ごみ処理施設運転管理業務委託

仕 様 書

令和 6 年 5 月
四條畷市交野市清掃施設組合

1.総則...................................................................................................................................... 1
1.1.総則 ............................................................................................................................ 1
1.1.1.業務目的 ......................................................... 1
1.1.2.業務名称 ......................................................... 1
1.1.3.業務実施場所 ...................................................... 1
1.1.4.委託期間 ......................................................... 1
1.1.5.業務の事前準備 .................................................... 1
1.1.6.対象施設の概要 .................................................... 2
1.1.7.設計条件 ......................................................... 7
1.1.8.施設の運転条件等 .................................................. 7
1.2.一般事項 ....................................................................................................................... 9
1.2.1.基本方針 ......................................................... 9
1.2.2.仕様書の遵守 ...................................................... 9
1.2.3.関係法令等の遵守 .................................................. 9
1.2.4.環境影響評価書等の遵守 ............................................ 9
1.2.5.労務管理 ......................................................... 9
1.2.6.事故の措置 ....................................................... 10
1.2.7.守秘義務 ........................................................ 10
1.2.8.信用失墜行為の禁止 ............................................... 10
1.2.9.提出書類 ........................................................ 10
1.2.10.継続的な研修・訓練 ............................................... 10
1.2.11.マニュアル等の遵守 ............................................... 10
1.2.12.計画書及び報告書等の作成と提出 ................................... 10
1.2.13.記録・資料等の提出と作成協力 ...................................... 11
1.2.14.資料の帰属 ...................................................... 11
1.2.15.資料の帰属 ...................................................... 11
1.2.16.発注者または官庁等が実施する検査対応.............................. 11
1.3.公害防止基準 .............................................................................................................. 11
1.4.用役条件 ..................................................................................................................... 14
1.4.1.支給物件 ........................................................ 14
1.4.2.貸与物件 ........................................................ 14
1.4.3.受注者負担 ....................................................... 14
1.4.4.通信設備 ........................................................ 16
1.4.5.可燃残渣搬送車両及び車両系建設機械並びに荷役運搬機械 ............... 16

1.4.6.駐車場の使用 ..................................................... 16
1.5.危機事象時における対応 ............................................................................................ 16
1.6.リサイクル処理施設の運転管理業務における雇用への配慮 ........................................ 17
1.7.次期受注者への技術指導及び業務引継 ...................................................................... 17
1.8.業務条件 ..................................................................................................................... 17
1.8.1.業務条件の変更 ................................................... 17
1.8.2.提出書類の変更 ................................................... 17
1.8.3.業務内容の補完 ................................................... 17
1.8.4.契約金額の変更 ................................................... 18
1.8.5.保険への加入 ..................................................... 18
2.業務体制 ............................................................................................................................ 18
2.1.業務体制の構築........................................................................................................... 18
2.1.1.業務責任者等の選任 ............................................... 18
2.1.2.業務責任者等の配置 ............................................... 18
2.2.有資格者の配置........................................................................................................... 19
2.3.労働安全衛生・作業環境管理 ...................................................................................... 20
2.4.施設の環境美化等 ....................................................................................................... 21
2.5.防火管理、防災管理 ..................................................................................................... 21
2.6.連絡体制 ..................................................................................................................... 21
2.7.業務従事者の服務 ....................................................................................................... 21
3.業務内容 ............................................................................................................................ 21
3.1.適正な業務執行........................................................................................................... 21
3.2.リサイクル処理施設運転管理条件及び業務内容.......................................................... 22
3.2.1.運転管理条件 ..................................................... 22
3.2.2.業務内容 ........................................................ 24
3.2.3.業務従事日時等 ................................................... 25
3.2.4.資源化の促進 ..................................................... 25
3.2.5.運転計画の立案 ................................................... 25
3.2.6.運転管理業務 ..................................................... 25
3.2.7.運転操作 ........................................................ 26
3.2.8.粗大・不燃ごみ受入・選別ヤードでの手選別及び解体作業等................ 26
3.2.9.缶びん受入ヤード及び缶びん手選別室での手選別作業等 .................. 27
3.2.10.搬出室及び成形品貯留ヤード、バンカ室での作業等 ..................... 27
3.2.11.ストックヤード棟での作業等 ........................................ 27

3.2.12.残渣等の処理 .................................................... 28
3.2.13.保守点検 ........................................................ 28
3.2.14.保全整備 ........................................................ 28
3.2.15.予防保全 ........................................................ 28
3.2.16.測定記録 ........................................................ 29
3.2.17.車両誘導 ........................................................ 29
3.2.18.予備品・消耗品等の在庫管理 ........................................ 29
3.2.19.運転管理記録の作成及び報告 ....................................... 29
3.2.20.定例会議等 ...................................................... 29
3.3.熱回収施設運転条件及び業務内容 ............................................................................. 30
3.3.1.運転管理条件 ..................................................... 30
3.3.2.業務内容 ........................................................ 31
3.3.3.業務従事日時等 ................................................... 32
3.3.4.運転操作 ........................................................ 32
3.3.5.保守点検 ........................................................ 32
3.3.6.保全整備 ........................................................ 32
3.3.7.予防保全 ........................................................ 32
3.3.8.測定記録 ........................................................... 32
3.3.9.焼却残渣の搬出作業 ............................................... 32
3.3.10.各種の運転管理記録及び報告書などの書類作成........................ 32
3.3.11.その他........................................................ 32

3.3.12.定例会議等 ...................................................... 33
4.緊急対応 ............................................................................................................................ 33
4.1.予防 .......................................................................................................................... 33
4.2.防火・防災訓練の実施 ................................................................................................. 33
4.3.二次災害の防止........................................................................................................... 33
4.4.緊急事態における対応 ................................................................................................ 33
4.5.事故報告書の作成 ....................................................................................................... 33

1.総則
この「ごみ処理施設運転管理業務委託仕様書」（以下「本仕様書」という。）は、
四條畷市交野市清掃施設組合（以下「発注者」という。）が発注するごみ処理施設
運転管理業務委託（以下「本業務」という。）を受託して、業務を遂行する事業者（以下「受注者」という。
）が、本業務を適正に履行するための必要な事項を定めるものである。
1.1.総則1.1.1.業務目的
本業務は、四條畷市交野市清掃施設組合ごみ処理施設（以下「本施設」という。）の運転管理の業務について、本施設の基本性能の発揮と業務の安全性を確保して、効率的かつ安定的な運営を行うことを目的とするものである。
1.1.2.業務名称
ごみ処理施設運転管理業務委託
1.1.3.業務実施場所
大阪府交野市大字私市 3029-1
1.1.4.委託期間
契約締結日の翌日から令和 12 年 3 月 31 日まで
・業務準備期間
契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 31 日まで
・業務期間
令和 7 年 4 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日まで
・業務開始日
令和 7 年 4 月 1 日
1.1.5.業務の事前準備(1) 受注者は、業務準備期間において、発注者及び現受託亊業者から技術指導を受けることにより、業務遂行に必要充分な能力を身につけるとともに、業務体制の確立を含む必要な事前準備を行わなければならない。なお、事前準備に係る費用は受注者の負担とする。
(2) 受注者は、運転指導を受けるにあたり、特に安全に関する事項及び事故に繋がる注意点について、発注者及び現受託亊業者に確認の上、事故やトラブル等の発生がないよう努めること。
(3) 受注者は、業務開始日以後、トラブル等で本施設が停止しないよう従事者に十分な教育訓練を実施すること。

1

(4) 受注者は、準備期間において、プラントの運転管理及び維持管理に関する必要な事項を発注者に確認の上、業務開始日以後の業務遂行に係るマニュアル等を遵守すること。
1.1.6.対象施設の概要
対象施設の概要は、下記に示すとおりとする。
項目
施設名称
供用開始
敷地面積

項目
名称
所在地
構
造
建築面積
延床面積
階
数
設備概要

概

要

四交クリーンセンター
平成 30 年 2 月 1 日
約 57,000 ㎡

概要
四條畷市交野市清掃施設組合 リサイクル処理施設
大阪府交野市大字私市 3029-1
鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
3,728.02 ㎡
6,080.22 ㎡
地上 3 階、地下 1 階① 公 称 能 力 23ｔ/日（１日 5 時間稼働）
16ｔ/5h（粗大・不燃ごみ処理施設）
7t/5h（缶びん処理施設）② 受入供給設備

プラットホーム（有効面積 800 ㎡）
粗大・不燃ごみ受入ヤード（容量 559.86 ㎡）
粗大・不燃ごみ選別ヤード（容量 160.9 ㎡）

2

③ 処理不適物危険物除去装置④破 砕 設 備⑤搬 送 設 備⑥選 別 設 備⑦ 貯留・搬出設備⑧ 集じん・脱臭設備⑨給 水 設 備⑩排 水 設 備⑪電 気 設 備⑫ 非常用発電設備⑬ その他付帯設備

缶・びん受入ヤード（容量 185.0 ㎡）
つかみ装置付油圧ショベル
低速回転式破砕機：二軸剪断式
高速回転式破砕機：竪型
コンベヤ方式
ダンプトラックによる搬送(可燃物)
粗大・不燃ごみ処理系統
可燃不燃選別装置、磁選機、アルミ選別機
比重選別装置、風力選別装置、鉄類精選装置
缶・びん処理系統
磁選機、アルミ選別機、自動びん色選別機
破除袋機
バンカ方式（不燃・粗大ごみ）
不燃物貯留バンカ
有効容量 16.78 ㎥
磁性物貯留バンカ
有効容量 16.78 ㎥
アルミ貯留バンカ
有効容量 16.78 ㎥
可燃物貯留バンカ
有効容量 16.78 ㎥
ヤード方式（缶びん）
無色びん貯留ヤード
容積 48.26 ㎥
茶色びん貯留ヤード
容積 58.11 ㎥
その他びん貯留ヤード 容積 62.33 ㎥
缶・びん残渣貯留ヤード 容積 64.58 ㎥
サイクロン、集じん機、脱臭装置（熱回収施設の給排水設備から供給）（熱回収施設の給排水設備へ送水処理）
440V 及び 210V（熱回収施設の高圧配電盤より低圧で供給）
450ｋＶＡ(熱回収施設含む)保安動力用
一式

