タイムサーバー親時計

KM−70 シリーズ
■ プログラムタイマー付
水晶式親時計■ 水晶式親時計

KM−74T シリーズ / PT−72T シリーズ
KM−73 シリーズ

取扱説明書 / 時計編[第8版]

KM−70 シリーズ

取扱説明書 / 時計編

1
本書の構成について2

1. ご使用になる前の準備

3

2. 設置・取付

4

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

本書は、左の４つの章で構成されております。

4. メンテナンスとオプション
索引

KM−70 シリーズ 取扱説明書の構成について
本製品の取扱説明書は下記の分冊構成になっております。

本体の設置 / 結線をする

時計編【本書】

親時計の時刻合わせをする
子時計の時刻合わせをする
プログラムタイマーの設定をする

プログラム編

チャイムの設定をする*KM-74T/PT-72T シリーズ用

USB メモリーを使用する
パソコンを使ってタイマー設定をする
タイムサーバーの設定をする

タイムサーバー編 [PDF マニュアル ]■USB メモリー [KM-74T/PT-72T シリーズ付属品 ] に PDF マニュアルを収録しています。
*KM-70 シリーズをお使いの場合は下記ホームページから PDF マニュアルをダウンロードいただけます。

最新バージョンのソフトウェアは弊社ホームページよりダウンロードいただけます。

シチズン TIC ホームページ ：https://tic.citizen.co.jp

目次
はじめに..............................................................................2
本製品に関する安全上の注意...........................................3

1. ご使用になる前の準備................................................... 5製品の特長..........................................................................5
各種ボタンと液晶モニターの説明...................................6
扉の開け方..........................................................................7

2. 設置・取付....................................................................... 8
内部名称..............................................................................8
取付固定方法......................................................................9
取付、配線工事上の注意...................................................9
結線.................................................................................. 10
電波修正用アンテナの接続と受信確認........................ 13
電源投入........................................................................... 18
メモリー用バックアップ電池........................................ 18

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定............................. 19
日付・時刻の合わせ方................................................... 19
電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］.............. 24
サマータイムの設定....................................................... 28
うるう秒の設定............................................................... 30
停電時の動作と停電復帰後の動作................................ 30
タイムサーバー............................................................... 31

4. メンテナンスとオプション......................................... 32
子時計信号 (30 秒有極信号 ) の信号幅の変更........... 32
1 秒子時計の設定 [ オプション ]................................. 32
デジタル信号出力 [ オプション ]................................. 32
外部同期式 [ オプション ]............................................. 33
電池の適正な交換........................................................... 33
故障かなと思ったら....................................................... 34
KM–70 シリーズ仕様.................................................... 35
索引.................................................................................. 37-1-

■ はじめに
このたびは、弊社の親時計をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は親時計の機能、操作方法、取扱上の注意などについて説明したものです。
型式により付属機能が異なります、設置されている製品の型式名を確認し、下記型式名と照合してください。
KM-73
KM-74T

ＮＯ.１

T : プログラムタイマー
E : 外部同期式 (同期仕様によりE1,E2,E3)
C : 電子チャイム

ＮＯ.２

KM: 壁掛型（簡易パネル型）
ＮＯ.3

U : 地デジコントロール
R1 : FMラジオコントロール
D : デジタル信号出力付
W : 無線基地局用出力付

ＮＯ.4

3 : USB無4 : USB付

1〜4P : 30 秒子時計回線数
1〜4M : 塔時計回線数
1〜4S : 1秒子時計回線数

ＫＭ - 7 4 Ｔ E Ｃ□ - 1 P □P T - 7 2 Ｔ L Ｃ□ - P E

型式名PT : パネル型
PT-72TL : 親時計PE : EIA規格
E : 外部同期式 PB : BTS規格＊全機種GPS/長波電波修正機能付(アンテナ別売)。本体の時刻補正を行う事によってタイムサーバー機能を使用することができます。

●壁掛型形式KM-73/74T シリーズ

子時計駆動数

電波種別

プログラム
タイマー

電子
チャイム

タイム
サーバー※

1P

2P

3P

4P

KM-73-1P 〜 4P

30

60

90

120

GPS/JJY－－●

KM-73U-1P 〜 4P

30

60

90

120

地デジ

－

－

●

KM-73R1-1P 〜 4P

30

60

90

120

FM

－

－

●

KM-74T-1P 〜 4P

30

60

90

120

GPS/JJY●－●

KM-74TC-1P 〜 4P

30

60

90

120

GPS/JJY●●●

KM-74TU-1P 〜 4P

30

60

90

120

地デジ

●

－

●

KM-74TR1-1P 〜 4P

30

60

90

120

FM

●

－

●

KM-74TCU-1P 〜 4P

30

60

90

120

地デジ

●

●

●

KM-74TCR1-1P 〜 4P

30

60

90

120

FM

●

●

●

●パネル型
親時計

外部同期

電波種別

プログラム
タイマー

電子
チャイム

タイム
サーバー※

PT-72TL-PE●－

GPS/JJY●－●

PT-72TLC-PE●－

GPS/JJY●●●

PT-72TLU-PE

●

－

地デジ

●

－

●

PT-72TLR1-PE

●

－

FM

●

－

●

PT-72TLCU-PE

●

－

地デジ

●

●

●

PT-72TLCR1-PE

●

－

FM

●

●

●

PT-72TE-PE－●( 外部同期 )●－－PT-72TEC-PE－●( 外部同期 )●●－PT-72T シリーズ

●簡易パネル形
上記 KM 型製品にパネル型用取付金具「EI-1（EIA 規格用）」、「BT-1（BTS 規格用）」を取り付けたものとなります。

-2-

■ 本製品に関する安全上の注意
使用前に必ず下記の安全上の注意をよくお読みいただき、十分に理解してから正しく使用してください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。
これらの注意に反したご使用により生じた損害については、責任を負いかねますので、ご了承ください。
誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物理的障害の発生が想定される内容を示します。

⿟ 本製品の入出力端子結線工事は、必ず電気工事士の方が行う様にしてください。
⿟ 本製品のアース端子には必ずアース線を取り付けてください。なお、接地はＤ種接地工事を行ってください。
感電・誤作動の原因となります。
⿟ 制御基板および回路部分に触れないでください。感電、故障および誤動作の原因になります。
⿟ 親時計の扉を開けるときは、扉に付いているステーをしっかりと固定してください。固定が不十分ですと扉が急に落ちて顔や手を傷つける恐れがあります。
⿟ 機器は一般の方など、本製品の設定・操作の知識がない方に操作をさせないでください。
⿟ 湿気の多いところや、水のかかるところへの据え付けは避けて下さい。漏電の原因になります。
⿟ 指定電圧以外では使用しないで下さい。火災・感電の原因になります。
（※指定電圧は、外観図または仕様書に記載されています。）
⿟ 濡れた手で部品を触ったり操作を行ったりしないで下さい。感電したり故障の原因となります。
⿟ 本体のガラス面に強い衝撃を加えたり、石などを当てないで下さい。破損して人が負傷する原因となります。
⿟ 機器を分解、改造しないで下さい。機器の回路に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
⿟ 据え付けの際は安全に作業できる人員が行って下さい。転倒や落下等により、けがや故障の原因になります。
⿟ 転倒させたり、強い衝撃を与えないで下さい。けがや故障の原因になります。
⿟ 設置する時に、装置が転倒する危険性のある場所には取付けないでください。
転倒等により、けがや故障の原因になります。
⿟ 装置は確実に取付け、振動や衝撃のあるところに設置しないでください。転倒、故障の原因になります。
⿟ 機器内部にビスや部品や金属製小片を入れたまま設置しないでください。内部でショートする恐れがあります。
⿟コネクタケーブルは人の通るところに設置しないで下さい。誤って引っ掛けたりするおそれがあります。
⿟ 引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等）又、酸などの腐食性雰囲
気のところに設置しないで下さい。漏電・故障・落下の原因となります。
⿟ 取付け、取外しや機器清掃の時は、必ず電源を切って行って下さい。感電の原因となります。
⿟ 落雷により、本製品が故障する可能性があります。落雷の影響で本製品が故障した場合、速やかに AC 電源スイッ
チ、DC 電源スイッチを切り、修理を依頼してください。火災・感電の原因となります。

-3-⿟ ディップスイッチ、ロータリースイッチの設定は細いマイナスドライバーで行ってください。
サイズの異なったドライバーを使用すると、ネジ頭を潰す恐れがあります。
⿟ 機器内部にビスや部品、金属製小片を入れたまま設置しないでください。内部でショートする恐れがあります。
⿟ 機器内部にあるコネクタ類は外さないでください。表示、操作ができなくなります。
⿟ 機器内部にあるディップスイッチ、ディップロータリースイッチはむやみにいじらないでください。
表示、操作ができなくなります。
⿟ 機器の接続線をむやみに強く引っ張らないでください。コネクタが破損を起こしたり、表示・操作ができなくなります。
⿟ 機器に液体（水、薬品等）をかけないで下さい。漏電やショートする恐れがあります。
⿟ ベンジン、シンナーなどの溶剤で機器を拭かないでください。本体外装部が変質したり、塗装が落ちる恐れがあります。
⿟ 機器は高温、多湿な場所には置かないでください。コネクタなどが腐食しやすくなります。
⿟ 次の場所での使用は避けて下さい。故障の原因となることがあります。
- 直射日光の当たるところ。
- 暖房機器及びボイラー等の火気の近くなど、温度が上昇するところ。
- 鉄粉、ホコリ、油、薬品などがかかる恐れがあるところ。
- 冷凍倉庫内などの温度が低いところ。
- 機器の重量に耐えられないところ。機器が落下する原因になります。
⿟ 機器に衝撃を与えないで下さい。故障の原因となることがあります。
⿟ 絶縁試験の注意- 本製品を接続したままでラインの絶縁抵抗試験は禁止します。接続したままでは装置が損傷します。
⿟ 次の場所での据え付け、及び使用は避けて下さい。故障の原因となることがあります。
- 鉄粉、油、薬品などがかかる恐れのあるところ。

-4-

製品の特長

1. ご使用になる前の準備
KM-70 シリーズ親時計は、マイクロコンピューターを使用した高精度の水晶式親時計です。
時計機能の他にプログラムタイマー機能を搭載した機種は、接続された機器を最大８台 (8 回路分 ) 制御できます。
[ 型式に“T”の付くタイマー付機種 ]また、タイムサーバー機能を標準装備しており、時刻修正 (GPS･ 標準電波 ･NHK-FM･ 地デジ ) を行えば、子時計駆動に加え、建物内のネットワークの時刻合わせが可能です。

□時計機能
⿟ 各回線ごとに最大 30 台 (1 台 12mA) の子時計を接続できます。
⿟ サマータイムの時刻修正を自動で行うことができます。
⿟うるう秒の自動調整が可能です。
⿟ アンテナを接続すると GPS 衛星電波または標準電波 (JJY 長波標準電波 ) を 1 日 2 回受信して、時計の誤差を自動で修正します。
⿟ FM ラジオコントロール付機種では、時報音 (NHK-FM) を 1 日 2 回受信して、時計の誤差を自動で修正します。
[ 型式に“R1”の付く機種 ]⿟ 地デジコントロール付機種では、地デジ放送を 1 日 2 回受信して、時計の誤差を自動で修正します。
[ 型式に“U”の付く機種 ]⿟うるう年は、自動で補正されます。
⿟ 30 時間以内の停電では、電池バックアップにより、時計信号は停止することなく出力されます。
⿟ 30 時間以上に及ぶ停電の場合、時計信号は停止しますが、5 年以内の停電であれば停電復帰後、自動的に時刻修正を行います。

