2020 年 3 ⽉ 30 ⽇
⼀般社団法⼈

⽇本建築学会

環境⼯学委員会空気環境運営委員会
主査
公益社団法⼈⼤岡⿓三

空気調和・衛⽣⼯学会
換気設備委員会
委員⻑⼭中俊夫

新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して「換気」に関するＱ&A
厚⽣労働省の新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議において、クラスター（集団）感染発⽣のリスクが⾼い場所として換気の悪い密閉空間があげられていました。しかしながら、換気の具体的⽅法や学術情報は⽰されていませんでした。⼀般社団法⼈⽇本建築学会と公益社団法⼈空気調和・衛⽣⼯学会は、2020 年 3 ⽉ 23 ⽇に共同で緊急会⻑談話「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して」を発出し（⽂献１）、換気に関する情報提供を⾏っていくことを表明しました。本報告では、換気について⼀般の⼈が間違いやすい点、誤解しやすい点を中⼼に Q&A ⽅式で解説を⾏いました。
⾃分が⽣活している住居や職場が換気の良い空間なのか或いは悪い空間なのか、効率のよい換気をするにはどのようにすればよいのか、不安に感じる⼈は多いと思います。現状では新型コロナウイルスの感染を制御するために、どの程度の換気を⾏えば⼗分なのかについては科学的根拠のある情報が得られていないため、その情報提供は⾏われていませんが、正しい換気の⽅法は汚染物質が何であっても⼤きくは変わりません。今回の報告ではより深い換気の知識と運⽤法（⽂献２，３）について Q＆A 形式で解説します。換気を⾏うにあたりこの報告が参考になれば幸いです。
本報告の内容問１ 換気とは何ですか？
問２ 室内汚染物質にはどんなものがあるのですか？
問３ 空気中の汚染物質濃度はいくらまでなら⼤丈夫ですか？
問４ 換気の⽅式にはどのようなものがあるのですか？
問５ 換気の性能はどのように評価するのですか？
問６ 必要換気量とは何ですか？
1

問７ 住宅やオフィスなどの普通の部屋はどの程度換気されているのですか？
問８ 換気効率とは何ですか？
問９ 換気経路とは何ですか？
問１０ 計画換気とは何ですか？
問１１ 換気の悪い空間とはどんなところですか？
問１２ 住宅の換気システムはどのようになっているのですか？
問１３ 換気の性能を上げるためにはどのようにしたらよいのですか？
問１４ もし新型コロナウイルスへの感染の疑いのある⼈が出た場合はどうしたらよいですか？
おわりに
問１ 換気とは何ですか？
室内の空気と外気を交換することを換気といいます。換気の⽬的は 1) 外の空気を室内に取り⼊れ、2) 室内の空気を外に追い出すことで，3) 室内の空気中の汚染物質を排出・希釈することです。特に⼤量の換気を⾏うことによって夏場に建物を冷却したり、直接居住者が⾵を浴びて冷涼感を得る場合があり、これらを⽬的とした空気の⼊れ換えは、通⾵と呼ばれます。換気には⾃然換気とファンを⽤いた機械換気に分けられますが、通⾵は⾃然換気による場合が⼀般的です。ただし、両者は現象としては同じであり、⽬的が違っていると⾔えます。
問２ 室内汚染物質にはどんなものがあるのですか？
室内汚染物質には⼤きく、ガス状汚染物質（気体）と粒⼦状汚染物質（固体や液体）に分けられます。ガス状汚染物質には、⼆酸化炭素（CO2）、⼀酸化炭素（CO）、揮発性有機化合物（VOCs）、窒素酸化物（NOX）、硫⻩酸化物（SOX）、ホルムアルデヒド（HCHO）、様々な臭気などがあり、粒⼦状汚染物質には、浮遊粉塵、アスベスト、アレルゲン（ダニ、花粉、真菌（カビ））等に加え細菌やウイルスも含まれます。ただし、細菌やウイルスの多くは粉塵やミストと共に浮遊します。いくら透明で綺麗に⾒える空気でも、多くの粉塵を含んでいます。10µm 以下の粉塵は⽬には⾒えませんが、それらの⼤きさの粒⼦が⼈の健康に悪影響を与えることがあるのです。

