ワンポイント図解（JER-1S)

原子力施設用移動型局所排気装置

アララベンチ

吸気口

除染しやすいフロントケース

プレフィルタクランクストッパー

クランプハンドルにてプレ、HEPAともにワンタッチ交換
HEPAフィルタ

ブロア

アララベンチはグリーンハウス内の作業環境改善のため、小型、軽量、さらに機動性があるよう特別に設計された除染、搬出可能タイプの局所排気装置です。

排気口
アジャスター機能付きスタンドで立てても、横にしても使用可能

プレフィルタ用
マノメータ
ストッパー付き自在キャスタースイッチ保護ガード
作業中、外部からの接触等による誤作動を防ぐ

仕■ 原子力施設内のどんな作業場所でも使用可能

φ100mm大型のキャスター採用により移動性の向上を図った（グレーチングもOK）

HEPAフィルタ用
マノメータ

正面図

側面図

■ 小型、軽量で簡単に移動■ フィルタ交換はワンタッチで簡単■ 分解しやすく、除染が可能■ 現場作業者の要望に応じ、使いやすさを重視

様名称

アララベンチアララベンチジャンボ

型式

JER-1S

JER-2C

外形寸法（縦）380×（横）350×（高）1,100mm（縦）711×（横）667×（高）1,180mm

使用場所

屋内用

屋内用

定格電圧

AC100V・50/60Hz

三相200V・50/60Hz

定格電流6.0/7.8A

6.2/6.2A

風9.0m3/min

25.0m3/min

専用HEPAフィルタ
JIS Z4812 HEPAフィルタ
W-305-2相当品
寸法：305×305×292tmm
プレフィルタトラベロン・AF-120AN
寸法：305×305×20 tmm

専用HEPAフィルタ
JIS Z4812 HEPAフィルタ
W-602-2相当品
寸法：610×610×292tmm
プレフィルタトラベロン・AF-120AN
寸法：610×610×20 tmm

ダクト接続径φ150mm

φ300mmマノメータ
表示範囲

HEPAフィルタ用 ：0～1000Pa
プレフィルタ用 ：0～500Pa

フィルタ
交換時期

HEPAフィルタ用 ：マノメータ指示値750Paのとき（専用HEPAフィルタ使用の場合）
プレフィルタ用 ：マノメータ指示値100Paのとき

量フィルタサーマルプロテクター

ブロア用モーターの表面温度が90℃以上に上昇した場合、サーマルプロテクターが作動しブザーが鳴る

車

輪

前輪：ストッパー付自在キャスター、後輪：固定車輪

塗装

マンセル7.5B 5/10 メラミン焼付塗装

重量約45kg〒160-0023

約80kg

東京都新宿区西新宿6丁目-24番-1号
西新宿三井ビル10F
Tel. 03-5322-2271 Fax. 03-5322-2272

アララベンチアララベンチジャンボ

JER-1S（100V)

JER-2C（200V)

高所・狭所の現場でも使用可能！

※本カタログ記載の仕様及び外観（塗装色を含む）は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

本社

R

移動を考慮し、取回しに便利なハンドル

仙台営業所 Tel. 022-715-6081

静岡営業所

Tel. 0537-28-8181

福島営業所 Tel. 0240-23-5828

浜岡事務所

Tel. 0537-86-7176

柏崎事務所 Tel. 0257-21-4868

名古屋営業所 Tel. 052-784-7401

茨城事務所 Tel. 029-860-5073

大阪営業所

Tel. 06-4963-2500

東京営業所 Tel. 048-991-9461

福岡事務所

Tel. 092-707-3915
202406

アララベンチウルトラミニ JER-UM100♢小型、軽量（約20kg）のため、困難だった狭い場所への持ち込みが容易♢肩掛けベルトが付いているため階段の持ち運びも可能♢外観はコンパクトながら大きな排気風量♢フィルタ交換はワンタッチで簡単♢シンプルで除染しやすい構造

型式

JER-UM100

外形寸法（縦）315×（横）566×（高）327mm

風6.0m3/min

量フィルタ

重量

プレフィルタ
寸法：305×305×20 tmm
HEPAフィルタ
寸法：305×305×150 tmm
約20kg

放射性ヨウ素対策用アララベンチ

JER-1S-ACF

フィルタ・ダクト各種取り扱い製品

原子力施設の放射性ヨウ素捕集技術は、安全管理上重要な課題です。
放射性ヨウ素に対して高い捕集効率を有する「活性炭素繊維フィルタ」と「アララベンチ」の組み合わせが、移動型局所排気装置として緊急時にも軽快な機動性を両立しました。

型式

JER-1S-ACF

ご使用場所、目的に合わせたフィルタ、ダクト、風量調整ダンパー類も各種取り揃えております。

プレフィルタJER-2C-ACF

外形寸法（縦）380×（横）350×（高）1,176mm （縦）711×（横）667×（高）1,180mm

風7m3/min20m3/minプレフィルタ
寸法：305×305×20 tmm

プレフィルタ
寸法：610×610×20 tmm

HEPAフィルタ
寸法：305×305×150 tmm

HEPAフィルタ
寸法：610×610×150 tmm

木枠タイプ

305×305×20tmm
610×610×20tmm

活性炭素繊維フィルタ
寸法：305×305×292tmm

活性炭素繊維フィルタ
寸法：610×610×140 tmm

アルミ枠タイプ

305×305×20tmm
610×610×20tmm

約50kg

約90kg

亜鉛鋼板枠タイプ

305×305×20tmm
610×610×20tmm量フィルタ

重量

活性炭素繊維

ミクロポア

粒状活性炭

マクロポア

種

類

外形寸法

HEPA フィルタ

トランジショ
ナルポア

K フィルタ

活性炭素繊維（ACF）とは
活性炭素繊維はヤシガラ活性炭に代表される粒状の活性炭を、布状に加工した物ではありません。
フェルト布（織物）、編物（ニット）を温度制御で活性炭化させた製品で、下の写真に示すように見た目は黒色のフェルト、布、ニットです。

ΔV/ΔlogD

2.01.5

ミクロポア

1.0

粒状活性炭

0.5010粒状/繊維10 210 3

細孔直径（A）

10 410 5

活性炭の細孔分布曲線

種

活性炭素繊維にはガスの吸着に寄与するといわれている多くの「ミクロポア」とよばれる細孔が繊維表面に並んでいます。そのため、粒状と比べ高い吸着性能を有すると考えられています。

資料提供：（株）
ワカイダエンジニアリング殿

類

外形寸法

通常型

305×305×292tmm
610×610×292tmm

焼却減容型

305×305×292tmm
610×610×292tmm

難燃型

305×305×292tmm
610×610×292tmm

鋼板枠難燃型

305×305×292tmm
610×610×292tmm

スパッタ止めBOX
アララベンチと組み合わせてご使用ください。
火気作業を伴う場合は、本製品を組み合わせてご使用いただくことで火花等の侵入を防ぎ、安全性が向上します。

各種フレキシブルダクト

種型

式類

650×355×430mm

SB-2C

1000×660×735mm

尺

クリーンフレキダクト

φ150mm×5m
φ300mm×5ｍ

アルミダクトφ150mm×4m
φ300mm×4ｍ

不燃性Feダクト

φ150mm×4m
φ300mm×4ｍ

外形寸法

SB-1A

定

※お客様の仕様に合わせた特注排気装置の製作も承ります。
※本カタログ記載の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります。