアリティ含む）
上部温度
センサ 白金抵抗体pt100Ω
圧力計
測定方式 ブルドン管式
測定範囲 0〜60kPa

6

ホルダアッセンブリ

取付サイズ 50-60A共用
窒素ホース、安全弁接続部 カプラ
その他 開閉バルブ付

7ホルダアダプタ

65Aミリネジ-75Mミリネジ

8安全弁

作動方式 スプリングバランス式
作動圧力 24kPaで開放

9

窒素ホース

窒素ボンベ〜圧力コントロールユニット間を接続
カプラ接続 長さ10m

10

窒素ホース

圧力コントロールユニット〜センサアッセンブリ間を接続
カプラ接続 長さ15m 1〜8のナンバータグ付

11

データ伝送ケーブル

コネクタ接続12 下部温度センサ

長さ15mセンサ 白金抵抗体pt100Ω
測定範囲 -10〜+50℃
デジタル表示

13

ロール紙

長さ3m

φ40×58W（白色感熱紙）

コントロールユニット

圧力コントロールユニット

タンクローリー用安全弁試験機器：ローリーエギザミナーSV

ローリーエギザミナーSVとはタンクローリー用安全弁（安全装置）は、本体の損傷の有無及び引火防止網の損傷や目づまりを目視により点検するほかに作動状況を点検しなければなりません。ローリーエギザミナーSVは、定められた試験方法により所定の圧力で作動の可否を確認するための試験機器です。

ローリーエギザミナーSVの特長
取り扱いが容易なシンプルで堅牢な構造
持ち運びが可能でコンプレッサーや窒素ボンベ等があればどこでも試験が可能
校正証明付きの圧力計は置き針式でリリーフ圧力の確認が容易
オプションの記録計を接続することでリリーフ圧力を紙ベースで保管することが可能

外形寸法
３００２０２００ࢱࣥࢡ࣮࣮ࣟࣜ⏝Ᏻ඲ᘚヨ㦂ᶵჾ࣮࣮࢚ࣟࣜࢠࢨ࣑ࢼ࣮㹑㹔

水抜用穴

Ᏻ඲ᘚᅽຊ

３００Ᏻ඲ᘚ
ࢱࣥࢡᅽຊ᤼Ẽᘚ㹉㹍㹆㹅㹇㹉㹃㹌ࠉ㹁㹍㸬

圧力計（０．６ＭＰａ）

圧力計（置針）（０．１ＭＰａ）㸮㸶㸰 㸦㸰㸱 㸰㸧㸲 㸰㸮㸵㸮㸷㸰 㸦㸳㸱 㸯㸧㸱 㸴㸷㸯㸮㸷㸶 㸦㸶㸴 㸱㸧㸯 㸷㸵㸶〇㐀ᖺ᭶㸸‫ۑۑۑۑ‬ᖺ‫ۑۑ‬᭶ 〇␒㸸‫ۑۑ‬㹱‫ۑۑ‬㸮㸵㸴 㸦㸰㸱 㸶㸧㸲 㸵㸮㸯㸮㸵㸰 㸦㸰㸰 㸲㸧㸶 㸲㸰㸯ᗈᓥ ᨭᗑ⚟ᒸ ᨭᗑ኱㜰 ᨭᗑἈ ⦖㐃 ⤡ᡤ㔠 ἑ㥔 ᅾᡤᆺᘧ㸸㹊㹃㹑㹔㸫㹁㹓㸫㸯㸯㸯ᰴ ᘧ఍ ♫ ᕤᢏ ◊✲ ᡤ࠾ ၥ࠸ ྜ ࢃࡏ ࡢ㝿 ࡣ ୗグ ࡬㐃 ⤡ ࡋ࡚ ୗࡉ ࠸㸮㸰 㸰㸦㸰 㸱㸴㸧㸴 㸲㸳㸯㸮㸱 㸦㸱㸳 㸲㸷㸧㸯 㸳㸴㸵㸮㸳 㸰㸦㸴 㸷㸰㸧㸱 㸰㸵㸯 ໭ 㛵 ᮾࢧ ࣮ࣅ ࢫ 㸮㸰㸶 㸦㸴㸰 㸳㸧㸳 㸱㸷㸱㸮㸱 㸦㸱㸳 㸲㸷㸧㸯 㸳㸵㸷㸮㸯 㸯㸦㸵 㸶㸳㸧㸯 㸱㸴㸯㸮㸰 㸴㸦㸰 㸲㸯㸧㸶 㸷㸮㸮௝ ྎᨭ ᗑ㛢ᮾ ிᨭ ᗑ㛤㹒 㹃㹊㸸㸮 㸱㸦㸱 㸳㸲㸷㸧 㸯㸰㸱 㸵 㹄 㸿㹖㸸㸮 㸱㸦㸱 㸳㸲㸳 㸧㸱㸯㸵 㸯㛤ᮐ ᖠᨭ ᗑᏳ඲ᘚ࢚࢔࣮ὀධὶ㔞ㄪᩚࢫ࢖ࢵࢳࣂࣝࣈ㸟 ὀព㸯㸬ࢱࣥࢡෆᅽຊࡣ㸮㸬㸴㹋㹎㹟௨ୖຍᅽࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸰㸬ヨ㦂⤊஢ᚋࡣᚲࡎࢱࣥࢡᅽຊ᤼Ẽᘚࢆゎᨺࡍࡿࡇ࡜Ⴀ ᴗᮏ 㒊㛢ᮏ ♫ࠛ 㸯 㸮㸲 㸫㸮 㸮 㸴㸯 ᮾி 㒔 ୰ኸ ༊㖟 ᗙ 㸵㸫 㸯㸵 㸫 㸯㸲 ᯇᒸ 㖟୐ ࣅ ࣝභ 㝵㛤ྡ ྂᒇ ᨭ ᗑࢱࣥࢡ࢚࢔࣮ὀධࢫ࢖ࢵࢳྡ ྂᒇ ᨭ ᗑ㛢༡ 㛵 ᮾႠ ᴗᡤ 㸮㸲 㸳㸦㸳 㸱㸮㸧㸮 㸲㸰㸱ࢱࣥࢡᅽຊ

