用 語解説

危険物関係用語の解説（第32回）

落差によって行われます（以下「落差による○過剰注入防止設備
過剰注入防止設備とは、移動タンク貯蔵所か荷卸し」といいます。
）。

ら地下貯蔵タンクに危険物を荷卸しする際に、落差による荷卸しにおいて、地下貯蔵タン危険物の過剰な注入を防止するための設備でクに危険物が過剰に注入され、気がつかないす。

まま注入を続けた場合には、図に示すように移動タンク貯蔵所の荷卸し中の室の危険物の液面高さと通気管内の危険物の液面高さと移動貯蔵タンク内の危険物の液面高さと地が等しくなった状態となります。このような下貯蔵タンク内の危険物の液面高さとの落差状態にまで至らなくても地下貯蔵タンクの頂による荷卸し部を超える液面高さとなった状態では、液面⑴荷卸しの方式と過剰注入の形態

移動タンク貯蔵所から地下貯蔵タンクに危計の取り付けや予備ノズルの盲フランジの締険物を荷卸しするには、一般的に図 に示すめ付けが不十分であった場合、これらの部分ように移動貯蔵タンク内の危険物の液面高さから危険物があふれ出してくる可能性がありと地下貯蔵タンク内の危険物の液面高さとのます。

ㅢ᳇▤⒖േ࠲ࡦࠢ⾂⬿ᚲ࿕ቯ⛎ᴤ⸳஻ᵈ౉ࡎ࡯ࠬᐩᑯฯ಴ᑯ੍஻ࡁ࠭࡞ᶧ㕙⸘㆙ᣇᵈ౉ญ
࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢᵈ౉▤図

給油取扱所における危険物の荷卸し

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3） 48

㧼࿕ቯ⛎ᴤ⸳஻੍஻ࡁ࠭࡞ᶧ㕙⸘図㧼

移動貯蔵タンクの危険物の液面高さと通気管内の危険物の液面高さが等しくなった状況
移動タンク貯蔵所のポンプを使用した荷卸し基準が見直された際に、屋内給油取扱所に設置給油取扱所に設置されている地下貯蔵タンされている地下貯蔵タンクに、危険物の過剰なク以外の例えば、ボイラーの燃料を貯蔵する注入を自動的に防止する設備として設置が義務地下貯蔵タンクへ重油を荷卸しする場合にづけられたものです。

⑵

は、落差による荷卸しではなく移動タンク貯屋内給油取扱所の地下貯蔵タンクに過剰注入蔵所に積載されているポンプを使用し、危険防止設備を設置することとされた理由は、屋内物を加圧して荷卸しすることがあります。

給油取扱所は屋外給油取扱所と比較して可燃性移動タンク貯蔵所に積載されているポンプ蒸気が滞留しやすいことから、移動タンク貯蔵は、移動タンク貯蔵所の原動機（エンジン）所からの危険物の荷卸しに際して、過剰注入にを動力源としていることから、引火する危険よる危険物の流出による可燃性蒸気の発生を防を排除するために引火点が40度未満の危険物止するためです。
屋内給油取扱所の地下貯蔵タンクに設置されを加圧して荷卸しすることはできません。
危険物を加圧して荷卸しを行い、過剰に注る過剰注入防止設備は、次に示すような構造を入した場合には、図 に示すように地下貯蔵有するものであり、移動タンク貯蔵所側の設備タンクの通気管やサービスタンクの通気管かに係わらず危険物の過剰な注入を防止すること

ら危険物が、あたかもシャワーから放射されができます。

る水のように放射され非常に危険な状況とな⑴

センサ管を用いた過剰注入防止設備
センサ管を用いた過剰注入防止設備は、図る可能性があります。に示すように地下貯蔵タンクのノズルに直屋内給油取扱所の専用タンク（地下貯蔵タ接取り付けるタイプのものです。

ンク）に設置される過剰注入防止設備

右側のノズルにはセンサ管が設けられてお過剰注入防止設備は、屋内給油取扱所の技術
49

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3）

ㅢ᳇▤ࡏࠗ࡜࡯ቶ⒖േ࠲ࡦࠢ⾂⬿ᚲࠨ࡯ࡆࠬ࠲ࡦࠢㅢ᳇▤㧼㧼࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図

