最新の環境統合制御機器及び今後の展望
株式会社オムニア・コンチェルト 代表取締役 藤原慶太
令和3年7月28日

E-mail：contact@omcon.co.jp
https://www.omcon.co.jp

「SDGs」に基づく農林水産業へ• SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称• 国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた「世界を変革するための17の目標」• 幅広い低炭素・脱炭素技術を提案し，エネルギ ー転換を推進• 農業における環境保護☞ これからは、環境にやさしく
持続可能な農林水産業

液化炭酸ボンベの製造過程

弊社が掲げる再生可能エネルギーとの共存システム

環境統合制御盤「コンチェルト」の主な特徴①．制御盤1台で、最大２０箇所のハウスの個別独立制御が可能⇒設備コストの大幅低減②．センサは、延べ400個程度の多点観測、エリア割付が可能③．無線通信で、半径1km程度の距離であれば、遠隔制御可能④．CO2＆Air局所施用が標準で設備されている⇒ランニングコスト低減⑤．遠隔監視では、サーモグラフィカメラ等の特殊カメラも設置可能⇒ハウス内の温度分布、蓄熱、転流の様子を把握⑥．CO2ガスを利用したpH制御が可能⇒ランニングコスト大幅低減⑦．エリア毎に数種類のLED制御が可能⇒日長管理に最適⑧．センサ、外部制御ユニットは全て背番号制なので、故障時等にもタッチパネルやPCで簡単に割付変更可能⇒故障時の代替えが瞬時に対応可能⑨．外部制御ユニットやセンサは、全てコネクタ接続、配線ミス無く保守、メンテナンスが簡単⇒農家さんでも簡単にメンテナンス可能環境統合制御機器「コンチェルト
遠隔監視システム

制御盤本体、CO2＆Airバルブユニット類

潅水制御及びpH制御システム」のシステム構成例

環境統合制御機器「コンチェルト

電源
ハウス管理
ハウス管理項目
エリア管理
エリア管理項目

バルブユニット

開閉リレーユニット

接点リレーユニット」の主な仕様書

AC100V～240V 50/60Hz 専用
１0ハウス（標準） 最大２０ハウスまで拡張可能
窓・カーテン・汎用スイッチ・空調・灌水
１ハウス当たり６エリアまで割り付け可能
６０エリア（標準） 最大９９エリアまで拡張可能
CO2ガス・Airガス・ｐH調整液・液肥（EC)・LED
250系統
CO2ガス
１ハウス当たり６系統まで割り付け可能
Airガス
１ハウス当たり６系統まで割り付け可能
ｐH調整液
１ハウス当たり６系統まで割り付け可能
液肥（EC)
１ハウス当たり６系統まで割り付け可能
灌水
１ハウス当たり１３系統まで割り付け可能
200系統
窓ユニット
１ハウス当たり８系統まで割り付け可能
カーテンユニット
１ハウス当たり８系統まで割り付け可能
120系統
汎用スイッチユニット
１ハウス当たり４系統まで割り付け可能
空調ユニット１ハウス当たり４系統まで割り付け可能
LEDユニット
１ハウス当たり24系統まで割り付け可能

圧倒的な制御機器数、独立制御エリア数

環境統合制御機器「コンチェルト

データ収集方法

センサデータ項目

ユニット制御方式
グラフ表示項目（タッチパネル）
CO2・温湿度センサ
日射・気圧センサ
pH・ECセンサ
土壌センサ
風速センサ（ハウス内）
風速風向計（棟外）
感雨計」の主な仕様書

USBメモリ（CSVフォーマット）
CO2濃度(ppm または %)・温度(℃)・相対湿度(%)・飽差(g/㎥)・露点(℃)
照度(lx)・日射(J)・光量子(μmol)・外気圧(hPa)・ハウス内圧差(Pa)
PH(pH)・EC(mS/cm)・土壌温度(℃)・土壌含水率(%)
風向・風上・風下・平均風速(m/s)・最大瞬間風速(m/s)・感雨計
リアルタイム流量(L/min）・積算流量(L)・施用時間(H)・圧力(MPa)
時間設定・間欠設定・限界濃度設定・再開濃度設定・電磁弁の開閉設定・
日射比例設定・風上風下設定・雨天時設定・連動設定
当日グラフ： CO2濃度・温度・相対湿度・飽差・日射量 （１０分毎）
２週間グラフ： 日平均温度・日平均土壌含水率・積算日射量・CO2積算流量（詳細な分析は、遠隔監視システムで）
９９系統
１ハウス当たり２４系統まで割り付け可能
４８系統
１ハウス当たり２４系統まで割り付け可能
４８系統
１ハウス当たり２４系統まで割り付け可能
９９系統
１ハウス当たり２４系統まで割り付け可能
４８系統
１ハウス当たり２４系統まで割り付け可能
１０系統
全ハウス共有１０系統
全ハウス共有圧倒的なセンサ取付台数、収集能力環境統合制御機器「コンチェルトデータ収集間隔
センサ測定間隔CO2濃度
温度（気温）
相対湿度
照度
日射量
光量子
気圧
風速（ハウス内）
風速風向計（棟外）
EC
PH
土壌温度
土壌含水率
圧力」の主な仕様書

１分毎
３秒以内
センサ毎に変更可能。状況に応じて自動で調整。
０～１００００ppm ±30ppm
０～30% ±0.5% 高濃度仕様-40.0～99.9℃ ±0.1℃
0～100.0℃ ±1%
4.0～220.0klx
０～2400W
０～4000μmol
300～1100hPa
0～10m/s
0～60m/s0～10.0mS/cm
０～7.0mS/cm ±5%0～14pH-10.0～50.0℃ ±1℃
0～100.0%
オプション（MPa)

圧倒的なセンサの種類

環境統合制御機器「コンチェルト

制御設定数

制御流量
操作方法
プリントスクリーン大型タッチディスプレイ
無線機能
遠隔監視システム
GPS時計
アラーム機能」の主な仕様書

窓・カーテン ８パターン／日
灌水 １８パターン／日
その他 ６パターン／日
0～200L/min※設置した流量計により異なります
タッチパネルUSBメモリ（JPG画像）
オプション対応（ブラウザ画面）
オプション対応（920MHz帯）
対応可能
標準装備
バルブの流量、CO2危険濃度
強風、気圧差、ｐH危険値、相対湿度
土壌含水率

圧倒的な制御設定数、設定パターン

CO2局所施用

CO2施用ガスを可視化し分析

イチゴの葉っぱ
CO2ガス

CO2施用
配管

イチゴへのCO2局所施用の様子

CO2ガスの流量と圧力、間欠時間を制御し、漂うように施用する

CO2施用ガス及び気流を可視化し分析
高濃度CO2

雑草
水の入ったコップ
葉の周辺で上昇気流が起きる

CO2ガスを可視化（動画撮影）し、蒸散の様子を分析

蒸散により、葉の周辺で上昇気流が起き、CO2ガスの吸収が高まる。このような状況を作り出す事が重要。

環境に優しい農業、栽培の効率化

従来のハウス内CO2施用方式
化石燃料焚き発生装置

CO2局所施用方式
液化炭酸ボンベとハウス外気のコンプレッサー圧縮

今、なぜ、局所施用か？
21.6m
7.2m
3.46m

0.3m0.4m

標準的なハウス10a程度で計算すると
間口 7.2ｍ×長さ 48.6ｍ×棟数 3＝床面積 約1,050㎡
平均高 3.46 ｍとすると
床面積1,050㎡ ×平均高3.46ｍ＝ 容積3633㎥
架台長４５ｍ✕１５条＝６７５ｍ
架台部分の空間＝６７５ｍ✕幅０．３ｍ✕０．４ｍ ＝８１㎥
架台上の空間81㎥／施設空間3633㎥＝約2.2％