圧力計〈内部系統図〉
バルブ

スピコン

P
安全弁取付座エアー注入口

バルブ

タンク

圧力計

P
排気弁ሗ࿌᭩౛ሗ࿌᭩౛
機器仕様
1

本体

材質 鉄ｔ1.6 マンセル5Y7/1半ツヤ
本体質量 約12kg

2

圧力計

ブルドン管式
圧力範囲 安全弁用：0〜0.1MPa(置針式)、タンク用：0〜0.6MPa

営業品目
ビルシステム・プラント関連機器
常時監視液面計：MDLシリーズ
漏れの点検機能付常時監視液面計：MDL-Lシリーズ
レベルメータ：磁歪式、フロート式、圧力式、側圧式
レベルスイッチ：フロート式
レベルコントローラ：本質安全防爆構造
バリヤリレー：本質安全防爆構造
ポンプ制御盤：PCPシリーズ
自動燃料供給装置：オイルキャリー
集合住宅用集中給油システム：ABOSSE
SF二重殻タンク漏洩検知装置：リークエルコン
漏油検知装置：LKM
油膜検知装置：ER
地下タンク漏洩検査機器：リーカライザーマルチ5/アクア2
タンクローリー車漏洩検査機器：ローリーエギザミナー3
タンク付属部品：一般用、官公庁用、ステンレス製
ポンプ内臓型給油口ユニットボックス：SCSBOX
パッケージ式オイルタンク 油庫シリーズ：KCBUNKER
遠隔監視センシングシステム

メンテナンス・工事部門
各種タンク設計、施工地下タンク、埋没配管漏洩検査
地下タンク、埋没配管清掃
鋼製地下タンク内面FRPライニング

取扱製品
流量計
漏液位置検出システム：トレーステック
自動グリス給脂器：エレクトロルーバー
油中ポンプシステム
自己制御ヒータ：オートトレース
排煙濃度計
電動弁

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、お取り付け、ご使用の前に必ず｢取扱説明書｣をお読みください。

株式会社コーギケン
本社 〒104-0061東京都中央区銀座7-17-14松岡銀七ビル
Tel.03-3549-1237 Fax.03-3545-3171 URL http://www.kohgiken.co.jp

札幌支店
Tel.011-785-1361
仙台支店
Tel.022-236-6451
南関東営業所
Tel.045-530-0423

名古屋支店
Tel.052-692-3271
金沢駐在所
Tel.076-238-4701
大阪支店
Tel.072-224-8421

広島支店
Tel.082-232-4207
福岡支店
Tel.092-531-3691
沖縄連絡所
Tel.098-863-1978

有限会社新星サービス
Tel.045-530-0547
有限会社工技研北陸
Tel.076-238-4701●このカタログに掲載されている仕様などは予告なく変更することがあります。 ●このカタログN0.は62-60000-02Dです。