技術仕様

GSV シリーズバルブ
過酷な環境に適した設計
用途一段と向上した卓越した耐久性と性能を集めた Rain Bird® GSV
シリーズ バルブは、どんな難コースでも持ちこたえます。
最先端機能を持つこのバルブは、雷が多く発生する地域、再生水利用地域、高水圧・変動水圧区域で特に大活躍します。
NPT ネジと BSP ネジ、またプラスチックモデルと真ちゅうモデルのいずれでもご利用できるため、世界のいたるところで使用可能です。

特性
パワフルなサージ抵抗

徹底した耐久性• GBS25 電磁弁で 25kV まで、ICM で 20kVまでのサージ電圧に耐えられます• プラスチック モデルは、最大 200 psi(13.80 bar) の圧力まで耐えるヘビーデューティー性能を持つガラス充填ポリプロ
ピレン ボディーを採用

調整可能な圧力制御装置• プリインストール PRS-DIAL が、15 ～ 100 psi (1.04 ～ 6.90 bar) 間の圧力を 3 psi (±0.21 bar) 間隔で制御・維持• 吸水口圧力が 100 psi (6.90 bar) を上回る
場合、圧力調整マスターバルブまたは直列式の圧力調整装置を取り付けてください• 圧力急上昇を抑えるすぐれた機能により水撃 (ウォーターハンマー) を最小限に抑制• GSV211 (BSP のみ) モデルには、赤真ちゅうボディーボンネットが採用され長期間使用することができ、最大 200 psi(13.80 bar) の圧力にも耐えるすぐれた耐久性を発揮• スクラバー機構 (プラスチックモデルのみ)にはステンレススチール製スクリーンが搭載され、砂粒やプラント材料を除去します• 防水加工のダイヤルカートリッジのため組み立ての手間を節約• 外部ブリードが、流水システムフラッシュ時の破片による電磁弁ポート損傷から保護• ブロック使用に最適な一貫性の高い
スプリンクラー性能

電気仕様• ダイヤルカートリッジ上の、人間工学に基づいたデザインのスナップカバーにより、破壊行為を防止

GBS25 電磁弁
• 電源：24 VAC 50/60 Hz (サイクル/秒)

再生水用途設計• 突入電流：0.41 A (9.84 VA)• 保持電流：60 Hz 時 0.20 A (4.80 VA)、
50 Hz 時 0.23 A (5.40 VA)• 塩素耐性のダイアフラムにより、強度の高い薬品に対する耐性もレベルアップされています。
• オプションの流量制御パープルハンドル・カバーを付ければ、非飲料水表示も簡単

ICM• 電気出力： 28.5 VAC、
1.25 AMP /1経路

モデル番号の構成
GSV

XXX

モデル

サイズ

GSV
GSVIC

100 = 1" NPT
101 = 1" BSP
150 = 1 1/2" NPT
151 = 1 1/2" BSP
200 = 2" NPT
201 = 2" BSP

211 = 2" BSP (真ちゅう)

モデル• GSV100 / GSVIC100:プラスチック 1 インチ、米国標準管ねじ• GSV101 / GSVIC101:プラスチック 1 インチ、
英国規格管
• GSV150 / GSVIC150:プラスチック 1.5 インチ、米国標準管ねじ• GSV151 / GSVIC151:プラスチック 1.5 インチ、
英国規格管
• GSV200 / GSVIC200:プラスチック 2 インチ、米国標準管ねじ• GSV201 / GSVIC201:プラスチック 2 インチ、
英国規格管
• GSV211 / GSVIC211:真ちゅう 2 インチ、英国規格管寸法

モデル

サイズ

高さ

長さ

幅

GSV100 / GSV101
GSVIC100 / GSVIC101

1 インチ

8.3 インチ(21.1 cm)

5.6 インチ(14.2 cm)

5.2 インチ(13.2 cm)

GSV150 / GSV151
GSVIC150 / GSVIC151

1.5 インチ

9.5 インチ(24.1 cm)

6.1 インチ(15.5 cm)

6.2 インチ(15.8 cm)

GSV200 / GSV201
GSVIC200 / GSVIC201

2 インチ

9.9 インチ(25.2 cm)

6.1 インチ(15.5 cm)

6.2 インチ(15.8 cm)

2 インチ

9.4 インチ(23.9 cm)

6.9 インチ(17.5 cm)

5.9 インチ(14.9 cm)

GSV211 (真ちゅう)
GSVIC211 (真ちゅう)

作動範囲• 流量：5 ～ 200 gpm (19.20～757 l/分)、(1.10～45.50 m3/時)• 圧力：最大 200 psi (13.80 bar)*

U.S. データ — 圧力損失 (psi)
流量gpm

GSV100 / GSV101
GSVIC100 / GSVIC101
1 インチ

GSV150 / GSV151
GSVIC150 / GSVIC151
1 ½ インチ

GSV200 / GSV201
GSVIC200 / GSVIC201
2 インチ

52.9—

—

102.9——

202.63.5—

30

5.8

3.1—

40

10.22.3—

50

16.02.1—

75—

4.33.3100—

7.54.7125—

11.98.6150—

17.012.6

175

—

—

14.8200

—

—

18.9

流量
gpm
510152030
4050
60
80
100
120
140
160
180
200

GSV211
GSVIC211
2 インチ
—
—
—
0.50.6
0.8
1.1
1.8
2.4
3.8
5.9
7.8
10.0
12.5
15.8

メトリックデータ — 圧力損失 (bar)
流量

流量l/m

GSV211
GSVIC211m3/h 2 インチ

20

1.20.20

—

—

19150

30.19

—

—

503—

100

60.32

0.22—

100

60.04

150

90.690.16

—

150

90.05

200

12—

0.16—

200

120.09250

15—

0.24—

250

150.14300

18—0.330.25300

180.1635021—

0.450.30

350

210.2340024—

0.590.38

400240.30

45027—

0.750.53

450270.4050030—

0.910.6750030

0.49

550

33—

1.100.8255033

0.5860036——

0.92600

360.6865039——

1.00650390.79

70042——

1.13

700420.92757

45——1.3075745

1.09

GSV100 / GSV101
GSV150 / GSV151
GSV200 / GSV201
GSVIC100 / GSVIC101 GSVIC150 / GSVIC151 GSVIC200 / GSVIC201
l/m m3/h
1 インチ
1.5 インチ
2 インチ—

Rain Bird は、水撃作用 (ウォーターハンマー) を避けるため、給水管の流量が 2.29 m/秒 (7 ½ ft/秒) 以下でのご使用を推奨します。

• 温度：最大 66 °C (150 °F)*PRS-ダイヤルの最高使用圧力は 200 psi (13.80 bar) ですが、正確な調整を維持できる範囲は 100 psi (6.90 bar) までです。

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
電話：+1 (626) 812-3400
ファックス：+1 (626) 812-3411
Rain Bird テクニカルサービス(800) GSP-XPRT (477-9778)(米国およびカナダのみ)
Rain Bird 社登録商標®©2023Rain Bird Corporation 1/23

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
電話：+1 (520) 741-6100
ファックス：+1 (520) 741-6522

Rain Bird International, Inc.
1000 W. Sierra MadreAzusa, CA 91702
電話：+1 (626) 963-9311
ファックス：+1 (626) 963-4287
The Intelligent Use of Water™
www.rainbird.com/golf

D37554A