リサイクル処理施設の処理フロー及び設備構成

3

項目

設備構成
粗大ごみ・不燃ごみ受入ヤード 鉄筋コンクリート造
受入供給設備選別ヤード
鉄筋コンクリート造
缶・びん受入ヤード
鉄筋コンクリート造
低速回転式破砕機
二軸剪断式
竪型
粗大ごみ・不燃ごみ処理 高速回転式破砕機
系統
磁選機
電磁永磁併用吊下式
破砕・選別設備
可燃不燃選別装置
トロンメル
アルミ選別機
磁極回転式
砕除袋機
二軸ロータ式
磁選機
永磁吊下式
缶・びん処理系統
アルミ選別機
磁極回転式
選別・梱包設備
自動びん色選別装置
画像処理方式
缶圧縮機
油圧二方締
破砕可燃物搬送コンベヤ
エプロンコンベヤ
破砕鉄搬送コンベヤ
ベルトコンベヤ
搬送設備
破砕アルミ搬送コンベヤ
ヒレ付ベルトコンベヤ
縦横桟付きベルトコンベ
びん類搬送コンベヤ
ヤ
不燃物貯留バンカ
溶接鋼板製
磁性物貯留バンカ
溶接鋼板製
アルミ貯留バンカ
溶接鋼板製
搬出設備
可燃物貯留バンカ
溶接鋼板製
びん貯留ヤード
ヤード囲い式
缶・びん残渣貯留ヤード
ヤード囲い式
缶成型品貯留ヤード
ヤード囲い式
サイクロン
単式サイクロン
バグフィルタ
乾式バグフィルタ
集じん・脱臭設備
集じん用排風機
ターボファン
脱臭装置
活性炭脱臭方式
ロールフィルタ付脱臭装置
活性炭脱臭方式
雑設備
雑用空気圧縮機
パッケージ型

項目
名
称
所 在 地
構
造
建築面積
延床面積
階
数

概
要
四條畷市交野市清掃施設組合 熱回収施設
大阪府交野市大字私市 3029-1
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
4,319.07 ㎡
7,814.31 ㎡
地上 2 階、地下 3 階

4

・処理能力
・処理方式
・燃焼ガス
冷却方式
・発電設備
・主要設備
①
②
③
④

可燃ごみ 125ｔ/日（62.5t/日×2 炉）
全連続燃焼式ストーカ炉
減温塔 及び 廃熱ボイラー
蒸気タービン（定格出力/最大 3,100kW）
以下のとおり受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備

ピット＆クレーン方式
全連続燃焼ストーカ炉
減温塔 及び 廃熱ボイラー
ろ過式集じん器（バグフィルター）有害ガス 乾式除去方式
無触媒脱硝・触媒脱硝方式
活性炭方式
平衡通風方式
蒸気タービン（余剰電力は売電）

設備概要⑤ 通風設備⑥ 余熱利用設備⑦ 給水設備⑧ 排水処理設備
凝集沈殿・ろ過方式（プラント排水、生活排水ともクローズド方式循環再使用）⑨ ばいじん処理設備
薬剤処理方式（混練機方式）⑩ 電気設備交流三相３線式⑪ 計装設備
分散型 DDC 方式⑫ その他設備
白煙防止装置 等

熱回収施設の処理フロー及び設備構成

5

項目

設備構成
計量機
4 点ロードセル全自動計量方式
ごみピット
水密コンクリート造
ごみピット投入扉
油圧駆動観音開き式
受入供給設備ダンピングボックス 油圧駆動傾斜投入式
ごみピット放水銃
自動検知式放水銃
ごみクレーン
油圧クラブバケット付天井走行クレーン
焼却炉
全連続燃焼式（ストーカ式）
給じん装置
水平往復動押出式
燃焼設備
燃焼装置
自動燃焼制御再燃バーナ
ガンタイプ（灯油）
助燃バーナ
ガンタイプ（灯油）ボイラ
自然循環式
電動型蒸気噴霧式
燃焼ガス冷却設 スートブロワ
備
低圧蒸気復水器
低騒音型強制空冷式
純水装置
混床式
減温塔
水噴射式
排ガス処理設備 ろ過式集じん器
バグフィルタ方式
窒素酸化物除去装置 触媒脱硝方式
余熱利用設備蒸気タービン
抽気復水タービン
押込送風機
ターボ型電動直結
二次送風機
ターボ型電動直結
通風設備
誘引送風機
ターボ型電動直結煙突
各炉独立型集合意匠煙突
灰押出設備
半湿式油圧押出式
灰ピット
水密鉄筋コンクリート造
灰クレーン
油圧クラブバケット付天井走行クレーン
灰出設備
飛灰貯留槽
鋼製円筒縦型
混練機
二軸ロッド式
灰バンカ
鋼製角型カットゲート
無放流(場内循環再 生物処理・凝集沈殿処理・ろ過処理・活性炭吸排水処理設備
利用)
着処理方式
受電設備
交流三相 3 線式
電気設備
非常用発電設備
ディーゼル機関計装設備
分散型 DDC 方式
雑設備
雑用空気圧縮機
スクリュー式
項目
名
称
構
造
建築面積
階
数
対象物

概
要
四條畷市交野市清掃施設組合 ストックヤード
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
858.60 ㎡
地上 1 階
蛍光灯、乾電池 他

61.1.7.設計条件
気象条件
気温

最高 38.4 ℃

最低 －8.8 ℃

平均相対湿度

夏期 53.1 %冬期 48.8 %

最大降雨量

71.5 mm/h

積雪荷重

20 N/㎡（垂直最深積雪量 29 cm）

水道敷設に対する深度

60 cm

搬入車両
可燃ごみ収集車

最大 100 台/日

粗大ごみ収集車

最大

35 台/日

缶びん収集車最大

15 台/日

一般持込ごみ車両

最大60 台/日受電方式
高圧受電方式6,600V

熱回収施設電気設備（2 回線）

各施設へ給電する回線
太陽光発電設備 120kWh 全量売電の回線

1.1.8.施設の運転条件等（1）計画ごみ質①熱回収施設 ごみ組成
項
水

目

低質ごみ

基準ごみ

高質ごみ

分

（％）

60.40

47.61

34.83

可燃分

（％）

33.91

46.69

59.48

灰

分

（％）

5.69

5.70

5.69

低位発熱量

（kJ/kg）

4,900

8,500

12,100(kcal/kg)

1,200

2,000

2,900

単位容積重量（kg/m3）

221

170

118

元素組成

炭素(％)

16.86

23.34

29.84

水素(％)

2.61

3.42

4.23

窒素(％)

0.01

0.35

0.71

硫黄(％)

0.01

0.01

0.02

塩素(％)

0.04

0.16

0.28

酸素(％)

14.38

19.41

24.40

※ 元素組成は、可燃分の内訳を示す。
※ 内訳は、一般ごみ、リサイクル処理施設の破砕残渣、資源ごみ処理後の可燃物。

7

②リサイクル処理施設 ごみの種類
搬入区分

粗大ごみ
不燃ごみ

缶・びん

分 類
主な対象物例
粗大ごみ
木製家具、畳、カーペット、マットレス、スチール製家具、自転（可燃・不燃） 車、ストーブ等

不燃ごみ
缶
びん

ガラス、陶磁器類、鍋、小型電気器具、電球等
飲料缶、食品缶、一斗缶、ペール缶等
飲料びん、調味料びん、ドリンク剤びん、化粧びん等※ごみの寸法は品目によって異なる（2）ユーティリティ
電気

熱回収施設電気設備で一括受電し、各施設へ給電している。

上水

熱回収施設給水設備及び管理棟給水設備へ引き込んでいる。
その他リサイクル処理施設等へは、熱回収施設給水設備より給水している。

排水

各施設排水は生活排水も含めて、すべて処理後、循環再利用している。

雨水

敷地内舗装面等に降った雨水は、雨水側溝から排水路を通じて修景施設に集水して天野川に放流している。また、リサイクル処理施設の屋根に降った雨水は、一部を貯留し、敷地内の緑地への散水に再利用している。

電話回線

熱回収施設に電話主装置を設置している。

ガス

すべて電気式とし、ガス設備は設置していない。

燃料・薬品

各施設の受入設備にて受入・供給している。

（3）焼却条件「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン（平成 9 年 1 月）厚生省」を準拠している。
燃焼室出口温度

850℃以上（900℃以上が望ましい。
）

上記燃焼温度でのガス滞留時
間

2 秒以上

集じん器入口温度

200℃未満煙突出口排ガスの CO 濃度

30ppm 以下（酸素濃度 12％換算値の 4 時間平均値）

安定燃焼

100ppm を超える CO 濃度瞬時値のピークを極力発生させない。

（4）処理条件（リサイクル処理施設）
破砕基準

高速回転式破砕機： 150mm 以下（重量割合 85%以上）
低速回転式破砕機： 400mm 以下（重量割合 85%以上）

破袋・除袋基準

破袋率： 80％以上（個数割合）
除袋率： 70％以上（個数割合）

選別基準

選別物の純度及び回収率は下記のとおりとする。なお、純度と回収率は重量割合とする。
(1)不燃ごみ・粗大ごみ系統破砕物
種類
純度
回収率
鉄類
95％以上
90％以上
アルミ類
90％以上
60％以上
不燃物
80％以上
80％以上
可燃物
80％以上
70％以上
(2)缶
種類
純度
回収率
スチール缶
98％以上
98％以上
アルミ缶
98％以上
98％以上