□タイムサーバー機能
⿟ 本製品はタイムサーバー機能が実装され、ネットワーク上のパソコン等の時刻同期が可能です。
⿟ GPS･ 標準電波 ･NHK-FM･ 地デジ受信による時刻補正を行うことによりネットワークの時刻合わせが可能です。

-5-

1. ご使用になる前の準備■ 製品の特長1

各種ボタンと液晶モニターの説明

1 ■ 各種ボタンと液晶モニターの説明
1. ご使用になる前の準備

①
②

PTタイプ

MU

KMタイプ
ＮＯ.1

ＮＯ.１

ＮＯ.２

ＮＯ.3

ＮＯ.4

ＮＯ.2

ＮＯ.3

ＮＯ.4

LU

③
④

＊PTタイプMUユニットはKMタイプ主モニター部分、
LUユニットはKMタイプ回線モニター部分に相当します⑯⑤⑭ 液晶モニター（詳細）⑥

時計表示画面

ⓐ

⑦

ⓑ

⑮

⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

① 主モニター

親時計本体時刻のアナログ表示② 子時計回線モニター

接続した子時計の時刻表示③ 回線異常警報 LED

子時計回線の異常時に赤色に点灯（子時計の接続超過か、ラインのショート）⑬ⓒⓓⓔⓕ
プログラム設定画面
メインメニュー

④ 子時計出力操作スイッチ 子時計の時刻修正を行うスイッチ

時刻合わせ⑤ 記入ラベル

回路登録要項の記入ラベル

環境設定⑥ 出力モニター

現在実行中の回路が赤く点灯

終了

ⓖ
ⓗ

⑦ 回路出力操作スイッチ 各回路の出力操作をします⑧ プログラム設定ボタン

各回路のデータの呼び出し、設定や修正、確認ができます⑨ コントラスト調整

液晶画面の明るさを調整します⑩ 電源ランプ

電源が入っていると緑色に点灯⑪ 取消ボタン

設定の取消し、画面、操作を一つ前に戻す ⓒ 電池アイコン⑫ 決定ボタンジョグダイヤルで選択したものを確定する⑬ ジョグダイヤル

設定項目の選択に使います⑭ 液晶モニター⑮ 全時計回線スイッチ⑯ USB コネクターⓐ 日付表示年、月、日、曜日の表示ⓑ 時計表示現在時刻の表示（時、分、秒を表示します）
停電しバッテリー駆動時に点灯

サマータイム移行中−点滅
サマータイム期間中−点灯
電波受信中に点灯します ( 共通 )ⓔ アンテナアイコン
点灯中は一切の操作ができません
子時計の調針をしているときに点滅ⓕ 子時計アイコン
しますⓓ 太陽アイコン

現在時刻の表示、各設定の確認、修正時の情報表示
主モニター、子時計回線モニターに含め、ⓖ ↑アイコン
全時計回線の時刻修正をするスイッチ

上に項目があることを示しますⓗ ↓アイコン

下に項目があることを示します

USB メモリーを接続します-6-扉の開け方■ 扉の開け方1
1. ご使用になる前の準備

ローラーキャッチ１

PTタイプ
操作パネル取っ手

KMタイプ
No.1

No.2

No.1

No.2

No.3

No.4

No.3

No.4

ローラーキャッチ１□ 操作パネルを開く

操作パネル取っ手

操作パネルの取っ手を手前に引き、ローラーキャッチ１から外します。

KMタイプ□ 文字板パネルを開く−手順A□ 文字板パネルを開く−手順B（操作パネルを開いている場合）

文字板パネル左右側面の切り込みに指をかけて手前に引き上げ、ローラーキャッチ 2 を外します。

文字板パネルの取っ手を手前に引き上げ
ローラーキャッチ 2 を外します。

文字板パネル取っ手
ローラーキャッチ２

文字板パネル側面
文字板パネル左右側面切り込み

ステーと固定穴□ 文字板パネルを開いたまま固定する

文字板パネルを上に持ち上げ、右側のステーで支えて固定します。ステーを固定する穴は上下 2 つあります。好みの角度で固定してください。

-7-

内部名称

2. 設置・取付
2■ 内部名称❶ 電池

2. 設置・取付❷ 電源基板❸ 子時計回線基板（２回線以上）❹ チャイム基板（チャイム付）
電波修正❺ [FM ラジオコントロール / 地デジ ] 基板

❽

KMタイプ

⓫
❿
⓭

⓬ ❸

❾
⓫

塔時計

H1

NO.1
H2 G1 16A

❹

NO1
NO2
NO3
NO4
FG H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8❺（FMラジオコントロール/地デジコントロール付）❻

電波修正 [GPS/ 長波 ] 基板 /報時出力基板 (KM-74T/PT-72T)❼ LAN コネクター❷

AC100-240V

ON
OFF
ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

H1
H2
子時計回線出力

ON
OFF
ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ❽ 塔時計回線基板❾

FG RX− RX+ GND V+
受信モニタ

アンテナ

J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15

LAN

プログラムタイマー

デジタル信号出力 /外部同期式用端子❿ アース端子⓫ 取付孔⓬ 振れ止め❶⓭ 回線異常警報 LED（１回線の場合）

PTタイプ

❸

❻

❼
ON

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

❶

LU

ＦＧ

ON

L
N

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

❹
❺

ON

❷

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

❶

H2
H1
ＦＧ
L
N

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

-8-

PT

取付固定方法■ 取付固定方法□壁掛型

事前に取付箇所の強度が時計の質量に対して十分であるか確認してください。

（扉の開き方について→ P.7）

⿟ アウトレットボックスの塗代カバーにボディービスで取り付けることは強度に問題がありますので、絶対にしないでください。

□パネル型

製品付属のネジを使用してラックにしっかりと固定します。

■ 取付、配線工事上の注意□設置場所について
⿟ 日光の直射を受けず、振動やほこりが少なく湿度の低い場所に設置してください。

□電源について⿟ AC100V の入力電源は消灯されることのない、常夜灯回路を使用してください。

□子時計の接続について
⿟ 子時計配線は、時計の極性識別のため色分けをしてください。
⿟ 線路の接続、分岐は必ずボックス内で確実に圧着してください。

□接地 ( アース ) について
⿟この親時計に組み込まれているサージアブソーバ ( 異常電圧吸収器：避雷器ではありません ) の効果を発揮させる
ため、必ず接地工事をしてください。
⿟ 接地工事をすることにより時計の対雑音対策は向上しますが、安易に他の電力機器と共通のフレームグランドを行った場合は、その電力機器の干渉により時計の精度に悪影響を与えることもありますので注意してください。

□絶縁試験について
⿟ 親時計に接続されるラインの絶縁試験は、まず電源を OFF にして、配線を子時計端子より切り離して行ってください。
接続したまま絶縁試験を行うと、親時計が破損します。

□ケーブルの固定について
⿟ 端子接続部が引っ張られないように、結束バンド等でケーブルをガイドに固定してください。

-9-2
2. 設置・取付

本体扉を開き、上部２カ所の取付孔に木ネジ ( φ 8mm、長さ 50mm 以上のもの ) で確実に取り付け、中央の孔で振れ止めをします。コンクリートの壁の場合はウォールアンカーなどをご使用ください。

結線

■ 結線
図を参考に確実に接続してください。
警告2

作業前には全ての電源をオフにし、意図せず通電できないようにしてください。

ON

LU
内部

感電注意
感電の恐れあり
通電時触れるな

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

ＦＧ

ON

L
N

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

2. 設置・取付

AC100-240V

PT
内部

ON

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ
H2
H1
ＦＧ
L
N

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

AC100-240V

ON
OFF
ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

H1
H2
子時計回線出力

ON
OFF

MU
背面

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

LU
背面
KM内部
PT
背面
⿟ 報時信号出力回路について- 負荷容量８回路とも AC250V 5A( 抵抗負荷 ) です。5A を越える負荷
容量の場合は、必ず電磁開閉器または電磁接触器を併用してください。最小適用負荷は DC5V 1mA です。
- 出力の信号8 回路とも無電圧メイク接点信号です。

子時計回線 [1 回線の場合 ] A / MKF
KMタイプ●時計信号の確認

PTタイプ

PE

PT子時計回線出力
H1 H2へアース
AC100V

MUへ

PE

各子時計へ
H1

Ｌ

ＦＧ

H1

H2

H2

各子時計へ

H2

H1
ＦＧ

アース
Ｎ

ＡＣ100-240Ｖ
N
L

H1 H2
０秒 − +
3０秒 + −

AC100V

ＡＣ100-240Ｖ 子時計回線出力- 10 -

ACおよび
FG結線済

Ｌ
Ｎ

子時計回線出力

結線

子時計回線 [2 〜 4 回線の場合 ] AB / KHGC
KMタイプ
PE

子時計回線出力
FG

AC100V

NO1
H1 H2

NO2
H3 H4

NO3
H5 H6

NO4
H7 H8

2

アース

Ｎ

Ｌ

ＦＧ

アース

H1
H3
H5
H7
０秒 −
30秒 +

各 子 時 計 へ

ＡＣ100-240Ｖ

PTタイプ
ＡＣ100-240Ｖ
N
L

PE

NO4
H8 H7

子時計回線出力

NO3
H6 H5

NO2
H4 H3

NO1
H2 H1

H2
H4
H6
H8

+

−

FG

LU渡りケーブルを接続
アース

AC100Vアース

各 子 時 計 へ

塔時計 C

ネットワークの結線 L

1Mは「No.1」のみ、2Mは「No.1」「No.2」のみ、以下同
No.1
1A 2A 3A 5A 1B

No.2
2B 3B 5B

No.3
No.4
1C 2C 3C 5C 1D 2D 3D 5D

RJ-45
LANコネクター
塔時計へ

塔時計へ

塔時計へ

塔時計へ
ネットワークへ

時計信号*：
1A、2A／1B、2B／1C、2C／1D、2D
返りモニター信号：3A、5A／3B、5B／3C、5C／3D、5D*1A=H1、2A=H2 に相当、以下同●KM−60シリーズ以前のモデルから親時計を更新する場合は以下の対応表をご参照ください
1A 2A 3A 5A
H1 H2 G1 16A

1B 2B 3B 5B
H3 H4 G2 16B

1C 2C 3C 5C
H5 H6 G3 16C

1D 2D 3D 5D
H7 H8 G4 16D

報時 X

内蔵電子チャイム Y
No.4

No.5

No.6

No.7

アンプ投入

No.8

50

51

チャイム出力

P1

P2

E

モニタ

No.3

選曲

No.2

出力

No.1

テスト

報 時 用 外 部 機 器 へON

外部アンプへ2芯シールド線
出力10kΩ ‒25dB±3dB
J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J10 J12 J14 J16
J9 J11 J13 J15プログラムタイマー

外部アンプの電源リモートスイッチへ
出力信号：無電圧／接点容量：AC250V- 11 -

5A（抵抗負荷）2. 設置・取付●時計信号の確認

結線

1 秒子時計 B / H
子時計回線出力

KMタイプ
NO1
S1 S2

FG

2
2. 設置・取付

アース

NO2
S3
S4

子時計回線出力

PTタイプ

NO3
H5 H6

NO4
H8 H7

NO4
H7 H8

NO3
H6 H5

各 子 時 計 へ

NO2
S4
S3

NO1
S2
S1

FG

アース

各 子 時 計 へ

⿟ １秒子時計回線数が１回線の時は「No.1」、２回線の時は「No.1」と「No.2」のように「No.1」から順に１秒出力回線になります。

電波修正アンテナ [ 地デジ / FM] V
S-5C-FB用アンテナプラグを付属しています

図の位置を押してプラグのフタを開きます※5C-2Vは付属アンテナプラグを使用できません

プラグのフタを開けたところ
金具本体

5mm 2 1〜5

スリーブ部

外被

はさみ金具

S-5C-FB※ケーブル挿入時に芯線が曲がらないようにご注意ください

電波修正アンテナ [GPS / 長波 ] Z
PTタイプ

アース

アース

アンテナへ

(緑) (白) (黒) (赤)