2

図１

建築における空気汚染物質（⽂献３に筆者が加筆）

問３ 空気中の汚染物質濃度はいくらまでなら⼤丈夫ですか？
上に挙げた様々な室内空気中の汚染物質が⼈体に影響を及ぼさない濃度については、その環境によって異なります。⼯場などの労働環境では許容濃度と呼ばれ、様々な汚染物質に関して、⼀般の室内環境よりも⾼い濃度が法律で決められています。住宅や事務室などの空間
では、対象とされる物質は少ないですが、⽼⼈や⼦供も含めて 24 時間⽣活をする場所なので、労働環境よりもかなり低い濃度となっています。表１に建築基準法や建築物衛⽣法で定められている代表的な⼀般環境の室内環境基準を⽰します。ここで 1ppm とは 0.0001%を⽰します。すなわち体積⽐で１の空気の中に 100 万分の 1 の汚染物質が含まれていることになります。
表１

室内環境の基準濃度（国⼟交通省，厚⽣労働省）（⽂献２）
物質名

基準濃度

⼆酸化炭素

1000ppm

⼀酸化炭素

10ppm

浮遊粉塵（10m 以下のもの）

0.15mg/m3

ホルムアルデヒド

0.1mg/m33

問４ 換気の⽅式にはどのようなものがあるのですか？
換気の⽅式は、窓などの開⼝部から外気を取り⼊れる⾃然換気とファン（送⾵機）などの機械を利⽤した機械換気に分類されます。ここでは機械換気を中⼼に説明します。機械換気はさらに第⼀種換気⽅式、第⼆種換気⽅式、第三種換気⽅式に分類されます（図２）。第⼀種
換気は、給気側にも排気側にも送⾵機を⽤いる⽅式です。第⼆種換気は給気⼝のみに送⾵機を⽤いる⽅式であり、第三種換気は排気⼝のみに送⾵機を⽤いる⽅式です。第⼀種換気は換気量の確保が確実にでき、給気量、排気量を調整すれば室内の圧⼒を⾃由に設定できるので、様々な換気の⽬的に適合させることができますが、送⾵機が⼆つ必要となるため設備費・運転費は割⾼となります。第⼆種換気を⽤いると室内が正圧（外や周りの部屋より圧⼒が⾼い状態）になるので、汚染空気やすき間からの外気の流⼊を防⽌でき、⼿術室などの⾼い空気清浄度が要求される部屋に適しています。第⼆種換気は住宅に使われることはほとんどありません。⼀⽅、第三種換気は、室内が負圧（外や周りの部屋より圧⼒が低い状態）になるので、隙間から外気、隣室空気が流⼊しますが、室内の空気が他に流出することを防ぐことができます。そのため、有害ガスや粉じん、病原菌などが室内で発⽣する室の換気に適しています。住宅では、臭気の発⽣するトイレ、蒸気の発⽣する浴室、燃焼廃ガスや臭気が発⽣する台所などの換気に採⽤されています。また結核などの感染症患者のための病室（感染症室）なども、廊下や隣室に病原菌を拡散させないよう陰圧に保つ必要があり、感染症の種類によって第⼀種換気と第三種換気が使い分けられます。

図２

機械換気の分類（⽂献３）

また換気の⽅式には、室内全体の空気を換気する全般換気と汚染物質の発⽣近くで、その汚染物質が拡散しないうちに効果的に捕集して換気する局所換気という分類もあります（図３）。台所のレンジの上にある換気扇や、⼯場等で排熱や汚染物質を発⽣する機器の周辺のみの換気等が、局所換気の代表例です。