8

（5）余熱利用条件
高効率発電

発電効率は、基準ごみにおいて 2 炉全負荷時、14％以上とすること。
発電効率の算出は、「高効率ごみ発電施設マニュアル(平成 22 年 3 月改訂)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課」に示す計算式によること。

白煙防止

外気温度 0℃、湿度 70％において白煙が発生しないこと。

1.2.一般事項
1.2.1.基本方針
本業務は、関係法令等を遵守し、下記に示す本施設の管理運営のコンセプトに基づき本施設の基本性能を発揮して安全かつ安定的に稼働させるとともに、地球環
境･地域環境への負荷を最小限に抑えつつ、省エネルギーに充分配慮した経済的･効率的な運転管理業務を遂行して、適正に一般廃棄物を処理するものとする。更に、災害等の緊急時においても、公共施設としての役割を可能な限り果たすものとする。
本施設の管理運営コンセプト
①
②
③
④
⑤

周辺環境の保全
安全な・安心できる・安定した・経済性に優れた施設運営
外的要因による変動にも柔軟に対応できる施設運営
エネルギー及び資源ごみの回収率の向上
市民と行政の信頼関係の構築

1.2.2.仕様書の遵守
受注者は、本仕様書に記載される要件をすべて遵守すること。
1.2.3.関係法令等の遵守
受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「電気事業法」、「労働安全衛生法」及びその他関係法令等や「四條畷市交野市清掃施設組合自家用電気工作物保安規程」（以下「保安規程」という。
）を遵守すること。なお、業務期間中に新たな関係法令等の制定や改正があった場合も同様とする。
1.2.4.環境保全協定等の遵守
受注者は、発注者が周辺地域と締結した環境保全協定等を遵守すること。
1.2.5.労務管理
受注者は、本業務を履行するにあたり、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 業務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法令等及び廃棄物の処
理及び清掃に関する法律等を遵守し、作業の安全を第一義として、作業効率・作業能率の向上に努めること。
(2) 受注者は、業務従事者（以下「従事者」という。）の労務管理、人事管理上の一切の責任を負うものとする。

9

1.2.6.事故の措置
業務遂行上に発生した事故による損害（第三者に及ぼした場合を含む。）については、受注者の責任において処理すること。（ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。）
1.2.7.守秘義務
受注者及び従事者は、本業務の履行上知り得た情報（個人情報を含む。）を他人（関係者以外）に漏らしてはならない。また、業務期間終了後においても同様とする。
1.2.8.信用失墜行為の禁止(1) 受注者及び従事者は、契約が終了するまでの間、本業務の信用を傷つけ、または、発注者の不名誉となる行為をしてはならない。
(2) 受注者は、前項に関して、従事者の服装、言葉遣い、接遇等を指導・監督すること。
1.2.9.提出書類
受注者は、契約後速やかに、次の書類を提出すること。
書類名
工程表
資格責任者等配置届
業務着手届
非常招集体制表
業務責任者等選任届
安全衛生管理組織図
業務従事者名簿及び業務従事者の経歴書
防火管理組織図
有資格者名簿（資格を証する書類等の写し） その他、発注者が指定する書類
1.2.10.継続的な研修・訓練
受注者は、従事者に対する研修・訓練を定期的及び臨時的、かつ継続的に実施するとともに、法律等の制定・改正に伴い必要となる対応や新技術の確立等に伴い可能な対応に関し発注者と協議の上、適宜業務に反映すること。また、受注者は、従事者に対する研修・訓練の実施内容・成果を随時発注者に報告すること。
1.2.11.マニュアル等の遵守
受注者は、本業務の遂行にあたっては、発注者が作成するマニュアル等を遵守するものとし、必要に応じてマニュアル等を適宜追加することができる。なお、追加した場合は必ず発注者の承認を得ること。
1.2.12.計画書及び報告書等の作成と提出
受注者は、本業務の遂行に係る計画書及び報告書等を発注者と協議して作成し、提出すること。主な計画書及び報告書等は下記に示すとおりとするが、受注者は必要に応じて計画書等を適宜追加すること。なお、追加した場合は必ず発注者の承認を得ること。

10

リサイクル処理施設【計画書及び報告書等】① 運転計画書② 保守点検計画書③ 運転教育計画書④ 運転日誌、作業日報、月次・年次業務報告書⑤ 各機器設備等についての点検報告書⑥ その他受注者が作成した計画書及び報告書⑦ その他発注者が必要と認めたもの

①
②
③
④

熱回収施設【計画書及び報告書等】
業務計画書
業務報告書
その他受注者が作成した計画書及び報告書
その他発注者が必要と認めたもの

1.2.13.記録・資料等の提出と作成協力
受注者は、本業務の遂行にあたって作成した記録及び資料等について、発注者の求めに応じて提出すること。また受注者は、それ以外の記録や資料等を発注者が求めた場合は、誠意をもって応じること。
1.2.14.資料の帰属
この契約に基づいて作成された資料等は発注者に帰属するものとし、受注者は、
委託契約期間が満了したときは遅滞なく全ての資料等を発注者に提出すること。
1.2.15.施設以外での業務協力
受注者は、発注者または発注者が受注者以外で委託等契約している相手方等（以下「関係者」という。
）が行う本業務以外の事業、または本施設以外で行う事業等に関して、発注者が要請した場合は協力すること。
1.2.16.発注者または官庁等が実施する検査対応(1) 受注者は、当月分の業務完了届を翌月の指定された期日までに、報告書等とあわせて提出するものとし、発注者は、受注者の業務の履行を確認するため、毎月検査を実施する。
① 書類検査（「1.2.12.計画書及び報告書等の作成と提出」等に記載している各種
報告書等）② その他、検査員が必要とする事項(2) 受注者は、毎月検査以外に発注者または官庁等が実施する業務や設備等の検査、及び立入調査等にあたっては、発注者が求める資料等を速やかに作成し、提出するとともに、全面的に協力すること。
1.3.公害防止基準
本施設における公害防止基準は、次のとおりである。
受注者は、発注者及び関係者と協力してこれを遵守しなければならない。

11

(1) 排ガス基準値
項目(1)ばいじん濃度(2)硫黄酸化物濃度(3)塩化水素濃度(4)窒素酸化物濃度(5)ダイオキシン類濃度(6)水銀濃度基

準値
0.01g/m3N 以下
20ppm 以下かつ、K値1.17以下
20ppm 以下30ppm 以下
0.1ng-TEQ/m3N 以下
0.05mg/ m3N 以下※ 基準値はすべて酸素濃度 12％換算値とする。

(2) 排ガス基準値（その他有害物質）
大阪府生活環境の保全等に関する条例に定める有害物質に係る排出基準(塩化水素については、大阪府有害物質排出抑制指導方針で定める指導基準)を遵守し、排出濃度は、府条例及び規則に基づく排出基準(横出し規制)を遵守すること。
(3) 排水基準値
本施設で発生する排水は、常時、循環再利用するため排水基準の適用は受けない
が、再利用水は、排水処理設備により処理することにより、懸濁物、ダイオキシン
類等の濃縮を防止し、取り扱う作業者の良好な安全衛生作業環境の保持に努めている。
また、公共用水域に排出することができる（水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全
特別措置法、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例、大阪府生活環境の保全等に関する条例及びダイオキシン類対策特別措置法に定める下表の排水基準を遵守することができる）排水処理設備を設置している。
(4) 騒音基準値
区分
時刻（時）
規制値

昼間
8:00～18:00
55dB以下

朝・夕
6:00～8:00, 18:00～21:00
50dB以下夜間
21:00～6:00
45dB以下（敷地境界基準）(5) 居室騒音基準値
敷地内機器に起因する居室騒音の特記事項は、法令によるほか下記の各室騒音基準値を目標とする。
施設名
熱回収施設
リサイクル処理
施設
管理棟
計量棟

室 名
中央制御室、運転員関係諸室等
中央操作室、運転員関係諸室等
手選別室等
事務室、会議室等、見学者諸室、見学者廊下、ホール等
計量室

騒音基準値
PNC45以下
PNC45以下
PNC50以下
PNC45以下
PNC45以下(6) 振動基準値
区分
時刻（時）
規制値

昼間
6:00～21:00
60dB以下夜間
21:00～6:00
55dB以下（敷地境界基準）(7) 低周波音基準値
低周波音は、下記に示す「評価指針」に基づく、低周波音による物的苦情に関する参照値及び、低周波音による心身に係る苦情に関してはG特性音圧レベルLeq92dB(84dB

12

が望ましい。)以下とする。
（低周波音による物的苦情に関する参照値）
1/3オクターブバンド
中心周波数(Hz)
1/3オクターブバンド
音圧レベル(dB)

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

70

71

72

73

75

77

80

83

87

93

99

(8) 悪臭基準値
敷地境界線上において下記の特定悪臭物質については、下記に定める値以下でかつ臭気指数10以下とすること。
悪臭物質の種類
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸

基準値（ppm）
1 以下
0.002 以下
0.02 以下
0.01 以下
0.009 以下
0.005 以下
0.05 以下
0.05 以下
0.009 以下
0.02 以下
0.009 以下
0.003 以下
0.9 以下
3 以下
1 以下
10 以下
0.4 以下1 以下
0.03 以下
0.001 以下
0.0009 以下
0.001 以下