FG
受信モニタ

RX­ RX＋ GND V＋

無線基地局用出力付 D / E
KMタイプ

PTタイプ

アンテナへ

(緑) (白) (黒) (赤)FG

RS-485

RX­ RX＋ GND V＋

アンテナ

D+

D- GND

使用ケーブル：S-MVVS 0.3mm ４芯 黒
（ ）内は専用ケーブル使用時のケーブル色です。
シールドはFGに接続してください

デジタル信号出力付 D / E

RXD+ RXD- GND

RXD+ RXD- GND

無線基地局へ接続

外部同期式 D / E

PTタイプ

G(コモン)(‒)

D- GND

無線基地局へ接続

KMタイプ

PTタイプ

外部親時計からS(+)

RS-485
D+

アンテナ
2

KMタイプ

ペンチ等で、外被部分を金具にはさみ込んで固定します。
カバーを戻し完成です。

編組線（外被の上に折り返し）KMタイプ

編 組 線が本 体 金 具に当たるまでしっかり差
し込みます。

S(+)

G(コモン)(‒)

外部親時計から

H1

H1

デジタル時計のシリアル信号入力 + − に接続- 12 -

H2

H2

電波修正用アンテナの接続と受信確認 (GPS アンテナの設置 )■ 電波修正用アンテナの接続と受信確認
電波修正用のアンテナを設置し、接続することで自動時刻修正ができます。

GPS アンテナの設置

GPS アンテナの固定方法

2

⿟ ポールに巻きつける場合
金具にバンドを通してポールに巻きつけ固定してください。

⿟ 壁面に設置する場合□GPS アンテナ設置場所の選定

金具を 2 個以上のネジで固定してください。壁面材質に適したネジをご使用ください。

⿟ 空の良く見通せる屋外に設置してください。
⿟ 屋内に設置する場合、目安として空の良く見通せる窓付近に設置してください。
⿟ 受信に適さない場所- 屋外 / 屋内を問わず、空が全く見通せない場所- 設置場所のすぐ近くに電波の反射物や遮蔽物がある場所- 網線の入ったガラス窓や金属製の雨戸やブラインド窓の近く- すぐ近くに電波の送信アンテナや避雷針のある場所- すぐ近くに高圧線などのある場所- 降雪によりアンテナが雪に埋没するおそれのある場所- その他 GPS 衛星からの電波を遮蔽または妨害するおそれのある場所□GPS アンテナの設置方向
⿟ GPS アンテナケースを天頂方向（ケーブルは下側）に向けて設置してください。
ケースを横向きや下向きに設置すると受信性能に影響が出ます。

⿟ ケーブルを延長配線する場合
推奨ケーブル：S-MVVS 0.3mm2 ×4C
ご使用ください。

黒

耐侯性ケーブルを⿟ 最大配線ケーブル長：600m

アンテナケーブルの配線
P.10 の図🅩アンテナ端子をご確認ください。
⿟ KM シリーズの場合本体を開け、下記配線色を端子台に接続します。
⿟ PT シリーズの場合
本体背面にある端子台に下記配線色を接続します。

⿟ 水平面方向の指向性はありません□ GPS アンテナケーブル配線上の注意
ケーブル配線が GPS アンテ
ナケースの上部にかからない様にしてください。
受信性能に影響が出ます。

線種

端子台記号

赤

V+

黒

GND

白

RX+

緑

RX‐

シールド FG

アース

アンテナへ

(緑) (白) (黒) (赤)FG

RX­ RX＋ GND V＋

⿟ 端子の並び順は製品により異なります。

⿟ 端子台へは４ｍｍのネジに適合する圧着端子で接続してください。
⿟ シールドは FG に接続してください。

- 13 -

2. 設置・取付設置時の注意事項

電波修正用アンテナの接続と受信確認 (GPS 電波受信確認 )4 モニター LED で受信状況を確認できます

GPS 電波受信確認ON

確認時には P.18「電源投入」を行ってください。

NO.1
通常
停止
早送り
NO.1
H2 G1

H1

OFF

塔時計

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

子時計回線出力

H2

NO1
NO2
NO3
NO4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

H1

16A

FG

ＦＧ
L
N

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

2

受信前の設定AC100-240V

ON

H1
H2
子時計回線出力

OFF

PTタイプ

ON
OFF
ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲＡＣ電源ＡＣＰＯＷＥＲ

FG
受信モニタ

RX- RX+ GND V+

J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15

アンテナ

LAN

受信モニターLED

プログラムタイマー□ローカルタイム設定

2. 設置・取付

初期状態では UTC+9 時間（日本標準時）に設定してあ
ります。

KMタイプ

□タイムゾーン設定

日本標準時以外に時刻を設定する場合はタイムゾーン設
定を行います。
FG
受信モニタ

1 決定ボタンを押します。

RX- RX+ GND V+
アンテナ

受信モニターLED

2 「環境設定」→「タイムゾーン」の順に選択し、決定ボタンを押して選択します。
環境設定

LED 表示

受信状況

消灯

アンテナ接続異常、または非受信点灯

アンテナ接続正常（受信開始）

ＩＰアドレス

1 秒点灯－ 1 秒消灯
GPS 衛星 1 機以上捕捉繰り返し

タイムゾーン

1 秒点滅

うるう秒

受信良好（うるう秒情報受信中）

3 タイムゾーンの「＋ / ー」、「時」「分」を選択
し設定します。

⿟「すぐに受信する」選択後 10 秒以上経ってもモニター LEDの消灯が続く場合、ケーブルが正しく配線されているか確認してください。

タイムゾーン設定＋

９：００

⿟ 受信開始から数分以内でモニター LED が 1 秒点滅すればGPS 電波受信に適する場所です。

ＩＰアドレス
タイムゾーン⿟ １０分以上経過しても 1 秒点滅にならない場合、アンテナ設置
場所を移動してください。

4 “ピッ”とブザーが鳴り、液晶モニターの時刻が現在時刻に変わったら設定完了です。

5 “ピッ”とブ ザ ー が 鳴り、 液 晶 モ ニター の 時

刻が現在時刻に修正されたら受信完了です。

受信状況の確認

その後は設定した受信時刻に自動受信して時刻修正されます。

1 決定ボタンを押します。

⿟ ＧＰＳアンテナの場合、電源投入から受信完了まで 25 分間かかります。

2 「環境設定」→「電波修正」の順に選択し、決定ボタンを押して選択します。

⿟ 屋内など受信環境の悪い場所では、初回の受信にてうるう秒
情報を受信できず秒が 1 秒程度ずれることがあります。この場合再度手動で受信してください。
⿟ 一旦うるう秒情報を受信すればその後は正確な時刻に時刻修正されます。

環境設定
電波修正
サマータイムうるう秒

3 「長波 /GPS」を選択、受信時刻を設定し、「すぐに受信する」を選択
電波修正設定種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時
３

すぐに受信する
すぐに受信しない- 14 -

電波修正用アンテナの接続と受信確認 ( 長波 JJY アンテナの設置 )

受信状況の確認

長波 JJY アンテナの設置

P.13「アンテナケーブルの配線」 の通りにアンテナ
端子と長波アンテナを確実に接続し、次の要領で受信確認をします。

設置時の注意事項

確認時には P.18「電源投入」を行ってください。

□アンテナ設置場所の選定

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

子時計回線出力

H2

16A

FG

H1

NO1
NO2
NO3
NO4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8ＦＧ
LN

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V□設置前の受信環境の確認

AC100-240V

ON

H1
H2
子時計回線出力OFF
ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ⿟ アンテナの設置環境が以下の場合には、設置前に受信環境を確認してください。

PTタイプ

ON
OFF
ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

FG
受信モニタ

⿟ 電波修正装置は、AM ラジオと同様の電波を受信する
ため、電波を妨害するノイズを発生する付近では受信障害が起きる場合があります。

RX- RX+ GND V+

J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15

アンテナ

LAN

プログラムタイマー

受信モニターLED

KMタイプ- 蛍光灯、テレビ、パソコン、FAX、コピー機など家電機器や OA 機器の付近- 高圧線、電波塔、鉄道の架線、工場、ネオンや照明の多い繁華街

FG
受信モニタ- 金属製の看板やビルなどに囲まれた場所

受信LED

受信モニターLED□受信モニター LED

アンテナの固定方法
⿟ ポールに巻きつける場合
金具にバンドを通してポールに巻きつけ固定してください。

⿟ 壁面に設置する場合
金具を 2 個以上のネジで固定してください。壁面材質に適したネジをご使用ください。

LED 表示

受信状況

消灯

アンテナ接続異常、または未接続

点灯

アンテナ接続正常

1 秒点滅

受信が比較的良好□受信 LEDLED 表示

受信状況

赤色点滅

受信状況がよくありません

緑色点滅

受信状況が比較的良好です⿟ 2 〜 3 分程度経過しても緑色の点滅に変わらないときは、長波アンテナの向いている方向を変えてください。昼間受信できない場合でも、周辺ノイズが少なくなる夜中に受信できる場合があります。

アンテナ
受信LED

⿟ 標準電波 ( 長波標準電波 ) は、送信所設備の定期点検や落雷・積雪などにより停波することがあります。
停波についての情報は、国立研究開発法人情報通信研究機構のホームページをご覧ください。( ホームページ：https://jjy.nict.go.jp/)

アンテナ向き調整ビス□アンテナの調整
⿟ アンテナの“CITIZEN”マークの面またはその裏側をお近くの標準電波送信所の方向に向けてビスで固定します。
⿟ ケーブルを延長配線する場合
推奨ケーブル：S-MVVS 0.3mm2 ×4C
ご使用ください。

RX- RX+ GND V+
アンテナ- 空港、軍事基地、工事現場など受信障害の発生する場所

黒耐侯性ケーブルを⿟ 最大配線ケーブル長：500m- 15 -

2

OFF

塔時計

2. 設置・取付

アンテナは、基本的に見通しのよい屋外に設置してください。屋内では電波が弱まるため受信できない場合があります。

ON

NO.1
通常
停止
早送り
NO.1
H1 H2 G1

電波修正用アンテナの接続と受信確認 ( 地デジ受信状態の確認 )2

地デジ受信状態の確認

設定方法

下図❺電波修正 ( 地デジ ) 基板と P.10 の図Vアンテナ
端子の位置をご確認ください。

□通常（自動チャンネル設定モード）

電波修正 ( 地デジ ) 基板と外部アンテナ ( または分配器 )を確実に接続して、次の要領で調整します。
NO.1
通常
停止
早送り
NO.1
H2 G1

H1

塔時計

子時計回線出力
16A

受信モニタ

NO1
NO2
NO3
NO4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

地デジ受信ユニット
6

プリセット

ON

チャンネル

ON

オフセット値

受信レベル

時報オフセット
（通常０）

モニタ

7

-300 ms-200 ms

9-100 ms

0

0 ms

1

100 ms2

200 ms3

300 ms4

400 ms5

手動チャンネル

ON
OFF

H1
H2
子時計回線出力

時刻合わせした結果、微調整が必要な時は時報オフセッ
ト設定を行います。 但し上記の場合のように受信チャン
ネルが変更になった場合も時報オフセットの設定をしな
おさなければなりません。通常は時報オフセット設定なし「0」の状態で運用されることを推奨します。

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ
アンテナ

リセット
AC100-240V

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

OFF-400 ms

8

ON

H2
H1

モニタ ON

2. 設置・取付

FG

ＦＧ
L
N

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

OFF
ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

FG
受信モニタ

RX- RX+ GND V+
アンテナ

J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15

PTタイプ

LAN

プログラムタイマー

❺

KMタイプ

電源投入と同時に自動選局を行い、０秒のタイミングで
時刻合わせを行います。一旦、自動選局を行って受信するチャンネルが確定しても、仮にそのチャンネルが受信できなくなった場合は、再度、自動選局して時刻合わせを行います。