4

図３

全般換気と局所換気（⽂献３に著者が加筆）

問５ 換気の性能はどのように評価するのですか？
⼀般的には、換気の性能は換気量あるいは換気回数によって表現します。換気量とは１時間に何⽴⽅メートルの空気を取り⼊れるかという数値で、[m3/h]という単位で表します（ここで h は１時間（1hour）当たりという意味です）。換気回数は１時間にその部屋の容積の何倍の空気を取り⼊れるかという指標で、換気量を室容積で除した値となります。例えば、換気回数 0.5[回/h]というのは、１時間でその部屋の体積の半分の空気を取り⼊れることであり、２回/h というのはその部屋の体積の２倍の空気量を取り⼊れることです。同じ換気量でも、室容積によって換気回数は異なります。換気量は室内の汚染物質濃度の指標ですが、換気回数は室内の汚染物質の濃度を低減させるスピードに対応した指標と⾔うことができます。それ以外の指標として室内の気流の状態と汚染物質の発⽣位置によって決まる換気効率がありますが、これは問８で説明します。
問６ 必要換気量とは何ですか？
空気中の汚染物質の濃度を基準濃度以下に保つために必要な換気量のことです。通常の居室では、在室⼈から発⽣する⼆酸化炭素の濃度 1000ppm で決まることが多いです。
問７ 住宅やオフィスなどの普通の部屋はどの程度換気されているのですか？
⼀般的な居室の換気量は建築基準法で定められています。⼈から発⽣する汚染物質を対象として機械換気設備を設置する場合は、基本的に在室者１⼈あたり 20[m3/h]以上の換気量が必要とされていますが、実際には室内の汚染物質の基準濃度に基づいて必要換気量が決まる場合が多く あります。またそれ以外にも、ホルムアルデヒドの除去のため基本的な換気回数が決められており、例えば 2003 年７⽉以降に建てられた住宅では通常 0.5[回/h]以上となる機械換気設備の設置（いわゆる 24 時間換気設備）が義務づけられています。いず
れにしても、室内で発⽣する空気汚染物質の濃度を⼗分に低減させるためのもので、きちんと機械換気設備が動いていれば窓を閉めていてもオフィスやレストラン等の商業空間にお5いては最低在室者⼀⼈あたり 20 [m3/h]以上の換気量があり、2003 年７⽉以降に建てられた住宅においては最低でも 0.5[回/h]以上の換気回数があることになります。
⼀⽅、病室の場合はさらに厳しく外気による換気量が 2[回/h]以上となる機械換気設備の設置が推奨されており（⽂献４）、実質上の設計基準となっています。
以上は機械換気の場合の例ですが、窓を開けて⾃然換気を⾏う場合は、窓の⼤きさや外部⾵の強さにもよりますが、⼀般に換気量はさらに⼤きくなり、換気回数 10[回/h]以上になることもめずらしくありません。⼩中学校の教室の換気については⽇本建築学会から指針が（⽂献５）出ていますので下記を参照ください。
http://news-sv.aij.or.jp/kankyo/s7/school_air_guide.pdf
問８ 換気効率とは何ですか？
換気の性能を表す指標に換気量や換気回数だけではなく換気効率という概念があります。
換気量や換気回数は量の概念ですが、換気効率は換気の効率を表すものです。同じ換気量であっても隅々まで新鮮空気が⾏きわたらなければ換気効率が悪いことになります。たとえば給気⼝と排気⼝が近接している場合、せっかく⼊ってきた新鮮空気がすぐに排出されてしまいますので換気効率が悪くなります。これを専⾨⽤語でショートサーキットと呼んでいます。⼀般に給気⼝と排気⼝が離れているほうが換気効率はよくなります（図４）。換気効率は室内の気流の状態や給気⼝と排気⼝の位置関係、室内での汚染物質の発⽣位置などによって決まりますが、換気効率が悪い場合、いくら換気をしても換気の効果が出ないことになりますので、注意が必要です。ただ⼀般的には、室内が⼗分に混合して⼀様な汚染物質濃度の分布になるように換気設備は設計されています。

図４

換気効率（⽂献３）6

問９ 換気経路とは何ですか？
換気を⾏う際に、空気の通る道筋のことです。⼈間が普段⽣活する居室にはできるだけ新鮮な空気を供給し、汚染物質の発⽣しやすい場所（トイレや浴室、台所等）はできるだけ⾵下に設置することが望ましいと⾔えます。図５に住宅において換気空気が各室を通る経路のよい例と悪い例を⽰します。