脱臭装置排出口における特定悪臭基準値は下記の表から算出される値以下でかつ臭気指数30以下とすること。
悪臭物質の種類
アンモニア
硫化水素
トリメチルアミン
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
キシレン

流量の許容限度q=0.108×He2×Cm
この式において、q、He及びCmは、それぞれ下記の値を表わすものとする。
q：流量（単位:m3N/h）
He：悪臭防止法施行規則（昭和47 年総理府令第39 号）第2条第2項の規定により補正された排出口の高さ（単位:m）
Cm：敷地境界の規則基準として定められた値（単位:ppm）
補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合についてはこの式は適用しないものとする。

(9) 焼却残渣基準
焼却灰は「大阪湾広域臨海環境整備センター」の受入基準（共通基準、個別基準及び判定基準）を遵守すること。

13

(10) ばいじん処理物基準値
ばいじん処理物は、埋立処分を行うための安定化処理後、下記の溶出基準値、ダイオキシン類基準値及び「大阪湾広域臨海環境整備センター」の受入基準（共通基準、個別基準及び判定基準）を遵守すること。また、ばいじん処理物に係る判定基準は、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号）」
によること。

1.4.用役条件
1.4.1.支給物件
発注者が支給する物件は次のとおりとするが、受注者は消費の節約に努めること。
なお、使用する上水及び再利用水は、熱回収施設の排水処理設備で処理後に施設内で循環利用し、外部へは排水しないクローズド方式につき、特に節水に努めること。
① 上水及び再利用水、電気② 各種薬剤、油脂類③ 予備品、機器類消耗品、補修材料
1.4.2.貸与物件(1) 発注者からの貸与物件は、次のとおりとする。
① 構内電話設備、拡声設備② 保守点検用具、備付工具、工作用機器③ 完成図書（機器取扱説明書及び操作説明書、機器図面、配置図、系統図等竣工
図書類）④ 業務上必要な事務室、従業員控室、更衣室、シャワー室、洗濯機室、乾燥機室⑤ 更衣室ロッカー、机、椅子等の備品⑥ 危険物除去用重機（リサイクル処理施設棟）⑦ その他、発注者が必要と認めたもの（2） 受注者は、事前に貸与物件リストを作成し提出すること。
（3） 受注者は、貸与物件を適正かつ効率的、経済的に管理・使用しなければならない。
（4） 受注者は、業務期間を満了したときは、遅滞なく貸与された物件等を返納するとともに、貸与物件等返納書を提出し発注者の確認を受けること。
（5） 万一、貸与物件を紛失、損傷等した場合、または貸与物件を不適正に使用した
場合は、発注者に報告の上、受注者の責任において補充もしくは現状復旧すること。
1.4.3.受注者負担
受注者は業務を行なうために要する下記の物について、受注者の負担で備えること。
(1) 発注者からの貸与物件以外で受注者が使用する什器、洗濯機等の備品やパソコン等の機材、事務用品及び消耗品、清掃用具等の軽微な用具等(2) 受注者の従事者が使用する作業服（統一された物に限る）・安全用保護具等(3) 施設に標準常備されていない点検整備等に必要な工具類、測定器具類等(4) 報告・記録等に必要な用紙類等

14

(5) 危険物除去用重機を含む重機の燃料(6) 車両系建設機械、荷役運搬機械及び可燃残渣搬送用車両
参考として、下記に参考仕様を記す。
※バックホー危険物除去装置は貸与物件（1.4.2.貸与物件(1)の⑥）
荷役
荷役
車両系建設
可燃残渣
参考仕様
運搬
運搬
荷役運搬機械
機械
搬送用車両
機械
機械

使用場所

機種
台数

対象物

用途

バックホー
危険物除去装置※貸与物件①缶びん受入

粗大ごみ受入ヤ

成形品搬出室・スト

可燃物貯留バ①粗大・不燃ごみ

ヤード

ード・選別

ックヤード棟ンカ～熱回収受入ヤード選別②搬出室、ス

ヤード

施設

ヤード

トックヤード②ストックヤー棟

ド棟

ショベルロー

フォークリフトフォークリフトダンプトラッダーSD25

FD25

FD15

ク 10t

1台

1台

1台

1台

1台

①缶・びん搬入物①スチール缶・アル①破砕後の可①粗大・不燃ごみ②無色・茶色・その他びんミ缶成形品（パレッ

燃物・不燃物②スプリングマ③缶・びん残渣ト積載）※パレット②磁性物・アットレス④粗大ごみ・不燃ごみ

寸法=1100×1500 ㎜

ルミバンカ緊③処理困難物⑤災害廃棄物・その他（処理困難②乾電池（ドラム

急時搬送④フレコンバッ物）

缶）

ク⑥缶びんライン処理不適物③蛍光管（段プラケ⑤災害廃棄物⑦小型家電製品ース）⑧選別時金属類回収物④スプレー缶①選別処理物ホッパ投入①成形品の運搬・積①可燃残渣の①投入ホッパ内②粗大・不燃ごみ運搬・展開・積込み

運搬・不燃物

処理不適物回収上げ②乾電池の積上げの運搬②スプリングマ③缶びん搬入物ホッパ投入③蛍光管（段プラケ②磁性物・アットレス搬送④缶びん搬入物ヤード内積上げース）の積上げルミバンカ緊③粗大・不燃ごみ⑤無色・茶色・その他びんの運④廃電池運搬積上

急時搬送

粗選別前処理・解

搬・積込み

げ

体

⑥缶びん残渣の運搬・積込み⑤缶びんライン処④フレコンバッ⑦缶びんライン処理不適物運搬

理不適物運搬

ク搬出物積込み⑧選別金属類回収物・処理困難物⑥フレコンバッグ⑤可燃物処理時

運搬

運搬・積上げ

ホッパ投入⑨小型家電製品運搬・積込み⑦小型家電製品運1台

SK30SR

搬

主な作業
エリア

①粗大・不燃受入ヤード・選別ヤ①成形品搬出室

可燃性貯留バ

粗大・不燃ごみ受

ード②成形品貯留ヤーンカ～熱回収入ヤード・選別ヤ②缶びん受入ヤード

ド

施設投入口まード③無色・茶・その他びん貯留ヤー③ストックヤード

での往復

ド

棟

④びん・缶びん残渣貯留ヤード⑤ストックヤード棟

15

ハイリフトア

バケッ

バケッ

ーム

ト付き

ト付き

ヒンジ

ヒンジ

ドフォ

ドフォ

ークリ

ークリ

フト

フト

2.5ｔ

2.5ｔ

仕様

定格荷重

2.5ｔ

最大積載

1.7ｔ

標準

1.5ｔ

グラップル

10ｔ

正味約 8ｔ

荷重（リ

車両総重量

ーチ最大

22ｔ未満

時）
バケット

1.0 ㎥

3.0 ㎥

3.0 ㎥

容量

1.4.4.通信設備
受注者は、本施設外との連絡等に使用する通信設備を必要とする場合は、発注者の承認を得た上で設置しなければならない。設備については、最小限のものとし、設置に伴う費用及びその使用料は、全て受注者が負担すること。
1.4.5.可燃残渣搬送車両及び車両系建設機械並びに荷役運搬機械
ダンプトラックについては、本施設の構造に対応し、適切な頻度で搬送でき、可燃残渣の飛散を防止する構造のもので、道路運送車両法に基づく検査を受けたものであること。
また、ショベルローダー、フォークリフト等については、特定自主検査を受けたものであること。
1.4.6.駐車場の使用
受注者の従事者が通勤の為に使用する自動車の駐車スペースについては、申請に基づき使用許可する。なお、許可は最低限の台数分とし、使用料は受注者（使用者）の負担とすること。
1.5.危機事象時における対応(1) 受注者は、地震・台風・風水害等の災害や疫病等の流行、爆発・火災・薬品等の流出、公害の発生等の危機事象（以下「危機事象」という。
）が発生した場合であっても、発注者の要請があれば本業務を遂行できるよう努めなければならない。
(2) 受注者は、危機事象の発生またはその予兆等に備え、常に連絡体制を確立しておくこと。
(3) 受注者は、危機事象の発生またはその予兆等があった場合には、直ちに従事者を所定の場所に配置して適正な措置を講ずるとともに、危機事象の対応・措置について、発注者に書面にて速やかに報告すること。
(4) 受注者は、想定される危機事象に対する訓練計画を立案するとともに、発注者の承認を得て適宜実施すること。なお、訓練を行った時は、訓練の実施内容を速やかに発注者に報告すること。

16

(5) 危機事象またはその他不測の事態により、多量の廃棄物が発生するなどの状況
に際し、その処理を発注者が実施する事とした場合、受注者は発注者の要請に基づき本業務を実施すること。
(6) 本施設の損壊等により本業務が不可能であると発注者が判断した場合であっても、発注者が要請する業務については、発注者と協議のうえ受注者が実施すること。ただし、費用については、発注者と協議のうえ定めること。
1.6.リサイクル処理施設の運転管理業務における雇用への配慮(1) 受注者は、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守した上で、従事者を雇用すること。
(2) 従事者の雇用を行う場合は、構成市の地元市民（シルバー人材センターを含む。
）の雇用について配慮すること。
(3) 従事者の配置にあたっては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法
律第 123 号）及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68号）に配慮すること。
1.7.次期受注者への技術指導及び業務引継(1) 受注者は、契約期間の満了に伴い、次期受注者が変更となる場合において、発注者が次期受注者に行う業務引継ぎに対して、積極的に技術指導などを支援するとともに、次期受注者に円滑に業務が引継がれるよう最大限協力すること。
(2) 次期契約において次期受注者が本件受注者と同一である場合、もしくは従事す
る者が本業務に従事した者である場合で、技術指導を必要としないまたは簡略的にできると発注者が認めた場合は、これを省略または一部省略するものとする。
1.8.業務条件
受注者は、以下に基づいて本業務を行うこと。
① 本仕様書② 業務委託契約書③ 質問回答書（仕様書等に関する質問に対する回答書）④ 入札時に受注者が提出した書類一式
1.8.1.業務条件の変更
業務条件が変更となる場合において、受注者は、発注者との協議に誠意をもって応じること。
1.8.2.提出書類の変更
入札時に受注者より提出された書類において、業務期間中に実務上の疑義、不整合または変更の必要が生じた場合は、発注者の承諾を得て、受注者は当該書類を変更すること。
1.8.3.業務内容の補完
受注者は、業務条件に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な業務等については、発注者と協議のうえ受注者の責任において実施すること。

17

1.8.4.契約金額の変更
本仕様書の「1.8.2 提出書類の変更」及び「1.8.3 業務内容の補完」に係る契約
金額の変更は、原則的に行わない。
1.8.5.保険への加入
受注者は、本業務の遂行上必要な保険に加入すること。

2.業務体制
2.1.業務体制の構築
受注者は､本業務を履行するための適切な業務体制を構築すること。
(1) 受注者は、構築した業務体制を速やかに発注者に報告し承認を得ること。変更した場合も同様とすること。
(2) 受注者は、トラブル等が発生した場合、速やかに対応できる体制を構築し実行すること。
(3) 受注者は、指揮命令系統を明確にした業務体制を構築し、確実に実践すること。
受注者は、「2.1.1.業務責任者等の選任」及び「2.1.2.業務責任者等の配置」に基づき業務体制を構築すること。
2.1.1.業務責任者等の選任(1) 受注者は､ 本業務を適正に履行するために必要な従事者を選任すること。
(2) 受注者は、従事者の中からリサイクル処理施設及び熱回収施設の運転管理に係る業務責任者を選任し、発注者に書面にて届出を行うこと。
(3) 受注者は、従事者の中からリサイクル処理施設及び熱回収施設の運転管理に係る業務副責任者を選任し、発注者に書面にて届出を行うこと。
(4) 業務責任者と業務副責任者の兼任は認めない。
(5) 受注者は、従事者の中から熱回収施設の運転管理においてグループ毎にグループ
班長及びグループ副班長を選任し、発注者に書面にて届出を行うこと。
(6) 受注者は、選任した業務責任者、業務副責任者、グループ班長及びグループ副班
長が病気その他の事由により、長期にわたり職務の遂行が困難な場合は、速やかに代わりの者を選任すること。
2.1.2.業務責任者等の配置
受注者は､本業務を遂行するため、下記要件を満たした従事者を配置すること。
（1） 業務責任者は、熱回収施設（一般廃棄物焼却施設（処理能力 62.5t/24h×2 炉
以上））、リサイクル処理施設（一般廃棄物処理施設（処理能力 23t/5h 以上、粗大ごみ・不燃ごみ・缶・びんのいずれかとする。
））の業務責任者として 3 年以上の実務経験を有する者、かつ、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習を修了し、破砕・リサイクル処理施設技術管理士の認定証を有する者とし、本業務の業務責任者として業務副責任者等の指示監督を行い、本業務における従事者の労務管理、安全管理並びに各業務等を総括でき、円滑に業務の遂行をできる者を専任で配置すること。
（2） 業務副責任者は、熱回収施設（一般廃棄物焼却施設（処理能力 62.5t/24h×2
炉以上））、またはリサイクル処理施設（一般廃棄物処理施設（処理能力 23t/5h

18以上）、粗大ごみ・不燃ごみ・缶・びんのいずれかとする。
）の業務副責任者として 3 年以上の実務経験を有するか、もしくは同等以上の知識経験を有する者とし、本業務のリサイクル処理施設及び熱回収施設における現場責任者として従事者の指示監督を行い、従事者の労務管理、安全管理並びに各業務等を総括でき、円滑に業務の遂行をできる者であり、業務責任者の補佐及び代理ができる者を専任で配置すること。
(3) リサイクル処理施設保守点検業務の従事者は、リサイクル処理施設保守点検業
務 1 年以上の実務経験を有し、かつ適正な設備機器の運転状況の判断、操作及び保守点検・保全整備等ができ、業務副責任者の指示に従って業務を行う能力を有し、業務の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有している者を少なくとも1 名以上配置すること。
(4) リサイクル処理施設運転監視業務の従事者は、業務副責任者の指示に従って業務を行う能力を有し、業務の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有している者を配置すること。
(5) リサイクル処理施設受入選別作業の従事者は、業務副責任者の指示に従って業務を行う能力を有し、業務の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有している者を配置すること。
(6) リサイクル処理施設重機及びダンプ運転の従事者は、業務副責任者の指示に従って業務を行う能力を有し、業務の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有している者を配置すること。
(7) 熱回収施設の運転管理業務におけるグループ班長は、一般廃棄物焼却施設（処理能力 62.5t/24h×2 炉以上の全連続燃焼式ストーカ炉とする。）のボイラー・タービン付全連続燃焼ストーカ炉で、運転管理業務 5 年以上、かつ班長または副班長として 2 年以上の実務経験を有している者、かつ、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習を修了し、ごみ処理施設技術
管理士の認定証を有する者とし、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、グループを統括できる者を配置すること。
(8) 熱回収施設の運転管理業務におけるグループ副班長は、一般廃棄物焼却施設（処理能力 62.5t/24h×2 炉以上の全連続燃焼式ストーカ炉とする。）のボイラー・タービン付全連続燃焼ストーカ炉で、運転管理業務 5 年以上の実務経験を有する者とし、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、グループ班長の補佐及び代理ができる者を配置すること。
(9） 熱回収施設の運転管理業務におけるグループの班員は、一般廃棄物焼却施設（処理能力 62.5t/24h×2 炉以上の全連続燃焼式ストーカ炉とする。）のボイラー・タービン付全連続燃焼ストーカ炉で、運転管理業務 1 年以上の実務経験を有する者とし、回収施設の運転管理業務において、グループ班長及びグループ副班長の指示に従って業務を行う能力を有し、業務の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有している者を配置すること。
(10) 受注者は(1)から(4)及び、(7)から(9)に関しては直接雇用する従事者を配置すること。
2.2.有資格者の配置
受注者は、従事する業務に応じて、有資格者を適切に配置すること。
なお、必要とする主な資格は、下記に示すとおりとする。

19

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

【リサイクル処理施設の運転管理業務における資格の種類】
破砕・リサイクル処理技術管理士
大型自動車第一種運転免許
危険物取扱者（甲種または乙種第４類）
アーク溶接特別教育修了者
ガス溶接技能講習修了者
玉掛け技能講習修了者
車両系（整地・運搬等・解体用）建設機械運転技能講習修了者
ショベルローダー等運転技能講習修了者
フォークリフト運転技能講習修了者
研削砥石特別教育修了者
低圧電気取扱特別教育修了者
その他業務の履行上法令で定められた資格者

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

【熱回収施設の運転管理業務における資格の種類】
ごみ処理施設技術管理士
ボイラー技士（2 級以上）
クレーン運転士（焼却施設）またはクレーン特別教育修了者
アーク溶接特別教育修了者
ガス溶接技能講習修了者
廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策に係る特別教育修了者
低圧電気取扱特別教育修了者
危険物取扱者（甲種または乙種第４類）
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
その他業務の履行上法令で定められた資格者

2.3.労働安全衛生・作業環境管理
受注者は、本業務にかかる労働安全衛生・作業環境管理について、次のとおり計画すること。
(1) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者の安全と健康を確保するために、本業務に必要な組織体制等を構築すること。
(2) 受注者は、構築した安全衛生管理体制について速やかに発注者に報告すること。
なお、体制を変更した場合も同様とする。
(3) 受注者は、マニュアル等に基づき安全な労働環境を構築すること。
(4) 受注者は、日常点検・定期点検等の実施において、労働安全・衛生上の問題がある場合は、発注者と協議の上、施設の改善等の提案を行うこと。
(5) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者に対して健康診断を実施すること。
(6) 受注者は、従事者に対して、定期的に安全衛生及び安全確保に必要な研修・訓練を行うこと。
なお、訓練の開催については、事前に発注者に通知し、その結果を発注者に報告すること。
(7) 受注者は、業務執行範囲の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好な状態に保つこと。

20

(8) 受注者は、業務を遂行するにあたり作業環境及び作業内容に適応した保護具を着用すること。
2.4.施設の環境美化等(1) 受注者は、業務執行範囲を定期的に清掃すること。
(2) 受注者はごみ処理施設内の搬入出経路を定期的に清掃し、施設内から生じた落
下物が無いように努め本施設の美化に努めること。トイレ等についても、受注者が清掃業務を行うこと。
(3) 受注者は、冬季に建物周辺の道路が凍結する恐れのある場合、除雪、凍結防止剤の散布等、車両の搬入出通路の確保に関する作業について、発注者と協力して行うこと。
2.5.防火管理、防災管理(1) 受注者は、発注者が構築する防火・防災管理体制に協力すること。
(2) 受注者は、日常点検または定期点検等の実施の際に、防火管理上及び防災管理上の問題を発見した場合は、発注者と協議の上、施設の改善等の提案を行うこと。
2.6.連絡体制(1) 受注者は、平常時及び緊急時の発注者等への連絡体制、及び従事者間の連絡体制を構築し、発注者に報告すること。なお、連絡体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告すること。
(2) 受注者は、夜間・休日・休業時等に発注者より危機事象の予兆または発生や設備の異常等の連絡を受けたときは、速やかにその対応にあたること。
2.7.業務従事者の服務(1) 受注者は、従事者に安全かつ清潔な統一した衣服を着用させ、業務中は名札等により従事者であることを明らかにすること。
(2) 従事者は、作業上義務付けられた安全用具、ヘルメット、防塵・防毒マスク、作業服、作業靴（安全靴）等を使用しまたは着用して作業にあたること。