受信状況の確認
確認時には P.18「電源投入」を行ってください。

□受信モニター LED（赤色）

モニタ

ON

⿟ 受信経過を表示します。プリ
セット中は点滅周期が早く、受信確定すると 1 秒点滅します。

□手動チャンネル設定

受信するチャンネルを手動で選局できます。
時報オフセットロータリースイッチを 5 に設定し、電源投入します。電源投入中は、５に設定した後、リセットスイッ
チを押します。モニタースピーカースイッチを ON にして、音声を聞きながら、チャンネルスイッチを押します。スイッ
チを押すたびにチャンネルが切り替わります。チャンネル
は番号が小さい方から大きな方へ向って切り替わり、最大チャンネルの次は最小チャンネル番号に切り替わります。

□受信レベル LED（緑色）⿟ 受信可能なレベルのときに点灯します。

□時報オフセット
ロータリースイッチ

受信した時刻にオフセット時間分を付加して時刻合わせをします。特別な事情がない限り、通常は「0」に設定します。
手動でチャンネル設定する場合は「5」に設定し、「リセッ
ト」スイッチを押すことで手動チャンネル設定モードになります。
設定 オフセット時間（ms） 設定 オフセット時間（ms）

0

0

5

手動チャンネル設定モード

1

100

6

-400

2

200

7

-300

3

300

8

-200

4

400

9

-100

⿟ 時報オフセット設定
受信時刻に対し、± 400ms の範囲で、100ms 毎のオフセット時
間を付加して時刻合わせをすることができます。時報オフセットロー
タリースイッチを「1」〜「４」,「6」〜「9」に適宜設定し、受信させた結果を見ながら調整します。「0」は時報オフセットなしです。

受信チャンネルが確定したら、時報オフセットロータリー
スイッチを 0 に戻します。 再度電源を投入しなおすか、
リセットスイッチを押します。 次回以降、選択したチャンネルで時刻合わせを行います。
設定が終わったらモニタースピーカースイッチを OFF にします。

□プリセット□プリセットスイッチ

受信可能なチャンネルを自動で設定するときに押します。
プリセットを行うと受信が可能なチャンネルをスキャンして記憶します。受信開始直後のみ有効です。

□チャンネルスイッチ

手動チャンネル設定モードにした後、チャンネル選択する
ために押します。押すたびにチャンネルが上がります。

初回電源投入時はオートプリセット機能により、受信可能なチャンネルを自動選局しますが、電源投入直後にプリセットスイッチを押すと、強制的にオートプリセットを行います。オートプリセットを行うと手動チャンネル設定をしている場合は、その設定が解除されます。
プリセットには、通常約２分程度かかりますが、この間、地デジ受信機に電源投入するには「長波／ GPS」の設定で「すぐに受信する」を選択する必要があります。
「FM/TV」の設定では、１分間しか電源投入されませんので注意が必要です。
プリセット完了後に「FM/TV」の設定に戻してください。

□リセットスイッチ

時報オフセットロータリースイッチを変更した後、押します。リセット後にロータリースイッチの設定値が有効になります。受信を最初からやり直したいときにも押します。

- 16 -

電波修正用アンテナの接続と受信確認 (FM ラジオコントロールの確認と調整 )5 時刻合わせ設定画面に戻り、「FM ラジオコントロールの確認と調整」が点灯し、
受信状態となります（約 2 分間）。 放送音により受信状況を確認できます。

下図❺ FM ラジオコントロール基板と P.10 の図Vアン
テナ端子の位置をご確認ください。
NO.1
通常
停止
早送り
NO.1
H2 G1

H1

2

塔時計

子時計回線出力
16A

FG

NO1
NO2
NO3
NO4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

ON

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ
アンテナ

H2
H1
ＦＧ
L

AC100-240V

ON
OFF

H1
H2
子時計回線出力

N
ON

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

OFF
ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

FG
受信モニタ

RX- RX+ GND V+

J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15

アンテナ

PTタイプ

LAN

プログラムタイマー

⿟ 受信状態が悪いときは、他の周波数またはチャンネルを選択してく
ださい。

❺

KMタイプ

●例 東京：周波数 82.5MHz

FM ラジオコントロール基板と外部アンテナ ( または分配器 ) を確実に接続して、受信状態の良好な最寄りの NHK8
2
FM 放送局の周波数を選局用
ロータリースイッチで設定し 10MHz の位
1MHz の位ます。

⿟ 電源“ON”中に設定を変更したい場合は ｢リセット｣ ボタンを押してください。再設定を行います。
⿟ 放送が聞き取りにくい場合は、モニタースピーカー音量ボリューム
で音量の調整ができます。（チャイムなしの場合）

6 受信が終了すると「

50.1MHz の位

受信状況の確認
確認時には P.18「電源投入」を行ってください。
モニタースピーカースイッチを“ON”にして、「環境設定」の「電波修正」設定で“すぐに受信する”を選択すると受信状態を確認できます。

」が消灯します。

⿟ 確認または調整終了後はモニタースピーカースイッチを“OFF”に戻してください。
⿟ 時報の放送中に音楽が流れていたり、正報１回だけの時報の場合は
時刻修正は行われません。

□NHK-FM 主要放送局
周波数一覧表 ( 電力 1kW 以上 )局名

周波数 MHz 局名

周波数 MHz

札幌

85.2

福井

83.4

青森

86

岐阜

83.6

盛岡

83.1

静岡

88.8

仙台

82.5

名古屋

82.5

秋田

86.7

津

81.8

山形

82.1

大津

84

福島

85.3

京都

82.8

水戸

83.2

大阪

88.1

宇都宮

80.3

岡山

88.7

前橋

81.6

広島

88.3

浦和

85.1

徳島

83.4

千葉

80.7

高松

86

電波修正設定

東京

82.5

松山

87.7

種類

横浜

81.9

福岡

84.8

新潟

82.3

熊本

85.4

甲府

85.6

大分

88.9

富山

81.5

鹿児島

85.6

金沢

82.2

沖縄

88.1

1 決定ボタンを押します。

2 「環境設定」→「電波修正」の順に選択し、決定ボタンを押して選択します。
環境設定
電波修正
サマータイムうるう秒「ＦＭ／ＴＶ」を選択、受信時刻を設定し3 種類：
決定ボタンを押します。

受信

ＦＭ／ＴＶ
７時、１９時
７時、１９

すぐに受信する
すぐに受信しない

4 “すぐに受信する”を選択し、決定ボタンを押すと、設定の完了を示すブザー音が鳴ります。
電波修正設定種類
受信ＦＭ／ＴＶ
７時、１９時すぐに受信する- 17 -

2. 設置・取付

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

電源投入■ 電源投入
KMタイプ

2

警告

感電注意
感電の恐れあり
通電時触れるな

AC100-240V

ON

ON

OFF

OFF

2. 設置・取付

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

AC100-240V

ON

ON

OFF

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

AC電源
LEDモニター
スイッチ
ON

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

DC電源
スイッチ

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ
H2
H1
ＦＧ
L

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

ON

OFF
H2
H1

PTタイプ

N

ＦＧ

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ

L
N

AC100-240V

子時計回線出力
SECONDARY CLOCK
LINE OUT

ON

OFF

ＡＣ電源
ＡＣＰＯＷＥＲ
AC100-240V

1 ｢AC 電源スイッチ｣ と ｢DC 電源スイッチ｣ を“ON”にします。電源が投入されます。

3 年→月→日→時→分→秒の順にジョグダイヤル｢AC 電源スイッチ｣ の右側の ｢LED モニター｣ と前面パネルの ｢電源ランプ｣ が緑色に点灯します。

2

OFF

ＤＣ電源
ＤＣＰＯＷＥＲ

液晶モニターが親時計設定表示となり、機種に合った電波をすぐに受信し時刻合わせします。
⿟ 時刻合わせ前の起動時の日時は 2012 年 1 月 1 日 12 時
00 分 00 秒 ( 正午 ) です。

と決定ボタンで設定します。

⿟ 日付、時計の設定方法については、P.19 〜 P.23 を参照してください。
⿟ 設定後、時計表示画面になります。また、設定せず長時間放置しておいても、時計表示画面になります。
⿟ 全機種電波時計機能付きです。使用する電波用のアンテナ設
置、接続によって自動時刻修正できます。
詳細は、P.19 〜 P.27 を参照してください。

■ メモリー用バックアップ電池
メモリー用バックアップ電池とその ON/OFF 用スイッチがあります。必ずスイッチを“ON”にしてから使用してください。
［型式に“T”の付くタイマー付き機種のみ］

⿟ 異常な動作や表示をしたとき- 電源 (AC・DC) を“OFF”、メモリー用スイッチを“OFF”にして約 3 分後再開します。
- 設定した時刻はリセットされます。週間プログラム、特殊プログラムおよび年間プログラムの設定、電波修正時刻、サマータイムの設定時刻はバッ
クアップされています。

- 18 -

日付・時刻の合わせ方 ( アナログ時計の示す時刻を揃える )3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定■ 日付・時刻の合わせ方①〜③の手順で時刻合わせを行います。各項目の詳細な操作は後述します。

① 各部屋の子時計が指している時刻と、親時計のアナログ時計［主モニター・回線モニター］の指す時刻が全て同じになるように揃えてください。
→ 詳細は 本ページ下部①

時刻に合わせます。→ 詳細は P.20

③ すべてのアナログ時計（①で揃えたもの）をデ

ジタル親時計の時刻（②で現在時刻に合わせたもの）に合わせます。→ 詳細は P.21

子時計出力操作スイッチ
回線モニター

⿟ 工場出荷時は全て 12 時 00 分に揃っています。

主モニター
子時計

ＮＯ.１

ＮＯ.２

No.1

■ 回線モニターの用途と役割
⿟ 各部屋に設置されている子時計の時刻を親時計で見る ( モニターする ) ための時計です。回線モニター
背面の 「時分調針つまみ」 で針の位置を変えても各部屋の時計は自動的に合いません。

ＮＯ.3

No.2

ＮＯ.4

No.3

No.4

⿟ 子時計回線が１回線の場合は「回線モニター」と「子時計出力操
作スイッチ」はありません。

全時計回線スイッチ① アナログ時計の示す時刻を揃える
各部屋の子時計が指している時刻と、親時計のアナログ時計［主モニター・回線モニター］の指す時刻が全て同じになるように揃えてください。（工場出荷時は全て 12 時 00 分に揃っています）

1 「全時計回線スイッチ」と「子時計出力操作
スイッチ」を“停止”にします。

2 主モニターと回線モニター、および各回線に接続されている子時計の背面にある「時分調針つまみ」で針を移動させ、すべての時計が同じ時刻を指し示すように合わせます。

時分調針つまみ

回線モニター背面

主モニター背面「」が点滅します。
子時計背面

⿟ 子時計回線が１回線の場合は「回線モニター」「子時計出力操作ス
イッチ」はありません。

⿟ 工場出荷時は全て 12 時 00 分に揃っています。

- 19 -

3
3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

⿟ 各部屋の子時計が指している時刻と親時計のアナログ時計の指す時刻を（現在時刻より遅れていても構わないので）同じにしてください。

② デジタル親時計［液晶モニターの時刻］を現在

日付・時刻の合わせ方 ( デジタル親時計の時刻を設定する )② デジタル親時計の時刻を設定する

⿟ 設定について

1 「全時計回線スイッチ」が“停止”になっている

順番ことを確認します。
子時計回線が 2 回線以上の場合は「子時計出力操作スイッチ」が“停止”になっていることを確認します。

設定範囲

注意事項

1 年 00 〜 99 西暦設定で 2000 年〜 2099 年
2 月

1 〜 12

1 月〜 12 月日

1 〜 31

応答日がないときは１に、末日は年と月により計算

4 時

0 〜 2324 時間制3

3

5 分 00 〜 59 0 分〜 59 分
6 秒 00 〜 59 任意の秒で秒合わせ可能。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

6 修正された時刻が表示されます。
⿟ 子時計回線が１回線の場合は、「子時計出力操作スイッチ」はありません。

2 決定ボタンを押します。
「
メインメニューが表示されます。

3 ジョグダイヤルで「時刻合わせ」を選択し、決定ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ
環境設定
終了

4 「親時計」を選択し、決定ボタンを押します。
時刻合わせ
親時計
子時計
終了

5 秒まで設定ができたら決定ボタンを押します。
親時計設定
２０１２年

１月

１日

００時００分００秒
終了

親時計設定
２０１２年１０月

１日

１７時３５分００秒
終了

設定の完了を示すブザー音が鳴ります。

- 20 -」が点滅しています。

日付・時刻の合わせ方 ( アナログ時計を親時計に合わせる )6 アナログ時計が一斉に動き出します。

③ アナログ時計を親時計に合わせる

子時計

ＮＯ.１

P.19「① アナログ時計の示す時刻を揃える」 の手順を完了してください。

ＮＯ.２

No.1

ＮＯ.3

⿟ 各子時計がすべて同じ時刻を指すよう揃っていないと親時計と合わせることができません。

ＮＯ.4

No.2

No.3

⿟ ある部屋だけ時刻が違う場合や部屋ごとに針の位置がバラバラの場合は、その部屋の子時計の裏にある「時分調針つまみ」を回して指し示す時刻を揃えてください。

No.4

7 親時計が示す時間まで針が自動的に動きます。

１. 自動調針

⿟ 針は正方向へのみ進みます。現在時刻より少し前にアナログ時計の針を合わせておくと早く時刻を合わせることができます。

イッチ」を“通常”にして から「 全 時 計 回
線スイッチ」を“通常”にします。

8 液晶モニターの時刻（親時計時刻）になると針が自動で止まります。

子時計
ＮＯ.１

ＮＯ.２

No.1

⿟ 子時計回線が１回線の場合は、「子時計出力操作スイッチ」はありません。

ＮＯ.3

ＮＯ.4

2 決定ボタンを押します。

No.2

No.3

No.4

メインメニューが表示されます。

決定3 ジョグダイヤルで「時刻合わせ」を選択し、ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ

⿟ 親時計の時刻は調針中も進んでゆきますが、進んだ正確な時刻に合うようになっています。

9 「

環境設定

」が消灯し、時刻修正が完了します。

終了

4 「子時計」を選択し、決定ボタンを押します。

⿟ 子時計回線の過負荷検出- 子時計信号の送出時に、「回線異常警報 LED」が点灯（赤色）したときは、回線が過負荷（子時計をつなぎすぎているか、ラインのショート）です。子時計信号は出力されませんので、回線をチェックして障害を取り除いて再調整します。

時刻合わせ
親時計
子時計

⿟ 子時計一斉調針の強制解除終了「決定」を押すと、次の時刻設定をするまで各アナログ時
計は停止します。
×

×

×

×

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4”ではなく“アナログ時計が指し示し
5 “今の時間
4 4 4 4 4ている時刻”を入力します。秒まで設定ができたら決定ボタンを押します。
子時計設定
１０時００分００秒
００時００分００秒
終了

設定の完了を示すブザー音が鳴ります。
⿟“秒”は長針とインデックス ( 文字板の数字やマーク ) が重なっていると“00 秒”
、間にあると“30 秒”です- 21 -- 子時計修正中、または停止中に「取消」ボタンを３秒以上押すと修正または停止を解除することができます。ただし、強制解除の操作を行った後は必ず子時計修正を行って下さい。誤った
時刻を表示したり、誤修正の原因になります。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

回線異常警報1 「 子 時 計 出 力 操 作 ス LED

3

日付・時刻の合わせ方 ( アナログ時計を親時計に合わせる )4 液晶モニターの時刻（親時計時刻）に合ったと

2. 手動調針

ころで、「子時計出力操作スイッチ」を、“早送り”から“通常”にします。

1 「 子 時 計 出 力 操 作ス

イッチ 」 す べ て を、“通常”にします。

⿟ 子時計回線が１回線の場合は、「子時計出力操作スイッチ」はありません。

5 各アナログ時計が親時計時刻に合いました。

3 2 「 全 時 計 回 線 スイッ
3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

チ」を、“停止”から“早送り”にします。

⿟ 各アナログ時計の針が一斉に動き出します。
子時計
ＮＯ.１

ＮＯ.２

No.1

ＮＯ.3

ＮＯ.4

No.2

No.3

No.4

「

」が点滅します。

3 液 晶 モ ニター の 時 刻( 親 時 計 時 刻 ) に合ったところで、全時計回
線スイッチを、“早送り”から“通常”にします。

4 各アナログ時計が親時計時刻に合いました。
「」が消灯し、時刻修正が完了します。

3. 子時計回線ごとに修正
主に、子時計の修理などで子時計回線１つを復旧させる
時などに設定する方法です。
⿟ 全時計回線スイッチは“通常”のまま行います。

1 修正する「子時計出力操作

スイッチ」を“停止”にします。

2 回線モニターに接続されている子時計の時刻を
すべて同じ時刻に合わせます。

（詳細は P.19 を参照してください。）

3 修正する「子時計出力操

作スイッチ」を“早送り”にします。

各アナログ時計の針が動き出します。

- 22 -

日付・時刻の合わせ方 (1 秒子時計の時刻合わせ [ オプション ])1 秒子時計の時刻合わせ [ オプション ]塔時計の時刻合わせ

１秒子時計回線数が１回線の時は「No.1」を、２回線の時は「No.1」と「No.2」 を、 のように「No.1」 から番号順に１秒子時計回線とします。

塔時計は 30 秒有極信号を受け、１分ごとに動作します。
塔時計モニターは塔時計が動作したことで動作します。
塔時計

子時計のばらつき調整
塔時計モニター

1 1 秒子時計回線に接続されたすべての 1 秒子

主モニター

時計の時刻がそれぞれの回線モニターの時刻と同じであることを確認してください。

ＮＯ.１

ばらつきがあれば、カバーを外し、つまみを回して合わせてください。

(1) カバーを外す

カバーの上下を矢印の方向に凹ませて、手前に引きま 時分調針つまみ
す。

□はじめに

秒調針つまみ塔時計と塔時計モニターの時刻が揃っているか確認します。

(2) 秒調針つまみ

中央部のつまみを回します。

⿟ 揃っていない場合は、塔時計モニター裏面にある機体のつまみを回して、時刻を塔時計に合わせます。

(3) 時分調針つまみ

現在時刻より塔時計が進んでいる場合

左上部のつまみを引き出して回します。

1 「塔時計操作スイッチ」を“停止”にして、主モニターの時刻と合うまで待ちます。

1 秒子時計回線の自動調針
P.21 をご参照ください。

2 主モニターと塔時計モニ

ターの時刻が一致したら「塔時計操作スイッチ」を“通常”に戻します。

1 秒子時計回線の手動調針
1 1 秒子時計回線の秒が0 秒の時に１秒子時計回
線の「子時計出力操作スイッチ」を“停止”にします。

2

現在時刻より塔時計が遅れている場合

1 秒子時計と 1 秒子時計回線に接続されている子時計の時間を合わせます。

1 「塔時計操作スイッチ」を“早送り”にします。

2 塔時計と塔時計モニターが早送りになります。

3 親時計時刻である液晶モニターの時刻に合った
ところで「 子 時 計 出 力
操作スイッチ」を“通常”にします。

3 主モニターと塔時計モニ

ターの時刻が一致したら「塔時計操作スイッチ」を“通常”に戻します。

⿟ 全時計回線スイッチでは 1 秒子時計回線を停止・早送りできません。

- 23 -

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

2 1 秒 子 時 計 の 時 刻に3

電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］(GPS/ 長波 JJY 共通設定 )■ 電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］
電波修正用のアンテナを設置し、接続することで自動で時刻修正ができます。

□GPS

GPS 衛星から送信されている、正確な時刻とカレンダー情報を載せた電波を受信し日本標準時に修正します。

□長波 JJY

3

独立行政法人情報通信研究機構が送信する正確な時刻やカレンダー情報を載せた標準電波 ( 長波 JJY) を受信して日本標準時に修正します。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

⿟ 受信機は、福島局 (40kHz) と九州局 (60kHz) の 2 局から発信されている電波から受信できる局を自動選択し受信します。

□地デジコントロール

地デジ放送に含まれる時刻情報を利用して時刻修正を行います。[ 型式に“U”の付く機種 ]□FM ラジオコントロール

FM 放送を受信し時報音をパルス信号として抽出し、時刻修正を行います。[ 型式に“R1”の付く機種 ]GPS/ 長波 JJY 共通設定

「長波／ＧＰＳ」を選択し、決定ボタンを
4 種類：
押します。

⿟ GPS または長 波 JJY 電 波を受 信して、1 日 2 回、日本標準時に修正します。
⿟ 誤差の修正は、2 時と 3 時 ( 工場出荷時設定値／時刻変更可能 ) に行われます。 設定時刻の 5 分前に電源が投入されます。
⿟ 初回電源投入時すぐに電波を受信し時刻合わせします。
電波受信中、設定や確認などの操作が一切できなくなります。

電波修正設定種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時
３

すぐに受信する
すぐに受信しない

5 「受信」時刻設定ができます。初期値では 2 時、

3 時に設定されていますが、ジョグダイヤルで時刻を設定を行い、任意の時間に設定できます。
電波修正設定⿟ 電波の受信状況は、受信モニター LED で確認できます。
受信モニター LED は電波受信中点滅します。詳しくは
P.14、P.15「受信状況の確認」をご参照ください。

種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時
３

すぐに受信する
すぐに受信しない

6 受信状態を確認したい場合は“すぐに受信する”

設定を選択し、決定ボタンを押すと、設定の完了を示すブザー音が鳴ります。

1 決定ボタンを押します。

電波修正設定メインメニューが表示されます。

種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時

すぐに受信する

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。

7 時刻合わせ設定画面に戻ります。“すぐに受信する”を選択した場合「態となります。

メインメニュー
時刻合わせ」が点灯し、受信状

環境設定
終了

3 「電波修正」を選択し、決定ボタンを押します。
環境設定

電波修正
サマータイムうるう秒

⿟ 受信中は、設定や確認の操作は一切できなくなります。

8 受信が完了すると「- 24 -」が消灯します。

電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］( 地デジコントロール設定 )自動修正

オートプリセット（初回電源投入時）

1 設定した受信時刻、または“すぐに受信する”

電源投入時はオートプリセット機能により、受信可能なチャンネルを自動選局します。

を選択した場合「めます。

」が点灯し電波受信を始

プリセットでは「電波修正」種類：「長波／ GPS」にして“すぐに受信する”を実行します。

1 決定ボタンを押します。

メインメニューが表示されます。

⿟ 受信中は、設定や確認の操作は一切できなくなります。

2 受信が完了すると「」が点滅し、各アナログ
時計の針が一斉に動き、時刻修正を行います。

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ

子時計
ＮＯ.１

環境設定

ＮＯ.２

No.1

ＮＯ.3

ＮＯ.4

終了

3 「電波修正」を選択し、決定ボタンを押します。

No.2

環境設定

No.3

電波修正
サマータイム
うるう秒

No.4

3 「

」が消灯し、各アナログ時計が親時計時刻に自動的に合います。

「長波／ＧＰＳ」を選択し、決定ボタンを
4 種類：
押します。

電波修正設定⿟ 受信中に中断したい場合「取消」ボタンを約３秒間押し続けます。受信が中断されます。

種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時
３

すぐに受信する
すぐに受信しない

5 「受信」時刻設定はここでは設定されませんの

地デジコントロール設定

で、初期値（2 時、3 時）のまま決定ボタンを押します。

[ 型式に“U”の付く機種 ]電波修正設定⿟ 地デジ放送の時刻情報から１日２回、時刻修正を行います。
⿟ 誤差の修正は、7 時と 19 時に行われ ( 工場出荷時設
定値／時刻変更可能 )、修正時刻の 35 秒前に電源が投入されます。
⿟ 電源投入時はオートプリセット機能により、受信可能な放送局の中から電波状況の良好なチャンネルを自動選択して時刻データを受信します。
⿟ 修正の範囲は正時に対して± 30 秒です。時報が入力されるとその時点で地デジの電源が切れ、親時計の修正が開始されます。

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時
３

すぐに受信する
すぐに受信しない

6 “すぐに受信する”を選択し、決定ボタンを押します。設定の完了を示すブザー音が鳴ります。
電波修正設定種類

長波／ＧＰＳ

受信

２時、

３時

すぐに受信する

7 時刻合わせ設定画面に戻り、「」が点灯し、
受信状態となります。（約 2 分間）

⿟ プリセットでは「環境設定」から「電波修正」を選択し、種類：「長波／ GPS」に変更してから“すぐに受信する”を実行してください。通常約 2 分程度でプリセットが終了しますので、プリセット完了
後「FM/TV」 の 設 定に戻してください。 詳しくは次 項 目 P.25
「オートプリセット（初回電源投入時）」をご参照ください。

⿟ 電波の受信状況は受信レベル LED や受信モニター
LED で確認できます。 詳しくは P.16「地デジ受信状態の確認」をご参照ください。

種類

8 受信が完了すると「- 25 -」が消灯します。次の「設定」の手順で必ず受信設定を行ってください。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

⿟ 受信失敗の場合：「電波修正できませんでした」とエラーメッセージを３回点滅表示します。

3

電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］(FM ラジオコントロール設定 )設定

地デジコントロールの自動修正

1 決定ボタンを押します。

1 設定した受信時刻、または“すぐに受信する”」が点灯しを選択した場合の設定終了時「
電波受信を始めます。

メインメニューが表示されます。

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定

3

ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ

⿟ 受信中は、設定や確認の操作は一切できなくなります。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

環境設定

⿟ 受信失敗の場合：エラーメッセージを３回点滅表示します。

終了

3 「電波修正」を選択し、決定ボタンを押します。
環境設定

2 受信が完了すると「」が点滅し、各アナログ
時計の針が一斉に動き、時刻修正を行います。

電波修正

子時計

サマータイム

ＮＯ.１

ＮＯ.２

No.1

うるう秒

「ＦＭ／ＴＶ」を選択し、決定ボタンを押し
4 種類：

ＮＯ.3

ＮＯ.4

No.2

ます。

No.3

電波修正設定
種類
受信

ＦＭ／ＴＶ
No.4

７時、１９時
７時、１９

すぐに受信する
すぐに受信しない

5 「受信」時刻設定ができます。

初期値では 7 時、19 時に設定されていますが、ジョグダイヤルで任意の時間に設定できます。

3 「」が消灯し、各アナログ時計が親時計時刻に自動的に合います。

電波修正設定
種類
受信

ＦＭ／ＴＶ

⿟ 受信中に中断したい場合「取消」ボタンを約３秒間押し続けます。受信が中断されます。

７時、１９時すぐに受信しないFM ラジオコントロール設定

6 受信状態を確認したい場合は“すぐに受信する”を選択し、決定ボタンを押すと、設定の完了を示すブザー音が鳴ります。
電波修正設定種類
受信

７時、１９時すぐに受信する

7 時刻合わせ設定画面に戻ります。

」が点灯し、受信状態となります。

8 受信が完了すると「

⿟ FM ラジオの報時音から１日２回、時刻修正を行います。
⿟ 誤差の修正は、7 時と 19 時に行われ ( 工場出荷時設
定値／時刻変更可能 )、修正時刻の 35 秒前に電源が投入されます。

ＦＭ／ＴＶ

受信時には「[ 型式に“R1”の付く機種 ]」が消灯します。

⿟ FM 放送を受信して、時報音をパルス信号として抽出
し親時計の誤差を修正します。
⿟ 修正の範囲は正時に対して± 30 秒です。時報が入力されるとその時点でラジオの電源が切れ、親時計の修正が開始されます。
⿟ 時報の放送中に音楽が流れていたり、正報１回だけの時報の場合は
時刻修正は行われません。

⿟ 受信中に中断したい場合「取消」ボタンを約３秒間押し続けます。受信が中断されます。

- 26 -

電波による自動時刻合わせ［電波修正機能］(FM ラジオコントロール設定 )設定FM ラジオコントロールの自動修正

1 決定ボタンを押します。

1 設定した受信時刻に「を始めます。

」が点灯し電波受信

メインメニューが表示されます。

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。
メインメニュー

⿟ 受信中は、設定や確認の操作は一切できなくなります。

時刻合わせ⿟ 受信失敗の場合：エラーメッセージを３回点滅表示します。
⿟ FM ラジオコントロールでの修正範囲は正時に対して± 30 秒です。

終了

3 「電波修正」を選択し、決定ボタンを押します。
環境設定

⿟ 受信時刻が、液晶モニターの時間より進んでいる場合- 液晶モニターの秒が止まり時刻を合わせます。

電波修正

⿟ 受信時刻が、液晶モニターの時間より遅れている場合

サマータイム- 受信時刻まで液晶モニターの秒を早送りして時刻を合わせます。

うるう秒「ＦＭ／ＴＶ」を選択し、決定ボタンを押し
4 種類：
ます。

電波修正設定受信

2 修正が終わるとブザー音がなり、「
します。

」が消灯

3 「

」が点滅し、各アナログ時計の針が一斉に動き、時刻修正を行います。

ＦＭ／ＴＶ
７時、１９時
７時、１９

すぐに受信する
すぐに受信しない

子時計
ＮＯ.１

5 「受信」時刻設定ができます。初期値では 7 時、

ＮＯ.２

No.1

19 時に設定されていますが、ジョグダイヤル
で任意の時間に設定できます。

ＮＯ.3

ＮＯ.4

No.2

電波修正設定
種類
受信

No.3

ＦＭ／ＴＶ
７時、１９時すぐに受信しない

No.4

6 受信状態を確認したい場合は“すぐに受信する”を選択し、決定ボタンを押すと、設定の完了を示すブザー音が鳴ります。

4 「」が消灯し、各アナログ時計が親時計時刻に自動的に合います。

電波修正設定種類
受信ＦＭ／ＴＶ
７時、１９時⿟ 受信中に中断したい場合「取消」ボタンを約３秒間押し続けます。受信が中断されます。

すぐに受信する

7 時刻合わせ設定画面に戻ります。 受信時には「」が点灯し、受信状態となります。

8 受信が完了すると「」が消灯します。

⿟ 受信中に中断したい場合「取消」ボタンを約３秒間押し続けます。受信が中断されます。

- 27 -

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

環境設定

種類

3

サマータイムの設定 ( 曜日での設定 )■ サマータイムの設定
サマータイムの期間を設定することにより、毎年自動的に時刻調整を行うことができます。
⿟ サマータイムの期間は、開始日、開始時刻および終了日、終了時刻を対で設定します。また、設定方法は、４月の第１日曜日といった“曜日”で指定する方法と、４月１日といった“日付”で指定する方法の２種類の設定が可能です。

3 ⿟ サマータイムの設定をすると、開始日の設定時刻に時

3 「サマータイム」を選択し、決定ボタンを押します。
環境設定
電波修正
サマータイムうるう秒

4 「曜日」を選択し、決定ボタンを押します。
サマータイム設定

実施曜日

計を１時間進ませ、終了日の設定時刻には１時間遅らせる処理を自動で行います。

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

サマータイム開始日の動き
例）4月2日 AM2:00に設定した場合
通常日

0:00

1:00

2:00

3:00

サマータイム開始日

デジタル
時計

1:00

3:00

4:00

4月2日

アナログ
時計

1:00

3:00

4:00

※2:00に１時間進ませます

1:59

3:00

４月第１日曜

２時〜１０月最終日

３時

5 最初に、サマータイム「開始月」が点滅します。
決定ボタンを押し、続いて「開始日」「開始時」と下記表の順番で設定します。

順番

設定範囲

1 開始月 1 〜 12
2 開始日 第○△曜日

１時間早送りサマータイム終了日の動き
例）10月29日 AM3:00に設定した場合注意事項
開始月 1 月〜 12 月
○は、開始月の何週目か設定△は、○週目の何曜日か設定

3 開始時 0 〜 23

開始時間 ０時〜 23 時

4 終了月 1 〜 12

終了月 1 月〜 12 月
□は、終了月の何週目か設定

通常日

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

5 終了日 第□×曜日

サマータイム終了日

デジタル
時計

2:00

2:00

3:00

4:00

6 終了時 0 〜 23

10月29日

アナログ
時計

2:00

3:00

3:00

4:00

6 「サマータイム終了時間」まで設定ができたら※3:00に１時間停止します

2:59

2:00

×は、□週目の何曜日か設定
終了時間 ０時〜 23 時

決定ボタンを押します。

１時間停止

サマータイム設定
実施曜日

⿟ 出荷時状態はサマータイムの設定はされていません。

４月第１日曜

２時〜１０月最終日

３時

設定の完了を示す、ブザー音が鳴ります。

曜日での設定7 現在時刻画面に戻ります。

1 決定ボタンを押します。

メインメニューが表示されます。

サマータイム期間中であれば「2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ
環境設定
終了

- 28 -」が点灯します。

サマータイムの設定 ( 日付での設定 )8 現在時刻画面に戻ります。

日付での設定1 決定ボタンを押します。

サマータイム期間中であれば「メインメニューが表示されます。

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。

」が点灯します。

⿟「実施しない」を選択するとサマータイムを設定しません。

3

メインメニュー
環境設定
終了

3 「サマータイム」を選択し、決定ボタンを押しま
す。

環境設定
電波修正
サマータイムうるう秒

4 「日付」を選択し、決定ボタンを押します。
サマータイム設定

実施曜日
日付
１日
４月第１日曜

２時〜１０月最終日
３１日３時

⿟ 初期設定値として、開始 4 月第 1 日曜 2 時、終了 10 月最終日曜
で実施期間を設定しています。

5 最初に、サマータイム「開始月」が点滅します。
決定ボタンを押し、続いて「開始日」「開始時」と下記表の順番で設定します。

順番

設定範囲

注意事項

1 開始月 1 〜 12

開始月 1 月〜 12 月

2 開始日 1 〜 31

応答日がないときは１に、末日は年と月により計算

3 開始時 0 〜 23

開始時間 ０時〜 23 時

4 終了月 1 〜 12

終了月 1 月〜 12 月

5 終了日 1 〜 31

応答日がないときは１に、末日は年と月により計算

6 終了時 0 〜 23

終了時間 ０時〜 23 時

7 同じように、「サマータイム終了時間」まで設定ができたら決定ボタンを押します。
サマータイム設定
実施曜日
日付
４月第１日曜
１日

２時〜１０月最終日
３１日

３時

設定の完了を示す、ブザー音が鳴ります。

- 29 -

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

時刻合わせうるう秒の設定 ( 設定方法 )■ うるう秒の設定
うるう秒調整機能とは、予めうるう秒が挿入される日を設定することで、実施日に自動的に１秒を挿入することができます。