移動タンク貯蔵所のポンプを使用した荷卸しにおける過剰注入のイメージ

ᓳᏫߟ߹ߺ
ᑯゲ
⒖േ࠲ࡦࠢ⾂⬿ᚲ࠳ࠗࡗࡈ࡜ࡓ
ࡠ࠶ࠢᯏ᭴ਥᑯᵈ౉ࡎ࡯ࠬ
ᐩᑯฯ಴ᑯ⸵นᶧ㕙㜞ߐ

࠮ࡦࠨ▤
㆙ᣇᵈ౉ญ

᜛ᄢ
⸵นᶧ㕙㜞ߐᵈ౉▤࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図

センサ管を用いた過剰注入防止設備

り、その下端は地下貯蔵タンクの許可液面高図

では復帰つまみが荷卸しの状態にあさ（許可容量の液面高さをいいます。
）より僅り、弁軸がロック機構により固定され主弁がかに低い位置となっています。

開放された状態となっています。

左側のノズルは注入管の直上に設けられる移動タンク貯蔵所から荷卸しを開始し、危ノズルであり、ここに過剰注入防止設備のメ険物の液面が次第に上昇していく場合におけインパーツが取り付けられています。

る過剰注入防止設備の状態を図 に示します。

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3） 50࠳ࠗࡗࡈ࡜ࡓࡠ࠶ࠢᯏ᭴ਥᑯ࠮ࡦࠨ▤⸵นᶧ㕙㜞ߐ⁁ᘒ㧞⁁ᘒ㧝
⒖േ࠲ࡦࠢ⾂⬿ᚲᐩᑯฯ಴ᑯ⁁ᘒ㧟⸵นᶧ㕙㜞ߐᵈ౉▤࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図図中の「状態過剰注入防止設備の作動状況主弁が閉じた際の移動タンク貯蔵所から地」は、危険物の液面高さが許可液面高さに近づき、センサ管内に危険下貯蔵タンクに至る危険物の状態は図物が入っていった状況を示しています。セン側に示すとおりであり、このような場合にはサ管内の気相部と接続するダイヤフラム左側

移動タンク貯蔵所の底弁を閉じた後に、過剰の空間に存する空気（以下「センサ管内空気」

注入防止設備の復旧つまみを荷卸しの状態にといいます。）は、危険物の液面高さの上昇にして、移動タンク貯蔵所の配管内及び注入伴って圧縮されます。

ホース内に残存する危険物を地下貯蔵タンク

図

中の「状態の下内に回収することになります。

」では、危険物の液面高残存する危険物を地下貯蔵タンク内に回収さが許可液面高さと等しくなり、センサ管内するイメージを図

空気の圧力は更に上昇します。に示します。

危険物の液面高さが許可液面高さを僅かに注入管の上部には、地下貯蔵タンクの気相超えるとセンサ管内空気の圧力により、図 中部との圧力の均衡を保つための開口部が設けの「状態 」に示すようにダイヤフラムが右側られています。
この開口部を介して、地下貯蔵タンクの気に逃げ、ロック機構が外れて主弁が閉じます。
51

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3）

ᓳᏫߟ߹ߺ
᳇ᵃࡠ࠶ࠢᯏ᭴

㐿ญㇱᐩᑯฯ಴ᑯ᜛ᄢ
⸵นᶧ㕙㜞ߐᵈ౉▤࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図

残存した危険物を地下貯蔵タンクに回収するイメージ

相部の空気が残存した危険物と置換すること「状態により、時間をかけて残存する危険物を地下危険物の液面高さが許可液面高さを僅かに超えるとレベルセンサーからの信号により、貯蔵タンク内に回収します。
⑵ レベルセンサーと連動した過剰注入防止設備
レベルセンサーと連動した過剰注入防止設
備は、図」は荷卸し中の状態です。に示すように地下貯蔵タンクに設「状態」に示すようにクラッチがフリーとなり主弁はスプリングの力で左方向にスライドし弁が閉じられます。

置されたレベルセンサーからの信号により遠過剰注入防止設備が作動した際の移動タン

方注入口に設置された過剰注入防止弁を閉止ク貯蔵所の配管内及び注入ホース内に残存すさせる構成となっています。

る危険物の状況や地下貯蔵タンクへの回収方

過剰注入防止弁の外観を写真
理を図に、作動原法はセンサ管を用いた過剰注入防止設備の場合と同様です。に示します。

屋外表示計に設けられている過剰注入防止

なお、屋内給油取扱所の地下貯蔵タンクに弁コントロールユニットの荷卸し開始スイッ設置される過剰注入防止設備は落差による荷チを投入すると「状態」に示すように操作卸しを想定して設計されていることから移動レバーと弁軸は励磁されたクラッチにより一タンク貯蔵所のポンプを使用した荷卸しに対体化されます。

応する過剰注入防止設備は、今のところ製品操作レバーを回転させ、「状態」に示すように弁軸のカムを介して主弁を右方向にスライドさせ弁を開きます。
操作レバーは、この位置でロックされます。
Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3） 52

化されていません。
単独荷卸しの安全対策設備として設置される過剰注入防止設備
Safety＆Tomorrow№159において解説いたደᄖ⴫␜⸘
੐ോᚲ
ደౝ⴫␜⸘
⒖േ࠲ࡦࠢ⾂⬿ᚲㆊ೾ᵈ౉㒐ᱛᑯ

ᐩᑯฯ಴ᑯធ⛯ࡏ࠶ࠢࠬ

࡟ࡌ࡞࠮ࡦࠨ࡯ᵈ౉ࡎ࡯ࠬ࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図

レベルセンサーと連動した過剰注入防止設備の構成ᵈ౉ࡎ࡯ࠬធ⛯஥ᠲ૞࡟ࡃ࡯ࠢ࡜࠶࠴▫

ᧄ૕ࡈ࡜ࡦࠫࠛ࡞ࡏ

࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ஥

写真

過剰注入防止弁の外観しましたように単独荷卸しの安全対策設備は次④

照明設備に示すとおりであり、単独荷卸し時に発生させ

⑤

防災設備

給油取扱所等の見取図てはならない事故はコンタミと過剰注入である消火器ことから、過剰注入防止設備はコンタミ防止装乾燥砂又は油吸着材置と並ぶ重要な位置づけとなります。

緊急用電話
通報連絡方法手順書①

コンタミ防止装置

屋内給油取扱所に設置される過剰注入防止設②

過剰注入防止設備

備は、移動タンク貯蔵所側の設備に係わらず危③

タンク貯蔵量表示装置

険物の過剰な注入を防止することができました。
53

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3）

ࠢ࡜࠶࠴ᠲ૞࡟ࡃ࡯

ࠢ࡜࠶࠴▫
ᑯゲࠞࡓ

ਥᑯ

ࠬࡊ࡝ࡦࠣ⁁ᘒ㧝⁁ᘒ㧞⁁ᘒ㧠

⁁ᘒ㧟図

過剰注入弁の作動原理

単独荷卸しの安全対策設備として設置されるこれからは、移動タンク貯蔵所と地下貯蔵タ

過剰注入防止設備は、屋内給油取扱所に設置さンクの両方に設けられる機器で構成される過剰れる過剰注入防止設備と同様に地下貯蔵タンク注入防止設備（以下「DCD用過剰注入防止設備」に設けられる機器のみから構成されるものと移といいます。
）について解説いたします。

動タンク貯蔵所と地下貯蔵タンクの両方に設けられる機器で構成されるものがあります。

DCD用過剰注入防止設備では、地下貯蔵タンク内の危険物の液面高さに関する情報が移動タ

地下貯蔵タンクに設けられる機器のみから構ンク貯蔵所側に伝達されることが必要です。

成される過剰注入防止設備は、前 で示したセ

DCD用過剰注入防止設備のイメージを図

ンサ管を用いた過剰注入防止設備とレベルセンサーと連動した過剰注入防止設備が該当します。
Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3） 54に示します。
図のイメージでは、地下貯蔵タンク側の液੐ോᚲደᄖ⴫␜⸘ደౝ⴫␜⸘೙ᓮⵝ⟎⴫␜ᠲ૞࡙࠾࠶࠻㧰㧯㧰࡙࠾࠶࠻ฯ಴ᑯ㧝ቶ㧠㨗㨘ធ⛯ࠦ࡯࠼ធ⛯ࡏ࠶ࠢࠬ
࡟ࡌ࡞࠮ࡦࠨ࡯

ᵈ౉ࡎ࡯ࠬ⸵นᶧ㕙㜞ߐ࿷ᐶ㧦㧝㧥㨗㨘⸵นኈ㊂㧦㧞㧜㨗㨘࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図DCD用過剰注入防止設備のイメージ㧰㧯㧰࡙࠾࠶࠻✕ᕆ↪㔚⹤ㅢႎㅪ⛊ᣇᴺᚻ㗅ᦠ

ធ⛯ࠦ࡯࠼

写真

DCDユニットの設置状況（例）

面情報は、DCDユニットから、接続コードを介真 に示すように移動タンク貯蔵所に積載されして移動タンク貯蔵所に積載された制御装置にた表示操作ユニットに接続されます。
無線により地下貯蔵タンク内の危険物の液面伝達されています。

高さに関する情報を移動タンク貯蔵所に伝達す

その他に事務所内に設置された無線ユニットと移動タンク貯蔵所側に設置された無線ユニッ

る無線ユニットの状況を写真

トにより接続コードを介さずに無線により地下します。

及び写真 に示

DCD用過剰注入防止設備は次のいずれかの貯蔵タンク内の危険物の液面高さに関する情報を移動タンク貯蔵所に積載された制御装置に伝機能を有しています。

達する方法もあります。

⑴

地下貯蔵タンクの上限信号によるもの

DCDユニットは、地下貯蔵タンク内の危険物地下貯蔵タンク内の危険物の液面が許可液の液面高さに関する情報を移動タンク貯蔵所に面高さを僅かに超えた場合、上限信号が移動積載された制御装置に伝達するためのインタータンク貯蔵所に積載された制御装置に伝達さフェイスであり、写真れ、移動タンク貯蔵所のエアー式底弁を閉じに示すように注入口近ます。移動タンク貯蔵所の底弁が手動式の場傍のボックス内に設けられています。

合には、吐出弁を閉じます。

DCDユニットに接続された接続コードは、写55

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3）

ฯ಴ᑯ⴫␜ᠲ૞
࡙࠾࠶࠻ធ⛯ࠦ࡯࠼ᵈ౉ࡎ࡯ࠬ

写真

表示操作ユニットの設置状況（例）した時点で上限信号が移動タンク貯蔵所の制御装置に伝達されて過剰注入を防止することができます。
移動タンク貯蔵所の底弁が手動式の場合には、写真 に示すように吐出弁に過剰注入防止装置が取り付けられます。
過剰注入防止装置の作動原理を図10に示します。
状態

は、バルブレバーが「開」の状態であり、回転軸と可動レバーを介して接続しているエアーシリンダ内のピストンはスプリン
写真事務所内に設けられた無線ユニットグにより右側に固定されています。
地下貯蔵タンク側からの上限信号が発せられたときには、移動タンク貯蔵所のエアータンクから圧縮空気がエアシリンダー内に導入され、ピストンを左側にスライドさせ、回転軸と可動レバーを介してバルブレバーを状態に示すように「閉」の状態とします。
移動タンク貯蔵所の過剰注入防止装置設備が作動した際の移動タンク貯蔵所の配管内及び注入ホース内に残存する危険物の状況や地

写真

図

移動タンク貯蔵所に設置された無線ユ
ニット
では、荷卸しする量がklに対して地下貯蔵タンクの空き容量がklしかないので、移動タンク貯蔵所の室からkl荷卸し

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3） 56

下貯蔵タンクへの回収方法は前記のセンサ管を用いた過剰注入防止設備の場合と同様です。
⑵

荷卸し量と地下貯蔵タンクの空き容量を荷卸し前に照合するものࡃ࡞ࡉ࡟ࡃ࡯

ฯ಴ᑯ
ㆊ೾ᵈ౉
㒐ᱛⵝ⟎

写真

過剰注入防止装置の設置状況

࿁ォゲ

危険物を荷卸しする前に、荷卸ししようとする危険物の容量と荷卸ししようとする地下นേ࡟ࡃ࡯

貯蔵タンクの空き容量とを比較して、過剰にࠛࠕ࡯ࠪ࡝ࡦ࠳࡯ࠪࡖࡈ࠻
ࠬࡊ࡝ࡦࠣ

ࡇࠬ࠻ࡦ

ឃ᳇ญ

࿶❗ⓨ᳇౉ญ

㐿

注入しないと確認できた場合にのみ荷卸しを行うことができるものです。

ࡃ࡞ࡉ࡟ࡃ࡯

過剰注入に関する荷卸し前の照合と併せ⁁ᘒ㧝て、コンタミを防止するために荷卸ししようࡇࡦ㐽とする危険物の種類と地下貯蔵タンクに貯蔵されている危険物の種類を照合します。
このように単独荷卸しに際して、危険物の過剰注入とコンタミを防止するための荷卸し前の照合には下表に示す情報が必要となりま⁁ᘒ㧞す。

࿶❗ⓨ᳇

移動タンク貯蔵所

各室ごとの危険物の種類、容量単独荷卸しを行う
危険物施設

地下貯蔵タンクの番号、危険物の種類、許可容量、現在の貯蔵容量

図1057

過剰注入防止装置の作動原理

Safety ＆ Tomorrow No.160 （2015.3）