3.業務内容3.1.適正な業務執行(1) 本業務内容は、ごみ処理施設の運転に関して一般的なものについて定めたものであり、本業務内容に明記の無い事項であっても、施設の良好な運転を維持す
るために必要な事項について、受注者は発注者と協議を行い必要な措置を講じること。
(2) 受注者は、関係法令等を遵守した上で、本施設の基本性能を発揮し、各設備の適切な運転及び保守管理を行い、搬入される一般廃棄物を適正に処理するとともに、効率的かつ経済的に運転管理の業務を執行すること。
なお、受注者は、業務が経済的または適正に実施されていないことを発注者か
ら指摘された場合には、速やかに改善すること。
(3) 運転管理にあたっては、公害防止関係法令及び公害防止基準並びに環境保全協
定書等を遵守すること。

21

(4) 受注者は、搬入物の中に含まれる有価となる物の取扱いについて、適切な取扱
い及び保管基準を作成し、発注者に報告するとともに、従事者に対して研修等により周知を図ること。
(5) 本仕様書に示す基本性能とは、設備によって備え持つ施設としての機能であり、完成図書において保証される内容である。ここで、完成図書とは、建設工事において、本施設の設計を最終的に取りまとめた図書を指す。
3.2.リサイクル処理施設運転管理条件及び業務内容
3.2.1.運転管理条件
受注者は、次に示す条件に基づき、搬入される一般廃棄物を滞りなく処理（受入・保管・搬出業務を含む。
）し、施設を適切に運転管理すること。
(1) 処理対象ごみ及び搬出物
項目内容
四條畷市及び交野市の家庭から排出される粗大ごみ、不燃ごみ、取扱う
資源系ごみ、乾電池、蛍光管、小型家電等や、不法投棄ごみ、地対象ごみ
域清掃ごみ、処理困難物、その他発注者が搬入を認めた廃棄物
手選別で取り除かれた処理困難物・資源物、破砕処理後に選別さ搬出物れた鉄類・アルミ・不燃残渣、自動色選別処理後の缶圧縮成形品、
無色びん、茶色びん、その他びん、缶・びん残渣
(2) ごみ想定搬入量
ごみ想定搬入量はあくまで想定であり、実際の搬入量とは異なる。
品目
ごみ想定搬入量 (単位t)
不燃・粗大ごみ缶・びん
乾電池・蛍光管

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

1,323
919
34

1,283
904
34

1,241
890
33

1,188
875
32

1,147
860
32

(3) 搬入時間及び搬出物の搬出時間（計量可能時間）
本施設への搬入出は次の表のとおりとするが、年末年始・年度末の時期等、ごみの発生状況及び発注者の都合により変更する場合は対応すること。
項
目

搬
入

搬入種別

ごみ種

搬入先

資源系ごみ
（家庭系・事業系） リサイクル処理
通常収集ごみ施設
粗大・不燃ごみ（家庭系・事業系）
資源系ごみ
リサイクル処理（缶びん）
臨時・市役所関係施設
粗大・不燃ごみ（机・家具等）

22

曜日※1

時間帯

月曜日から
土曜日
（祝日含む）

7:00～17:00

月曜日から
土曜日
（祝日含む）

9:00～17:00

市民直接持込み
ごみ※2

粗大・不燃ごみ（家庭系）

リサイクル処理

リサイクル処理

不法投棄ごみ資源系ごみ
粗大・不燃ごみ
混載ごみ
処理困難物

拠点回収ごみ通常収集ごみ

項
目

搬出種別

施設

月曜日から
土曜日
（祝日含む）
12月29日及び30日

9:00～12:00
13:00～16:00

月曜日から
土曜日
（祝日含む）

9:00～17:00

曜日※1

時間帯

月曜日から
金曜日

9:00～17:00

月曜日から
金曜日

9:00～17:00

施設
ストックヤード

乾電池
蛍光管

ストックヤード

ごみ種

搬出先

スチール缶・アルミ

缶・びん各貯留ヤ
缶成形品、無色びん、ードからの排出関係者※3
茶色びん、その他び物
ん、缶・びん残渣搬出鉄類、アルミ、可鉄類、アルミ
燃不燃残渣各貯
留バンカからの 不燃残渣
排出物
可燃物

※3

関係者

※4
本業務にて焼却施設のごみピットへ搬送

蛍光管、乾電池、処
理困難物、金属製等有価物、

ストックヤード
小型家電等の再利用 関係者※4棟からの排出物

月曜日から
金曜日

9:00～17:00

品、スプレー缶

缶・びん再資源化後
の不燃残渣

※4

※1：年末年始（12月31日から1月3日）を除く。
※2：前日までの事前申込制（ただし、月曜日の搬入は前週の金曜日まで）
搬入物に処理困難物の混入がないかを展開スペースにて確認すること。
年末の受入は12月29日、12月30日（日曜日を除く。）まで行う。
※3：定期・不定期での搬出となる。
※4：大阪湾広域臨海環境整備センターの受入時間（令和6年度の受入時間は9:00～16:30）に合わせて搬出する。
(4) 電力供給の停止（停電）受注者は、本施設の電力が熱回収施設からの供給と商用電源と並列であることを理解し、焼却施設の運転状況によってその供給が計画的または緊急的に商用電源に切り替わる場合や停止する場合（停電）があることを了解すること。

23

3.2.2.業務内容
リサイクル処理施設の運転管理業務における主な業務内容は次のとおりとする。
主な業務内容保守点検業務班
運転操作監視業務班
缶びん受入選別作業班
粗大・不燃ごみ受入選別
作業班

施設維持管理員・施設内監視員等
粗大・不燃処理施設及び缶びん処理施設運転監視等
缶びんヤードでの受入・選別作業等
粗大・不燃ヤードでの受入・選別作業等※リチウムイオン電池等の電池内蔵家電製品等からの当該電池の抜き取り作業及び鉛入りバッテリー等の抜き取り作業
市民直接持込みごみの受入作業等
処理不適物危険物除去及び小型家電のピックアップ作業等

処理不適物危険物除去装置の運転等
スプリングマットレスの解体作業等
保管系（ストックヤード） ストックヤード棟への保管系搬入車両誘導・監視等
ストックヤード棟への保管系受入・選別・処理不適物危険物除去作業等
蛍光管、電池類のコンテナへの詰込み作業
缶びん処理班
缶びん選別コンベヤ袋破除、危険物及びスプレー缶除去等手選別作
業等
自動びん色選別装置下流側無色びん・茶色びん・その他びん純度向上手選別作業等
重機ダンプ運 缶びん
缶びんヤード受入・積上げ・投入作業等
転班
貯留ヤードびん、残渣、積込み作業等
缶成形品移動積上げ・積込み作業等
粗大不
粗大ごみヤード受入・積上げ・選別補助・投入作業等
燃
可燃物貯留バンカから熱回収施設への可燃物の搬送作業等
保管系
蛍光管・電池類コンテナのトラックへの積込み作業
ストックヤード棟でのその他保管物（スプレー缶、小型家電等）の運搬・積上げ・積込み作業等
全般
可燃物等各貯留バンカ、缶びん貯留ヤード、缶圧縮機等監視業務等(1) 受注者は、指揮命令系統を明確にした業務体制を構築し、確実に実践すること。
(2) 本業務を遂行するにあたり各設備、ショベルローダー、フォークリフト及び可燃残渣搬送車両（ダンプトラック）の運転操作等は、それぞれに従事者を配置すること。
また、手選別作業にあたる従事者については、安全かつ効率的に作業が行なえ
るよう複数名を配置すること。
(3) 受注者は、業務体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告し、承認を得ること。
(4) 受注者は、トラブル等が発生した場合、マニュアル等に基づき、速やかに対応できる体制を構築し、実行すること。また、トラブル等及び対応した内容を適宜発注者に報告すること。
(5) リチウムイオン電池等の電池内蔵家電製品等からの当該電池の抜き取り作業者
は、発火防止対策の観点から十分な従業者を配置可能とする体制を構築すること。

24

3.2.3.業務従事日時等(1) 施設の運転日は、原則として月曜日から金曜日（祝日含む）までとする。
ただし、繁忙時期（年末、年度末等）及び定期補修工事･臨時的な修繕工事等の後の搬入物の滞貨が発生する時期については、発注者と協議の上、運転を行う
ものとする。
(2) 施設の運転時間及び業務日･業務時間は、発注者の業務時間等を勘案して、発注者の承認を得て受注者が設定する。
なお、受注者は土曜日の受入についても対応すること。
3.2.4.資源化の促進(1) 受注者は、本業務にあたり選別･排出する処理困難物及び鉄類・アルミ等の資源物の選別精度を高め、品質を向上させる等の資源化促進に努めること。また、今後発注者が新たな資源回収を実施する場合も積極的に協力すること。
(2) 受注者は、不適物除去と同時に粗大ごみ・不燃ごみからの鉄類・アルミ等の資源物の選別精度向上の観点から、粗大ごみ・不燃ごみをホッパへ投入する前に、ごみ袋等の可燃物の回収に努めること。
3.2.5.運転計画の立案(1) 受注者は、発注者の示す年間粗大ごみ想定搬入量及び定期補修工事計画に基づき、運転計画を立案し、発注者の承認を得ること。
(2) 受注者は、運転計画に基づき、適正に業務を遂行すること。
(3) 受注者は、運転計画を変更した場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の承認を得ること。
3.2.6.運転管理業務
受注者は、次に掲げる設備の運転操作、手選別作業、保守点検（日常、月例等）、保全整備（簡易な修繕及び清掃等を含む。
）、及び残渣の処理、休日のごみ受入、測定記録、車両誘導、その他関連業務等の運転管理業務を行うこと。
【運転操作、保守点検及び保全整備を行う主な設備】① 粗大・不燃ごみ受入・選別ヤード② 缶びん受入ヤード③ 処理不適物危険物除去装置④ 低速回転式破砕機及び関連設備⑤ 高速回転式破砕機及び関連設備⑥ 磁選機、可燃不燃選別装置、アルミ選別機、鉄類精選装置、風力選別機、比重選別装置、及び関連設備⑦ 破除袋機、自動びん色選別装置、缶圧縮機及び関連設備⑧ 各コンベヤ及び関連設備⑨ 各貯留ヤード、各貯留バンカ及び付帯設備⑩ 集じん・脱臭設備及び関連設備⑪ 電気設備・計装設備・雑設備⑫ 給排水・換気・空調・照明設備⑬ 薬剤貯留設備⑭ 受注者が用意する、車両系建設機械（ショベルローダー・フォークリフ