施用に必要な容積は、ハウス全容積の2.2%程度に過ぎない⇒無駄なCO2を出さない

多エリア個別独立制御

環境統合制御機器「コンチェルト」の主な仕様書

エリアの分け方及び配管例①①センサ①センサ①①②②③②①センサ①センサ①センサ②センサ②センサ②センサ③④③センサ③センサ④

CO2＆AirCO2とＡｉｒ併用施用制御の効果

AirコンプレッサーとCO2ボンベの併用制御

CO2とAir施用制御の効果
東京都府中市のトマト農家（約1反）での実証の様子
平成29年は、Air施用は、葉の周辺のみ、CO2施用は、半分の面積のみ
平成30年は、Air施用は、培地、葉の周辺全面、CO2施用も全面対応：
結果（A品のみ）：７ｔ⇒９ｔと２ｔ増収
平成29年3月10日

平成29年4月16日

平成30年2月19日

地上部の比較
Air区

無処理区

新梢の確認

新梢の確認

無処理区（左）およびAir区（右）における個体の比較※東京農工大学との共同実験資料より

地上部と地下部の形態
エアー施用区は根がよく発達している

形態調査 無処理区（左）とエアー施用区（右）※東京農工大学との共同実験資料より

太陽光パネル蓄電型センサ
無線モジュール付

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

各種無線技術太陽光パネル蓄電型センサシステム
独自に開発した指向性アンテナ
通信モジュール付きセンサ

環境統合制御盤「コンチェルトセンサ
・校正方法、校正キット
・CO2基準センサ
・背番号制・測定場所での表示機能
・タッチパネルでの簡単割付」の特徴

遠隔監視遠隔制御

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

遠隔監視、遠隔制御

各種カメラ画像を同一画面表示

全てのエリア測定値をグラフ化表示したいデータをクリックするとグラフ化

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

遠隔監視、遠隔制御

CO2ガス使用量も棒グラフ化
エリア毎にCO2ガスリアルタイム使用量を表示

特殊カメラ環境統合制御機器「コンチェルトサーモグラフィカメラによる徹底分析」の特徴

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

サーモグラフィカメラによる徹底分析
ハウス内の蓄熱の様子

トマトの実の蓄熱の様子

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

サーモグラフィカメラによる徹底分析

潅水開始
0分

１分

７分

32分

35分

12分

27分

環境統合制御機器「コンチェルト」の特徴

特殊カメラ技術システムによる徹底分析

超暗視カメラによる暗部の撮影

分子構造素子屈折率差分技術を使用した
CO2ガスの可視化

超音波波長技術を利用した気流の撮影

pH制御

pH、EC変化状況

EC変化無しEC変化無しpH減少制御停止後+0.6上昇

図１ CO₂注入区におけるCO₂注入開始後の養液のpHおよびECの推移

図２ CO₂注入区におけるCO₂注入停止後の養液のpHおよびECの推移

塩類集積の原因であるECの上昇を引き起こさずにpHの減少効果あり※東京農工大学との共同実験による

pH制御システム例

藻類培養槽におけるCO2供給システム（pH制御）

液肥用pH調整システム

液肥用pH調整システム

LED環境統合制御盤「コンチェルト」の特徴

オリジナルLEDによる徹底分析

LED配列例１

LED配列例２

環境統合制御盤「コンチェルトオリジナルLEDによる徹底分析」の特徴

環境統合制御盤「コンチェルトオリジナルLEDによる徹底分析」の特徴

その他

環境統合制御機器「コンチェルト
液肥、水、抗体菌潅水切替制御システム
東京農工大学との共同実験

液肥、水、抗体菌切替システム
及びpH制御システム

抗体菌タンク」の特徴

木製ハウス

・照度センサにより日射量を制御
・ブラインド部分の太陽光パネルでハウス内電源補助

遮光用太陽光パネル付き
木製ブラインド制御システム