近年の水質異常の状況等

処置・対応

課題

年月事象

平成 20 年

保呂羽浄水場にて濁水事故

２月 12 日発生

平成 21 年

台風 18 号の影響により、北10 月８日～９日

予備水源の整備や、浄水場

10 月

上川水系南沢川で増水し、津大萱沢浄水場の取水停止

付近の土砂崩れ予防策の検

山町横山地域で一部冠水。

処置を行い、接合井の配管討。

大萱沢浄水場付近で土砂崩を改良、緩速ろ過池の清掃（平成 26 年に予備水源整（課題に対する対応）

上下水道部ホームページ
重要なお知らせ参照

れが発生、接合井が流出し、 を行った。
緩速ろ過池に土砂が流入し配水池内の水量で対応でた。

きたため、断水はなかっ備）た。
平成 23 年３月 11 日

東日本大震災発生

平成 23 年

北上水系迫川にてかび臭物

９月４日～10 月４日

かび臭物質を処理すること９月

質（2MIB）発生。

石越浄水場の取水停止処のできる施設の検討。

置を行い、保呂羽浄水場か（平成 27 年に活性炭注入設ら受水し対応。

備設置）

平成 24 年

台風 17 号の影響により、北北上川原水濁度が手分析

10 月 １ 日

上川水系北上川と北上川水で 1,600 度を超える。

～

系迫川の濁度が上昇。
石越浄水場、迫川の水位、 石越浄水場の高濁度原水を濁度上昇のため 10 月 1 日処理することができる施設～11 月 21 日まで取水停止の検討。

処置を行い、保呂羽浄水場（平成 25 年度に原水濁度計から受水し対応。の追加、薬注設備改良により、原水濁度 200 度まで監視可能となる）

平成 25 年

岩手県花巻市の工場から北保呂羽浄水場の水質監視各関係機関との情報共有の２月

上川水系支流に、シアンの流強化を行い対応。

強化出事故が発生。

（この流出事故による影（上流域水道事業体との連響は確認できなかった。
）

絡体制を確認）平成 25 年

ゲリラ豪雨により北上川水

７月 18 日～７月 22 日

平成 25 年度中に原水濁度計

７月

系迫川の濁度が上昇。

石越浄水場の取水停止処の追加、薬注設備改良によ置を行い、保呂羽浄水場かり、原水濁度 200 度まで浄ら受水し対応。

水可能となる平成 25 年８～９日岩手県大雨（盛岡市

濁度上昇前に取水量を増

８月 10 日降水量 125mm）に岩手県で河やし、配水池水位を高くし川への土砂崩れ（流入）、紫波ておいた。

町で北上川氾濫等の発生に濁度上昇時のピークカッより北上川の濁度上昇（手分ト、もしくは取水量減・PAC

析で原水濁度 1545 度記録）

注入ポンプ１台を手動にて最大注入量で注入し、２台目で調整（通常時は１台のみの運転）

平成 26 年降雨日数の減少により北上

５月 19 日～５月 24 日錦予備水源の検討。

５月

川水系大関川の水位が低下。 織浄水場の取水停止処置（平成 25 年に保呂羽浄水場

この伏流水を水源としていを行い、保呂羽浄水場からからの連絡管を整備したたる錦織浄水場の井戸の水位受水し対応。

め、連絡管で対応）

９月 10 日～10 月 20 日

かび臭物質を処理することが低下し、取水量の低下及び濁度が上昇。
平成 26 年

北上川水系北上川にて、かび９月

臭物質（ジェオスミン）発生。 保呂羽浄水場に臨時の活のできる施設の検討。

（原因は特定できなかった性炭処理設備により対応。 （平成 26 年に保呂羽浄水場が、上流部にある田瀬ダムの（基準値以内ではあったにソーダ灰注入設備を改造

アオコ発生が影響と考えらが、問い合わせが多かったした活性炭注入設備を設れる）ために、防災無線等で広報置）実施）（平成 29 年に下り松ポンプ場に活性炭注入設備の新設）

平成 26 年

台風 18 号・19 号により、大10 月 14 日

10 月

萱沢の湧水（濁度上昇）と、 大萱沢浄水場と米谷浄水処理することができる施設

米谷浄水場の水源である地場の取水停止処置を行いの検討。

下水（色度上昇）が影響を受対応。

（平成 26 年に大萱沢浄水場けた。

予備水源や、高濁度原水をで予備水源整備）
米谷浄水場では、保呂羽浄（平成 25 年に保呂羽浄水場水場から受水し対応。

からの連絡管を整備したた（いずれの浄水場も半日め、連絡管で対応）

程度で水質が基準値内に復帰。
）

平成 27 年

降雨日数の減少により北上

７月

川水系迫川の水量が低下し、 石越浄水場の取水停止処取水不能。

７月 14 日～７月 28 日

ダムの放流量等、河川流量に関わる情報収集の強化。

置を行い、保呂羽浄水場から受水し対応。

平成 27 年

石越浄水場、浄水水質検査時

８月１日～８月 11 日

７月に塩素酸が水質基準を逸脱。 石越浄水場の取水停止処

薬品の管理及び貯蔵環境改善の検討。

置を行い、保呂羽浄水場か（平成 28 年に薬品貯蔵室へら受水し対応。

空調設備設置）（原因は７月の取水停止
時に長期間高温が続いたため、薬品が劣化したと考えられる。
）
平成 27 年

台風 18 号の影響により、北９月 11 日～９月 16 日

バイオアッセイ等の毒物監

９月

上川水系迫川の濁度が上昇、 石越浄水場の取水停止処

視装置の検討。

旧細倉鉱山排水処理施設よ置を行い、保呂羽浄水場か（平成 30 年に石越浄水場とり排水が流出。

ら受水し対応。

大萱沢浄水場に監視カメラ（９月 14 日、臨時の水質を利用したバイオアッセイ検査時全ての基準値を満装置設置）たしていることを確認。
）
平成 27 年

北上水系迫川にて、かび臭物

10 月 23 日～11 月 24 日

長期間のかび臭物質に対応

10 月

質（2-MIB）発生。

石越浄水場で活性炭処理するため、貯蔵槽の大型化設備により対応。の検討。

平成 28 年

石越浄水場にてカビ臭の疑４月 21 日採水分

４月

いで取水停止。

ジェオスミン 1.46
４月 22 日ジェオスミン 1.84
４月 26 日 13：15 まで
石越浄水場の取水を停止
し保呂羽水系に切換えし対応。

平成 28 年

台風 7 号の影響により河川の８月 16 日 8：20～15：30

８月濁度が上昇。

大萱沢浄水場（最大濁度100 度）で予備水源に切換
え
8 月 17 日 10：32～17：00

合ノ木浄水場取水停止
８月 17 日 11：02～16：20
大綱木浄水場取水停止
平成 28 年

台風 10 号の影響により河川

８月 30 日 15：00

８月の濁度が上昇。

～31 日 9：50
大萱沢浄水場で水質悪化のため予備水源へ切換え
８月 30 日 16：08～31 日 11：28
大綱木浄水場（原水濁度135 度）で取水停止
８月 31 日 11：15 まで米谷浄水場取水濁度が高く保呂羽水系に切換え

平成 29 年

水質情報（硫酸バンド漏）に情報を受け現地調査を実

３月て３月 30 日 9：50 頃、一関施。

清掃センターにおいて硫酸水質変化に注意し、監視をバンド 2,900 リットルが漏洩強化。との情報が入る
平成 29 年

秋田県～岩手県の記録的な７月

大雨により、北上川の濁度が異常なし（通常運転範囲）上昇。
７月 23 日～24 日
保呂羽浄水場
最大濁度 223.4 度
平成 29 年

降雨の影響により、北上川の８月濁度が上昇。
8 月 25 日～26 日 7：30
保呂羽浄水場
最大濁度 340 度

異常なし（通常運転範囲）

平成 29 年

台風 23 号の影響により河川

10 月 23 日～24 日

10 月の濁度が上昇。

大萱沢浄水場では濁度が大萱沢浄水場の濁度上昇は上昇したため予備水源へ上流の砂防ダム堆積土の流切換えて対応。

出によることが原因と判明

米谷浄水場では色度上昇

し、取水口更正作業を実施。

により保呂羽水系に切換

砂防ダム内の堆積物の増加えて対応。

が懸念される

石越浄水場では迫川の水位上昇により取水を停止し保呂羽水系に切換えし対応。
平成 30 年

保呂羽浄水場給水栓のハロ

特に給水栓までの時間が7 月～9 月

酢酸が上昇

かかる北方配水池系統、新９月

田配水池系統の給水栓で夏季、消毒副生成物のモニ基準値近い数値を計測

タリングの手法や上昇時の活性炭注入で対応

対応方法の検討

合ノ木浄水場・大綱木浄水場

滞留時間を減らす目的で、給水栓でもハロ酢酸が上昇配水池（浄水池）での滞留時間を短くするため、配水池等の運用水位を下げる

平成 31 年

錦織浄水場、渇水により取水保呂羽水系へ切換えて対2 月 13 日

井水位低下により取水不可

応（膜ろ過更新工事のた～3 月 6 日

能にめ、給水区域を狭くしていた）

令和元年台風 19 号による影響

保呂羽浄水場原水濁度、最10 月 12～

市内各地で河川の堤防の決

高 205 度（通常運転範囲）

13 日

壊や氾濫による浸水、土砂崩れなどが多発

原水の水質悪化が原因か。

大萱沢浄水場取水濁度上昇により予備水源へ切替
えて対応
10 月 30 日取水口復旧作業を行い取水再開

迫川水位上昇により石越浄水場を保呂羽水系へ切換えし対応
10 月 15 日河川水位下降により取水再開
米谷浄水場原水水質悪化
により保呂羽水系へ切換
えし対応
10 月 15 日水質改善により取水再開
令和３年

水質情報（岩手県金ヶ崎町の原水、浄水、給水栓のジク水質汚染事故対策マニュア

１月４日

工場で、ジクロロメタン流出ロロメタン検査を実施

ルの検証と見直しの可能性）～８日まで原水でのジクロロメタン検査を継続

令和３年

大巻取水口周辺が凍結した

石越浄水場を保呂羽水系

１月 10 日ため、原水流入量減少によへ切換えて対応り、取水停止
令和３年

18 時 09 分頃に発生した宮城

米谷浄水場、米川浄水場の地震対策マニュアルの検証

３月 20 日

県沖の地震で登米市震度５

原水濁度上昇と見直し

強を観測

原水を取水後、排水作業を行い、水質回復を待つ。その間は保呂羽水系へ切換
えて対応

令和４年

23 時 36 分頃に発生した福島

米谷浄水場、米川浄水場の３月 16 日

県沖の地震で登米市震度６

原水濁度上昇強を観測

原水を取水後、排水作業を行い、水質回復を待つ。その間は保呂羽水系へ切換
えて対応
細倉鉱山鉱業より重金属

栗原市の対応状況や検査結を含む貯留水が流出との果を確認の上、迫川の流速連絡を受け、石越浄水場をを参考にして逆算し、大巻

取水停止

取水場とそれより上流で採水した検体を測定し、確認

後に取水を再開
米谷大橋歩道部で連絡管

東和方面への連絡管の通水の漏水により、東和地区へを停止し、漏水箇所修繕。洗の保呂羽浄水場からの分管し水質確認後に通水再開

水ができなくなる