25ト）及び可燃残渣搬送用車両⑮ その他関連設備（ストックヤード棟を含む）
3.2.7.運転操作
受注者は、本施設の運転操作に係る操作手順及び操作方法等について、マニュア
ル等に基づき従事者に対して研修等により周知を図り熟知させて、適切に運転操作を行うこと。
なお、受注者は、本施設の運転状況に合わせ、マニュアル等を変更する必要が生じた場合は、事前に発注者の承認を得て変更すること。
3.2.8.粗大・不燃ごみ受入・選別ヤードでの手選別及び解体作業等
受注者は、不燃・粗大受入ヤード及び選別ヤード内において以下の手選別及び解体作業等を行うこと。
(1) 処理困難物、金属製等有価物、小型家電等は搬入物から適正に選別して、プラットホーム内の所定の場所に一時保管し、必要に応じてストックヤード棟へ搬送すること。
なお、一時保管の際に保管用コンテナ等が必要になった場合は、受注者の費用負担にて受注者が保管用コンテナ等を用意すること。
(2) 布団、毛布、マットレス、畳、大型木製家具、切り株等は搬入物から選別してプラットホーム内の所定の場所に一時保管し処理すること。また、必要に応じてストックヤード棟へ搬送すること。
(3) スプリングマットレスは分解し、スプリングとその他の可燃部分に分別して所定の場所に一時保管すること。その後、スプリングはストックヤード棟へ搬送
し、その他の可燃部分は低速回転式破砕機のみで破砕処理すること。
(4) 小型家電の高品位、中品位及び低品位を分けてピックアップすること。品目の追加や分類が変更になった場合は発注者の指示に従い対応すること。
ピックアップ対象品目は次のとおりとする。
高品位

中品位

低品位

携帯電話・PHS

電子辞書・電子手帳

電気マッサージ器

パソコン本体・ノート
パソコン

ラジオ・テレビ等無線受信器

芝刈等園芸用電気器具・楽器（電子キーボード等）

デジタルカメラビデオ・DVD 映像機器

保温用電気器具（ホットカーペット等）

ビデオカメラオーディオ機器

健康器具（ランニングマシン等）

ゲーム機器

プリンター等入出力機器

電動工具

リモコン

照明器具

電動ミシン

時計

(5) リチウムイオン電池等の電池内蔵家電製品等は、発火防止対策の観点から当該電池の抜き取り（小型家電の解体を伴う抜き取りを除く。
）を徹底し、絶縁処理後、所定容器（JBRC のペール缶）に入れて安全に保管すること。
(6) 処理困難物、金属製等有価物、小型家電等を除いた適正処理可能となった不燃・
粗大ごみを受入ホッパに投入できる体制や、受入ホッパで処理不適物危険物を万が一発見した場合は、マニュアル等に従い処理困難物を除去できる従業者を配置すること。

26

(7) 市民持込みごみが搬入された場合、受け取り対応後にヤード内へ運搬すること。
なお、受け取り対応や運搬に必要な台車等については、受注者の費用負担にて用意すること。
3.2.9.缶びん受入ヤード及び缶びん手選別室での手選別作業等(1) 受注者は、缶びん受入ヤード内において、搬入物に混入した処理困難物等を適正に選別し、ヤード内に設置した保管用コンテナ等に積込むこと。
(2) 処理困難物等を除いた適正処理可能となった缶びんを受入ホッパに投入できる体制や、受入ホッパで危険物を万が一発見した場合は、マニュアル等に従い危険物を除去できる従業者を配置すること。
(3) 手選別室 1 において、破除袋機での処理後の識別コンベヤ上で、破除できていない袋を破除し、異物及び処理困難物、大びん、スプレー缶等を除去すること。
(4) 手選別室 2 において、自動びん色選別装置での処理後の無色びん、茶びん、その他びんの各コンベヤに従業者を配置し、自動びん色選別装置が誤選別したびん、異物及び処理困難物を除去すること。
(5) 手選別室において除去された除袋物は No.1 除袋物搬送コンベヤに、大びん、誤選別びんは、無色びん、茶びん、その他びん、缶・びん残渣に選別後各貯留ヤードに、処理困難物はストックヤード棟に、スプレー缶及び異物はその性状に応じて各貯留ヤードやストックヤード棟に運搬すること。
3.2.10.搬出室及び成形品貯留ヤード、バンカ室での作業等(1) 無色びん、茶びん、その他びん、缶・びん残渣の各貯留ヤード及び磁性物貯留
バンカ、アルミ貯留バンカ、不燃物貯留バンカにおいて、貯留の状態や貯留量を適切に把握すること。
(2) 缶圧縮機から出てきたスチール缶やアルミ缶の成形品を缶成形品積上げ用ホイ
ストやフォークリフト等の重機を使用して、缶成形品貯留ヤードに搬送し積上げること。缶成形品の貯留の状態や貯留量を適切に把握すること。
(3) 貯留物や成形品の搬出にあたっては、搬出しなければならない量及び日時を発
注者と十分調整を行うこと。
(4) 搬出車に貯留物や成形品を積込む作業や搬出車の入退場時における安全確認等に係る作業において、トラブル等が生じないよう、発注者と十分調整を行うこと。
(5) 可燃物貯留バンカ等において、貯留の状態や貯留量を適切に把握すること。搬送にあたっては、搬送車に貯留物を積み込んだ後に遅滞なく熱回収施設へ搬送すること。また、ごみピットへの投入時には熱回収施設運転員と調整をはかるとともに、搬送車の入退場時における安全確認作業等を徹底すること。
3.2.11.ストックヤード棟での作業等(1) ストックヤード棟において、貯留物の量や貯留の状態を適切に把握すること。
貯留物については次のとおりとする。
乾電池
小型家電
蛍光管
選別鉄
ペール缶（JBRC スプレー缶への搬出）

構成市から排出された災害廃棄物
処理困難物（消火器等）
その他不燃・可燃粗大ごみの中でストックヤードに保管する必要があるもの。

27

(2) 乾電池、蛍光管、ペール缶（JBRC への搬出）、小型家電、スプレー缶においては、所定のコンテナ及び容器に詰込み、搬出車への積込作業を行うこと。
(3) 選別鉄、処理困難物（消火器等）においては搬出車への積込作業を行うこと。
(4) 搬出にあたっては、搬出しなければならない量及び日時を発注者と十分調整を行うこと。
(5) 重機等を使用して運搬車の積載物を降ろす作業、運搬車に貯留物を積込む作業及び運搬車の入退場時における安全確認作業において、トラブル等が生じないよう、発注者と十分調整した上で搬出できるようにすること。
3.2.12.残渣等の処理(1) 受注者は、本施設より発生する鉄類･アルミ、手選別等により選別した処理困難
物及び缶びん残渣の返却分などの残渣等について、施設内所定場所に適切に保管し、貯留の状態や貯留量を適切に把握し、搬出時には積込み作業を行うこと。
(2) 残渣等の搬出にあたっては、搬出しなければならない量及び日時を発注者と十分調整を行うこと。
(3) 搬出車に残渣等を積込む作業や搬出車の入退場時における安全確認等に係る作業において、過積載がないように計量機で積載量を確認し、トラブル等が生じないよう、発注者と十分調整した上で搬出できるようにすること。
3.2.13.保守点検(1) 受注者は、本施設の各機械設備等の点検について、マニュアル等に基づき、毎日、週例、月例、随時等、各必要項目を抽出した各種点検シートを作成し、発注者の承認を得た上で、従事者に対して研修等により周知を図り熟知させて、安全かつ安定的に運転ができるよう、設備等の点検を実施すること。
(2) 点検結果については、施設及び設備等の状況を常に把握し、発注者が別途実施
する定期補修工事に係る整備計画書作成のための資料として整理すること。
なお、受注者は、本施設の状況に合わせ、各種点検シートを変更する必要が生じた場合は、事前に発注者の承認を得て変更すること。
3.2.14.保全整備(1) 受注者は、保守点検等において不良箇所や故障箇所を発見した場合は、異常原因の調査を行うとともに、備付工具や補修材料等を用いて、発注者の承諾を得て、軽微な整備･修繕を行うこと。
ただし、緊急を要する場合または簡易な場合は、速やかに適切な措置を講ずるとともに、直ちにその状況を発注者に報告すること。
なお、補修材は発注者が用意するものとする。
(2) 受注者は、発注者が行う施設の定期補修工事及び修繕工事等における工程会議等に出席し、工程及び内容を十分に把握して、工事等の安全かつ効率的な遂行に積極的に協力すること。
3.2.15.予防保全
受注者は、施設及び設備等の状況を常に把握し、トラブルや故障等の未然防止に努めること。