3 「うるう秒」を選び、決定ボタンを押します。
環境設定

電波修正
サマータイムうるう秒

⿟ １秒挿入する設定の他に、１秒削除する設定も可能です。
⿟ １秒挿入する場合は、５９秒の後に６０秒が挿入され、次に０秒になります。

3 ⿟ １秒削除する場合は、５８秒の後の５９秒が削除され、次に０秒にな

4 ジョグダイヤルで実施「する」を選び、決定ボ
タンを押します。
うるう秒設定ります。

実施する

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

設定方法

２０１３年

１月

１日

９時００分直前に＋１秒

5 ジョグダイヤルで実施する「月」を設定し、決1 決定ボタンを押します。

定ボタンを押す。続けて１秒挿入する場合は「＋」を、削除する場合は「－」を設定して決定ボタ
ンを押します。

メインメニューが表示されます。

うるう秒設定実施する
する

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定

２０１３年

ボタンを押します。

７
１月

１日

９時００分直前に＋１秒

メインメニュー

設定の完了を示すブザー音が鳴ります。

時刻合わせ
環境設定

6 現在時刻画面に戻ります。

終了■ 停電時の動作と停電復帰後の動作□停電時の動作と動作時間の目安
⿟ 子時計回線の動作時間は 1 回線〜 4 回線まですべて
30 時間です。
⿟「AC 入力断 バッテリー運転中」と表示され、バッテリー
運転に切り換わります。
⿟ 時刻カウント ( 日付と時刻 ) 期間は約 5 年です。
⿟ タイマー出力と内蔵電子チャイム、電波修正機能は動作しません。

□30 時間以内の停電
⿟ 子時計回線、液晶モニターは正しく動作し、時刻カウン
トおよびプログラムタイマーメモリーは保持されます。
⿟ 電源ランプが消灯し液晶モニターに [] 表示が出ます。

⿟ 時刻カウントとプログラムタイマーメモリーは保持されます。
⿟ 電力が回復すると、液晶モニターに現在時刻が表示され、タイマー出力回路はプログラムに従い出力します。
⿟ 子時計は、一斉停止装置により同じ時刻で停止します。
電力回復後、自動で子時計一斉調針が行われ、調針完了後に通常運転に戻ります。

□5 年以上の停電（プログラムタイマー付機種）
⿟ 子時計回線とタイマー出力回路は“停止”、液晶モニターも消えます。
⿟ 時刻カウントは保持されません。
⿟プログラムタイマーメモリーはすべて保持されます。

⿟ タイマー出力回路は、8 回路とも“停止”になります。

⿟ 週間プログラム・特殊プログラム・年間プログラム、電波修正時刻、サマータイム設定時刻の再設定は不要です。

⿟ 電力が回復すると、液晶モニターの [] 表示は消えて通常運転に戻ります。タイマー出力回路はプログラム
に従い出力します。

⿟ 電力が回復すると、液晶モニターが点滅し電源投入時の初期状態になります。「日付・時計の合わせ方」
P.19 を参照してください。

□30 時間以上の 5 年以内の停電（プログラムタイマー付機種）

⿟ 子時計回線は一斉停止装置により同じ時刻で停止します。
電力回復に伴い、通常通り動き始めます。「日付・時計の合わせ方」P.19 を参照してください。

⿟ 子時計回線とタイマー出力回路は“停止”になり、液晶モニターも消えます。

- 30 -

タイムサーバー ( タイムサーバー機能 )■ タイムサーバー
本製品はタイムサーバー機能が実装され、ネットワーク
上のパソコン等の時刻同期が可能です。

4 ジョグダイヤルで数値を指定し、決定ボタンを押して選択を行いながら「IP」、
「SM」、
「GW」
を設定します。

タイムサーバー機能

ＩＰアドレス設定

時刻同期のプロトコルとして NTP v3/v4 および SNTP
v3/v4 に対応しています。

ＩＰ

１９２．１６８．

０．

１

ＳＭ

２５５．２５５．２５５．

０

ＧW

０．

０．

０．

０

⿟ 設定が終了すると、機器の再起動をする為に約 10 秒かかります。

⿟ タイムサーバー機能は電波修正機能を使用している場合（電波修正が行われている状態）に動作します。

5 再起動が終了すると、時刻表示となります。

⿟ 外部同期式の親時計では動作しません。

ネットワークの設定
停電時の動作と停電復帰後の動作

出荷時の設定出荷時、タイムサーバーの設定は表のようになっています。

停電時動作時間 タイムサーバー機能はバッテリーによる
バックアップがされません。停電中は動作しません。

TMSV 出荷時設定
IP アドレス (IP)

192.168.0.1

サブネットマスク (SM)255.255.255.0□30 時間以内の停電復帰後

停電中は時刻が取得できなくなりますが、その後は通常動作となります。

デフォルトゲートウェイ (GW) 0.0.0.0□30 時間以上の停電復帰後電波修正が完了すると通常動作となります。

本体操作による設定
1 決定ボタンを押します。

メインメニューが表示されます。

2 ジョグダイヤルで「環境設定」を選択し、決定ボタンを押します。
メインメニュー
時刻合わせ
環境設定
終了

3 ジョグダイヤルで「IP アドレス」を選択し、決定ボタンを押します。
環境設定
うるう秒
ＩＰアドレス
タイムゾーン- 31 -

3. 時刻合わせ / タイムサーバー設定

⿟ タイムサーバー機能はバッテリーによるバックアップがされません。
停電中は動作しません。

3

子時計信号 (30 秒有極信号 ) の信号幅の変更

4. メンテナンスとオプション■ 子時計信号 (30 秒有極信号 ) の信号幅の変更
通常は「0.5 秒」の幅で子時計を送出します。信号幅の変更は制御部のプリント基板上で設定します。

2"

40.5" 1"例）0.5"設定

4. メンテナンスとオプション

2" 0.5" 1"⿟ 信号幅の変更は、電源（AC、DC）を必ず“OFF”にしてから行ってください。
⿟ 信号幅「0.5 秒」を ｢1 秒｣ または ｢2 秒｣ に変更した場合、電池による停電時動作時間が短くなります。

■ 1 秒子時計の設定 [ オプション ]1 秒子時計回線がある場合、制御部のプリント基板上の設定を変更します。使用時は必ず "E" にして使用します。

E

N
1" L I N E[ N ]…1秒回線なし
NE[ E ]…1秒回線あり
NE

⿟ 1 秒子時計の設定の変更は、電源 (AC、DC) を必ず“OFF”にしてから行ってください。

■ デジタル信号出力 [ オプション ]デジタル信号出力機能を追加することができます。
デジタル信号出力部は、デジタル子時計用の時刻信号を
1 秒ごとにシリアル出力します。

時刻信号

年・月・日・曜日・時・分・秒

ボーレート

9600bit/sec 固定

出力電圧

DC24V

出力容量

360mA

- 32 -

外部同期式 [ オプション ] ( 同期モード種別 )■ 外部同期式 [ オプション ]同期モード種別■ J3 30 秒規正式

1 日に 2 回 (7:30、19:30) 外部の親時計の 30 秒有極
信号に同期します。

外部同期式プログラムタイマー ( 外部の親時計に同期 )には、３種類の同期モードがあります。

外部親時計とプログラムタイマーの時刻差が、± 30 秒以
内でないと同期しません。

■ J1 1 秒同期式

また、外部親時計の信号が入力されなくても、内部クオー
ツの精度 (0.7 秒以内 ) で通常運転します。

外部親時計の 1 秒有極信号に同期します。
信号が入力されていないと、秒カウンタが停止します。

同期モードの変更

外部親時計の 30 秒有極信号に同期します。

信号が入力されていないと、29 秒または 59 秒で秒カウンタが停止します。

⿟ 子時計信号の信号幅を 2 秒幅で使用する場合は、外部の親時計の30 秒有極信号の信号幅も 2 秒幅に設定してください。

同期モードの変更は規正信号部のミニビット位置を変更します。

4⿟ 同期モードの変更は電源 (AC、DC) を必ず“OFF”にしてから行ってください。この操作通りに行わないと変更されません。

4. メンテナンスとオプション■ J2 30 秒同期式

⿟ オプションは、｢外部規正式｣、｢1 秒同期式｣、｢30 秒同期式｣ の中から 1 つを使用できます。複数を使用することはできません。

J1

1秒

J2

30秒

J3

規正

例）30秒同期設定
J1

1秒

J2

30秒

J3

規正

■ 電池の適正な交換
停電時動作蓄電池は、停電の回数や停電時間によって寿命は変化します。停電動作時間が短くなった場合や 5 年
以上使用した場合には、早めに同規格の新しい蓄電池に交換してください。

⿟ 電源部の種類に対応した電池を使用してください。

□電源部の種類と電池の型
電池型名

電源部の電池設定

LH130-2A49C20X

J1=1.3A

⿟ 蓄電池のリサイクル

⿟ 電池型名については交換時期に変更されている可能性があります⿟ 電池が漏液したり、変色・変形その他今までと異なる事に気づいた
時は使用しないでください。
⿟ 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちにきれいな水で洗い流しください。
⿟ 電池の液が目に入った時は失明の恐れがあるので、こすらずにただちにきれいな水で洗い流した後、医師の治療を受けてください。

- 33 --「資源有効利用促進法」によりニッケル水素蓄電池はリサイクルが義務づけられています。ご使用後は、お住まいの地域のリサ
イクル協力店、自治体登録回収拠点などにご持参ください。無償で回収されます。詳しくはＪＢＲＣおよび販売元までお問い合
わせください。
（ＪＢＲＣ：小形二次電池再資源化推進センター
TEL:03-3434-0621）

故障かなと思ったら■ 故障かなと思ったら
AC 電源が正常か確認してから、下記の処置を行ってください。
状況

確認事項

原因

対策

液晶モニターは表示( 信号送出時、回線異常警報
LED が点灯する )子時計回線の配線のショート
による故障

時計回線の配線をチェックし、障害を除く

液晶モニターは表示( 子時計アイコンが点滅している )子時計の時刻合わせの操作を
全時計回線スイッチが“停止”行い、スイッチを“通常”にになっているする

すべての時分針は合っているが時計はずれている

長時間の停電があったか

長時間の停電で電池電圧が下がり、信号電圧検出が働き、一時的に時計が止まった。

時計の運転方法にしたがって再調整する

特定の回線の時計だけが止まる

信号送出時、回線異常警報
LED が点灯する

子時計回線の配線のショート
による故障

子時計回線の配線をチェック
し、障害を除く[ 停電 ] している

[ 停電中 ] ならば正常[ 停電 ] を復帰させる[ 停電 ] していない

AC電源スイッチが入っていない

AC 電源スイッチを [ON] にする

GPS/ 長波 / 地デジ /FM の受信状態を確認する[ 正常 ] でなければ受信に問題 配線、接続をチェックし、がある
受信状態を再調整する

子時計が停止している

4
4. メンテナンスとオプション

液晶モニターに [ 電池 ] の表示がある

現在時刻がずれる

DC電源スイッチが入っていない−

DC電源スイッチを[ON]にする

停電中でも液晶モニターに[ 電池 ] の表示が出ない
DC 電源スイッチが入っている
サマータイム修正時に子時計の時刻がずれてしまう
停電復帰後の自動調針で子時計の時刻がずれた

子時計時刻 ( デジタル ) と回線の子時計および回線モニ
ターの時刻が違っていた−

GPS/ 長波 / 地デジ修正時に子時計の時刻がずれる

ボタン操作がきかない

タイムサーバーに同期できない

DC 電源ヒューズが切れている ヒューズを交換する (2A)