図５

換気経路の良い例、悪い例（⽂献３）

問１０ 計画換気とは何ですか？
必要換気量（問６）の確保だけではなく、⾼い換気効率（問８）と適切な換気経路（問９）を実現し、安定して必要な場所に必要な新鮮空気を供給するとともに、効率的に汚染物質を排出することを計画換気とよびます。機械換気については、計画換気はしやすいわけですが、建物の気密性の向上を背景に、⾃然換気についても、計画換気を⾏うことが推奨されています。
問１１ 換気の悪い空間とはどんなところですか？
問７で説明したように、オフィスや商業空間でも住宅（2003 年７⽉以降建設）でも通常の建物では機械換気設備が設置されており、最低限の換気量は確保されています。ただそのような建物でも設計時の想定以上の⼈が在室すると換気の悪い空間となります。例えばもともと５０⼈を収容するとして換気設計された部屋に１００⼈集まった場合などです。また
機械換気システムがきちんと働いていなかったり、給気⼝や排気⼝が閉じていたり、家具や障害物等でふさがれていれば、換気の悪い空間となります。換気の悪い空間を避けるためには、必要以上に密集しないこと、機械換気システムがきちんと動いているか、換気経路が確7保されているかどうかを確認することが重要です。また建築物とみなされない⼩型の倉庫（奥⾏き 1m 以内、天井⾼ 1.4ｍ以内）等は換気設備の設置義務はありませんが、これは本来⼈間が中に⼊ることを想定していないことによります。
問１２ 住宅の換気システムはどのようになっているのですか？
ここでは、代表的な事例として 24 時間機械換気設備が設置された⼾建て住宅と集合住宅（マンション）について説明します。住宅の換気システムの⽅式は、上で述べた換気⽅式の分類とは別に、⼤きく個別換気システムとセントラル換気システムに分類できます（図６）。
個別換気システムは各部屋につけた換気装置で効率的に常時換気を⾏うシステムです（図６(1)）。セントラル換気システムは天井裏等に換気ユニットを設置し、ダクトで家全体の換気を⾏うシステムです（図６(2)）。図６(3)の集合住宅の事例は、給気側は個別換気システムで、排気側をダクトでまとめるハイブリッド型となっています。もちろん集合住宅でもセントラル換気システムを導⼊している例はあります。いずれにせよ通常は、必要な部屋に新鮮空気を給気し、トイレや浴室、台所など臭気や汚染物質が発⽣しやすい場所から排気するという換気経路（問９）を考慮するという計画換気がなされています。個別換気システムには問４で述べた第１種換気⽅式あるいは第３種換気⽅式を採⽤することが多く、第２種換気を採⽤することはほとんどありません。セントラル換気システムでは、省エネルギー効果のために換気ユニットに全熱交換ユニットを⽤いることが⼀般的です。この場合には給気側・排気側双⽅にファンを設置するので、第⼀種換気⽅式となります。
また、先にも述べた通り、台所、浴室、便所などについては、別途排気のための第三種機械換気設備が設けられています。これらの換気設備の換気量は 24 時間換気とは異なる基準で決められています。

8

（１）⼾建て住宅（個別換気システム）（２）⼾建て住宅（セントラル換気システム）（３）集合住宅
図６

住宅における換気システム
9問１３ 換気の性能を上げるためにはどのようにしたらよいのですか？
問７で説明したように、オフィスやレストランなどの商業空間でも住宅（2003 年７⽉以降建設）でも最低限の換気性能は確保されています。まずは機械換気設備がきちんと機能しているかを確認してください。それでも⼼配な⽅には、適宜窓開けによる⾃然換気が有効です。
⾃然換気は⼀般に機械換気よりも⼤きな換気量が期待できます。窓開けによる⾃然換気の場合、⼀⾯の窓開けよりは、⼆⽅向の窓開けのほうが、換気量も換気効率も向上します。集合住宅などは窓が⼀⽅向にしかない場合も多いと思いますが、そのような場合でもバルコニー側の窓を開き、廊下の扉を開いて、⽞関の扉を開けば（防犯上問題ない程度に）、⼤きな換気性能が期待できます。⼀⽅、窓の開かない⾼層オフィス等では、機械換気装置の⾵量を増加することにより換気量を増やすことができます。換気に外調機（外気を加熱・冷却して室温で給気する装置）を⽤いている場合などでは、省エネルギーのために室内空気を再利⽤して、還気（リターンエア）させている場合もあるのですが、室内汚染物質を循環させず外気をより多く取り⼊れるためには、還気を利⽤しない全量外気制御の⽅が望ましいと⾔えます。これらについて在室者は制御できないので、それぞれのビル管理者にお問い合わせ頂く必要があります。また最近では窓開けのできない建物でも、特別な外気取り⼊れ⼝を設置して⾃然換気ができる建物も増えてきています。うまく⾃然換気を使いこなすことで、換気量を増やし、きれいな空気を維持することができます。
また、いろいろな専⾨家が情報発信をしています。例えば、⼩中学校の窓開けに関しては下記のページなどを参考にして下さい。
http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/ventilation.pdf （2020 年 3 ⽉ 29 ⽇現在）

図7

集合住宅における窓開け10

問１４ もし新型コロナウイルスへの感染の疑いのある⼈が出た場合はどうしたらよいですか？
内閣府では、次の症状の出た感染の疑いのある⼈は「帰国者・接触者相談センター」に相談することになっています（⽂献６）。
（１）⾵邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４⽇以上続いている。
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。）（２）強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
※ ⾼齢者や基礎疾患等のある⽅は、上の状態が２⽇程度続く場合そこまではいかない⾵邪などの症状の時には、外出を控え、まずは近くの病院に電話で相談してください。その場合、何らかの判断が出るまでは⾃宅待機となります。⾃宅でどのように療養すべきかについては、コロナウイルスであろうと他の感染性の病気（インフルエンザやノロ等）であろうと、できることはそれほど変わりません。マスク等の着⽤により⾶沫⾶散を抑えること、同居者は⼿指衛⽣、よく触れる表⾯の消毒の徹底により⾶沫感染や接触感染のリスクを低減すること、感染の疑いのある⼈と他の同居者の⽣活ゾーンを分けることが重要です。それ以外にも換気の観点から⾔えば、換気経路を考えてできるだけ⾵下（排気⼝の近く）の独⽴した部屋で療養するほうが、ウイルスを拡散させずリスクを低減させることに役⽴ちます。
おわりに以上換気について基礎的な知識と効率的な運⽤についてお話ししました。繰り返しになりますが、オフィスやレストランなどの商業空間でも住宅（2003 年７⽉以降建設）でも最低限の換気性能は確保されています。ただし、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染防⽌対策としては、換気だけに頼ることは極めて危険です。何よりも、まずは⼿洗いと消毒を励⾏し、咳やくしゃみ、会話によって発⽣した⾶沫を直接⽪膚に浴びないように、密集した場所に⾏かない（密集状態を作らない）ことが重要です。同時に、⼗分な換気を⾏うことによって、感染⼒を持っている可能性が否定できない⼩さな⾶沫や⾶沫核（⾶沫が⽔分を失って空気中を漂う粒⼦）の拡散を防ぎ、できるだけ早く室外に出すことが重要です。ただ、今回の新型コロナウイルス（COVID-19）に関しては、⼩さな⾶沫や⾶沫核による感染のメカニズムが⼗分に明らかになっておらず、まだ必要換気量の計算を⾏うことができません。それ以外にもコロナウイルスにおける換気と感染リスクとの関係にはわからないことが多いことも事実です。
公益社団法⼈空気調和・衛⽣⼯学会と⼀般社団法⼈⽇本建築学会は今後もさらに学術的知⾒を積み重ね、⼈々の健康と快適を守るための情報を発信していく予定です。

11

参考⽂献
１）⽇本建築学会・空気調和・衛⽣⼯学会共同緊急会⻑談話「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して」https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2020/200323.pdf
２）倉渕隆，初学者の建築講座，建築環境⼯学（第三版），2016 年，市⾕出版社
３）加藤信介他，図説テキスト，建築環境⼯学（第⼆版），2008 年，彰国社
４）⽇本医療福祉設備協会, 病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS-02-2013
５）⽇本建築学会環境⼯学委員会空気環境運営委員会換気・通⾵⼩委員会，学校における温熱・空気環境に関する現状の問題点と対策−⼦供たちが健康で快適に学習できる環境づくりのために−，2015 年 3 ⽉，http://news-sv.aij.or.jp/kankyo/s7/school_air_guide.pdf
６）内閣府，新型コロナウイルス感染症対策，新型コロナウイルス感染症の対応について
www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

12