28

3.2.16.測定記録
受注者は、運転操作･保守点検･保全整備及び本業務に係る各データを記録し、設備等の状況確認を行うこと。
3.2.17.車両誘導
受注者は、本施設へのごみ搬入（市民持ち込みごみを含む。
）や残渣搬出時における各車両等の運行が安全かつ円滑に行われるよう監視･誘導すること。
3.2.18.予備品・消耗品等の在庫管理(1) 受注者は、薬剤類、消耗品類、部品、材料、油脂類等の管理について在庫確認
及び受入確認を行うとともに、適正に在庫管理を行い、不足することのないよ
うに遅滞なく発注者に発注依頼を行うこと。
(2) 受注者は、薬剤類及び油脂類等の在庫確認を月 1 回以上、その他の消耗品類等については総合的な在庫確認を年 2 回以上実施するとともに、発注者へ報告すること。
3.2.19.運転管理記録の作成及び報告
受注者は、発注者が必要とする各設備及び機器の運転管理記録、業務日誌、報告書などを作成し、発注者に遅滞なく提出すること。また、報告内容等については発
注者の承認を得ること。
3.2.20.定例会議等(1) 受注者は、発注者が行う定例会議等に出席すること。

29

3.3.熱回収施設運転条件及び業務内容
3.3.1.運転管理条件
受注者は、次に示す条件に基づき、搬入される一般廃棄物を滞りなく処理（受入・保管・搬出業務を含む。
）し、施設を適切に運転管理すること。
(1)処理対象ごみ及び搬出物
項目
内容
処理対象 四條畷市及び交野市から排出される一般廃棄物、及びその他発注
ごみ者が搬入を認めた一般廃棄物。
搬出物
焼却残渣（焼却灰及びばいじん処理灰）(2)処理実績（熱回収施設）
・熱回収施設の稼働時間・年間処理実績（令和 5 年度）
・年間稼働状況（令和 5 年度）

通年 24 時間連続運転
30,261.26 t/年
358 日
１号炉
271 日
２号炉
１炉運転 187 日
２炉運転

令和 5 年度 処理実績 (単位 t)
4月
5月
6月
7月
2,954.72
3,117.15
2,049.14
2,889.16
10 月
11 月
12 月
1月
1,612.95
3,038.79
2,591.60
2,896.52

8月
1,883.53
2月
1,856.53

258 日
171 日

9月
3,183.38
3月
2,187.79(3)搬入時間及び搬出物の搬出時間（計量可能時間）
本施設への搬入出時間は、原則、次のとおりであるが、年末・年始の時期等、ごみの発生状況及び発注者の都合により変更となる場合がある。
・月曜日から土曜日（祝日含む） 6:00～17:00
3.3.2.業務内容
熱回収施設の運転管理業務における主な業務内容は、次のとおりとする。
運転操作、保守点検、測定記録及び整備を行う主な設備は、「1.1.6 対象施設の概要」の熱回収施設の処理フロー及び設備構成による。
【業務内容】
主な内容① 熱回収施設の運転操作及び監視・ごみクレーンの運転
・灰クレーンの運転
・焼却炉の運転/監視・各設備の運転操作
飛灰処理設備/排水処理設備
ボイラースートブロワ等②

熱回収施設の保守点検

・日常点検/月例点検等③

熱回収施設の清掃作業

・施設内清掃等30

④

熱回収施設の軽微な保守整備及び ・給油及びグリスアップ
修繕
・薬品、薬液の作液補充・運転トラブル対応

等⑤

運転、整備など上記に関連する書類 ・業務日誌の作成
作成
・故障/異常 報告書の作成 等⑥

その他、上記に関連する業務

・炉の立上げ/立下げ作業及びその準備作業
・灰搬送車への積込対応
・薬品の受け取り対応
・正門の施錠及び開錠
等

3.3.3.業務従事日時等(1) 委託業務範囲及び勤務体制① 本業務の委託業務範囲は、運転管理している運転操作体制 4 グループによる、交代勤務のうち、2 グループの分担分とする。
② 本業務の勤務体制は、運転操作体制（例）のとおりとし、熱回収施設の運転等は、
通年 24 時間連続運転を原則とする。
③ なお、発注者が行う定期点検整備等による全休炉期間は、7 日間／年を原則として計画する。この期間中における勤務については、稼働中の機器があることや受入業務が停止していないことから勤務は継続するものとする。ただし、人員については、通常運転体制時より削減することは可能とするが、通常運転体制時の半数は確保することとする。
運転操作体制（例）勤 務 勤 務
月
火
水
木
金
土
日
月
名称
時 間
1G
4G
3G
2G
1G
4G
3G
2G
２直
8:45～21:15
委託 1

３直

20:45～ 9:15 2G

委託 2
1G

4G

委託 1

明け

3G

2G

委託 2

公休

4G

委託 1
3G
委託 2

1G

4G

委託 1
3G

2G

2G

委託 2

委託 2
1G
委託 1

3G

2G

委託 2
1G
委託 1

4G

4G

3G
委託 2

1G

4G

委託 1
3G
委託 2

2G

ローテー
ションで
継続

1G
委託 1

（2）受注者は、発注者が計画する運転計画に沿って、「3.3.2.業務内容」「3.3.3.業
務従事日時等」に基づき、業務を適正に遂行すること。
3.3.4.運転操作(1) 受注者は、薬品類の使用及び電気・水道等のエネルギー消費量の削減並びに廃熱利用に係る発電等に関して、効率的な運転及び維持管理等に努めるとともに、更なる効率化を目指した運転手法等について、発注者と共同してその調査・検討・提案等を行うこと。
(2) 受注者は、可燃ごみ及び破砕可燃物がごみピットに搬入される時間帯について31

は、ごみクレーンの運転において常時手動運転にてごみの撹拌を行い、更なる
ごみの均一化に努めること。その他、発注者が要請した場合及びごみの滞貨時期等も同様の対応とすること。
(3) 受注者は、発注者が別途行う定期補修工事及び点検調査等においては、機器の運転操作の助勢を行うこと。その他、発注者が要請した場合も同様の対応とすること。
3.3.5.保守点検
受注者は、本施設の各機械設備等の点検について、発注者が作成した各種の点検シート等を従事者に対して、研修等により周知を図り熟知させ、安全かつ安定的に運転ができるよう設備等の点検を実施すること。
3.3.6.保全整備(1) 受注者は、保守点検等において不良箇所や故障箇所を発見した場合は、異常原因の調査を行うとともに、備付工具や補修材料等を用いて、発注者の承諾を得て、軽微な整備･修繕を行うこと。
ただし、緊急を要する場合または簡易な場合は、速やかに適切な措置を講ずるとともに、直ちにその状況を発注者に報告すること。
なお、補修材は発注者が用意するものとする。
(2) 受注者は、発注者が行う施設の定期補修工事及び修繕工事等における工程会議等に出席し、工程及び内容を十分に把握して、工事等の安全かつ効率的な遂行に積極的に協力すること。
3.3.7.予防保全
受注者は、施設及び設備等の状況を常に把握し、トラブルや故障等の未然防止に努めること。
3.3.8.測定記録
受注者は、運転操作、保守点検、保全整備など本業務に係る各データを記録し、設備等の状況確認を行うこと。
3.3.9.焼却残渣の搬出作業(1) 受注者は、焼却残渣（焼却灰及びばいじん処理灰）を、発注者が別途搬送委託契約を行い配車した車両へ積み込み作業を行うこと。
(2) 受注者は、焼却残渣の積み込みにあっては、車両の停止位置及び搬出物の確認を行い、過積載等の無いよう行うこと。なお、不具合が生じた場合には、安全かつ迅速に対応すること。
3.3.10.運転管理記録の作成及び報告
受注者は、発注者が必要とする各設備及び機器の運転管理記録、業務日誌、報告書などを作成し、発注者に遅滞なく提出すること。また、報告内容等について
は発注者の承認を得ること。
3.3.11.その他(1) 市民等から業務に関する苦情等を受けたときは、直ちに発注者へ報告すること。

32

苦情等を受けた内容は記録すること。
(2) 受注者は、当直の夜間等で発注者が不在の場合、熱回収施設棟以外の施設及び設備等（計量機など）での対応が必要となるときは、対応すること。
3.3.12.定例会議等(1) 受注者は、発注者が行う定例会議等に出席すること。
(2) 運転引継ぎ会議では、運転状況について十分引継ぎを行うこと。

4.緊急対応4.1.予防受注者は、本業務において、火災、爆発、薬品の流出、事故、公害の発生等の災害が発生しないよう予防しなければならない。
4.2.防火・防災訓練の実施
受注者は、発注者が定期的に行う防火・防災訓練等に協力すること。
4.3.二次災害の防止(1) 受注者は、危機事象による被害、機器の故障、事故、及び緊急的停電等（以下「緊急事態」という。
）において、従事者の身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように二次災害の防止を図ること。
(2) 業務責任者は、発注者との協議により決定した業務時間外においても、緊急事
態発生の連絡を受けた時、速やかに業務従事場所に赴き、従事者に対して指揮・指示等を行い、二次災害の防止に努めること。
4.4.緊急事態における対応(1) 受注者は、緊急事態の発生に係る人身の安全確保、施設の安全停止及び復旧の手順等を定めた緊急対応マニュアルに添って緊急事態を想定した訓練を行うこと。
(2) 受注者は、緊急事態の発生時には、緊急対応マニュアルに基づいた適切な対応を行うこと。
4.5.事故報告書の作成
受注者は、事故が発生した場合は、マニュアル等に基づき対応するとともに、直ちに発注者に報告すること。また、報告後は、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、遅滞なく発注者に提出すること。

33