液晶画面で子時計アイコン、
子時計の修正中またはサマー
太陽アイコンが点滅している。
タイム修正中、電波修正中でまたはアンテナアイコンが点ある灯している。

日付、時刻の合わせ方(P.19 〜 P.22）に従い時刻を合わせます
修正動作が終わるまで待つか
強制的に修正動作を解除する
強制的に子時計およびサマー
タイム修正動作を解除した場
合は、子時計の時刻合わせの操作を再度行う[ 停電 ] している

[ 停電中 ] ならば正常
停電中は動作しない[ 停電 ] 復帰させる

電波受信していない
受信してから 48 時間以上経過している

電波修正後に動作します

電波受信を行う- 34 -

KM–70 シリーズ仕様■ KM–70 シリーズ仕様
機能項目

水晶発振周波数

子時計回線
1 回線

2 回線

型式（KM-73/KM-74T/PT-72T）

3 回線

4 回線

72T 72TC 72TU 72TCU 72TR1 72TCR1
74T 74TC 74TU 74TCU 74TR1 74TCR1

73

73U 73R1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

−

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

●

●

●

−

−

−

−

−

−

●

●

●

4194.304kHz
週差± 0.7 秒以内

精度

電波修正式（GPS/ 長波 / 地デジコントロール /FM ラジオコント
ロール）: 積算誤差 0 秒

精度保証温度範囲

0℃～ +40℃

使用温度範囲-10℃～ +50℃
30 秒間欠運針

時刻表示

年、月、日、曜日、時、分、秒、デジタル LCD 表示

日付・時刻合わせキー及びジョグダイヤルにより年、月、日、時、分、秒合わせ

子時計回線出力信号

DC24V30 秒有極式

子時計出力回線数

2 回線

3 回線

4 回線

親時計

30 個
60 個
90 個
120 個
（1 個 12mA）（1 個 12mA）（1 個 12mA）（1 個 12mA）

子時計修正

自動早送り方式（異常パルス幅発生防止装置付）

サマータイム機能

キー及びジョグダイヤルにより設定 但しサマータイム修正は自動

うるう秒調整キー及びジョグダイヤルにより設定 但しうるう秒調整は自動

信号電圧検知装置

信号電圧降下時一斉停止装置付

入力電源

AC100V ～ 240V ± 10% 50/60Hz AC 電源表示 LED 付

消費電力

73 シリーズ

最大 22W

最大 32W

最大 42W

最大 52W

74T シリーズ最大 25W

最大 35W

最大 45W

最大 55W

PT シリーズ

最大 20W−

停電時電源

密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装

電池保護

過放電防止装置付
子時計駆動

停電時動作時間

約 30 時間●

仕上色

前パネル : グレー（N8）、後ケース : グレー（N8）ツヤ 5

制御方式

CPU 使用

出力回路

独立 8 回路

出力動作切換

各回路毎に手動出力切換可能（自動、停止、手動）プログラムタイマー

前パネル :ABS 樹脂、後ケース : 鋼板

負荷容量

接点容量 AC250V 5A 抵抗負荷

週間プログラム、年間プログラム、99 種類の特殊設定が可能

出力動作数

8 回路合計 900 動作 但し 1 回路に 900 動作全部の設定も可 ●能（タイマー設定は ON、OFF 合わせて 1800 設定）●

最小適用負荷 DC5V 1mA
●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

●

●

●

キー及びジョグダイヤルにより設定
パソコンおよび USB メモリーによる設定も可能

報時出力

信号幅 1 秒単位で 1 秒から 59 秒まで可変

タイマー出力

設定時刻から設定時刻まで継続

受信電波

GPS 衛星電波 L1 帯
1575.42MHz-145dBm（コールドスタート時）※専用アンテナ・ケーブルは別途必ず設置のこと

1 日 2 回（2 時、3 時）または毎時

受信周波数

標準電波 40/60kHz（自動切換方式）

長波

時刻修正回数

時刻修正回数●接点出力（メイク接点）

プログラムの種類

受信感度●

約 10 年

ケース

G 受信周波数P
S 受信感度●

時刻カウント 約 5 年プログラムタイマーメモリー

設定方式

●

時刻は変更可能50dBμ V/m

※専用アンテナ・ケーブルは別途必ず設置のこと

1 日 2 回（2 時、3 時）または毎時

時刻は変更可能- 35 -●

4
4. メンテナンスとオプション

子時計駆動数

1 回線

過電流防止及びサージアブソーバー付

KM–70 シリーズ仕様
機能項目± 0.5 秒以内

受信放送方式

地上デジタル放送（ISDB-T）

受信周波数範囲

470 ～ 770MHz（13 ～ 62ch/UHF 帯）

地デジコントロール

時刻修正精度50dBμ V 以上 CN 比 22dB 以上

受信感度

1 日 2 回（受信時刻は変更可能）

選局

自動選局（手動選局も可能）

受信機

局部発振は水晶使用

受信周波数範囲

FM:76 ～ 90MHz（100kHz 間隔）

ＦＭラジオコントロール

時刻修正回数※アンテナ・ケーブルは必ず設置のこと（75 Ω）

正時に対し± 30 秒

時刻修正回数1 日 2 回（7 時、19 時 但し時刻は変更可能）

同調方式

電子チューニング方式（PLL 方式）

受信方式

スーパーヘテロダイン方式

チャイム

電子式 PCM 音源

曲目

1. ウェストミンスターの鐘、2. ホイッティングトンの鐘、
3. 王の行進、4. 銀波、5. 田園、6. ふるさと（故郷）、7. 家路

選曲

設定時刻毎に曲目の指定が可能

出力

インピーダンス 10k Ω -25dB ± 3dB

アンプ投入

1 回路接点メイク信号（接点容量 AC250V 5A 抵抗負荷）

ネットワークプロトコル

NTP v3/v4

入出力インターフェース

RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet

チャイム
タイムサーバー

4. メンテナンスとオプション

73

73U 73R1

−

−

●

●

−

−

−

●

−

−

−

−

−

●

●

−

−

●

−

●

−

●

−

●

−

−

−

●

●

●

●

●

●

●

●

●

電界強度 48dB（約 0.25mV/m）以上

時刻修正範囲塔時計回線

SNTP v3/v4

塔時計モニター、返り信号で駆動

型式名に“M”が含まれるもの

1 回線 30 個（1 個 12mA）

１秒子時計回線※停電時の子時計動作時間は機種により約 0.5 〜２時間に短縮されます

オプション

外部規正式

外部同期

72T 72TC 72TU 72TCU 72TR1 72TCR1
74T 74TC 74TU 74TCU 74TR1 74TCR1※アンテナ・ケーブルは別途必ず設置のこと（75 Ω）

受信感度

4

型式（KM-73/KM-74T/PT-72T）

内容

30 秒同期式
1 秒同期式

通常は単独で動作
1 日 2 回（7:30、19:30）外部親時計の子時計信号に同期

型式名に“E2”が含まれるもの

外部親時計からの 1 秒信号に同期

型式名に“E1”が含まれるもの※停電時の子時計動作時間は約１時間に短縮されます

無線式時計基地局用出力

型式名に“E3”が含まれるもの

外部親時計からの 30 秒信号に同期
デジタル子時計用の時計信号をシリアル出力＊消費電力（最大）+10W

デジタル信号出力

型式名に“S”が含まれるもの

無線式時計基地局用の時計信号をシリアル出力（RS-485）※停電時の子時計動作時間は約５時間に短縮されます

型式名に“D”が含まれるもの
型式名に“W”が含まれるもの

お 困り の 事 は あ りま せ ん か？
ご使用中の時計に以下のような困った症状はありませんか？

１．時計の時刻がずれてしまう
２．停電時に時計が停止してしまい、
その都度時刻合わせしている
３．チャイム等の設定したデータが消えてしまった
４．接続している時計の時刻にばらつきがある
５．チャイムの鳴動時間が設定時間とずれている
故障で修理できなくなる前に

点検・メンテナンス不良です
内蔵バッテリーの寿命を超過したまま使用し続けると、 のような不具合が発生する恐れがあり、・電池の液漏れ、発熱等により故障に至る場合があります。バッテリーは寿命の4〜5年を経過する前の交換が必要です。

消耗部品等の定期的な交換やメンテナンスは機器本来の性能を維持し、故障の確率を低減します。
●メーカー技術者の純正保守サービス

点検してみてはいかがでしょう？ 保守点検承ります

他にも設備時計製品のお困りごとがありましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

- 36 -

索引
数字

け

て

1 秒子時計......................12, 23, 32

結線.................................................. 10

停電時動作時間.............................. 30

決定ボタン.......................................... 6

デジタル信号出力..............8, 12, 32

アルファベットこFFM ラジオコントロール.......................8, 17, 24, 26, 27

G
GPS...................................8, 13, 24

L
LAN コネクター................................. 8U
USB コネクター................................ 6

かな
あアース.......................................3, 8, 9う
うるう秒............................................ 30

え液晶モニター...................................... 6か
回線異常警報 LED.......................6, 8
外部同期式.............................. 12, 33

電池............................................. 8, 33

子時計回線モニター.......................... 6

電波修正.......................................... 24

子時計出力操作スイッチ

電波修正アンテナ................... 12, 13.......................6, 19, 20, 21, 22
コントラスト調整................................. 6

さ
サマータイム................................... 28

し電波修正基板..................................... 8と塔時計...................................... 11, 23
塔時計回線基板................................. 8
塔時計操作スイッチ........................ 23
塔時計モニター............................... 23

時刻合わせ..............19, 20, 21, 23

取消ボタン.......................................... 6

自動修正.......................................... 25

取付孔............................................8, 9

自動調針.......................................... 21
時分調針つまみ....................... 19, 23
出力モニター...................................... 6
手動調針.................................. 22, 23
主モニター.......................................... 6
ジョグダイヤル.................................... 6

せ絶縁試験........................................4, 9

ひ秒調針つまみ................................... 23

ふ
振れ止め............................................. 8
プログラム設定ボタン........................ 6ほ

全時計回線スイッチ..... 6, 19, 20, 21

報時.................................................. 11

ため

タイムサーバー............................... 31

メモリー用バックアップ電池........... 18

ち地デジ...................................... 16, 25

回路出力操作スイッチ....................... 6

地デジコントロール............8, 24, 26

記入ラベル......................................... 6

電源ランプ.......................................... 6

子時計回線基板................................. 8

外部同期式用端子.............................. 8き

電源基板............................................. 8

チャイム...................................... 8, 11
チャイム基板....................................... 8
長波.....................................8, 15, 24- 37 -

［ 本社工場］■生 産 本 部 〒184-0013 東京都小金井市前原町５丁目６番１２号 TEL.042-383-2221(代) FAX.042-387-7864［支店・営業所］■東 京 支 店 〒184-0013 東京都小金井市前原町５丁目６番１２号 TEL.042-386-2293(代) FAX.042-386-2222■札 幌 営 業 所 〒005-0005 札幌市南区澄川５条１１丁目２番１５号 TEL.011-374-5464(代) FAX.011-374-5465■仙 台 営 業 所 〒980-0012 仙 台 市 青 葉 区 錦 町１丁目１番４６号 TEL.022-796-5347(代) FAX.022-796-5348■名 古 屋 支 店 〒462-0865 名古屋市北区下飯田町４丁目２６番２号 TEL.052-991-8600(代) FAX.052-991-8603■大 阪 支 店 〒536-0023 大阪市城東区東中浜８丁目３番２０号 TEL.06-6961-8663(代) FAX.06-6961-8680■福 岡 支 店 〒812-0026 福 岡 市 博 多 区 上 川 端 町８番１８号 TEL.092-281-0020(代) FAX.092-281-0112■広 島 営 業 所 〒732-0009 広島市東区戸坂千足２丁目４番１号 TEL.082-229-2501(代) FAX.082-229-2502

ホームページアドレス[R5.4]

https://tic.citizen.co.jp
DDm2303.05.04.02.VA(2)